«Превосходство комплексных решений»КАТАЛОГ
Низковольтные комплектные устройства(НКУ)ШОТ-01, ШОТ-02
ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-132019Низковольтные комплектные устройства (НКУ)Шкаф оперативного постоянного тока (ШОТ-01,ШОТ-02)

3
3
4
5
10
11111212
13
14Назначение и область применения, конструкция.
Основные технические данные.
Схема электрическая принципиальная.
Подзарядные устройства (ПЗУ,ВЗУ).
Контроллер для передачи информации.
Аккумуляторные батареи.
Маркировка.
Техническое обслуживание.
Бланк заказа ШОТ-01,ШОТ-02.

Щит постоянного тока (ЩПТ)

14
15
16
1618

Назначение и область применения, конструкция.
Основные технические данные.
Функционал ЩПТ.
Структура условного обозначения ЩПТ.

Щит собственных нужд (ЩСН 0,4)Шкаф релейной защиты (РШ 13)

18
19
20
21

Назначение и область применения .
Основные технические данные.
Бланк заказа ЗШ-13.

21
2222

Назначение и область применения, конструкция.
Основные технические данные.
Первичные схемы шкафов.

-2-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА (ШОТ-01, ШОТ-02)НАЗНАЧЕНИЕ
Шкаф оперативного постоянного тока(ШОТ)предназначен для питания
напряжением постоянного тока цепейустройстврелейнойзащиты
иавтоматики, цепей сигнализации иуправления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства ШОТ-01, ШОТ-02 применяются во всех типах энергообъектов и системах гдетребуется питание напряжением постоянного тока устройств РЗиА, цепей сигнализации иуправления, а так же для питания лабораторного оборудования в науке и медицине и любых
других потребителей выпрямленного постоянного напряжения во всех областях
промышленности и жилищного хозяйства.
Универсальное исполнение и компактные габариты устройства обеспечивают удобный
монтаж ШОТ-01, ШОТ-02 на любых релейных щитах электрических станций,трансформаторных подстанций и распределительных пунктах, подходят для установки намалогабаритные БКТП.
КОНСТРУКЦИЯ
Устройства изготавливаются в металлическом корпусе, состоящем из металлической сварной или сборной рамы с навесными дверьми и стеновыми панелями.
На фронтальной двери устройства располагаются сенсорный или жидкокристаллическийдисплей, приборы контроля тока и напряжения, светодиодная арматура и переключатели
управления. Конструкция ШОТ-02 с АКБ емкостью более 55А/Ч, представляет из себя дваметаллических шкафа: аппаратный, где расположены ВЗУ, элементы распределенияэлектроэнергии и контроля и отдельный шкаф аккумуляторной батареи. Клеммные ряды дляподключения внешних связей и вывод заземления расположены на передней панели либо набоковой стенке корпуса. Тип исполнения шкафа зависит от емкости требуемых АКБ. Масса
ШОТ-01 так же зависит от применяемого типа АКБ, при выбранной емкости АКБ в 55А/Чмасса шкафа не превышает 550 кг. В зависимости от пожеланий заказчика применяется
наиболее удобный вариант. Шкаф оперативного постоянного тока рассчитан для работы внутрипомещений, на высоте не более 2000 м над уровнем моря, при отсутствии вибрации и ударов.
Рабочее положение шкафа оперативного тока вертикальное.

-3-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Технические данныеРод тока:основных цепей шкафапитающей сетиНоминальное напряжение:основных цепей шкафа, Впитающей сети, ВНоминальный ток:подзарядного устройства, Апотребляемый подзарядным устройством, АВид конструкцииСпособ обслуживанияГабаритные размеры мм, не более:высоташирина
глубина
Степень защиты, по ГОСТ 14254-80
Рабочий диапазон температур*Количество аккумуляторов ваккумуляторном отсеке, шт.
Срок службы, не менее, лет**Кратковременный ток нагрузки, А :емкость аккумуляторной батареи 38 А*чемкость аккумуляторной батареи 50 А*чемкость аккумуляторной батареи 100 А*чпостоянный
переменный, одно–или трехфазный, 50Гц
220/110/24
230 (380), 50Гц
8 /11,1/9,16/20/30
13,4 /12,9/11,9/20/30
шкафодносторонний
1800,2000,2100,2200
600(1250), 800, 1000
400,500,600
IPх4-10 ÷ +40 ºСдо 1725100
150
250* специсполнение с утеплением и обогревом до –40 ºС, без выпадения конденсата.
** срок службы установленных в шкафу оперативного постоянного тока герметизированных
аккумуляторных батарей – в соответствии с эксплуатационной документацией предприятияизготовителя.
Благодаря наличию в цепях питанияфункции автоматического ввода резерва(АВР) при потере питания от одного из двухнезависимых источников питания, работа
ШОТ-01,
ШОТ-02ненарушается.
Комплексная система электропитания сфункцией распределения нагрузки между
модулями позволяет использовать ШОТ-01снаибольшейэкономической
эффективностью и не расходовать ресурс
оборудования при низких нагрузках или вхолостом режиме.

Встроенная в схему ШОТ-01, защита от глубокого разряда АКБ с сигнализацией и действиемна отключение в случае понижения напряжения ниже уставки, позволяет безопасно для АКБэксплуатировать ШОТ-01 на энергообъектах без постоянного персонала.

-4-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ШОТ-01.

-5-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13-6-

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13-7-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13По согласованию с заказчиком в схему могут быть внесены изменения как в принципиальнуюэлектрическую схему ШОТ-01 так и в элементы металлоконструкции шкафа, в зависимостиот ёмкости АКБ могут меняться габаритные размеры шкафов.

-8-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Перечень основных узлов ШОТ-01 приведен в таблице 1.
Таблица 1№ п/п Обозначение
1GВ1-GB17
2
1PZU1- 1PZU2
3QF1-QF…
4
KM1 – KM2
5
PA1 - PA2(4)
6
PV1
7KV1
8KR1
9K1,2
10A1Наименование
Герметизированная аккумуляторная батареяПодзарядное устройствоАвтоматический выключательКонтакторАмперметр постоянного тока, АВольтметр постоянного тока, ВРеле контроля напряженияРеле контроля изоляцииРеле промежуточноеКонтроллер с RS485, Контроль изоляции насекции, контроль питающего напряжения, записьаварий, управление ВЗУ, передача информации.

Количество17 Шт.
2(4)Шт.

Питание подзарядных устройств выполняется от ЩСН через устройство АВР.
Подача напряжения от ВЗУ на шины =220 В шкафа осуществляется через автоматическиевыключатели 1QFP – 2QFP.
Подача напряжения от аккумуляторных батарей выполняется с помощью автоматическихвыключателей 1QF, 2QF. Подача напряжения на шины управления и сигнализацииосуществляется через автоматический выключатель SF1.
При нормальной работе шкафа оперативного постоянного тока включены все подзарядныеустройства, включены автоматические выключатели 1QF1 – 2QF...
Подзарядка аккумуляторных батарей производится непрерывно. При наличии напряжения хотябы на одной из двух секций собственных нужд питание потребителей (шинок управления исигнализации, питание цепей опертока) осуществляется от подзарядного устройства 1PZU11PZU2, при исчезновении напряжения собственных нужд – от АКБ.
При возникновении неисправности в шкафу оперативного постоянного тока, на шинкахуправления и сигнализации , при неисправности подзарядных устройств 1PZU1-1PZU2,срабатывание автоматических выключателей 1QF1 – 1QF2…, реле контроля уровня напряжения
KV1 или реле контроля изоляции КV2 - срабатывает реле K1,K2 а также выдается сигнал онеисправности в шкафу питания через систему телепередачи информации.
Примечания:1. По дополнительному заказу в шкаф могут быть установлены:- схема питания блокировки разъединителей;- схема АВР по входному питанию;- элемент мигающего света;- вольтметр контроля изоляции;- информационный контроллер;- дополнительные указательные реле.
- автоматический обогрев шкафа;- автоматический пофидерный контроль изоляции;- инверторная система для питания цепей переменного тока.
- система контроля АКБ;2. При внесении, по согласованию с заказчиком, изменений в схему шкафа может изменитьсяперечень основных узлов.

-9-ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Подзарядные устройства (ПЗУ,ВЗУ).
В шкафу оперативного постоянного тока может быть установлено несколько типовподзарядных устройств в зависимости от требований ТЗ.
Подзарядные устройства Electrolion-F(N)-XX-380/220-X-УХЛ4Выпрямительные модули с выходным напряжением 220В и 110В постоянного токаизготавливаются двух видов – с естественным охлаждением и принудительным(вентиляторным) охлаждением. Модули с выходным напряжением 220В изготавливаются свыходными токами 5А, 10А, 20А, 30А и 40А, модули с выходным напряжением 110Визготавливаются с выходными токами 10А, 20А и 40А.
Выпрямительные модули используются как одиночные выпрямители, так и в составе ссистемами мониторинга и измерения такими как: комплексный информационный анализатор,аккумуляторный анализатор, анализатор изоляции, анализатор состояния автоматическихвыключателей..
Многоуровневая защита и сигнализация: пониженное и повышенное напряжение на входе ивыходе, при перегреве, при изменении чередования фаз, при переполюсовке, аккумуляторнойбатареи, при коротком замыкании. Выпрямительные модули будут отключены при отсутствиинагрузки, функция самовосстановления.
Интеллектуальное управление напряжением и током заряда, автоматическое переключениемежду ускоренным и буферным режимами аккумуляторной батареи с регулируемой уставкойвремени и точкой переключения.
Отслеживание входной сети, контроль тока и напряжения заряда аккумуляторной батареи сфункцией температурной компенсации заряда (необходима комплексная система сбораинформации и система контроля аккумуляторной батареи)ПараметрыВходные
параметры

Выходные
параметры

Напряжение, В

HVR220V20A3P-F
380В ± 15%, 3 фазыЧастота, Гц45Гц ~ 65 ГцКПДКоэф. мощности

≥95%
≥0,7

Напряжение, В

190-300ВТок, А
Мощность, Вт

2,0-206000Время запуска, сек.

3 -8Стабилизация тока≤ 0,5%

Пульсация

≤ 0,2%

Стабилизация напряжения

≤ 0,5%

Дисбаланс тока при параллельной работе≤ 3%ТипохлажденияПринудительное

Подзарядные устройства Flatpack2
Производятся на напряжение 48В (выходная мощность 1800, 2000 и 3000Вт), 110В (выходнаямощность 2000Вт) и 220В (выходная мощность 2000Вт). В состав системы питания Flatpack2,
кроме выпрямительных модулей входят контроллеры (управляющий и мастер-контроллер) имонитор ввода-вывода. Выпрямительные модули располагаются на полках (до четырех наодной полке) в шкафу 19”. Высота полки 1U. Остальное оборудование может располагаться наDIN-рейках. Все элементы системы электропитания Flatpack2 соединены между собой через поинтерфейсу CAN.
- 10 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13На передней панели выпрямительного модуля имеются следующие элементы индикации:- зелёный диод: ВКЛ, неисправностей нет;- красный диод: неисправность выпрямителя;- жёлтый диод: предупредительный сигнал.
Элементов управления на передней панели выпрямительного модуля нет. Управление системойэлектропитания производится управляющим контроллером через мастер-контроллер. Передвводом системы в работу его необходимо настроить. Возможна настройка системы черезперсональный компьютер с помощью стандартного веб-браузера или приложения PowerSuite.
Контроллер для передачи информации.
По дополнительному требованию шкафы ШОТ-01, ШОТ-02 комплектуются информационнымконтроллером, который устанавливается внутри шкафа. Он оборудован аналоговыми входамидля измерения входного напряжения, постоянного тока, 8 дискретными входами и выходами, атак же интерфейсом RS485 для передачи информации по протоколу Modbus RTU или МЭК60870-5-103.
Измерение напряжения постоянного тока осуществляется в диапазоне от 0 до 250В с точностьюне ниже 0,5%. Существует возможность установки минимального и максимального допустимых
значений измеряемого напряжения. Диапазонзадания каждого из значений напряжения
находится в диапазоне от 0 до 250В, шагзадания 1В.
Привыходе
значения
напряжениязадопустимые границы в журнал аварийныхсобытий записывается следующая информация:дата и время в формате день, месяц, год, час,минута, секунда, значение напряжения, а также
состояние дискретных входов на моментвозникновенияаварии.
Глубинаархивасоставляет не менее 200 записей, времяхранения информации – не менее 1 года.
Тип используемых дискретных входов – сухойконтакт. Питание дискретных входовосуществляться от источника напряжения+24 В, встроенного в контроллер.
Контроллер имеет ЖКИ дисплей, на котором постоянно индицируется напряжение батареи. Вслучае поступления команд на дискретные входы, информация об их срабатывании такжеиндицируется на дисплее и вносится в список событий.
Аккумуляторные батареиВ шкафу оперативного постоянного тока установлены герметизированные свинцово-кислотные
аккумуляторные батареи с рекомбинацией газа, например серии FAT, производства фирмыHAZE, VARTA или Sonnensсhein с гарантированным сроком службы 10 – 15 лет.
Срок службы АБ согласуется при формировании заказа на ШОТ-01.
Устанавливаемые в шкафу батареи являются необслуживаемыми, имеют ударопрочный
негорючий корпус, изготовленный из пластмассы ABS, и предохранительный клапан,оборудованный встроенным пламегасителем.
Благодаря использованию надежной технологии рекомбинации газа, которая управляет
выделением кислорода и водорода в процессе зарядки батареи, исключается необходимостьдоливки воды. Кислород, выделенный на положительной пластине, проникает черезмикроскопические поры сепаратора к отрицательной пластине, и в результате химическихреакций внутри аккумуляторного элемента образует воду. Каждый элемент аккумуляторной
батареи оборудован предохранительным клапаном, который производит незначительный и- 11 -ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13управляемый выпуск газов при возникновении избыточного давления внутри корпуса
аккумулятора. Напряжение подзаряда составляет 2,27-2,30 В/элемент при 20°С.
Из-за явлений рекомбинации газов напряжение отдельных элементов может отличаться впределах ±2% (±5% в начале службы), однако суммарное напряжение батареи не должно
превышать установленных границ.
Глубокий разряд может вызвать преждевременное ухудшение свойств и снижение срока
службы батареи.
Воздействие температуры свыше 40°С может уменьшить ожидаемый срок службы.
МаркировкаНа каждом шкафе оперативного постоянного тока имеется табличка, на которой указаны:ООО «ЭНЕРГОМАШ-РЗА»ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШОТ-019637.50
Заводской номер:Дата изготовления:октябрь 2019Параметры главной цепи шкафа:постоянный
- род тока –- номинальное напряжение –230В
- номинальный ток –2х20АПараметры питающей цепи:- род тока –переменный, трехфазный380В
- номинальное напряжение –Степень защиты:IP31Масса:550кг
ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2007
ТУ 3430-002-52609822-2016Произведено в России- товарный знак предприятияизготовителя;- обозначение типа – «Шкафоперативного постоянного токаШОТ-01»;- заводской номер;- год изготовления;- параметры основной цепи шкафа:род тока - постоянный,номинальное напряжение - 220 В,номинальный ток подзарядного
устройства – 10/20/30/40 А.
- параметры питающей цепи:род тока - переменный, однофазный(трехфазный),частота - 50 Гц,напряжение – 220 (380) В,- степень защиты по ГОСТ 14254-80– IP31- обозначение технических условий.

Техническое обслуживаниеШкаф оперативного постоянного тока не требует технического обслуживания на протяжении
всего срока службы. Производится только осмотр и чистка от пыли.
Установленные в шкафу герметизированные аккумуляторные батареи не требуют
доливки электролита на протяжении всего срока службы.

- 12 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Бланк заказа ШОТ-01,ШОТ-02- 13 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Щит постоянного тока (ЩПТ).
НАЗНАЧЕНИЕЩит постоянного тока ЩПТ предназначендля обеспечения бесперебойного питания
электрической энергии постоянного токаоперативных цепей управления, релейнойзащиты,автоматики
исигнализации,электромагнитов коммутационных аппаратов,аварийногоосвещения,приводов
высоковольтных выключателей во всехрежимах работы системы собственных нуждстанции или подстанции от ЗВУ или вслучае пропажи электропитания от АКБ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данный тип оборудования главным образом используется в энергетической и нефтегазовой
промышленности, серверных станциях и ЦОДДах, а так же в медицине и научных
лабораториях. Специальное исполнение корпусовЩПТ позволяет устанавливать
оборудование в установках со сложными климатическими условиями.
КОНСТРУКЦИЯУстройства изготавливаются в виде нескольких металлических шкафов соединенных
воедино. На фронтальной двери устройства располагаются мнемосхема распределениянагрузки, сенсорный или жидкокристаллический дисплей управления ВЗУ, приборы контроля
тока и напряжения, светодиодная арматура и переключатели управления. В составе ЩПТ присутствуют аппаратные шкафы, где расположены ВЗУ, элементы распределения электроэнергиии контроля и отдельные шкафы аккумуляторной батареи. Клеммные ряды для подключениявнешних связей и вывод заземления расположены на передней панели либо на боковой стенке
корпуса апаратного шкафа. Типоисполнение шкафов зависит от емкости требуемых АКБ.
В зависимости от пожеланий заказчика и требований ТЗ применяется наиболее подходящий
вариант. Щит ЩПТ рассчитан для работы внутри помещений, на высоте не более 2000 м надуровнем моря, при отсутствии вибрации и ударов. Рабочее положение щита ЩПТ вертикальное.

- 14 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Общие технические характеристики щитов ЩПТ определяются структурой условного
обозначения и техническим заданием.
Технические данные ПЗУ, встроенных в щит ЩПТ с питанием от однофазной питающей сетипеременного тока приведены в таблице 2.
№Наименование параметраЗначение параметра1Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В 2202Допустимое отклонение напряжения питающей сети, в % +10
от номинального значения-20

3Номинальная частота питающей сети, Гц4Допустимые отклонения частоты питающей сети, в % от ±2,0номинального значения5Номинальное значение выпрямленного напряжения, В36;115;230

6Заводская установка выпрямленного напряжения, В36;116;231

7Пределы регулирования выпрямленного напряжения врежиме стабилизации напряжения, В21...40;100...125;
200...250

8Номинальное значение выпрямленного тока, А4; 8; 10

9Пределы регулирования выпрямленного тока в режиме
стабилизации тока, А

3,8...4,2; 7,6...8,4
9,5...10,510Допустимое отклонение выпрямленного напряжения от ±0,5величины заданного в режиме стабилизации напряжения,в % от номинального значения11Допустимое отклонение выпрямленного тока от5,0величины заданного в режиме стабилизации тока, в % отноминального значения12Допустимый уровень пульсаций выпрямленногонапряжения, в % от номинального значения0,513Количество ПЗУ, допускающих параллельную работу450Сборка ЩПТ производится с комплектующих аккумуляторных батарей производителейVentura, Delta, Exide (Sprinter, Marathon), Lioh или по желанию заказника. Зарядно-подзарядныеустройства используются Eltek Valere, HVR, Electrolion и др.
Функционал ЩПТ:- ввод электроэнергии от АБ, автоматическая зарядка и подзарядка АБ, встроенными в щитЩПТ зарядно-подзарядными устройствами;- распределение электроэнергии между потребителями;- формирование шинки «мигающего света» - (+)EP дополнительно к шинам ±ЕY, ±ЕС;- 15 -ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13- возможность объединения шин разных секций ЩПТ с помощью секционных разъединителей;- селективная защита вводов и отходящих линий от токов перегрузки и короткого замыкания;- непрерывный автоматический контроль качества напряжения на шинах ЩПТ с-формированием сигнала об отклонении параметров сети постоянного тока ;- непрерывный автоматический контроль сопротивления изоляции сети постоянного токаотносительно «земли» с формированием сигнала о снижении сопротивления изоляцииниже допустимого значения;- автоматическое определение поврежденного фидера при замыкании на «землю»;- формирование обобщенного предупредительного сигнала при срабатывании защит,исчезновении напряжения на шинках ±ЕС (±ЕY), исчезновении напряжения питания
зарядно-подзарядных устройств;- измерение основных текущих параметров состояния АБ таких как: ток заряда-разряда, токподзаряда, напряжение на шинках ±ЕС;- возможность увеличения количества отходящих линий за счет использования шкафов
расширения.
- Измерение и контроль аналоговых и дискретных сигналов осуществляется встроенными вщит ЩПТ микропроцессорными средствами измерения, контроля, передачи и отображенияинформации.

Структура условного обозначения ЩПТЩПТ
1

УХЛ4234567891011121 - Щит постоянного тока.
2 - Номинальное напряжение, В – 110; 220.
3 - Номинальное напряжение элементов или блок-батарей аккумуляторной
батареи (АБ), В – 2,2; 6; 12.
4 - Число элементов или блок-батарей основной АБ, шт.- ХХХ.
5 - Число элементов или блок-батарей хвостовой АБ, шт. - ХХ.
6 - Номинальная емкость АБ, А·ч - 120;150;200; 240;300;400; 500;600;800.
7 - Число АБ при их комплектной поставке, шт. - 0; 1; 2.
8 - Тип вводных защитных аппаратов:FU – предохранители, QF – автоматические выключатели.
- 16 -

1314ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13

9 - Общее число линейных защитных аппаратов, подключенныхк шинам ± ЕY, шт. – 8; 16.
10 - Тип линейных защитных аппаратов :FU – предохранители, QF – автоматический выключатели.
11 - Общее число линейных защитных аппаратов, подключенныхк шинам ±ЕС, шт. – 16; 24; 32.
12 - Тип линейных защитных аппаратов :FU – предохранители, QF – автоматический выключатели.
13 - Степень защиты : - 21 – IP21; 54 – IP54.
14 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

В дополнение компания Энергомаш РЗА готова выполнить реконструкцию «Под Ключ»или в качестве субподрядной организации существующих щитов постоянного токат ЩПТ сзаменой основного изношенного оборудования на новое.

- 17 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Щит собственных нужд (ЩСН-0,4).
НАЗНАЧЕНИЕШкафы распределительного щита ЩСН-0,4предназначены для приёма ираспределенияэлектрической
энергии
трёхфазного
переменного тока, частотой 50Гц принапряжении до 0,38 кВ, защиты вводов иотходящих линий от перегрузки и токов
короткого замыкания, а также для выполненияАВР при потере питания на вводах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯДанный тип оборудования главным образом используется в энергетической и нефтегазовой
промышленности, машиностроении, судостроительных заводах, промышленных цехах, а так жев общедомовом строительстве и жилищном хозяйстве.
КОНСТРУКЦИЯ
Устройства изготавливаются в виде нескольких металлических
шкафов которые
собираются в щит длиной до 2-х метров. Возможно исполнение в одном шкафу шириной до1 метра. На фронтальной двери устройства располагаются мнемосхема распределения нагрузки,приборы контроля тока и напряжения, светодиодная арматура и переключатели управления.
Шкафы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от – 20 до +45С.
В шкафах предусмотрено дистанционное и местное управление. На вводах установлены
амперметры для измерения тока фазы А, вольтметры для измерения линейного напряжения фазАВ и счетчики коммерческого учета активной электроэнергии.
По заказу в шкафах отходящих линий могут устанавливаться амперметры измерения тока вфазе А на каждой линии. При исполнении щита в виде одного шкафа амперметры могут бытьустановлены на трех отходящих линиях каждой секции. В схеме управления предусматриваетсяиндикация положения автоматических выключателей вводов и секционного выключателя, атакже сигнализации их аварийного отключения и работа АВР.
По заказу возможна индикация положения автоматических выключателей отходящих линий исигнализация их аварийного отключения. Также возможно исполнение щита со схемой
автоматического восстановления нормального режима питания при появлении напряжения наотключенном вводе.

- 18 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
По степени защиты оболочки шкафы изготавливаются исполнения IP20 (IP54).
По назначению шкафы подразделяются на:– вводные;– распределительные;– вводно-распределительные.
№Наименование параметраЗначение параметра1Питающая сеть,трёхфазная2Род токапеременный

3Номинальная частота питающей сети, Гц50 Гц

4Номинальный ток вводов
отходящих линиц– 630 А– от 10 до 100 А

5Устойчивость медных сборных шин сечением 50мм2 притоках короткого замыкания:- Динамическая– 40 кА- термическая 1с
– 16 кА6Номинальное напряжение цепейуправления

7Количество отходящих линий на каждой секции (см.
рис1 – рис3):- отдельные шкафы отходящих линий- совмещенный шкаф вводов иотходящих линий– 220 В, 50 Гц– до 24– до 88Габаритные размеры , мм (см. рис4):- шкаф вводной
– 800×600×2000- шкаф отходящих линий – 600×600×2000- шкаф вводно-распределительный
– 1000(1200)×600×2000
Размеры могут уточняться по согласованию с заказчиком

9Масса, кг- шкаф вводной- шкаф отходящих линий- шкаф вводно-распределительный

– 200
– 300
– 400

Вид защитной характеристики автоматическихвыключателей
отходящих линий (по заказу):- характеристика В- характеристика С– (3-5 Ін)– (5-10 Ін)

1011Номинальный ток выключателей отходящих линий, А:10; 16; 25; 40; 63; 100(указывается в заказе)12Номинальный ток расцепителей выключателей ввода иCB, А :160; 250; 320; 400; 500; 630(указывается в заказе)- 19 -

ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Первичные схемы шкафов:- 20 -ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13Шкаф релейной защиты РШ-13.
НАЗНАЧЕНИЕШкаф наружней установки РШ-13 предназначендля
релейнойзащиты
иавтоматики
трансформатора
35/10(6) кВ на переменномоперативном токе.

Шкаф обеспечивает:- дифференциальную защиту трансформатора;- 2 ступени МТЗ;- газовую защиту трансформатора (отключение и сигнал);- регулирование положением РПН в автоматическом и ручном режиме;- сигнализацию аварийных режимов;- управление выключателем.
КОНСТРУКЦИЯ
Шкаф выполнен в виде металлической конструкции несущего типа с габаритными
размерами 1000х1000х500 мм, предназначенный для наружной установки. Шкаф имеет
защитный водосливной козырек для дополнительной защиты от попадания воды и перегреваот солнечного света. Внутри шкафа выполнена поворотная панель, на которой установленыМП
терминал защиты АГАТ 200.АВ, устройство автоматического регулированияположением РПН типа АГАТ 200 РПН, вольтметр контроля напряжения на шинах 35 кВ,амперметр, органы управления и сигнализации. Терминал дифференциальной защиты АГАТ200 Т2, блок питания и заряда, промежуточные реле, смонтированы, на монтажной панеливнутри шкафа. Клеммные зажимы, для подключения внешних цепей, расположенывертикально на левой и правой боковине шкафа.
В состав шкафа входят:- МП терминал защиты и автоматики типа АГАТ 200А;- МП терминал защиты и автоматики типа АГАТ 200 РПН;- МП терминал дифференциальной защиты АГАТ 200 Т2;- промежуточные реле РП23;- указательные реле РЭУ 11;- блок питания и заряда конденсаторов БПЗ – 401;
- блок конденсаторов БК - 401 и БК – 402;
- ключи управления ХВ5;- светосигнальная арматура;- вольтметр Э365;- амперметр Э365;- счетчик аварийных срабатываний А440- устройство однофазного дешунтирования электромагнитов отключения- 21 -ЭНЕРГОМАШ-РЗАНКУ ШОТ-01, ЩПТ, ЩСН-0,4, РШ-13ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

№Наименование параметраЗначение параметра1Питающая сеть,220 В.

2Род токапеременный

3Номинальная частота питающей сети, Гц50 Гц4Номинальное напряжение цепей заряда конденсаторов400В

5Номинальный ток:Токовых цепей, А5А

6

Вид конструкциишкаф

7Способ обслуживания– односторонний

8Степень защиты, по ГОСТ 1425480– IP549Габаритные размеры, мм, не более:высоташирина
глубина

– 1000– 1000– 500Рабочий диапазон температур– 40 ÷ +40 oС

10- 22 -ООО «ЭНЕРГОМАШ-РЗА»127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10
Тел: +7 (495) 363-71-12
E-mail: info@energomash-rza.ru
ИНН 9710005779 / КПП 771001001
ОГРН 5157746174141© Дизайн Сергей Никитенко