July 2024

センサーデバイス
NLS-LW02 シリーズ
開発の背景
IoT/M2M が注目を集め、多様なアプリケーションに対応する通信のニーズが高まる中、センサー接続等比較的低速の通信で多デバイス接続、低コスト、低消費電力のシステム構築の要求が増えてきています。
そのような背景の中、当社ではこれまで LPWA 無線技術（Low Power Wide Area）に着目し、実証実験(*1)を重ねてまいりました。実証実験を通じて得られたニーズやノウハウをベースに LoRaWAN®センサーデバイス開発を続けています。
(*1)静岡県藤枝市における LPWA 実証実験等に参加した他、複数の実証実験へデバイスを供給

NLS-LW シリーズの特徴

応用分野‣用途に応じた外部センサー選択‣稼働監視（電力）‣柔軟なカスタマイズ対応‣設備保全（工場・交通・インフラ）‣小ロット対応‣防災（水害対策）‣防水防塵耐候性能‣圃場（土壌・環境測定）‣省電力・電池駆動‣商業施設（人流把握）

仕様概要
通信規格

LoRaWAN® AS923 v1.0.2

センサーインターフェース

接点、電流、電圧、熱電対、SDI-12、RS-232C、UART、I2C、SPI

対応済みセンサー

防水温度センサー、防滴温湿度センサー、熱電対、加速度センサー、交流電流センサー、人感センサー、傾斜センサー、GNSS、雨量センサー、超音波距離センサー（水位センサー）、日射センサー、土壌センサー、複合気象センサー

電池

CR17335A、CR17450A、CR123A、他センサーへの電源供給

12V / 5V / 3.3V（供給能力 合計 600mW 程度まで）

電池寿命3 年程度（省電力センサー、CR17335A バッテリー使用、15 分に 1 回送信、DR2）

本体防塵防水保護等級

IP67 相当（標準ケースの場合）

動作温度範囲-20 ~ +60 [℃]

外形寸法 [mm]（H×W×D）

40 × 90 × 130 [mm]（標準ケースの場合）※製品により異なります。詳しくはお問合せ下さい。

* LoRaWAN®及び LoRaAlliance®は Semtech Corporation の登録商標です

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

センサーデバイス（販売中）
センサーI/F タイプ
名称

仕様概要

動作概要

接点入力(NLS-LW02-01)4ch

無電圧接点の状態を定期または割り込み通知

計装用統一信号入力

0-10V：2ch

計装用統一信号入力の AD 変換値を定期通知(NLS-LW02-03)

0-20mA：2ch

熱電対入力

4ch

(NLS-LW02-04)

熱電対を接続して温度を測定し定期通知
K,J,T 型他対応

電圧入力(NLS-LW02-06)4ch

電圧入力(0-5V)の AD 変換値を定期通知

差動電圧入力(NLS-LW02-07)2ch

差動電圧入力(±2.5V)の AD 変換値を定期通知

RS-232C シリアル入力

1ch

RS-232C シリアル入力データを通知(NLS-LW02-08)＊センサーは付属しません。お客様で接続して頂く必要があります。御指定頂いたセンサーを接続した状態での出荷にも対応致します。

センサー内蔵タイプ
名称仕様概要

外観人感センサー

低消費電力焦電型赤外線センサー搭載(NLS-LW02-23)

検出範囲：最大 12m、上下左右約 70°
2 種類の動作 FW（居室状況通知、検出毎通知）

加速度センサーデバイス内搭載の加速度センサーにて重力加速度情報を定期通知(NLS-LW02-28)

GNSS による設置位置情報取得に対応

位置取得(NLS-LW02-29)

振動検出時に GNSS 位置情報取得して一定時間通知

センサープローブタイプ
名称

仕様概要

外観防水温度センサー

防水 T 型熱電対、最大 4ch の温度を定期通知(NLS-LW02-21)

測定範囲：-40 ~ 200 [℃]

交流電流センサー

商用電源（交流 50/60[Hz]）電流測定(NLS-LW02-49)

測定範囲：0～5 [A]から 0～500 [A]

防滴温湿度センサー

IP64 温湿度センサー、温度、湿度を定期通知(NLS-LW02-41)

測定範囲：-30 ~ 80 [℃]、0 ~ 100 [%RH]

測定精度：±1.5 [℃]

測定精度：±0.5 [℃]、±3 [%RH]
超音波距離センサー

最大 10 [m]程度まで測定可能(NLS-LW02-26)

水位測定等の静止体測定に対応

土壌センサー

IPX8 土壌センサー、土壌水分量・温度・EC を定期通知[水分・温度・EC]

水分量＋温度、水分量＋温度＋EC の２タイプに対応(NLS-LW02-51/52)

測定範囲：0～100 [%VWC]、-10～60 [℃]、0～7 [mS/cm]
搭載センサー：A・R・P WD5-WT、A・R・P WD5-WET

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

センサーデバイス（販売中）
・センサープローブタイプ（続き）
名称

仕様概要

外観

日射センサー

IP67 小型日射センサー、最大 4ch の日射強度を定期通知(NLS-LW02-42)

測定範囲：0～2000 [W/m2]
搭載センサー：英弘精機 ML-02

雨量センサー

転倒ます型雨量計に対応、転倒雨量設定可能(NLS-LW02-48)

単位時間(任意設定)当たりの降水量を通知
任意の転倒ます型雨量計と接続可能
搭載センサー：フィールドプロ RFT25-L10

大気温湿度センサー

高耐久ステンレス外装 IP65 温湿度センサー、温度、湿度を定期通知(NLS-LW02-47)

測定範囲：-40 ~ 60 [℃]、0 ~ 100 [%RH]
測定精度：±0.2 [℃]±0.15 [%]、±2.5 [%RH]
搭載センサー：デルタオーム HD9817T

複合気象センサー

雨量・風向風速・大気温度・湿度・気圧測定可能(NLS-LW02-55)

メンテナンスが容易な超音波式風向風速計、圧電式雨量計採用
12V-24V の外部電源が必要、太陽光独立電源にて駆動可能
搭載センサー：VAISALA WXT536

接続確認済み GW
ビルトインネットワークサーバー
メーカー

型番

メーカー

型番

MultitechMultiConnect Conduit

Kerlink

Wirnet iFemtoCell

kiwitec

TLG2901

Kerlink

Wirnet iStation 923

kiwitec

TLG3901

BROWANWLRGFM-100

kiwitec

TLG7921

BROWANWAPS-232N＊上記以外はお問合せ下さい。

PoC キット
通信の疎通確認等にお役立ていただけるセンサーデバイス、ゲートウェイ、簡易データ蓄積サーバーを含む PoC キットを用意しています。
ローカル環境で簡易的なセンサーデータ蓄積、閲覧が可能です。

電源オプション
電池交換を不要にする太陽電池独立電源や大容量バッテリーボックスオプションを用意しています。大容量バッテリボックス使用時は 1 分に 1 回の送信で 10 年程度使用可能です。

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

ネットワーク構成例
NLS-LW シリーズを使用した典型的なネットワーク構成例は以下の通りです。それぞれにメリットがあり、用途に応じた最適なネットワークを構築することが可能です。
構成メリットアプリケーションサーバー

GW：プライベート
１・外部ネットワークへの接続不要
・GW 設置可能・低ランニングコスト

NS：オンプレミス（GW 内蔵）
AS：オンプレミス・GW 設置可能・AS 選択自由度高・高いデータ保持信頼性
・低ランニングコスト

NS：オンプレミス（GW 内蔵）
AS：クラウド

GW：プライベート
３

NS：クラウド（AWS IoT Core for
LoRaWAN、TTI 等）
AS：クラウド

GW：パブリック
４LoRa

LoRaWANLoRa

GW / NS

Ethernet

GW：プライベート２構成図

・広範囲のデバイスを一括管理可能
・GW 設置可能・GW 追加が容易
・GW 多重化による高信頼性・高いデータ保持信頼性
・低イニシャルコスト

・広範囲のデバイスを一括管理可能
・高いデータ保持信頼性
・低イニシャルコスト
・低 H/W メンテナンスコスト

NS：クラウド
AS：クラウド

アプリケーションサーバー

LoRa

LoRaWANLoRa

GW / NSLTE

アプリケーションサーバー

LoRaWAN GW
LoRa/ LoRaWAN NSLTE
LoRa

LTE

LoRaWAN GW

LoRa

アプリケーションサーバー/ LoRaWAN NS

LoRa＊GW：LoRaWAN ゲートウェイ、NS：LoRaWAN ネットワークサーバー、AS：アプリケーションサーバー（データ利活用サーバー）＊構成（１）、（２）について、GW 内蔵ではない NS を使用することも可能です。

弊社製品用途事例事例（1）多点雨量計測：NLS-LW02-48（雨量センサー）

・狭い範囲で多点雨量計測を実施
・下水道に流入する雨水による水位上昇を把握
・500ｍ×500ｍの範囲にゲートウェイ 1 台、雨量計 6 台を設置
・既設水位計にて水位計測
・小型転倒ます型雨量計を使用
・小型軽量センサーを活かして壁等へ取り付け

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

弊社製品用途事例
事例（2）水路での雨量・水位計測：NLS-LW02-48(雨量センサー)/NLS-LW02-26(超音波距離センサー)
・既設の IoT プラットフォームを利用
・現地雨量と水位の関連性の解析を目的として雨量計・水位計を設置

事例（3）壁面緑化モニタリング
・灌水状況・壁面環境のモニタリング、灌水設備稼働の状況の監視
・ビル内の壁面緑化灌水設備内にゲートウェイを設置
・壁面濡れ状態測定（NLS-LW02-03+水分センサー）
・壁面温度測定（NLS-LW02-21 防水温度センサー）
・壁面日射強度測定（NLS-LW02-42 日射センサー）
・灌水設備の電流測定（NLS-LW02-49 交流電流センサー）事例（4）バイオマス発電モニタリング
・発電機横の建屋内にゲートウェイ設置
・炉内温度測定（NLS-LW02-04+K 型熱電対）-最大 1000℃程度の温度を測定
・水温測定（NLS-LW02-04+T 型熱電対）-パイプ内外各地点で温度測定-防水タイプ、フィルム貼り付けタイプ熱電対を使用
・燃料残量測定（NLS-LW02-26 超音波距離センサー）・エンジン制御盤警報出力監視（NLS-LW02-01 接点入力）
・冷却水流量測定（カスタムデバイス）

事例（5）減災向けカスタムデバイス
・道路や河川土手の冠水状況確認

・初期 PoC を NLS-LW02 カスタムデバイスにて実施

・設置性向上のため完全カスタムデバイスを開発-冠水状況の通知-GNSS 位置情報の通知-信頼性向上のため基板を樹脂モールディング-加速度センサーによるデバイス傾きの通知-専用円筒型ケース・デバイス数 10 台毎にゲートウェイ 1 台を設置

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。

弊社製品用途事例
その他の事例
・交通インフラ-設備に設置したセンサーの電圧出力測定（NLS-LW02-03 電圧入力）-設備の警報出力監視（NLS-LW02-01 接点入力）
・電力インフラ-マンホール内設備のひずみ監視（NLS-LW02-03+ひずみセンサー）-設備の警報出力監視（NLS-LW02-01 接点入力）-設備の温度測定（NLS-LW02-21 防水温度センサー）-発電所周辺河川の水位測定（カスタムデバイス）

等

ご相談ください■カスタマイズ可能
弊社製センサーデバイスは柔軟にカスタマイズできる強みがあります。
お悩みのこと、やりたいことなどまずはお気軽にご相談ください。

■小ロット対応可能
スモールスタートで素早い事業展開が可能となるよう、小ロットの対応もいたします。

■見積のご依頼
1 台からお見積りいたします。（ご依頼の数量によって価格は変動します）
センサーの価格動向により、お見積りの価格は随時更新されます。

お問い合わせ先：ナルテック株式会社〒424-0939

静岡県静岡市清水区下清水町 10-16（担当 宮重）

Tel 054-368-6000

Web http://www.naltec.co.jp/ Email NLS_support@naltec.co.jp

本製品は開発中につき、予告なく仕様等変更する可能性があります。