АГАТ-200.АЧР
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИПО ЧАСТОТЕ И НАПРЯЖЕНИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕР.001.11.18.100. АЧР ТОИЭ2020г.

Перед включением оперативного тока - заземлить!
При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!
Наименование
Редакция
Версия №1.0.4 Оригинальное издание

-2-

Дата
23.03.2020СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................................................................................... 3ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 5
1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА .............................................................................................................. 6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.АЧР ............................ 7
2.1 Конструкция ........................................................................................................................................ 7
2.2 Технические характеристики ............................................................................................................ 7
2.2.1 Питание ................................................................................................................................... 7
2.2.2 Измерительные входы ........................................................................................................... 7
2.2.3 Дискретные входы ................................................................................................................. 7
2.2.4 Выходные реле ....................................................................................................................... 8
2.2.5 Светодиодные индикаторы ................................................................................................... 8
2.2.6 Порты связи ............................................................................................................................ 8
2.2.7 Условия окружающей среды ................................................................................................ 8
2.2.8 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции .................................. 8
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.АЧР ................................................................... 10
3.1 Измерение ......................................................................................................................................... 10
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» .................................................................................................. 10
3.2 Защиты............................................................................................................................................... 10
3.2.1 Защита минимального напряжения (ЗМН)........................................................................ 10
3.2.2 Защита от повышения напряжения (ЗПН) ......................................................................... 12
3.2.3 Защита от повышения / понижения частоты (ЗПЧ).......................................................... 14
3.2.4 Орган определения направления мощности (ОНМ)........................................................ 18
3.3 Конфигурация ................................................................................................................................... 21
3.3.1 Конфигурация измерительных входов .............................................................................. 21
3.3.2 Конфигурация дискретных входов..................................................................................... 21
3.3.3 Конфигурация выходных реле............................................................................................ 23
3.3.4 Конфигурация светодиодных индикаторов....................................................................... 24
3.3.5 Конфигурация защит ........................................................................................................... 24
3.3.6 Конфигурация устройства ................................................................................................... 24
3.4 Информация об устройстве ............................................................................................................. 25
3.4.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» .................................................................. 25
3.5 Контроль ............................................................................................................................................ 25
3.5.1 Меню «КОНТРОЛЬ» ........................................................................................................... 25
3.6 Тест .................................................................................................................................................... 25
3.6.1 Меню «ТЕСТ» ...................................................................................................................... 25
3.7 Регистратор событий ........................................................................................................................ 26
3.7.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ» ............................................................... 27
3.8 Регистратор сигналов ....................................................................................................................... 27
3.8.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов. ............................................... 29
4 СВЯЗЬ ................................................................................................................................................ 32
4.1 Интерфейс связи USB ...................................................................................................................... 32
4.2 Интерфейс связи RS-485 .................................................................................................................. 32
4.3 Программное обеспечение .............................................................................................................. 32
5 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ ............................................................................................. 33
6 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.АЧР .............................................. 34
6.1 ЖКИ и кнопки управления .............................................................................................................. 34
6.2 Работа с меню. .................................................................................................................................. 34
6.2.1 Пароль ................................................................................................................................... 34
6.2.2 Редактирование параметров................................................................................................ 35
7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ..................................................................................................... 36
7.1 Маркировка ....................................................................................................................................... 36
7.2 Упаковка ............................................................................................................................................ 36
8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................ 37
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ............................................................................................ 38
10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ..................................................................... 39-3-

10.1 Правила транспортировки ............................................................................................................... 39
10.2 Условия хранения ............................................................................................................................. 39
11 УТИЛИЗАЦИЯ ................................................................................................................................. 40ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.АЧР. ................................................................................ 41ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.АЧР ...................................................... 44ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.АЧР ................ 45ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.АЧР ....................................................................... 47ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА СВЯЗИMODBUS RTU.......................................................................................................................................... 48-4-

ВВЕДЕНИЕ
Устройство АГАТ-200.АЧР – выполняет функции защит по частоте и напряжению, а также
автоматики частотной разгрузки (АЧР) с последующим автоматическим повторным включением
отключенных потредителей (ЧАПВ) присоединений 6÷35 кВ. Предназначено для установки на новых и реконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей, длязамены старых устройств РЗА и телемеханики.
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства АГАТ-200.АЧР, а также для руководства при монтаже наладке и эксплуатации.
Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации,поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
техническим описанием.

-5-

1ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Функции защит, автоматики и телемеханики, выполняемые устройством:−защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);−защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);−защита от повышения/понижения промышленной частоты (5 ступеней – ЗПЧ1,
ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);−орган определения направления мощности (2 ступени – ОНМ1, ОНМ2);−логика АЧР/ЧАПВ;−измерение двух фазных или линейных напряжений;−измерение двух фазных токов;−измерение частоты;−регистратор аварийных событий;−регистратор аналоговых сигналов;−порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);−
порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации измерительных идискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

-6-

2

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.АЧР

2.1Конструкция
Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.
Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 3.
На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки
управления.
На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых идискретных сигналов) и вывод заземления (под винт М4).
На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского
номера устройства.
Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется
выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.
2.2Технические характеристики
2.2.1 Питание
Параметры схемы питания приведены в Таблице 1.
Таблица 1Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:− дежурный режим;− при срабатывании всех выходных реле.
Время готовности устройства после подачи напряжения, не более

220 В (=, ~)(100 ÷ 250) В (=, ~)500 мс
4 Вт;
7 Вт
150 мсПо заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным напряжением питания 24, 48,
60 и 110В.
2.2.2 Измерительные входы
Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.
Таблица 2Токовые входы:Входы напряжения:Количество
Номинальный ток
I1, I2Ток термической
Длительно
стойкостиВ течение 2 сПотребляемая мощность Цепи измерения
Количество
Номинальное напряжение (Uном)Длительно допустимое напряжение
Потребляемая мощность при номинальном напряжении

2 (I1, I2)
1 A/5 A
2 A/10 A
40 A/200 A
0,3 ВА/фазу (5 А)
2 (U1, U2)
100 В
150 В
<0,5 ВА

2.2.3 Дискретные входы
Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.
Таблица 3Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входТребуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

-7-

2.2.4 Выходные релеПараметры выходных реле приведены в Таблице 4.
Таблица 4Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3с

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL7)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
250 В (=/~)
8А
15 А

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО
250 В (=/~)
8А
15 А

2.2.5 Светодиодные индикаторы
Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 5.
Таблица 5Количество
Обозначение
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10Назначение:− LED1÷ LED9
− LED1010
LED1÷ LED10Красный
Зеленый
Назначается из менюИндикация исправности устройства

2.2.6 Порты связи
Параметры портов связи приведены в Таблице 6.
Таблица 6Порт 1Порт 2Интерфейс
Протокол
Скорость передачи, бодЧетность
Стоповые битыРазмещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUS RTU
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
Нет/Чет/Нечет
1Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

2.2.7 Условия окружающей среды
Условия работы и хранения приведены Таблице 7.
Таблица 7Температура хранения
Рабочий диапазон температур
Допустимая влажность

-40°C дo +70°C-25°C дo + 55 °C стандартное исполнение
-40°C дo + 70 °C специальное исполнение
98% при 25°C

2.2.8 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции
Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха
(20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой (45 – 65) Гц, значение которого приведено в Таблице 8.
Таблица 8Контролируемые цепиИспытательное напряжение,
В
2000
2000
2000
1500
2000
2000

Входные ТТ – контакты выходных релеВходные ТТ – питание
Входные ТТ – дискретные входы
Питание – дискретные входы
Питание – дискретные выходы
Дискретные входы – контакты выходных релеСопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 8, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и напряжении мегаомметра 500 В – 100 Мом.
-8-Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:−амплитуда импульса – 4,5 ± 0,5 кВ;−длительность фронта импульса – (1,2 × 10-6 ± 0,36 × 10- 6 ) с;−длительность спада импульса – (50 × 10-6 ± 10 × 10-6 ) с;−энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж;−количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.
Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 ± 0,1)
МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения
после 3 – 4 периодов.
Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

-9-

3

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.АЧР

3.1ИзмерениеВ устройстве производится измерение двух фазных или линейных напряжений и двух фазных токов.
Также в устройстве предусмотрено два канала измерения частоты.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (Таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в
п.3.3.1 «Конфигурация измерительных входов».
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» АГАТ-200.АЧР предусмотрена индикация следующих измеренных и рассчитанных величин:−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники двух фазныхили линейных напряжений;−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники двух фазных
токов;−
сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала;−значения первого и второго канала измерения частоты.
3.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».
Дополнительный подпункт меню присутствует только для измерительных величин, для которых предусмотрено измерение фазового угла или отображения как первичных, так и вторичных
значений. На наличие дополнительного подменю указывает наличие указателя «►» в правом углунижней строки ЖКИ.
В основном меню отображаются первичные значения измеряемых величин, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол.
Измеренные первичные значения фазных или линейных напряжений и фазных токов индицируются с учетом заданных в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ» соответствующих коэффициентов трансформации напряжения и тока.
Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно
базового измерительного канала, который задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ».
3.2

Защиты

3.2.1 Защита минимального напряжения (ЗМН)В устройстве АГАТ-200.АЧР предусмотрено три независимых ступени защиты от понижения напряжения – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3.
3.2.1.1 Описание и функциональные возможности ЗМНЗащита от понижения напряжения (ЗМН) срабатывает с заданной выдержкой времени припонижении измеряемого напряжения ниже заданного уставкой значения. Работа ЗМН основана наизмеренных или рассчитанных (в случае подключения фазных) действующих значениях линейного напряжения.
Выдержка времени срабатывания ЗМН независимая.
В ЗМН предусмотрено два вида блокировки по дискретному входу:−с регулируемым ограничением по времени блокировки (на заданное уставкой время);−длительная.
При срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ЗМН останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ЗМН, отпадает. После
снятия блокировки ЗМН (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и выполнении всех условий для срабатывания, отсчет выдержки времени ЗМН возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа.
Срабатывание пускового органа ЗМН может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗМН может быть назначено на два любых выходных реле.
- 10 -

Индикация срабатывания ЗМН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗМН фиксируются с меткой времени и значением напряжения в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗМН – 1,05, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.1.2 Описание меню и конфигурация ЗМН.
Конфигурация и настройка параметров 1(2,3) ступени ЗМН производится соответственно вменю «ЗМН1 (2,3)».
Ввод/вывод из работы ЗМН производится в пункте меню «ЗМН Вкл/Откл».
Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗМН производится в пункте меню«ЗМН Фаза U». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы B– Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы C – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены наизмерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и Сможно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню«ЗМН Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится программно.
Ввод уставки напряжения срабатывания ЗМН производится в пункте меню«ЗМН Uсраб,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗМН зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «ЗМНФаза U». Если в меню назначения фаз напряжения ЗМН («ЗМН Фаза U») не назначена ни одна изфаз, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗМН производится в пункте меню«ЗМН Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗМН с регулированным ограничением по времени блокировки производится в пункте меню «ЗМН Бл1 DI». Если в пункте меню«ЗМН Бл1 DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗМН будет отключена. Время, напротяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗМН Тбл1, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», тоблокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗМН без ограничения по времени производится в пункте меню «ЗМН Бл2 DI». Работа блокировки выполнена длительно, на время присутствия сигнала на дискретном входе. Данная блокировка может использоваться для контроля включенного состояния автоматического выключателя цепей напряжения.
Срабатывание пускового органа ЗМН может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск ЗМН». Для отключения действия пускового органа ЗМН на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ЗМН» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗМН может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗМН производится в пункте меню «ЗМН Реле 1», а второго релев пункте меню «ЗМН Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗМН.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗМН до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗМН. Длительность импульса составляет 200 мс.
- 11 -

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗМН (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗМН Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗМН1(2,3) приведен в Таблице 9.
Таблица 9
п. Меню «*.0 ЗМН»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗМН1(2,3) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗМН*.2 ЗМН1(2,3) фаза UВыбор фаз напряжения срабатывания
Нет,Нет,НетЗМН

*.3 ЗМН1(2,3) Uсраб,ВНапряжение срабатывания ЗМН, В*.4 ЗМН1(2,3) Тсраб,с
*.5 ЗМН1(2,3) Бл1 DI*.6 ЗМН1(2,3) Тбл1,с
*.7 ЗМН1(2,3) Бл2 DI*.8 ВыхПуск ЗМН1(2,3)*.9 ЗМН1(2,3) Реле 1Выдержка
времени
срабатывания
ЗМН, с
Назначение дискретного входа дляблокировки 1 ЗМНВремя ограничения блокировки 1 ЗМН,сНазначение дискретного входа дляблокировки 2 ЗМННазначение действия пускового органаЗМН на выходное релеНазначение действия ЗМН на выходное реле 1*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.11 ЗМН1(2,3) Реле 2Назначение действия ЗМН на выходное реле 2*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.13 ЗМН1(2,3) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗМНДиапазон
4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
напряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».

Шаг
5.
-

-

90

20÷1200,011

0,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-

0.00«Длительно»0,00 - «Длительно»0,0÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-*– номер главного меню ступени ЗМН.
** – количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.2 Защита от повышения напряжения (ЗПН)В устройстве АГАТ-200.АЧР предусмотрено три независимых ступени защиты от повышения напряжения – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3.
3.2.2.1 Описание и функциональные возможности ЗПНЗащита от повышения напряжения (ЗПН) срабатывает с заданной выдержкой времени приповышении измеряемого напряжения выше значения заданного уставкой. Работа ЗПН основана наизмеренных или рассчитанных (в случае подключения фазных) действующих значениях линейного напряжения.
Выдержка времени срабатывания ЗПН независимая.
В ЗПН предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗПН останавливается. После снятия блокировки ЗПН (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения,превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗПН возобновляется.
Срабатывание ЗПН может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗПН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Блокировка и срабатывание ЗПН фиксируются с меткой времени и значением напряжения врегистраторе событий.
- 12 -

Коэффициент возврата ЗПН – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.2.2 Описание меню и конфигурация ЗПН.
Конфигурация и настройка параметров 1(2,3) ступени ЗПН производится соответственно вменю «ЗПН1 (2,3)».
Ввод/вывод из работы ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Вкл/Откл».
Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Фаза U».
Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы B – Ub, Ub2, Ubc
или Ubc2, для фазы C – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены на измерительные
каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и С можно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню «ЗПН Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится
программно.
Ввод уставки напряжения срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Uсраб,В».
Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗПН зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «ЗПН Фаза U». Если в менюназначения фаз напряжения ЗПН («ЗПН Фаза U») не назначена ни одна из фаз, то значение
уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗПН производится в пункте меню«ЗПН Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Блок DI». Если в пункте меню «ЗПН Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗПН будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗПН Тблок, с». Если уставку
времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗПН может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗПН производится в пункте меню «ЗПН Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗПН Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗПН.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗПН до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживатьне менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗПН. Длительность импульса составляет 200 мс.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗПН (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗМН Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗПН1(2,3) приведенв Таблице 10.

- 13 -

Таблица 10
п. Меню «*.0 ЗПН»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

Диапазон

Шаг
5.
-

110

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
напряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
50÷160 (Uном=100В)

0,01

1

0,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-

1.
*.1 ЗПН1(2,3) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗПН*.2 ЗПН1(2,3) фаза UВыбор фаз напряжения срабатывания
Нет,Нет,НетЗПН

*.3 ЗПН1(2,3) Uсраб,В
*.4 ЗПН1(2,3) Тсраб,с
*.5 ЗПН1(2,3) Блок DIНапряжение срабатывания ЗПН, ВВыдержка
времени
срабатывания
ЗПН, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗПН-*.6 ЗПН1(2,3) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗПН, с

0.00«Длительно»0,00 - «Длительно»0,0÷250

0,01*.7 ЗМН1(2,3) Реле 1Назначение действия ЗПН на выходное
реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.8 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.9 ЗПН1(2,3) Реле 2Назначение действия ЗПН на выходное
реле 2НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.10 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.11 ЗПН1(2,3) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗПННетНет, LED1÷LED9-*– номер главного меню ступени ЗПН.
** – количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.3 Защита от повышения / понижения частоты (ЗПЧ)В устройстве АГАТ-200.АЧР предусмотрено пять независимых ступеней защиты от повышения или понижения частоты электрической сети с логикой организации АЧР и ЧАПВ – ЗПЧ1,
ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5.
3.2.3.1 Описание и функциональные возможности ЗПЧЗащита от повышения/понижения частоты (ЗПЧ) срабатывает, в зависимости от выбранного
режима работы, с заданной выдержкой времени при повышении/понижении частоты и(или) скорости изменения частоты, заданных уставками значений.
Каждая из ступеней ЗПЧ может работать как отдельная защита от понижения или повышения частоты или как ступень АЧР с функцией ЧАПВ.
В устройстве предусмотрено два измерительных канала напряжения и два измерительных
канала частоты.
В ЗПЧ предусмотрены следующие режимы контроля частоты:−f1 – измерение только частоты фазы напряжения измерительного канала U1;−
f2 – измерение только частоты фазы напряжения измерительного канала U2;−
f1 или f2 – измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U1 с автоматическим переходом на измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U2 при неисправности измерительного канала U1;−
f1 и f2 – измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U1 с контролем разности частот фаз напряжения измерительных каналов U1 и U2 (при разности частот больше заданного уставкой значения работа ступени ЗПЧ блокируется);В ЗПЧ предусмотрены следующие режимы работы:−f< – срабатывание ЗПЧ по понижению измеряемой частоты;−f> – срабатывание ЗПЧ по превышению измеряемой частоты;−df/dt – срабатывание ЗПЧ по скорости изменения частоты;- 14 -

−f< или df/dt – срабатывание ЗПЧ по понижению частоты или по скорости изменения

частоты;−f< и df/dt – срабатывание ЗПЧ по понижению частоты и по скорости изменения ча-−f> или df/dt – срабатывание ЗПЧ по повышению частоты или по скорости изменения

стоты;
частоты;−f> и df/dt – срабатывание ЗПЧ по повышению частоты и по скорости изменения ча-стоты.
В ЗПЧ предусмотрены отдельные уставки частоты срабатывания и частоты возврата.
Выдержка времени срабатывания ЗПЧ независимая с регулируемым временем возврата
пускового органаВ ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении напряжения канала
измерения частоты ниже заданного уставкой значения.
В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при превышении значением скорости изменения частоты заданного уставкой значения.
В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗПЧ останавливается. После снятия блокировки ЗПЧ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии критериев
срабатывания, отсчет выдержки времени ЗПЧ возобновляется.
В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы от органа определения направления
мощности.
Срабатывание ЗПЧ может быть назначено на любое выходное реле.
Индикация срабатывания ЗПЧ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗПЧ фиксируются с меткой времени и значением частотыи скорости ее изменения в регистраторе событий.
Минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле –100 мс.
В каждой из ступеней ЗПЧ предусмотрены отдельные уставки для ЧАПВ:−ввод/вывод из работы ЧАПВ;−задание уставки напряжения разрешения работы ЧАПВ;−задание уставки частоты срабатывания ЧАПВ;−задание уставки выдержки времени срабатывания ЧАПВ;−назначение дискретного входа для блокировки ЧАПВ;−назначение дискретного входа для дистанционного пуска ЧАПВ;−назначение выходного реле срабатывания ЧАПВ;−задание уставки длительности импульса срабатывания выходного реле ЧАПВ;−назначение светодиодного индикатора для контроля срабатывания ЧАПВ.
Работа ЧАПВ возможна, только если в ЗПЧ выбран режим работы по контролю понижения
частоты - f<, f< и df/dt, f< или df/dt. При выборе любого другого режима ЧАВП автоматически отключается.
3.2.3.2 Описание меню и конфигурация ЗПЧ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2÷5) ступени ЗПЧ производится соответственно вменю «ЗПЧ1 (2÷5)».
Ввод/вывод из работы ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Вкл/Откл».
В устройстве предусмотрена возможность измерения частоты для двух измерительных каналов напряжения. Назначение фаз напряжения для измерительных каналов частоты 1 и 2 производится в пункте «Изм.частоты 1(2)», меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Выбор фаз напряжения для работы ЗПЧ производится в пунктах меню «ЗПЧ Фаза U1» и«ЗПЧ Фаза U2». При условии что данная фаза напряжения назначена на один из каналов измерения частоты в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Ввод уставки напряжения для блокировки работы ЗПЧ при снижении напряжения производится в пункте меню «ЗПЧ Uблок,В». Диапазон задания уставки напряжения блокировки ЗПЧзависит от номинального напряжения измерительного канала фазы напряжения, назначенной вменю «ЗПЧ Фаза U1». Если в меню назначения фазы напряжения ЗПЧ («ЗПЧ Фаза U1») неназначена фаза, то значение уставки напряжения блокировки отображается в кратностях от- 15 -

номинального напряжения. Назначение фазы напряжения в меню «ЗПЧ Фаза U1» является обязательным.
Выбор режима измерения частоты ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Реж.изм».
Ввод уставки допустимой разности частот для режима измерения «f1 и f2» производится впункте меню «ЗПЧ f1-f2, Гц».
Выбор режима работы ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Реж.раб».
Ввод уставки частоты срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ fсраб, Гц».
Ввод уставки частоты возврата ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ fвозв, Гц».
Ввод уставки по скорости изменения частоты ЗПЧ (df/dt), производится в пункте меню«ЗПЧ df, Гц/с». Уставка может быть как с положительным, так и отрицательным знаком, и зависит от заданного режима работы ЗПЧ. Диапазон задания уставки по скорости изменения частоты взависимости от выбранного режима работы ЗПЧ приведен в Таблице 11.
Таблица 11Режим работы ЗПЧ
f<
f>
df/dt
f< или df/dt
f< и df/dtf> или df/dtf> и df/dt

Диапазон задания уставки или блокировки по скорости изменения частоты (df/dt), Гц/с
-10 ÷ -0,20,2 ÷ 10-10 ÷ -0,2 и 0,2 ÷ 10
-10 ÷ -0,2
-10 ÷ -0,20,2 ÷ 100,2 ÷ 10Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню«ЗПЧ Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ЗПЧ производится в пункте
меню «ЗПЧ Твозв,с».
Ввод/вывод из работы блокировки ЗПЧ по превышению скорости изменения частоты производится в пункте меню «ЗПЧ Блок df>».
Ввод уставки скорости изменения частоты для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «Блок df>, Гц/с». Уставка может быть как с положительным, так и отрицательным знаком, изависит от заданного режима работы ЗПЧ. Диапазон задания уставки скорости изменения частотыв зависимости от выбранного режима работы ЗПЧ приведен в Таблице 11Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Блок DI». Если в пункте меню «ЗПЧ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка
работы ЗПЧ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного
входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗПЧ Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Назначение ступени органа определения направления мощности (ОНМ1, ОНМ2) для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Блок ОНМ». Блокировка ЗПЧ будет производится если выбранная ступень ОНМ находится в несработанном состоянии (ток вне сектора срабатывания, ОНМ заблокировна или отключена).
Срабатывание ЗПЧ может быть назначено на любое выходных реле. Назначение реле срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «ЗПЧ Реле АЧР». В пункте меню «Сраб Реле АЧР»можно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗПЧ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗПЧ до момента срабатывания ЧАПВ или квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД»необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗПЧ. Длительность импульса задается в пункте меню «Тимп АЧР, с».
- 16 -

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗПЧ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗПЧ Инд.АЧР».
Ввод/вывод из работы ЧАПВ производится в пункте меню «ЧАПВ Вкл/Откл».
Ввод уставки напряжения для разрешения работы ЧАПВ производится в пункте меню«ЧАПВ Uразр,В».
Ввод уставки частоты срабатывания ЧАПВ производится в пункте меню«ЧАПВ fсраб, Гц».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЧАПВ производится в пункте меню «ЧАПВА Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЧАПВ производится в пункте
меню «ЧАПВ Блок DI». Если в пункте меню «ЗПЧ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЧАПВ будет отключена.
Назначение требуемого дискретного входа для дистанционного пуска ЧАПВ производитсяв пункте меню «ЧАПВ Пуск DI». Дистанционный пуск ЧАПВ может выполняться, если после
срабатывания АЧР частота восстановилась, но не достигла уставки срабатывания ЧАПВ.
Срабатывание ЧАПВ может быть назначено на любое выходных реле. Назначение реле срабатывания ЧАПВ производится в пункте меню «ЧАПВ Вых Реле». Срабатывание выходного релеЧАПВ всегда импульсное. Длительность импульса задается в пункте меню «Тимп ЧАПВ, с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЧАПВ назначается в пункте
меню «ЧАПВ Инд Сраб». Так как срабатывание ЧАПВ импульсное, то для данного светодиодного индикатора необходимо в меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНДИК» задать режим работы«С фиксацией» или «Фикс+мигание».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗПЧ приведен вТаблице 12.
Таблица 12
п. Меню «*.0 ЗПЧ»Параметр

1.
*.1 ЗПЧ1(2÷5) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ЗПЧВыбор фаз напряжения измерения частоты для канала 1 (f1)*.2 ЗПЧ1(2÷5) фаза U1*.3 ЗПЧ1(2÷5) фаза U2*.4 ЗПЧ1(2÷5) Uблок,В
*.5 ЗПЧ1(2÷5) Реж.раб
*.6 ЗПЧ1(2÷5) f1-f2, ГцВыбор фаз напряжения измерения частоты для канала 2 (f2)Напряжение блокировки работы ЗПЧ,ВВыбор режима измерения частоты
Уставка допустимой разности частот
каналов f1 и f2

Значение поумолчанию
3.
Откл
Нет
Нет

0,01

f1

f1, f2, f1 или f2, f1 и f2-

0,1

0,01÷10

0,01

49,00
49,50

f<, f>, df/dt, f< или df/dt, f<и df/dt, f> или df/dt, f> и
df/dt,
40÷60
40÷60

0,01
0,01

-1,00

-10÷0,2 и 0,2÷10

0,01

0,10

0,1÷250

0,01

0,00

0÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

Откл

-5,00

-10÷0,2 и 0,2÷10

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

0.00«Длительно»Откл

0,00 - «Длительно»0,0÷250
Вкл, Откл

Откл

Нет

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-f<*.8 ЗПЧ1(2÷5) fсраб, Гц*.9 ЗПЧ1(2÷5) fвозв, ГцУставка частоты срабатывания ЗПЧ, ГцУставка возврата ЗПЧ, ГцУставка скорости изменения частоты
ЗПЧ, Гц/сВыдержка
времени
срабатывания
ЗПЧ, с
Выдержка времени на возврат ЗПЧ, сВвод/вывод блокировки ЗПЧ по скорости изменения частоты
Уставка скорости изменения частотыдля блокировки ЗПЧ, Гц/сНазначение дискретного входа дляблокировки ЗПЧВремя ограничения блокировки ЗПЧ, с*.12 ЗПЧ1(2÷5) Твозв,с
*.13 ЗПЧ1(2÷5) Блок df>*.14 Блок df>, Гц/c*.15 ЗПЧ1(2÷5) Блок DI*.16 ЗПЧ1(2÷5) Тблок,с

*.17 ЗПЧ1(2÷5) БлокОНМ Ввод/вывод блокировки ЗПЧ от ОНМНазначение действия ЗПЧ на выходное
*.18 ЗПЧ1(2÷5) Реле АЧРреле*.19 Сраб Реле АЧРВыбор режима срабатывания Реле АЧР- 17 -

4.
5.
Вкл, Откл
Значение фаз из назначенных на измерительные каналы частоты в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
20÷90Выбор режима работы ЗПЧ*.11 ЗПЧ1(2÷5) Тсраб,с

Шаг

30

*.7 ЗПЧ1(2÷5) Реж.раб

*.10 ЗПЧ1(2÷5) df, Гц/cДиапазон

-

0,01

1.
*.20 Тимп АЧР,с

2.
3.
Длительность импульса Реле АЧР
0,20Назначение светодиодного индикатора
*.21 ЗПЧ1(2÷5) ИндАЧР
Нетсрабатывания ЗПЧ*.22ЧАПВ1(2÷5)Вкл/Отк Ввод/вывод из работы ЧАПВОткл*.23 ЧАПВ1(2÷5) Uразр,В Напряжение разрешения работы ЧАПВ65*.24ЧАПВ1(2÷5)fсраб, Гц Уставка частоты срабатывания ЧАПВ49,50
Выдержка
времени
срабатывания
*.25 ЧАПВ1(2÷5) Тсраб,с
1,0ЧАПВ, сНазначение дискретного входа для*.26 ЧАПВ1(2÷5) Блок DIНетблокировки ЧАПВНазначение дискретного входа для*.27 ЧАПВ1(2÷5) Пуск DIНетдистанционного пуска ЧАПВНазначение действия ЧАПВ на выходНет
*.28 ЧАПВ1(2÷5)ВыхРеленое реле
*.29 Тимп ЧАПВ,сДлительность импульса Реле ЧАПВ0,20Назначение светодиодного индикатора
Нет
*.30 ЧАПВ1(2÷5) ИндСраб
срабатывания ЧАПВ4.
0,02÷250

5.
0,01

Нет, LED1÷LED9-Вкл, Откл
20÷100
45÷52

0,01
0,01

0,1÷250

0,01

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-0,02÷250

0,01

Нет, LED1÷LED9-*– номер главного меню ступени ЗПЧ.
** – количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.3.3 Логика работы АЧР/ЧАПВЛогика работы АЧР/ЧАПВ может быть организована двумя способами, с одним выходным
реле или с двумя выходными реле.
Для организации логики с двумя выходными реле срабатывание АЧР и ЧАПВ назначаютсяна разные выходные реле. Для выходного реле АЧР задается импульсный режим срабатывания. Вэтом режиме сигнал на отключение группы потребителей при срабатывании очереди АЧР выдается выходным реле АЧР, а сигнал на включение после восстановления частоты выдается выходным
реле ЧАПВ.
Для организации логики с одним выходным реле используется только выходное реле АЧР.
Для выходного реле АЧР необходимо выбрать режим работы «С фиксацией». Выходное релеЧАПВ не назначать. При срабатывании очереди АЧР выходное реле АЧР будет находится в сработанном состоянии до повышения частоты и сбрасываться при срабатывании ЧАПВ. Также фиксация срабатывания выходного реле АЧР может быть сброшена нажатием кнопки «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Срабатывание ЧАПВ однократное после срабатывания АЧР.
После срабатывания АЧР и повышения частоты выше уставки частоты возврата АЧР, нониже уставки срабатывания ЧАПВ пуск ЧАПВ может быть выполнен дистанционно подачей команды на назначенный дискретный вход.
3.2.4 Орган определения направления мощности (ОНМ)В устройстве АГАТ-200.АЧР предусмотрено две независимых ступени органа определения
направления мощности – ОНМ1, ОНМ2.
3.2.4.1 Описание и функциональные возможности ОНМОрган направления мощности (ОНМ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током заданного уставкой значения и нахождении фазового угла тока в заданной зонесрабатывания (φсект.сраб).
Направление определяется по величине фазового угла между током и напряжением.
Расчет угла между напряжением (U) и током фазы (I), начинается при значениях тока фазывыше 0,01* Iном и напряжения выше 0,01*Uном.
Зона срабатывания определяется уставкой базового угла (φбаз) (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания (φсек.ср) и выбранным направлением срабатывания. Базовый угол (φбаз) отсчитывается от вектора напряжения против часовой стрелки. Зона срабатывания (φсек.ср) отсчитывается от базового угла в обе стороны (+φсек.ср) и (-φсекюср), где:−+φсек.ср = φсек.ср / 2;−-φсек.ср = φсек.ср / 2.
Диаграмма определения зоны срабатывания и блокировки приведена на рисунке 1.

- 18 -

Рис. 1 Диаграмма определения направления и зоны срабатывания в прямом направлении.
Для ОНМ может быть выбран один из следующих режимов работы органа направления
мощности:−отключено (направление мощности не учитывается);−прямо (фазовый угол тока находится в заданном секторе срабатывания);−обратно (фазовый угол тока находится вне заданного сектора срабатывания).
Выдержка времени срабатывания ОНМ во всех режимах работы независимая.
В ОНМ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ОНМ останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ОНМ, отпадает. После снятия блокировки ОНМ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ОНМ возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа.
В ОНМ предусмотрена возможность перевода в ненаправленный режим срабатывания присрабатывании назначенного дискретного входа.
Срабатывание ОНМ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ОНМ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ОНМ фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ОНМ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.4.2 Описание меню и конфигурация ОНМ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ОНМ производится соответственно вменю «ОНМ1(2)».
Ввод/вывод из работы ОНМ производится в пункте меню «ОНМ Вкл/Откл».
Выбор фазы тока срабатывания ОНМ производится в пункте меню «ОНМ Фаза I». Может
быть выбрано значение фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Может быть назначено значение – Ia, Ia1, или Ia2, Ib, Ib1 или Ib2, Ic,
Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор фаз напряжения ОНМ производится в пункте меню «ОНМ Фаза U». Может бытьвыбрано значение фазы линейного или фазного напряжения из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Может быть назначено значение
- 19 -

– Ua, Ua2, Uab или Uab2, Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что ониназначены на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»..
Выбор режима работы, органа направления мощности ОНМ, производится в пункте меню«ОНМ Направл».
Ввод уставки базового угла (угла максимальной чувствительности) органа направления
мощности ОНМ, производится в пункте меню «ОНМ Баз.уг».
Ввод уставки сектора срабатывания органа направления мощности ОНМ, производится впункте меню «ОНМ Сект.ср».
Ввод уставки тока срабатывания ОНМ, производится в пункте меню «ОНМ Ісраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания ОНМ зависит от номинального тока измерительных
каналов фаз тока, назначенных в меню «ОНМ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания ОНМ («ОНМ Фаза I») не назначена фаза тока, то значение уставки тока срабатывания
отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ОНМ производится в пункте меню«ОНМ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ОНМ производится в пункте
меню «ОНМ Блок DI». Если в пункте меню «ОНМ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ОНМ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ОНМ Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Назначение требуемого дискретного входа для перевода ОНМ в ненаправленный режим
срабатывания производится в пункте меню «ОНМ Ненапр».
Срабатывание ОНМ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ОНМ производится в пункте меню «ОНМ Реле 1», а второго
реле в пункте меню «ОНМ Реле 2».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ОНМ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ОНМ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ОНМ (ОНМ1(2))приведен в Таблице 13.
Таблица 13
п. Меню «*.0 ОНМ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ОНМ1(2) Вкл/Откл

2.
Ввод/вывод из работы ОНМ*.2 ОНМ1(2) фаза IВыбор фазы тока срабатывания ОНМНет

*.3 ОНМ1(2) фаза UВыбор фазы напряжения для определения направления

Нет*.6 ОНМ1(2) Сек.ср

Выбор режима работы органа направления мощности
Базовый угол (угол максимальной чувствительности)Сектор зоны срабатывания ОНМ*.7 ОНМ1(2) Iсраб,АТок срабатывания ОНМ, А*.4 ОНМ1(2) Направл
*.5 ОНМ1(2) Баз.уг

*.8 ОНМ1(2) Тсраб,с
*.9 ОНМ1(2) Блок DIВыдержка времени срабатывания
ОНМ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ОНМ- 20 -

ПрямоДиапазон
4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
напряжения в меню«КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Прямо, Обратно,Отключено

Шаг
5.
-

-

-

-

60

0÷90

1

160
0,05
0,01

90÷3600,05÷150 при Iном=5А
0,01÷30 при Iном=1А

10,00,0÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**

-

0,01

1.
*.10 ОНМ1(2) Тблок,с
*.11 ОНМ1(2) Ненапр
*.12 ОНМ1(2) Реле 1*.13 ОНМ1(2) Реле 2*.14 ОНМ1(2) ИндСраб

2.
Время ограничения блокировки
ОНМ, с
Назначение дискретного входа перевода ОНМ в ненаправленный режим
срабатывания
Назначение действия ОНМ на Выходное реле 1Назначение действия ОНМ на выходное реле 2Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ОНМ

3.
0.00

4.
0,00 - «Длительно»0,0÷250

5.
0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, LED1÷LED9-*– номер главного меню ступени ОНМ.
** – количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.3
КонфигурацияВ устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров
устройства.
3.3.1 Конфигурация измерительных входов
Устройство содержит четыре измерительных канала напряжения (U1, U2, U3, U4) для измерения фазных или линейных напряжений и напряжения нулевой последовательности.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Измерительные каналы U1, U2 рассчитаны на номинальное напряжение 100 В.
Измерительные каналы I1, I2 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов
тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства) и предназначены для измерения фазных токов.
3.3.1.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение напряжения данного измерительного канала.
Для измерительных каналов напряжения U1, U2 можно присвоить одно из следующих значений Ua, Ub, Uc, Ua2, Ub2, Uc2, Uab, Ubc, Uca, Uab2, Ubc2, Uca2 которые будут доступны в менювыбора фаз срабатывания защит по напряжению, и отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».
По умолчанию измерительным каналам напряжения U1, U2 присвоены соответственно фазы Uаb, Uab2.
Для любого из измерительных каналов тока I1, I2 можно присвоить следующие значения
фаз Iа, Ia1, Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2 которые в последствии будут доступны в меню выбора фазсрабатывания защит и будут отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Если использование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение «Нет». Поумолчанию измерительным каналам тока I1, I2, I3 присвоены соответственно фазы Iа, Ia2.
Для индикации измеренных значений напряжений в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» в первичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации.
Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно вбоковом меню настройки измерительного канала.
Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения напряжения измерительного канала.
Дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ» задается:−базовый измерительный канал, относительного которого измеряются фазовые углыизмеряемых величин, для индикации в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»;−назначение фаз напряжения для измерительных каналов частоты 1 и 2;
3.3.2 Конфигурация дискретных входов
Количество дискретных входов зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
Устройство содержит 6(8) дискретных входов – DI1÷DI6(DI8). Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов производится непосредственно в меню защит и автоматики.
- 21 -В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:−выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;−назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа;−
назначение выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа;−задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;−задание выдержки времени на активацию;−задание выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.
3.3.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней
строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456» («DI12345678»),, в нижней
строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:−«0» - вход «прямой»;−«1» - вход «инверсный».
В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456»(«DI12345678»), в нижней строке выбранный номер светодиодного индикатора, «1» - LED1, «3» LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».
В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа вверхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456» («DI12345678»), внижней строке выбранный номер реле, «1» - RL1, «3» - RL3.
В пункте меню «Фильтр DI,мс» задается минимальное время непрерывного нахождения
дискретного входа в одном из состояний (активном или неактивном), необходимое для фиксации
данного состояния. Даная уставка общая для всех дискретных входов.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Тср,с» ÷ «DI6(DI8) Тср,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Твозв,с» ÷ «DI6(DI8) Твозв,с»можно задать дополнительную выдержку времени на возврат требуемого входа.
В пункте меню «Рег. сраб DI» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния дискретных входов в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 14.
Таблица 14
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ДИСКР.ВХОДОВ»1.
*.
DI12345678
1 Инд LED -- -- -- - *.
2

DI12345678
Сраб RL - - - - - - -*.
3

DI12345678
Инверс 00000000*.4 Фильтр DI,мс
*.5 DI1 Тср, с...
*.** DI6(DI8) Тср, с*.** DI1 Твозв, с...

Параметр
2.
Назначения светодиодного индикаторана срабатывание при активации дискретного входа
Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного
входаВыбор «прямого» или «инверсного»срабатывания дискретного
Фильтр времени фиксации изменения
состояния дискретного входа, мсВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, c...
Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI6(DI8)***, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI1, c..
- 22 -

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

«-»

«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9-«-»«-»,1,2,3,4,5,6(«-»,1,2,3,4,5,6,7)***

-

0

0, 1

-

10

5÷10001

0,00

0,00÷999

0,01

..

..

..

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

...

...

...

Шаг
5.

1.
*.** DI6(DI8) Твозв, с*.** Рег. сраб DI

2.
Выдержка времени на возврат дискретного входа DI6(DI8)***, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий

3.

4.

5.

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл-*- номер главного меню;** - номер пункта подменю;*** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.3.3 Конфигурация выходных релеКоличество выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
Устройство содержит 6(7) выходных реле – RL1÷RL6(RL7). Параметры выходных релеприведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Задание выходного реле срабатывания для всех защит и автоматик производится непосредственно в меню их настройки.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ» предусмотрены следующие дополнительные
возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:−выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;−задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;−задание дополнительной выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.
3.3.3.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «RL123456»( «RL1234567»), в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:−«0» - «прямое» срабатывание;−«1» - «инверсное» срабатывание.
Для каждого из выходных реле в пунктах меню «RL1 Тср,с» ÷ «RL6(RL7) Тср,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты илиавтоматики плюс дополнительная выдержка.
В пункте меню «Рег. сраб RL» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния выходных реле в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ», диапазон задания и шаг изменения
уставок приведен в Таблице 15.
Таблица 15
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫХ.РЕЛЕ»1.
*.
RL1234567
1Инверс 0000000*.2 RL1 Тср, с...
*.** RL6(RL7) Тср, с*.** RL1 Твозв, с...
*.** RL6(RL7) Твозв, с*.** Рег. сраб RL***

Параметр
2.
Выбор «прямого» или «инверсного»срабатывания выходного релеВыдержка времени срабатывания выходного реле RL1, c...
Выдержка времени срабатывания выходного реле RL6(RL7)***, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL1, c..
Выдержка времени на возврат выходного реле RL6(RL7)***, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе
событий

- номер главного меню;- номер пункта подменю;- 23 -

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

0

0, 1

-

0,00

0,00÷999

0,01

...

...

...

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

..

..

...

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл

-

Шаг
5.

*** - количество выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.3.4 Конфигурация светодиодных индикаторов
Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 производится непосредственно в меню защит и автоматики.
Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. Привключении оперативного питании устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности ваппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания».
3.3.4.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД»Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕТ.ИНД.» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:−без фиксации;−с фиксацией;−с фиксацией и миганием.
Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен
выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых онназначен.
Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светится
после деактивации выхода всех защит или функций автоматики на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «ВВОД».
Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.
Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «сфиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые небыли квитированы нажатием кнопки «ВВОД» до момента отключения питания, их состояние
сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «ВВОД».
В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов,для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «DI Сброс фикс» дискретного входа.
3.3.5 Конфигурация защитВ устройстве предусмотрена возможность не отображать в меню неиспользуемые ступени
защит или функции автоматики, что дает возможность сократить меню и отображать только тезащиты или функции автоматики, которые используются.
3.3.5.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики
можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «Не используется». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и неотображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней
добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если доэтого она была включена.
3.3.6 Конфигурация устройстваВ меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:−ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);−конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети и скорость передачи данных);−включение или отключение пароля;−изменение пароля;−назначение реле контроля исправности устройства.
- 24 -

При включении питания и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может
быть переназначено на любое другое реле.
3.4
Информация об устройствеВ устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.
3.4.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:−модификация устройства;−код заказа;−серийный номер устройства;−версия программного обеспечения.
3.5
КонтрольВ устройстве предусмотрено отдельное меню для контроля входной и выходной информации, а также дополнительной информации о работе функций защит и автоматики.
3.5.1 Меню «КОНТРОЛЬ»Меню «Контроль» предназначено для индикации:−состояния дискретных входов;−состояния выходных реле;−неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики.
В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый
номер входа DI1÷DI6(DI8) - «Вход 123456»( «Вход 12345678»), в нижней строке его состояние:−«0» - вход не активный;−«1» - вход активный.
В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6(RL7) - «Реле 123456» (Реле 1234567), в нижней строке состояние реле:−«0» - реле не сработано;−«1» - реле сработано.
Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного»режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.
В пункте меню «Состояние» отображается текущее состояние функции самодиагностики
состояния аппаратной и программной части устройства.
При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправен».
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться
текст:−«Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу
устройства;−«Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всехфункций устройства.
Где 000 – код неисправности.
Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности
приведено в п.3.11.
3.6
ТестВ устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.
3.6.1 Меню «ТЕСТ»Меню «ТЕСТ» предназначено для:−имитации срабатывания дискретных входов;−проверки работоспособности выходных реле;−проверки работоспособности светодиодных индикаторов;−проверки исправности ЖКИ.
В пункте меню «Тест Откл / Вкл» производится активация доступа к пунктам меню«ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Откл / Вкл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие
пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.
- 25 -

Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Откл / Вкл» установить значение «Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим
мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту
после последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» всеустановленные значения сбрасываются.
В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6(DI8) - «Вход 123456» («Вход 12345678»), в нижней строке «000000»(«00000000»). Для имитации срабатывания входа необходимо:−нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики какактивный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».
Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое
состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей
напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует
напряжение и отключена имитация.
В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер релеRL1÷RL6(RL7) - «Реле 123456» («Реле 1234567»), в нижней строке «000000» («0000000»). Для активации срабатывания выходного реле необходимо:−нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данное выходное реле сработает. Для отключения активации выходного реленеобходимо обратно установить значение «0».
При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные
реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при егоактивации в меню «ТЕСТ».
Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню«Тест св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включаются на 2 секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».
Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение
«Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя
ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение
«Откл» в меню «Тест ЖКИ».
3.7
Регистратор событийВ устройстве АГАТ-200.АЧР реализован встроенный регистратор событий.
3.7.1.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий
Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства:изменение состояния дискретных входов и выходных реле;срабатывание и сброс пусковых органов защит;−длительность времени пуска защит;−активация и сброс блокировок защит;−срабатывание защит и функций автоматики;−обнаружение внутренних неисправностей устройства.
При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событийна дисплее будет отображаться информация о последнем.
Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».
−−- 26 -

Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1024, максимальное количество
событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие
записывается на место самого старого.
Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен вПриложении 1.
3.7.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:−номер события;−краткое наименование события;−время фиксации;−активация «=1», или сброс «=0» события.
Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображается во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформацииДля просмотра событий необходимо:−зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;−при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;−нажать кнопку «ВПРАВО»;−при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» просмотреть записанные события на данную дату.
Для событий в меню отображения которых справа от времени имеется значок «►», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».
В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно отдельное
событие, все события за отдельную дату или все записанные события.
Для удаления отдельного события или отдельной даты в меню отображения требуемого события или даты необходимо:−нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».
В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событийпо каналу связи USB с последующим просмотром на ПК при помощи входящего в комплект поставки ПО.
3.8Регистратор сигналовВ устройстве АГАТ-200.АЧР реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.
3.8.1.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов
Регистратор сигналов используется для регистрации мгновенных значений напряжений, атакже дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов. Записанные данные сохраняются в энергонезависимой памяти.
Основные характеристики:- 27 -

частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период
промышленной частоты – 50 Гц);−максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;−максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;−максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;−максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
−длительность предаварийной записи от заданной длительности осциллограммы придлине осциллограммы;0,1÷10c – от 5 до 80 %;10,1÷20c – от 5 до 40 %;20,1÷40c – от 5 до 20 %.
−количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и количества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.
Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:−перезапись;−насыщение.
В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осциллограмма
будет перезаписана данными новой осциллограммы.
В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осциллограмм не производится. Запись новых осциллограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осциллограмм.
Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, а также внутренних логических сигналов задается пользователем в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 16.
Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:−при срабатывании назначенных дискретных входов;−при активации внутренних логических сигналов;−по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
В процессе записи осциллограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи
текущей осциллограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.
Считывание осциллограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB, припомощи входящей в комплект поставки программы.
Программа позволяет:−считать перечень хранящихся в памяти устройства осциллограмм (для каждой осциллограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пускданной осциллограммы);−считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осциллограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE 1;−удалить все хранящиеся в памяти устройства осциллограммы.
Удаление всех записанных осциллограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:−1
COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems).
Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических сигналов.
- 28 -

вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
3.8.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.
Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».
Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню «ОСЦ. Откл /Вкл».
Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».
Ввод уставки длительности осциллограммы производится в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Ввод уставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню«Доавар.пер.,%». Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки
длительности записи одной осциллограммы заданной в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню «Режим записи».
В пункте меню «Записано осц.» отображается общее число записанных в памяти осциллограмм. При внесении изменений в настойки регистратора (увеличении длительности записи осциллограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осциллограмм, количество записанных осциллограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осциллограмм.
В пункте меню «Свободно осц.» отображается число осциллограмм, которые могут бытьзаписаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись»или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение», с учетом занятой памяти уже записанными осциллограммами. В режиме «Перезапись» при заполнении памяти в данном меню вместо
количества будет отображаться текст «Перезапись».
В пункте меню «Макс.кол.осц» отображается максимальное число осциллограмм, которые
могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение».
Информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осциллограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм будет недоступна, и в этих пунктах
меню будет отображаться текст «Неопределено».
Пункт меню «Ручной пуск» предназначен для принудительного пуска регистратора. Навремя записи осциллограммы в данном пункте меню отображается текст «Блокировано» и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также
блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговыхили дискретных входов регистратора.
Пункт меню «Стереть все осциллограммы» предназначен для удаления из памяти всех записанных осциллограмм.
Для удаления всех записанных осциллограмм необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно
нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Пункты меню «Аналог.вх А1» ÷ «Аналог.вх А8» предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение фазы напряжения для данного аналогового входа регистратора.
В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки напряжения для пуска регистратора.
−- 29 -

Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - данные фазы напряжения назначенного на данный аналоговый
вход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;−«Рег.и пуск <» - данные фазы напряжения назначенного на данный аналоговый входрегистратора записываются в память, и если измеренное значение напряжения становится нижеуставки заданной в боковом меню данного канала «А* Уст. по <» производится автоматический
пуск регистратора;−«Рег.и пуск >» - данные фазы напряжения назначенного на данный аналоговый входрегистратора записываются в память, и если измеренное значение напряжения превышает уставку
заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по >» производится автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск <>» - данные фазы напряжения назначенного на данный аналоговый
вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение напряжения становится
ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по <>» производится автоматический пуск регистратора.
Пункты меню «Дискр.вх Д1» ÷ «Дискр.вх Д16» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение дискретного входа устройства или внутреннего
логического сигнала для данного дискретного входа регистратора.
В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистратора выбирается режим работы данного входа.
Для каждого из дискретных входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройстваили внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистратора по данному
каналу не выполняется;−«Рег.и пуск» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства иливнутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабатывания дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистратора.
Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 16.
Приведенные ниже внутренне логические сигналы, формируемые функциями защит и автоматики, доступны при условии, что данная ступень защиты или функция автоматики используется (не отключена в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» и отображается в меню устройства).
Таблица 16
N
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Внутренний логический сигнал
2.
ЗМН1 Пуск
ЗМН1 Блок
ЗМН1 Сраб
ЗПН1 Пуск
ЗПН1 Блок
ЗПН1 Сраб
ЗПЧ1 Пуск
ЗПЧ1 Блок
ЗПЧ1 Сраб
ЧАПВ1 ПускЧАПВ1 БлокЧАПВ1 СрабОНМ1 Пуск
ОНМ1 Блок
ОНМ1 Сраб
ЗМН2 Пуск

Описание
3.
Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗМНСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗПНСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЧАПВСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ОНМСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ОНМСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ОНМСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗМН- 30 -

1.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

2.
ЗМН2 Блок
ЗМН2 Сраб
ЗПН2 Пуск
ЗПН2 Блок
ЗПН2 Сраб
ЗПЧ2 Пуск
ЗПЧ2 Блок
ЗПЧ2 Сраб
ЧАПВ2 ПускЧАПВ2 БлокЧАПВ2 СрабОНМ2 Пуск
ОНМ2 Блок
ОНМ2 Сраб
ЗМН3 Пуск
ЗМН3 Блок
ЗМН3 Сраб
ЗПН3 Пуск
ЗПН3 Блок
ЗПН3 Сраб
ЗПЧ3 Пуск
ЗПЧ3 Блок
ЗПЧ3 Сраб
ЧАПВ3 ПускЧАПВ3 БлокЧАПВ3 СрабЗПЧ4 Пуск
ЗПЧ4 Блок
ЗПЧ4 Сраб
ЧАПВ4 ПускЧАПВ4 БлокЧАПВ4 СрабЗПЧ5 Пуск
ЗПЧ5 Блок
ЗПЧ5 Сраб
ЧАПВ5 ПускЧАПВ5 БлокЧАПВ5 Сраб3.
Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗМНСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗПНСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЧАПВСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ОНМСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ОНМСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ОНМСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗМНСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗМНСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗПНСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗПНСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЧАПВСостояние сигнала пускового органа 4 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 4 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 4 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 4 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания блокировки 4 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания 4 Ступени ЧАПВСостояние сигнала пускового органа 5 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания блокировки 5 Ступени ЗПЧСостояние сигнала срабатывания 5 Ступени ЗПЧСостояние сигнала пускового органа 5 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания блокировки 5 Ступени ЧАПВСостояние сигнала срабатывания 5 Ступени ЧАПВ- 31 -

4СВЯЗЬУстройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен
разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи
приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
4.1
Интерфейс связи USBРазъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USBпредназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.
Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «А–В». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
4.2
Интерфейс связи RS-485
Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU
и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации
АСУ.
Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить какчтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки
и.д).
Настройка параметров (адрес устройства в сети, и скорость передачи информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА».
Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложении к данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи
Modbus RTU устройств серии АГАТ-200».
4.3
Программное обеспечениеВ комплект поставки устройства входит программное обеспечение – программный комплекс SUZi, предназначенный для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства. Программный комплекс SUZi поддерживает подключение к устройству по обоим интерфейсам связи – USB и RS-485.
Детальное описание программного комплекса SUZi приведено в файле справки, вызываемом из меню программы.

- 32 -

5ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной части.
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной
части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть
выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.
По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ».
Критичность выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние» меню «КОНТРОЛЬ».
При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние» отображается текст
«Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий,осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит
замене или ремонту.
При критичных неисправностях (в пункте «Состояние» отображается текст «Отказ 000»),все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются. Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене илиремонту.
Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 17. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.
Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором
LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания).
В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реленаходится в сработанном состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении
питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.
Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
Таблица 17
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Код неисправности

Описание неисправности

00001
00002
00004
00008
00016
00032

7

00064

8
9
10

00256
00512
01024

Сбой программного обеспечения
Отказ памяти EEPROM
Отказ памяти SRAM
Отказ модуля дискретных входов/выходов
Отказ АЦПОтказ Блока питания (±12 В Питание выходных реле)Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера
Отказ памяти FLASHОтказ ЖКИОтказ Modbus- 33 -

Критичность неисправности
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Неисправность
Неисправность
Неисправность

6РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.АЧР

6.1
ЖКИ и кнопки управления
Программирование и ввод уставок в АГАТ-200.АЧР производится с помощью кнопок идисплея, расположенных на передней панели устройства.
В устройстве предусмотрена возможность использования двух типов индикаторов:−жидкокристаллический (LCD) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту принажатии любой клавиши управления;−индикатор на основе органических светодиодов (OLED).
Для продления срока службы OLED индикатора в устройстве предусмотрена возможностьего отключения через заданное уставкой время. Ввод уставки времени отключения OLED индикатора производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА». Для блокировки отключения
OLED индикатора значение уставки «Выкл.инд.мин» необходимо установить - 0.
Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования
устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных
реле.
Назначение кнопок управления приведено в таблице 18.
Таблица 18«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню.
Увеличить величину уставки или номер опции.
«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню;Уменьшить величину уставки или номер опции.
«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню.
Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров.
Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

6.2
Работа с меню.
Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменюдля каждого из пунктов основного меню.
Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Дляпередвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».
В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:−если в любом из пунктов основного меню нажать кнопку «ВВЕРХ», происходит
быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (>2 c) кнопку «ВНИЗ» происходит быстрое перемещение в последний пункт подменю.
−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (>2 c) кнопку «ВВЕРХ» происходит быстрое перемещение в первый пункт подменю;6.2.1 ПарольДля защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ ких редактированию может быть защищен паролем.
Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы A, B, C, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен. Включение/отключение и изменение пароля производится в меню«КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА». При включенном пароле его ввод требуется при первом
доступе к изменению уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставок или настроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода
пароля. Через 1 минуту после последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем редактировании опять потребуется ввод пароля.
Для включения/отключения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «Откл(Вкл)»;- 34 -

нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;−нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое
значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
Для изменения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «****»;−
нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Измените
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести новый пароль;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Пароль изменен».
6.2.2 Редактирование параметров
Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки напряжения срабатывания, выдержки времени
и.тд) или выбор из списка требуемого значения параметра (Откл / Вкл защит, выбор требуемого
номера дискретного входа или выходного реле и.тд). В одном пункте меню может задаваться какодин, так и несколько параметров.
−6.2.2.1 Редактирование числовых значений параметровДля редактирования числового значения необходимо:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между разрядами числаи «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести требуемое значение;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выполненных изменений.
Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного
диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки «ВВОД» значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.
6.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде спискаДля редактирования параметров представленных в виде списка:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотреть по одному значению весьсписок возможных значений параметра и выбрать требуемое;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выбранного значения.
В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.
При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение идополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.
- 35 -

7МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

7.1
МаркировкаНа корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:−товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;−условное обозначение устройства;−номер ТУ, по которым изготовлено устройство;−номинальное значение напряжения питания, В;−порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;−год выпуска (месяц, год).
7.2
Упаковка
Устройство поставляется упакованным в индивидуальную упаковку и транспортную тару,обеспечивающую сохранность в условиях транспортировки и хранения. Устройство укладываетсяв транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке
Индивидуальная упаковка выполнена в виде коробки из гофрированного картона поГОСТ Р 52901-2007.
Транспортная тара изготовлена в виде картонного ящика по ГОСТ 9142-90. Транспортная
тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

- 36 -

8УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИПо способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим
током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.
Корпус устройства должен быть надежно заземлен.
Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.
Обслуживание АГАТ-200.АЧР необходимо выполнять, отсоединив его от источников токаи напряжения питания.
Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике
входного напряжения и напряжения питания.

- 37 -

9ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке итехническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики АГАТ200.АЧР.
Для АГАТ-200.АЧР может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.
По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

- 38 -

10ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

10.1 Правила транспортировки
Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым
транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:−прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скоростиили со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);−смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным
транспортом, морские перевозки.
Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.
Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.
При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих
нормативных документах.
Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:−по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;−
по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ15150 - 69.
10.2 Условия хранения
Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.
Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.
Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищенаот пыли и грязи.
Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступк ним.
Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем
100 мм.
Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть неменьше, чем 0,5 м.

- 39 -

11УТИЛИЗАЦИЯ
После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.
В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные ивзрывоопасные вещества.
Устройство не имеет в своем составе материалов и веществ, представляющих опасность дляжизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и поэтому не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при их использовании в соответствиис данным ТО.
Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасностии выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.
Утилизация устройства должна проводиться эксплуатирующей организацией по нормам иправилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

- 40 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.АЧР.
Таблица 1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.
N
п/пОтображаемая информация
Функция

Описание

Основное
меню
1.
2.
3.
4.
Защита по минималь- Срабатывание пускового
1.
N** ЗМН* * Пуск =1ному напряжению
чч:мм:сс.мс >органа ЗМНЗМН*N** ЗМН* Пуск =0Сброс пускового органа ЗМН
чч:мм:сс.мс
Срабатывание ЗМН
N** ЗМН* Сраб =1
чч:мм:сс.мс >Срабатывание блокировки 1 N** ЗМН* Блок1 =1
чч:мм:сс.мс >ЗМН по дискретному входу
Сброс блокировки 1 ЗМН по N** ЗМН* Блок1 =0
чч:мм:сс.мс >дискретному входу
Срабатывание блокировки 2 N** ЗМН* Блок 2=1
чч:мм:сс.мс >ЗМН по дискретному входу
Сброс блокировки 2 ЗМН по N** ЗМН* Блок2 =0
чч:мм:сс.мс >дискретному входу
Защита от повышения Срабатывание пускового
2.
N** ЗПН* * Пуск =1напряжения ЗПН*чч:мм:сс.мс >органа ЗПН
N** ЗПН* Пуск =0Сброс пускового органа ЗПН
чч:мм:сс.мс
N** ЗПН* Сраб =1Срабатывание ЗПН
чч:мм:сс.мс >Срабатывание блокировки
N** ЗПН* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗМН по дискретному входу

3.

Сброс блокировки ЗПН подискретному входу
Защита от понижеСрабатывание пускового
ния/повышения часто- органа ЗПЧты ЗПЧ*N** ЗПН* Блок =0
чч:мм:сс.мс >N**ЗПЧ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс >N**ЗПЧ* Пуск =0Сброс пускового органа ЗПЧ
чч:мм:сс.мс
N**ЗПЧ* =1Срабатывание ЗПЧ
чч:мм:сс.мс >Срабатывание блокировки
N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗПЧ по дискретному входу
Сброс блокировки ЗПЧ по
N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >дискретному входу
Срабатывание блокировки
N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗПЧ от ОНМСброс блокировки ЗПЧ от
N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >ОНМСрабатывание блокировки
N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >ЗПЧ df/dt>
N**ЗПЧ* Блок =0Сброс блокировки ЗПЧ df/dt>
чч:мм:сс.мс >Фиксация неисправности
N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >канала f1 измерения частоты
Сбор неисправности канала f1 N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >измерения частоты
Фиксация неисправности
N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >канала f2 измерения частоты
Сбор неисправности канала f2 N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >измерения частоты

Блокировка ЗПЧ при неисправности канала f1 измерения частоты
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала f1 измерения частоты
Блокировка ЗПЧ при неисправности канала f2 измере-Дополнительное
меню
5.
U,В
аb=000.0bс=000.0 cа=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
U,Ва=000.0b=000.0 c=000.0Блокировка 1по дискр. входу
Блокировка 1по дискр. входу
Блокировка 2по дискр. входу
Блокировка 2по дискр. входу
U,Ваb=000.0bс=000.0 cа=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
U,Ва=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
f = 00.00 Гц
df/dt = 00.0 Гц/сДлит.пуска:000.00с (000%)
f = 00.00 Гц
df/dt = 00.0 Гц/сБлок. ЗПЧпо дискр. входу
Блок. ЗПЧпо дискр. входу
Блок. ЗПЧот ОНМ
Блок. ЗПЧот ОНМ
Блок. ЗПЧ df/dt>
df/dt =00.0 Гц/сБлок. ЗПЧ df/dt>
df/dt = 00.0 Гц/сНеисп. Канала f1
измер. частоты
Неисп. Канала f1
измер. частоты
Неисп. Канала f2
измер. частоты
Неисп. Канала f2
измер. частоты

Автоматический вывод на
ЖКИ
6.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f1
измер. частоты

+N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f1
измер. частоты

-N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f2
измер. частоты

+- 41 -

1.

2.

3.

4.

ния частоты
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала f2 измерения частоты
Фиксация неисправности
канала U1 измерения напряжения
Сбор неисправности канала
U1 измерения напряжения
Фиксация неисправности
канала U2 измерения напряжения
Сбор неисправности канала
U2 измерения напряжения
Блокировка ЗПЧ при неисправности канала U1 измерения напряжения
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала U1
измерения напряжения
Блокировка ЗПЧ при неисправности канала U2 измерения напряжения
Сброс блокировки ЗПЧ принеисправности канала U2измерения напряжения
Блокировка при отказе обеих
каналов измерения частоты
Сброс блокировки при отказе
обеих каналов измерения
частоты
Срабатывание пускового
органа ЧАПВ от f>Срабатывание пускового
органа ЧАПВ от DIСброс пускового органа
ЧАПВ

6.

N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. Канала f2
измер. частоты

-N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. U1<UблокU1= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. U1<UблокU1= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Неис =1
чч:мм:сс.мс >Неисп. U2<UблокU2= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Неис =0
чч:мм:сс.мс >Неисп. U2<UблокU2= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Блок. U1<UблокU1= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Блок. U1<UблокU1= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Блок. U2<UблокU2= 000.0 В+

N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Блок. U2<UблокU2= 000.0 В-

N**ЗПЧ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >Отказ обеих канн.
измер. частоты

+N**ЗПЧ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Отказ обеих канн.
измер. частоты

+N**ЧАПВ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс >N**ЧАПВ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс >N** ЧАПВ* Пуск =0
чч:мм:сс.мс
N** ЧАПВ* =1
чч:мм:сс.мс >N** ЧАПВ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >N** ЧАПВ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >N** ЧАПВ* Блок =1
чч:мм:сс.мс >N** ЧАПВ* Блок =0
чч:мм:сс.мс >Пуск ЧАПВ по f>
f = 00.00 Гц U = 000 ВПуск ЧАПВ по DI
f = 00.00 Гц U = 000 ВДлит.пуска:000.00с (000%)
f = 00.00 Гц
U = 000 ВБлок. ЧАПВпо дискр. входу
Блок. ЧАПВпо дискр. входу
Блок. U<UразрU = 000 ВБлок. U<UразрU = 000 В

N** ОНМ* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N** ОНМ* Пуск =0Сброс пускового органа ОНМ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ОНМ
N** ОНМ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки
N** ОНМ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►ОНМ по дискретному входу
Сброс блокировки ОНМ по
N** ОНМ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►дискретному входу
Срабатывание блокировки
N** ОНМ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►при I вне сектора срабат.
Сброс блокировки при I вне
N** ОНМ* Блок =0
чч:мм:сс.мс ►сектора срабатывания

I =000.0 А
U=000.0 В φIU=000°
Длит.пуска:000.00с (000%)
I =000.0 А
U=000.0 В φIU=000°
Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Токи вне сектора
срабатывания
Токи вне сектора
срабатывания

Срабатывание блокировки
невозможности определения
направления

Невозможно опред.
направление

Срабатывание ЧАПВСрабатывание блокировки
ЧАПВ по дискретному входу
Сброс блокировки ЧАПВ подискретному входу
Срабатывание блокировки
ЧАПВ по напряжению
Сброс блокировки ЧАПВ понапряжению
4.

5.

Направленная максимальная токовая Срабатывание пускового
защита ОНМ*органа ОНМ

N** ОНМ* Блок =1
чч:мм:сс.мс ►- 42 -

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

1.

2.

3.

4.

Сброс блокировки невозможN** ОНМ* Блок =0ности определения направлечч:мм:сс.мс ►нияПеревод ОНМ в ненаправN** ОНМ* Ненап =1
чч:мм:сс.мс ►ленный режим по DIСброс ненаправленного реN** ОНМ* Ненап =0
чч:мм:сс.мс ►жима работы по DI* – индекс ступени защиты;** – порядковый номер события в регистраторе событий.

- 43 -

5.
Невозможно опред.
направление
Перевод ОНМ вненапр.реж срабПеревод ОНМ вненапр.реж сраб

6.

+
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.АЧР

Рисунок 1.1 Схема подключения АГАТ-200.АЧР с модулем входов/выходов 6DI-6RL.

Рисунок 1.2 Схема подключения АГАТ-200.АЧР с модулем входов/выходов 8DI-7RL.
- 44 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.АЧР
1. Вертикальное исполнение (врезной либо наружный монтаж)Вид спередиВид сбоку

176
28

134

Вид сзади

144

182

161

120

Вырез в панели

158

148

161

144

4 отв. O4,20

120
164

162

- 45 -

2. Горизонтальное исполнение (врезной монтаж)Вид спередиВид сбоку

177

Вид сзади

Вырез в панели
150

144
O4,20

93

4 отв.

- 46 -

95

76

196

162

110

182

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.АЧР
Количество устройств:Код заказа:1

1 Номинальное напряжение изм. входов U1÷U4:
100 В
220 В

0

0

2

3

4

0

0

0

5

6

7

- 0
8

9

10

1
2

2 Резерв
0
3 Резерв
0

4Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Резерв
0
6 Резерв:0
7 Резерв
0
8 Исполнение корпуса:Вертикальное
Горизонтальное

0
1

9 Резерв:0
10 Тип модуля входов/выходов и индикатора (дисплея):6DI-6RL и ЖКИ
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и ЖКИ
8DI-7RL и OLEDНаименование фирмы-заказчика:Адрес, телефон:Контактное лицо:- 47 -01
2
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА
СВЯЗИ MODBUS RTU
Таблица 7.1 – Измерения
Первичное
Вторичное
Угол№ Параметр
АдресФормат
АдресФормат
АдресФормат
1
Ia
0x0042F1 (А)
0x0001F2 (x0.01 А)
0x0141 F2
2
Ib
0x0044F1 (А)
0x0002F2 (x0.01 А)
0x0142 F23Ic
0x0046F1 (А)
0x0003F2 (x0.01 А)
0x0143 F2
4Ia1
0x0048F1 (А)
0x0004F2 (x0.01 А)
0x0144 F2
5Ib1
0x004A F1 (А)
0x0005F2 (x0.01 А)
0x0145 F2
6Ic1
0x004C F1 (А)
0x0006F2 (x0.01 А)
0x0146 F2
7Ia2
0x004E F1 (А)
0x0007F2 (x0.01 А)
0x0147 F2
8Ib2
0x0050F1 (А)
0x0008F2 (x0.01 А)
0x0148 F2
9Ic2
0x0052F1 (А)
0x0009F2 (x0.01 А)
0x0149 F2
10 Io
0x0054F1 (А)
0x000AF2 (x0.001 А)
0x014A F2
11 Io10x0056F1 (А)
0x000BF2 (x0.001 А)
0x014B F2
12 Io20x0058F1 (А)
0x000CF2 (x0.001 А)
0x014C F2
13 Ua
0x005A F1 (В)
0x000DF2 (x0.1 В)
0x014D F2
14 Ub
0x005C F1 (В)
0x000EF2 (x0.1 В)
0x014E F2
15 Uc
0x005E F1 (В)
0x000F
F2 (x0.1 В)
0x014F F2
16 Uab
0x0060F1 (В)
0x0010F2 (x0.1 В)
0x0150 F2
17 Ubc0x0062F1 (В)
0x0011F2 (x0.1 В)
0x0151 F2
18 Uca0x0064F1 (В)
0x0012F2 (x0.1 В)
0x0152 F2
19 Ua20x0066F1 (В)
0x0013F2 (x0.1 В)
0x0153 F2
20 Ub20x0068F1 (В)
0x0014F2 (x0.1 В)
0x0154 F2
21 Uc20x006A F1 (В)
0x0015F2 (x0.1 В)
0x0155 F2
22 Uab2
0x006C F1 (В)
0x0016F2 (x0.1 В)
0x0156 F2
23 Ubc2
0x006E F1 (В)
0x0017F2 (x0.1 В)
0x0157 F2
24 Uca2
0x0070F1 (В)
0x0018F2 (x0.1 В)
0x0158 F2
25 Uo
0x0072F1 (В)
0x0019F2 (x0.1 В)
0x0159 F2
26 Uo10x0074F1 (В)
0x001AF2 (x0.1 В)
0x015A F2
27 Uo20x0076F1 (В)
0x001BF2 (x0.1 В)
0x015B F2
28 Ida0x00C2 F1 (А)
0x0081F2 (x0.01 А)
0x0181 F2
29 Idb
0x00C4 F1 (А)
0x0082F2 (x0.01 А)
0x0182 F2
30 Idc0x00C6 F1 (А)
0x0083F2 (x0.01 А)
0x0183 F2
31 Ita0x00C8 F1 (А)
0x0084F2 (x0.01 А)
0x0184 F2
32 Itb
0x00CA F1 (А)
0x0085F2 (x0.01 А)
0x0185 F2
33 Itc0x00CC F1 (А)
0x0086F2 (x0.01 А)
0x0186 F2
34 Id2/Id1
0x00CE F1 (%)
0x0087F2 (x0.1 %)0x0187 F2
35 Id5/Id1
0x00D0 F1 (%)
0x0088F2 (x0.1 %)0x0188 F2
36 Uab
0x00D2 F1 (В (расч))0x0089F2 (x0.1 В (расч))0x0189 F2
37 Ubc0x00D4 F1 (В (расч))0x008AF2 (x0.1 В (расч))0x018A F2
38 Uca0x00D6 F1 (В (расч))0x008BF2 (x0.1 В (расч))0x018B F2
39 Uab2
0x00D8 F1 (В (расч))0x008CF2 (x0.1 В (расч))0x018C F2
40 Ubc2
0x00DA F1 (В (расч))0x008DF2 (x0.1 В (расч))0x018D F2
41 Uca2
0x00DC F1 (В (расч))0x008EF2 (x0.1 В (расч))0x018E F2
42 I2
0x00DE F1 (А)
0x008F
F2 (x0.01 А)
0x018F F2
43 I2.1
0x00E0 F1 (А)
0x0090F2 (x0.01 А)
0x0190 F2
44 I2.2
0x00E2 F1 (А)
0x0091F2 (x0.01 А)
0x0191 F2
45 I2/I1
0x00E4 F1 (%)
0x0092F2 (x0.1 %)0x0192 F2
46 I2/I1-1
0x00E6 F1 (%)
0x0093F2 (x0.1 %)0x0193 F2
47 I2/I1-2
0x00E8 F1 (%)
0x0094F2 (x0.1 %)0x0194 F2
48 Io
0x00EA F1 (А (расч))0x0095F2 (x0.001 А (расч))0x0195 F2
49 Io.1
0x00EC F1 (А (расч))0x0096F2 (x0.001 А (расч))0x0196 F2- 48 -

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Io.2
U2
U2.2
Uo
Uo.2
Iнб
Нагрев
f1
f2
P
Q
S
Cos fiW P+
W PW Q+W Q-

0x00EE
0x00F00x00F20x00F40x00F60x00F80x00FA
0x00FC
0x00FE0x01000x01020x01040x01060x01080x010A
0x010C0x010EТаблица 7.2 – Контроль
№Параметр
1Вход 123456
2Реле 123456
3Тпосл.пуска x0.1
4
Тсум.пусков x0.1
5Тразр.пуска x0.1
6Тгот АПВ x0.1
7Тпосл.Вкл,мс
8Тпосл.Откл,мс
9Тмакс.Вкл,мс
10Тмакс.Откл,мс
11
Счет.Вкл/Откл
12
Счет.АварОткл
13Режим Управл
14
Акт.гр.уст
15
Счет.'+'.сут
16
Счет.'-'.сут
17
Счет.'+'.общ
18
Счет.'-'.общ
19
Tпер.пр.посл x0.1
20Tпер.пр.макс x0.1
21Состояние УЗА

F1 (А (расч))F1 (В)
F1 (В)
F1 (В (расч))F1 (В (расч))F1 (%)
F1 (%)
F1 (Гц)F1 (Гц)F1 (кВт)F1 (кВар)F1 (кВA)
F1
F1 (кВт/час)F1 (кВт/час)F1 (кВар/час)F1 (кВар/час)Адрес
0x01010x0101
0x0F82
0x0F830x0F84
0x0F85
0x0F86
0x0F87
0x0F88
0x0F890x0F8A
0x0F8B
0x0F8C
0x0F8D
0x0F8E
0x0F8F
0x0F900x0F91
0x0F92
0x0F930x0F940x00970x00980x00990x009A
0x009B
0x009C0x009D
0x009E0x009F
0x00A00x00A1
0x00A20x00A30x00A40x00A50x00A60x00A7F2 (x0.001 А (расч))F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.1 %)F2 (x0.1 %)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.1 кВт)F2 (x0.1 кВар)F2 (x0.1 кВA)
F2 (x0.01)
F2 (кВт/час)F2 (кВт/час)F2 (кВар/час)F2 (кВар/час)0x01970x01980x01990x019A
0x019B
0x019C0x019D
0x019E0x019F
0x01A00x01A1
0x01A20x01A30x01A40x01A50x01A60x01A7

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

Формат
F5
F5
F4
F4
F4
F4
F3
F3
F3
F3
F3
F3
0-Откл;1-Авто;2-Местное;3-Дистанц.;4-Диспетчер;0-Уставки 1;1-Уставки 2;2-DI5;
F3
F3
F3
F3
F4
F4
F6

Таблица 7.3 – Управление и контроль состояния выключателя
№ Параметр
АдресФормат Диапазон
1 Выключатель "Включен"0x115EF7
2 Выключатель "Отключен"0x115FF7
3 Команда "Включить"0x0030F8
4 Команда "Отключить"0x0031F85 Диспечерское управление
0x0C8B F91-Отключено;2-Включено с блокировками;3-Включено без блокировок;6 Включение Разрешено
0x1163F7
7 Командное Отключение
0x1167F78 Запрет Управления
0x1161F79 Неисправность Выключателя 0x1160
F7- 49 -

10
11
12
13

Отказ Выключателя
Внешнее Отключение
Отключение от Защит
Отключение от УРОВ0x11620x11640x11650x1166

Таблица 7.4 – Управление выходными реле RL№ Параметр
Адрес
1 Управление выходным реле RL1 0x0101
2 Управление выходным реле RL2 0x0102
3 Управление выходным реле RL3 0x0103
4 Управление выходным реле RL4 0x0104
5 Управление выходным реле RL5 0x0105
6 Управление выходным реле RL6 0x0106

F7
F7
F7
F7
Формат
F8
F8
F8
F8
F8
F8

Диапазон
0xFF00-Включить;0x0000-Отключить
- // - // - // - // - // -Таблица 7.5 – Квитирование LED индикаторов и выходных реле RL№ Параметр
АдресФормат
1 Квитирование светодиодных индикаторов
0x0010F8
2 Квитирование выходных реле0x0011F8Диапазон
0x0000-Квитировать
- // -

Таблица 7.6 – Описание форматов
F1 32-битное число с плавающей запятой (1 бит для знака, 8 бит для экспоненты, 23 бит длямантиссы)F2 Знаковое 16-битное число
F3 Беззнаковое 16-битное число
F4 Беззнаковое 16-битное число обозначающее количество секунд
F5 Битовое поле, 6-битное значение суммы инвертированных выходных реле/дискретных входов
0x0001 - RL1/DI1
0x0002 - RL2/DI2
0x0004 - RL3/DI3
0x0008 - RL4/DI40x0010 - RL5/DI50x0020 - RL6/DI6F6 Беззнаковое 16-битное число:0- Исправно
1..65535 - Код неисправности
F7 Чтение - функция 02
F8 Запись - функция 05
F9 Чтение - функция 03, Запись - функция 06Данная карта адресов приведена для устройства АГАТ-200.АЧР с количеством дискретных входови выходных реле 6DI – 6RL. Для каждого конкретного терминала рекомендуется скачивать карту
адресов непосредственно с терминала.

По вопросам технической поддержки обращаться: support@energomash-rza.ru- 50 -