ЭНЕРГОМАШ-РЗАУСТРОЙСТВА РЗА 6-35кВ СЕРИИ АГАТООО «ЭНЕРГОМАШ-РЗА»127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10
Тел: +7 (495) 363-71-12
E-mail: info@energomash-rza.ru
ИНН 9710005779 / КПП 771001001 ОГРН 5157746174141

ЭНЕРГОМАШ-РЗАУСТРОЙСТВА РЗА 6-35кВ СЕРИИ АГАТМИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА СЕРИИ АГАТ-100Микропроцессорные устройства серии АГАТ-100 предназначены для выполнения функций защит иавтоматики 6-10кВ отходящих линий. АГАТ-100 производится в вертикальном и горизонтальном исполнении
корпуса, имеет возможность врезного и наружного монтажа, наличие питания от токовых цепей и функции
дешунтирования, что обеспечивает надежную работу в распредустройствах на переменном оперативном токе.

Характеристики• Токовая отсечка (ТО) – 2 ступени
• МТЗ с выбором времятоковых характеристик – 1 ступень• Защита от однофазных замыканий на землю – 1 ступень
• Автоматическое повторное включение (АПВ)• Контроль исправности выключателя
• Удаленное управление выключателем, просмотр токовнагрузки, изменение уставок по Modbus RTU (RS-485)• Журнал аварий на 32 записи (срабатывание/сброс защит,автоматики, значения токов КЗ и пр.)МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЗА СЕРИИ АГАТ-200Микропроцессорные устройства серии АГАТ-200 предназначены для выполнения функций защит иавтоматики присоединений 6-35кВ. АГАТ-200 производится в вертикальном и горизонтальном исполнении
корпуса, имеет возможность врезного и наружного монтажа, наличие питания от токовых цепей и функции
дешунтирования, что обеспечивает надежную работу в распредустройствах на переменном оперативном токе.

Характеристики

•••• Токовая отсечка (ТО) – 3 ступени
• МТЗ направленная/ненаправленная – 2+5 ступеней
• ЗНЗ направленная/ненаправленная – 2+2 ступени
• Защита по току I2 – 2 ступени
• Защита от обрыва фазы – 2 ступени
• Защита мин/макс напряжения – 2+2 ступени
• Защита по напряжению U2, U0 – 2+2 ступени• Защита по снижению/повышению частоты – 5 ступеней
• Диффзащита трансформатора, двигателяФункции автоматики АПВ, АВР-ВНР, УРОВ, ЛЗШ, АЧР-ЧАПВЖурнал аварий на 1000 событий, аварийный осциллограф до 100 осциллограммУдаленное управление выключателем, изменение уставок по Modbus RTU (RS-485)В зависимости от назначения устройства, АГАТ-200 имеет следующие модификации:МОДИФИКАЦИЯНАЗНАЧЕНИЕ

АГАТ-200.А (АЭ)Токовые защиты, измерения, управление и автоматика присоединений 6-35кВ(электродвигателя 6-10кВ)Направленные/ненаправленные защиты по току, напряжению и частоте; измерения,управление и автоматика присоединений 6-35кВ (электродвигателя 6-10кВ)Диффзащита, токовые защиты, измерение и автоматика трансформатора
Диффзащита, токовые защиты, измерения и управление электродвигателя 6-10кВЗащиты по напряжению и частоте, измерения и автоматика ТН 6-35кВЗащиты по напряжению и частоте, измерения и автоматика АЧР/ЧАПВАвтоматическое управление приводом РПН трансформатора

АГАТ-200.АВ (АВЭ)АГАТ-200.Т2
АГАТ-200.ДЭ
АГАТ-200.В
АГАТ-200.АЧР
АГАТ-200.РПНЭНЕРГОМАШ-РЗАШКАФЫ РЗА 6-35кВ РШ, ШЗАШКАФЫ РЗА 6-35кВ ТИПА РШРелейные шкафы типа РШ предназначены длянаружной установки. Шкафы РШ обеспечивают защиту иавтоматику присоединений 6-35кВ. На фронтальной панели
шкафа располагаются органы оперативного управления,измерения, контроля и сигнализации работы присоединения.
Для работы на переменном оперативном токе в шкафах РШпредусмотрены блоки заряда конденсаторов для питания цепей
отключения; питание терминалов РЗА от токовых цепей,функция дешунтирования электромагнитов отключения. Поназначению шкафы выполняются в следующих модификациях:ТИПНАЗНАЧЕНИЕ

РЗА

РШ-13

Основная и резервная защита
трансформатора 35/10(6)кВ
Защита отходящей линии(секц. выключателя) 6-35кВПротивоаварийнаяавтоматика АЧР/ЧАПВАвтоматика регулирования
напряжения тр-ра (АРНТ)АГАТ-200.Т2,
АГАТ-200.А
АГАТ-200.АВ,АГАТ-200.А
АГАТ-200.АЧР,АГАТ-200.В
АГАТ-200.РПН

РШ-15РШ-17
РШ-19

В зависимости от требований, шкафы РШ производятся с любой комбинацией устройств РЗА.

ШКАФЫ РЗА 6-35кВ ТИПА ШЗАРелейные шкафы типа ШЗА предназначены для внутренней установки в помещениях подстанций (ЗРУ,КРУН). По конструктивному исполнению шкафы ШЗА производятся двустороннего и одностороннегообслуживания, навесного и напольного размещения. В зависимости от назначения в шкафу может бытьвыполнены:защита,автоматикаи управление
ввода(секционноговыключателя),защитытрансформаторов/двигателей, управление и защита отходящих присоединений, противоаварийная автоматика,центральная сигнализация, учет и контроль потребления электроэнергии. В зависимости от заказа, шкафы ШЗАпроизводятся для питания постоянным или переменным оперативным током и могут иметь любую комбинацию
защит, автоматики, органов управления и сигнализации.
Пример выполнения шкафа защит и АУВ ввода трансформатора 35/6 кВ одностороннего обслуживания:ШЗА-УТР-35/6-4-21-УХЛ4 напольного исполнения, одностороннего обслуживанияАвтоматы питаниявторичных цепейУказатель ступени РПН иавтоматика регулированиянапряжения трансформатораРезервные защиты, блок АВР с ВНР,АУВ и мониторинг выключателя 35 кВКлючи оперативного управления
Диффзащита и технологические
защиты трансформатора 35/6 кВСигнализация
Испытательные блоки
цепей тока и напряжения

ЭНЕРГОМАШ-РЗАШКАФЫ ОПЕРАТИВНОГО ПИТАНИЯ

ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА ШОТ-01, ШОТ-02Шкаф оперативного постоянного тока (ШОТ) предназначен дляпитания напряжением постоянного тока цепей устройств:• релейной защиты и автоматики,• цепей сигнализации и управления,• питания лабораторного оборудования в науке и медицине и любых других
потребителей выпрямленного постоянного напряжения во всех областях
промышленности и жилищного хозяйства.
Конструкция
Устройства изготавливаются в металлическом корпусе, состоящем изметаллической сварной или сборной рамы с навесными дверьми и стеновыми
панелями. На фронтальной двери устройства располагаются сенсорный илижидкокристаллический дисплей, приборы контроля тока и напряжения,светодиодная арматура и переключатели управления. Конструкция ШОТ-02 сАКБ емкостью более 55 А/ч, представляет из себя два металлических шкафа:аппаратный, где расположены транзисторные ВЗУ с номинальными токами10, 20, 30, 40 А, элементы распределения электроэнергии и контроля иотдельный шкаф аккумуляторной батареи. По желанию заказчика
распределительное оборудование может быть любой марки и фирмыпроизводителя.
ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА МиниШОТШкаф
МиниШОТпредназначендля
гарантированного питания объектов с небольшим
электропотреблением напряжения постоянного тока –небольших РП, ТП, лабораторного оборудования впромышленности и науке.
МикроСОПТ обеспечивает: питание нагрузки
мощностью до 2кВт, а благодаря использованию
необслуживаемых АКБ, изготовленных по технологии AGM
емкостью 12А/Ч, собранных в полноценную сборку 220В естьвозможность включать нагрузку с большими пусковымитоками.
МиниШОТ также выполняет секционирование ираспределение электроэнергии, селективную защиту вводов иотходящих линий от коротких замыканий и перегрузок,автоматический контроль сопротивления изоляции цепей
постоянного тока.
КонструкцияУстройстваизготавливаютсявнавесном
металлическом корпусе, состоящем из металлической
сварной или сборной рамы с навесными дверьми истеновыми панелями. Универсальное исполнение икомпактные габариты шкафа предоставляют удобный
монтаж на любых релейных щитах электрических станций,трансформаторных подстанций и распределительныхпунктах, подходят для установки на малогабаритные БКТП.