PC0-1100

LPガス・都市ガス向け
ポータブル型ガスリーク検知器

MODEL：

SP-230seriesTYPE M 都市ガス用
LPガス用
TYPE LTYPE ML 都市ガス・LPガス兼用

社会インフラを守るために。

LPガス・都市ガスの現場ニーズに徹底対応。
さらなる安全・安心、使いやすさと堅牢性をプラスしました。
■ LEDライト・ボタン部バックライト搭載■ 2m落下試験をクリア■ LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替■ 保護等級 IP67相当■ Bluetooth®搭載！スマートフォンでかんたんデータ管理■ 本質安全防爆構造

LPガス・都市ガス向け ポータブル型ガスリーク検知器

MODEL：

SP-230series

都市ガス用 :TYPE M / LPガス用 : TYPE L / 都市ガス・LPガス兼用 : TYPE ML

LED表示でさらに見やすく！
従来のLCD表示画面に加え、LED表示部を搭載。
現在のガス警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。

通常時

ガス警報時

充実した機能により暗所の作業も安⼼前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載。充実した機能により暗所の作業も安⼼です。

LEDライト

ボタン部バックライト

頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能
LEDライトON/OFF
本体上部のLEDライトをワンプッシュで切替でき、暗所の作業に便利です。

警報・操作音ON/OFF
ボタン一つで警報音を切替可能。
騒音が出せない現場でも、スムーズに作業することができます。

ガス警報点切替
警報点をすぐに切替でき、作業現場が変わっても安心です。

ショートカットキー割り当てBluetooth ®通信ON/OFF、スナップ
ロガ機能、検知ガス種切替の中からよく使う機能を⼀つ登録し、簡単に操作することができます。

※長押し3秒

原寸大（保護カバー装着）

堅牢・強固に進化した安心設計
2ｍの落下耐久

保護等級IP67相当

現場で不意の衝撃や高所天候の悪い日や、塵埃があるからの落下も安心です。

環境も問題ありません。

IP67

落下耐久

2m相当

幅広い使用温度範囲

雑ガス除去フィルター内蔵

使用温度範囲：−20℃～＋55℃

センサにとって有害なゴム

環境を問わず安心して使用できます。 材、シール材、オイル、グリースなどに含まれる有機ケイ素化合物（シリコーン）からセンサを守ります。

−20℃

＋55℃
CF‐8392フィルター

現場情報を手軽に記録＆自動で送信
スナップロガ機能で現場情報を手軽に記録し、機器に情報を保存できます。また、Bluetooth ®でスマートフォンと連携すれば、スナップロガ機能を使用時の位置情報、濃度、状態などの情報を事前登録済みのユーザーへ自動でメール送信することができます。
XXXXX @ xxxx.com

⾃動で送信

XXX XX

Bluetooth®でスマートフォンと連動

記録

記録

現場 ①

記録

Android
表示例

現場 ③

現場 ②

メール受信表示画面例

Bluetooth®でこんなことも 静音配慮機能
SP‐230をスマートフォンアプリ：RK Linkと接続することで、スマートフォンを介してBluetooth ®イヤホンから警報音を流すことができます。住宅街など警報音が出せない現場でも、作業者が警報を聞き漏らすことなく静音作業が可能に。
アプリ「RK Link」
は、Google Play/App Storeから無料でダウンロードできます。
Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
Apple、Appleロゴは、⽶国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。
App Storeは、⽶国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

RK Linkと接続

Bluetooth®
イヤホン

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、理研計器株式会社はライセンス許諾を受けて使⽤しています。

付属品
保護カバー

部品番号：4126 9248 30

テーパーノズル

ハンドストラップ

ダストフィルター5枚

単3形アルカリ乾電池2本

部品番号：4126 9249 10

部品番号：4126 9189 30

前面

背面

部品番号：0888 0605 90

部品番号
（1本）
：2753 3007 80

オプション（別売品）
加湿チューブ

なまし銅管合わせ、精度よく調整できます。

を差し込んで使用します。

ガス調整時に⼤気エアと湿度を給湯器等の熱い機器に銅管

部品番号：4126 9227 80

部品番号：1680 0421 20

3次フィルター（５個セット）フィルター交換作業時に製品内部に異物が⼊ることを防ぎます。

EPDMチューブ

なまし銅管と本器を接続するためのチューブです。
部品番号：1680 0428 30

点検ガス
日常点検のガス応答確認用に使用します。

部品番号：4126 9199 20

部品番号：0800 0904 10仕様
型式

SP-230タイプ

TYPE M

TYPE L

検知原理
検知対象ガス

都市ガス（LPG切替可能）

LPG（都市ガス切替可能）

都市ガス・LPG
（切替）

調整ガス

都市ガス
（CH4）

LPG
（i-C4H10）※1
LPG（i-C4H10）
、都市ガス
（CH4）

濃度表示

LCDバーメーター + 目盛 + LED

検知範囲

10 〜 2000 ppm

検知方式

ポンプ吸引式

警報設定値

初期設定：30 ppm（10, 30, 150, 500, 2000 ppmの5段階で設定可）
濃度目盛（10, 30, 150, 500, 2000 ppm）
濃度目盛
（10, 30, 150, 500, 2000 ppm）
（0, 1/5, 1, 2, 3）
感度目盛※2
動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメーター表示、モード表示、ガス名 / メッセージ表示、Bluetooth®表示

警報目盛
各種表示
応答時間
（同一条件下）※1※2※3

TYPE ML

熱線型半導体式

3秒以内

ガス警報タイプ

1段警報

ガス警報表示

ランプ点滅 / ブザー鳴動

ガス警報動作

自動復帰

故障警報

センサ異常 / 流量低下 / 電池電圧低下 / システム異常 / 調整異常 / 時計異常 / ポンプ異常

故障警報表示

ランプ点滅 / ブザー鳴動/故障内容表示

故障警報動作自己保持

電源

単3形アルカリ乾電池 × 2本※3連続使用時間約13時間（25℃、無警報、無照明、Bluetooth®機能非使用時）

使用温度範囲

−20 ℃ ～ +55 ℃（急変なきこと）

使用湿度範囲

95 %RH以下（結露なきこと）

防爆構造

本質安全防爆構造

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga（防爆構造電気機械器具型式検定）

伝送仕様

Bluetooth® 4.2（Bluetooth Low Energy）

保護等級

IP67相当

外形寸法

約41（W）× 186（H）× 38（D）mm（突起部は除く）

質量約220 g（乾電池を除く）

LPGと都市ガスの両方のガスで調整を行っています。
感度⽬盛：0, 1/5, 1, 2, 3はそれぞれ濃度⽬盛：10，30，150，500，2000ppmに相当します。
防爆性能要求を満たすために、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使⽤ください。

0570−0 0 1 9 3 9https://www.rikenkeiki.co.jp/
https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1 1 1 1 ㈹営 業 二 課 ☎（03）
3966−1 1 1 4 ㈹営 業 三 課 ☎（03）6454−5 5 8 3 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹

浜
名 古
四 日
金関
水広福熊大松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹西 ☎（06）4950−5 7 0 8 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）273−9 4 0 7 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

PC0-1100-240540 T