サニシャワープラス 施工説明書
取扱説明書

本製品は、雑排水専用の 排水圧送ポンプです。
施工説明書に従って正しく設置、ご使用いただければ、規定の性能を発揮します。
本製品は、ISO 9001の 認証を受けた工場で製造されています。
本製品は、電気用品安全法の規格に適合しています。

はじめに施工前には必ずこの 説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意
安全上の 警告・注意事項を必ず守ってください。

警告
注意

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

誤った 取り扱いをすると、「人が 傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

してはいけない「禁止 」の 内容です。
必ず実行していただく「強制 」の内容です。

警告
絶対に 分解したり、修理・改造は 行わない

電源は AC100V のコンセントを使用し、アース工事（D 種接地工事 ）を行う

火災や感電、けがの 原因になります。

アース接続

分解禁止

禁止

本製品は屋内設置用です。屋外および傾斜のあるような 壁面や 床面、振動の 激しい 場所には取り付けない

水ぬれ禁止

電源コンセントは 水や 小水がかからない 位
置に 設置する
給排水管及び吐出配管の 真下にコンセントを設置したり、給排水管及び 吐出配管と電源プラグ・コンセントを接触させない

火災や感電のおそれがあります。

水を 流して 清掃する 場所、屋外など 水がかかったり湿気の 多い 場所には 設置しない
商品に水をかけない
火災や感電、けがなどの 重大事故のおそれがあります。

消費電力に合った適切な配線を必ず行う（専用配線をおすすめします。）
必ず守る

感電・発火の 原因となります。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む給水管と 吐出配管、排水管接続部を 接触させない

プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や感電の原因になります。

専門業者以外の 人は、施工を 行わない必ず 同梱の 部品を使用し、正しく所定の 位置に取り付ける

上下に排水が混入して健康に被害が及ぶ可能性があります。

注意

水漏れ、故障、けがの 原因になります。
禁止

必ず守る

吐出配管を 踏みつけないポンプから汚水があふれて家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。

施工は施工説明書に従って確実に行う
正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。
必ず守る

正しく取り付けないと水漏れ、故障の 原因になります。

工事完了後、本製品に通電し本製品に接続されている全ての 設備機器に十分水を流し、本製品が正常に稼働し排水が吐出されることを確認する
また、本製品の 吐出配管接続部、流入配管接合部から水漏れ等の異常がないか確認する
確認せずに使用すると、浸水による財産損害の原因になります。

吐出配管は、ます、排水立て 管、浄化槽等の雑排水系統に 接続する吐出配管と電源コードは人が通らない場所に設置する

本製品を設置する前に、必ず配管が所定の条件で施工されていることを確認する

人が通る場所に設置すると、転倒などにより、けがをするおそれがあります。

水漏れや故障の 原因になります。

2

施工上のご注意
・本製品の 設置検討に当たっては P. 8・9「設計施工ガイド」をご一読ください。

・電源コードの 長さは1.5m です。コンセントは本体コード取出口から1.5m 以内の壁面に設けてください。

・本製品は接続先の 設備と同一空間内で、メンテナンスのスペースを考慮して、設置してください。

・浄化槽を使用する場合、水量・水質の規定があります。建築用
途や処理対象など個別に検討する必要がありますので、浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認していただき、その指示に従ってください。

・単相100V の50Hz または60Hz の AC 電源を必要とします。
・2 極アース付コンセントをご用意ください。その 回路は 漏電ブレーカーで 保護される 必要があります。機器を 設置する場所は、コンセントに 届く位置でなければなりません。電源は 専用回路を 推奨します。

・汚水と雑排水の 合流方法、排水管の 設計方法は各自治体の指定に従ってください。

本製品は、雑排水を排出する設備機器用に設計された小型排水ポンプです。

3

同梱部品

取り付けかた

最初に必ずご確認ください

1

吐出部材の取り付け

吐出配管は、VP20mm もしくは VP25mm の何れかが選べます。
使用する管径によって組み立て方が異なります。

本体

吐出配管 VP20mm を使用する場合

吐出エルボ

吐出エルボの 向きを接続する配管の 方向に応じて決め、押し込む

流入排水接続用
ゴムジョイント
（2個）

プラグ
（1個）

ホースバンド25 - 40mm（1本）
20 -32mm（2 本）
32-55mm（4本）

すき間がないようにしっかり押し込んだ後、ホースバンドで固定する

吐出エルボが抜けるおそれがあります。

すき間なし

固定具
（２本）

クッション材（4個）

本体固定ビス（2本）

吐出部材の向きを決めて押し込む

床固定用のビス（２本）（床材質にあわせてご用意ください。）

吐出部材

ホースバンド（20－32mm）

締める → 増し締め

必要工具

プラス
ドライバープラスドライバー

レンチ類 7㎜

4レンチ類※固定後に回すとねじれが発生します。

取り付けかた（つづき）

2

雑排水流入口の処理をする（横：2カ所 ）

雑排水を接続しない 流入口の 処理使用しない 雑排水流入口にプラグを 押し込み、90 度回し閉止する

吐出配管 VP25mm を使用する場合△印を上にして差し込む

1 吐出エルボを図の位置でカットする

カット

こちら側も同様

90度回す

手洗器等の 雑排水を接続する流入口の 処理

2 吐出エルボの 向きを接続する配管の 方向に応じて雑排水流入口に 排水接続用ゴムジョイントをかぶせ、VU（ VP ）管 40 mm の 配管を差し込み、ホースバンド（32−55mm）で２カ所固定する

決め、押し込む

すき間がないようにしっかり押し込んだ後、ホースバンドで固定する

ホースバンド（32－55mm）

吐出エルボが抜けるおそれがあります。

締める → 増し締め

こちら側も同様

すき間なし

30ｍｍ
ポンプ本体

吐出部材

ホースバンド締める → 増し締め
プラスドライバー※固定後に回すとねじれが発生します。

レンチ類

5以上

レンチ類

VU（VP）管40mm

すき間なし

吐出部材の向きを決めて押し込む（20－32mm）

プラス
ドライバー

しっかりと差し込む

VU（VP）管40mm

取り付けかた（つづき）

3

5

クッション材、固定具の取り付け配管接続

吐出エルボに配管を差し込み、ホースバンドで固定する。
20-32mm 使用（VP20mm の場合 ）25-40mm 使用（VP25mm の場合 ）1 クッション材の剥離紙をはがし、貼り付ける
2 固定具を図の向きにビスで本体に固定する
クッション材（4個）

締める → 増し締め

本体固定ビス

プラス
ドライバー

固定具
（2個）

レンチ類

VP20mmまたは25mm

裏面のくぼみにあわせて固定する

ホースバンド20 -32mm（VP20ｍｍの場合）
25 - 40mm（VP25ｍｍの場合）
吐出エルボ

裏面のくぼみにあわせて貼り付ける

4

吐出配管VP20mmの場合ポンプの 床固定

固定ビス

床材質にあわせて現場にてご用意ください。

40ｍｍ

固定ビス40mm厳守※差込みすぎると管と内部逆止弁が干渉します。

固定具

吐出配管VP25mmの場合

固定具

20ｍｍ

6

試運転
工事完了後、本製品に通電し本製品に接続されている全ての設備機器に十分水を流し、本製品が正常に稼働し排水が吐出されることを確認してください。また本製品の吐出配管接続部、流入配管接続部から水漏れ等の異常がないか確認してください。

7

設計施工ガイド
吐出配管に関する注意

1 吐出管になるべく近い 位置にボールバルブなどを

2 適用配管は VP 管 です。

入れてください。

エルボは45度曲がりのものを推奨します。

バルブは常時 開 の状態でご使用ください。
メンテナンス・修理時のみ、バルブを閉めて管内の 排水の 落下を防いでください。

ボールバルブを取り付ける

1 カ所当たりおよそ－50cm 揚程減

3 ● 吐出管立ち 上げ 過程での 曲がりは、1曲がりにつき各ポンプの最大揚程から50cm ずつ減衰します。
（但し曲がりは3回まで）

4 ● 吐出管立ち 上げ 後、横引きする 場合は、逆流防止のため、1 / 100 勾配をつけてください。

● ポンプの 最大揚程は、P.10にてご確認ください。
● 最大揚程−（減衰50cm×曲がりの数）＝立ち上げ可能距離
例：3 m −（ 50 cm ×3 曲がり）
＝1 . 5 m
1 . 5 m まで 垂直に立ち 上げることができます。

3

1/100以内

30cm 以上

吐出管立ち上げ過程での曲がりによる横引きは３０ｃｍ以下

30cm 以内

130cm

25 一度下げた配管は再び立ち上げることができません。
※逆鳥居配管不可。

1.5m

吐出管立ち上げ過程での曲がりによる横引きは３０ｃｍ以下▽ポンプ設置面から7 破封・逆流防止のため、他の 設備機器との 合流は6 落水による 逆流防止のため、圧送管は 排水主管上禁止です。

部に 接続してください。

合流

上から下から8設計施工ガイド（つづき）
流入に関する注意
設備機器と本製品の 接続距離が 2 m を 超えないようにしてください。

●設備機器から本製品への流入配管には、適切な勾配が 必要です。
（1％以上の 下り勾配 ）排水の 流れが悪くなる可能性があります。
やむを得ず2m を超え、さらに排水の流れが悪くなったときには、設備機器側の 排水管に通気を設けることで解消する場合もあります。

● 本製品横の流入口を使用する場合は、横引き配管の高さを起動水位以上の 高さとしてください。
起動水位以上の高さ▽起動水位

1%以上の下り勾配

60mm 以上※管内が満水状態になり、漏水の 原因になります。

● 本製品に 接続されている 機器の あふれ 面（縁 ）の 高さは、本製品の 起動水位より高くなるように設計してください。

2m 以内

通気
本製品の 本体自身に 通気機能があるため、通気管の 立ち 上げは 不要です。
排水流入、排水吐出時におけるポンプ内圧力の調節のために、ポンプ上部カバーに、通気を目的とした微細な空孔を設けており、脱臭用カーボンフィルターを通してポンプ内外をつなぐ構造になっています。

電源プラグ
プラグは2 極アース付きです。
アースターミナル付きコンセントに接続の 際は、変換アダプタが 必要です。
必ずアース接続を 行ってください。

アース付きコンセント

アース付きプラグ

9

アースターミナル付きコンセント

変換アダプタ技術情報仕様

横引き（1％下り勾配 ）搬送可能距離

製 品 名サニシャワープラス型

SSWPLUS-100

設置推奨
機器

1％

手洗器・洗面化粧台・冷蔵ショー
ケース（ドレンアップ）

揚程（m）

番

消 費 電 力 100V
200W（50Hz）/240W（60Hz）
差込プラグ 2極アース付
吐出管径20、25mm

流入管径

40mm×23m max
2m
1m

0m

10m

20m

30m

能力曲線

排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が 付属
耐用温度35℃

本体寸法

幅320×奥行166×高さ145mm

機器重量4.0kg

起動水位

設置面＋60（±10）mm
約1L 流入時に起動最大揚程3ｍ

内部空間容積3リットル

4揚程（m）

3（吐出配管VP25mm使用時）

21（吐出配管VP20mm使用時）

02030

40506070

吐出量（Ｌ/min）

ポンプ吐出量は揚程、吐出口径によって変わります。
ポンプ吐出量≧合計流入量となるようにしてください。

図面

814685c130

a ：吐出管接続口（20mm、25mm）
b：雑排水管接続口（40mm）
c：カーボンフィルター付通気口

a104

63166

bb

26268

1010b3071062a82

4582

145
100

631526100

166

起動水位

45

166
104
62

307

60（±10）㎜

設置面＋b8581

サニシャワープラス 取扱説明書

施工終了後、点線で切り取り、本内容をお客様に説明した後お客様（ご使用者様）へお渡しください。

使用上のご注意▼切り取り線・本製品に接続されている設備機器（手洗器など）には、35度以上のお湯、油脂分が多い 排水を流さないでください。上記、機器の排水口には必ず目皿等を設置し大きな固形物が本製品に流入しないようにしてください。それらを流すと本製品の故障の 原因となります。
・本製品に電気が供給されていない状態では、接続されている機器は使用できません。停電時等は速やかに使用を中止してください。本製品及び接続機器に何らかの 異常が認められるときは、接続機器の 使用を 速やかに中止するとともに、本製品の 電源プラグをコンセントから抜いて、電源を 遮断してください。

長期間使用しない場合
注意
必ず守る

本製品に接続されている設備機器の給水管の止水栓を閉めるとともに、安全のため本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。

異常が 発生した場合
下記のような異常が本製品に発生した場合は、本製品に接続されている設備機器の 使用を 速やかに中止するとともに、本製品の電源プラグをコンセントから抜いて、電源を遮断し、SFA Japanまでご連絡ください。

▼切り取り線●本製品に接続されている設備機器が流れない●作動しない●異音がする●漏水している●作動し続け、止まらない●異常に熱くなっている
点検修理が必要な場合は、SFA Japan 認定作業者を派遣致します。

警告
絶対に分解しない
切断注意

内部に 触れることにより人体に 障害がおこる可能性があります。

感電注意

異常時の連絡先03-5623-3151

保証
家庭用については2年間、業務用・商業用については1年間保証されています。
保証期間は、使用者による購入日又はプロジェクトの 操業開始日から起算します。
保証は、本取扱説明書に従って正しく設置し、正しく使用していることを条件とします。
油脂物質、食品くず、繊維質のシート・ペーパー・紙類、草木の葉・枝・茎、ゴム金属木製の小片など、水に溶けない異物に起因する製品の故障及び損傷は、保証できません。
また、有機溶剤、酸性・アルカリ性溶液、その 他化学薬品が流れ込むと製品の 故障及び損傷を引き起こす原因になり、保証が無効になります。

11▼切り取り線

SFA Japan 株式会社
（エス・エフ・エー ジャパン株式会社 ）〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町20-3 箱崎公園ビル7階

TEL
代表

03-5623-3151
ホームページ

www.sfa-japan.jp

メールアドレス

M201709-SSWPLUS▼切り取り線

sales@sfa-japan.jp