平成 25 年度環境省委託業務

平成 25 年度
再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業委託業務
系統整備等調査事業委託業務 報告書

平成 27 年 1 月
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

平成 25 年度 再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業 報告書目次
12はじめに ............................................................................................................................ 1
1.1

背景 ................................................................................................................................ 1

1.2

目的 ................................................................................................................................ 1

調査概要 ............................................................................................................................ 22.1

調査方針 ......................................................................................................................... 2

2.2

調査の流れ ..................................................................................................................... 22.3

調査における配慮事項 ................................................................................................... 3

2.4

調査内容 ......................................................................................................................... 4

2.5

実施体制 ......................................................................................................................... 7

2.6

検討会及び作業部会の開催 ............................................................................................ 8

2.6.1「再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統整備等調査事業検討会」の開催 ..... 8

2.6.2「有望エリア設定作業部会」の開催 .................................................................... 102.6.3「整備手法・工法検討作業部会」の開催 ............................................................. 113

用語の解説 ...................................................................................................................... 124

各種解析用データの整備 ................................................................................................. 154.14.1.1

20 年間の詳細な気象シミュレーションの実施 .................................................... 154.1.2

風況データの作成 ................................................................................................. 174.1.3

公開用データの作成 ............................................................................................. 254.2

5

風況データの整備 ........................................................................................................ 15

自然条件等の GIS データの整備.................................................................................. 484.2.1

自然条件等の GIS データ整備における考え方 .................................................... 484.2.2

収集・整備した情報 ............................................................................................. 48

4.2.3

本事業において作成した情報 ............................................................................... 50

基本となるシナリオと導入想定値の設定 ......................................................................... 76
5.1

基本となるシナリオの設定 .......................................................................................... 76

5.1.1

陸上風力に関する基本シナリオの設定 ................................................................ 76

5.1.2

洋上風力に関する基本シナリオの設定 ................................................................ 81

5.1.3

島嶼部の取扱いに関する前提条件の設定 ............................................................. 81

5.2シナリオ別の導入ポテンシャルの算定 ........................................................................ 83

5.2.1

電力供給エリア別の導入ポテンシャルの算定結果（陸上） ................................ 835.2.2

電力供給エリア別の導入ポテンシャルの算定結果（洋上） ................................ 87

5.2.3

電力供給エリア別の導入ポテンシャルの算定結果（まとめ） ............................ 925.3

65.3.1

導入想定値設定の基本的な考え方........................................................................ 93

5.3.2

導入想定値の設定フロー ...................................................................................... 94

5.3.3

導入想定値の設定 ................................................................................................. 95

風力発電に関する有望エリアの設定 .............................................................................. 102
6.1

陸上風力の有望エリアの抽出・設定に関する基本的な考え方 .......................... 102

6.1.2

陸上風力の有望エリアの抽出・設定フロー ....................................................... 103

6.1.3

有望エリアの抽出条件及び抽出方法 .................................................................. 103

6.1.4

電力供給エリア別の有望エリア（陸上）の抽出・設定結果（基本シナリオ）..... 105

6.1.5

参考シナリオにおける有望エリアの設定結果 ................................................... 146

洋上風力の有望エリアの設定 .................................................................................... 150

6.2.1

洋上風力の有望エリアの抽出・設定に関する基本的な考え方 .......................... 150

6.2.2

洋上風力の有望エリアの抽出・設定フロー ....................................................... 151

6.2.3

検討ケースと対応する導入想定値...................................................................... 151

6.2.4

有望エリアの抽出条件及び抽出方法 .................................................................. 152

6.2.5

基本ケースにおける電力供給エリア別の有望エリア（洋上）の設定 ............... 155

6.2.6

オプションケースにおける有望エリア（洋上）の設定 ..................................... 209

送電線建設工法等の整理 ............................................................................................... 228
7.1

送電線整備に必要となる調査・設計項目の整理 ....................................................... 228

7.1.1

一般的な送電線ルート調査・設計の流れ ........................................................... 228

7.1.2

送電線のルート選定に必要な調査...................................................................... 229

7.1.3

環境アセスメント条例の制定状況...................................................................... 231

7.2

地形条件等に応じた建設工法等の整理 ...................................................................... 233

7.2.1

ルート検討にかかる、測量技術等の応用による手法の検討 .............................. 233

7.2.2

送電線建設にかかる手法の検討 ......................................................................... 237

7.3

8

陸上風力の有望エリアの設定 .................................................................................... 102

6.1.1

6.2

7

電力供給エリア別の導入想定値の設定 ........................................................................ 93

コスト原単位の検討 ................................................................................................... 258

7.3.1

コスト算定の基本的な考え方 ............................................................................. 258

7.3.2

コスト原単位の算定 ........................................................................................... 263

系統整備手法の検討 ...................................................................................................... 267
8.1

系統整備検討エリアと当該エリアの導入想定値の設定............................................. 267

8.1.1

北海道に関する検討 ........................................................................................... 267

8.1.2

東北に関する検討 ............................................................................................... 271

8.1.3

東京に関する検討 ............................................................................................... 273

8.1.4北陸に関する検討 ............................................................................................... 275

8.1.5

中部に関する検討 ............................................................................................... 277

8.1.6

関西に関する検討 ............................................................................................... 279

8.1.7

中国に関する検討 ............................................................................................... 281

8.1.8

四国に関する検討 ............................................................................................... 282

8.1.9

九州に関する検討 ............................................................................................... 283

8.1.10

沖縄に関する検討 ............................................................................................... 285

8.2

8.2.1

検討方法 ............................................................................................................. 288

8.2.2

検討条件 ............................................................................................................. 294

8.2.3

検討結果 ............................................................................................................. 299

8.3潮流と電圧の評価 ...................................................................................................... 316

8.3.1

検討方法 ............................................................................................................. 316

8.3.2

検討条件 ............................................................................................................. 318

8.3.3

検討結果 ............................................................................................................. 321

8.49

系統整備検討エリアに関する基本送電線配置パターンの検討 .................................. 287

系統整備可能地域の設定及び環境調査・概略設計 .................................................... 335

8.4.1

検討手法 ............................................................................................................. 335

8.4.2

検討結果（女満別地区） .................................................................................... 351

8.4.3

検討結果（青森地区） ........................................................................................ 357

8.4.4

検討結果（秋田地区） ........................................................................................ 363

8.4.5

検討結果（岩手地区） ........................................................................................ 368

8.4.6

検討結果（宮城地区） ........................................................................................ 373

8.4.7

検討結果（福島地区） ........................................................................................ 379

8.4.8

検討結果（熊本地区） ........................................................................................ 384

8.4.9

検討結果（大隅地区） ........................................................................................ 388

8.4.10

検討結果のまとめ ............................................................................................... 393

8.4.11

コスト及び環境影響の低減方策の検討 .............................................................. 394

まとめ ........................................................................................................................... 397
9.1

調査結果 ..................................................................................................................... 397

9.2

今後の課題 ................................................................................................................. 400

巻末資料：概略ルート設定時の検討項目