― 計測システムの総合メーカ ―AVR 用 D/A 変換器
ＤＡＴＴ２－８３Ａ
電動ポテンショメータに比べ信頼性や寿命に優れた AVR 用 D/A 変換器■用 途
本器は、発電機用自動電圧調整器（AVR）のＤ／Ａ変換器で、外部より UP 又はDOWN の無電圧接点信号または、有電圧信号を受け、AVR 用のアナログ出力致します。
UP, DOWN の ON 時間に比例したアナログ出力の増減変化を行います。
■特 長
 マイクロコンピュータを使用しており、信頼性・寿命に優れています。
 オプションにて、ＣＰＵ異常出力を取り出せます。
 自己診断機能により内部異常発生時の出力は、出力初期値となります。
 電圧変化/時間を前面 VR で設定できます。
 制御電源はＡＣ８５～２５３Ｖ、ＤＣ７０～１４３Ｖで交流直流両用
またＤＣ１６.８～５６Ｖも製作可能な為、幅広い電源範囲に対応出来ます。

DATT2-83A

 入力、出力、制御電源、アース相互間 耐電圧 AC2000V 50/60Hz １分間絶縁（１２０×１１０×１３０ｍｍ）/ ６５０g

 DATT1-83A と互換性が有ります。
■仕様一覧
項目

仕 様
① AC85～253V，DC70～143V 交流直流両用(定格電圧 AC100/110V 6VA 以下，AC200/220V 9VA 以下，DC100/110V 4W 以下)② DC16.8～56V (定格電圧 DC24V 3W、DC48V 3.5W 以下)
本器は、発電機起動時の DC 電源電圧低下を想定し、制御電源の下限値を低くしております。

制御電源

無電圧接点入力

INPUT1(COM 共通)

INPUT2(COM 共通)

有電圧接点入力

INPUT1(COM 共通)

INPUT2(COM 共通)

アナログ出力応答時間

入力の優先機能INPUT1
UP，DOWNINPUT2
UP，DOWNSTOPINPUT1
INPUT2

UP

出力上昇

DOWN

出力下降

STOP

出力初期値

UP

出力上昇

DOWN

出力下降

UP

出力上昇DOWN

出力下降

STOP

出力初期値

UP

出力上昇

DOWN

出力下降

備考いずれかご指定下さい

ａ接点(接点容量 DC24V 10mA) プラスコモンまたはマイナスコモン<注意> 入力用リレーには微小信号用をご使用ください。

制御電源と同一定格 マイナスコモン(1) AC100/110V 0.4VA，AC200/220V 1.4VA
DC100/110V 0.4W 交流直流両用
接点容量：約 5mA(AC,DC100/110V)，約 10mA(AC200/220V)(2) DC24V 0.3W，DC48V 1.2W
接点容量：約 10mA(DC24V)，約 20mA(DC48V)

DC±10V 負荷抵抗 2kΩ～∞、その他 DC±5V、DC0～10V 各種 (最大出力±12V まで製作可能) 詳細は仕様コードをご参照下さい。
制御入力時以外は出力保持、制御開始(電源投入時)及び、STOP 信号 ON で出力初期値を出力します。
標準の初期値出力は出力範囲の中心値ですが中心値以外の出力初期値の指定も可能。
(制御電源投入時と STOP 信号 ON 時も同じ出力初期値となります)
上限リミッタ：最大定格出力＋2％
下限リミッタ：最小定格出力－2％
10～60 秒 VR で前面より設定可能。その他 10～120 秒、40～480 秒など
ただし、1 秒～500 秒の範囲で指定可能
5～20 秒 VR で前面より設定可能。その他 10～120 秒、40～480 秒など
ただし、1 秒～500 秒の範囲で指定可能
0.2 秒以下UP, DOWN より STOP 優先
UP, DOWN, STOP より、INPUT2 の UP, DOWN が優先
UP, DOWN が同時に印加した場合、出力保持UP, DOWN が同時に印加した場合、出力保持無電圧、有電圧接点のいずれかご指定下さい

アナログ出力定格はご指定下さい

応答時間設定範囲はご指定下さい

AVR 用Ｄ／Ａトランスデューサ

ＤＡＴＴ２－８３Ａ■オプションCPU 異常出力

HL 接点出力検出項目 (自己診断項目)(1) ウォッチドッグタイマ(内部、外部)(2) RAM チェックエラー(3) A/D 変換エラー(4) スタックポインタエラー(5) 内部出力カウンタエラー(出力急変監視)
検出項目の OR 出力となります
CPU 異常時、出力値は出力初期値を出力します。
検出ポイント
許容差
デッドバンド上限リミッタ(H)±1％
1％
下限リミッタ(L)
±1％
1％

接点構成

b 接点

接点構成
a 接点
a 接点

容 量
AC250V 5A，DC125V 0.3A
(抵抗負荷)
AC250V 1.5A，DC125V 0.1A
(誘導負荷)

容 量
AC250V 8A，DC125V 0.3A (抵抗負荷)
AC250V 2A，DC125V 0.1A (誘導負荷)■形名と仕様コード

DATT2-83A- ①
形名①123Z②③④⑤

仕様コード

接点入力
無電圧
プラスコモン
無電圧
マイナスコモン
有電圧
マイナスコモン

上記以外 ご指定②123456789Z

アナログ出力±10V (2kΩ以上)±5V (1kΩ以上)±3V (600Ω以上)
0～10V (2kΩ以上)
0～6V (1.2kΩ以上)
0～5V (1kΩ以上)
0～4V (800Ω以上)
0～2V (400Ω以上)
4～20mA (500Ω以下)
上記以外 ご指定③1２JＺ

出力初期値、CPU 異常時
出力中心値
出力下限値
出力初期値=0V
CPU 異常時=－5V③アナログ出力１：±10Vの場合選択可能④制御電源（１）1AC85～253V，
DC70～143V

2DC16.8～56V

上記以外 ご指定Ｚ

上記以外 ご指定⑤0123

オプションなし
CPU 異常出力
HL 接点出力CPU 異常出力＋
HL 接点出力

Ｚ１（ ）本器は、制御電源の下限値を低くしております。 詳細は仕様一覧の制御電源の仕様をご参照ください。

■ご注文時の指定事項■外形図（単位 mm）

１．形 名 ２．仕様コード
３．ＩＮＰＵＴ１，ＩＮＰＵＴ２の時間指定
４．出力初期値指定（コード：Ｚでご指定の場合）
５．台数〈例〉 ＤＡＴＴ２－８３Ａ－１９１２１
１台
INPUT１：１０～６０Ｓ ＩＮＰＵＴ２：５～２０Ｓ
仕様コード内容
電源：ＤＣ２０～５６V
接点入力：無電圧プラスコモン
アナログ出力：４～２０ｍＡ
出力初期値：１２ｍＡ
オプション：ＣＰＵ異常出力■結線図
無電圧接点入力(プラスコモン)

無電圧接点入力(マイナスコモン)
2有電圧接点入力
注(2） 結線図上の P，N は2供給電源の極性を表します。
P：プラス
N：マイナス！ 安全に関するご注意！
注意● 本製品を使用するに当たりましては、専門知識が必要です。取扱説明書を参照の上、正しい取扱をしてください。
● 結線は結線図を十分に確認の上、行って下さい。
● 活線作業は、禁止して下さい。感電 ・機器の故障 ・焼損 ・火災の原因となります。

本社
東京営業所

住 所 ；〒121-8639 東京都足立区一ツ家1丁目11番13号
電 話 ；03(3885)2411 （代表）
ＦＡＸ ；03(3858)3966

京都営業所 住 所 ；〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1-19
電 話 ；0774(55)1391 （代表）
ＦＡＸ ；0774(54)1353

http://www.daiichi-ele.co.jp※記載内容は性能改良等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。

IP1101-1