技報 第 13 号（2015 年）

複合的に PCaPC 工法を用いた学校の施工－相模女子大学新棟新築工事－
東京建築支店

PC 建築部

小堀智央

東京建築支店

PC 建築部

新原浩二

東京建築支店

建築設計部

大塚夕東京建築支店

建築設計部

今村雅泰

１．はじめに本建物で採用された PCaPC 工法は，①大学外部側のファサ①ST板＋細柱Y319,90012,600向の耐震壁の PCa 化に伴って採用された「レンコン圧着工法」，また③コア側についてはコストを抑えた「PC 圧着フレーム工

UPDN

Y
27,300法」の 3 種類で，複合的な架構システムをもつ建物となって650ードと大空間の要望に応えるための「ST 板＋細柱」，②X 方いる．このような建物では，部材同士の収まりや施工条件にUP②レンコン圧着工法

DN

よって，PCa 部材の組立順序が限定されるため，架設計画にY1③PC圧着フレーム工法

本報告では，構造的な特徴として千鳥状に配置された耐震壁を形成するために採用されたレンコン圧着工法を中心とした施工概要について紹介する．

16,
100
1004,0004,0003,7003,740 56
0おいて全体工期を短縮するための工夫がなされた．

不動点▼パラペット天端高さ
▲RSL
▼4FL
▼3FL
▼2FL
▼1FL▲G
L

6,000

6,00
06,000

6,00
06,00
06,000

6,00
06,00
06,0006,00
060,000

X
1X
2X
3X
4X
5X
64,200

X
7X8X
9X10X
11図-1 2 階伏図および Y2 通り軸組図
2.2 PC 工事概要
図-1 に本建物の 2 階伏図および Y2 通り軸組図を示す．Y2通りの構面は全長 60.0m に渡り千鳥状の耐震壁が配置されている．その構面を PCaPC 工法で形成するためには，耐震壁へ
写真-1 建物外観（石本建築事務所より提供）

プレストレス力が流れないように，プレストレス導入時に耐震壁と付帯梁（レンコン梁）とを分離しておく必要性があっ

２．工事概要た．そのため，壁柱部材とレンコン梁部材の目地を施工する

2.1 建築工事概要

前に，レンコン梁の圧着に必要なプレストレスを導入する計

工事名：相模女子大学新棟新築工事

画とした．プレストレスの導入に際しては，レンコン梁部材

工事場所 ：神奈川県相模原市南区文京 2 丁目 4072-2 他のプレストレスによる変形を制御するために，耐震壁が配置

発注者名 ：学校法人 相模女子大学

されていない X1～X5 通りの柱梁接合部において不動点を設設計監理 ：株式会社 石本建築事務所

けている．そのため，X1 端と X11 端では変形量が異なり，建築施工 ：大成建設 株式会社

X11 端では最大で 11mm の変形量となることが予測された．

PC 施工 ：株式会社 ピーエス三菱 東京建築支店

当初の計画では，レンコン梁部材に一般的な円形シースを構

造 ：PCaPC 造（一部鉄筋コンクリート造，鉄骨造）用いることとしていたが，この場合鉄筋とシースとのあきが階

数 ：地上 4 階建

片側で 11mm であるため，プレストレス導入による変形と，建築高さ ：最高高さ 18.400m，軒高 15.540m
敷地面積：173,088.17m2，建築面積：1,211.76m2

製作誤差および施工誤差を考慮すると，鉄筋とシースとが競ってしまうことが懸念された．そこで，シースの径を大きく

延床面積 ：4,190.02m2する対応策も考えられたが，部材内の鉄筋との収まりによっ

全体工事 ：2014 年 2 月 1 日～2015 年 2 月 28 日て，レンコン梁の幅を大きくしないよう，楕円形シースを用PC 工事 ：2014 年 6 月 10 日～2014 年 10 月 30 日いることで，鉄筋とシースとのあきを片側で 16mm 確保した．

技報 第 13 号（2015 年）【NO,②】2日目～3日目

X2X
3X4X5X6X7X8X
9X
10X11X1Y3X
2Y
3▲
墨 出し (1日目 )

X
4X5X
6X7X
8

【NO,③】4日目～5日目
X9X10X11▲
ST板支保工 ( 2日目～ 3日目 )▲ST板 支保 工搬入・組立 (1日目 )Y2X3X2X
3X4X5X6X7X8X
9X
10X
3X4X5X6X7X
2X3X
4X5X
6X7X
8X9X10X11X
10X
7X8X9X10X11X
1X11Y3X1X2X3X4X5X2X
3X4X
5X6X
7X8X9X10X11・Ｙ２通りＰＣa梁架設 (4日目～ 5日目)
・Ｙ２通り梁 -梁目地型枠・モルタル打設(4日目～5日目 )・Ｙ２通り柱頭目地型枠・モルタル打設（２箇所） (4日目～5日目 )・ X1 X11在来部配筋、型枠(4日目～5日目 )【NO,⑥】
9日目～11日目【NO,⑤】8日目
X
9X6▲
柱頭目地 ( 4日目～ 5日目 )・Ｙ２通りＰＣ a柱架設 (2日目～ 3日目 )・Ｙ２通り柱脚目地型枠・モルタル打設(2日目～ 3日目 )・ ST板支保工組み立て (2日目～ 3日目 )

X8X
5Y
1X1

【NO,④】6日目～7日目X2X4X1
1・外部足場組立 (1日目 )・墨出し、レベル出し(1日目)
・ST支保工材搬入・組立 (1日目 )X1X
3

柱頭目地 ( 4日目～ 5日目 )▼梁架 設 (4日目～ 5日目 )Y
2▲
柱 架設 (2日目～ 3日目 )Y
1X1X2Y
3Y
2▲
外部足場 (1日目 )Y1X
1

在来壁配筋・型枠(4～5日目 )▼X1

在来壁配筋・型枠(4～ 5日目 )▼【NO,①】1日目

X
6X7X8X9X
10X11Y3X
1X2X
3X4X
5X6X
7X8X9X10X11Y
3PC鋼より線通線 (6日目 )▼Y2

スパンクリート架設 (8日目 )X2X
3X4X5X6X7X8X
9X
10X11X1・Ｙ２通 PC鋼より線通線 (6日目 ) ・Ｙ２通 柱頭目地型枠 モルタル打設(7日目 )・Ｙ１通 PCa柱架設 (6日目 )・スパンクリート支保工組み立て (7日目 )・Ｙ１通 柱脚目地型枠 モルタル打設 ・Ｙ２通 PC鋼より線緊張(7日目 )(6日目)※緊張後 柱頭目地施工【NO,⑦】
12日目～15日目
X2X
3X4X5X6X7X8X
9X3梁架 設 (8日目 )Y1X4X5X6X7X8X9X
10X11・Ｙ１～２通 Ⅹ２～５通り PCa梁、スパンクリート架設 (8日目 )・Ｙ１～２通 Ⅹ２～５通り 梁 -梁間目地型枠 モルタル打設 (8日目 )・Ｙ３通 細柱先行搬入、仮置(8日目)
・X1 X11在来壁型枠まとめ (8日目～ 9日目 )

X11▲
Y3X1X
2X3X
4X5X
6X7X
8X9X10X11Y3緊張 ( 10日目 )▲緊張 (1 0日目 )・Ｙ３通 PCa細柱架設→ ST板架設 (9日目～ 11日目 )・Ｙ３通 柱脚目地型枠、モルタル打設 (9日目～ 11日目 )・Ｙ１～２通 Ⅹ２～５通り 梁 PC鋼より線通線 (9日目）
・Ｙ１～２通 Ⅹ２～５通り 梁 PC鋼より線 緊張 (10日目)
・Ｙ１～２通 Ⅹ２～５通り 緊張端部処理 (11日目 )
▲

X
1X2X
3▲

▲

X4X
5X6X
7X8X9X10X11X
1X2X
3X4X
5X6X
7X8X9X10X11X9X10X11Y3▲▲
細 柱 PC鋼棒緊張 (17日目 ) ST板 P C鋼より線通線 (16日目 )S T板架設 (12日 目～ 15日目 )スラブ 配筋 (12日目～ 15日目 )Y2Y2Y1X2X
3X4X5X6X7X8X
9X
10・ Y3通り細柱架設→ ST板架設 (12日目～ 15日目 )・ ST板 -版間目地型枠、モルタル打設(12日目～ 15日目 )・細柱柱頭目地型枠、モルタル打設 (12日目～15日目 )・ST板用 定着体取り付け（ 15日目)
・スラブ配筋(12日目～ 14日目 )X1
1・コンクリート 打設 (1 8日目 )Y
2Y1X1▼▼【NO,⑨】
18日目【NO,⑧】
16日目～17日目X
10▼▲

X1X2▲

梁架設 ( 8日目 )▼Y1X1端 部処 理 (11日目 )
▼Y
2Y2

▼

Y1緊張▼

柱架設 (6日 目 )▼▲緊張 (7日目 ) 柱頭目地 (7日目 )▼▼端部処理 (11日目)▼

細柱→目地→ ST板架 設 (9日目～ 11日 目 )

Y
1X1X
2X3X
4X5X
6X7X
8X9X10X11・ ST板 PC鋼より線通線 (16日目 )・細柱 PC鋼棒緊張 (17日目）
・段差型枠・設備スリーブ入れ(16日目～ 17日目 )

X
1X2X
3X4X
5X6X
7X8・コンクリート打設(18日目 )図-2 躯体サイクルフロー

３．施工
3.1 PC 工事サイクル工程

ため，隣り合う部材を架設する際に，すでに位置決めされた

本建物は 3 種類の PCaPC 工法を構築するため，施工手順部材が，ずれてしまうという現象が生じた．そのため，部材が設計段階において限定されていた．施工手順としては，Y2の位置決めおよび固定については，隣り合う部材が架設され通りのレンコン圧着部材を施工した後に，南側の PC 圧着フた後で行う，後追いによる施工を行った．また，架設精度のレーム部材の施工を行い，最後に北側の細柱＋ST 板部材を施管理については，①位置決め後，②梁－梁目地型枠取り付け工する手順となっている．

後，③目地モルタル注入後の 3 回に分けて実施し，施工精度

なお，本建物は複合的な PCaPC 工法に加え，両妻面の場所を追求した．

打ち耐震壁の施工など一部在来工法が混在する建物であるた

また，2.2 に示すように X11 通り側で 11mm の変形が生じめ，前述のように PC 工事の施工手順が限定されている中で，ることが予測されていたため，架設の際にも部材を 10mm 外在来工法の施工が躯体サイクル工程上，ロス無く進められる側に出して架設した．緊張後に部材の変形量を測定した結果，よう工夫が求められた．そのため，両妻面の場所打ち耐震壁

X11 通り側では 9～12mm の変形が生じており，検討結果にに隣接する，Y2 通りの壁柱部材およびレンコン梁部材を優先対して±2mm であったことから，設計通りのプレストレスがして架設した．また，Y2 通りの架設に並行して ST 板の仮受レンコン梁部材に導入されたものと判断する．

け支保工の組み立てを先行することで，南側の PC 圧着フレ４．おわりにームの通線および緊張と同時に，北側の ST 板の架設が行えた．

本建物は意匠・構造・設備による要求を満足させるために，さらに，ST 板を工区の半分のみ架設した状態で，トップコン複合的な PCaPC 工法が採用された．また，実例の少ない千鳥のスラブ配筋作業に着手できるよう架設工程を決定した．こ状の耐震壁を配置した PCaPC 工法においてレンコン圧着工れにより，全体工程においても労務および工期の面でロスの法を提案し，精度の高い施工のもと，無事工期内に竣工する少ないサイクル工程を実現できた．図-2 に躯体サイクルフロことができた．

ーを示す．
3.2 PC レンコン梁の架設および緊張
Y2 通りのレンコン梁部材の緊張は，プレストレス力を耐震

Key Words：複合的な PCaPC 工法，千鳥状の耐震壁，楕円形シース壁に流さないように，レンコン梁部材と壁柱部材の目地を施工する前に行う計画となっていた．レンコン梁部材は柱主筋だけではなく，壁筋もシース内に定着させるため，十分な施工精度を要した．しかし，レンコン梁部材の部材重量が 1.4～2.3 t と非常に軽く，かつ架設時には各柱の柱頭に配置された，架設調整用の天丸ボルト（4 箇所）のみで支持されている

小堀智央

新原浩二

大塚夕今村雅泰