［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機純水装置建屋内の排水配管のフランジ部からの排水の漏えいについて（第２報）
28.８.27
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無[－]
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２８年８月２６日１４時０４分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月 26 日(金)15 時 04 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定期検査中の伊方発電所３号機において、８月 26 日(金)14 時 04 分頃、３号機
純水装置建屋内の総合排水処理装置への排水配管のフランジ部より、排水が漏えいしていることを保修員が確認した。
２ なお、漏えいした排水は建屋内に留まっており、漏えいは停止している。
３ 現在、詳細については調査中である。
４ 本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
８月 27 日(土)11 時 38 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 点検の結果、当該フランジ部に異常はなく、パッキンが損傷していることを確認した。
２ また、漏えい水に被水した箇所の調査を実施した結果、純水装置Ｂ系統の電磁弁盤に収納されている電磁弁 49 台のうち、24 台の絶縁低下を確認した。その他に異常は認められなかった。
３ このため、当該フランジ部のパッキンを新品に交換し、通水確認を実施した結果、当該フランジ部からの漏えいがないことを確認し、８月 27 日(土)11 時 31 分復旧した。
４ 絶縁低下した純水装置Ｂ系統の電磁弁 24 台については、今後取り替えを計画する。プラントの運転に必要な純水の製造は、Ａ系統で確保する。
５ 今後、パッキンが損傷した原因について、詳細調査を実施し、必要な再発防止対策を実施する。対策が完了するまでの間は、当該場所の監視を強化する。
６ なお、漏えいした排水は、復水脱塩装置のイオン交換樹脂を洗浄した排水であり、放射性物質を含むものではなく、全量（約 1.3 ㎥）を回収した。今後、総合排水処理装置にて処理する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事故発生時の状況］
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力 101％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日
発当信

平成２８年

者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
８月２７日

(土)

１１時３８分松本
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

該

平成 28年5月10日 1.出力９０５MWにて発生時(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運転 終 了 （ 第28回機 状 況 定期 検 査中 ）2.第１３回 定期検査中

設備トラブル
１．発生日時：
２．場・人身事故

・地震

・

その他

８月２６日１４時０４分

所：伊方３号機

純水装置建屋内（管理区域外）

発 生 状 況 ３．状
況：概要
定期検査中の伊方発電所３号機において、８月２６日１４時０４分頃、３号機純水装置建屋内の総合排水処理装置への排水配管のフランジ部より、排水が漏えいしていることを保修員が確認しました。
なお、漏えいした排水は建屋内に留まっており、漏えいは停止しております。
現在、詳細を調査しております。
【第１報にてお知らせ済み】
点検の結果、当該フランジ部に異常はなく、パッキンが損傷していることを確認しました。
また、漏えい水に被水した箇所の調査を実施した結果、純水装置Ｂ系統の電磁弁盤に収納されている電磁弁４９台のうち、２４台の絶縁低下を確認しました。その他に異常は認められませんでした。
このため、当該フランジ部のパッキンを新品に交換し、通水確認を実施した結果、当該フランジ部からの漏えいがないことを確認し、本日１１時３１分復旧しました。
絶縁低下した純水装置Ｂ系統の電磁弁２４台については、今後取り替えを計画します。プラントの運転に必要な純水の製造は、Ａ系統で確保します。
今後、パッキンが損傷した原因について、詳細調査を実施し、必要な再発防止対策を実施します。対策が完了するまでの間は、当該場所の監視を強化することとします。
なお、漏えいした排水は、復水脱塩装置のイオン交換樹脂を洗浄した排水であり、放射性物質を含むものではなく、全量（約１．３ｍ ３）を回収しました。今後、総合排水処理装置にて処理します。
本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

添付資料－２

伊方発電所３号機 純水装置排水系統概略図

純水装置建屋内

建屋外
総合排水処理装置

当該箇所電磁弁盤（被水）

タービン建屋内
廃液中和槽排水ポンプ
復水脱塩装置建屋内排水ポンプ
３Ｂ－１
OFF

３Ｂ－２
OFF

廃液中和槽３Ｂ

３Ａ
OFF

廃液中和槽３Ａ

ON

復水脱塩装置建屋内排水槽

添付資料－３

フランジパッキンの損傷状況（イメージ）

約60mm

約150mm

長さ 20mm程度のき裂

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞★

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧
給水加熱器

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ

純水装置建屋内の排水配管のフランジ部からの排水の漏えい（28.８.26）

主給水ポンプ

高圧
給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

純水装置建屋

電磁弁盤(Ｂ系)

電磁弁盤(Ａ系)

漏えい箇所

被水した電磁弁盤（Ｂ系）

用語の解説○純水装置
プラントで使用する純水（不純物を除去した水）を製造する装置。純水装置ではイオン交換樹脂を充填した脱塩塔を通水（不純物を除去したい水とイオン交換樹脂を接触させる）することにより、水中の不純物を除去する。伊方発電所の場合、海水淡水化装置にて処理した水や水道水を、純水装置で処理し、純水を製造している。

○総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、純水装置、総合事務所等）から排出される一般排水を浄化する設備。

○復水脱塩装置
復水中に含まれる不純物をイオン交換樹脂で吸着し、水質を向上させる装置。

○イオン交換樹脂
水中の不純物を吸着する性質がある直径１ｍｍ程度の粒状の樹脂。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成28年8月26日（金）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越） 16161616164319
モニタリングポスト伊方越
17171717173919
愛 モニタリングポスト九町22242222234425モニタリングポスト湊浦
14151515153417媛
モニタリングポスト川永田
1921202121442525252424244827
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
272526262657
29
モニタリングポスト大成
1414141413411716161515153718
四 モニタリングステーション
14151515154017
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
13131313133916
力 モニタリングポストNo.3
13131312123915㈱ モニタリングポストNo.4
13141413143916(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成25、26年度※）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※豊之浦局は平成26年２月13日から、加周局は平成26年３月５日から、大成局は平成26年２月24日から局舎の移設を行ったため、移設完了後から平成27年３月までの測定値をもとに算出しています。

2

環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140人
工放射
線0.1

1100

100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）