納入仕様書
屋外用集中型パワーコンディショナ
品番 ： ＳＰＳＳ-５５Ｅ-ＬＰ

リープトンエナジー株式会社※ 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに関わる内容も含まれますので、本製品の使用目的以外には用いないようお願いします。
また、弊社に断りなく複製、第三者に開示しないでください。

2022.10

１．適用範囲
１－１適用
本仕様書は住宅用の太陽光発電システムに使用する屋外用集中型パワーコンディショナ 「SPSS-55E-LP」（以下、本製品）について適用する。
１-２適用範囲
本仕様書に定める本製品の設計、製作、検査、および梱包輸送迄とします。
１-３適用範囲外
太陽電池と本製品間の配線材料及び連系運転用の配線材料については適用範囲外とします。
１-４保証期間
保証期間は、引き渡し完了後15年3ヶ月、あるいはエンドユ－ザ－に引き渡した後15年の保証期間のうち、いずれか早く到達した期間までとします。この間に弊社側の責任と認められる故障及び不具合が発生した場合は、無償にて速やかに改善いたします
１-５免責事項
本製品および接続機器の誤動作および、故障等により動作しなかった事による付随的障害等については責任を負わないものとします。
１－６.補修用性能部品の最低保有期間
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後10年とします。
なお、性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
本製品に故障及び不具合が生じたとき、補修用性能部品の保有期間を過ぎ、補修部品が供給不可能な場合は同等製品への交換となる場合もあります。
１-７その他
本製品は、(財)電気安全環境研究所が行う太陽光発電用インバータ・系統連系保護装置の任意認証制度による認証試験適合品です。
認証登録番号 ： MP-0189

２．準拠規格・ JIS C 8980 「小出力太陽光発電用パワーコンディショナ」（日本工業規格）
・ JIS C 8961 「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」（日本工業規格）
・ 系統連系規程（JEAC 日本電気協会）
・ 電気事業法施行規則

３．一般条件３－１.周囲条件
・ 設置場所・ 動作温度範囲

・ 保存温度範囲
・ 湿度：屋外・屋側・屋内（屋側とは軒下など直接雨のかからない建物の屋外側面）：-20～+50℃（直射日光が当たらないこと）
ただし、入力電流条件によっては、内部温度により発電電力を絞ることがあります。
※定格入力／定格出力のとき、周囲温度40℃までは温度上昇による抑制をせず運転します。
上記条件で周囲温度が40℃を超えると、パワコン内部部品の保護のための機能として出力を抑制します。
：-25～+60℃：90％RH以下（ただし、結露なきこと）

2

３－２．設置条件
次のような場所への設置および接続はしないでください。
・ 周囲温度範囲（-20～+50℃）の範囲外の場所、日中に直射日光の当たる場所
・ 換気・風通しの悪い場所や夏場温度が著しく上昇する場所（屋根裏、納戸、押入れ・床下など）、設置に必要なスペースが確保できない場所
・ 温度変化の激しい場所（結露のある場所）
・ 著しく湿度の高い場所（湿度90％を超える場所）
・ 水上および常時水を浴びる場所、住宅の屋側から離れるなどして風雨の影響を著しく受ける場所、
冠水のおそれのある場所、水はけの悪い場所
・ 塩害地域（沖縄と離島の全域、外海の海岸から1km以内、瀬戸内海の海岸から500m以内または潮風が直接あたる場所）の屋外
海岸からの距離にかかわらず、周囲の状況により潮風の影響があると思われる場合は、塩害地域とみなしてください。
・ 積雪地域（本製品が雪に埋もれるおそれや、落雪の衝撃を受けるおそれのある場所）
・ 標高2000mを超える場所
・ 上下さかさまや横倒しの設置
・ 人の往来の妨げになる場所
・ メンテナンスが容易に行えない場所
・ 上下設置する場合において、3台以上を上下に設置
・ ボールなどが当たるおそれのある場所（野球場・サッカー場など）
・ ガス機器などと並列設置する場合において、燃焼ガスや排気が直接または間接的に当たる場所
・ 過度の水蒸気・油蒸気・煙・塵埃・砂ボコリや塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・化学薬品・火気、燃焼ガスにさらされる場所およびさらされるおそれのある場所
・ 高周波ノイズを発生する機器のある場所
・ 壁の変色や排熱・機器特性上の電磁音が気になる場所
・ 騒音について厳しい制約を受ける場所（寝室の壁への設置は避けることをおすすめします。）
・ テレビ、ラジオなどのアンテナ、アンテナ線より3m以上間隔をとれない場所
・ 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近く
PLC、LANなど通信を利用する機器については、相互に干渉し正常な動作が出来なくなる場合があります。
・ アマチュア無線のアンテナが近隣にある場所
近隣にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線機が受信することで通信の障害となる場合があります。
・ 信号線は動力線と並走させたり、同一電線管におさめない・ 商用電源の電圧を制御する機器（調光器などの省エネ機など）との併用
・ その他特殊な機器（医療機器・通信機器・発電機）への接続
・ その他特殊な条件下（自動車・船舶など）（感電・火災・故障・電磁波雑音の原因になります）
・ 一括制御リモコンをパワーコンディショナ内に設置しない
故障・動作障害のおそれがあります。また、運転状態が確認できなくなります。
・ 「赤リン」や「シロキサン」を含有するケーブルは、パワーコンディショナ内部部品の接点不良等を発生させる可能性があるので使用しない。（太陽電池専用ケーブル並びに延長ケーブル含む)

3４．定格仕様
４－１共通
・ 定格入力電圧
・ 入力運転電圧範囲

・ 入力回路数
・ 消費電力：DC330V：DC40～450V※電気設備技術基準の対地電圧は450V以下であることと規定されています。
従って、太陽電池の組み合わせにおいて、いかなる条件（環境、太陽電池特性を含めて）においても450V以下となるようなシステム設計をしてください。
450Vを超えた場合には直流過電圧を検出し太陽光入力過電圧（H301/H302/H303/H304）が表示され、パワーコンディショナは停止します。
：4回路 (1MPPT) 接続箱機能内蔵：待機時及び夜間消費電力 1W未満 （50Hz：25VA未満、60Hz：30VA未満）
運転時 0W／0VA※運転時はパワーコンディショナ自体の消費電力をすべて太陽電池側でまかないます。

４－２.系統連系運転時
品

SPSS-55E-LP
5.5kW（力率0.95時）
5.5kW（力率1.0時）

番

定格出力

5.79kVA（力率0.95時）
5.5kVA（力率1.0時）※有効電力一定制御

定格容量DC40～450V
AC202V（単相2線式、ただし連系は単相3線式）
50Ｈｚまたは60Hz（自動設定）
14.5A/1入力 44A/4入力合計※１
最大15A/1入力 最大48A/4入力合計
28.7Arms （力率0.95時）
96.0％（JIS C 8961による）（入力電圧DC330V時、力率0.95時）
0.95
0.80～1.00（0.80～1.00）／0.01刻みで可変（出荷時0.95）
総合5％以下、各次3％以下
連系点電圧 OVR、UVR設定値による連系運転範囲系統周波数 OFR、UFR設定値による雑音端子電圧(準尖頭値)
VCCI ClassB
なし
突入電流
冷却方式
自然空冷（内部攪拌ファン※３有り）
定格運転時 30dB（A）typ ・測定方法はJIS C 8980 11.9騒音測定による騒音※1 4回路全体で44Aを超える入力があった場合、自動的に44Aを超えないように抑制制御をおこないます。
※2 短絡電流は、1回路15A以下（4回路合計48A以下）になるようシステム設計をしてください。
※3 DC24V/0.26A、設計寿命15年。
内部温度の上昇に合わせてFANモータをPWM制御にてデューティ0～100％制御します。
動作電圧範囲定格出力電圧
定格出力周波数
最大入力動作電流
最大許容短絡電流※２
定格出力電流定格電力変換効率
定格力率
力率設定範囲(JET認証範囲)
高調波電流歪率4４－３自立運転時
・ 定格出力電力
・ 定格出力電圧・ 出力電圧範囲・ 出力電気方式
・ 定格出力周波数
・ 出力周波数精度
・ 最低入力電圧・ 最大出力電流・ 電力変換効率：1.5kVA：AC101V：AC101V±6V：単相2線式：50Ｈｚまたは60Hz（自動設定）：定格周波数に対し±1Hz以内：DC40V：15A（実効値）：92％以上（定格入力、定格出力時、R負荷、力率0.97以上）注意）パワーコンディショナの自立運転出力は、商用電源と完全に同一ではありません。
電気製品を自立運転出力でお使いの際に、通常時と動作が異なったり、動作しない場合があります。
例えば、調光器具の場合は、調光レベルによってちらつきが発生する場合があります。
また、電気的雑音の影響を受けやすい機器（シャワートイレなど）では、正常に使用できない場合もあります。
医療機器、防犯機器、暖房機器、パソコン（ノートパソコンは除く）などの電気製品は使用しないでください。
自立出力に接続されたコンセントと他の家庭内コンセントは、延長ケーブルなどで接続しないでください。
４－４外部表示操作部
運転モードランプ■運転/停止ランプ（緑色）・点灯 ：運転モード
・点滅2 ：停止モード
・消灯 ：電源なし■リモートランプ（緑色）・点灯 ：リモコン設定が有効（運転命令受信中）・点滅2 ：リモコン設定が有効（停止命令受信中）・消灯 ：リモコン設定が無効
運転スイッチ■運転スイッチ・パワーコンディショナを運転モードを切り換えます。
5秒以上の長押しが必要です。
状態表示ランプ■連系/自立/停止ランプ（橙色）・点灯 ：連系運転中、電圧上昇抑制なし
・点滅1 ：連系運転中、電圧上昇抑制あり
・点滅2 ：自立運転中・点滅3 ：自立待機あるいは停止・消灯 ：連系待機あるいは停止■点検ランプ（赤色）・点灯 ：復帰に特殊操作が必要な異常が発生
・点滅1 ：復帰に運転スイッチの操作が必要な異常が発生
・点滅2 ：自動復帰をおこなう異常が発生
・点灯3 ：自動復帰をおこなう異常が発生
・消灯 ：異常なし※点滅1/2/3について
・点滅1 ：点灯90％、消灯10％（2秒周期）で点滅
・点滅2 ：点灯50％、消灯50％（2秒周期）で点滅
・点滅3 ：点灯10％、消灯90％（2秒周期）で点滅

5

４－５外部停止入力端子搭載（1入力/無電圧Ａ接点）
OVGRからの異常停止信号でパワコンの運転を緊急停止する場合の接点入力端子
４－６主回路方式
・ 変換方式：連系運転時 電圧型電流制御方式：自立運転時 電圧型電圧制御方式
・ 絶縁方式：トランスレス方式
・ スイッチング方式 ：正弦波PWM方式
・ 接地方式：直流回路側は非接地方式、交流出力の中性線が配電線の柱上変圧器側で接地される方式とする。
４－７制御方式
・ 電力制御方式：最大電力追尾制御
・ 補助制御機能：自動電圧調整（有効電力制御：107V以上）
・ 運転制御方式：自動起動･停止（起動時ソフトスタート）・ 起動電圧：DC70V±3V以上150秒以上継続または、DC150V±3V以上10秒以上継続※合計1,000W以上の入力電力が必要です。
・ 停止電圧：DC40V±2V
４－８電気的特性
・ 絶縁抵抗・ 耐電圧：1MΩ以上：AC1500V 1分間

４－９直流開閉器（バイメタルによる保安機能付き）
・ 定格入力電圧：DC330V
・ 最大入力電圧：DC500V
・ 最大入力電流：DC15A
４－１０寸法・質量・色
品 番
製品寸法
梱包寸法
製品質量
梱包質量
前面パネル
塗装色
本体
取付板
４－１１通信方式
・ パワコン通信
・ 通信接続台数

SPSS-55E-LP
W405×H478×D211（mm）
W595×H310×D480（mm）
20kg（取付板、ガード含む23kg）
26kg：NW-K21（ウォールベージュ） マンセル値10YR7/0.5：NW-K19（ウォームグレー） マンセル値9.4Y5.6/0.5：NW-K19（ウォームグレー） マンセル値9.4Y5.6/0.5

溶融亜鉛メッキ鋼板
溶融亜鉛メッキ鋼板
溶融亜鉛メッキ鋼板：RS485(MODBUS）：最大31台（ただし、接続する機器・設定により認識可能な上限台数は異なる）

４－１２その他
・ 多数台連系対応型単独運転防止機能（ステップ注入付周波数フィードバック方式）搭載
・ FRT要件対応： 2017年度FRT要件対応
・ 復電時の連系復帰： 手動/自動 選択可能
・ 電圧上昇抑制制御： 無効電力制御及び有効電力制御搭載
・ 防塵防水性能： IP55（配線部および水抜き孔除く）
・ 運転停止スイッチ： 本体搭載（リモコン無しで動作可能）
・ 直流側/交流側ケーブル配線： 隠ぺい配線、露出配線、ダクト配線可・ 停電時の自立運転切替え： 手動/自動 選択可能
・ 自立運転用端子台： 自立運転用端子台搭載
・ 無効電力発振抑制機能： フリッカ現象改善(STEP3.1)対応
定格ラベルおよびバーコードラベル右上に識別マーク 「Ⓚ」 を記載。
（識別マーク 「Ⓙ」 はSTEP3.0）・ 直流地絡検出機能： 搭載

6

５．遠隔出力制御について
本製品は、2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。
遠隔出力制御を行うためには、対応した以下の機器が必要です。
・パワーコンディショナ（遠隔出力制御対応）
・出力制御ユニット（電力検出ユニット、送信ユニット等）
また、遠隔出力制御を有効にするためには、インターネット回線への接続が必要です。
今後正式発表される遠隔出力制御の仕様によっては、出力制御ユニットのファームウェア（ソフトウェア）の更新や設置場所での作業（有償）が必要となる場合もあります。
詳細については、各電力会社のWebサイト等でご確認をお願いします。
なお、下記の費用はお客様のご負担となります。
・出力制御ユニットの機器、工事代
・インターネット回線契約・利用に伴う費用など
遠隔出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。

６．保護機能系統連系保護機能系統過電圧（OVR）
U，W相個別検出

系統不足電圧（UVR）
U，W相個別検出

検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル

系統過周波数（OFR）
検出時間
解列箇所
検出相数
検出レベル
系統不足周波数（UFR）
保護リレー復帰時間
電圧上昇抑制レベル
受動的単独運転検出

能動的単独運転検出

直流分検出
直流過電圧
直流不足電圧
交流過電流

検出時間
解列箇所
整定値
制御方法
検出レベル
方式
検出レベル
検出時間
解列箇所
方式
検出レベル
解列時限
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列箇所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所
検出レベル
検出時間
解列個所

整定値
2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）
115V（整定値範囲 110～120V：設定ステップ2.5V）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
2相（単相3線式の中性線と両側電圧間）
80V（整定値範囲 80～90V：設定ステップ2.5V）
1.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相（単相3線式の片側電圧間）
50Hz地区 51.0Hz（整定値範囲 50.5～52.5Hz：設定ステップ0.5Hz）
60Hz地区 61.2Hz（整定値範囲 60.6～63.0Hz：設定ステップ0.6Hz）
1.0秒（整定値範囲 0.5～1.0秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
1相（単相3線式の片側電圧間）
50Hz地区 47.5Hz（整定値範囲 47.5～49.5Hz：設定ステップ0.5Hz）
60Hz地区 57.0Hz（整定値範囲 57.0～59.4Hz：設定ステップ0.6Hz）
2.0秒（整定値範囲 0.5～2秒：設定ステップ0.5秒）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
300秒（整定値範囲 5、150、300秒、手動復帰）
進相無効電力制御機能および出力制御機能（0に制御）
109V（整定値範囲 107V～113V：設定ステップ0.5V）
電圧位相跳躍検出方式
位相変化8度（整定値範囲 6～12度：設定ステップ2度）
0.5秒以内（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
ステップ注入付周波数フィードバック方式
周波数1.2Hz
0.2秒以内（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
220mA（整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
455V（整定値固定）
0.3秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック
40V（整定値固定）
0.1秒（整定値固定）
ゲートブロック
35.0A（整定値固定）
0.4秒（整定値固定）
機械的開閉箇所＋ゲートブロック

7７．設置スペース・ 床面・地面などとの放熱スペースは500mm以上を確保してください。
・ 作業スペースのためパワーコンディショナ本体前面から、手前に800mm以上の空間を確保することを推奨します。
また、上下左右は放熱、点検のために、下図に示すスペースが必要です。
・ 800mm（推奨）の確保が難しい場所への設置は、あらかじめ施工やメンテナンスが可能であることをご確認のうえ、設置してください。
・ 取付高さ（離隔距離）は下記寸法を確保してください。
・ パワーコンディショナ本体右側面には、運転/ 停止の操作や状態表示ランプの確認をするための外部表示操作部があります。設置状況により、操作や確認が難しくなる可能性があるため、最適な離隔距離を確保してください。

200以上
30以上

30以上

600以上

30以上

500以上
単位：mm

８．付属品（同梱物）
部品名
取付板
取付板固定ネジ5.5×80(High-Lowネジ)
保護ガード上保護ガード固定ネジ
開閉器用圧着端子（5.5-AF4A-S）
絶縁チューブ（TCM-53）
開閉器用端子カバー
アース線用圧着端子（R5.5-5）
絶縁チューブ（TCM-53）
系統側接続用ケーブル用圧着端子（8-5NS）
絶縁チューブ（TCM-81）
系統側接続用ケーブル用圧着端子（14-5NS）
絶縁チューブ（TCM-14）
検査成績書
取扱説明書
施工説明書
工事用型紙
自立運転コンセントラベル

個数
1
11
1
2
8
4／4（赤／青）4
11（緑）3
各1（黒/白/赤）3
各1（黒/白/赤）
1
1
1
1
1

8

９．本体配線図

9１０．C形鋼への取付け
野立て設置の場合、同梱の壁取付板を直接C形鋼（Cチャンネル）に取り付けることも可能です。
C形鋼は、高さ60mm×奥行30mm×厚さ1.6mm以上（板厚は必ず1.6mm以上）を使用してください。
詳細は、施工説明書を参照してください。
■C形鋼（横）を用いた取付け例■C形鋼（縦）を用いた取付け例

250mm

250mm

175mm

取付板
固定ボルト
M5×4本
(現地調達品)C形鋼固定ボルト

取付板
（同梱品）

取付板
（同梱品）

175mm

架台
C形鋼

取付板固定ボルトM5×4本(現地調達品)

取付板（同梱品）

太陽光モジュール
架台

C形鋼
取付板
固定ボルト
M5×4本
(現地調達品)
ワッシャー

パワーコンディショナ

１１．別売品
１１－１別売品
商品名

品番

一括制御リモコン

SPUR-1MB-LP

用途
パワーコンディショナの運転・停止を一括制御リモコン1台でパワーコンディショナ最大20台まで制御します。
一括制御リモコンなしでも、パワコンは動作可能です。

10

１１－２ 機器構成図（参考）・パターン1

機器の構成

太陽光モニタ（SPCM276-LP）
電力検出ユニット（SPW276-LP）
一括制御リモコン（SPUR-1MB-LP）※パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰モード）、20台（全量モード）

屋外

有線(APモード有効)
無線(APモード有効)

太陽光モニタ

屋内一括制御リモコン
パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

パワコン
1

電力検出ユニット

ルーター

有線
無線
通信用ケーブルFCPEV線 2P・パターン2

通信用ケーブルFCPEV線 2P

通信用ケーブルFCPEV線 1P

機器の構成

太陽光モニタ（SPCM276-LP）
電力検出ユニット（SPW276-LP）※パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰モード）、20台（全量モード）

屋外

パワコン
20

パワコン
3

パワコン
2

屋内

パワコン
1

太陽光モニタ

電力検出ユニット

ルーター
有線
無線

通信用ケーブルFCPEV線 2P・パターン3

通信用ケーブルFCPEV線 1P

機器の構成

カラーモニター（SPCM274K-LP）
送信ユニット（SPW274R-LP／MODBUS）
一括制御リモコン（SPUR-1MB-LP）※パワーコンディショナの最大接続台数 5台（余剰モード）、10台（全量モード）

屋外

カラーモニター
カラーモニター
または
タブレット

屋内

一括制御リモコン
パワコン
10

パワコン
3

パワコン
2

送信ユニット

パワコン
1

ルーター

MODBUS選択

通信用ケーブルFCPEV線 2P

通信用ケーブルFCPEV線 2P

通信用ケーブルFCPEV線 1P

変換ケーブルセット(送信ユニット接続用)
POKC002S

有線
無線

１２．点検コード一覧
パワーコンディショナや商用電源の状態を一括制御リモコンやパワーコンディショナ本体の表示部に表示します。
・ 表示例

Ｆ １ ２ １
点検内容番号
発生箇所番号
０： 商用電源側
１： パワーコンディショナ（系統側）
３： パワーコンディショナ（太陽光側）
８： システム全体
９： 一括制御リモコン （900番台の点検コードはリモコンにのみ表示されます）
点検コード種別
E： 系統側の問題であり、故障ではありません。
P： 問題が解決され次第、自動で復帰します。
U： 処置を行い、再起動することで復帰します。（運転スイッチを一度停止にし、再び運転にする）
H/F： 修理相談窓口へ連絡してください。
※ 再起動とは、外部表示操作部にある運転SW の約5 秒長押しによる停止モード、運転モードの変更をすることです。
「再起動してください」と対処方法が記載されている際に実施してください。
・ Ｆの点検コードの内容と処置方法
処置方法：修理相談窓口にご相談ください。
点検コード120、121
F810

内 容
パワーコンディショナ 内部異常
本体で問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ システム異常システムで異常があり、保護のため運転を停止しました。

・ Ｈの点検コードの内容と処置方法
処置方法：修理相談窓口にご相談ください。
点検コード
101
102-113
116、117122
Ｈ
123
129、130
301-319、335-344901-906、951-955

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
機器内部の電圧が異常な値となり、運転を停止しました。
パワーコンディショナ 内部異常
機器で問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 温度異常
機器内部温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ ファン異常
機器内部のファンに問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 端子台温度異常
機器内部端子台温度に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 出力過電流
機器出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。
パワーコンディショナ 太陽光入力異常
太陽光入力側で問題があり、保護のため運転を停止しました。
一括制御リモコン 通信異常
異常信号を受信したため、保護のために運転を停止しました。

・ Ｕの点検コードの内容と処置方法
処置方法：下記に記載の対応を実施の上、再起動してください。
点検コード
101
102-113122
124、125Ｕ

129、130
311-319、335-344
814

899

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
機器内部の電圧が不足しています。しばらくした後に再起動してください。
パワーコンディショナ 内部異常
機器内部で問題があり、保護のために運転を停止しました。
系統に問題がないか確認して下さい。
パワーコンディショナ ファン異常
機器内部の内部循環ファンに問題があり、保護のために運転を停止しました。
機器内部のファンに異物が挟まっていないか、確認してください。
パワーコンディショナ 系統側配線誤接続
交流側端子台接続が間違えている可能性があります。
交流側を正しく配線しなおして、U-O 間、W-O 間100 V を確認してください。
パワーコンディショナ 出力電流異常
出力電流に問題があり、保護のため運転を停止しました。
系統に問題がないか確認して下さい。
パワーコンディショナ 太陽光入力異常
太陽光入力側で問題があり、保護のため運転を停止しました。
しばらくした後で再起動してください。
パワーコンディショナ システム異常システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
正常に戻り次第、自動復帰します。
系統異常手動復帰待ち
停電または商用電源の乱れにより運転を停止しました。保護リレー時限の設定が手動になっているため、自動復帰しません。
再起動操作で約10 秒後に、運転を再開します。

・ Ｐの点検コード（自動復帰）の内容と処置方法
処置方法：正常に戻り次第、自動復帰します。必要に応じ、下記の対応を実施してください。
点検コード
101
102-104
105、106
107
108

Ｐ

109
129、130
301-319、341-344
801、802
803
811

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
機器内部の電圧が不足しています。正常に戻り次第自動復帰します。
パワーコンディショナ 昇圧電圧異常
機器内部の昇圧が異常な値となり、運転を停止しました。
パワーコンディショナ 系統過電流
系統過電流が発生したため、運転を停止しました。
系統U-O、O-W 間電圧の確認と共に、配線を確認してください。
パワーコンディショナ 機器保護異常
機器内部で異常を検知したため、運転を停止しました。
系統U-O、O-W 間電圧の確認と共に、配線を確認してください。
パワーコンディショナ 交流電流センサ異常
交流電流センサ異常を検知したため、運転を停止しました。
アース電圧確認と共に系統の配線を確認してください。
パワーコンディショナ 直流成分検出
交流側で直流成分を検知したため、運転を停止しました。
アース電圧確認と共に系統側の配線を確認してください。
パワーコンディショナ 出力過電流
出力電流に問題があり、保護のために運転を停止しました。
系統の配線を確認してください。
パワーコンディショナ 太陽光入力異常
太陽光入力側で問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
太陽電池入力側の電圧や極性(＋／－) が正しいか、確認してください。
外部機器間通信異常システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
接続されているパワーコンディショナ、一括制御リモコンや外部機器の通信配線を確認してください。
内部機器間通信異常
機器内部で異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。
外部停止信号
外部機器の停止信号により停止しました。

前ページからの続き
点検コード
内 容
一括制御リモコン 通信異常
一括制御リモコンとの間で通信異常が発生したため、保護のため一時的に運転を
901-906、停止しました。
951
接続されているすべてのパワーコンディショナの通信配線が正しいか、確認をしてくＰ
ださい。
出力制御異常958-963出力制御を行う上で、必要な条件が揃っていません。適切な状態になり次第、自動復帰します。
・ Ｅの点検コード（商用電源側）の内容と処置方法
処置方法：故障ではありません。商業電源側が正常に戻り次第復帰します。必要に応じ下記を実施してください。
点検コード
Ｅ 001-014

内 容
系統異常
太陽光発電システム連系ブレーカ、および端子台の接続状況、商用電源の電圧、周波数を確認してください。

・ 自立運転時の点検コード（自立運転による確認で発生する可能性があります）
処置方法
Ｐ： 自立運転コンセントへの接続機器を減らしてください。正常に戻れば10 秒程度で自動的に運転を再開します。
Ｕ： 問題が発生し、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らすか、必要により機器を一度すべて外して運転スイッチを操作（停止 ⇒運転）してください。
Ｈ： 問題が発生し、運転を停止しました。修理相談窓口にご連絡ください。
点検コード
Ｐ 101
Ｐ
Ｕ 150、151ＨＰ
152-160、
Ｕ
164
Ｈ

内 容
パワーコンディショナ 昇圧電圧不足異常
自立運転コンセントへの接続機器が多い可能性があります。
保護のため一時的に運転を停止しました。
接続機器を減らしてください。
パワーコンディショナ 自立運転開始前異常
接続機器が多い可能性があり、自立運転を開始できません。
接続機器を減らし、再起動してください。
パワーコンディショナ 自立運転中異常
自立運転中に問題があり、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らしてください。
必要に応じて、接続機器をすべて外した上で運転させて正常に動作するか、確認してください。

１３．保護協調チェックシート
項目
１．電気方式SPSS-55E-LP
ガ イ ド ラ イ ンの基本的な考え方
連系側電気方式：単相3線式
原則として連系する系統の電気方式と同一とする。
但し、単相3線式の系統に単相2線式200Vの発電設備を 出力側電気方式：単相2線式202V
連系する場合は、中性線に対する両側の電圧を監視す 但し、2相のOVR（出荷時整定値115V）を系統連系保護機能として内蔵。
る2相のOVRを設置する。

適否
適

２．力率

定格出力：5.5kW （力率0.95時）
原則として、受電点における力率は85％以上とする。
ただし、低圧配電線との連系の場合には、無効電力を制 力率：標準力率95％に対応御するときには、発電設備の力率を85％以上とすればよ 無効電力制御：ありい
系統連系保護装置として以下の保護継電器を設置する。 発電設備自体の保護装置により検出･保護を行う。
（１）発電設備の故障（１）発電設備の故障①過電圧継電器（ＯＶＲ）①過電圧継電器（ＯＶＲ） あり②不足電圧継電器（ＵＶＲ）②不足電圧継電器（ＵＶＲ） あり（２）電力系統短絡事故（２）電力系統短絡事故①不足電圧継電器（ＵＶＲ）①不足電圧継電器（ＵＶＲ） （１）の②と兼用（３）単独運転防止（３）単独運転防止①周波数上昇継電器（ＯＦＲ）①周波数上昇継電器（ＯＦＲ） あり②周波数低下継電器（ＵＦＲ）②周波数低下継電器（ＵＦＲ） あり③単独運転検出機能③単独運転検出機能
受動的方式及び能動的方式のそれぞれ受動的方式 電圧位相跳躍
一方式以上を含む。
能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
保護継電器は受電端又は故障の検出が可能な場所（発 発電設備に内蔵（認証品）
発電設備の出力端にて検出。
電設備の出力端）に設置する 。

適（１）連系運転（１）連系運転
解列は機械的な開閉箇所2箇所又は機械的な開閉箇
Ａ点で解列（ゲートブロック併用）
所 1箇所及び逆変換装置のゲートブロック等により行うこととする。
（２）自立運転
A点で解列（イ．の機械的な開閉箇所１箇所）（２）自立運転解列は次のいずれかにより行うこととする。
ア．機械的な開閉箇所２箇所、又は、機械的な開閉パワーコンディショナ
系統
箇所1箇所及び手動操作による開閉箇所１箇所
イ．機械的な開閉箇所１箇所とともに、次の全ての機構
受電点Ａ点(ア)系統停止時に誤投入防止機構
インバータ(イ)機械的開閉箇所故障時の自立運転移行
阻止機能(ウ)連系復帰時の非同期投入防止機構
定常負荷
自立運転負荷適

３．保護装置の設置

４．保護継電器の設置場所
５．解列箇所

適

適

太陽
電池

６．解列用遮断装置の 解列用遮断装置は、電路を機械的に切離し、電気的にも 解列個所Ａ点
種類
完全な絶縁状態を維持する 。
解列用遮断装置：Panasonic製
AHES4291
定格電流値35A（ａ接点）、定格電圧AC277V
７．解列用遮断装置の 解列用遮断装置は、系統が停止中及び復電後の一定時 系統停止中の遮断装置投入阻止機能 あり
インターロック
間には、安全確保のため投入を阻止するように施設し、 復電後一定時間の遮断装置投入阻止機能 あり発電設備が系統へ連系できない機構とする。
遮断装置投入阻止時間 300秒
（整定値 5,150,300秒,手動復帰）

適８．保護継電器の設置相数（１）電気方式に関わらず、周波数上昇継電器、周波数低 （１）周波数上昇継電器、周波数低下継電器：一相設置
下継電器は一相設置とする。
（２）過電圧継電器、不足電圧継電器：二相設置（２）電気方式が単相3線式の場合、過電圧継電器、不足(中性線と両電圧線間)
電圧継電器は二相(中性線と両電圧線間)設置とする。

適

９．変圧器

逆変換装置から直流が系統へ流出することを防止するた 変圧器の設置 なし
めに、変圧器を設置するものとする。
①直流回路 非接地
ただし、次の条件を共に満たす場合には変圧器の設置を ②直流検出器設置
省略すること ができる。
直流レベル220mA以下①直流回路が非接地である場合又は高周波変圧器を用 検出時限 0.4秒以内いる場合。
②交流出力側に直流検出器を備え、直流検出時に交流出力を停止する機能を持たせる場合

適

10．電圧変動

逆変換装置を用いた発電設備を用いる場合であって、発 電圧自動調整機能：あり
電設備からの逆潮流により低圧需要家電圧が適正値
方式：進相無効電力制御機能および出力制御機能(101±6V，202±20V)を逸脱するおそれがあるときは 、（電圧上昇抑制制御機能）
発電設備の設置者において、進相無効電力制御機能又は出力制御機能により自動的に電圧を調整する対策を行うものとする。
自励式の逆変換装置を用いる場合には、自動的に同期 逆変換装置：自励式がとれる機能を有するものを用いる。
自動同期機能 あり

適

11．電圧同期適適【主回路構成図】

パワーモジュール

太陽電池遮断SW

パワーモジュール

DCﾘｱｸﾄﾙ

ACリアクトル

Ｄ
Ｃ

Ｐ１

ＳＷ電源
（マイコン用 ５Ｖ、
ＩＧＢＴ駆動用電源等）

E
連系運転用リレー

ZCT（地絡検知）

VDC1

ＶＤＣ5

Ｎ１

VDC6

ＶAC1

※2
DCﾘｱｸﾄﾙ

Ａ
Ｃ
ノ
イ
ズ
フ
ィ
ル
タ

Ｕ
ＶAC2

O
ＶAC3

太陽電池遮断SW

※

Ｗ

※2

Ｐ2
自立運転用リレー

Ｎ2※2

パワーモジュール

U1

DCﾘｱｸﾄﾙ

ＶAC4

太陽電池電圧昇圧
コントローラ

太陽電池遮断SW

ＡＣ出力電力コントローラ
V1

Ｐ3

太陽電池電圧コントローラＮ3※2
太陽電池遮断SW

Ｐ4

Ｎ4
※2

バリスタ
※2 アレスタ

連系運転用リレー
コントローラDCﾘｱｸﾄﾙ[連系・自立保護機能]
・太陽電池過不足電圧
・交流過不足電圧
・周波数上昇低下
・交流過電流・交流瞬時過電圧
・直流分検出
・能動単独運転防止（ステップ注入付周波数フィードバック）
・受動単独運転防止（位相跳躍）
・電圧上昇抑制機能・地絡検出
・出力過不足電圧（自立）・出力過電流（自立）＜電力制御部 32bit マイコン＞

自立運転用リレー
コントローラ

[上位通信 UI機能]・外部通信・内部表示操作・外部表示操作・状態表示
・外部接点入力・外部機器
各種リモコン

外部停止入力端子（１入力/無電圧Ａ接点）

状態表示基板・運転/待機/故障
各々無電圧接点出力＜システム制御部＞

【定格ラベル】

K

生産管理用
ＱＲコード
00003099■製造番号のつけ方は下記のようにすること。

○○○○○○ △ □①② ③① 1桁～6桁目：連番6桁(000001,000002…）② 7桁目：製造年の西暦下1桁目（2021年⇒1）③ 8桁目：生産工場番号(9：固定)
例：2021年の生産台数30台目の場合の製造番号：00003019④製造年が変わると6桁の連番は000001からの採番とするⒿ ：フリッカ現象改善対応(Step3.0)仕様識別マーク。
Ⓚ ：フリッカ現象改善対応(Step3.1)仕様識別マーク。

【バーコードラベル】

SPSS-55E-LP

K

SPSS-55E-LP

00123419
00123419

NOTE
1. 表示内容
型式名
型式名バーコード
製造番号
製造番号バーコード■ 製造番号のつけ方は下記のようにすること。
〇〇〇〇〇〇 □ △①②③①連番6桁(000001,000002･･･)②製造年西暦下1桁(2021年⇒1)③生産工場番号(固定:9)例)2021年生産1234台目の場合⇒00123419④製造番号の連番(①の連番6桁)は西暦が変われば000001からの採番とする。
Ⓙ :フリッカ現象改善対応(STEP3.0)仕様識別マーク。
Ⓚ :フリッカ現象改善対応(STEP3.1)仕様識別マーク。

17

【保護シート印刷図】

ストリップゲージ

・通信用FCPEV線
8〜9ｍｍ

NOTES
1.材質はSABIC製Lexan EFR85-701 T0.381 BLACK
2.曲げＲは最小とする。
3.印刷のかすれ無きこと。

18

【外形寸法図】■ロゴバッジ

保護ガード
(上)

本体

前面パネル

213 (取付板含む）

405

211

478

保護ガード
（上）

前面パネル
取付板
前面パネル
本体

保護ガード(上)

取付板

本体

取付板

前面パネル

19

本体

7.5

【保護ガード上寸法図】

8×38

27

5

5

22

7.5

5 .4

89

3.2
5.8

6 .4

7.5

350 ±0.3
296
12.8
6.3

346 ±0.385【取付板寸法図】

350
250

11 (背面から放熱板までの距離)

384.5

413.5

12 （背面から放熱板までの距離)

質量
使用温度範囲
湿度
材質
塗装

133

約 3kg
-20 ～ +50℃
90％RH 以下
SGCC-NFZ12あり ( ウォームグレー )20

89+0.25-0.11

検 査 成 績 書

パナソニックグル－プ

ライフソリューションズ社

三洋電機株式会社
ソーラーシステムBU

エネルギーシステムSBU

品質保証部

会
社
名：
品
名：
型
式：
定 格 出 力：製 造 番 号：
製造日・検査日 ：リープトンエナジー株式会社
屋外用集中型パワーコンディショナ
SPSS-55E-LP
5.5kW
工場管理用
ＱＲコード

総合判定

１．外観・構造
外観･構造・配線判定基準
図面通りのこと判定

測定箇所
直流入力端子～ア－ス間
交流入力端子～ア－ス間

判定基準
１ＭΩ以上であること
１ＭΩ以上であること

判定

測定箇所

判定基準

判定

直流入力端子～ア－ス間
ＡＣ１８００Ｖ・１秒間印加

異常なきこと交流入力端子～ア－ス間
ＡＣ１８００Ｖ・１秒間印加

異常なきこと２．絶縁性能３．耐電圧性能

４．保護性能試験
検査項目
過電圧値
停止時間
不足電圧値
停止時間
過周波数値
停止時間
不足周波数値
停止時間

判定基準
ＡＣ１１５Ｖ±２％以内
１．０(秒)±０．１(秒)以内
ＡＣ８０Ｖ±２％以内
１．０(秒)±０．１(秒)以内
５１．０Ｈｚ±０．１Ｈｚ以内
１．０(秒)±０．１(秒)以内
４７．５Ｈｚ±０．１Ｈｚ以内
２．０(秒)±０．１(秒)以内

単独運転防止（受動＋能動）

停止時間０．２(秒)以内

復電後の一定時間投入阻止

投入阻止時間５(秒)以上 ６(秒)以内

交流過電圧（ＯＶＲ）
交流不足電圧（ＵＶＲ）
交流過周波数（ＯＦＲ）
交流不足周波数（ＵＦＲ）

判定

５．定常特性
検査項目
効率
力率
出力高調波電流判定基準
定格運転にて９６．０％定格運転にて０．９４以上 ０．９６以下
定格運転にて総合電流歪５％以内

判定

検査項目
電圧精度
周波数精度

判定基準
ＡＣ１０１Ｖ±６Ｖ以内
５０．０Ｈｚ±１Ｈｚ以内

判定

６．自立運転5.5Ver1
21

22

頁２／５
認 証 登 録 番 号 ： ＭＰ－０１８９
保 護 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 機 能

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流過電流
ACOC
直流分流出検出保 護 機 能
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

直流過電圧
ＤCOＶＲ
直流不足電圧
DCUVR

35.0A
0.4秒
220mA
0.4秒
太陽電池
回路部
455V
0.3秒
40V
0.1秒

保 護 リ レ ー の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

蓄電池
回路部
－
－
－
－

標準値

検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

交流不足電圧
UVR

検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル

－

－

検出時限

－

－

検出レベル

周波数低下
UFR

検出レベル

50Hz
60Hｚ

検出時限

逆電力
RPR
逆電力
蓄電池GB
逆電力
電気自動車等搭載
蓄電池GB

50Hz
60Hｚ

復電後一定時間の遮断装置投入阻止

300秒

検出レベル
（進相無効電力制御／出力制御）

電圧上昇抑制機能

109.0/109.0V

出力抑制値
設 定 力 率0%

110.0～120.0V，2.5V Step
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
80.0～90.0V，2.5V Step
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
50.5～52.5Hz，0.5Hz Step
60.6～63.0Hz，0.6Hz Step
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
47.5～49.5Hz，0.5Hz Step
57.0～59.4Hz，0.6Hz Step
0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒－－－－

150, 300, 5秒，手動復帰
107.0/107.0, 107.5/107.5, 108.0/108.0, 108.5/108.5，
109.0/109.0, 109.5/109.5, 110.0/110.0, 110.5/110.5，
111.0/110.0, 111.5/111.5, 112.0/112.0, 112.5/112.5，
113.0/113.0V0%（標 準 値 は、 出 荷 時 の 設 定 値 で す。）
0.95

単 独 運 転 検 出 機 能 の 仕 様 及 び 標 準 (整 定) 値

能動的方式

ステップ注入付周
波数フィードバック
方式

速 断 用 （瞬 時） 過 電 圧 の 標 準 (整 定) 値
保 護 リ レ ー
瞬時交流過電圧

検出レベル
検出時限

0.80～1.00，0.01Step(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

検 出 方 式
受動的方式

設 定 範 囲標準値

力率一定制御 （指定力率）

電圧位相跳躍検
出方式

－
－
－
－

整 定 範 囲115.0V
1.0秒
80.0V
1.0秒
51.0Hz61.2Hz1.0秒
47.5Hz57.0Hz
2.0秒
－
－
－
－

周波数上昇
OFR

直流バス部

(標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。)

保 護 リ レ ー

交流過電圧
OVR

標準値
電気自動車等搭載
蓄電池回路部
－
－
－
－

整定値
検出レベル
検出要素
検出時限
保持時限
検出レベル
検出要素
検出時限

8°
電圧位相
0.5秒
－
1.2Hz
周波数変動
瞬 時

整 定 範 囲6, 8, 10, 12°
－
－
－
－
－
－

（標 準 値 は、 出 荷 時 の 整 定 値 で す。）
標準値
130V
0.1秒

（認 証 証 明 書 記 載 事 項 変 更 履 歴）
別 紙 の と お り23頁 3／5
認証登録番号：MP-0189（別紙）
認証モデルの型名：
VBPC255GS2，CSP55G1H，HQJP-MA55-3，SPSS-55E-NX，SPSS-55E-SN，SPSS-55E-DM，GPS55D, YL-SPSS-55E，SPSS-55E-LP，EH055B-C1 及び VBPC255GS2S
ソフトウェア管理番号：
パワコン本体システム制御マイコン；Ver1.01， 電力制御マイコン；Ver1.02
リモコン設定器
リモコン A；VBPR203M（Ver1.0.0）， リモコン B；LJNR01A（Ver1.00）
特 記 事 項：FRT 要件対応，遠隔出力制御（広義）対応及び無効電力発振抑制機能対応
出力制御装置の型名：別表参照
逆潮流防止用 CT の型名：別表参照

遠隔出力制御（広義）の組み合わせの詳細は別表の通りである（別表）
出力制御装置パワー
コンディショナ
（狭義）
認証モデルの
型名参照

型名
モニタレス出力制御装置 275(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW275, GP-PCM4A-TX, HQJP-MUK-A2, CSPSUC,
SPW275, SPW275-SN, SPW275-EX, SPW275-NX, YL-SPW275,
MCSM-P03, YL-SPW274R, YL-SPW274RT, EHSPTU-B, EHWQTU-B,
SPW274R-DM, SPW274RT-DM, SPW274R-NX, SPW274RT-NX,
LP-SULH-SDA0, LP-SULH-SDA,
SPW274R-LP, SPW274RT-LP, SPW274R-EG, SPW274RT-EG,
モニタレス出力制御装置 276(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ/計測 UT)VBPW276, MCSM-P04, CSPDUD, HQJP-MUKA-3, GP-PCM5A-TX,
YLE-PCM4TX, SPW276-NX, SPW276T-NX, SPW276-SN, SPW276-DM,
SPW276T-DM, YL-SPW276, YL-SPW276T, LP-SULH-SDB, SPW276-LP,
EHSPTU-C, EHWQTU-C, SPW276-EX
モニタ付出力制御装置 372(制御/計測 UT)VBPW372, VBPW372A(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)VBPM372C, VBPM371C
蓄電用 HEMS LJ-NA01(制御 UT)
LJ-NA01, LJ-NA01050, GPHNAA, CSPNAB, KNKNAA, HQJB-HNA-A1(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)MKN713, MKN704, MKN705(計測 UT1)
MKN732K(計測 UT2)

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2
MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

逆潮流防止用
CT

ソフトウェア
管理番号

本 CT は, 出力制御装
置が逆潮流防止制御を行う場合に使用される。

vbpw274out-5

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

vbpw276out-3

AKW4802CC26,
AKW4803CC26

vbpw372out-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA

vbpm372cout-5

Lj-na01out-2
mkn713out-5
mkn732kout-1
mkn7300s2out-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA
C/CT-1216-061

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061

エコーネットライト対応出力制御装置 MKN7360S1(制御/計測 UT)MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)

mkn713out-5(計測 UT3)

MKN713, MKN704, MKN705

24

頁 4／5
認証登録番号：MP-0189
MD-0038＋専用リモコン単独(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)(計測 UT)

MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050
MD-0038 内蔵計測回路

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-2

MD-0038 同梱リモコン，LJNR01A, LJNR01A050
MKN713, MKN704, MKN705
MKN732K

Lj-nr01out-1
Lj-nr01NA-2
mkn713out-5
mkn732kout-1

MKN7300S1+MKN7300S2,
MKH73001S1+MKN7300S2,
MKH73002S1+MKN7300S2
MKN7360S1, MKN7350S1, MKN733

mkn7300s2out-1

CTF-16-PA,
CTF-13NF-PA
C/CT-1216-061

mkn7360s1out-2

C/CT-1216-061

Solar Link ZERO-T2 SUI

1－

DataCube3

1.0.0

－

SAMG0C01, SAMGAC01

SAJT003-01

－

1.6.0

－

HA00000400

AKW4802B,
AKW4804B

狭義 PCS と同じ

逆電力検出用CT 参照

MD-0038＋専用リモコンシステム(制御 UT)(通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)(計測 UT1)(計測 UT2)(計測 UT3)
Solar Link ZERO Suite(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
Data Cube(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
サニックスアイ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)

ソラジットミニ(制御/通信/ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT)
NEEB003, NEEB003-U, NEEB003-S, NEEB003-US, NEEB004(計測 UT) AKW2010GB
補足事項

・制御 UT, 通信 UT, ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ UT, 計測 UT の組み合わせで出力制御装置として機能する。

（認証証明書記載事項変更履歴）※JET 確認書発行年月日／変更実施年月日

1.2019 年 10 月 23 日／2019 年 10 月 23 日
①最大指定皮相電力の変更：6.2KVA②特記事項の変更：（別表）補足事項における※1 の記載変更
2.2019 年 11 月 12 日／2019 年 11 月 12 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加
3.2020 年 1 月 22 日／2020 年 1 月 22 日
①認証モデルの型名追加：VBPC255GS2S を追加
4.2020 年 2 月 4 日／2020 年 2 月 4 日①ソフトウェア管理番号の変更：
パワコン本体システム制御マイコン；Ver1.01， 電力制御マイコン；Ver1.01
リモコン設定器
リモコン A；VBPR203M（Ver1.0.0）， リモコン B；LJNR01A（Ver1.00）
5.2020 年 2 月 27 日／2020 年 2 月 27 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の追加及びソフトウェア管理番号の変更
6.2020 年 3 月 24 日／2020 年 4 月 1 日①認証取得者の名称変更：三洋電機株式会社 エネルギーシステム SBU
7.2020 年 4 月 14 日／2020 年 4 月 14 日
①認証モデルの型名追加：GPS55D を追加
8.2020 年 5 月 19 日／2020 年 5 月 19 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置の型名変更

25

頁 5／5
認証登録番号：MP-0189
9.2020 年 8 月 21 日／2020 年 8 月 21 日
①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更
10.2020 年 11 月 9 日／2020 年 11 月 9 日①特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置ソフトウェア管理番号の変更②特記事項の変更：別表に記載している出力制御装置（計測 UT）及び逆潮流防止用 CT を追加
11.2020 年 12 月 21 日／2020 年 12 月 21 日
①ソフトウェア管理番号の変更：
パワコン本体システム制御マイコン；Ver1.01， 電力制御マイコン；Ver1.02
リモコン設定器
リモコン A；VBPR203M（Ver1.0.0）， リモコン B；LJNR01A（Ver1.00）－以下余白－

26