АГАТ-200.РПН
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИВОДОМ РПН ТРАНСФОРМАТОРОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕР.029.02.16.100. В4 ТОИЭ2020г.

Перед включением оперативного тока - заземлить!
При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!
Наименование
Редакция
Версия №1.0.4 Оригинальное издание

-2-

Дата
23.12.2020СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ......................................................................................................................................
3ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................
51ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА........................................................................................................... 6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.РПН............................... 7
2.1Конструкция.................................................................................................................................... 7
2.2 Технические характеристики ......................................................................................................... 7
2.2.1
Питание............................................................................................................................... 7
2.2.2
Измерительные входы ........................................................................................................ 7
2.2.3
Дискретные входы.............................................................................................................. 7
2.2.4
Выходные реле.................................................................................................................... 8
2.2.5
Светодиодные индикаторы ................................................................................................ 8
2.2.6
Порты связи ........................................................................................................................ 8
2.2.7
Условия окружающей среды.............................................................................................. 8
2.2.8
Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции.................................. 8
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РЕГУЛЯТОРА РПН...........................................................................10
3.1
Режимы управления приводом РПН............................................................................................10
3.1.1
Местный режим управления. ...........................................................................................10
3.1.2
Дистанционный режим управления.................................................................................11
3.1.3
Диспетчерский режим управления. .................................................................................11
3.1.4
Автоматический режим управления. ...............................................................................12
3.2
Неисправности, блокировки и ограничения................................................................................13
3.2.1
Неисправности привода РПН выявляемые устройством АГАТ-200.РПН......................13
3.2.2
Блокировки управления приводом РПН..........................................................................15
3.2.3
Ограничения......................................................................................................................16
4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.РПН......................................................................18
4.1
Измерение .....................................................................................................................................18
4.1.1
Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» ...............................................................................................18
4.2
Меню «УСТАВКИ 1», «УСТАВКИ 2»........................................................................................18
4.2.1
Описание меню «УСТАВКИ 1», «УСТАВКИ 2»............................................................18
4.3 Меню «БЛОКИРОВКИ 1», «БЛОКИРОВКИ 2» .........................................................................19
4.3.1
Описание меню «БЛОКИРОВКИ 1», «БЛОКИРОВКИ 2». ............................................19
4.4
Меню «НАСТРОЙКИ».................................................................................................................20
4.4.1
Описание меню «НАСТРОЙКИ».....................................................................................20
4.5Конфигурация...............................................................................................................................21
4.5.1
Конфигурация измерительных входов ............................................................................21
4.5.2
Конфигурация дискретных входов ..................................................................................21
4.5.3
Конфигурация выходных реле.........................................................................................23
4.5.4
Конфигурация светодиодных индикаторов.....................................................................24
4.5.5
Конфигурация устройства................................................................................................24
4.6
Информация об устройстве..........................................................................................................25
4.6.1
Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» ................................................................25
4.7
Контроль .......................................................................................................................................25
4.7.1
Меню «КОНТРОЛЬ»........................................................................................................25
4.8
Тест................................................................................................................................................26
4.8.1
Меню «ТЕСТ»...................................................................................................................26
4.9
Регистратор событий....................................................................................................................27
4.9.2
Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»..............................................................27
4.10 Регистратор сигналов ...................................................................................................................28
4.10.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов. ..............................................29
5 СВЯЗЬ
...........................................................................................................................................32
5.1 Интерфейс связи USB...................................................................................................................
32
5.2 Интерфейс связи RS-485 .............................................................................................................. 32
6ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ ..........................................................................................33-3-

7 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.РПН .................................................34
7.1
ЖКИ и кнопки управления...........................................................................................................34Работа с меню. ..............................................................................................................................34
7.2.1
Пароль ...............................................................................................................................34
7.2.2
Редактирование параметров.............................................................................................358
МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ..................................................................................................36
8.1
Маркировка...................................................................................................................................36
8.2
Упаковка .......................................................................................................................................369УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ..........................................................................................3710ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..........................................................................................3811
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ....................................................................39
11.1 Правила транспортировки............................................................................................................39
11.2
Условия хранения.........................................................................................................................3912
УТИЛИЗАЦИЯ .............................................................................................................................40ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.РПН..................................................................................41ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.РПН ......................................................43ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.РПН.................44ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.РПН........................................................................45
7.2

-4-

ВВЕДЕНИЕ
Устройство АГАТ-200.РПН – выполняет функции автоматического управления
электроприво-дом РПН силового трансформатора. Предназначено для установки на новых иреконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей, длязамены старых устройств регулирования и телемеханики.
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства АГАТ-200.РПН, а также для руководства при монтаже, наладке иэксплуатации.
Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации,поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
техническим описанием.

-5-

1ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Функции автоматики, управления и телемеханики, выполняемые устройством:−автоматический регулятор привода РПН трансформатора для поддержания требуемого уровня напряжения;−две группы уставок, с возможностью их переключения внешним сигналом;−коррекция уставки по напряжению в зависимости от величины контролируемого тока;одновременный контроль двух систем шин (для трансформаторов с расщепленными
−обмотками);−блокировка команды «Прибавить» и ускорение команды «Убавить» при опасном повышении напряжения;−внешнее направленное ограничение регулирования (от конечных выключателей положения привода РПН);−блокировка выдачи максимального количества команд в одну сторону;−блокировка работы автоматического регулятора от внешних устройств;блокировка работы автоматического регулятора при повышении или понижении на−пряжения;−блокировка работы автоматического регулятора при повышении измеряемого токавыше заданной уставки;−контроль исправности привода РПН;−блокировка от самопроизвольного переключения привода РПН;−блокировка от непрерывного переключения привода РПН;измерение и индикация контролируемого напряжения и тока;−−индикация текущего режима работы устройства;−счетчик числа переключений привода (суточный и общий);−регистратор аварийных событий и переключений привода РПН;−регистратор аналоговых сигналов;−порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);
порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
−−местное управление приводом РПН;−дистанционное управление приводом РПН по локальной сети.

-6-

2

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.РПН

2.1Конструкция
Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.
Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 3.
На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки
управления.
На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых идискретных сигналов) и вывод заземления (под винт М4).
На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского
номера устройства.
Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется
выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.
Схема подключения АГАТ-200.РПН приведена в Приложении 2.
2.2
Технические характеристики
2.2.1 Питание
Параметры схемы питания приведены в таблице 1.
Таблица 1Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:− дежурный режим;− при срабатывании всех выходных реле.

По заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным
60 и 110В.
2.2.2 Измерительные входы
Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.
Таблица 2Токовые входы:Входы напряжения:220 В (=, ~)(100 ÷ 250) В (=, ~)500 мс
4 Вт;
7 Втнапряжением питания 24, 48,

Количество
Номинальный ток
I1, I2Ток термической
Длительно
стойкостиВ течение 2 сПотребляемая мощность
Количество
Номинальное напряжение (Uном)Длительно допустимое напряжение
Потребляемая мощность при номинальном напряжении

2 (I1, I2)
1 A/5 A
2 A/10 A
40 A/200 A
0,3 ВА/фазу (5 А)
2 (U1, U2)
100 В
150 В
<0,5 ВА

Номинальный ток измерительных входов I1, I2 указывается при заказе устройства.
2.2.3 Дискретные входы
Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.
Таблица 3Количество
Обозначение
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение
Диапазон напряжений срабатывания
Потребляемая мощность

6
DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6Оптически развязанные
10÷1000 мc, шаг 5 мс (задается в меню)220 В (=,~),
110 В (=,~),
130 ÷ 250В(=,~)
65 ÷ 130 В (=,~)
1,5 Вт на входТребуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

-7-

2.2.4 Выходные релеПараметры выходных реле приведены в Таблице 4.
Таблица 4Количество
Обозначение
Количество, тип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3сОтключающая способность контактов реле:− 250 В (=), L/R=30мс
− 220 В (~), cos =0,6

6
RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6
2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
250 В (=,~),
5А
15 А
0,2 А
5А

2.2.5 Светодиодные индикаторы
Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 5.
Таблица 5Количество
Обозначение
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED1010
LED1÷ LED10Красный
Зеленый

2.2.6 Порты связи
Параметры портов связи приведены в Таблице 6.
Таблица 6Порт 1Порт 2Интерфейс
Протокол
Скорость передачи, бодЧетность
Стоповые битыРазмещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUS RTU
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 /115200
Чет
1Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

2.2.7 Условия окружающей среды
Условия работы и хранения приведены Таблице 7.
Таблица 7Температура хранения
Рабочий диапазон температур
Допустимая влажность

-40°C дo +70°C-25°C дo + 55 °C стандартное исполнение
-40°C дo + 70 °Cспециальное исполнение
98% при 25°C

2.2.8 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции
Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха
(20 5) С, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидаль-нойформы частотой (45 – 65) Гц, значение которого приведено в Таблице 8.
Таблица 8Контролируемые цепиИспытательное напряжение,
В
2000
2000
2000
1500
2000
2000

Входные ТТ – контакты выходных релеВходные ТТ – питание
Входные ТТ – дискретные входы
Питание – дискретные входы
Питание – дискретные выходы
Дискретные входы – контакты выходных релеСопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 8, при температуре окружающего воздуха (20± 5) °С при напряжении мегаомметра 500 В – 100 МОм.
-8-Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20 5) С, выдерживает импульсное напряжение:−амплитуда импульса – 4,5 0,5 кВ;−длительность фронта импульса – (1,2 10-6 0,36 10- 6 ) с;−длительность спада импульса – (50 10-6 10 10-6 ) с;−энергия импульса – (0,5 0,05) Дж;−количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.
Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 5) С, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 0,1)
МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения
после 3 – 4 периодов.
Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

-9-

3ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РЕГУЛЯТОРА РПНПараметры работы регулятора определяются уставками, блокировками и настройками заданными соответственно в пунктах меню «УСТАВКИ 1», «УСТАВКИ 2», «БЛОКИРОВКИ 1»,«БЛОКИРОВКИ 2» и «НАСТРОЙКИ»В устройстве предусмотрено две группы уставок («УСТАВКИ 1», «БЛОКИРОВКИ 1» –первая группа, «УСТАВКИ 2», «БЛОКИРОВКИ 2» – вторая группа). Уставки, задаваемые в меню «НАСТРОЙКИ», общие для обеих групп уставок.
В меню «НАСТРОЙКИ» активная группа уставок может быть выбрана принудительно
первая «Уставки 1», вторая «Уставки 2», или автоматически переключатся при срабатывании
дискретного входа «DI5». При срабатывании дискретного входа DI5 активируется вторая группа
уставок.
3.1
Режимы управления приводом РПНВ устройстве АГАТ-200.РПН предусмотрено следующие режимы управления приводом
РПН:−местный;−дистанционный;−диспетчерский;−автоматический.
Текущий режим управления индицируется в пункте меню «КОНТРОЛЬ РЕГУЛЯТОРА»и пункте меню «КОНТРОЛЬ».
3.1.1 Местный режим управления.
Местный режим – ручное управление приводом РПН от кнопок на лицевой панели АГАТ200.РПН. Для местного управления предусмотрено отдельное меню - «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
Местный режим управления имеет наивысший приоритет, переключение в режим местного
управления возможно из любого режима управления, при условии, что для активной группы уставок в пункте «Рег Вкл/Откл» меню «УСТАВКИ 1(2)» регулирование включено.
3.1.1.1 Меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»Включение/отключение режима местного управления производится в пункте «Местн.Упр»меню «НАСТРОЙКИ». Если режим местного управления отключен, то в меню «МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» отображается текст «УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО».
Для включения местного режима управления необходимо:−перейти в пункт меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»;−нажать клавишу «ВНИЗ», на дисплее отображается уровень измеряемого напряжения контролируемого регулятором (Uрег) и текущий режим управления устройства;нажать клавишу «ВВОД», текущий режим управления переключается в режим мест−ного управления «Местное». В верхней строке справа отображается индикация разрешения выдачи команды на увеличение напряжения (Прибавить) «↑», и количество выданных команд «Прибавить» «+0». В нижней строке справа отображается индикация разрешения выдачи команды науменьшение напряжения (Убавить) «↓», и количество выданных команд «Убавить» «-0».
При отсутствии индикации разрешения выдачи команды «Прибавить» «↑» или «Убавить»«↓» выдача команд в соответствующую сторону блокируется.
Выдача команд «Прибавить» и «Убавить» блокируется:−при выявлении неисправности «Привод застрял»;−при выявлении неисправности «Привод не пошел»;−при выявлении неисправности «Непрерывный ход»;−при выявлении неисправности «Самопроизвольный ход»;−при срабатывании блокировки от понижения измеряемого напряжения;−при срабатывании блокировки от повышения измеряемого напряжения;−при срабатывании блокировки от превышения тока.
при срабатывании дискретного входа DI1 (внешняя блокировка).
−Выдача команды «Прибавить» или «Убавить» также блокируется:-10-в крайних положениях привода РПН – в 1 положении блокировка команды «Убавить», а в N положении блокировка команды «Прибавить»;−при выходе напряжения на смежной секции за заданные уставкой значения (длятрансформаторов с расщепленными обмотками НН).
Для переключения привода РПН в сторону прибавить в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» необходимо:−нажать клавишу «ВВЕРХ». После этого устройством будет выдан импульс на включение выходного реле RL1. На время переключения привода индикация разрешения выдачи команды «Прибавить» «↑» исчезает и появляется после успешного завершения цикла переключения
привода. Счетчик количества выданных команд «Прибавить» будет отображать «+1».
−для выдачи повторной команды необходимо еще раз нажать клавишу «ВВЕРХ»,цикл переключения будет проходить аналогично, счетчик количества выданных команд «Прибавить» будет отображать число выданных команд.
Для переключения привода РПН в сторону убавить в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»необходимо:−нажать клавишу «ВНИЗ». После этого устройством будет выдан импульс на включение выходного реле RL2. На время переключения привода индикация разрешения выдачи команды «Убавить» «↓» исчезает и появляется после успешного завершения цикла переключения
привода. Счетчик количества выданных команд «Убавить» будет отображать «-1».
−для выдачи повторной команды необходимо еще раз нажать клавишу «ВНИЗ», циклпереключения будет проходить аналогично, счетчик количества выданных команд «Убавить» будет отображать число выданных команд.
Для выхода из режима местного управления необходимо нажать клавишу «ВВОД».
Счетчик количества выданных команд «Прибавить» и «Убавить» обнуляется при выходе изместного режима управления.
Длительность импульса управления задается в меню «НАСТРОЙКИ» в пункте «ТИмп.упр, с».
В режиме местного управления количество выданных команд в одну сторону не ограничивается.
3.1.2 Дистанционный режим управления.
Дистанционный режим – управление приводом РПН без использования выходных реле устройства АГАТ-200.РПН (от кнопок на панели управления привода РПН, шкафа защит иавтоматики трансформатора и.тд). Дистанционный режим управления активируется при подаче
напряжения на дискретный вход DI6, при условии, что не включен местный режим управления идля активной группы уставок в пункте «Рег Вкл/Откл» меню «УСТАВКИ 1(2)» регулирование
включено.
В режиме дистанционного управления в работе остается логика выявления неисправностей
«Привод застрял» и «Непрерывный ход».
Выявление неисправности «Самопроизвольный ход» в режиме дистанционного управления
блокируется.
3.1.3 Диспетчерский режим управления.
Диспетчерский режим – управление приводом РПН по сети передачи информации. Включение диспетчерского режима управления производится в пункте «Дисп.Упр» меню «НАСТРОЙКИ». Диспетчерский режим управления активируется при условии, что не включен местный или дистанционный режим управления и для активной группы уставок в пункте «РегВкл/Откл» меню «УСТАВКИ 1(2)» регулирование включено.
Прием команд «Прибавить» и «Убавить» по сети передачи информации блокируется при:−выявлении неисправности «Привод застрял»;−выявлении неисправности «Привод не пошел»;−выявлении неисправности «Непрерывный ход»;−выявлении неисправности «Самопроизвольный ход»;срабатывании блокировки от понижения измеряемого напряжения;−−срабатывании блокировки от повышения измеряемого напряжения;−срабатывании блокировки от превышения тока.
−срабатывании дискретного входа DI1 (внешняя блокировка).
Выдача команды «Прибавить» или «Убавить» также блокируется:−-11-в крайних положениях привода РПН – в 1 положении блокировка команды «Убавить», а в N положении блокировка команды «Прибавить»;−при выходе напряжения на смежной секции за заданные уставкой значения (длятрансформаторов с расщепленными обмотками НН).
В режиме диспетчерского управления количество выданных команд в одну сторону не ограничивается.
3.1.4 Автоматический режим управления.
Автоматический режим – автоматическое поддержание устройством АГАТ-200.РПН
заданно-го уровня напряжения. Автоматический режим управления активируется при условии, чтоне включен режим местного, дистанционного или диспетчерского управления и для активной
группы уставок в пункте «Рег Вкл/Откл» меню «УСТАВКИ 1(2)» регулирование включено.
Задание уставок регулятора производится в пунктах меню «УСТАВКИ 1» и «УСТАВ-КИ2» соответственно для 1 и 2 группы уставок.
3.1.4.1 Выбор режима контроля напряжения.
В устройстве предусмотрено два измерительных канала напряжения – U1 и U2. Наличие
двух каналов измерения напряжения позволяет выполнять регулирование по одному из каналов сконтролем нахождения напряжения второго канала в заданных пределах.
В пункте «Режим.контр U» меню «УСТАВКИ 1(2)» предусмотрены следующие режимы
выбора напряжения регулирования и контроля:U1рег-U2контр – регулирование выполняется по измерительному каналу U1 с контролем
нахождения напряжения канала U2 в заданных пределах;U2рег-U1контр – регулирование выполняется по измерительному каналу U2 с контролем
нахождения напряжения канала U1 в заданных пределах;U1рег – регулирование выполняется по измерительному каналу U1, напряжения канала U2
не контролируется;U2рег – регулирование выполняется по измерительному каналу U2, напряжения канала U1
не контролируется.
Если выбран режим (U1рег-U2контр или U2рег-U1контр), то для ввода ограничений работы
регулятора по уровню напряжения измерительного канала U2(1)контр дополнительно необходимов меню «УСТАВКИ 1(2)» включить и задать уставки ограничений:−пункт «Огр + Uконтр>» ввод/вывод контроля по повышению напряжения;−пункт «Огр + Uконтр>,В» уставка по повышению напряжения;пункт «Огр - Uконтр<» ввод/вывод контроля по понижению напряжения;−−пункт «Огр - Uконтр<,В» уставка по понижению напряжения.
3.1.4.2 Выбор режима контроля тока.
В устройстве предусмотрено два измерительных канала тока – I1 и I2. Измерительные каналы тока предназначены для блокировки работы регулятора при превышении измеренным значением тока заданной уставки и корректировки уставки регулятора в зависимости от величины измеряемого значения тока.
В пункте «Режим.контр I» меню «УСТАВКИ 1(2)» предусмотрены следующие режимы
контроля тока:− «I1» - блокировка регулятора по превышению тока и корректировка уставки по напряжению данной группы уставок регулятора производится по значению измерительного канала
тока I1;− «I2» - блокировка регулятора по превышению тока и корректировка уставки по напряжению данной группы уставок регулятора производится по значению измерительного канала
тока I2;− «I1+I2» - блокировка регулятора по превышению тока и корректировка уставки понапряжению данной группы уставок регулятора производится по суме значений измерительных
каналов тока I1 и I2.
Режим контроля тока «I1+I2» используется когда к устройству подключены токи стороныНН трансформатора с расщепленными обмотками.
3.1.4.3 Работа автоматического регулятораПри отклонении (увеличении или уменьшении) напряжения измерительного канала, заданного как Uрег, от уставки на величину, равную половине зоны нечувствительности, с выдержкой
времени Т1 устройство выдает первую команду («Убавить» или «Прибавить» соответственно).
-12−Если, после успешного завершения цикла переключения привода РПН, напряжение не возвращается в зону нечувствительности, то с выдержкой времени Т2 выдается повторная команда («Убавить» или «Прибавить» соответственно).
Если напряжение возвращается в зону нечувствительности, хотя бы кратковременно, выдача команд прекращается, счетчик выданных команд сбрасывается и регулятор возвращается в исходное состояние.
Работа автоматического регулятора блокируется при:−выявлении неисправности «Привод застрял»;−выявлении неисправности «Привод не пошел»;−выявлении неисправности «Непрерывный ход»;−выявлении неисправности «Самопроизвольный ход»;−срабатывании блокировки от понижения измеряемого напряжения;срабатывании блокировки от повышения измеряемого напряжения;−−срабатывании блокировки от превышения тока.
−срабатывании дискретного входа DI1 (внешняя блокировка).
Выдача команды «Прибавить» или «Убавить» также блокируется:−в крайних положениях привода РПН – в 1 положении блокировка команды «Убавить», а в N положении блокировка команды «Прибавить»;−при срабатывании блокировки выдачи максимального количества команд в однусторону.
−при выходе напряжения на смежной секции за заданные уставкой значения (длятрансформаторов с расщепленными обмотками НН).
В устройстве предусмотрена возможность ввода коррекции уставки напряжения в зависимости от величины измеряемого тока.
Уставка по напряжению с учетом коррекции по току описывается следующим
выражением: Уст. Uкор = Уст. U + I / Iном × Uкор × Ккор I.
где:Уст. Uкор – уставка по напряжению с учетом коррекции по току;−−Уст. U – заданная уставка по напряжению;−I – измеряемый ток;−Iном – номинальный вторичный ток;−Uкор = 20 В;Ккор I – коэффициент коррекции по току.
−При вводе значения Ккор I = 0, коррекция по току не работает.
Запуск выдержки времени первой или повторной команды «Прибавить» индицируется светодиодным индикатором №1 (LED1), а первой или повторной команды «Убавить» светодиодным
индикатором №2 (LED2).
Для контроля работы автоматического регулятора предусмотрено отдельный пункт меню«КОНТРОЛЬ РЕГУЛЯТОРА». В подпункте данного меню отображается:−вторичное значение измеряемого напряжения (Uрег);−пуск выдержки времени на выдачу команды управления («+» - запуск выдержки
времени в сторону «Прибавить» и «-» - в сторону «Убавить»);−количество последовательно выданных команд в одну сторону;−ограничение выдачи команд «Прибавить» («Блок+») или «Убавить» («Блок-»);−полная блокировка регулятора («Блок»);−активная группа уставок;−текущий режим управления регулятора.
3.2
Неисправности, блокировки и ограничения.
3.2.1 Неисправности привода РПН выявляемые устройством АГАТ-200.РПН.
Устройством АГАТ-200.РПН определяются следующие неисправности, возникающие приработе привода РПН:-13-«Привод застрял»;−«Привод не пошел»;−«Непрерывный ход»;−«Самопроизвольный ход».
3.2.1.1 Неисправность «Привод застрял».
Неисправность «Привод застрял» формируется в случае, если цикл переключения привода
(сработанное состояние дискретного входа DI2) длится в течение времени, больше уставки длительности переключения привода, заданной в пункте «Т Перекл.пр,с», меню «НАСТРОЙКИ».
При выявлении неисправности «Привод застрял» срабатывает выходное реле RL4 устройства, загорается светодиод LED4 «Привод застрял» и на ЖКИ индицируется сообщение
«Пр.застрял» с указанием времени фиксации.
При формировании неисправности «Привод застрял» работа автоматического регулятора
блокируется, также блокируется возможность управления приводом РПН в режиме «Местного» и«Диспетчерского» управления. Выявление неисправности «Привод застрял» также производится врежиме «Дистанционного» управления. Квитирование неисправности «Привод застрял» возможно
только вручную – длительным (не менее 2 секунд) нажатием клавиши «ВВОД» на лицевой панели
устройства.
3.2.1.2 Неисправность «Привод не пошел».
Неисправность «Привод не пошел» формируется, если после выдачи команды управления
(«Прибавить» или «Убавить») не появляется сигнал «Привод переключается» (срабатывание дискретного входа DI2) в течении допустимого времени ожидания работы привода, заданного впункте «Т Ожид.пр,с», меню «НАСТРОЙКИ».
При выявлении неисправности «Привод не пошел» срабатывает выходное реле RL4 устройства, загорается светодиод LED5 «Привод не пошел» и на ЖКИ индицируется сообщение «Пр.не
пошел» с указанием времени фиксации.
При формировании неисправности «Привод не пошел» работа автоматического регулятора
блокируется, также блокируется возможность управления приводом РПН в режиме «Местного» и«Диспетчерского» управления. В режиме «Дистанционного» управления выявление неисправности «Привод не пошел» не производится. Квитирование неисправности «Привод не пошел» возможно только вручную – длительным (не менее 2 секунд) нажатием клавиши «ВВОД» на лицевой
панели устройства.
3.2.1.3 Неисправность «Непрерывный ход».
В устройстве предусмотрена возможность блокировки выдачи команд «Прибавить» и «Убавить» с последующим отключением питания привода РПН при выявлении непрерывного переключения привода РПН.
Ввод/вывод данной блокировки производиться в пункте «Блок.Непр.Ход» меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»).
Для данной блокировки может быть задан один из трех режимов работы:−«Откл» – блокировка отключена;− «С Откл.Прив» – блокировка включена с последующим отключением питания при-водаРПН;− «Без Откл.Прив» – блокировка включена, отключение питания привода РПН непроизводится.
Неисправность «Непрерывный ход» формируется, если пауза между переключением привода (срабатываниями дискретного входа DI2) меньше уставки допустимой паузы переключения
привода заданной в пункте «Т паузы пер,с», меню «НАСТРОЙКИ».
При выявлении неисправности «Непрерывный ход» срабатывает выходное реле RL4 устройства, загорается светодиод LED6 и на ЖКИ индицируется сообщение «Непрер. ход» с указанием времени фиксации. Дополнительно, если в меню ввода блокировки выбрано значение «СОткл.прив», после исчезновения сигнала о переключении привода (исчезает сигнал на дискретном вхожде DI2) срабатывает выходное реле RL3, действующее на отключение питания электродвигателя привода РПН и на ЖКИ индицируется сообщение «Отк.пит.РПН» с указанием времени
фиксации.
Если после выявления неисправности «Непрерывный ход» сигнал о переключении приводане снимается в течении допустимого времени переключения привода (формируется неисправность
−-14-«Привод застрял») отключение питание привода РПН не производится, выходное реле RL3 несрабатывает.
При формировании неисправности «Непрерывный ход» работа автоматического регулятора
блокируется, также блокируется возможность управления приводом РПН в режиме «Местного» и«Диспетчерского» управления. Выявление неисправности «Непрерывный ход» также производится в режиме «Дистанционного» управления. Квитирование неисправности «Непрерывный ход»возможно только вручную – длительным (не менее 2 секунд) нажатием клавиши «ВВОД» на лицевой панели устройства.
3.2.1.4 Неисправность «Самопроизвольный ход».
В устройстве предусмотрена возможность блокировки выдачи команд «Прибавить» и «Убавить» с последующим отключением питания привода РПН при выявлении самопроизвольного переключения привода РПН без выдачи команд управления.
Ввод/вывод данной блокировки производиться в пункте «Блок.Самопр.Ход» меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»).
Для данной блокировки может быть задан один из трех режимов работы:−«Откл» – блокировка отключена;− «С Откл.прив» – блокировка включена с последующим отключением питания при-водаРПН;− «Без Откл.прив» – блокировка включена, отключение питания привода РПН непроизводится.
Неисправность «Самопроизвольный ход» формируется, если появляется сигнал о переключении привода (срабатывание дискретного входа DI2) без выдачи команды управления (срабатывания выходного реле RL1 или RL2).
При выявлении неисправности «Самопроизвольный ход» срабатывает выходное реле RL4
устройства, загорается светодиод LED5 и на ЖКИ индицируется сообщение «Самопр.ход» с указанием времени фиксации. Дополнительно, если в меню ввода блокировки выбрано значение «СОткл.прив», после исчезновения сигнала о переключении привода (исчезает сигнал на дискретном входе DI2) срабатывает выходное реле RL3, действующее на отключение питания электродвигателя привода РПН и на ЖКИ индицируется сообщение «Отк.пит.РПН» с указанием времени фиксации.
Если после выявления неисправности «Самопроизвольный ход» сигнал о переключении
привода не снимается в течении допустимого времени переключения привода (формируется неисправность «Привод застрял») отключение питание привода РПН не производится, выходное релеRL3 не срабатывает.
Также отключение питания привода РПН не производится, если до момента фиксации неисправности «Самопроизвольный ход» зафиксирована и не квитирована неисправность «Приводне пошел».
При формировании неисправности «Самопроизвольный ход» работа автоматического регулятора блокируется, также блокируется возможность управления приводом РПН в режиме «Местного» и «Диспетчерского» управления. В режиме «Дистанционного» управления выявление неисправности «Самопроизвольный ход» не производится. Квитирование неисправности «Самопроизвольный ход» возможно только вручную – длительным (не менее 2 секунд) нажатием клавиши
«ВВОД» на лицевой панели устройства.
3.2.2 Блокировки управления приводом РПН.
В устройстве АГАТ-200.РПН предусмотрены следующие ограничения блокирующие
работу, как автоматического регулятора, так и возможность управления приводом РПН в режиме
«Мест-ного» и «Диспетчерского» управления:−блокировка от понижения измеряемого напряжения;−блокировка от повышения измеряемого напряжения;−блокировка от превышения тока.
−внешняя блокировка.
3.2.2.1 Блокировка при понижении напряжения.
При понижении измеряемого напряжения ниже уставки, заданной в пункте «U< Блок,В»,меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»), выдача команд управления «Убавить» и «Прибавить» приводом РПН в «Автоматическом», «Местном» и «Диспетчерском» режиме управления
блокируется и загорается светодиод LED9 «Блокировано».
-15-При повышении измеряемого напряжения выше уставки блокировка автоматически снимается.
3.2.2.2 Блокировка от повышения напряжения.
При повышении измеряемого напряжения выше уставки, заданной в пункте «U> Блок,В»,меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»), выдача команд управления «Убавить» и «Прибавить» приводом РПН в «Автоматическом», «Местном» и «Диспетчерском» режиме управления
блокируется загорается светодиод LED9 «Блокировано».
При понижении измеряемого напряжения ниже уставки блокировка автоматически снимается.
3.2.2.3 Ускорение команды «Убавить».
В устройстве предусмотрена возможность ввода ускорения на выдачу команд «Убавить»при повышении напряжения выше уставки, заданной в пункте «U> Ускор.уб,В», меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»). Ввод/вывод ускорения команды убавить производиться впункте «U> Ускор.уб», меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»).
При введенном ускорении и повышении измеряемого напряжения выше заданной уставки
выдача команд «Убавить» (как первой так и повторных) в «Автоматическом» режиме производится с выдержкой времени заданной в пункте «U> Ускор.уб,В».
При понижении измеряемого напряжения ниже 110 В ускоренная выдача команд «Убавить»автоматически снимается.
3.2.2.4 Блокировка от повышения тока.
В устройстве предусмотрена возможность блокировки выдачи команд «Прибавить» и «Убавить» при повышении тока через трансформатор выше уставки, заданной в пункте «I> Блок,А»,меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»). Ввод/вывод данной блокировки производится впункте «I> Блок», меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»).
При введенной блокировке и повышении измеряемого тока выше заданной уставки выдача
команд управления «Убавить» и «Прибавить» приводом РПН в «Автоматическом», «Местном» и«Диспетчерском» режиме управления блокируется и загорается светодиод LED9 «Блокировано».
При понижении измеряемого тока ниже уставки блокировка автоматически сбрасывается.
3.2.2.5 Внешняя блокировка.
В устройстве предусмотрена возможность блокировки выдачи команд «Прибавить» и «Убавить» при срабатывании внешних блокировок (понижении температуры масла и.т.д).
Срабатывание внешней блокировки фиксируется дискретным входом DI1. При срабатывании дискретного входа DI1 выдача команд «Прибавить» и «Убавить» в «Автоматическом», «Местном» и «Диспетчерском» режиме управления блокируется, загорается светодиод LED9 «Блокировано».
Сброс блокировки производится автоматически при деактивации дискретного входа DI1.
3.2.3 Ограничения.
В устройстве предусмотрены следующие ограничения на выдачу команды «Прибавить» или«Убавить»:− блокировка команды «Прибавить» при нахождении привода РПН в последнем положении;−блокировка команды «Убавить» при нахождении привода РПН в 1 положении;− блокировка команды «Прибавить» или «Убавить» при достижении максимально числа
команд выдаваемых в одну сторону;− блокировка команды «Прибавить» или «Убавить» при выходе напряжения на смеж-нойсекции за заданные уставкой значения (для трансформаторов с расщепленными обмотками НН).
3.2.3.1 Блокировка выдачи команд «Прибавить» или «Убавить» в крайних положениях привода РПН.
При нахождении привода РПН в 1 положении блокируется выдача команды «Убавить» в«Автоматическом», «Местном» и «Диспетчерском» режиме управления, загорается светодиод
LED8 «Ограничение ‘-’».
При нахождении привода РПН в последнем положении блокируется выдача команды «Прибавить» в «Автоматическом», «Местном» и «Диспетчерском» режиме управления, загорается светодиод LED7 «Ограничение ‘+’».
-16-

3.2.3.2 Ограничение максимального количества команд.
В устройстве предусмотрена возможность блокировки выдачи команд «Прибавить» или«Убавить» при превышении числа последовательных команд выданных в одну сторону значения,заданного в пункте «Макс.Кол.Ком», меню «БЛОКИРОВКИ 1» («БЛОКИРОВКИ 2»).
Если при работе устройства в «Автоматическом» режиме количество команд выданных последовательно в одну сторону становится равно значению уставки то, после истечения выдержки
времени на выдачу следующей команды и не возвращении напряжения в «Зону нечувствительности», выдача команд в эту сторону блокируется, загорается светодиод LED7(LED8) «Ограничение ‘+’(‘-’)».
При возвращении напряжения в «Зону нечувствительности», срабатывании регулятора навыдачу команд в противоположную сторону или полном блокировании выдачи команд управления блокировка максимального количества команд автоматически снимается.

-17-

4

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.РПН

4.1ИзмерениеВ устройстве производится измерение фазных токов (два измерительных канала тока I1, I2)
и напряжения (два измерительных канала напряжения U1, U2), а также сдвига фаз относительно
заданного базового измерительного канала.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в п.4.5.1«Конфигурация измерительных входов».
4.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» АГАТ-200.РПН предусмотрена индикация следующих
измерен-ных величин:−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники фазных токов;−первичных и вторичных значений основной гармоники напряжений;−сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.
4.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню отображаются первичные значения измеряемых значений, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол.
Измеренные первичные значения фазных токов, тока и напряжения индицируются с учетом
заданных в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ» соответствующих коэффициентов трансформации тока и напряжения.
Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно
базового измерительного канала, который задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ».
4.2
Меню «УСТАВКИ 1», «УСТАВКИ 2»Меню «УСТАВКИ 1», «УСТАВКИ 2» предназначено для настройки параметров регулятора соответственно 1 и 2 группы уставок.
4.2.1 Описание меню «УСТАВКИ 1», «УСТАВКИ 2».
Ввод/вывод из работы всех режимов управления приводом РПН, а также всех блокировок ивыявление неисправностей привода РПН производится в пункте меню «Рег Вкл/Откл». Если впункте меню «Рег Вкл/Откл» выбрано значение «Откл», то устройством производится только измерение и индикация аналоговых величин.
Выбор режима контроля напряжения производится в пункте меню «Режим.контр.U».
Выбор режима контроля тока производится в пункте меню «Режим.контр I».
Ввод уставки коэффициента коррекции уставки напряжения в зависимости величины токапроизводится в пункте меню «Кэфф.Корр.I».
Ввод уставки напряжения для автоматического регулятора производится в пункте меню«Уставка U,В».
Ввод уставки зоны нечувствительности регулятора напряжения производится в пункте меню «Зона неч,В».
Ввод уставки выдержки времени формирования первой команды «Убавить» или «Прибавить» производится в пункте меню «Т1 Сраб,с».
Ввод уставки выдержки времени формирования повторной команды «Убавить» или «Прибавить» производится в пункте меню «Т2 Сраб,с».
Ввод/вывод контроля понижения уровня напряжения измерительного канала, заданного впункте «Режим.контр.U» как Uконтр, производится в пункте меню «Огр- Uконтр<».
Ввод уставки по понижению напряжения измерительного канала, заданного в пункте «Режим.контр.U» как Uконтр. производится в пункте меню «Огр- Uконтр<,В».
Ввод/вывод контроля повышения уровня напряжения измерительного канала, заданного впункте «Режим.контр.U» как Uконтр, производится в пункте меню «Огр+ Uконтр>».
Ввод уставки по повышению напряжения измерительного канала, заданного в пункте «Режим.контр.U» как Uконтр. производится в пункте меню «Огр+ Uконтр>,В».
-18-

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок меню «УСТАВКИ 1(2)»приведено в Таблице 9.
Таблица 9
п. Меню
«УСТАВКИ 1(2)»1.
*.1 Рег Вкл/ОтклПараметр
2.
Ввод/вывод из работы всех режимов
управления

Значение поумолчанию
3.
ОтклДиапазонШаг

4.
Вкл / Откл5.
-*.2 Режим.контр.UВыбор режима контроля напряжения

U1рег

*.3 Режим.контр.IВыбор режима контроля токаВвод уставки коэффициента коррекциипо току
Ввод уставки напряжения регулятора
Ввод уставки зоны нечувствительности
регулятора
Ввод уставки выдержки времени первой команды управления
Ввод уставки выдержки времени
повторной команды управления
Ввод/вывод контроля понижения
напряжения заданного как Uконтр
Уставка ограничения при понижении
напряжения заданного как Uконтр
Ввод/вывод контроля повышения
напряжения заданного как Uконтр
Уставка ограничения при повышении
напряжения заданного как Uконтр

I1

U1рег / U2рег / U1регU2контр / U2рег-U1контр,I1/I2/I1+I2

0,00

0÷1

0,01

100,0

85÷1150,1

5,00,5÷10

0,1

60,0

1÷300

0,1

30,0

1÷300

0,1

Откл

Вкл/Откл

-

95,0

70÷99

0,1

Откл

Вкл / Откл

-

105,0

101÷135

0,1*.4 Кэфф.Корр.I*.5 Уставка U,В
*.6 Зона неч,В
*.7 Т1 Сраб,с
*.8 Т2 Сраб,с
*.9 Огр- Uконтр<*.10 Огр- Uконтр<,В
*.11 Огр+ Uконтр>*.12 Огр+ Uконтр>,В*-- номер главного меню.

4.3
Меню «БЛОКИРОВКИ 1», «БЛОКИРОВКИ 2»Меню «БЛОКИРОВКИ 1», «БЛОКИРОВКИ 2» предназначено для ввода/вывода и настройки параметров блокировок регулятора соответственно для 1 и 2 группы уставок.
4.3.1 Описание меню «БЛОКИРОВКИ 1», «БЛОКИРОВКИ 2».
Ввод уставки напряжения блокировки регулятора при понижении напряжения, заданного впункте «Режим.контр.U» меню «УСТАВКИ 1(2)» как Uрег производится в пункте меню «U<Блок,В».
Ввод уставки напряжения блокировки регулятора при повышении напряжения, заданного впункте «Режим.контр.U» меню «УСТАВКИ 1(2)» как Uрег производится в пункте меню «U>Блок,В».
Ввод/вывод функции ускорения выдачи команд «Убавить» при опасном повышении напряжения производится в пункте меню «U> Ускор.уб».
Ввод уставки по напряжению срабатывания функции ускорения выдачи команд «Убавить»производится в пункте меню «U> Ускор.уб,В».
Ввод уставки выдержки времени на выдачу команд «Убавить», при срабатывании функции
ускорения «Убавить» производится в пункте меню «U> Ускор.уб,с».
Ввод/вывод блокировки работы регулятора при повышении тока производится в пункте меню «I> Блок».
Ввод уставки блокировки при повышении тока производится в пункте меню «I> Блок,А».
Ввод уставки блокировки выдачи максимального количества команд управления в однусторону производится в пункте меню «Макс.Кол.Ком».
Ввод/вывод логики выявления неисправности привода «Непрерывный ход» производится впункте меню «Бл.Непр.Ход».
Ввод/вывод логики выявления неисправности привода «Самопроизвольный ход» производится в пункте меню «Бл.Непр.Ход».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок меню «БЛОКИРОВКИ 1(2)»приведено в Таблице 10.

-19-Таблица 10
п. Меню
«БЛОКИРОВКИ 1(2)»1.
*.1 U< Блок,В
*.2 U> Блок,В
*.3 U> Ускор.уб
*.4 U> Ускор.уб,В
*.5 U> Ускор.уб,с
*.6 I> Блок*.7 I> Блок,А
*.8 Макс.Кол.Ком
*.9 Бл.Непр.Ход
*.10 Бл.Непр.Ход

*Параметр
2.
Уставка блокировки от понижения
напряжения заданного как UрегУставка блокировки от повышения
напряжения заданного как UрегВвод/вывод функции ускорения выдачи команд «Убавить»Ввод уставки по напряжению срабатывания функции ускорения выдачи команд «Убавить»Утавка выдержки времени на выдачу
команд «Убавить», при срабатывании
функции ускорения «Убавить»Ввод/вывод блокировки от повышения
токаУставка блокировки от повышения
токаУставка блокировки выдачи максимального количества команд управления в одну сторону
Ввод/вывод логики выявления неисправности привода
«Непрерывный
ход»Ввод/вывод логики выявления неисправности привода
«Непрерывный
ход»Значение поумолчанию
3.

Диапазон

Шаг

4.

5.

80,0

70÷95

0,1

130,0

105÷1350,1ОтклВкл / Откл

-

115,0

105÷125

0,1

5,00

1÷300

0,1

Откл

Вкл / Откл

-

5,00

0,1÷25

0,01

3

1÷19

1

Откл

Откл / С Откл.Прив/ Без Откл.Прив

-

Откл

Откл / С Откл.Прив/ Без Откл.Прив-- номер главного меню.

4.4
Меню «НАСТРОЙКИ»Меню «Настройки» предназначено для настройки дополнительных параметров, общих дляобеих групп уставок.
4.4.1 Описание меню «НАСТРОЙКИ».
Ввод уставки длительности импульса команды «Прибавить» и «Убавить» производится впункте меню «Т Имп.упр,с».
Ввод уставки допустимого времени ожидания начала переключения привода производитсяв пункте меню «Т Ожид.пр,с».
Ввод уставки допустимого времени переключения привода производится в пункте меню «ТПерекл.пр,с».
Ввод уставки времени минимальной паузы между переключениями привода производится впункте меню «Т Паузы пер,с».
Задание активной группы уставок производится в пункте меню «Выбор гр.Уст».
Включение/отключение режима местного управления производится в пункте меню«Местн.Управл».
Включение/отключение режима диспетчерского управления производится в пункте меню«Местн.Управл».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок меню «НАСТРОЙКИ» приведено в Таблице 11.
Таблица 11
п. Меню
«НАСТРОЙКИ»1.
*.1 Т Имп.упр,с
*.2 Т Ожид.пр,с
*.3 Т Перекл.пр,с
*.4 Т Паузы.пер,сПараметр
2.
Уставка длительности импульса команды «Прибавить» и «Убавить»Уставка допустимого времени ожидания начала переключения привода
Уставка
допустимого времени переключения привода
Уставка времени минимальной паузы
между переключениями привода
-20-Значение поумолчанию
3.

Диапазон

Шаг

4.

5.

0,50

0,1÷250,01

1,50

0,1÷250,01

5,00

0,1÷300

0,01

0,50

0,1÷250,01

1.
*.5 Выбор гр.Уст
*.6 Местн.Управл
*.7 Дисп.Управл

2.
3.
Задание активной группы уставок
Уставки 1Включение/отключение режима местОткл
ного управления
Включение/отключение режима дисОткл
петчерского управления

4.
Уставки 1 / Уставки 2 / DI5-5.

Вкл / Откл-Вкл / Откл-4.5
КонфигурацияВ устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров
устройства.
4.5.1 Конфигурация измерительных входов
Устройство содержит два измерительных канала тока (I1, I2) для измерения фазных токов идва измерительных канала напряжения (U1, U2) для измерения напряжений.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Измерительные каналы I1 и I2 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства) и предназначены для измерения фазных
токов.
Измерительные каналы U1 и U2 рассчитаны на номинальное напряжение 100 В и предназначен для измерения фазного или линейного напряжения.
4.5.1.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение тока (напряжения) данного измерительного канала.
Для измерительных каналов тока I1, I2 можно присвоить следующие значения фаз Iа, Ia1,
Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2 которые будут отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Если использование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение
«Нет». По умолчанию измерительным каналам тока I1, I2 присвоены соответственно фазы Iа, Ia2.
Присвоение одноименной фазы с одинаковым индексом для разных измерительных каналов невозможно. Если, например, для измерительного канала I1 назначена фаза Ia, то в списке выборафаз для измерительного канала I2 фаза Ia уже будет отсутствовать.
Для измерительных каналов напряжения U1 и U2 можно присвоить одно из следующих
значений Ua, Ub, Uc, Ua2, Ub2, Uc2, Uab, Ubc, Uca, Uab2, Ubc2, Uca2 которые будут отображатьсяв меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Для индикации измеренных значений токов и напряжений в меню«0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» в первичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации.
Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно вбоковом меню настройки измерительного канала.
Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения тока или напряжения измерительного канала.
Дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ» задается базовый измерительный канал, относительного которого измеряются фазовые углы остальных измеряемых величин, для индикации в меню «ИЗМЕРЕНИЯ»4.5.2 Конфигурация дискретных входов
Устройство содержит 6 дискретных входов – DI1÷DI6. Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов приведено в Таблице 12.
Таблица 12Дискретный вход
1.
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6

Назначение
2.
Блокировка работы регулятора от внешних устройств.
Контроль переключения привода РПНПрием сигнала «Привод в положении 1».
Прием сигнала «Привод в положении N».
Переключение группы уставок (при срабатывании DI5 активируется вторая группа уставок)Включение дистанционного режима управления.
-21-В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:−выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;−назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа;−назначение выходного реле на при активации дискретного входа;−задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;−задание выдержки времени на активацию;− включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.
4.5.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней
строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:−«0» - вход «прямой»;−«1» - вход «инверсный».
В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней
строке выбранный номер светодиодного индикатора, «1» - LED1, «3» - LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».
В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа вверхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456», в нижней строке
выбранный номер реле, «1» - RL1, «3» - RL3.
В пункте меню «Фильтр DI,мс» задается минимальное время непрерывного нахождения
дискретного входа в одном из состояний (активном или неактивном), необходимое для фиксации
данного состояния. Даная уставка общая для всех дискретных входов.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Тср,с» ÷ «DI6 Тср,с» можно задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.
В пункте меню «Рег. сраб DI» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния дискретных входов в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 13.
Таблица 13
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ДИСКР.ВХОДОВ»3.
*.
1

DI123456
Инд LED -- -- --*.
2

DI123456
СрабRL-----*.
3

DI123456
Инверс 000000*.4 Фильтр DI,мс
*.5 DI1 Тср, с*.6 D2 Тср, с*.7 DI3 Тср, с*.8 DI4 Тср, с*.9 DI5 Тср, с*.10 DI6 Тср, сЗначение поумолчанию

Параметр
4.
Назначения светодиодного индикаторана срабатывание при активации дискретного входа
Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного
входаВыбор «прямого» или «инверсного»срабатывания дискретного
Фильтр времени фиксации изменения
состояния дискретного входа, мсВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI2, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI3, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI4, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI5, cВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI6, c
-22-

5.

Диапазон

Шаг

6.

7.

«-»

«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9-«-»«-»,1,2,3,4,5,6

-

0

0, 1

-

10

10÷1000

1

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

3.

4.
Вкл/Откл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе
событий

*.11 Рег. сраб DI

5.

6.

Откл

Вкл / Откл7.
-*
- номер главного меню.
4.5.3 Конфигурация выходных релеУстройство содержит 6 выходных реле – RL1÷RL6. Параметры выходных реле приведены в
п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для каждого из выходных реле приведено в Таблице
14. Таблица 14Дискретный вход
1.
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6

Назначение
2.
Команда управления «Прибавить».
Команда управления «Убавить».
Отключение питания привода РПННеисправность привода РПНРегулирование ограничено (блокировка команды «Прибавить» или «Убавить»)Контроль исправности АГАТ-200.РПНВ меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ» предусмотрены следующие дополнительные
возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:−выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;−задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;− включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистрато-ресобытий.
4.5.3.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «RL123456», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:−«0» - «прямое» срабатывание;−«1» - «инверсное» срабатывание.
Для каждого из выходных реле в пунктах меню «RL1 Тср,с» ÷ «RL6 Тср,с» можно задать
дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание
реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты или автоматики плюс дополнительная выдержка.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 15.
Таблица 15
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫХ.РЕЛЕ»1.
*.
RL1234561Инверс 000000*.2 RL1 Тср, с*.3 RL2 Тср, с*.4 RL3 Тср, с*.5 RL4 Тср, с*.6 RL5 Тср, с*.7 RL6 Тср, с*.8 Рег. сраб RL*

Значение поумолчанию

Параметр
2.
Выбор «прямого» или «инверсного»срабатывания выходного релеВыдержка времени срабатывания выходного реле RL1, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL2, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL3, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL4, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL5, cВыдержка времени срабатывания выходного реле RL6, c
Вкл/Откл фиксации изменения состояния выходных реле врегистраторе
событий

- номер главного меню.
-23-

3.

Диапазон

Шаг

4.

5.

0

0, 1

-

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

Откл

Вкл / Откл-

4.5.4 Конфигурация светодиодных индикаторов
Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 приведенов Таблице 16.
Таблица 16Светодиодный
индикатор
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9

Назначение
Индикация пуска выдержки времени на выдачу команды «Прибавить»Индикация пуска выдержки времени на выдачу команды «Убавить»Индикация переключения привода РПН (срабатывание дискретного входа DI2)Индикация выявления неисправности «Привод застрял»Индикация выявления неисправности «Привод не пошел»Индикация выявления неисправности «Самопроизвольный ход» или «Непрерывный
ход»Индикация ограничения на выдачу команд «Прибавить»Индикация ограничения на выдачу команд «Убавить»Индикация срабатывания любой из блокировок работы регулятора

Фиксация
нет
нет
нет
нет
Да
Да
Да
нет
нет

Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. Привключении оперативного питании устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности ваппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания».
4.5.4.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД»Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕТ.ИНД.» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:−без фиксации;с фиксацией;−−с фиксацией и миганием.
Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен
выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых онназначен.
Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светится
после деактивации выхода всех защит или функций автоматики на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «ВВОД».
Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.
Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «сфиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые небыли квитированы нажатием кнопки «ВВОД» до момента отключения питания, их состояние
сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «ВВОД».
В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов,для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «DI Сброс фикс» дискретного входа.
4.5.5 Конфигурация устройстваВ меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:−ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);−конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети, контроль четности и скорость передачи данных);−включение или отключение пароля;изменение пароля;−−назначение реле контроля исправности устройства.
При включении питании и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может
быть переназначено на любое другое реле.
-24-

4.6
Информация об устройствеВ устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.
4.6.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:−модификация устройства;−код заказа;−серийный номер устройства;−версия программного обеспечения.
4.7
КонтрольВ устройстве предусмотрено отдельное меню для контроля входной и выходной информации, а также дополнительной информации о работе функций защит и автоматики.
4.7.1 Меню «КОНТРОЛЬ»Меню «Контроль» предназначено для индикации:−состояния дискретных входов;−состояния выходных реле;−текущего режима работы регулятора;−активной группы уставок;−счетчиков суточного и общего количества выданных команд «Прибавить» и «Убавить»;−времени переключения привода РПН при последней операции управления;−наибольшего зафиксированного времени переключения привода РПН;−неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики,.
В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый
номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке его состояние:−«0» - вход не активный;−«1» - вход активный.
В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6 - «Реле 123456», в нижней строке состояние реле:−«0» - реле не сработано;−«1» - реле сработано.
Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного»режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.
В пункте меню «Режим Управл» отображается текущий режим управления приводом РПН.
В пункте меню «Акт.гр.уст» отображается активная группа уставок.
В пункте меню «Счет.’+’.сут» отображается количество команд «Прибавить» выданных затекущие сутки.
В пункте меню «Счет.’-’.сут» отображается количество команд «Убавить» выданных за текущие сутки.
В пункте меню «Счет.’+’.общ» отображается общее количество команд «Прибавить» выданных устройством.
В пункте меню «Счет.’-’.общ» отображается общее количество команд «Убавить» выданных устройством.
В пункте меню «Тпер.пр.посл,с» отображается время переключения привода РПН при последней команде управления.
В пункте меню «Тпер.пр.макс,с» отображается максимальное зафиксированное время переключения привода РПН.
Значения счетчиков суточных и общих команд управления приводом РПН и времен переключения привода РПН сохраняются в энергонезависимой памяти, и не обнуляются при отключении оперативного питания устройства.
Для обнуления требуемого значения необходимо:-25-

нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку «ВВОД» в требуемом меню;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение обнуления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены обнуления и повторно нажать кнопку «ВВОД».
В пункте меню «Состояние АГАТ» отображается текущее состояние функции самодиагностики состояния аппаратной и программной части устройства.
При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправен».
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться
текст:−«Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу
устройства;−«Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всехфункций устройства.
Где 000 – код неисправности.
Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности
приведено в п.4.11.
−

4.8
Тест
В устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.
4.8.1 Меню «ТЕСТ»Меню «ТЕСТ» предназначено для:−имитации срабатывания дискретных входов;−проверки работоспособности выходных реле;−проверки работоспособности светодиодных индикаторов;−проверки исправности ЖКИ.
В пункте меню «Тест Вкл/Откл» производится активация доступа к пунктам меню«ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Вкл/Откл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие
пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.
Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Вкл/Откл» установить значение
«Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту после
последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» все установленные значения сбрасываются.
В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке «000000». Для имитации срабатывания входа необходимо:−нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики какактивный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».
Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое
состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует напряжение и отключена имитация.
В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер релеRLI1÷RL6 - «Реле 123456», в нижней строке «000000». Для активации срабатывания выходного
реле необходимо:-26-

нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данное выходное реле сработает. Для отключения активации выходного реленеобходимо обратно установить значение «0».
При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные
реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при егоактивации в меню «ТЕСТ».
Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню «Тест
св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включают-ся на 2секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автомати-чески,устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».
Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение
«Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя
ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение
«Откл» в меню «Тест ЖКИ».
−4.9
Регистратор событийВ устройстве АГАТ-200.РПН реализован встроенный регистратор событий.
4.9.1.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий
Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства факты обнаружения аварий и неисправностей:−изменение состояния дискретных входов;−срабатывание команд управления «Прибавить» и «Убавить»;−фиксацию начала и окончания переключения привода;−срабатывание и сброс всех неисправностей и блокировок привода РПН;обнаружение внутренних неисправностей устройства.
−При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событийна дисплее будет отображаться информация о последнем.
Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».
Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1000, максимальное количество
событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие
записывается на место самого старого.
Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен вПриложении 1.
4.9.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:−номер события;−краткое наименование события;−время фиксации;−активация «=1», или сброс «=0» события.
Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображается во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформацииДля просмотра событий необходимо:

-27-

−
−
−
−

зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;нажать кнопку «ВПРАВО»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «Вверх» просмотреть записанные события на данную

дату.
Для событий, в меню отображения которых справа от времени имеется значок «►», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».
В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно отдельное
событие, все события за отдельную дату или все записанные события.
Для удаления отдельного события или отдельной даты в меню отображения требуемого события или даты необходимо:−нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;− при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать кнопку
«ВВОД»;− при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».
В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событийпо каналу связи USB с последующим просмотром на ПК при помощи входящего в комплект поставки ПО.
4.10 Регистратор сигналовВ устройстве АГАТ-200.РПН реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.
4.10.1.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий Регистратор
сигналов используется для регистрации мгновенных значений токов и напряжений, а также дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов. Записанные
данные сохраняются в энергонезависимой памяти.
Основные характеристики:−частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период
промышленной частоты – 50 Гц);максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;−−максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;−максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;−максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
−длительность предаварийной записи от заданной длительности осциллограммы придлине осциллограммы:0,1÷10c – от 5 до 80 %;10,1÷20c – от 5 до 40 %;20,1÷40c – от 5 до 20 %.
−количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и количества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.
Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:−перезапись;−насыщение.
В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осциллограмма
будет перезаписана данными новой осциллограммы.
В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осциллограмм не производится. Запись новых осциллограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осциллограмм.
-28-

Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, а также внутренних логических сигналов задается пользователем в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 17.
Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:−при срабатывании назначенных дискретных входов;−при активации внутренних логических сигналов;−по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
В процессе записи осциллограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи
текущей осциллограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.
Считывание осциллограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB, припомощи входящей в комплект поставки программы.
Программа позволяет:− считать перечень хранящихся в памяти устройства осциллограмм (для каждой осциллограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пускданной осциллограммы);− считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осциллограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE 1;−удалить все хранящиеся в памяти устройства осциллограммы.
Удаление всех записанных осциллограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
4.10.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.
Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».
Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню«ОСЦ. Вкл/Откл».
Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».
Ввод уставки длительности осциллограммы производится в пункте меню «Длит.осц-мы,с». Вводуставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню«Доавар.пер.,%». Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки
длительности записи одной осциллограммы заданной в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню «Режим записи».
В пункте меню «Записано осц.» отображается общее число записанных в памяти осциллограмм. При внесении изменений в настойки регистратора (увеличении длительности записи осциллограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осциллограмм, количество записанных осциллограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осциллограмм.
В пункте меню «Свободно осц.» отображается число осциллограмм, которые могут бытьзаписаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись»или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение», с учетом занятой памяти уже записанными осциллограммами. В режиме «Перезапись» при заполнении памяти в данном меню вместо
количества будет отображаться текст «Перезапись».

1

COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems).
Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических
сиг-налов.
-29-В пункте меню «Макс.кол.осц» отображается максимальное число осциллограмм, которые
могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение».
Информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осциллограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм будет недоступна, и в этих пунктах
меню будет отображаться текст «Неопределено».
Пункт меню «Ручной пуск» предназначен для принудительного пуска регистратора. Навремя записи осциллограммы в данном пункте меню отображается текст «Блокировано» и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также
блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговыхили дискретных входов регистратора.
Пункт меню «Стереть все осциллограммы» предназначен для удаления из памяти всех записанных осциллограмм.
Для удаления всех записанных осциллограмм необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»;− при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно
нажать кнопку «ВВОД»;− при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Пункты меню «Аналог.вх А1» ÷ «Аналог.вх А8» предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение фазы тока или напряжения для данного аналогового входа регистратора.
В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки тока (напряжения) для пуска регистратора.
Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:− «Регистрация» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналого-выйвход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;− «Рег.и пуск <» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналого-выйвход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже уставки заданной в боковом меню данного канала «А* Уст. по <» производится
автоматический пуск регистратора;− «Рег.и пуск >» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналого-выйвход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по >» производится автоматический пуск регистратора;− «Рег.и пуск <>» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналого-выйвход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по<>» производится автоматический пуск регистратора.
Пункты меню «Дискр.вх Д1» ÷ «Дискр.вх Д16» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение дискретного входа устройства (DI1÷DI6) иливнутреннего логического сигнала для данного дискретного входа регистратора.
- 30 -В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистратора выбирается режим работы данного входа.
Для каждого из дискретных входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:− «Регистрация» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства
(DI1÷DI6) или внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистратора поданному каналу не выполняется;− «Рег.и пуск» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства (DI1÷DI6)или внутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабаты-вания
дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистратора.
Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 17.
Таблице 17
N
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Внутренний логический сигнал
2.
Ком.Прибав
Ком.Убав
Ускор.Убав
Блок.Прибав
Блок.Убав
Макс.Ком.Пр
Макс.Ком.Уб
Блок.Uконтр<Блок.Uконтр>Блок.U<Блок.U>Блок.I>
Пр.не пошел
Пр.застрял
Непрер.ход
Самопр.ход
Откл.пит.РПН

Описание
3.
Срабатывание выходного реле команды «Прибавить»Срабатывание выходного реле команды «Убавить»Срабатывание ускорения выдачи команды «Убавить»Срабатывание блокировки команды «Прибавить»Срабатывание блокировки команды «Убавить»Срабатывание блокировки максимального количества команд «Прибавить»Срабатывание блокировки максимального количества команд «Убавить»Срабатывание блокировки понижения напряжения на контрольной секции
Срабатывание блокировки повышения напряжения на контрольной секции
Срабатывание блокировки понижения напряжения
Срабатывание блокировки повышения напряжения
Срабатывание блокировки от повышения токаФормирование неисправности «Привод не пошел»Формирование неисправности «Привод застрял»Формирование неисправности «Непрерывный ход»Формирование неисправности «Самопроизвольный ход»Срабатывание выходного реле на отключение питания ЭД привода РПН

-31-

5
СВЯЗЬ
Устройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен
разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи
приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
5.1
Интерфейс связи USBРазъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USBпредназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.
Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «А–В». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
5.2
Интерфейс связи RS-485
Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU
и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации
АСУ.
Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить какчтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки
и.д).
Настройка параметров (адрес устройства в сети, и скорость передачи информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА».
Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложе-ниик данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи
Modbus RTU устройств серии АГАТ-200».

-32-

6
ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной
части.
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной
части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть
выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.
По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ». Критичность
выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние АГАТ»меню «КОНТРОЛЬ».
При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние АГАТ» отображается
текст «Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий, осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной
подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.
При критичных неисправностях (в пункте «Состояние АГАТ» отображается текст «Отказ
000»), все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются.
Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи
оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.
Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 25. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.
Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором
LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания).
В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реленаходится в сработанном состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении
питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.
Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
Таблица 25
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код неисправности

Описание неисправности

00001
00002
00004
00008
00016
00032
00064

Сбой программного обеспечения
Отказ памяти EEPROM
Отказ памяти SRAM
Отказ модуля дискретных входов/выходов
Отказ АЦПОтказ Блока питания (±12 В Питание выходных реле)Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера
Отказ памяти FLASHОтказ ЖКИОтказ Modbus

00256
00512
01024

-33-

Критичность неисправности
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Неисправность
Неисправность
Неисправность

7РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.РПН

7.1
ЖКИ и кнопки управления
Программирование и ввод уставок в АГАТ-200.РПН производится с помощью кнопок и
дис-плея, расположенных на передней панели устройства.
Для отображения информации используется жидкокристаллический индикатор (2 строки по
16 алфавитно-цифровых символов) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту при нажатии
любой клавиши управления.
Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных реле.
Назначение кнопок управления приведено в таблице 19.
Таблица 19«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню.
Увеличить величину уставки или номер опции.
«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню;Уменьшить величину уставки или номер опции.
«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню.
Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров.
Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

7.2
Работа с меню.
Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменюдля каждого из пунктов основного меню.
Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Дляпередвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».
В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:−если в любом из пунктов основного меню нажать клавишу «ВВЕРХ», происходит
быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);−если в любом из пунктов подменю нажать кнопку «ВНИЗ» - происходит быстрое
перемещение в последний пункт подменю.
если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать кнопку «ВВЕРХ» - проис−ходит быстрое перемещение в первый пункт подменю;7.2.1 ПарольДля защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ ких редактированию может быть защищен паролем.
Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы A, B, C, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен. Включение/отключение и изменение пароля производится в меню«КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА». При включенном пароле его ввод требуется при первом
доступе к изменению уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставок или настроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода
пароля. Через 1 минуту после последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем редактировании опять потребуется ввод пароля.
Для включения/отключения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «Откл(Вкл)»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;−нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое
значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
Для изменения пароля необходимо:-34-в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «****»;−
нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Измените
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести новый пароль;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Пароль изменен».
7.2.2 Редактирование параметров
Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки тока срабатывания, выдержки времени и.тд) иливыбор из списка требуемого значения параметра (Вкл/Откл защит, выбор требуемого номера дискретного входа или выходного реле и.тд). В одном пункте меню может задаваться как один, так инесколько параметров.
7.2.2.1 Редактирование числовых значений параметровДля редактирования числового значения необходимо:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появит−ся сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между разрядами числаи «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести требуемое значение;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выполненных изменений.
Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного
диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки «ВВОД» значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.
7.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде спискаДля редактирования параметров представленных в виде списка:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотреть по одному значению весьсписок возможных значений параметра и выбрать требуемое;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выбранного значения.
В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.
При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение идополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.
−

-35-

8

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

8.1
МаркировкаНа корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:−товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;−условное обозначение устройства;−номер ТУ, по которым изготовлено устройство;−номинальное значение напряжения питания, В;−порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;−год выпуска (месяц, год).
8.2
Упаковка
Устройство поставляется упакованным в индивидуальную упаковку и транспортную тару,обеспечивающую сохранность в условиях транспортировки и хранения. Устройство укладываетсяв транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке
Индивидуальная упаковка выполнена в виде коробки из гофрированного картона по ГОСТ
Р 52901-2007.
Транспортная тара изготовлена в виде картонного ящика по ГОСТ 9142-90. Транспортная
тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

-36-

9
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИПо способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим
током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.
Корпус устройства должен быть надежно заземлен.
Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.
Обслуживание АГАТ-200.РПН необходимо выполнять, отсоединив его от источников токаи напряжения питания.
Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике
входного тока и напряжения питания.

-37-

10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке итехническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики АГАТ200.РПН.
Для АГАТ-200.РПН может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.
По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

-38-

11

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

11.1 Правила транспортировки
Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым
транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:−прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скоростиили со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);−смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным
транспортом, морские перевозки.
Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.
Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.
При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих
нормативных документах.
Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:−по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;−
по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ15150 - 69.
11.2 Условия хранения
Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.
Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.
Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищенаот пыли и грязи.
Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступк ним.
Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем
100 мм.
Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть неменьше, чем 0,5 м.

-39-

12
УТИЛИЗАЦИЯ
После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.
В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные ивзрывоопасные вещества.
Устройство не имеет в своем составе материалов и веществ, представляющих опасность дляжизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и поэтому не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при их использовании в соответствиис данным ТО.
Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасностии выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.
Утилизация устройства должна проводиться эксплуатирующей организацией по нормам иправилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

-40-ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ,КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.РПН.
Таблица 1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.
N
п/п

1.

Отображаемая информация
Описание

Функция

2.

3.
**

N
N

1 команда «Убавить»N ком.Приб =1
1 ком.Убав

Повторная команда «Убавить»Ускорение команды «Убавить»

**

N

**

N

=1

-

N ком.Убав =1-

чч:мм:сс.мс
Ускор.Убав =1

Uрег =000.0 ВUконт=000.0 В

Пр.переключ=1Привод переключается

NМестная команда «Прибавить»N** Приб.Местн. =1-

чч:мм:сс.мс

Диспетчерская команда
«Прибавить»Диспетчерская команда
«Убавить»Максимальное количество
команд «Прибавить»Максимальное количество
команд «Убавить»N

Убав.Местн. =1-

чч:мм:сс.мс
**N

Приб.Дисп.

=1-

чч:мм:сс.мс
**N

Убав. Дисп.

=1-

чч:мм:сс.мс
**N

Макс.ком.Пр=1+

чч:мм:сс.мс
**

N

+
-

чч:мм:сс.мс

Местная команда «Убавить»6.

-

чч:мм:сс.мс ►**Автоматический вывод наЖКИ-чч:мм:сс.мс

**Макс.ком.Уб=1+

чч:мм:сс.мс
**Срабатывание блокировки по N Бл.Uконтр<=1понижению напряжения на
чч:мм:сс.мс ►контрольной секции

Uрег =000.0 ВUконт=000.0 В+

N** Бл.Uконтр<=0
чч:мм:сс.мс ►Uрег =000.0 ВUконт=000.0 В+Срабатывание блокировки по N** Бл.Uконтр>=1повышению напряжения на
чч:мм:сс.мс ►контрольной секции

Uрег =000.0 ВUконт=000.0 В+

N** Бл.Uконтр>=0
чч:мм:сс.мс ►Uрег =000.0 ВUконт=000.0 В+Сброс блокировки по понижению напряжения на кон-трольной секции

Сброс блокировки по повышению напряжения на кон-Ограничения

5.

чч:мм:сс.мс
**

2

4.
чч:мм:сс.мс

Повторная команда «Прибавить»Регулятор

Дополнительное
меню

N** 1 ком.Приб =1

1 команда «Прибавить»1Основное
менютрольной секции
Срабатывание блокировки
«Привод в полож. 1»
Сброс блокировки «Привод вполож. 1»
Срабатывание блокировки
«Привод в полож. N»Сброс блокировки «Привод вполож. N»Срабатывание блокировки
«Прибавить»Сброс блокировки «Прибавить»Срабатывание блокировки
«Убавить»N** Блок.Пол.1 =1

чч:мм:сс.мс
**N

чч:мм:сс.мс
N** Блок.Пол.N =1

чч:мм:сс.мс
N** Блок. Пол.N=0

чч:мм:сс.мс
**N

Блок.Приб =1

чч:мм:сс.мс
**N

Блок.Приб =0

чч:мм:сс.мс
**N

Блок.Убав =1

чч:мм:сс.мс
**Сброс блокировки «Убавить»Блок. Пол.1 =0

N

-41-

Блок.Убав =0

чч:мм:сс.мс

+
+
+
+
+
+
+
+

1.

3

4

2.

Блокировки

Неисправности

3.
Срабатывание блокировки попонижению напряжения
Сброс блокировки по понижению напряжения
Срабатывание блокировки поповышению напряжения
Сброс блокировки по повышению напряжения
Срабатывание блокировки поповышению токаСброс блокировки по повышению токаСрабатывание блокировки подискретному входу DI1
Сброс блокировки по дискретному входу DI1
Выявление неисправности
«Привод не пошел»Выявление неисправности
«Привод застрял»Выявление неисправности
«Непрерывный ход»Выявление неисправности
«Самопроизвольный ход»4.

5.
=1 Uрег =000.0 Вчч:мм:сс.мс ► Uконт=000.0 В
N** Блок.U<=0 Uрег =000.0 Вчч:мм:сс.мс ► Uконт=000.0 В
N** Блок.U>=1 Uрег =000.0 Вчч:мм:сс.мс ► Uконт=000.0 В
N** Блок.U>=0 Uрег =000.0 Вчч:мм:сс.мс ► Uконт=000.0 В
N** Блок.I>=1 Uрег =000.0 Вчч:мм:сс.мс ► I=000.0 А
N** Блок.I>=0 Uрег =000.0 Вчч:мм:сс.мс ► I=000.0 А
N** Блок.DI1>=1
чч:мм:сс.мс
N** Блок.DI1>=0
чч:мм:сс.мс
N** Блок.U<**N

N** Пр.застрял

**

N

N

**

N

Активная группа Уставок 2Уставки 2=1=1

чч:мм:сс.мс
NРегул.Откл

=1

чч:мм:сс.мс

Местный режим управления
активен
Диспетчерский режим управления активен
Дистанционный режим
управления активен
Автоматический режим
управления активен

**N

Упр.Местное=1N

Упр.Диспетч=1

N** Упр.Дистанц=1
Упр.Авто

чч:мм:сс.мс

** – порядковый номер события в регистраторе событий.

-42-

+
+
+

+
+

+
+
+

+

чч:мм:сс.мс
N++

чч:мм:сс.мс
**

+

+

чч:мм:сс.мс
**

+

+

чч:мм:сс.мс

Регулирование Отключено

Режимуправления

Отк.пит.РПН=1Уставки 1++

чч:мм:сс.мс

**6Самопр.ход =1

чч:мм:сс.мс
NАктивная группа Уставок 1Уставки

=1

чч:мм:сс.мс

**

5

=1

чч:мм:сс.мс
N** Непрер.ход

++чч:мм:сс.мс

**Отключение питания РПН

Пр.не пошел=1

6.

=1

+

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.РПН

Рисунок 1. Схема подключения АГАТ-200.РПН

-43-ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. Стандартное креплениеВид спередиВид сбоку
2,00

152,00174,00

6,00

30,00

96,00

90,00

150,00Вид сзади

Вырез в панели

174,00150,00144,00RS-485RL6 Uпит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
45,00

90,00

92,00
DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 RL1.1 RL1.2 RL2 RL3.1 RL3.2 RL4 RL525 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

148,00162,002. Винтовое крепление за переднюю панельВид спередиВид сбоку
2,00

10,00

162,00

10,00

96,00

174,00

76,00

6,00

90,00

162,00Вид сзади

Вырез в панели
150,00144,004 отв. O4,20

RS-485RL6 Uпит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

90,00

76,00 92,00

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 RL1.1 RL1.2 RL2 RL3.1 RL3.2 RL4 RL525 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

148,00162,00-44-ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.РПН
Количество устройств:Код заказа:0
1

1 Номинальный ток измерительного входа I1:
1А
5А
2 Номинальный ток измерительного входа I2:
1А
5А

2

3

4

0

0

0

5

6

7

- 0
8

9

10

1
5

1
5

3 Резерв
0
4 Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Резерв
0
6 Резерв:0
7 Резерв
0
8 Исполнение корпуса:Стандартное
Винтовое за переднюю панель

0
1

9 Резерв:0
10 Тип модуля входов/выходов и индикатора:6DI-6RL и ЖКИ
6DI-6RL и OLEDНаименование фирмы-заказчика:Адрес, телефон:Контактное лицо:01

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА
ДАННЫХ MODBUS RTU
Таблица 5.1 – Измерения
Первичное
№ Параметр
АдресФормат
1
Ia
0x0042 F1 (А)
2Ib
0x0044 F1 (А)
3Ic
0x0046 F1 (А)
4Ia1
0x0048 F1 (А)
5Ib1
0x004A F1 (А)
6Ic1
0x004C F1 (А)
7Ia2
0x004E F1 (А)
8Ib2
0x0050 F1 (А)
9Ic2
0x0052 F1 (А)
10 Io
0x0054 F1 (А)
11 Io10x0056 F1 (А)
12 Io20x0058 F1 (А)
13 Ua
0x005A F1 (В)
14 Ub
0x005C F1 (В)
15 Uc
0x005E F1 (В)
16 Uab
0x0060 F1 (В)
17 Ubc0x0062 F1 (В)
18 Uca0x0064 F1 (В)
19 Ua20x0066 F1 (В)
20 Ub20x0068 F1 (В)
21 Uc20x006A F1 (В)
22 Uab2
0x006C F1 (В)
23 Ubc2
0x006E F1 (В)
24 Uca2
0x0070 F1 (В)
25 Uo
0x0072 F1 (В)
26 Uo10x0074 F1 (В)
27 Uo20x0076 F1 (В)
28 Ida0x00C2 F1 (А)
29 Idb
0x00C4 F1 (А)
30 Idc0x00C6 F1 (А)
31 Ita0x00C8 F1 (А)
32 Itb
0x00CA F1 (А)
33 Itc0x00CC F1 (А)
34 Id2/Id1
0x00CE F1 (%)
35 Id5/Id1
0x00D0 F1 (%)
36 Uab
0x00D2 F1 (В (расч))37 Ubc0x00D4 F1 (В (расч))38 Uca0x00D6 F1 (В (расч))39 Uab2
0x00D8 F1 (В (расч))40 Ubc2
0x00DA F1 (В (расч))41 Uca2
0x00DC F1 (В (расч))42 I2
0x00DE F1 (А)
43 I2.1
0x00E0 F1 (А)
44 I2.2
0x00E2 F1 (А)
45 I2/I1
0x00E4 F1 (%)
46 I2/I1-1
0x00E6 F1 (%)
47 I2/I1-2
0x00E8 F1 (%)
48 Io
0x00EA F1 (А (расч))49 Io.1
0x00EC F1 (А (расч))50 Io.2
0x00EE F1 (А (расч))51 U2
0x00F0 F1 (В)Вторичное
АдресФормат
0x0001F2 (x0.01 А)
0x0002F2 (x0.01 А)
0x0003F2 (x0.01 А)
0x0004F2 (x0.01 А)
0x0005F2 (x0.01 А)
0x0006F2 (x0.01 А)
0x0007F2 (x0.01 А)
0x0008F2 (x0.01 А)
0x0009F2 (x0.01 А)
0x000AF2 (x0.001 А)
0x000BF2 (x0.001 А)
0x000CF2 (x0.001 А)
0x000DF2 (x0.1 В)
0x000EF2 (x0.1 В)
0x000F
F2 (x0.1 В)
0x0010F2 (x0.1 В)
0x0011F2 (x0.1 В)
0x0012F2 (x0.1 В)
0x0013F2 (x0.1 В)
0x0014F2 (x0.1 В)
0x0015F2 (x0.1 В)
0x0016F2 (x0.1 В)
0x0017F2 (x0.1 В)
0x0018F2 (x0.1 В)
0x0019F2 (x0.1 В)
0x001AF2 (x0.1 В)
0x001BF2 (x0.1 В)
0x0081F2 (x0.01 А)
0x0082F2 (x0.01 А)
0x0083F2 (x0.01 А)
0x0084F2 (x0.01 А)
0x0085F2 (x0.01 А)
0x0086F2 (x0.01 А)
0x0087F2 (x0.1 %)0x0088F2 (x0.1 %)0x0089F2 (x0.1 В (расч))0x008AF2 (x0.1 В (расч))0x008BF2 (x0.1 В (расч))0x008CF2 (x0.1 В (расч))0x008DF2 (x0.1 В (расч))0x008EF2 (x0.1 В (расч))0x008F
F2 (x0.01 А)
0x0090F2 (x0.01 А)
0x0091F2 (x0.01 А)
0x0092F2 (x0.1 %)0x0093F2 (x0.1 %)0x0094F2 (x0.1 %)0x0095F2 (x0.001 А (расч))0x0096F2 (x0.001 А (расч))0x0097F2 (x0.001 А (расч))0x0098F2 (x0.01 В)

Угол
Адрес
0x01410x01420x01430x01440x01450x01460x01470x01480x01490x014A
0x014B
0x014C0x014D0x014E0x014F0x01500x01510x01520x01530x01540x01550x01560x01570x01580x01590x015A
0x015B
0x01810x01820x01830x01840x01850x01860x01870x01880x01890x018A
0x018B
0x018C
0x018D
0x018E
0x018F0x01900x01910x01920x01930x01940x01950x01960x01970x0198Формат
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

U2.2
Uo
Uo.2
Iнб
Нагрев
f1
f2
P
Q
S
Cos fiW P+
W PW Q+W Q-

0x00F20x00F40x00F60x00F80x00FA
0x00FC
0x00FE0x01000x01020x01040x01060x01080x010A
0x010C0x010EF1 (В)
F1 (В (расч))F1 (В (расч))F1 (%)
F1 (%)
F1 (Гц)F1 (Гц)F1 (кВт)F1 (кВар)F1 (кВA)
F1
F1 (кВт/час)F1 (кВт/час)F1 (кВар/час)F1 (кВар/час)Таблица 5.2 – Контроль
№Параметр
1Вход 123456
2Реле 123456
3Тпосл.пуска x0.1
4
Тсум.пусков x0.1
5Тразр.пуска x0.1
6Тгот АПВ x0.1
7Тпосл.Вкл,мс
8Тпосл.Откл,мс
9Тмакс.Вкл,мс
10Тмакс.Откл,мс
11
Счет.Вкл/Откл
12
Счет.АварОткл
13Режим Управл

Адрес
0x01010x0101
0x0F82
0x0F830x0F84
0x0F85
0x0F86
0x0F87
0x0F88
0x0F890x0F8A
0x0F8B
0x0F8CАкт.гр.уст
Счет.'+'.сут
Счет.'-'.сут
Счет.'+'.общ
Счет.'-'.общ
Tпер.пр.посл x0.1
Tпер.пр.макс x0.1
Состояние УЗА

0x0F8D
0x0F8E
0x0F8F
0x0F900x0F91
0x0F92
0x0F930x0F94

14
15
16
17
18
19
20
21

0x00990x009A
0x009B
0x009C0x009D
0x009E0x009F
0x00A00x00A1
0x00A20x00A30x00A40x00A50x00A60x00A7F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.1 %)F2 (x0.1 %)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.1 кВт)F2 (x0.1 кВар)F2 (x0.1 кВA)
F2 (x0.01)
F2 (кВт/час)F2 (кВт/час)F2 (кВар/час)F2 (кВар/час)0x01990x019A
0x019B
0x019C0x019D
0x019E0x019F
0x01A00x01A1
0x01A20x01A30x01A40x01A50x01A60x01A7

Формат
F5
F5
F4
F4
F4
F4
F3
F3
F3
F3
F3
F3
0-Откл;1-Авто;2-Местное;3-Дистанц.;4Диспетчер;0-Уставки 1;1-Уставки 2;2-DI5;
F3
F3
F3
F3
F4
F4
F6

Таблица 5.3 – Управление и контроль состояния выключателя
№ Параметр
АдресФормат Диапазон
1 Выключатель "Включен"0x115EF7
2 Выключатель "Отключен"0x115FF7
3 Команда "Включить"0x0030F8
4 Команда "Отключить"0x0031F85 Диспетчерское управление
0x0C8B F91-Отключено;2-Включено сблокировками;3-Включено безблокировок;6 Включение Разрешено
0x1163F7
7 Командное Отключение
0x1167F78 Запрет Управления
0x1161F79 Неисправность Выключателя 0x1160
F7
10 Отказ Выключателя
0x1162F7
11 Внешнее Отключение
0x1164F7
12 Отключение от Защит
0x1165
F7

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

13 Отключение от УРОВ0x1166

F7Таблица 5.4 – Управление выходными реле RL№ Параметр
Адрес Формат
1 Управление выходным реле0x0101 F8
RL1
2 Управление выходным реле0x0102 F8
RL2
3 Управление выходным реле0x0103 F8
RL3
4 Управление выходным реле0x0104 F8
RL45 Управление выходным реле0x0105 F8RL56 Управление выходным реле0x0106 F8
RL6Диапазон
0xFF00-Включить;0x0000-Отключить
- // - // - // - // - // -Таблица 5.5 – Квитирование LED индикаторов и выходных реле RL№ Параметр
АдресФормат
1 Квитирование светодиодных индикаторов
0x0010F8
2 Квитирование выходных реле0x0011F8Диапазон
0x0000-Квитировать
- // -

Таблица 5.6 – Описание форматов
F1 32-битное число с плавающей запятой (1 бит для знака, 8 бит для экспоненты, 23 бит длямантиссы)F2 Знаковое 16-битное число
F3 Беззнаковое 16-битное число
F4 Беззнаковое 16-битное число обозначающее количество секунд
F5 Битовое поле, 6-битное значение суммы инвертированных выходных реле/дискретных
входов
0x0001 - RL1/DI1
0x0002 - RL2/DI2
0x0004 - RL3/DI3
0x0008 - RL4/DI40x0010 - RL5/DI50x0020 - RL6/DI6F6 Беззнаковое 16-битное число:0- Исправно
1..65535 - Код неисправности
F7 Чтение - функция 02
F8 Запись - функция 05
F9 Чтение - функция 03, Запись - функция 06Данная карта адресов приведена для устройства АГАТ-200.РПН с количеством дискретных
входов и выходных реле 6DI – 6RL. Для каждого конкретного терминала рекомендуется
скачивать карту адресов непосредственно с терминала.

По вопросам технической поддержки обращаться: support@energomash-rza.ru