766831-7-851

空気より軽い12A、
13Aガス用
お客さま用
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

形式名

YP-778A（家庭用）

ガス・CO警報器

取扱説明書

本品をご採用いただきありがとうございます。
●お使いになる前に、この取扱説明書をぜひお読みください。
●取扱説明書は、取付け後も保証書とともにお手元に保管し、いつでも使用できるようにしておいてください。
●取扱説明書を紛失された場合は、販売店またはガス事業者にお問い合せください。
●この警報器は、不完全燃焼、ガスもれを未然に防ぐ装置ではありません。
不完全燃焼、
ガスもれなどによる損害については責任を負いかねます。
この取扱説明書では本品を「警報器」、都市ガスを「ガス」、一酸化炭素を「CO」と表記しています。

も■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

く

じ

頁

12. 緑(おしらせ)ランプが点滅している場合の処置

20

2. 対象ガス及び仕様

2

3. 各部の名称と働き

3

13. 警報器を取付けている部屋などで噴霧式殺虫剤を使用される時のお願い

21

14. 警報器のお手入れ方法

24

15. 警報器の取外し・取付け方法

25

16. アフターサービス

26

17. 廃棄について

27

1. 危険・警告・注意・表示などの基準■ご使用になる皆さまへ

1

4. 主な特長5

5. ご使用上の注意

7

6. 点検方法について

11

7. 警報ランプと音声警報音

12

8. 赤(ガス警報)ランプまたは黄(CO警報)ランプが点滅している場合の処置

13■施工される方へ

18. 施工される方へのお願い28

19. 取付け前の確認

29

9.「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報している場合の処置
14(赤(ガス警報)ランプ点滅)

20. 取付位置の確認

30

21. 取付方法

33

10.「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」と警報している場合の処置(黄(CO警報)ランプ点滅)

22. 取付け後の点検(お客さま立会いのもと実施)

35

16

23. お客さまへのご説明内容

43

24. お客さまへの周知事項

43

11. 交互にガス警報とCO警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの同時点滅）

18

保証書

44

1.危険・警告・注意・表示などの基準

警報器を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書にはいろいろな絵表示をしており、その表示と意味は次のとおりです。
本文をお読みになる前にご確認ください。

危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合及注意 び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。
一般的な禁止
火気厳禁
分解禁止
必ず行う

- 1-

警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ■警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

項
目
仕
様
対 象 ガ ス 都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用) 不完全燃焼排気ガス中のCO
ガス注意報 ※爆発下限界濃度の約1/100以上 CO注意報 CO濃度 50〜300ppm
警報ガス濃度
ガス警報
爆発下限界濃度の1/4以下
CO警報 CO濃度 550ppm以下
電気化学式
検 知 原 理 半導体式
ガス注意報 赤(ガス警報)ランプゆっくり点滅
CO注意報 黄(CO警報)ランプゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)(5秒毎に1回点滅)(自動復帰式)
約5分後危険と判断し、音声合成音(自動復帰式)
警 報 方 式
ガス警報 赤(ガス警報)ランプ点滅
CO警報 黄(CO警報)ランプ点滅(1秒毎に1回点滅)(1秒毎に1回点滅)(自動復帰式)
音声合成音(自動復帰式)
CO注意報 10分以内 CO警報 5分以内
応 答 時 間 60秒以内
付 属 回 路 通電初期警報防止用約30秒間タイマー付
警 報 音 量 70dB/m以上
電
源 DC3V(リチウム電池)
在庫条件及び警報頻度によって短くなることがあります
電 池 寿 命 通常の使用状態において約5年
使用温度範囲 0℃〜＋50℃(結露しないこと)
寸 法 ・ 質 量 100 75 20.5㎜ 約13０g
取扱説明書(保証書付)、3.1ミリ木ネジ L=16(1本)、引きひも付 属 品
アタッチメント(1個、ピン３本付)
ケ ー ス 材 質 PC 樹脂（自己消火性） ABS 樹脂（自己消火性）※爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

ガ ス・ＣＯ警 報 機 能
共 通 仕 様警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

2.対象ガス及び仕様

注意 ●この警報器は都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)専用の警報器です。
●都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)供給区域外ではお使いにならないでください。
- 2-

⑨

⑩
⑥
②
④

⑧

⑤

③
⑦

①

①液晶電池表示・警報器の電源が入った状態で電池がある場合を表示します。
電池切れの時はを表示します。
・電池切れが近づいた時はとを繰り返し点滅します。
- 3-

警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

3.各部の名称と働き警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ②緑(おしらせ)ランプ
・電池切れ、有効期限切れ、故障のときに緑(おしらせ)ランプが点滅します。
③赤(ガス警報)ランプ
・ガスを検知すると赤(ガス警報)ランプがゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)します。(13ページ参照)
・ガス濃度が規定値以上になると、赤(ガス警報)ランプが点滅(1秒毎に1回点滅)します。
(14ページ参照)④黄(CO警報)ランプ
・COを検知すると、黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)します。(13ページ参照)
・CO濃度が規定値以上になると、黄(CO警報)ランプが点滅(1秒毎に1回点滅)します。(16ページ参照)⑤警報スピーカー
・ガス警報時には「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報します。
※詳細は14ページを参照ください。
・CO警報時には「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報します。
※詳細は16ページを参照ください。
⑥ガス検知部(ガス・CO感知)⑦警報停止スイッチ・スイッチを押すことにより、点検や警報停止ができます。
付属の引きひもを取付けると、引きひもを引くことにより、点検や警報停止ができます。
※詳細は11,12,13,14,18,20,37,42ページを参照ください。
⑧有効期限シール⑨検査合格証・日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。
⑩ガス検知部点検口
・ガス・CO警報点検時にガス採取器によりガスライターまたはガスコンロから採取したガスを注入し
ます。
- 4-

■ご使用になる皆さまへ

4.主な特徴ガス・CO警報機能
ガス注意報

ガス警報

ランプゆっくり点滅
警報器周囲のガス 赤（ガス警報）(5秒毎に1回点滅)
濃度が規定値以上になると、2段階に分けて作動します。
赤（ガス警報）
ランプ点滅●COが発生した場合

赤（ガス警報）ランプ点滅(1秒毎に1回点滅)とガス
警報音「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」赤（ガス警報）
ランプ点滅

CO警報

CO注意報

黄（CO警報）ランプ点滅(1秒毎に1回点滅)とランプゆっくり警報器周囲のCO 黄（CO警報）
CO警報音
点滅(5秒毎に1回点滅)
濃度が規定値以「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
上になると、2段階窓を開けて換気してください」
黄（CO警報）ランプ点滅に分けて作動しま
COが低濃度の場合でも約5分間継続す。
して検知した時は黄（CO警報）
ランプ点
黄（CO警報）ランプ点滅
滅のままで警報音にておしらせします。
●ガスがもれて同時 赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプ点滅と交互に警報音にCOが発生した 「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
場合
窓を開けて換気してください」
黄（CO警報）ランプ点滅

赤（ガス警報）
ランプ点滅

- 5-

ご使用になる皆さまへ●ガスがもれた場合

おしらせ機能●電池が切れた場合ご使用になる皆さまへ

・電池の電圧が低下すると、緑(おしらせ)ランプが約10秒に1回の点滅を開始し、同時に「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」と1回鳴ります。
その後は緑(おしらせ)ランプの約10秒に1回の点滅は継続したまま、約60秒に1回「ピッ」と鳴り液晶電池表示がとを1秒毎に繰り返し点滅します。
※
・警報停止スイッチを操作すると、「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」と鳴り、おしらせ音は停止します。(緑(おしらせ)ランプの点滅および液晶電池表示の点滅は継続します)
おしらせ音停止中に警報停止スイッチを操作すると「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」と1回鳴ります。

緑(おしらせ)ランプ点滅

液晶電池表示点滅

連絡する●故障した場合・故障していると、緑(おしらせ)ランプが約10秒毎に3回点滅し、約60秒毎に「ピッピッピッ」
を
1回 、
1時間毎に
「ピッピッピッ 警報器故障です ピッピッピッ 警報器故障です ピッピッピッ
警報器故障です 販売店に連絡してください」とおしらせします。
※
・警報停止スイッチを操作すると、「ピッピッピッ 警報器故障です 販売店に連絡してください」と鳴り、故障音は36時間停止します(緑(おしらせ)ランプの点滅は継続します)。
販売店またはガス事業者まで連絡ください。

連絡する※おしらせ音は夜間でも出ますのでご了承ください。緑(おしらせ)ランプの点滅および液晶電池表示の点滅が起こった場合は、早めに販売店またはガス事業者までご連絡ください。
●有効期限が切れた場合

・有効期限が半年以上過ぎた場合、緑(おしらせ)ランプが約10秒に1回の点滅を開始し、有効期限が過ぎていることをおしらせします。
この状態で警報停止スイッチを操作すると、「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」とおしらせします。
販売店またはガス事業者までご連絡ください。
- 6-

連絡する

5.ご使用上の注意
危険
禁止

警告

●警報器は絶対に分解や改造をしないでください。
また、警報器を落下させたり衝撃を与えるような取扱いはしないでください。故障の原因となります。

分解禁止●ガス検知部は絶対にふさがないでください。ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

禁止- 7-

ご使用になる皆さまへ●浴室では使用できません。

注意
ご使用になる皆さまへ●警報器は取付位置を移動させないでください。また、警報器の前に物を置いたり、取付けたりしないでください。警報の遅れの原因となります。
警報器の位置を変える必要が生じた場合は、販売店またはガス事業者に依頼してください。
●本機には故障診断回路が搭載されており、故障を感知すると緑(おしらせ)ランプが10秒毎に3回点滅します(20ページ参照)。
緑(おしらせ)ランプが10秒毎に3回点滅している場合は販売店またはガス事業者までご連絡ください。
●日頃は液晶電池表示がになっており電池の状態が正常であることをご確認ください。
●警報器の有効期限を過ぎていないか、確認してください。警報器本体に有効期限シールが貼ってあります。有効期限はお取付けの5年後です。
期限を過ぎたものは規定のガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがあります。
●有効期限が半年以上過ぎた場合、緑(おしらせ)ランプが約10秒に1回の点滅を開始し、有効期限が過ぎていることをおしらせします。
この状態で警報停止スイッチを操作すると、「有効期限が切れています 販売店に連絡
してください」とおしらせします。
販売店またはガス事業者までご連絡ください。

- 8-

移動禁止

確かめる

緑(おしらせ)ランプ

有効期限シール

警報停止スイッチ注意●この警報器は、お取付けいただいた場所近くでガスもれやCOが発生した場合には警報によりおしらせしますが、他の部屋などで発生したガスもれやCOでは警報しないことがあります。
●屋外用ではありませんので、屋外では使用できません。

●大鍋で湯を沸かす際、点火初期時にCOが発生し、CO警報する場合がありますので、換気扇を回して使用してください。
●電池切れをそのままにしておきますと正常に機能しないばかりでなく、電池が液もれする恐れもあります。電池電圧が低下した場合、必ず販売店またはガス事業者にご連絡ください。
お客さまがご自身で電池交換することはできません。

- 9-

ご使用になる皆さまへ●警報器の近くでラジオなどを使用されると、ノイズ(雑音)が増える場合があります。
この場合は、警報器から少し距離を離してご使用ください。

ガスもれ・不完全燃焼(CO)以外で警報する場合

お願いご使用になる皆さまへ

ガスもれや不完全燃焼のCOがなくても、次のような場合に警報することがありますが、しばらくすると警報は止まりますので警報器の電池を外したりしないでください。
●スプレー式殺虫剤、ヘアスプレーなどが直接警報器にかかった場合。
●濃厚なたばこの煙を警報器に吹きかけた場合。
●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用した場合。
また、アルコール類やくん煙式の殺虫剤が高濃度になった場合。
●石油ストーブを点火した場合や、長時間換気せずに使用した場合。
●芳香剤・香油(アロマオイル)などの濃いガスがかかった場合。
●線香の濃い煙がかかった場合。
●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用した場合。
●長時間部屋が閉め切られていた場合。
●焼き魚の煙などがかかった場合。
●お酒、みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が大量にかかった場合。
●この他にも、可燃性の成分が作用した場合。
※長い間、閉め切られていたお部屋に設置されている場合、建材などから発生する成分などの作用により警報しやすくなることがあります。
以下の場合は、ガスもれやCOで警報しており誤報ではありません。
●湯沸器を使用中、換気が十分でなかった場合。
●ガスコンロの着火ミスがあった場合。
●自動車の排気ガスが室内にこもった場合。
●炭火や練炭を使用した場合。
下記の処置をすることにより警報は止まりますので警報器は取外さないでください。
このような場合は、ドアや窓を開けてしばらく換気を続けると警報は止まります。
ドアや窓を開けて換気してください。
- 10-

開ける

6.点検方法についてー緑(おしらせ)ランプのつき方ー
10秒毎に3回点滅 ガスセンサなどの故障
電池電圧低下10秒毎に1回点滅
有効期限切れー液晶電池表示のつき方ー
交互表示 電池電圧低下
表示
電池切れ

緑(おしらせ)ランプ②警報音確認
警報停止スイッチ(または引きひも)を3秒以上操作して、「ピッピッ」と鳴ってから手を離すと警報音が確認できます。

注意

液晶電池表示

警報停止スイッチ(または引きひも)●点検時に踏み台を使う場合は、転倒してけがをする恐れがあります。必ず安定した台に乗って行ってください。

- 11-

ご使用になる皆さまへ①日常の点検日常、電池表示がになっていることを確認してください。
また、本機は故障診断回路が働いており、緑(おしらせ)ランプと液晶電池表示が下記の動作をしている
場合は、警報器の故障などが考えられますので販売店またはガス事業者までご連絡ください。

7.警報ランプと音声警報音

警報動作一覧
警報ランプの記号

は、点滅を示します。

警報状態

ご使用になる皆さまへ

予備検知

単一検知

ガス注意報

A

B

5秒毎

ピッピッポッポッ ガスがもれて
いませんか

1秒毎

ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

5秒毎

CO警報

1秒毎

複合検知

ガス・CO警報
ガスセンサなど
の故障

異常

警 報 音

C

5秒毎

CO注意報
ガス警報

警報ランプ

1秒毎

※1

※2

※1と※2を交互に発声

1秒毎
3回
10秒毎

ピッピッピッ (1分毎)
ピッピッピッ 警報器故障です
ピッピッピッ 警報器故障です
ピッピッピッ 警報器故障です
販売店に連絡してください(1時間毎)

電池電圧低下1回
10秒毎

有効期限切れ

1回
販売店に連絡してください
10秒毎 （警報停止スイッチ操作時）

ピッ (1分毎)
有効期限が切れています

・警報ランプはそれぞれ独立して点滅します。
・異常時は緑（おしらせ）ランプが点滅します。
詳細は20ページを参照ください。

警報停止スイッチ- 12-

警報停止スイッチによる警報の停止

頁

ー

13

ー

13

可

14

可

13

不可

16

※1のみ可

18

可

20

可

20

可

20

（おしらせ）ランプ
C緑B黄（CO 警報）ランプ

A赤（ガス警報）
ランプ

8.赤(ガス警報)ランプまたは黄(CO警報)ランプが点滅している場合の処置

ドアや窓を開けて換気してください。
室内の空気が汚れた場合にも、赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプが点滅する場合があります。

開ける・黄(CO警報)ランプのゆっくり点滅が約5分間継続すると、「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」と警報します。
この時、警報停止スイッチを押せば、約5分間警報が停止します。
5分間経過してもCO濃度が規定値以上であれば再び警報します。
再び警報した場合は、警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。

- 13-

ご使用になる皆さまへ●赤(ガス警報)ランプがゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)して警報音を発していない場合、ガス注意報を意味しています。
また、黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)して警報音を発していない場合、CO注意
報を意味しています。
次の処置をしてください。

9.「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプ点滅)●赤(ガス警報)ランプが点滅(1秒毎に1回点滅)して「ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか」と警報している場合、ガス警報を意味しています。

ご使用になる皆さまへ

部屋にいた場合で、警報したとき

危険

火花などによる爆発の恐れがあります。
警報している間は、次のことは絶対しないでください。

マッチやライターなど
火気は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その他の電気製品のスイッチを火気禁止 入れたり、切ったりしないでください。

●次の処置をしてください。

換気扇のスイッチなど禁止

1.ドアや窓を開け 2.ガス栓、器具 3.警報が停止しなければ、 4.ガス濃度が規定値以下になれば警報は自動的に停止しますので、て換気してくだ 栓を閉めてく販売店またはガス事業停止後にガスもれの原因を点検さい。
ださい。
者へご連絡ください。
してください。
ガスもれの原因として、
HELP
開ける
閉める
連絡する
煮こぼれ、
ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、
ガス機器の●たびたび警報する場合は、 立ち消えなどがガス機器の点検を受けて調べる
考えられます。
ください。

・警報停止スイッチを押すと、約5分間警報が停止します。(複数回可)
5分間経過してもガス濃度が規定値以上であれば再び警報します。
- 14-

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

危険
すぐの入室禁止●次の処置をしてください。

1.部屋に入らずに、室外からドア 2.ガスメーター近くのメーター 3.警報が停止してから部屋に入り、や窓を開けられる場合は、開け
ガス栓を閉めてください。
ガス栓、器具栓を閉めるなどの放して換気してください。
処置をしてください。
外から開ける

閉める

ガスメーター

閉める

- 15-

閉める

ご使用になる皆さまへ●もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアを開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

10. 「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報している場合の処置(黄(CO警報)ランプ点滅)●黄(CO警報)ランプが点滅(1秒毎に1回点滅)して「ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報している場合、CO警報を意味しています。

ご使用になる皆さまへ

部屋にいた場合で、警報したとき

危険●警報していた場合、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
●換気をせずにガス機器を使用しつづけると、CO濃度が上昇し短時間で生命が危険な状態になる恐れがあります。
●次の処置をしてください。

1.ドアや窓を開けて 2.ガス機器の使用を 3.警報が停止しなければ販売店またはガス事業者へ
換気してください。 止めてください。
ご連絡ください。
開ける

止める

連絡する

止
開

ガ
ス

HELP

●たびたび警報する場合は、ガス機器の点検を受けてください。
●ガス機器以外の燃焼機器が原因で警報する場合もありますので、これらの機器も点検を受けてください。

・黄(CO警報)ランプが点滅(1秒毎に1回点滅)している場合は、警報停止スイッチを押しても警報は停止しません。
・黄(CO警報)ランプがゆっくり点滅(5秒毎に1回点滅)している場合は、警報停止スイッチを押すと約5分間警報が停止します。(1回のみ)- 16-

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

危険

すぐの入室禁止●次の処置をしてください。

1.部屋に入らずに、室外からドア 2.ガスメーター近くのメーター 3.警報が停止してから部屋にや窓を開けられる場合は、開け
ガス栓を閉めてください。
入り、ガス栓、器具栓を閉放して換気してください。
めるなどの処置をしてください。
外から開ける

閉める

ガスメーター

閉める

- 17-

閉める

ご使用になる皆さまへ●CO濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

11. 交互にガス警報とCO警報している場合の処置(赤(ガス警報)ランプと黄(CO警報)ランプの同時点滅)
部屋にいた場合で、警報したときご使用になる皆さまへ

危険

火花などによる爆発またはCO中毒を起こす恐れがあります。
警報している間は、次のことは絶対しないでください。

マッチやライターなど
火気は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その他の電気製品のスイッチを火気禁止 入れたり、切ったりしないでください。

換気扇のスイッチなど●次の処置をしてください。

禁止

1.ドアや窓を開 2.ガス機器の使用を 3.警報が停止しなければ、４.もれたガスやCO濃度が規定値以下
けて換気して 止めてください。 販売店またはガス事業になれば警報は自動的に停止しますください。
ガス栓、器具栓を 者へご連絡ください。
ので、停止後に警報の原因を点検し閉めてください。
てください。
HELP
ガスもれの原因として、
開ける
閉める
連絡する
煮こぼれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消●たびたび警報する場合は、えなどが考えガス機器の点検を受けて
調べる
られます。
ください。

・ガス警報のみ、警報停止スイッチを押すと、約5分間警報が停止します。(CO警報は停止しません)
5分間経過してもガス濃度が規定値以上であれば再び警報します。
- 18-

部屋にいなかった場合で、室内で警報しているのに気づいたとき

危険

すぐの入室禁止●次の処置をしてください。

1. 部屋に入らずに、室外からドア 2.ガスメーター近くのメーター 3. 警報が停止してから部屋にガス栓を閉めてください。
入り、ガス栓、器具栓を閉や窓を開けられる場合は、開けめるなどの処置をしてくだ
放して換気してください。
さい。
閉める

外から開けるガスメーター

閉める

- 19-

閉める

ご使用になる皆さまへ●もれたガスの濃度が濃くなっている場合または、CO濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報が停止してから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。

12. 緑(おしらせ)ランプが点滅している場合の処置
ご使用になる皆さまへ●緑(おしらせ)ランプが点滅し ●ガスセンサなどの故障ている場 合 、警 報 器の故 障 緑(おしらせ)
約 10 秒や電池切れ、有効期限切れ ランプが考えられます。早めに販売
約 1時 間店またはガス事業者までご連絡ください。
A〈警報音を停止したい場合〉
警報停止スイッチを約1秒間押してください。
警報音鳴動後、警報が停止します。
※緑(おしらせ)ランプの点滅
は継続します。
※故障の場合、警報音は36
時間後に再鳴動します。
※電池切れの場合は再鳴動しません。
緑(おしらせ)ランプ点滅

警報音

B

B

約 1分
B

B

B

B

B

A

●電池切れおしらせ

約 10 秒緑(おしらせ)
ランプ
A

警報音

約1分
B

B

B

緑(おしらせ)
ランプ
警報音

B

音声設定
警報音A:「ピッ 電池切れです 販売店に連絡してください」(電池切れ開始時1回のみ鳴動)
警報音B:「ピッ」※電池切れおしらせ時は、液晶電池表示が液晶電池表示B

音声設定
警報音A:1時間毎「ピッピッピッ 警報器故障です ピッピッピッ 警報器故障です
ピッピッピッ 警報器故障です 販売店に連絡してください」
警報音B:1分毎 「ピッピッピッ」●有効期限切れ

警報停止スイッチ

Aとを交互に表示します。

約 10 秒

音声設定
警報停止スイッチ操作時:「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」- 20-

13. 警報器を取付けている部屋などで噴霧式
殺虫剤を使用される時のお願い

用意していただくものポリ袋(1枚)40cm①警報器を取外し、安定するところに置いてください。
※取外し方法は25ページを参照ください。
②警報器にポリ袋1枚をかぶせて、ポリ袋内に噴射ガスが入るのを防ぐため、密閉できるようにひもなどで縛ってください。ポリ袋の開口部分は、隙間ができないように接着テープなどを巻いてください。
③ポリ袋を傷めないように、安定するところに置いてください。

30cm

ひもなどで縛る

開口部分

開口部分を接着テープで巻く

接着テープ
ひも(1本)

ポリ袋
・ポリプロピレン(
または＞PP＜表示)が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。
・大きさは、30㎝ 40㎝程度が適当です。

警告
- 21-

●噴霧が終わり換気した後、必ず元の位置に取付けてください。
取付け方法は25ページを参照ください。

ご使用になる皆さまへ●警報器が噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報する場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器の作動を防ぐのに効果があります。

21ページの方法で処置できない場合は、下記の手順で処置してください。
用意していただくものポリ袋(1枚)①ポリ袋を前面から覆い被せてください。

ご使用になる皆さまへ②ポリ袋と壁の隙間から噴射ガスが入るのを防ぐため、ポリ袋を輪ゴムで止めて、さらにポリ袋の端を接着テープで壁面に貼付けてください。ただし、壁面などの状況により貼30cm付けできない場合は輪ゴムで止めておくだけでも一定の効
40cm
接着果があります。
テープ
・ポリ袋がしわになっている部分や、警報器を引掛けている部分に特に注意し、ポリ袋と壁面の間に隙間ができな
輪ゴム(3本)いようにしてください。
ポリ袋
・接着テープは壁面の状況に応じて接着しやすく、また剥がすときに壁面などを傷めないようにしてください。
・ポリプロピレン(
または＞PP＜表示)が好ましいですが、ポリエチレンでも一定の効果があります。
・大きさは、30㎝ 40㎝程度が適当です。
ポリ袋を前面から 輪ゴム3本で接着テープで
覆い被せる
止める
周囲を貼る
●噴霧が終わり換気した後、忘れずにポリ袋を取除いてくだ
さい。

警告
取除く

- 22-

警告
●噴霧後、
25ページの取付方法に従い警報器を元の位置にもどしてください。

必ず行う●警報器の壁面からの取外し、取付け、あるいは壁面の警報器へのポリ袋の取付け、取外しは高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台などをお使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。

禁止●壁掛型警報器は、強く引っ張ると取付けている木ネジまたは石こうボード
取付用アタッチメントが抜けたり、警報器が外れたりして、落下する恐れが
あります。

禁止

お願い

●警報器への影響を少なくするため、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。
また、警報器の真下での噴霧は避けてください。
●ポリ袋で覆っても次のような場合は警報器が発報することがあります。事前に住宅管理者やご近所の方に殺虫剤の使用を連絡しておいてください。
・ ポリ袋と壁面の間に隙間がある場合。
また、ポリ袋に破れや穴がある場合。
・ 部屋の広さに比べて極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用された場合。
・ 警報器をポリ袋で覆う前に石油系溶剤、アルコール類などを使用されていた場合。
（ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められるため）
・ 経年変化によりガス検知部が敏感になっている場合。
- 23-

ご使用になる皆さまへ注意

14.警報器のお手入れ方法

1. 警報器を取外してください。(取外し方法は25ページを参照ください)
2. 警報器及び取付け部付近の壁面の汚れをふき取ってください。
3. お手入れが終わりましたら警報器を取付けてください。(取付け方法は25ページを参照ください)

ご使用になる皆さまへ

注意
お願い●お手入れは高所作業となり、転倒・落下などの危険があります。
安全な足場を確保して作業してください。
●警報器を落下させるとケガをしたり、他の物品を破損する恐れがあります。
●お手入れをされる場合は、布を水または石けん水に浸し、よく絞ってから汚れをふき取ってください。

必ず行う

よく絞ってからふくよく絞る
水または石けん水●お手入れのとき、警報器の内部に水が浸入しないように注意してください。

●警報器のお手入れには中性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、
シンナー及びアルコールは使わないでください。
中性洗剤などを使ったときは、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤(ガス警報)ランプが点滅したり、警報が止まらないことがあります。
- 24-

禁止

禁止

シ
ン
ナ
｜

中
性
洗
剤

ア
ル
コ
｜
ル

15.警報器の取外し・取付け方法〈木ネジ設置の場合〉
・取外し方
木ネジを緩めて警報器を外してください。
・取付け方
警報器を木ネジに引っ掛けて木ネジを締め付け、警報器を固定してください。

フック部に引っ掛ける
持ち上げて外す

木ネジを緩めてから外す
フック

フックに引っかけてから
木ネジで締める

警告●警報器の取付け、取外し時には、警報器を落とさないよう注意してください。
センサーの断線等で正常に作動しない恐れがあります。
●警報器の取付け、取外しは高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台などをお使いの上、転落、転倒、落下に十分注意して行ってください。

- 25-

ご使用になる皆さまへ〈アタッチメント設置の場合〉
・取外し方
警報器をアタッチメントのフック部から持ち上げて外して
ください。
・取付け方
警報器をアタッチメントのフック部に引っ掛けてください。

16.アフターサービス
お願い
ご使用になる皆さまへ●この警報器は、5年間の無償保証つきです。この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には無償でお取替えいたします。ただし、保証書記
載の適用除外の項目に該当する場合はこの限りではありません。保証書をご参照ください。
●この警報器の有効期限は、お取付後5年間です。有効期限とは警報器の所定の性能を維持できる期限であり、5年を経過したものは、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取替えください。
警報器の有効期限が過ぎたときは、販売店またはガス事業者までご連絡ください。
●保証書に取付け年月日および販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取付け時にご確認ください。
●保証を受けられる場合は保証書のご提示が必要です。保証書は大切に保管してください。
●アフターサービスについて、ご不明な点がありましたらお買い求めの販売店またはガス事業者にご連絡ください。
●作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
●引越しやお部屋の模様替えなどで警報器を移動される場合は、販売店またはガス事業者までご連絡ください。

個人情報保護法に関する対応について●警報器に関するお客さまの個人情報は、上記の有効期限経過のおしらせを行うほか製品の品質向上のための修理点検記録収集やアフターサービス全般のために使用し、それ以外の目的に使用することはございま
せん。
- 26-

17.廃棄について有効期限が過ぎた警報器の処理について〈お客さまが処理する場合〉
本体と電池を分別して廃棄するようお願いいたします。

※この製品に使用している電池は、「一次電池(リチウム電池)」ですので、一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。
本体と電池を分別する場合は、本体裏の電池カバーを開け、電池を取り出してください。
必ず行う
電池のコネクタはショートしないようにテープなどを巻いてください。
不明な点は販売店またはガス事業者にご連絡ください。

電池カバーを開ける

コネクタをつまみ、引っ張って電池を取り出す- 27-

テープなどを巻く

ご使用になる皆さまへ

有効期限が過ぎた警報器は、販売店またはガス事業者が引き取って適切に処理いたします。
ガス事業者または販売店にお渡しください。

■施工される方へ

18.施工される方へのお願い

警告●本取扱説明書を熟読の上、指定された方法を遵守して取付けを行ってください。
●警報器を設置する前に、警報器の種類、形式などが指定を受けたものであることを確認するとともに、設置場所の選定についてはお客さまとよく相談して決めてください。
●この警報器は、設置前は、電源が切れています。必ず電源を入れてください。
電源を入れないと、ガスもれまたはCOが発生しても検知せず警報しません。詳細は35ページを参照ください。
●お客さまへ引き渡す際には、必ずお客さま立会いのもとで取扱説明書記載の自動初期点検を実施してください。
なお、作動不良の場合は交換してください。
●取付け・点検終了後に “23.お客さまへのご説明内容” “24.お客さまへの周知事項” をお客さま必ず行うに説明してください。※詳細は43ページを参照ください。

施工される方へ注意●取付ける警報器が空気より軽い12A・13Aガス用(CO警報機能付)であり、本体に異常のないことを確認してください。
●警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取扱いには注意してください。
●有効期限を本体正面の有効期限シールに、お取付日から5年後の西暦年月を記入してください。
●有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理について
一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。
一般廃棄物として焼却処理した場合、有毒ガスが発生する恐れがある材料が本製品には含まれています。

- 28-

19.取付け前の確認
警告●この警報器は、取付け前は電源が切れています。必ず電源を入れてください。
電源を入れないとガスもれまたはCOが発生しても検知せず、警報しません。

必ず行う

有効期限の記入(1)有効期限シール
お取付け日から5年後(西暦)の同月を記入してください。
(2)保証書お取付け年月日を記入してください。保証期間はお取付け年月日から5年(お取付け年月日から5年後の前日まで)となります。

必ず行う

必ず行う

施工される方へ- 29-

20.取付位置の確認●取付位置を決めるときには、次のことをよく確認してください。

注意●ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と同一の室内に設置
してください。

取付例

天井面

必ず行う

施工される方へ●ガスやCOが滞留しやすい
位置で、警報器の各種ランプの確認しやすい位置、容易に点検できる場所へ取付けてください。

必ず行う●ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に
固 定しないで使用されるガス機 器の場 合は、ガス
栓 ）から水 平 距 離 8 m 以
内、天井面から30cm以内
としてください。

必ず行う●アルコールなどで警報することがあるので、レンジフー
ド内やレンジフード本体には取付けないでください。

禁止

50㎝

ガスコンロ

たれ壁
60cm以上50㎝
30cm以内8m以内

ガス栓
給気口や換気口から1.5m 以上
換気口
床面設置に不適当な範囲※取付け及び取付位置の移動は販売店またはガス事業者におまかせ
ください。
- 30-

注意 次のような取付け方をされていますと、警報の遅れや誤報、故障などの原因になることがあります。

●換気扇、給気口、
ドア付近など風通しのよいところ、
すきま風の
入るところ
●60cm以上のたれ壁で区切られているところ●エアコンなどの吹き出し口の近く
禁止

警報が遅れたり検知できないことがあります。

●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理用
アルコール蒸気が直接かかるところ
禁止●換気口などの空気の吹き出し口から1.5m以内には取付けないでください。
禁止

1.5m以上警報が遅れたり検知できないことがあります。

●カーテンウォールなどで仕切られるところ●振動、衝撃の激しいところ

禁止

禁止

警報が遅れます。

センサー故障の原因になります。
- 31-

施工される方へセンサーの寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

1.5m以上注意●温度が0℃〜50℃の範囲をこえるところ●浴室内や水のかかる場所や水滴のつくところ禁止

警報器としての機能を果たしません。
誤動作の原因になります。

電気的故障の原因になります。
●屋外

50℃

0℃

禁止

0〜50℃

●業務用・工業用禁止

屋外用ではありません。

禁止●照明器具などが発生する熱の影響を受けるところ●食器棚などの上部施工される方へ

禁止

禁止

- 32-

家庭用です。
業務用・工業用ではありません。

21.取付方法

お願い

1. 付属品の確認
部品イラストや図などを参照して、付属品名、個数、用途などを確認してください。
2. 取付位置の確認(1)取付位置の壁面の材質、強度を確認し、土壁、強度の弱い合板などには取付けないでください。
(2)壁が石こうボードの場合は34ページを参照して石こうボード
取付用アタッチメントを使用してください。

■付属品
引きひもアッシー(1個)木ネジ
長さ16㎜(1本)アタッチメント(1個)(ピン3本付)注意●警報器の取付け時には、警報器を落とさないよう注意してください。

〈引きひもを取付ける場合〉
警報器に引きひもを取付け、警報停止スイッチを操作することができます。
(1)封印シールを剥がします。
(2)引きひもアッシーを本体の取付け部へカチッと音がするまでしっかりと差し込みます。
引きひも取付部封印シール(3)引っ張って抜けない事を確認してください。
- 33-

引きひもアッシー

拡大

施工される方へセンサーの断線などで正常に作動しない恐れがあります。

アタッチメント
3.警報器の取付〈石こうボードへ取付ける場合〉(1)アタッチメント裏面の両面テープの剥離紙を剥がしてください。
(2)壁面にアタッチメントを押し当て、アタッチメントの石こうボード用ピン①を差し込んでください。その際、市販の石こうボード用のピン差し込み工具またはドライバーの柄の堅いところなどで石こうボード用ピンの頭を押しつけて根元まで差し込んでください。
(3)警報器をアタッチメントのフック部に引っ掛けてください。警報器が傾かない位置で、アタッチメントの左右の石こうボード用ピン②を差し込み固定してください。

注意

両面テープ

石こうボード用ピン①
石こうボード用ピン②・ピンを指に刺さないよう取扱いには十分注意願います。
・取付強度保持のため、ピンは根元まで差し込んでください。

施工される方へ

・万一ピンがゆるんだ場合には、取付位置を少しずらしてピンを取付け直してください。

〈石こうボード以外の壁へ取付ける場合〉
木ネジ(長さ16mm)
壁がコンクリートの場合は、振動ドリルでドリリングのうえ、フック
カールプラグ(市販品)を打ち込み、木ネジを使用してください。
(1)木ネジを壁面の途中までネジ込みます。
(2)警報器のフックを木ネジに引っ掛けます。
(3)木ネジを締め付け、警報器を固定します。
- 34-

フックに引っかけてから
木ネジで締める22.取付け後の点検(お客さま立会いのもと実施)

この警報器は、通電開始後自動でセンサを含めた内部回路が正常であることを確認する自動初期点検機能を有しています。「自動初期点検機能の確認」を行ってください。続けて「警報ランプと警報音の確認」を行ってください。
通常「作動点検」は不要ですが、お客さまから作動確認の要望があった場合は、「作動点検」を行ってください。
自動初期点検機能の確認
警報器の電源投入(警報器の起動スイッチの突起を押し込む)
OFF

ON

拡大

電源投入から約30秒間

緑(おしらせ)ランプ点灯
黄(CO警報)ランプ点灯

緑(おしらせ)ランプ点滅
黄(CO警報)ランプ消灯

赤(ガス警報)ランプ点灯

赤(ガス警報)ランプ消灯

正常です
緑(おしらせ)ランプ消灯- 35-

施工される方へピッ

拡大1.起動スイッチの突起を押し込んでください。
「ピッ」と鳴り、全てのランプが一瞬点灯します。その後、緑(おしらせ)ランプが点滅します。
※液晶電池表示がからに変わります。

2.約30秒お待ちください。
約30秒間は緑(おしらせ)ランプが点滅しています。
約30秒後に「正常です」と鳴り全てのランプが一瞬点灯し、監視状態に入ります。
※万一、異常があれば、「ピッピッピッ 警報器故障です」と鳴り、緑(おしらせ)ランプが10秒周期で点滅します。
警報器の故障が考えられますので、警報器の交換をお願いします。

緑(おしらせ)ランプ
黄(CO警報)ランプ
赤(ガス警報)ランプ

施工される方へ

液晶電池表示

起動スイッチ- 36-

警報ランプと警報音の確認
警報停止スイッチを操作することによって警報ランプと警報音の確認を行うことができます。

注意●CO警報やガス警報の作動点検は、40、41ページにならって実施してください。
●警報停止スイッチを過大な力で押さないでください。
破損する場合があります。
次の手順で点検してください。
1.警報停止スイッチを3秒以上押して「ピッピッ」と鳴ったら手を離してください。
38ページ表のステップで警報と警報ランプ表示を行います。
各警報音を発した後、「ピー」と鳴って終了します。
2.すぐに音を止めたい場合、警報停止スイッチを再度約1秒間押すと(ピーと鳴った後)警報ランプの点滅は停止します。
そのままでも約20秒経過すれば、終了します。
緑(おしらせ)ランプ消灯
黄(CO警報)ランプ点滅(警報音鳴動中のみ)
赤(ガス警報)ランプ点滅(警報音鳴動中のみ)
警報停止スイッチ(３秒以上6秒未満の間押す)- 37-

施工される方へ

緑(おしらせ)ランプ点滅

ステップ

音声内容

ランプ

赤(ガス)

黄(CO)

緑(おしらせ)1

ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか

点滅

消灯

消灯

2

ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

消灯

点滅

消灯

3

無音

消灯

消灯

消灯

4

ピー

消灯

消灯

消灯

施工される方へ

・各ステップの警報回数は1回ずつです。
・各ステップは約8秒間で切り替わります。
・この点検は監視中に行うことができます。(電源を入れてから約30秒間、緑(おしらせ)ランプが点滅している間はこの点検はできません。)
・確認開始から約20秒後に「ピー」という音が鳴り、終了します。
※確認作動中に警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピー」と鳴り動作が中止します。
※42ページの方法により警報履歴を確認するとともに、警報器の状態を確認することもできます(確認終了後に「正常です」と鳴ります)。

- 38-

作動点検の方法

お願い●ガス警報、CO警報機能の作動点検時には、ガス採取器(別売品)とライター・ガスコンロなど検知対象
ガスの炎からガスを採取できるものを用意してください。
従来のアルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガスは使用しないでください。
また、ガスライターのガスを直接かけての点検もしないでください。センサーに異常が生じたり、警報時間が長くなる可能性があります。

禁止

施工される方へ- 39-

ガス・CO警報点検の方法
起動スイッチ押し込みによる電源投入後、30秒〜4分の間を点検モードとし、CO警報の遅延時間を無くして、より点検をしやすくしています。
作動点検は、必ずこの間に実施してください。設置後に再度点検モードを起動する場合は、点検停止スイッ
チを約6秒以上押して「ピッピッピッ」音鳴動後、スイッチを離してください。約30秒間の自動初期点検が始まり、その後点検モードになります。
※注入ガス濃度が低い場合は、警報に至らないこともあります。

施工される方へ〈ガス採取方法〉
1. 周囲に引火物などが無いことを確認してからガス
ライター、またはガスコンロを点火し、炎の高さをガスライターでは約4㎝、ガスコンロでは約5㎝に調整します。炎が小さいと点検ガスを採取しにくくなります。
※ガスコンロの種類により、炎の高さを5㎝に調整できない(5㎝未満になってしまう)場合はコンロの火力を最大にしてください。
2. ガス採取器を圧縮し、先端を炎の外炎の中心部(橙色の炎の中心部)へ持っていきます。
3. 約2秒程度かけて、炎の中からガス成分(点検ガス)をゆっくり吸引します。
終わりましたら速やかにガス採取器をガスライター
またはガスコンロの炎から離して、炎を消してください。
4. ガス採取管の先端は熱くなっているため、そのま
ま警報器に押し当てると警報器のケースを溶かしたり傷がついたりします。ガスを採取後、必ず30秒以上冷ましてください。(熱いまま警報器に当てないでください。警報器の故障・変形の原因となります。)

外炎（橙色）内炎（青色）
ガス採取器
炎の高さは
約4㎝

炎の高さは約5㎝(※)

ガスコンロ
ガスライター
外炎の中央部外炎の中央部(橙色の炎の中央部)から吸引(橙色の炎の中央部)から吸引

- 40-

注意

ガス採取器が破損するので、長時間加熱しないでください。

採取管 ガス採取器(別売品)
炎から取り出した直後のガス採取器の先端は熱くなっていますので注意して ↑ください。
先端部分は熱くなるのでヤケドに注意

警告

採取したガスは作動点検以外には使用しないでください。

禁止

〈点検〉
1. ガスを採取します。

緑(おしらせ)ランプ点滅

2. 起動スイッチの突起を押し込みます(警報器使用中の場合は警報
停止スイッチを約6秒以上押して「ピッピッピッ」
音鳴動後にスイッチを離してください)。
緑(おしらせ)ランプが点滅します。
3. 緑(おしらせ)ランプの点滅が終了し、「正常です」と鳴った後、
ガス
採取器の先端を警報器の点検口にしっかり押し当てて、容器を圧縮し、採取したガスを約1秒程度で注入します。
4. ガスを注入してから60秒以内にガス警報、
CO警報することを確認

黄(CO警報)ランプ消灯
赤(ガス警報)ランプ消灯

緑(おしらせ)ランプの点滅が終了し「正常です」と鳴ったらガス注入

ガス検知部点検口

してください。
・警報はガスとCOの複合警報となりますので赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプが点滅し、ガス警報音「ピッピッポッポッ
ガスがもれていませんか」とCO警報音「ピッポッピッポッ 空気が・ガスの濃度が低いと警報しない場合がありますので、その時は緑(おしらせ)ランプ消灯

再度ガスを採取し、作動点検を行ってください。

黄(CO警報)ランプ点滅

4分以上経過してしまった場合は再度2の操作を行い、もう一度

赤(ガス警報)ランプ点滅

作動点検を行ってください。
5. ガス濃度が規定値以下になると赤(ガス警報)ランプ及び黄(CO警報)ランプは消灯します。
- 41-

ピッピッポッポッ ガスがもれていませんか
ピッポッピッポッ空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

施工される方へ汚れて危険です 窓を開けて換気してください」
を交互に警報します。

警報履歴の確認
警報器が鳴動した履歴がある場合、下記の方法で過去10日以内に発生した警報の種類を確認することができます。
(１)警報停止スイッチを押し、「ピッ」と鳴ったらスイッチを離します。緑(おしらせ)ランプが点滅します。
(２)ランプが全消灯した後、全てのランプが点灯します。
(３)鳴動の履歴がある場合は過去10日以内に警報したランプがさらに約1秒間点灯します。
(タイミングチャートのA,Bを参照ください)※鳴動の履歴が無い場合は、ランプ1秒点灯は動作しません。
(４)「正常です」と鳴り、終了します。

ランプ

緑(おしらせ)赤(ガス警報)黄(CO警報)

点灯
消灯
点灯
消灯
点灯
消灯

警報音

⑴

⑵
1秒

1秒

⑶

⑷

1秒

A
B
ピッ

正常です

施工される方へ

警報履歴表示により最後に発生した警報のランプが1秒点灯します。
警報履歴
A
B
ー

赤(ガス警報)ランプ 黄(CO警報)ランプ

ガス警報
CO警報
CO注意報
警報履歴なし1秒点灯(計2秒)

消灯

消灯

1秒点灯(計2秒)

ーー●上記のランプ表示動作は、最新1回のみの警報履歴をおしらせしているものです。
●警報履歴は警報開始から約10日間経過した場合、消去されます。
- 42-

23.お客さまへのご説明内容●お客さま立会いのもとでの点検が終わったら必ず以下の説明を行い、ご理解を得てください。

1. 警報動作と自動初期点検結果の説明。
作動点検をした場合は、作動点検結果の説明。
2. 保証書・取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保管のお願い。
3. 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
⑴ガス警報の内容(赤(ガス警報)ランプ点滅、音声合成音の確認)と警報時にとるべき措置の説明。
(13、14、15ページ参照)⑵CO警報の内容(黄(CO警報)ランプ点滅、音声合成音の確認)と警報時にとるべき措置の説明。
(13、16、17ページ参照)⑶ガス、COの同時警報と警報時にとるべき措置の説明。(18、19ページ参照)⑷誤報が発生する場合。(10ページ参照)⑸警報器に異常が発生した場合(緑(おしらせ)ランプが点滅している場合)と、とるべき措置の説明。
(20ページ参照)⑹警報停止スイッチの操作説明。
⑺警報器の定期点検方法の説明。 (11ページ参照)

お願い●お客さまに次の事項をご説明のうえ、ご理解を得てください。
1. 警報器の有効期限(本体貼付のシールを明示)と保証期間。
2. 警報器の移設禁止(移設依頼の連絡先)。
3. 警報器の分解禁止。
4. 引越時の措置。
5. 故障・異常時の連絡先。
- 43-

必ず行う

施工される方へ

24.お客さまへの周知事項

保
製品名

証

書

ガス・CO警報器

このたびは、
ガス・CO警報器
をお取り付けいただき、
まことにありがとうございます。
この保証書は、本製品の保証期間内において取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本書記載内容にて無償点検あるいは、無償取替えを行うことを、お約束するものです。
式

家庭用

YP-778A（空気より軽い12A・13Aガス用）

製造番号
年

保証期間

お取付年月日より

発売元
及び
製造元

月

日

5 年 間

販 売 店

お取付年月日お 客 さま

形

ご住所

〒

お名前
電

話

（

）

住所・店名
電話

（

）

発売元（本社）〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111（お問合わせ先）ガス機器事業部〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511（次ページもご覧ください）

- 44-

保証規定

1. 表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認められた場合には、お申し出により無償点検
あるいは、無償取替えをいたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有償取替えとなります。
① 本製品に異常が認められない場合。
② 取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場合。
③ 火災・天災・異常電圧・異常温度などの不可抗力による破壊または損傷。
④ 取付位置が浴室・屋外・高温多湿など著しく不適当な場所で使用した場合の故障または損傷。
⑤ お取り付け後、分解や改造などをされた場合の故障または損傷。
⑥ お取り付け後の取付場所の移動、落下などによる故障または損傷。
⑦ 水や煮こぼれなどの液体、または動植物による故障または損傷。
⑧ 本保証書のご提示がない場合。
3. 本書は日本国内のみにおいて有効です。
4. なお、
この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お願い●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管
してください。
●本警報器の保証期間はお取付年月日より5年間です。
警報器は保安機器であり、お取り付け後5年を過ぎたものは、ぜひ新しいものとお取替えください。

- 45-

お取替え予定日
年月日

お客さまご相談窓口
ガ ス 機 器 事 業 部

［北
［東
［関
［中
［関
［中
［四
［九

海

道 ］札 幌北 ］仙 台東 ］東 京埼 玉部 ］ 名古屋
静 岡
西 ］大 阪国 ］広 島国 ］高 松州 ］福 岡053（925）4511
011（852）2914

022（284）9114
03（5782）2702

048（654）2071
052（769）1532

054（283）1151
06（6458）8185
082（568）7802
087（833）3335

092（411）4834※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、または最寄りのお客さまご相談窓口にご相談ください。
なお、
当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。

URL：https://www.yazaki-group.com※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。
この取扱説明書は、再生紙を使用しています。