АГАТ-200.А
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕР.001.01.17.100. А ТОИЭ2020г.

Перед включением оперативного питания - заземлить!
При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!
Наименование
Версия №1.0.4

Редакция
Оригинальное издание

-2-

Дата
20.03.2020СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ........................................................................................................................................... 3ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 5
1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА ............................................................................................................... 6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.А .................................. 7
2.1 Конструкция ......................................................................................................................................... 7
2.2 Технические характеристики ............................................................................................................. 7
2.2.1 Питание .................................................................................................................................... 7
2.2.2 Измерительные входы ............................................................................................................ 7
2.2.3 Дискретные входы .................................................................................................................. 8
2.2.4 Выходные реле ........................................................................................................................ 8
2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя............................ 8
2.2.6 Светодиодные индикаторы .................................................................................................... 8
2.2.7 Порты связи ............................................................................................................................. 8
2.2.8 Условия окружающей среды ................................................................................................. 9
2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции ................................... 9
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.А ......................................................................... 10
3.1 Измерение .......................................................................................................................................... 10
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» ................................................................................................... 10
3.2 Защиты................................................................................................................................................ 10
3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)................................................................................ 10
3.2.2 Токовая отсечка (ТО) ........................................................................................................... 13
3.2.3 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ) ............................................................................... 16
3.2.4 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ) ..................................................... 19
3.2.5 Защита от обрыва фазы (ЗОФ) ............................................................................................. 22
3.2.6 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП) .................... 24
3.2.7 Дуговая защита (ДЗ) ............................................................................................................. 25
3.3 Автоматика......................................................................................................................................... 27
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ) .................................................................... 27
3.3.2 Автоматическое повторное включение (АПВ) .................................................................. 29
3.3.3 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) ...................................................................... 31
3.4 Способы организации логической защиты шин (ЛЗШ) …………………………………………32
3.5 Способ организации переключения групп уставок на примере максимальной токовой защиты(МТЗ)…………..………………………………………………………………………………………….34
3.6 Управление, контроль и мониторинг выключателя ....................................................................... 36
3.6.1 Режимы управления выключателем. ................................................................................... 36
3.6.2 Местное управление. ............................................................................................................ 37
3.6.3 Дистанционное управление ................................................................................................. 37
3.6.4 Диспетчерское управление .................................................................................................. 38
3.6.5 Настройки управления выключателем. .............................................................................. 38
3.6.6 Контроль и мониторинг выключателя ................................................................................ 39
3.7 Конфигурация .................................................................................................................................... 40
3.7.1 Конфигурация выключателя ................................................................................................ 40
3.7.2 Конфигурация измерительных входов ............................................................................... 42
3.7.3 Конфигурация дискретных входов...................................................................................... 43
3.7.4 Конфигурация выходных реле............................................................................................. 45
3.7.5 Конфигурация светодиодных индикаторов........................................................................ 45
3.7.6 Конфигурация защит ............................................................................................................ 46
3.7.7 Конфигурация устройства .................................................................................................... 46
3.8 Информация об устройстве .............................................................................................................. 47
3.8.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» ................................................................... 47
3.9 Контроль ............................................................................................................................................. 47
3.9.1 Меню «КОНТРОЛЬ» ............................................................................................................ 47
3.10 Тест ..................................................................................................................................................... 48
3.10.1 Меню «ТЕСТ» ....................................................................................................................... 48
3.11 Регистратор событий ......................................................................................................................... 49-3-

3.11.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий ................................ 49
3.11.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»................................................................. 49
3.12 Регистратор сигналов ........................................................................................................................ 50
3.12.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов................................ 50
3.12.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов. ................................................. 51
4 СВЯЗЬ ................................................................................................................................................. 55
4.1 Интерфейс связи USB........................................................................................................................ 55
4.2 Интерфейс связи RS-485 ................................................................................................................... 55
4.3 Программное обеспечение ................................................................................................................ 55
5 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ .............................................................................................. 56
6 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.А .................................................... 57
6.1 ЖКИ и кнопки управления ............................................................................................................... 57
6.2 Работа с меню. .................................................................................................................................... 57
6.2.1 Пароль..................................................................................................................................... 57
6.2.2 Редактирование параметров ................................................................................................. 58
6.2.3 Восстановление заводских настроек ................................................................................... 59
7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА ....................................................................................................... 60
7.1 Маркировка ........................................................................................................................................ 60
7.2 Упаковка ............................................................................................................................................. 60
8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .............................................................................................. 61
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.............................................................................................. 62
10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ....................................................................... 63
10.1 Правила транспортировки................................................................................................................. 63
10.2 Условия хранения .............................................................................................................................. 63
11 УТИЛИЗАЦИЯ .................................................................................................................................. 64ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.А. ....................................................................................... 65ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ................................. 67ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.А............................................................. 71ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.А ...................... 73ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.А .............................................................................. 75ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА
СВЯЗИ MODBUS RTU ............................................................................................................................. 76-4-ВВЕДЕНИЕ
Устройство АГАТ-200.А – выполняет функции токовой защиты и автоматики, управления ителемеханики присоединений 6÷35 кВ. Предназначено для установки на новых и реконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей, для замены старых
устройств РЗА и телемеханики.
Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства АГАТ-200.А, а также для руководства при монтаже наладке и эксплуатации.
Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации,поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим
техническим описанием.

-5-

1ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Функции защит, автоматики, управления и телемеханики, выполняемые устройством:−максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени
(3 ступени – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);−токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени –ТО1, ТО2, ТО3);−защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);−направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1,
НЗНЗ2);−
защита от обрыва фазы (2 ступени ЗОФ1, ЗОФ2);−защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1,
ЗННП2);−
дуговая защита присоединения (ДЗ);−резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);−автоматическое повторное включение (АПВ);−автоматическая частотная разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией
ЧАПВ;−местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;−мониторинг выключателя;−измерение фазных токов, тока Io и напряжения Uo;−регистратор аварийных событий;−регистратор аналоговых сигналов;−порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);−
порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя, измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

-6-

2

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГАТ-200.А

2.1
Конструкция
Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.
Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 4.
На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки
управления.
На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых идискретных сигналов) и вывод заземления (под винт М4).
На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского
номера устройства.
Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется
выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.
Схема подключения АГАТ-200.А приведена в Приложении 3.
2.2
Технические характеристики
2.2.1 Питание
Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных
цепей тока. Наличие схемы питания от цепей тока должно быть указано при заказе устройства.
Бланк заказа приведен в Приложении 5.
Параметры схемы питания приведены в таблице 1.
Таблица 1Номинальное напряжение питания
Допустимый диапазон напряжения питания
Допустимое время перерыва питания, не менее
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:− дежурный режим;− при срабатывании всех выходных реле.
Питание от ТТ:Используемые каналы токаМинимальный ток необходимый для питания устройства:− c номинальным током 5 А;
− c номинальным током 1 А.
Время готовности устройства после подачи напряжения (тока от ТТ), не более

220 В (=, ~)(100 ÷ 250) В (=, ~)500 мс
4 Вт;
7 Вт
Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
2,5 А
0,8 А
150 мсПо заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным напряжением питания 24, 48,
60 и 110В.
2.2.2 Измерительные входы
Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.
Таблица 2Токовые входы:Количество
Номинальный токТок термической
стойкости
Потребляемая мощность

Входы напряжения:I1, I2, I3
I4ДлительноВ течение 2 сЦепи измерения
Цепи питания от ТТКоличество
Номинальное напряжение (Uном)Длительно допустимое напряжение
Потребляемая мощность при номинальном напряжении

4 (I1, I2, I3, I4)
1 A/5 A0,2/1 A0,4 А/2 A/10 A
8 А/40 A/200 A
0,3 ВА/фазу (5 А)
4,0 ВА/фазу (5 А)
1 (U1)
100 В
150 В<0,5 ВА

Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3, I4 указывается при заказе устройства.

-7-

2.2.3 Дискретные входы
Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.
Таблица 3Тип модуля входов/выходов
Количество
ТипВремя распознавания
Номинальное входное напряжение **Напряжение срабатывания
Напряжение возврата
Потребляемая мощность

6DI-6RL
8DI-7RL
6 (DI1÷DI6)
8 (DI1÷DI8)Оптически развязанные
5÷1000 мc, шаг 1 мс (задается в меню)220 В (=/~)
110 В (=/~)
220 В (=/~)
110 В (=/~)
130 В
65 В
165 В
82 В
128 В
63 В
148 В
72 В
0,3 Вт на вход0,5 Вт на входТребуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.
2.2.4 Выходные релеПараметры выходных реле приведены в Таблице 4.
Таблица 4Тип модуля входов/выходов
КоличествоТип контактов:
− RL1
− RL2
− RL3
− RL4
− RL5
− RL6
− RL7
Номинальное напряжение контактов релеДлительно допустимый ток контактов релеТок контактов реле в течении 3с

6DI-6RL
6 (RL1÷RL6)

8DI-7RL
7 (RL1÷RL7)

2 НО
1 НО
2 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ/НО
250 В (=/~)
8А
15 А

1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НО
1 НЗ
1 НЗ/НО
250 В (=/~)
8А
15 А

2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя
Параметры выходов приведены в Таблице 5.
Таблица 5Количество
Обозначение
Допустимый ток дешунтирования

2 (выход фазы А и С)
L1, L2
До 150 А

2.2.6 Светодиодные индикаторы
Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 6.
Таблица 6Количество
Обозначение
Цвет:− LED1÷ LED9
− LED10Назначение:− LED1÷ LED9
− LED1010
LED1÷ LED10Красный
Зеленый
Назначается из менюИндикация исправности устройства

2.2.7 Порты связи
Параметры портов связи приведены в Таблице 7.
Таблица 7Порт 1Порт 2Интерфейс
Протокол
Скорость передачи, бодЧетность
Стоповые битыРазмещение
Интерфейс
Размещение

RS-485MODBUS RTU
1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
Чет/Нет/Нечет
1Порт на задней стенке
USBПорт на лицевой панели

-8-

2.2.8 Условия окружающей среды
Условия работы и хранения приведены Таблице 8.
Таблица 8Температура хранения
Рабочий диапазон температур

-40°C дo +70°C-25°C дo + 55 °C стандартное исполнение
-40°C дo + 70 °C специальное исполнение
98% при 25°C

Допустимая влажность

2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции
Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха
(20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой (45 – 65) Гц, значение которого приведено в Таблице 9.
Таблица 9Контролируемые цепиВходные ТТ – контакты выходных релеВходные ТТ – питание
Входные ТТ – дискретные входы
Питание – дискретные входы
Питание – дискретные выходы
Дискретные входы – контакты выходных релеИспытательное напряжение, В
2000
2000
2000
1500
2000
2000

Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 9, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и напряжении мегаомметра 500В – 100 Мом.
Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:−амплитуда импульса – 4,5 ± 0,5 кВ;−длительность фронта импульса – (1,2 × 10-6 ± 0,36 × 10- 6 ) с;−длительность спада импульса – (50 × 10-6 ± 10 × 10-6 ) с;−энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж;−количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.
Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0 ± 0,1)
МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения
после 3 – 4 периодов.
Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

-9-

3

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ АГАТ-200.А

3.1
ИзмерениеВ устройстве производится измерение трех фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности, а также сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.
На основе измеренных значений фазных токов производится расчет тока прямой и обратной
последовательности.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (Таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в
п.3.5.2 «Конфигурация измерительных входов».
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» АГАТ-200.А предусмотрена индикация следующих измеренных и рассчитанных величин:−первичных и вторичных действующих значений основной гармоники трех фазных
токов;−
первичных и вторичных значений тока нулевой последовательности;−вторичных значений тока обратной последовательности;−отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности
(I2/I1);−первичных и вторичных значений напряжения нулевой последовательности;−сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.
3.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».
Дополнительный подпункт меню присутствует только для измерительных величин, для которых предусмотрено измерение фазового угла или отображения как первичных, так и вторичных
значений. На наличие дополнительного подменю указывает наличие указателя «►» в правом углунижней строки ЖКИ.
В основном меню отображаются первичные значения измеряемых величин, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол. Для расчетных величин в основном меню отображается вторичное значение, а в дополнительном меню вторичное значение и фазовый угол.
Измеренные первичные значения фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности индицируются с учетом заданных в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ВХОДОВ» соответствующих коэффициентов трансформации тока и напряжения.
Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно
базового измерительного канала, который задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ».
3.2
Защиты
3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)В устройстве АГАТ-200.А предусмотрено три независимых ступени одно, двух или трехфазной максимальной токовой защиты – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3.
3.2.1.1 Описание и функциональные возможности МТЗМаксимальная токовая защита (МТЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания МТЗ может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗ предусмотрены следующие времятоковые характеристики срабатывания:−независимая;−нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;−
крутая (аналог РТВ-1);−пологая (аналог РТВ-IV);−тепловая характеристика без памяти;−тепловая характеристика с частичной памятью.
- 10 -

Графическое представление времятоковых характеристик срабатывания приведено в Приложении 2.
В МТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой)три режима блокировки:−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку,стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего
уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗ возобновляется и активируется выходное
реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени МТЗ начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени МТЗ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации
пускового органа МТЗ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания МТЗ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки МТЗ(дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени
блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания МТЗ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание МТЗ.
В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя привключении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗ определяется уставкой времени ускорения.
В устройстве предусмотрена возможность пуска АПВ после срабатывания МТЗ.
Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание МТЗ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).
В МТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании МТЗ.
Индикация срабатывания МТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание МТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата МТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.1.2 Описание меню и конфигурация МТЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени МТЗ производится соответственно вменю «МТЗ1(2, 3)».
Ввод/вывод из работы МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Фаза I». Для каждой изфаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение
– Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что ониназначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Еслифаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы
всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В иС можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Выбор характеристики срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ х-ка ср».
Ввод уставки тока срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Iсраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗ зависит от номинального тока измерительных кана- 11 -лов фаз тока, назначенных в меню «МТЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания МТЗ(«МТЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗ производится в пункте меню«МТЗ Тсраб,с».
Выбор режима работы блокировки МТЗ производится в пункте меню «МТЗ РежБлок».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Блок DI». Если в пункте меню «МТЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы МТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «МТЗ Тблок, с». Если уставку
времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «МТЗ Ускор.», азадание выдержки времени в пункте меню «МТЗ Tускор,с». Фиксация включения выключателя
производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «Выкл Вкл DI»меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Включение/отключение пуска АПВ при срабатывании МТЗ производится в пункте меню«МТЗ Пуск АПВ». Дополнительно для работы АПВ необходимо включить и настроить все параметры режима АПВ в пункте меню «АПВ».
Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск.МТЗ». Для отключения действия пускового органа МТЗ на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск.МТЗ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание МТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Реле 1», а второго реле впункте меню «МТЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗ (снижении токавсех фаз ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗ (снижении
тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«МТЗ Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗ производится в меню настройки МТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание МТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначеннымв меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительнодля работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню«УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл»задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «МТЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗ (МТЗ1(2,3))
приведен в Таблице 10.

- 12 -

Таблица 10
п. Меню «*.0 МТЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
2.
*.1 МТЗ1(2,3) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы МТЗДиапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Независимая, Чрезв.инв,Сильно.инв, Норм.инв,Крутая, Пологая, Тепловая
б.п, Тепловая с.п
0,5÷150 при Iном=5А
0,01
0,1÷30 при Iном=1А

*.2 МТЗ1(2,3) фаза IВыбор фаз тока срабатывания МТЗ

Ia, Ib, Ic*.3 МТЗ1(2,3) х-ка.ср

Выбор характеристики срабатывания
МТЗНезависимая

*.4 МТЗ1(2,3) Iсраб,АТок срабатывания МТЗ, А

5,00
1,00

*.5 МТЗ1(2,3) Тсраб,сВыдержка
МТЗ, с

0,05

0,05÷250

0,01*.6 МТЗ1(2,3) РежБлок

Выбор режима блокировки МТЗОстанов
тайм.

Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб-*.7 МТЗ1(2,3) Блок DIНазначение дискретного входа дляблокировки МТЗНетНет, DI1÷DI6(DI8)**-*.8 МТЗ1(2,3) Тблок,сВремя ограничения блокировки МТЗ, свремени

срабатывания

*.9 МТЗ1(2,3) Ускор.
*.10 МТЗ1(2,3) Тускор,сВвод/вывод из работы ускорения МТЗВыдержка времени ускорения МТЗ, сРазрешение/запрет работы АПВ после
*.11 МТЗ1(2,3) Пуск АПВсрабатывания МТЗНазначение действия пускового органа
*.12 Вых Пуск МТЗ1(2,3)МТЗ на выходное релеНазначение действия МТЗ на Выход*.13 МТЗ1(2,3) Реле 1ное реле 1*.14 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.15 МТЗ1(2,3) Реле 2Назначение действия МТЗ на выходное
реле 2*.16 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания МТЗНазначение светодиодного индикатора
*.18 МТЗ1(2,3) ИндСраб
срабатывания МТЗ*.17 Пуск УРОВ0.00«Длительно»
Откл
0,00

0,0÷250

0,01

Вкл, Откл
0,00÷1,00

0,01

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксации

Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

ОтклВкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-НетБез фиксации
Нет

-

*
- номер главного меню ступени МТЗ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.2.2 Токовая отсечка (ТО)В устройстве АГАТ-200.А предусмотрено три независимых ступени одно, двух или трехфазной токовой отсечки – ТО1, ТО2, ТО3.
3.2.2.1 Описание и функциональные возможности ТОТоковая отсечка (ТО) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении токалюбой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания ТО независимая с регулируемым временем возврата пускового органа. В ТО предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа приснижении тока ниже уставки. При срабатывании пускового органа ТО и кратковременных снижениях тока ниже уставки срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органа не происходит.
В ТО предусмотрена возможность ввода «загрубления» уставки по току на заданное уставкой время, при срабатывании назначенного дискретного входа. При введенном «загрублении» и- 13 -

срабатывании назначенного дискретного входа на протяжении заданного времени уставка токасрабатывания будет равна:Iср.загр = Iср × Кзагр.
где:−Iср.загр – уставка тока срабатывания ТО с учетом «загрубления»;−Iср – уставка тока срабатывания ТО заданная в меню;−Кзагр. – коэффициент загрубления.
В ТО предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой) трирежима блокировки
−останов таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТОостанавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа
ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, сталнеактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания, отсчет выдержки времени ТО возобновляется и активируется выходное реле,назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−сброс таймера - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени ТО начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле,назначенное на срабатывание при активации пускового органа;−блокировка срабатывания - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки
времени ТО не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания ТО блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку
срабатывания ТО, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание ТО.
В устройстве предусмотрена возможность пуска АПВ после срабатывания ТО.
Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ТО может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).
В ТО предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ТО.
Индикация срабатывания ТО может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ТО фиксируются с меткой времени и значениями токовфаз в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ТО – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.2.2 Описание меню и конфигурация ТО.
Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени ТО производится соответственно вменю «ТО1 (2, 3)».
Ввод/вывод из работы ТО производится в пункте меню «ТО Откл / Вкл».
Выбор фаз срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Фаза I». Для каждой из фазможет выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2,
для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Iсраб,А». Диапазон
задания уставки тока срабатывания ТО зависит от номинального тока измерительных каналов фазтока, назначенных в меню «ТО Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания ТО- 14 -

(«ТО Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображаетсяв кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ТО производится в пункте меню«ТО Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ТО производится в пункте
меню «ТО Твозв,с».
Ввод вывод из работы «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте
меню «ТО Загрубл.».
Ввод уставки времени действия «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производитсяв пункте меню «ТО Тзагр,с».
Ввод уставки коэффициента «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится впункте меню «ТО Кзагр,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ТО производится в пункте меню«ТО Блок DI». Если в пункте меню «ТО Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ТО будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа,будет действовать блокировка задается в пункте меню «ТО Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный
дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Включение/отключение пуска АПВ при срабатывании ТО производится в пункте меню«ТО Пуск АПВ». Дополнительно для работы АПВ необходимо включить и настроить все параметры режима АПВ в пункте меню «АПВ».
Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле в пункте меню «Вых Пуск ТО». Для отключения действия пускового органа ТО на выходное реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ТО» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ТО может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ТО производится в пункте меню «ТО Реле 1», а второго реле впункте меню «ТО Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ТО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ТО (снижении тока всех фазниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ТО назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ТО (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой
панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ТО назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ТО. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для егоактивации при срабатывании ТО необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«ТО Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».
Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ТО производится в меню настройки
ТО, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ТО совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительнодля работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню«УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл»задать выходное реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ТО (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ТО Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ТО (ТО1(2,3)) приведен в Таблице 11.
- 15 -

Таблица 11Значение поумолчанию
3.
Отклп. Меню «*.0 ТО»Параметр

1.
*.1 ТО1(2,3) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ТО*.2 ТО1(2,3) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ТО*.3 ТО1(2,3) Iсраб,АТок срабатывания ТО, А*.4 ТО1(2,3) Тсраб,с

*.8 ТО1(2,3) KзагрВыдержка времени срабатывания ТО, сВыдержка времени возврата пускового
органа ТО, сВвод/вывод из работы «загрубления»ТОВыдержка времени действия «загрубления» ТО, сКоэффициент «загрубления» ТО*.9 ТО1 (2,3) РежБлок

Выбор режима блокировки ТО*.10 ТО1(2,3) Блок DI*.11 ТО1(2,3) Тблок,с

*.5 ТО1(2,3) Твозв,с
*.6 ТО1(2,3) Загрубл.
*.7 ТО1(2,3) Тзагр,с

*.12 ТО1(2,3) Пуск АПВ*.13 Вых Пуск ТО1(2,3)*.14 ТО1(2,3) Реле 1

5,00
1,00
0,05

0,01

0,00

0,00÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

-0,00

0,00÷250

0,01

1,00
Останов
тайм.

0,50÷10Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб0,01Назначение дискретного входа дляблокировки ТОНетНет, DI1÷DI6(DI8)**-Время ограничения блокировки ТО, с

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Разрешение/запрет работы АПВ после
срабатывания ТОНазначение действия пускового органаТО на выходное релеНазначение действия ТО на выходное
реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.16 ТО1(2,3) Реле 2Назначение действия ТО на выходное
реле 2*.17 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.19 ТО1(2,3) Инд СрабШаг

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А
0,05÷250*.15 Сраб Реле 1*.18 Пуск УРОВДиапазон

Разрешение/запрет пуска УРОВ после
срабатывания ТОНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ТО

Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01

-

Без фиксации

Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно
Нет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле Дешунт. ***Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

ОтклВкл, Откл

-НетНет, LED1÷LED9-НетБез фиксации
Нет

-

*
- номер главного меню ступени ТО;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.2.3 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ)В устройстве АГАТ-200.А предусмотрено две независимых ступени защиты от замыканийна землю – ЗНЗ1, ЗНЗ2.
3.2.3.1 Описание и функциональные возможности ЗНЗЗащита от замыканий на землю (ЗНЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током нулевой последовательности (Io) заданного уставкой значения.
В ЗНЗ предусмотрена возможность выбора режима измерения тока нулевой последовательности (Io). Предусмотрено три режима измерения:−среднеквадратического значения тока Io (действующее значение суммы всех гармоник);−действующего значения первой гармоники тока Io;−расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных
токов.
- 16 -

Расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных токов
производится по формуле:1
Io = ( I a + Ib + I c)
3где:−Iо – рассчитанное значение тока нулевой последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗНЗ независимая.
В ЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗНЗ останавливается. После снятия блокировки ЗНЗ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.
В устройстве предусмотрена возможность пуска АПВ после срабатывания ЗНЗ.
Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 50 мс.
3.2.3.2 Описание меню и конфигурация ЗНЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНЗ производится соответственно вменю «ЗНЗ1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Откл / Вкл».
Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания ЗНЗ производится в пункте
меню «ЗНЗ Фаза Io». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор фаз тока для расчета Io производится в пункте меню «ЗНЗ Расч.Iо». Для каждой изфаз может выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2,
для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаздолжны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно
установить только Ib1 и Ic1. Для расчета Io обязательно необходимо задать все три фазы тока.
Выбор режима измерения тока нулевой последовательности производится в пункте меню«ЗНЗ Реж.изм». Может быть выбран один из двух режимов измерения:−Среднеквадр.
−Основн.час-та;−Расчетное Iо.
Ввод уставки тока срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Iо ср,А». Диапазон
задания уставки тока срабатывания ЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «ЗНЗ Фаза Iо». Если в меню назначения фазы срабатывания ЗНЗ(«ЗНЗ Фаза Iо») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню«ЗНЗ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Блок DI». Если в пункте меню «ЗНЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка
работы ЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного
входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗНЗ Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Включение/отключение пуска АПВ при срабатывании ЗНЗ производится в пункте меню«ЗНЗ Пуск АПВ». Дополнительно для работы АПВ необходимо включить и настроить все параметры режима АПВ в пункте меню «АПВ».
- 17 -

Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНЗ (снижении тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНЗ (снижении
тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНЗ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗНЗ Инд.сраб».
Описание, диапазон и шаг изменения уставок ступеней ЗНЗ1(2) приведен в Таблице 12.
Таблица 12
п. Меню «*.0 ЗНЗ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗНЗ1(2) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ЗНЗ*.2 ЗНЗ1(2) фаза IoВыбор индекса тока нулевой последовательности

*.3 ЗНЗ1(2) Расч.IoВыбор фаз тока для расчета Io*.4 ЗНЗ1(2) Реж.изм

Выбор режима измерения Io*.5 ЗНЗ1(2) Iо ср,АТок срабатывания ЗНЗ, А*.6 ЗНЗ1(2) Тсраб,с
*.7 ЗНЗ1(2) Блок DI*.8 ЗНЗ1(2) Тблок,с
*.9 ЗНЗ1(2) Пуск АПВ*.10 ЗНЗ1(2) Реле 1

Io

Ia, Ib, Ic
Основн.часта
1,000
0,200

Выдержка
времени
срабатывания
ЗНЗ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗНЗВремя ограничения блокировки ЗНЗ, сРазрешение/запрет работы АПВ после
срабатывания ЗНЗНазначение действия ЗНЗ на выходное
реле 1*.11 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.12 ЗНЗ1(2) Реле 2Назначение действия ЗНЗ на выходное
реле 2*.13 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.14 ЗНЗ1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗНЗДиапазон

Шаг

4.
5.
Вкл, Откл
Значение индексов токанулевой последовательности из назначенных наизмерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Основн.час-та / Среднеквадр./ Расчетное Iо
0,010÷30 при Iном=1А
0,001
0,002÷6 при Iном=0,2А

0,05

0,05÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01

Откл

Вкл, Откл

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗНЗ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
- 18 -

3.2.4 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)В устройстве АГАТ-200.А предусмотрено две независимых ступени направленной защитыот замыканий на землю – НЗНЗ1, НЗНЗ2.
3.2.4.1 Описание и функциональные возможности НЗНЗВ направленной защите от замыканий на землю (НЗНЗ) в зависимости от необходимых длясрабатывания критериев предусмотрено три режима работы.
Для НЗНЗ может быть выбран один из следующих режимов срабатывания:−направленный;−ненаправленный;−ненаправленный с контролем напряжения нулевой последовательности (Uo).
Направленный режим срабатывания.
В направленном режиме, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение
следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−напряжение нулевой последовательности Uo превышает заданное уставкой значение;−угол ϕ между напряжением нулевой последовательности и током нулевой последовательности находится в заданной зоне срабатывания (φсект.сраб);−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Зона срабатывания определяется уставкой базового угла (φбаз). (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания и выбранным направлением срабатывания.
Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.
Расчет угла между напряжением нулевой последовательности (Uo) и током нулевой последовательности (Io), начинается при значениях тока нулевой последовательности выше 0,05* I0номи напряжения нулевой последовательности выше 0,05*U0ном.

а)б)Рисунок 1. – диаграмма определения направления и зоны срабатывания НЗНЗа) – при базовом угле 90°;б) – при базовом угле 0°.
Ненаправленный режим срабатывания.
В ненаправленном режиме угол ϕ между напряжением и током нулевой последовательности и величина напряжения нулевой последовательности не контролируется.
В ненаправленном режиме для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение
следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Ненаправленный режим срабатывания с контролем Uo.
- 19 -В ненаправленном режиме с контролем Uo угол ϕ между напряжением и током нулевой последовательности не контролируетсяВ ненаправленном режиме с контролем Uo, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:−ток нулевой последовательности Io превышает заданное уставкой значение;−напряжение нулевой последовательности Uo превышает заданное уставкой значение;−нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.
Выдержка времени срабатывания НЗНЗ во всех режимах работы независимая.
В НЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени НЗНЗ останавливается. После снятия блокировки НЗНЗ (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.
Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания НЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание НЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока инапряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата НЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.4.2 Описание меню и конфигурация НЗНЗ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени НЗНЗ производится соответственно вменю «НЗНЗ1(2)».
Ввод/вывод из работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Откл / Вкл».
Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Фаза Io». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производитсяв пункте меню «НЗНЗ Фаза Uo». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (Uo, Uo1, Uo2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Выбор режима работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Реж.раб».
Выбор направления срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Направл».
Ввод уставки базового угла НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Баз.уг».
Ввод уставки угла ширины сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении производится в пункте меню «НЗНЗ Сект.ср».
Ввод уставки тока срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Io ср,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания НЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «НЗНЗ Фаза Iо». Если в меню назначения фазы срабатывания
НЗНЗ («НЗНЗ Фаза Iо») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображаетсяв кратностях от номинального тока.
Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Uo ср,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания НЗНЗ зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы Uo, назначенной в меню «НЗНЗ Фаза Uо». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания НЗНЗ («НЗНЗ Фаза Uо») неназначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню«НЗНЗ Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки НЗНЗ производится в пункте
меню «НЗНЗ Блок DI». Если в пункте меню «НЗНЗ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы НЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «НЗНЗ Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
- 20 -

Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Реле 1», а второго
реле в пункте меню «НЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных
реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания НЗНЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НЗНЗ до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания НЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «НЗНЗ Инд.сраб».
Описание, диапазон и шаг изменения уставок ступеней НЗНЗ1(2) приведен в Таблице 13.
Таблица 13
п. Меню «*.0 НЗНЗ»Параметр

1.
2.
*.1 НЗНЗ1(2) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы НЗНЗЗначение поумолчанию
3.
ОтклДиапазон

*.2 НЗНЗ1(2) Фаза IoВыбор индекса тока нулевой последовательности

Io*.3 НЗНЗ1(2) Фаза UoВыбор индекса напряжения нулевой
последовательности

Uo*.4 НЗНЗ1(2) Реж.раб

Выбор режима работы НЗНЗНаправл.

*.5 НЗНЗ1(2) Направл
*.6 НЗНЗ1(2) Баз.уг

Выбор направления сраб. НЗНЗЗадание базового угла НЗНЗ, °Ширина сектора срабатывания НЗНЗ впрямом направлении, °

Прямо
90

4.
Вкл, Откл
Значение индексов Io изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Значение индексов Uo изназначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ИЗМ.ВХОДОВ».
Направл., Ненаправл.,Ненапр. и UoПрямо, Обратно
-90÷9016090÷180*.8 НЗНЗ1(2) Io ср,АТок Io срабатывания НЗНЗ, А*.9 НЗНЗ1(2) Uo ср,В

1,000
0,200
20,0

Напряжение Uo срабатывания НЗНЗ, ВВыдержка
времени
срабатывания
0,1
НЗНЗ, сНазначение дискретного входа дляНетблокировки НЗНЗВремяограничения
блокировки
0.00
НЗНЗ, с«Длительно»Назначение действия НЗНЗ на выходНетное реле 1

0,010÷30 при Iном=1А
0,002÷6 при Iном=0,2А
5,0÷100*.7 НЗНЗ1(2) Сект.ср

*.10 НЗНЗ1(2) Тсраб,с
*.11 НЗНЗ1(2) Блок DI*.12 НЗНЗ1(2) Тблок,с
*.13 НЗНЗ1(2) Реле 1*.14 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.15 НЗНЗ1(2) Реле 2Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 2*.16 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.17 НЗНЗ1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания НЗНЗ

Шаг
5.
-

-

-

1
1
0,001
0,01

0,10÷250

0,01

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-0,0÷250

0,01

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени НЗНЗ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
- 21 -

3.2.5 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)Защита от обрыва фазы или неправильного чередования фаз (ЗОФ) срабатывает с заданной
выдержкой времени, при превышении соотношением токов обратной и прямой последовательности (I2/I1) заданного уставкой значения.
В нормальном режиме работы соотношение I2/I1 близко к нулю, тогда как при обрыве однойиз фаз соотношение становится близким к единице.
Значение тока прямой и обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов.
Ток прямой последовательности рассчитывается по формуле:1
I1 = ( I a + Ib∠120° + I c∠240°)3
Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:1
I 2 = ( I a + Ib∠240° + I c∠120°)3где:−I1 – рассчитанное значение тока прямой последовательности;−I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;−Ia, Ib и Ic - фазные токи.
Выдержка времени срабатывания ЗОФ независимая.
В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении измеряемого значения токов всех фаз ниже заданного уставкой минимального значения.
В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗОФ останавливается. После снятия блокировки ЗОФ (дискретный вход, назначенный наблокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗОФ возобновляется.
Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле.
Срабатывание ЗОФ может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗОФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗОФ фиксируются с меткой времени и значением токапрямой и обратной последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗОФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.5.1 Описание меню и конфигурация ЗОФ.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗОФ производится соответственно вменю «ЗОФ1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Откл / Вкл».
Выбор фазных токов для расчета тока прямой и обратной последовательности производитсяв пункте меню «ЗОФ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки минимального значения тока для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Iмин,А». Диапазон задания уставки минимального значения тока блокировки ЗОФ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню«ЗОФ Фаза I». Если в меню назначения фаз тока ЗОФ («ЗОФ Фаза I») не назначена ни одна изфаз, то значение уставки минимального тока блокировки отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки отношения тока обратной к току прямой последовательности для срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ I2/I1,%».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФТсраб,с».
- 22 -

Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Блок DI». Если в пункте меню «ЗОФ Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗОФ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗОФ Тблок, с». Если уставку
времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, поканазначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле впункте меню «Вых Пуск ЗОФ». Для отключения действия пускового органа ЗОФ на выходное
реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск ЗОФ» выбрать значение «Нет».
Срабатывание ЗОФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «ЗОФ Реле 1», а второго реле впункте меню «ЗОФ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных релеможно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗОФ (снижении токаобратной последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗОФ (снижении
тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗОФ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗОФ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «ЗОФ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗОФ (ЗОФ1(2))приведен в Таблице 14.
Таблица 14
п. Меню «*.0 ЗОФ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 ЗОФ1(2) Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы ЗОФ*.2 ЗОФ1(2) фаза IВыбор фаз тока срабатывания ЗОФ*.3 ЗОФ 1(2) Iмин,АУставка мин. тока блокировки ЗОФ, А*.4 ЗОФ1(2) I2/I1,%*.5 ЗОФ1(2) Тсраб,с
*.6 ЗОФ1(2) Блок DI*.7 ЗОФ1(2) Тблок,с
*.8 Вых Пуск ЗОФ1(2)*.9 ЗОФ1(2) Реле 1Диапазон

ШагУставка отношения I2/I1,%
Выдержка
времени
срабатывания
ЗОФ, с
Назначение дискретного входа дляблокировки ЗОФ

5,00
1,00
10

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,1÷5 при Iном=5А
0,02÷1 при Iном=1А
10÷100 %0,05

0,05÷250

0,01

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-Время ограничения блокировки ЗОФ, с

0.00«Длительно»0,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-Назначение действия пускового органаЗОФ на выходное релеНазначение действия ЗОФ на выходное
реле 1*.10 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1*.11 ЗОФ1(2) Реле 2Назначение действия ЗОФ на выходное
реле 2- 23 -

Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01
1

1.

2.

*.12 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2*.13 ЗОФ1(2) Инд СрабНазначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗОФ

3.
Без фиксации

4.
Без фиксации,С фиксацией, Импульсно

НетНет, LED1÷LED95.
-*- номер главного меню ступени ЗОФ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.6 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП)В устройстве АГАТ-200.А предусмотрено две независимых ступени защиты от повышения
напряжения нулевой последовательности – ЗННП1, ЗННП2.
3.2.6.1 Описание и функциональные возможности ЗННПЗащита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении напряжением нулевой последовательности (Uo) заданного уставкой значения.
Выдержка времени срабатывания ЗННП независимая.
В ЗННП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки
времени ЗННП останавливается. После снятия блокировки ЗННП (дискретный вход, назначенныйна блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗННП возобновляется.
Срабатывание ЗННП может быть назначено на два любых выходных реле.
Индикация срабатывания ЗННП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание ЗННП фиксируются с меткой времени и значением
напряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.
Коэффициент возврата ЗННП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени
срабатывания выходных реле – 100 мс.
3.2.6.2 Описание меню и конфигурация ЗННП.
Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗННП производится соответственно вменю «ЗННП 1(2)».
Ввод/вывод из работы ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Откл / Вкл».
Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания ЗННП производитсяв пункте меню «ЗННП Фаза Uo». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (Uo, Uo1, Uo2) из назначенных на измерительные каналы напряжения,в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
Ввод уставки напряжения срабатывания ЗННП производится в пункте меню«ЗННП Uо ср,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗННП зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы Uo, назначенной в меню «ЗННПФаза Uо». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания ЗННП («ЗННП Фаза Uо») неназначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗННП производится в пункте меню«ЗННП Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки ЗННП производится в пункте
меню «ЗННП Блок DI». Если в пункте меню «ЗННП Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗННП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания
дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗННП Тблок, с». Еслиуставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно,пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.
Срабатывание ЗННП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Реле 1», а второго
реле в пункте меню «ЗННП Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
- 24 -

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗННП (снижении
напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное
реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗННП (снижении напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо отсостояния выхода срабатывания ЗННП. Длительность импульса отключения задается в меню«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗННП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗННП Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗННП (ЗННП1(2))приведен в Таблице 15.
Таблица 15
п. Меню «*.0 ЗННП»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
2.
*.1 ЗННП1(2) Откл / Вкл Ввод/вывод из работы ЗННП*.2 ЗННП1(2) фаза Uo*.3 ЗННП1(2) Uо ср,А*.4 ЗННП1(2) Тсраб,с
*.5 ЗННП1(2) Блок DIВыбор индекса напряжения нулевой
последовательности
Напряжение срабатывания ЗННП, ВВыдержка
времени
срабатывания
ЗННП, сНазначение дискретного входа дляблокировки ЗННПДиапазон

Шаг

15

4.
Вкл, Откл
Значение индексов напряжения нулевой последовательности из назначенныхна измерительные каналы
тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
5÷100

0,1

1

0,1÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**

-

Uo

5.
-

-

*.6 ЗННП1(2) Тблок,сВремя ограничения блокировки ЗННП,с

0.00«Длительно»0,0÷250

0,01*.7 ЗННП1(2) Реле 1Назначение действия ЗННП на выходное реле 1НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.8 Сраб Реле 1Выбор режима срабатывания Реле 1Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.9 ЗННП1(2) Реле 2Назначение действия ЗННП на выходное реле 2НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-*.10 Сраб Реле 2Выбор режима срабатывания Реле 2Без фиксацииБез фиксации,С фиксацией, Импульсно

-*.11 ЗННП1(2) ИндСраб

Назначение светодиодного индикатора
срабатывания ЗННПНетНет, LED1÷LED9-*- номер главного меню ступени ЗННП;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.2.7 Дуговая защита (ДЗ)Дуговая защита (ДЗ) срабатывает, при фиксации срабатывании внешних датчиков контроля
возникновения дуги.
В ДЗ предусмотрен контроль одного или двух датчиков. Для контроля датчиков может бытьназначен любой дискретный вход.
Для каждого из датчиков может быть выбран режим срабатывания с контролем тока.
Для обоих датчиков предусмотрена возможность задания максимального времени контроля.
Если для датчика выбран режим срабатывания с контролем тока, то после истечения выдержки
времени контроля и отсутствии тока действие данного датчика блокируется и формируется сигнализация о неисправности датчика.
Срабатывание сигнализации о неисправности датчика может быть назначено на любое выходное реле и светодиодный индикатор.
- 25 -

Для каждого из датчиков предусмотрено отдельное выходное реле. Срабатывание каждогоиз датчиков может быть также назначено на реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается призаказе устройства).
В ДЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя
(УРОВ) при срабатывании ДЗ.
Индикация срабатывания ДЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Срабатывание ДЗ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.2.7.1 Описание меню и конфигурация ДЗ.
Конфигурация и настройка параметров ДЗ производится в меню «ДЗ».
Ввод/вывод из работы ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Откл / Вкл».
Назначение требуемого дискретного входа для контроля 1 датчика производится в пункте
меню «ДЗ Датчик 1».
Назначение требуемого дискретного входа для контроля 2 датчика производится в пункте
меню «ДЗ Датчик 2».
Ввод уставки максимального времени контроля датчиков производится в пункте меню«ДЗ Тконтр,с».
Выбор режима срабатывания датчиков (с контролем тока или без) производится в пункте
меню «ДЗ Контр I>».
Выбор фаз контроля тока ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Фаза I». Для каждой из фазможет быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia,
Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока контроля производится в пункте меню «ДЗ Iконтр.I>,А». Диапазон задания уставки тока контроля ДЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока,назначенных в меню «ДЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз контроля ДЗ («ДЗ Фаза I») неназначена ни одна из фаз, то значение уставки тока контроля отображается в кратностях от номинального тока.
Срабатывание каждого датчика ДЗ может быть назначено на одно из выходных реле.
Назначение выходного реле для Датчика 1 производится в пункте меню «ДЗ Реле Д1», а для Датчика Д2 в пункте меню «ДЗ Реле Д2». В пункте меню «ДЗ Реле Д1(Д2) для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:−без фиксации;−с фиксацией;−импульсно.
Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДЗ.
Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реленаходится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДЗ до момента
квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать неменее 2 секунд.
Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное релесрабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».
Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для егоактивации при срабатывании ДЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле«ДЗ Реле Д1(Д2) выбрать значение «Реле Дешунт.».
В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДЗ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДЗ производится в меню настройки ДЗ, в пункте
«Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОН- 26 -ФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы
УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное
реле отключения выключателя.
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДЗ (LED1÷LED9) назначается впункте меню «ДЗ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДЗ приведен в Таблице 16.
Таблица 16
п. Меню «*.0 ДЗ»
1.
*.1 ДЗ Откл / Вкл*.2 ДЗ Датчик 1*.3 ДЗ2 Датчик 2*.4 ДЗ Тконтр,с
*.5 ДЗ Контр,I>*.6 ДЗ фаза I*.7 ДЗ Контр.I>,А
*.8 ДЗ Реле Д1*.9 Сраб Реле Д1*.10 ДЗ Реле Д2*.11 Сраб Реле Д2*.12 Пуск УРОВ*.13 ДЗ Инд Сраб*.14 ДЗ Реле Неис*.15 ДЗ Инд НеисПараметр
2.
Ввод/вывод из работы ДЗНазначение дискретного для контроля
Датчика 1Назначение дискретного для контроля
Датчика 2Время контроля датчика

Значение поумолчанию
3.
ОтклДиапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл

-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**

-

0.00

0,0÷250
Нет, Датчик 1, Датчик 2,Включение контроля тока для датчиков
НетДатчик 1 и 2Значение одноименной
фазы из назначенных наВыбор фаз контроля тока ДЗ
Ia, Ib, Ic
измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
5,00
0,5÷150 при Iном=5АУставка тока контроля, А
1,00
0,1÷30 при Iном=1АНазначение действия Датчика 1 наНет, RL1÷RL6(RL7)**/Нетвыходное релеРеле Дешунт. ***Выбор режима срабатывания Реле Без фиксаБез фиксации,Датчика 1цииС фиксацией, Импульсно
Назначение действия Датчика 2 наНет, RL1÷RL6(RL7)**/Нетвыходное релеРеле Дешунт. ***Выбор режима срабатывания Реле Без фиксаБез фиксации,Датчика 2цииС фиксацией, Импульсно
Разрешение/запрет пуска УРОВ после
ОтклВкл, Откл
срабатывания ДЗНазначение светодиодного индикатора
НетНет, LED1÷LED9срабатывания ДЗНазначение реле неисправности датчиНет
Нет, RL1÷RL6(RL7)**
каНазначение светодиодного индикатора
НетНет, LED1÷LED9неисправности датчика

5.

0,01

-

0,01
-

*
- номер главного меню ступени ДЗ;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.3
Автоматика
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)В устройстве предусмотрена функция резервирования отказа выключателя при срабатывании токовых защит (УРОВ).
3.3.1.1 Описание и функциональные возможности УРОВВ функции УРОВ предусмотрено как резервирование отказа при отключении собственного
выключателя данного присоединения, при срабатывании токовых защит устройства, так и резервирование отказа выключателей нижестоящих присоединений.
Функция УРОВ осуществляет выдачу команды на отключение выключателя вышестоящего
присоединения при срабатывании токовых защит и не отключении в течение заданной выдержки
времени собственного выключателя. Контроль отключения выключателя производится по отсутствию тока.

- 27 -

Для пуска УРОВ при срабатывании токовых защит необходимо в меню требуемой ступени
токовой защиты включить разрешение пуска УРОВ. Для пуска УРОВ от требуемой ступени токовой защиты необходимо чтобы одно из реле, назначенных на срабатывание данной ступени защиты, совпадало с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».
Обязательным условием для работы функции УРОВ является назначение выходного релеотключения выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл
Выкл».
Также в функции УРОВ предусмотрено отключение собственного выключателя защищаемого присоединения при отказе выключателя нижестоящего присоединения. Контроль отказа выключателя фиксируется при срабатывании назначенного дискретного входа. Отключение производится без выдержки времени, но с контролем протекания тока. Для срабатывания ток должен
быть выше заданной уставки.
Срабатывание УРОВ при отказе собственного выключателя данного присоединения может
быть назначено на любое выходное реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть
устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства). Срабатывание выходного реле УРОВ длительное. Сброс выходного реле УРОВ происходит только при снижении тока ниже заданной уставки контроля тока. При этомминимальное время срабатывания выходного реле УРОВ ограничивается длительностью импульса
отключения выключателя заданного в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
При срабатывании функции УРОВ от внешних защит (по дискретному входу) срабатывает
выходное реле назначенное как реле отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Индикация срабатывания УРОВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск и срабатывание УРОВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.3.1.2 Меню «УРОВ»Конфигурация и настройка параметров УРОВ производится в меню «УРОВ».
Ввод/вывод из работы УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Откл / Вкл».
Выбор фаз контроля тока производится в пункте меню «УРОВ Фаза I». Для каждой из фазможет быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia,
Ia1 или Ia2, для фазы B – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы C – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фазатока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всехтрех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и Сможно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».
Ввод уставки тока срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Iсраб,А».
Диапазон задания уставки тока срабатывания УРОВ зависит от номинального тока измерительных
каналов фаз тока, назначенных в меню «УРОВ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания УРОВ («УРОВ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания
отображается в кратностях от номинального тока.
Ввод уставки выдержки времени срабатывания УРОВ производится в пункте меню«УРОВ Тсраб,с».
Назначение выходного реле срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ
Вых.Реле».
Назначение требуемого дискретного входа для пуска УРОВ от внешних защит производится в пункте меню «УРОВ Внеш.Защ».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания УРОВ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «УРОВ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок УРОВ приведен в Таблице 17.

- 28 -

Таблица 17
п. Меню «*.0 УРОВ»Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

1.
*.1 УРОВ Откл / Вкл2.
Ввод/вывод из работы УРОВ*.2 УРОВ фаза IВыбор фаз тока срабатывания УРОВ*.3 УРОВ Iсраб,АТок срабатывания УРОВ, А*.4 УРОВ Тсраб,с
*.5 УРОВ Вых.Реле
*.6 УРОВ Внеш.Защ
*.7 УРОВ Инд.Сраб

Выдержка
времени
срабатывания
УРОВ, сНазначение выходного реле срабатывания УРОВНазначение дискретного входа дляпуска УРОВ от внешних защит
Назначение светодиода на индикацию
срабатывания УРОВДиапазон

Шаг

5,00
1,00

4.
Вкл, Откл
Значение одноименной
фазы из назначенных наизмерительные каналы токав меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».
0,5÷150 при Iном=5А
0,1÷30 при Iном=1А

0,50,0÷2500,01НетНет, RL1÷RL6(RL7)**/
Реле дешунтирования **-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, LED1÷LED9-Ia, Ib, Ic

5.
-

-

0,01

*
- номер главного меню «УРОВ»;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов;*** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
3.3.2 Автоматическое повторное включение (АПВ)В устройстве предусмотрена функция двукратного автоматического повторного включения(АПВ).
3.3.2.1 Описание и функциональные возможности АПВФункция АПВ осуществляет включение выключателя с заданной выдержкой времени приналичии готовности АПВ и фиксации сигнала на пуск АПВ.
Готовность АПВ формируется, с заданной выдержкой времени, после фиксации наличия
включенного положения выключателя. Выдержка времени готовности, а также выдержка временина срабатывание регулируемые и задаются в меню настройки АПВ.
Пуск АПВ осуществляется:−при срабатывании любой из ступеней токовых защит (МТЗ, ТО);−от функции АЧР (ЧАПВ);−дистанционно, при срабатывании назначенного дискретного входа.
Для пуска АПВ при срабатывании МТЗ, ТО необходимо в меню требуемой ступени МТЗили ТО включить разрешение пуска АПВ.
Для пуска АПВ от функции АЧР необходимо в меню настройки АЧР включить разрешение
пуска АПВ при восстановлении частоты (ЧАПВ).
Количество циклов АПВ задается в меню настройки АПВ.
Выдержка времени срабатывания АПВ для каждого из циклов задается отдельно вменю
настройки АПВ.
В устройстве предусмотрена возможность ввода/вывода АПВ из работы при срабатывании
назначенного дискретного входа.
В АПВ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного
дискретного входа.
При срабатывании АПВ срабатывает выходное реле назначенное как реле включения выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Срабатывание выходного релеАПВ импульсное.
Индикация срабатывания АПВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Пуск, блокировка и срабатывание АПВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
Для работы функции АПВ необходимо наличие сигналов о состоянии выключателя. Дляэтого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах
- 29 -

«ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
3.3.2.2 Алгоритм работы АПВПри включении выключателя с заданной выдержкой времени формируется готовность
АПВ. При наличии готовности АПВ, формировании сигнала на пуск АПВ, отсутствии блокировкиАПВ и фиксации отключенного положения выключателя запускается таймер выдержки времени
срабатывания первого цикла АПВ и сбрасывается готовность АПВ. По истечении выдержки времени пускового органа АПВ, при отсутствии блокировки АПВ, и отключенном состоянии выключателя выдается импульс на срабатывание выходного реле, назначенного как реле отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». При фиксации включения выключателя импульс на включение снимается, даже если выдержка времени импульса еще не истекла.
После включения выключателя запускается таймер выдержки времени формирования готовности
АПВ.
Однократное АПВ.
Если в меню настройки АПВ количество циклов задано – 1, то:−при повторном срабатывании защит и отключении выключателя, до истечения выдержки времени формирования готовности АПВ (неуспешное АПВ), обнуляется таймер выдержки
времени формирования готовности, таймер выдержки времени на срабатывание не запускается иАПВ переходит в режим ожидания фиксации включенного положения выключателя.
Двукратное АПВ.
Если в меню настройки АПВ количество циклов задано – 2, то:−при повторном срабатывании защит и отключении выключателя, до истечения выдержки времени формирования готовности АПВ (неуспешный первый цикл АПВ), обнуляется
таймер выдержки времени формирования готовности, запускается таймер выдержки времени второго цикла АПВ.
По истечении выдержки времени второго цикла АПВ, при отсутствии блокировки АПВ, иотключенном состоянии выключателя выдается импульс на срабатывание выходного реле, назначенного как реле отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
При фиксации включения выключателя импульс на включение снимается, даже если выдержка
времени импульса еще не истекла. После включения выключателя запускается таймер выдержки
времени формирования готовности АПВ.
При повторном срабатывании защит и отключении выключателя, до истечения выдержки
времени формирования готовности АПВ (неуспешный второй цикл АПВ), обнуляется таймер выдержки времени формирования готовности, таймер выдержки времени на срабатывание не запускается и АПВ переходит в режим ожидания фиксации включенного положения выключателя.
3.3.2.3 Меню «АПВ»Конфигурация и настройка параметров АПВ производится в меню «АПВ».
Ввод/вывод из работы АПВ производится в пункте меню «АПВ Откл / Вкл».
Назначение требуемого дискретного входа для ввода/вывода из работы АПВ производитсяв пункте меню «АПВ Ввод DI». Если в данном пункте меню выбрать значение «Нет» АПВ будет
введено в работу.
Задание количества циклов АПВ производится в пункте меню «АПВ Кол.цикл».
Ввод уставки выдержки времени формирования готовности АПВ производится в пункте
меню «АПВ Тгот,с».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания 1 цикла АПВ производится в пункте меню«АПВ1 Тсраб,с».
Ввод уставки выдержки времени срабатывания 2 цикла АПВ производится в пункте меню«АПВ2 Тсраб,с».
Назначение требуемого дискретного входа для блокировки АПВ производится в пункте меню «АПВ Блок DI».
Назначение требуемого дискретного входа для внешнего пуска АПВ производится в пункте
меню «АПВ Пуск DI».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания АПВ (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «АПВ Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АПВ приведен в Таблице 18.
- 30 -

Таблица 18
п. Меню «*.0 АПВ»1.
*.1 АПВ Откл / Вкл*.2 АПВ Ввод DI*.3 АПВ Кол.цикл
*.4 АПВ Тгот,с
*.5 АПВ1 Тсраб,с
*.6 АПВ2 Тсраб,с
*.7 АПВ Блок DI*.8 АПВ Пуск DI*.9 АПВ Инд.Сраб

Параметр
2.
Ввод/вывод из работы АПВНазначение дискретного входа дляввода/вывода из работы АПВЗадание количества циклов АПВВыдержка времени готовности АПВ, сВыдержка времени срабатывания первого цикла АПВ, сВыдержка времени срабатывания второго цикла АПВ, сНазначение дискретного входа дляблокировки АПВНазначение дискретного входа длявнешнего пуска АПВНазначение светодиода на индикацию
срабатывания АПВЗначение поумолчанию
3.
ОтклДиапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл

-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**

-

1
5,00

1, 2
0,2÷250

0,01

2,00

0,0÷250

0,01

4,00

0,0÷2500,01НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, LED1÷LED9

-

5.

*
- номер главного меню «АПВ»;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.3.3 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)В устройстве предусмотрена функция автоматической частотной разгрузки от внешнего реле частоты.
3.3.3.1 Описание и функциональные возможности АЧРАЧР предназначено для отключения выключателя от внешнего реле частоты, при срабатывании назначенного дискретного входа.
В функции АЧР предусмотрено возможность формирования сигнала на пуск АПВ (ЧАПВ)при восстановлении частоты, с возможностью задания допустимого времени ожидания восстановления частоты.
Срабатывание АЧР может быть назначено на любое выходное реле. Срабатывание АЧР импульсное. Длительность импульса соответствует заданному импульсу на отключение выключателяв меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Индикация срабатывания АЧР может быть назначена на любой светодиодный индикатор.
Срабатывание АЧР фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.
3.3.3.2 Алгоритм работы АЧРПри включенной функции АЧР и срабатывании назначенного в пункте меню«АЧР Сраб DI» дискретного входа формируется импульс на срабатывание назначенного в пункте
меню «АЧР Вых.Реле» выходного реле.
При восстановлении частоты и соответственно деактивации назначенного в пункте меню«АЧР Сраб DI» дискретного входа может быть выполнен пуск АПВ.
Для пуска АПВ от функции АЧР (ЧАПВ) необходимо выполнение следующих условий:−в меню настройки АЧР должен быть включен пуск АПВ от функции АЧР;−функция АПВ должна быть включена;−на момент отключения выключателя от АЧР (активация дискретного входа назначенного в пункте меню «АЧР Сраб DI») АПВ должно быть готово и выключатель включен.
При перезагрузке устройства (Откл / Вкл оперативного питания) или произведении операций включения отключения выключателя после срабатывания АЧР на отключение при последующем восстановлении частоты пуск АПВ выполнен не будет.
3.3.3.3 Меню «АЧР»Конфигурация и настройка параметров АЧР производится в меню «АЧР».
Ввод/вывод из работы АЧР производится в пункте меню «АЧР Откл / Вкл».
Назначение требуемого дискретного входа для фиксации срабатывания внешнего реле частоты производится в пункте меню «АЧР Сраб DI».
Ввод уставки выдержки допустимого времени ожидания восстановления частоты для пускаАПВ производится в пункте меню «АЧР Тожид,с». Если уставку времени ожидания задать равной
0.00, то время ожидания не ограничивается.
- 31 -

Назначение выходного реле срабатывания АЧР производится в пункте меню «АЧР
Вых.Реле».
Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания АЧР (LED1÷LED9) назначаетсяв пункте меню «АЧР Инд.сраб».
Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АЧР приведен в Таблице 19.
Таблица 19
п. Меню «*.0 АЧР»1.
*.1 АЧР Откл / Вкл*.2 АЧР Сраб DI*.3 АЧР Вых.Реле
*.4 АЧР Тожид,с
*.5 АЧР пуск АПВ*.6 АЧР Инд.Сраб

Значение поумолчанию
3.
ОтклПараметр

2.
Ввод/вывод из работы АЧРНазначение дискретного входа дляНетфиксации сраб. внешнего реле частоты
Назначение выходного реле срабатыНет
вания АЧРВыдержка времени ожидания восста0,00новления частоты, с«Длительно»Разрешение/запрет работы АПВ после
Отклвосстановления частоты
Назначение светодиода на индикацию
Нетсрабатывания АЧРДиапазон

Шаг

4.
Вкл, Откл

-Нет, DI1÷DI6(DI8)**-

Нет, RL1÷RL6(RL7)**-0,0÷250

0,01

Вкл, Откл

-Нет, LED1÷LED9

-

5.

*
- номер главного меню «АЧР»;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.4
Способы организации логической защиты шин (ЛЗШ)Принцип действия логической защиты шин заключается в ускорении работы МТЗ до 0,1-0,14
сек на ячейке, питающей сборные шины (ячейка ввода или секционного выключателя), в случаях,когда отсутствует пуск МТЗ всех отходящих присоединений секции. Логика: «Если нет пуска МТЗячеек отходящих линий (ОЛ), значит КЗ развивается непосредственно на сборных шинах, и отключение выключателя питающей ячейки требуется производить по факту пуска ее МТЗ с минимальной выдержкой времени».
Для организации ЛЗШ требуется реализовать цепи связи между РЗА АГАТ отходящих линийи РЗА АГАТ питающих ячеек вводного и секционного выключателей:Рисунок 2 - Схема организации ЛЗШ на постоянном оперативном токеПри выполнении шинок ЛЗШ в распредустройствах без гарантированного питания (на переменном оперативном токе), для подключения шинок ЛЗШ рекомендуется использовать дискретные входы, предназначенные для подключения «сухого контакта» - вход DI4 в терминалах АГАТ100; входы DI5(DI6) – в терминалах АГАТ-200 (в зависимости от кода заказа терминала). Данные
дискретные входы используют внутренний источник питания терминала и подключаются к выходным контактам реле напрямую без оперативного тока. В этом случае работа дискретных входов не зависит от просадок напряжения питания РЗА при близких КЗ:- 32 -

Рисунок 3 - Схема организации ЛЗШ на переменном оперативном токеВ терминалах АГАТ ячеек отходящих линий выходное реле (RL), подключаемое кшинкам ЛЗШ настраивается на срабатывание от пуска МТЗ:Рисунок 4 – Назначение выходного реле на пуск МТЗВ терминалах АГАТ ячеек вводного и секционного выключателей для выполнения ЛЗШзадействуется дополнительная ступень токовой защиты, которая настраивается аналогично ступени МТЗ (с такой же уставкой тока срабатывания), но с выдержкой времени (МТЗ TСРАБ, с) 0,10,14сек. Данная ступень токовой защиты должна блокироваться от соответствующего дискретного
входа (МТЗ Блок DI):Рисунок 5 – Назначение дискретного входа для блокировки ступени МТЗ- 33 -

Устанавливаемое время блокировки МТЗ (МТЗ Тблок.с) должно быть достаточным, для отключения по МТЗ любого из отходящих присоединений секции. При установке времени блокировки 0 ступень отключения по ЛЗШ будет заблокирована до тех пор, пока на терминале АГАТотходящего присоединения замкнуто выходное реле «Пуск МТЗ»:Рисунок 6 – Назначение времени блокировки ступени МТЗ по дискретному входу
Таким образом, при коротком замыкании на шинах 6(10) кВ логическая защита шин устраняет его практически без выдержки времени (0,1-0,15 с), а при замыкании на присоединении –ЛЗШ блокируется, позволяя устранить КЗ нижестоящим защитам.
Простые защиты, вроде МТЗ, не могут выполнить селективное отключение КЗ на сборных
шинах без выдержки времени, что приводит к увеличению повреждения ячеек распредустройства,особенно на уровнях распределения “ПС” и “РТП”, где уровень токов КЗ обычно высок.
Стандартное время срабатывания МТЗ вводной ячейки – 1-2 секунды, против 0,1-0,15 секунд у ЛЗШ. Выигрыш в быстродействии очевиден.
Реализация оперативного переключения групп уставок в устройствах АГАТ3.5
Оперативное переключение ступеней защит в устройствах АГАТ осуществляется через
дискретные входы устройства. Для реализации переключения между двумя группами уставок
ключ оперативного выбора уставки (SA) должен быть подключен к дискретным входам устройства (DI) согласно схемы ниже:Рисунок 7 – Оперативное переключение групп уставок
Ступени защит в устройствах АГАТ не выделены в отдельные группы уставок. Выбор рабочей уставки производится посредством блокировки/деблокировки отдельных ступеней защит посостоянию дискретного входа. Такую возможность имеют все функции защит в устройстве. Дляввода/вывода определенной ступени защиты от положения ключа в меню конфигурации данной
ступени параметру «Блокировка от DI» должен быть назначен соответствующий дискретный
вход. На иллюстрации ниже представлен пример назначения дискретного входа для блокировки
первой ступени МТЗ (параметр МТЗ1 Блок DI) через программу конфигурирования SUZi:- 34 -

Рисунок 8 – Назначение дискретного входа для блокировки первой ступени МТЗ и установка времени блокировки
Второй параметр, время блокировки по дискретному входу (Тблок.с) – указывает время, накоторое будет выведена ступень защиты. Если установлено значение «ноль», защита будет выведена до тех пор, пока активирован дискретный вход – для реализации выбора ступени защит отключа данный параметр следует оставить «0». В этом случае при активации выбранного дискретного входа от кулачкового переключателя данная ступень защиты будет заблокирована и выведенаиз работы.
Аналогично выполняем настройку для второй ступени защит, которая будет задействованав оперативном переключении уставок. Для нее назначаем второй дискретный вход, к которому
подключен кулачковый переключатель.
На иллюстрации выбор дискретного входа для блокировки 2-й ступени МТЗ:Рисунок 9 - Назначение дискретного входа для блокировки второй ступени МТЗ и установка
времени блокировки
Таким образом, выбор требуемых уставок осуществляется посредством блокировки ступеней защит при активации ключом выбора уставки соответствующего дискретного входа. Для вышеприведенной схемы при переводе ключа SA в положение 1, будет активирован нижний дискретный вход и заблокируются все ступени защит, в которых в параметре «Блок DI» указан данный вход. При переводе ключа SA в положение 2 будут заблокированы все ступени защит, блокируемые по верхнему DI, а защиты, блокируемые от нижнего дискретного входа, будут введены вработу.
- 35 -

Для индикации активной группы уставок, на активацию дискретных входов, задействованных в выборе уставок (к которым подключается ключ), следует назначить работу светодиодных
индикаторов. Данная настройка выполняется в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ
ВХОДОВ». Режим работы выбранных светодиодов следует установить «Без фиксации» (меню«КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНДИКАТОРОВ»).

Рисунок 10 – Назначение светодиода для указания активной группы уставокВ этом случае при переводе ключа выбора уставок, активная группа уставок будет подтверждаться светодиодом на лицевой панели устройства.
3.6
Управление, контроль и мониторинг выключателя
3.6.1 Режимы управления выключателем.
В устройстве предусмотрены следующие режимы управления выключателем:−местный - от кнопок на лицевой панели устройства;−дистанционный - при срабатывании назначенных дискретных входов;−диспетчерский - по сети передачи информации.
Для возможности управления выключателем необходимо наличие сигналов о состоянии
выключателя. Для этого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
Также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «Реле ВклВыкл» и«Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя.
Включение выключателя.
Включение выключателя для всех режимов управления возможно только при наличии разрешения на включение. Для формирования разрешения на включение выключателя необходимо
выполнение следующих условий:−наличие отключенного состояния выключателя;−отсутствие сигналов на срабатывание выходного реле отключения выключателя;−отсутствие неисправности выключателя;−дискретный вход, назначенный на разрешение включения, активный или не задан (впункте «Разр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);−дискретный вход, назначенный на запрет включения, неактивный или не задан (впункте «Запр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);−дискретный вход, назначенный на запрет управления, неактивный или не задан (вменю «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Запр Упр DI» установлено значение
«Нет»).
Наличие разрешения на включение выключателя можно контролировать посредством срабатывания выходного реле назначаемого в пункте «Вых Разр Вкл». Контакт данного реле может
быть включен последовательно с электромагнитом включения выключателя в случае подключения
- 36 -

контактов ключа (кнопок) управления непосредственно к электромагнитам управления выключателя.
Наличие запрета на включение выключателя можно контролировать, назначив в пункте
«Инд Запр Вкл» соответствующий светодиодный индикатор.
Отключение выключателя.
Отключение выключателя для всех режимов управления доступно всегда и блокируется
только при срабатывании дискретного входа назначенного на запрет управления выключателя впункте «Запр Упр DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.6.2 Местное управление.
В устройстве предусмотрено местное управление выключателем от кнопок на лицевой панели. Для местного управления предусмотрено отдельное меню - «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».
3.6.2.1 Меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»Меню местного управления расположено в главном меню, слева от меню «0. ИЗМЕРЕНИЯ».
Включение/отключение режима местного управления производится в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ». Если режим местного управления отключен, то в меню «МЕСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» отображается текст «Управление Блокировано».
Для возможности местного управления выключателем необходимо в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя и в пунктах
«Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя. Если конфигурация выключателя не выполнена то в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»отображается текст «Выключатель не сконфигурирован». Для возможности местного управления
должен быть назначен хотя бы один из входов состояния выключателя и задано хотя бы одно релеуправления выключателем.
Если режим местного управления включен и выполнена конфигурация выключателя, то дляместного управления выключателем от кнопок на лицевой панели необходимо перейти в главном
меню в пункт «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и нажать кнопку «ВНИЗ». На ЖКИ в нижней строке отображается текущее состояние выключателя (Выкл.Отключен, Выкл.Включен,Неопред.Сост), в верхней строке отображается операция управления которая может быть выполнена при текущем состоянии выключателя. Если состояние выключателя определено как включенное или неопределенное, то может быть выполнена операция отключения. Если состояние выключателя определено как отключенное и нет запрета включения, то может быть выполнена операция включения. При отключенном выключателе и наличии запрета на включение в верхней
строке будет отображаться текст «Запрет Включ.». Если задано только одно из выходных релеуправления выключателем, то будет доступна операция управления только соответственно назначенному реле и в верхней строке меню будет отображаться текст «Не назн. РелеВкл» или «Неназн. РелеОткл».
Для включения/отключения выключателя необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»,−при появлении сообщения на подтверждение операции включения или отключении,выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
После активации команды на включение или отключение выключателя устройством будет
выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте меню «Вых РелеВкл» и «Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность
импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «ТимпОткл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.6.3 Дистанционное управлениеВ устройстве предусмотрена возможность дистанционного управления выключателем, присрабатывании назначенных на фиксацию команды включения или отключения дискретных входов.
При наличии разрешения на включение и активации дискретного входа назначенного навключение или активации дискретного входа назначенного на отключение устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте «Вых РелеВкл» и«Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность импульса
- 37 -

определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «Тимп Откл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.6.4 Диспетчерское управлениеВ устройстве предусмотрено диспетчерское управление выключателем - по сети передачи
информации.
При приеме команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан
импульс на срабатывание выходного реле заданного соответственно в пункте меню «Вых РелеВкл» и «Вых РелеОткл» в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ». Длительность
импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «Тимп Вкл,с» или «ТимпОткл,с» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Предусмотрено три режима работы диспетчерского управления:−«Откл»−«Вкл с блок.»−«Вкл без блок.»Режим «Откл» - диспетчерское управление блокировано.
Режим «Вкл с блок.» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан только при наличии разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.
Режим «Вкл без блок.» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан, не зависимо от наличия разрешения на включение. Отключение
выключателя выполняется без блокировок.
Выбор режима работы диспетчерского управления производится в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ».
3.6.5 Настройки управления выключателем.
Настройка параметров управления выключателем производится в меню «НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ».
3.6.5.1 Меню «НАСТРОЙКИ УПРАВ.ВЫКЛЮЧ»Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя производитсяв меню «Дист.Вкл DI».
Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя производитсяв меню «Дист.Откл DI».
Назначение дискретного входа для разрешения включения выключателя производится вменю «Разр.Вкл DI».
Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя производится вменю «Запр.Вкл DI».
Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя производится в меню «Вых Разр Вкл».
Назначение светодиодного индикатора для сигнализации наличия запрета включения выключателя производится в меню «Инд Запр Вкл».
Включение/отключение местного режима управления производится в меню«Мест Управл.». Для возможности управления выключателем от кнопок на лицевой панели
устройства необходимо выбрать значение «Вкл».
Включение/отключение диспетчерского режима управления производится в меню«Дисп Управл.». Для возможности управления выключателем по локальной сети необходимо выбрать значение «Вкл с блок» или «Вкл без блок».
Краткое описание меню приведено в Таблице 20.
Таблица 20
п. Меню
«*.0 НАСТРОЙКИ
УПРАВЛ.ВЫКЛ»1.
*.1 Дист Вкл DI*.2 Дист Откл DIПараметр
2.
Назначение дискретного входа длядистанционного включения выключателя
Назначение дискретного входа длядистанционного отключения выключателя
- 38 -

Значение поумолчанию

Диапазон

Шаг

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-

1.
*.3 Разр.Вкл DI*.4 Запр.Вкл DI*.5Вых Разр Вкл*.6 Инд Запр Вкл*.7 Мест Управл
*.8 Дисп Управл

2.
Назначение дискретного входа дляразрешения включения выключателя
Назначение дискретного входа дляблокировки включения выключателя
Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля сигнализации о наличии запрета
включения выключателя
Включение отключение местного режима управления
Выбор режима работы диспетчерского
режима управления

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, LED1÷LED9

-

Откл

Вкл, Откл

-ОтклОткл / Вкл с блок /Вкл без блок,-*- номер главного меню;** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.6.6 Контроль и мониторинг выключателяВ устройстве предусмотрены следующие возможности контроля и мониторинга выключателя:−контроль состояния выключателя (включен/отключен);−измерение времени включения и отключения выключателя;−счетчик количества циклов включения-отключения выключателя;−счетчик циклов аварийного отключения выключателя;−выявление и сигнализация неисправностей выключателя;−выявление и сигнализация аварийного отключения выключателя (при срабатывании
защит действующих на отключение);−фиксацию внешнего отключения выключателя (не от выходного реле отключения);−фиксацию неисправностей и аварийного отключения выключателя в регистраторе
событий.
3.6.6.1 Контроль состояния выключателя
Контроль включенного и отключенного состояния выключателя производится посредством
назначаемых соответственно в пункте «Выкл Вкл DI» и «Выкл Откл DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» дискретных входов.
3.6.6.2 Измерение времени включения и отключения выключателяВ устройстве предусмотрено измерение и индикация времени включения и отключения выключателя. Измерение времени включения или отключения производится от фиксации срабатывания выходного реле включения или от отключения до момента срабатывания дискретного входа
контроля соответственно включенного или отключенного состояния выключателя. Индикация
времени включения и отключения производится в меню «КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация времен включения и отключения последней операции управления выключателем и максимальных зафиксированных времен включения и отключения. Значения времен включения и отключения сохраняются в энергонезависимой памяти.
3.6.6.3 Счетчик количества циклов включения-отключенияВ устройстве предусмотрено измерение и индикация количества циклов включенияотключения выключателя. Фиксация цикла включения-отключения производится при отключении
выключателя. Индикация количества циклов включения-отключения производится в меню«КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация общего количества циклов включения-отключения, атакже количества аварийных отключений выключателя. Аварийное отключение выключателя
фиксируется при отключении выключателя от любой из защит устройства действующей на отключение. Значения количества циклов включения-отключения сохраняются в энергонезависимой
памяти.
3.6.6.4 Выявление и сигнализация неисправностей выключателя.
В устройстве предусмотрено:−выявление неопределенного состояния выключателя;−выявление отказа выключателя при включении или отключении;- 39 -

−фиксацию неисправности выключателя при срабатывании назначенного дискретного

входа.
При выявлении неисправности выключателя блокируются функции защит и автоматики,использующие в своей логике контроль состояния выключателя, а также управление выключателем.
Неопределенное состояние выключателя.
При выявлении неактивного состояния обеих дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя, или одновременной их активации на время превышающее выдержку
времени, формируется сигнализация неопределенного состояния выключателя. Выдержка времени
устанавливается равной большей из заданных уставок максимального времени включения или отключения. Выявление неопределенного состояния выключателя фиксируется с меткой времени врегистраторе событий. Неисправность выявления неопределенного состояния выключателя автоматически сбрасывается при нормализации состояния дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя.
Отказ выключателя.
Отказ выключателя фиксируется в случае превышения значения измеренного времени
включения или отключения выключателя заданного максимального значения. Отказ выключателя
фиксируется с меткой времени в регистраторе событий. Неисправность, сформировавшаяся прификсации превышения времени включения или отключения выключателя сбрасывается только
нажатием кнопки «ВВОД» на лицевой панели, на время не менее 2с.
Неисправность выключателя при срабатывании назначенного дискретного входа.
В устройстве предусмотрено возможность приема сигнала о неисправности выключателя
посредством фиксации срабатывания назначенного дискретного входа. Данная неисправность автоматически сбрасывается при деактивации заданного дискретного входа.
Контролировать наличие неисправности выключателя можно посредством выходного релеили светодиодного индикатора назначенных соответственно в пунктах «Реле Неиспр.» и «ИндНеиспр.» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.6.6.5 Аварийное отключение выключателя
Отключение выключателя от любой из защит действующей на отключение фиксируется вустройстве как аварийное отключение. Контроль аварийного отключения может быть выполнен
посредство назначения выходного реле или светодиодного выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
3.6.6.6 Внешнее отключение выключателя
Внешнее отключение выключателя фиксируется в случае отключения выключателя не отвыходного реле отключения устройства.
3.7
КонфигурацияВ устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров
устройства.
3.7.1 Конфигурация выключателяВ устройстве предусмотрены следующие возможности конфигурации параметров, контроляи мониторинга выключателя:−назначение дискретных входов для контроля включенного и отключенного положения выключателя;−назначение выходных реле включения и отключения выключателя;−назначение светодиодных индикаторов для контроля включенного и отключенного
состояния выключателя;−назначение дискретного входа для фиксации неисправности выключателя;−назначение дискретного входа для запрета управления выключателем;−назначение выходного реле и светодиодного индикатора контроля неисправности
выключателя;−назначения выходного реле и светодиодного индикатора контроля аварийного отключения выключателя;−задание времени импульса выходных реле включения и отключения выключателя;−задание минимальной длительности срабатывания реле отключения выключателя;−задание максимально допустимого времени включения и отключения выключателя.
- 40 -

3.7.1.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»Конфигурация и настройка параметров выключателя производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».
Назначение дискретного входа для контроля включенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Вкл DI». Назначение дискретного входа для контроля отключенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Откл DI». Назначение необходимо выполнить всоответствии с физическим подключением этих сигналов к устройству. По умолчанию в устройстве контроль включенного положения выключателя назначен на дискретный вход «DI1», контроль отключенного положения на дискретный вход «DI2».
Настройка этих параметров необходима для работы режима АПВ и функций контроля имониторинга выключателя.
Если к устройству подключается только один вход контроля состояния выключателя, то вменю назначения состояния выключателя которое не подключено к устройству, необходимо выбрать значение «Нет». В этом случае, для фиксации неподключенного состояния выключателя,будет использоваться инверсное состояние дискретного входа подключенного состояния выключателя.
Изменение состояния выключателя автоматически фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
При использовании только одного дискретного входа, для контроля состояния выключателя, будут не доступны или некорректно работать некоторые функции мониторинга выключателя.
В пункте меню «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указываются выходные реле, действующие соответственно на включение и отключение выключателя.
Настройка этих параметров необходима для местного, дистанционного и диспетчерского
управления выключателем, для работы функций мониторинга выключателя, а также для работы
функций автоматики (АПВ, УРОВ).
В пункте меню «Инд Выкл Вкл» и «Инд Выкл Откл» назначаются светодиодные индикаторы для контроля соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.
Назначение дискретного входа для контроля неисправности выключателя производится вменю «Неисп.Выкл DI».
Назначение дискретного входа для контроля запрета управления выключателя производится в меню «Запр.Упр DI».
В пункте меню «Реле Неиспр.» назначается выходное реле, срабатывающее при выявлении
неисправности выключателя.
В пункте меню «Инд Неиспр.» назначается светодиодный индикатор для контроля неисправности выключателя.
В пункте меню «Реле Авар.Отк» назначается выходное реле, срабатывающее при фиксации аварийного отключения выключателя.
В пункте меню «Инд Авар.Откл» назначается светодиодный индикатор для контроля аварийного отключения выключателя.
В пункте меню «Тимп.вкл,с» и «Тимп.отклс,с» задается длительность времени импульса
соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются дляфиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).
В пункте меню «Тмин.откл,с» задается минимальное время активации выходного реле отключения, назначенного в пункте меню «Реле ОтклВыкл».
В пункте меню «Твкл.макс,с» и «Тоткл.макс,с» задается максимально возможное время
соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются дляфиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).
При выявлении неисправности выключателя может быть активировано назначенное выходное реле и/или светодиодный индикатор.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 21.

- 41 -

Таблица 21
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»1.
*.1 Выкл Вкл DI*.2 Выкл Откл DI*.3 Реле ВклВыкл
*.4 Реле ОтклВыкл
*.5 Инд Выкл.Вкл
*.6 Инд Выкл.Откл
*.7 Неисп.Выкл DI*.8 Запрет.Упр DI*.9 Реле Неиспр.
*.10 Инд Неиспр.
*.11 Реле Авар.Отк
*.12 Инд Авар.Откл
*.13 Тимп.вкл,с
*.14 Тимп.откл,с
*.15 Тмин.откл,с
*.16 Твкл.макс,с
*.17 Тоткл.макс,сПараметр
2.
Назначение дискретного входа дляфиксации включенного состояния выключателя
Назначение дискретного входа дляфиксации отключенного состояния
выключателя
Указание выходного реле включения
выключателя
Указание выходного реле отключения
выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля включенного состояния
выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля отключенного состояния
выключателя
Назначение дискретного входа дляконтроля неисправности выключателя
Назначение дискретного входа дляконтроля запрета управления выключателем
Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении неисправности выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля неисправности выключателя
Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении аварийного
отключения выключателя
Назначение светодиодного индикаторадля контроля аварийного отключения
выключателя
Задание максимально возможного времени включения выключателя
Задание максимально возможного времени отключения выключателя
Задание минимального времени активации реле отключения выключателя
Задание максимально возможного времени включения выключателя
Задание максимально возможного времени отключения выключателя

Значение поумолчанию

Диапазон

Шаг

3.

4.

5.

Нет

Нет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, RL1÷RL6(RL7)** /Реле Дешунт. *-НетНет, LED1÷LED9-НетНет, LED1÷LED9-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, DI1÷DI6(DI8)**-НетНет, RL1÷RL6(RL7)**-

НетНет, LED1÷LED9НетНет, RL1÷RL6(RL7)**

НетНет, LED1÷LED90,200

0,040÷10,000

0,200

0,040÷10,000

0,040

0,020÷10,000

0,200

0,010÷10,000

0,200

0,010÷10,000-*- только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения
поддерживается аппаратно.
** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.7.2 Конфигурация измерительных входов
Устройство содержит четыре измерительных канала тока (I1, I2, I3, I4) для измерения трехфазных токов и тока нулевой последовательности и один измерительный канал напряжения (U1)для измерения напряжения нулевой последовательности.
Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Измерительные каналы I1, I2, I3 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства) и предназначены для измерения фазных
токов.
Измерительный канал I4 рассчитан на номинальный вторичный ток трансформаторов тока1 А или 0,2 А и предназначен для измерения тока нулевой последовательности.
- 42 -

Измерительный канал U1 рассчитан на номинальное напряжение 100 В и предназначен дляизмерения напряжения нулевой последовательности.
3.7.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение тока (напряжения) данного измерительного канала.
Для любого из измерительных каналов тока I1, I2, I3 можно присвоить следующие значения
фаз Iа, Ia1, Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2 которые в последствии будут доступны в меню выбора фазсрабатывания защит и будут отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Если использование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение «Нет». Поумолчанию измерительным каналам тока I1, I2, I3 присвоены соответственно фазы Iа, Ib, Ic. Еслик устройству подключены только две фазы, то в меню присвоения фазы не подключенного канала
необходимо установить значение «Нет». Присвоение фаз измерительным каналам тока может
быть произвольным, при этом физическое подключение должно быть выполнено соответственно
назначению. Присвоение одноименной фазы с одинаковым индексом для разных измерительных
каналов не возможно. Если, например, для измерительного канала I1 назначена фаза Ia, то в списке выбора фаз для измерительных каналов I2 и I3 значение Ia уже будет отсутствовать.
Для измерительного канала тока I4 можно присвоить одно из следующих значений Iо, Iо1,
Iо2, которое в последствии будет доступно в меню выбора фаз срабатывания защит по току нулевой последовательности и будет отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».
Для измерительного канала напряжения U1 можно присвоить одно из следующих значений
Uо, Uо1, Uо2. Значения Uо, Uо1, Uо2 будут доступны в меню выбора фаз срабатывания защит понапряжению нулевой последовательности, и отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».
Для индикации измеренных значений фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» в первичных значениях необходимо задать коэффициенты
трансформации соответственно фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности.
Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно вбоковом меню настройки измерительного канала.
Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения тока или напряжения измерительного канала.
Дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ» задается базовый измерительный канал, относительного которого измеряются фазовые углы остальных измеряемых величин, для индикации в меню «ИЗМЕРЕНИЯ»3.7.3 Конфигурация дискретных входов
Количество дискретных входов зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
Устройство содержит 6(8) дискретных входов – DI1÷DI6(DI8). Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов производится непосредственно в меню защит и автоматики.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:−выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;−назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа;−
назначение выходного реле на срабатывание или активация выхода дешунтирования
электромагнитов отключения при активации дискретного входа;−задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;−задание выдержки времени на активацию;−задание выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.

- 43 -

3.7.3.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней
строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456»( «DI12345678»), в нижней
строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:−«0» - вход «прямой»;−«1» - вход «инверсный».
В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного
входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456»(«DI12345678»), в нижней строке выбранный номер светодиодного индикатора, «1» - LED1, «3» LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».
В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа вверхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «DI123456»( «DI12345678»), внижней строке выбранный номер реле, «1» - RL1, «3» - RL3, «Д» - активация выхода дешунтирования электромагнитов отключения, и т.д. Если при активации дискретного входа не требуется
срабатывание реле необходимо выбрать значение «-». Назначение активации выхода дешунтирования электромагнитов отключения («Д») доступно только в исполнении устройств с наличием
выхода дешунтирования.
В пункте меню «Фильтр DI,мс» задается минимальное время непрерывного нахождения
дискретного входа в одном из состояний (активном или неактивном), необходимое для фиксации
данного состояния. Даная уставка общая для всех дискретных входов.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Тср,с» ÷ «DI6(DI8) Тср,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.
Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «DI1 Твозв,с» ÷ «DI6(DI8) Твозв,с»можно задать дополнительную выдержку времени на возврат требуемого входа.
В пункте меню «Рег. сраб DI» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния дискретных входов в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 22.
Таблица 22
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ДИСКР.ВХОДОВ»1.
*.
DI12345678
1 Инд LED -- -- -- - *.
2

DI12345678
Сраб RL - - - - - - -*.
3

DI12345678
Инверс 00000000*.4 Фильтр DI,мс
*.5 DI1 Тср, с...
*.** DI6(DI8) Тср, с*.** DI1 Твозв, с...
*.** DI6(DI8) Твозв, с*.** Рег. сраб DIПараметр
2.
Назначения светодиодного индикаторана срабатывание при активации дискретного входа
Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного
входаВыбор «прямого» или «инверсного»срабатывания дискретного
Фильтр времени фиксации изменения
состояния дискретного входа, мсВыдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, c...
Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI6(DI8)***, cВыдержка времени на возврат дискретного входа DI1, c..
Выдержка времени на возврат дискретного входа DI6(DI8)***, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

«-»

«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9-«-»«-»,1,2,3,4,5,6,Д
(«-»,1,2,3,4,5,6,7,Д)***

-

0

0, 1

-

10

5÷10001

0,00

0,00÷999

0,01

..

..

..

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

...

...

...

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл

-

Шаг
5.

*
- номер главного меню;** - номер пункта подменю;*** - количество дискретных входов и выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
- 44 -

3.7.4 Конфигурация выходных релеКоличество выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
Устройство содержит 6(7) выходных реле – RL1÷RL6(RL7). Параметры выходных релеприведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Задание выходного реле срабатывания для всех защит и автоматик производится непосредственно в меню их настройки.
В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ» предусмотрены следующие дополнительные
возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:−выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;−задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;−задание дополнительной выдержки времени на возврат;−включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.
3.7.4.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «RL123456»( «RL1234567»), в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:−«0» - «прямое» срабатывание;−«1» - «инверсное» срабатывание.
Для каждого из выходных реле в пунктах меню «RL1 Тср,с» ÷ «RL6(RL7) Тср,с» можно
задать дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты илиавтоматики плюс дополнительная выдержка.
В пункте меню «Рег. сраб RL» производится включение/отключение фиксации изменения
состояния выходных реле в регистраторе событий.
Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ», диапазон задания и шаг изменения
уставок приведен в Таблице 23.
Таблица 23
п. Меню
«КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫХ.РЕЛЕ»1.
*.
RL1234567
1Инверс 0000000*.2 RL1 Тср, с...
*.** RL6(RL7) Тср, с*.** RL1 Твозв, с...
*.** RL6(RL7) Твозв, с*.** Рег. сраб RL

Параметр
2.
Выбор «прямого» или «инверсного»срабатывания выходного релеВыдержка времени срабатывания выходного реле RL1, c...
Выдержка времени срабатывания выходного реле RL6(RL7)***, cВыдержка времени на возврат выходного реле RL1, c..
Выдержка времени на возврат выходного реле RL6(RL7)***, cОткл / Вкл фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе
событий

Значение поумолчанию

Диапазон

3.

4.

0

0, 1

-

0,00

0,00÷999

0,01

...

...

...

0,00

0,00÷999

0,01

0,00

0,00÷999

0,01

..

..

...

0,00

0,00÷999

0,01

Откл

Вкл / Откл

-

Шаг
5.

*
- номер главного меню;** - номер пункта подменю;*** - количество выходных реле зависит от типа установленного модуля входов/выходов.
3.7.5 Конфигурация светодиодных индикаторов
Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 производится непосредственно в меню защит и автоматики.
Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. Привключении оперативного питании устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности в- 45 -

аппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания».
3.7.5.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД»Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
СВЕТ.ИНД.» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:−без фиксации;−с фиксацией;−с фиксацией и миганием.
Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен
выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых онназначен.
Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светится
после деактивации выхода всех защит или функций автоматики на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «ВВОД».
Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.
Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые не быликвитированы нажатием кнопки «ВВОД» до момента отключения питания, их состояние сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных
индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «ВВОД».
В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов,для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «DI Сброс фикс» дискретного входа.
3.7.6 Конфигурация защитВ устройстве предусмотрена возможность не отображать в меню неиспользуемые ступени
защит или функции автоматики, что дает возможность сократить меню и отображать только тезащиты или функции автоматики, которые используются.
3.7.6.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики
можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «Не используется». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и неотображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней
добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если доэтого она была включена.
3.7.7 Конфигурация устройстваВ меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:−ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);−конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети и скорость передачи данных);−назначение реле контроля исправности устройства;−включение или отключение пароля доступа к изменению параметров от кнопок налицевой панели устройства;−изменение пароля;−включение или отключение пароля доступа к изменению параметров посредством
удаленного доступа по интерфейсу связи RS-485 и USB;−контроль и редактирование даты и времени внутренних часов устройства;−удаление всех записей регистратора событий;−восстановление заводских настроек устройства;−перевод устройства в режим обновления программного обеспечения.
При включении питании и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может
быть переназначено на любое другое реле.
- 46 -

3.8
Информация об устройствеВ устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.
3.8.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:−модификация устройства;−код заказа;−серийный номер устройства;−версия программного обеспечения.
3.9КонтрольВ устройстве предусмотрено отдельное меню для контроля входной и выходной информации, а также дополнительной информации о работе функций защит и автоматики.
3.9.1 Меню «КОНТРОЛЬ»Меню «Контроль» предназначено для индикации:−состояния дискретных входов;−состояния выходных реле;−времени готовности АПВ;−времени включения выключателя при последней операции включения;−времени отключения выключателя при последней операции отключения;−наибольшего зафиксированного времени включения выключателя;−наибольшего зафиксированного времени отключения выключателя;−количество операций включения/отключения выключателя;−количество аварийных отключений выключателя;−неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики.
В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый
номер входа DI1÷DI6(DI8) - «Вход 123456»( «Вход 12345678»), в нижней строке его состояние:−«0» - вход не активный;−«1» - вход активный.
В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6(RL7) и выход дешунтирования (Д) - «Реле 123456Д»( «Реле 1234567Д»), внижней строке состояние реле:−«0» - реле не сработано;−«1» - реле сработано.
Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного»режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.
В устройстве предусмотрена возможность измерения времени включения и отключения выключателя. Измеряются и отображаются в меню значения времени последней операции включения и отключения выключателя, а также фиксируются их максимальные значения.
Для измерения времени включения и отключения выключателя необходимо, обязательно,назначить дискретные входа для фиксации состояния выключателя и указать реле, действующиена включение и отключение выключателя.
В пункте меню «Тпосл.вкл,с» и «Тпосл.откл,с» фиксируется соответственно время включения и отключения выключателя последней операции включения и отключения.
В пункте меню «Тмакс.вкл,с» и «Тмакс.откл,с» фиксируется максимальное зафиксированное время включения и отключения выключателя.
Количество циклов срабатывания (включение/отключение) выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет Откл / Вкл».
Количество циклов аварийного отключения выключателя можно контролировать в пункте
меню «Счет АварОткл». Аварийное отключение выключателя фиксируется при срабатывании
любой из защит действующей на отключение, а также срабатывании дуговой защиты или функции
УРОВ.
Зафиксированные значения времен включения/отключения, количества операций включения/отключения, счетчика аварийных отключений сохраняются в энергонезависимой памяти, и необнуляются при отключении оперативного питания устройства.

- 47 -

Для обнуления требуемого значения необходимо:−нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку «ВВОД» в требуемом меню;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение обнуления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены обнуления и повторно нажать кнопку «ВВОД».
В пункте меню «Состояние» отображается текущее состояние функции самодиагностики
состояния аппаратной и программной части устройства.
При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправно».
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться
текст:−«Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу
устройства;−«Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всехфункций устройства;где 000 – код неисправности.
Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности
приведено в п.3.11.
3.10 ТестВ устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.
3.10.1 Меню «ТЕСТ»Меню «ТЕСТ» предназначено для:−имитации срабатывания дискретных входов;−проверки работоспособности выходных реле;−проверки работоспособности светодиодных индикаторов;−проверки исправности ЖКИ.
В пункте меню «Тест Откл / Вкл» производится активация доступа к пунктам меню«ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Откл / Вкл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие
пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.
Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Откл / Вкл» установить значение «Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим
мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту
после последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» всеустановленные значения сбрасываются.
В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6(DI8) - «Вход 123456»( «Вход 12345678»,), в нижней строке «000000».
Для имитации срабатывания входа необходимо:−нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики какактивный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».
Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое
состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей
напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует
напряжение и отключена имитация.
В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер релеRLI1÷RL6(RL7)- «Реле 123456»(«Реле 1234567»), в нижней строке «000000». Для активации срабатывания выходного реле необходимо:- 48 -

нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;−переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;−изменить значение «0» на «1»;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
После этого данное выходное реле сработает. Для отключения активации выходного реленеобходимо обратно установить значение «0».
При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные
реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при егоактивации в меню «ТЕСТ».
Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню«Тест св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включаются на 2 секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».
Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение
«Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя
ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение
«Откл» в меню «Тест ЖКИ».
−3.11 Регистратор событийВ устройстве АГАТ-200.А реализован встроенный регистратор событий.
3.11.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий
Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства факты обнаружения аварий и неисправностей:−фиксацию изменения уставок;−изменение состояния дискретных входов;−срабатывание и сброс пусковых органов защит;−длительность времени пуска защит;−активация и сброс блокировок защит;−срабатывание защит и функций автоматики;−обнаружение внутренних неисправностей устройства.
При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событийна дисплее будет отображаться информация о последнем.
Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».
Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1000, максимальное количество
событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие
записывается на место самого старого.
Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен вПриложении 1.
3.11.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».
Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:−номер события;−краткое наименование события;−время фиксации;−активация «=1», или сброс «=0» события.
Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображается во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформацииДля просмотра событий необходимо:- 49 -

−−−−зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;нажать кнопку «ВПРАВО»;при помощи кнопок «ВНИЗ», «Вверх» просмотреть записанные события на данную

дату.
Для событий, в меню отображения которых справа от времени имеется значок «►», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».
В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно все событияза отдельную дату или все записанные события.
Для удаления отдельной даты в меню отображения требуемой даты необходимо:−нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать
кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».
В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событийпо каналу связи USB или RS-485 с последующим просмотром на ПК при помощи входящего вкомплект поставки ПО.
3.12 Регистратор сигналовВ устройстве АГАТ-200.А реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.
3.12.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов
Регистратор сигналов используется для регистрации мгновенных значений токов и напряжений, состояния дискретных входов и выходных реле устройства, а также внутренних логических сигналов. Записанные данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Выбор требуемых
сигналов для регистрации производится в меню настройки регистратора сигналов.
Основные характеристики регистратора сигналов:−частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период
промышленной частоты – 50 Гц);−максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;−максимальное количество регистрируемых дискретных сигналов – 16;−максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;−максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
−длительность предаварийной записи от заданной длительности осциллограммы придлине осциллограммы;0,1÷10c – от 5 до 80 %;10,1÷20c – от 5 до 40 %;20,1÷40c – от 5 до 20 %.
−количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и количества регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов.
Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:−перезапись;−насыщение.
В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осциллограмма
будет перезаписана данными новой осциллограммы.
В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осциллограмм не производится. Запись новых осциллограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осциллограмм.
- 50 -

Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, выходных реле, а также внутренних логических сигналов задается пользователемв меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступныхдля регистрации приведен в Таблице 24.
Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:−при срабатывании назначенных дискретных входов;−при активации внутренних логических сигналов;−по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
В процессе записи осциллограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи
текущей осциллограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.
Считывание осциллограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB или
RS-485, при помощи входящего в комплект поставки ПО.
Программа позволяет:−считать перечень хранящихся в памяти устройства осциллограмм (для каждой осциллограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пускданной осциллограммы);−считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осциллограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE 1;−удалить все хранящиеся в памяти устройства осциллограммы.
Удаление всех записанных осциллограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:−вручную через меню устройства;−по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;−по команде последовательной связи по интерфейсу USB.
3.12.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.
Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».
Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню «ОСЦ. Откл /Вкл».
Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».
Ввод уставки длительности осциллограммы производится в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Ввод уставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню«Доавар.пер.,%». Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки
длительности записи одной осциллограммы заданной в пункте меню «Длит.осц-мы,с».
Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню «Режим записи».
В пункте меню «Записано осц.» отображается общее число записанных в памяти осциллограмм. При внесении изменений в настойки регистратора (увеличении длительности записи осциллограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осциллограмм, количество записанных осциллограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осциллограмм.
В пункте меню «Свободно осц.» отображается число осциллограмм, которые могут бытьзаписаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись»или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение», с учетом занятой памяти уже записанными осциллограммами. В режиме «Перезапись» при заполнении памяти в данном меню вместо
количества будет отображаться текст «Перезапись».

1
COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems).
Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических сигналов.
- 51 -В пункте меню «Макс.кол.осц» отображается максимальное число осциллограмм, которые
могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение».
Информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осциллограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм будет недоступна, и в этих пунктах
меню будет отображаться текст «Неопределено».
Пункт меню «Ручной пуск» предназначен для принудительного пуска регистратора. Навремя записи осциллограммы в данном пункте меню отображается текст «Блокировано» и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также
блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговыхили дискретных входов регистратора.
Пункт меню «Стереть все осциллограммы» предназначен для удаления из памяти всех записанных осциллограмм.
Для удаления всех записанных осциллограмм необходимо:−нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно
нажать кнопку «ВВОД»;−при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».
Пункты меню «Аналог.вх А1» ÷ «Аналог.вх А8» предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение фазы тока или напряжения для данного аналогового входа регистратора.
В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки тока (напряжения) для пуска регистратора.
Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;−«Рег.и пуск <» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже уставки заданной в боковом меню данного канала «А* Уст. по <» производится
автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск >» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «А* Уст. по >» производится автоматический пуск регистратора;−«Рег.и пуск <>» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения)становится ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала
«А* Уст. по <>» производится автоматический пуск регистратора.
Пункты меню «Дискр.вх Д1» ÷ «Дискр.вх Д16» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.
Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется
нажатием кнопки «ВПРАВО».
В основном меню производится назначение дискретного входа устройства или внутреннего
логического сигнала для данного дискретного входа регистратора.
- 52 -В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистратора выбирается режим работы данного входа.
Для каждого из дискретных входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:−«Регистрация» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства
(DI1÷DI6(DI8)), выходного реле (RL1÷RL6(RL7)) или внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;−«Рег.и пуск» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства
(DI1÷DI6(DI8)), выходного реле (RL1÷RL6(RL7)) или внутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабатывания дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистратора.
Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 24.
Приведенные ниже внутренне логические сигналы, формируемые функциями защит и автоматики, доступны при условии, что данная ступень защиты или функция автоматики используется (не отключена в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» и отображается в меню устройства).
Таблица 24
N
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Внутренний логический сигнал
2.
МТЗ1 Пуск
МТЗ1 Ускор
МТЗ1 Блок
МТЗ1 Сраб
ТО1 Пуск
ТО1 Блок
ТО1 Сраб
ЗНЗ1 Пуск
ЗНЗ1 Блок
ЗНЗ1 Сраб
НЗНЗ1 ПускНЗНЗ1 БлокНЗНЗ1 СрабЗОФ1 Пуск
ЗОФ1 Блок
ЗОФ1 Сраб
ЗННП1 ПускЗННП1 БлокЗННП1 СрабДЗ Сраб
УРОВ Пуск
УРОВ СрабАПВ ГотовнАПВ Пуск
АПВ1 Сраб
АПВ2 СрабАЧР Сраб
Выключ ВклВыключ ОтклВыключ НеисРазреш Вкл
МТЗ2 Пуск
МТЗ2 Ускор
МТЗ2 Блок
МТЗ2 Сраб
ТО2 Пуск
ТО2 Блок
ТО2 Сраб
ЗНЗ2 Пуск
ЗНЗ2 Блок
ЗНЗ2 Сраб
НЗНЗ2 ПускОписание
3.
Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 1 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗНЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени НЗНЗСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗОФСостояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания ДЗСостояние сигнала пускового органа УРОВСостояние сигнала срабатывания УРОВСостояние сигнала готовности АПВСостояние сигнала пускового органа АПВСостояние сигнала срабатывания 1 цикла АПВСостояние сигнала срабатывания 2 цикла АПВСостояние сигнала срабатывания АЧРВыключатель Включен
Выключатель Отключен
Неисправность Выключателя
Разрешение Включения Выключателя
Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 2 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ТОСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗНЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени НЗНЗ- 53 -

1.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

2.
НЗНЗ2 БлокНЗНЗ2 СрабЗОФ2 Пуск
ЗОФ2 Блок
ЗОФ2 Сраб
ЗННП2 ПускЗННП2 БлокЗННП2 СрабМТЗ3 Пуск
МТЗ3 Ускор
МТЗ3 Блок
МТЗ3 Сраб
ТО3 Пуск
ТО3 Блок
ТО3 Сраб

3.
Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени НЗНЗСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗОФСостояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗННПСостояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗННПСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени МТЗСостояние сигнала ускорения 3 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени МТЗСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени МТЗСостояние сигнала пускового органа 3 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ТОСостояние сигнала срабатывания 3 Ступени ТО- 54 -

4СВЯЗЬУстройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен
разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи
приведены в п.2.2 «Технические характеристики».
4.1
Интерфейс связи USBРазъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USBпредназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.
Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «А–В». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
4.2
Интерфейс связи RS-485
Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU
и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации
АСУ.
Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.
Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить какчтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки
и.д).
Настройка параметров (адрес устройства в сети, контроль четности и скорость передачи
информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
УСТРОЙСТВА».
Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложении к данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи
Modbus RTU устройств серии АГАТ-200.А».
4.3
Программное обеспечениеВ комплект поставки устройства входит программное обеспечение – программный комплекс SUZi, предназначенный для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства. Программный комплекс SUZi поддерживает подключение к устройству по обоим интерфейсам связи – USB и RS-485.
Детальное описание программного комплекса SUZi приведено в файле справки, вызываемом из меню программы.

- 55 -

5ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной части.
При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной
части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть
выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.
По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ».
Критичность выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние» меню «КОНТРОЛЬ».
При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние» отображается текст
«Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий,осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит
замене или ремонту.
При критичных неисправностях (в пункте «Состояние» отображается текст «Отказ 000»),все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются. Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене илиремонту.
Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 25. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.
Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором
LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор
LED10 переходит в режим «мигания).
В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реленаходится в сработанном состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении
питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.
Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.
Таблица 25
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Код неисправности

Описание неисправности

00001
00002
00004
00008
00016
00032

7

00064

8
9
10

00256
00512
01024

Сбой программного обеспечения
Отказ памяти EEPROM
Отказ памяти SRAM
Отказ модуля дискретных входов/выходов
Отказ АЦПОтказ Блока питания (±12 В Питание выходных реле)Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера
Отказ памяти FLASHОтказ ЖКИОтказ Modbus- 56 -

Критичность неисправности
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Отказ
Неисправность
Неисправность
Неисправность

6РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ АГАТ-200.А

6.1
ЖКИ и кнопки управления
Программирование и ввод уставок в АГАТ-200.А производится с помощью кнопок и дисплея, расположенных на передней панели устройства.
Для отображения информации используется жидкокристаллический индикатор (2 строки по
16 алфавитно-цифровых символов) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту при нажатии
любой клавиши управления.
Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования
устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных
реле.
Назначение кнопок управления приведено в таблице 26.
Таблица 26«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню.
Увеличить величину уставки или номер опции.
«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню;Уменьшить величину уставки или номер опции.
«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню.
Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров.
Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

6.2
Работа с меню.
Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменюдля каждого из пунктов основного меню.
Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Дляпередвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».
В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:−если в любом из пунктов основного меню нажать клавишу «ВВЕРХ», происходит
быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (> 2с) кнопку «ВНИЗ» происходит быстрое перемещение в последний пункт подменю.
−если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (> 2с) кнопку «ВВЕРХ» происходит быстрое перемещение в первый пункт подменю.
6.2.1 ПарольДля защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ ких редактированию от кнопок на лицевой панели устройства или удаленно, по интерфейсу связи
RS-485 и USB, может быть защищен паролем.
Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы A, B, C, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен.
В устройстве предусмотрена возможность включения или отключения защиты паролем отдельно для всех видов доступа:−от кнопок на лицевой панели устройства;−по интерфейсу связи USB;−по интерфейсу связи RS-485.
Включение/отключение и изменение пароля производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ
УСТРОЙСТВА». Включение/отключение пароля для доступа от кнопок на лицевой панели
устройства производится в пункте - «Пароль» «Вкл/Откл», для удаленного доступа в пункте –«Пароль Дист.». При включенном пароле его ввод требуется при первом доступе к изменению
уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставокили настроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода пароля. Через 1 минуту
после последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем редактировании опять потребуется ввод пароля.
Для включения/отключения пароля необходимо:- 57 -в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Пароль» «Откл(Вкл)»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;−нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое
значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;−повторно нажать кнопку «ВВОД».
Для изменения пароля необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю
«Пароль» «****»;−
нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и«ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Измените
пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести новый пароль;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Пароль изменен».
6.2.2 Редактирование параметров
Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки тока срабатывания, выдержки времени и.тд) иливыбор из списка требуемого значения параметра (Откл / Вкл защит, выбор требуемого номера
дискретного входа или выходного реле и.тд). В одном пункте меню может задаваться как один,так и несколько параметров.
6.2.2.1 Редактирование числовых значений параметровДля редактирования числового значения необходимо:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между разрядами числаи «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести требуемое значение;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выполненных изменений.
Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного
диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки «ВВОД» значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.
6.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде спискаДля редактирования параметров представленных в виде списка:−используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;−нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;−ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;−используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотреть по одному значению весьсписок возможных значений параметра и выбрать требуемое;−нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выбранного значения.
В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.
При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение и−- 58 -

дополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.
6.2.3 Восстановление заводских настроекВ устройстве предусмотрена возможность сброса всех произведенных изменений уставок инастроек до исходных значений, установленных на заводе изготовителе.
Для восстановления заводских настроек необходимо:−в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Заводские настройки»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Настр.по
умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» для подтверждения
сброса настроек до заводских значений или «НЕТ» для отмены и возврата в меню и нажать кнопку «ВВОД». После этого устройство автоматически перезагрузится. На ЖКИ появится сообщение
«Ошибка загрузки уставок»;−нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Устав.по
умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;−используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» и нажать кнопку
«ВВОД»;−
на ЖКИ появится сообщение «Загружены устав. по умолчанию» свидетельствующее об успешном восстановлении заводских установок;−для квитирования данного сообщения нажать кнопку «ВВОД».

- 59 -

7МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

7.1
МаркировкаНа корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:−товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;−условное обозначение устройства;−номер ТУ, по которым изготовлено устройство;−номинальное значение напряжения питания, В;−порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;−год выпуска (месяц, год).
7.2
Упаковка
Устройство поставляется упакованным в индивидуальную упаковку и транспортную тару,обеспечивающую сохранность в условиях транспортировки и хранения. Устройство укладываетсяв транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке
Индивидуальная упаковка выполнена в виде коробки из гофрированного картона поГОСТ Р 52901-2007.
Транспортная тара изготовлена в виде картонного ящика по ГОСТ 9142-90. Транспортная
тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

- 60 -

8УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИПо способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим
током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.
Корпус устройства должен быть надежно заземлен.
Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.
Обслуживание АГАТ-200.А необходимо выполнять, отсоединив его от источников тока инапряжения питания.
Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике
входного тока и напряжения питания.

- 61 -

9ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке итехническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики АГАТ-200.А.
Для АГАТ-200.А может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.
По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

- 62 -

10ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

10.1 Правила транспортировки
Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым
транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:−прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скоростиили со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);−смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным
транспортом, морские перевозки.
Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.
Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.
При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих
нормативных документах.
Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:−по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;−
по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ15150 - 69.
10.2 Условия хранения
Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.
Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.
Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищенаот пыли и грязи.
Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступк ним.
Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем
100 мм.
Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть неменьше, чем 0,5 м.

- 63 -

11УТИЛИЗАЦИЯ
После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.
В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные ивзрывоопасные вещества.
Устройство не имеет в своем составе материалов и веществ, представляющих опасность дляжизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и поэтому не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при их использовании в соответствиис данным ТО.
Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасностии выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.
Утилизация устройства должна проводиться эксплуатирующей организацией по нормам иправилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

- 64 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ
РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ АГАТ-200.А.
Таблица 1.1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.
N
п/пОтображаемая информация
Функция

Описание

Основное
меню
1.
2.
3.
4.
1 Максимальная токоN** МТЗ* Ускор =1Срабатывание ускорения МТЗвая защита МТЗ*чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** МТЗ* Пуск =1МТЗчч:мм:сс.мс ►N** МТЗ* Пуск =0Сброс пускового органа МТЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание МТЗ
N** МТЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки МТЗ N** МТЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки МТЗ по дис- N** МТЗ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►2 Токовая отсечка ТО*
N**ТО* Загрубл =1Срабатывание загрубления ТО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание пускового органа N** ТО* Пуск =1ТОчч:мм:сс.мс ►N** ТО* Пуск =0Сброс пускового органа ТО
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ТО
N** ТО* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ТО по N** ТО* Блок =1дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ТО по дисN** ТО* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►3 Защита от замыканий Срабатывание пускового органа N** ЗНЗ* Пуск =1
на землю ЗНЗ*ЗНЗчч:мм:сс.мс ►N** ЗНЗ* Пуск =0Сброс пускового органа ЗНЗ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗНЗ
N** ЗНЗ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗНЗ
N** ЗНЗ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ЗНЗ по дисN** ЗНЗ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►4 Направленная защита Срабатывание пускового органа N** НЗНЗ* Пуск =1
от замыканий на зем- НЗНЗчч:мм:сс.мс ►лю НЗНЗ*N** НЗНЗ Пуск =0Сброс пускового органа НЗНЗчч:мм:сс.мс ►Срабатывание НЗНЗN** НЗНЗ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки НЗНЗ N** НЗНЗ Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки НЗНЗ по дис- N** НЗНЗ Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки при Io N** НЗНЗ Блок =1
вне сектора срабат.
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки при Io вне
N** НЗНЗ Блок =0сектора срабат.
чч:мм:сс.мс ►5 Защита от обрыва
Срабатывание пускового органа N** ЗОФ* Пуск =1фазы ЗОФ*ЗОФчч:мм:сс.мс ►N** ЗОФ* Пуск =0Сброс пускового органа ЗОФ
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗОФ
N** ЗОФ* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗОФ N** ЗОФ* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ЗОФ по дис- N** ЗОФ* Блок =0кретному входу
чч:мм:сс.мс ►- 65 -

Дополнительное
меню
5.

Автоматический вывод на
ЖКИ
6.
+

I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
I,Аа=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Iо=000.000 АДлит.пуска:000.00с (000%)
Іо=000.000 АБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Uо=000.0 B
Io=000.000 φ=000°
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iо,АІо=00.000
Uo=000.0 φ=000Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Io вне сектора
срабатывания
Io вне сектора
срабатывания
I2/I1=000.0 %Длит.пуска:000.00с (000%)
I2/I1=000.0 %Блокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

1.
6

7

8

9

10

11

2.
3.
Защита по напряжеСрабатывание пускового органанию нулевой последо- ЗННПвательности ЗННП*Сброс пускового органа ЗННП4.
N**ЗННП* Пуск =1
чч:мм:сс.мс ►N**ЗННП* Пуск =0
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание ЗННПN**ЗННП* Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►Срабатывание блокировки ЗННП N**ЗННП* Блок =1
по дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Сброс блокировки ЗННП по
N**ЗННП* Блок =0дискретному входу
чч:мм:сс.мс ►Дуговая защита ДЗ* Срабатывание ДЗ
N** ДЗ Сраб =1Датчик 1
чч:мм:сс.мс ►Резервирование отка- Срабатывание ДЗ
N** ДЗ Сраб =1
за выключателя
Датчик 2
чч:мм:сс.мс ►УРОВНеисправность ДЗ
N** ДЗ Неиспр =1Датчик 1
чч:мм:сс.мс ►Неисправность ДЗ
N** ДЗ Неиспр =1Датчик 2
чч:мм:сс.мс ►Резервирование отка- Срабатывание пускового органа N** УРОВ Пуск =1
за выключателя
УРОВчч:мм:сс.мс ►УРОВ
N** УРОВ Пуск =0Сброс пускового органа УРОВчч:мм:сс.мс ►Срабатывание УРОВN** УРОВ Сраб =1
чч:мм:сс.мс ►N**УРОВ Вн.Защ=1Пуск УРОВ от внешних защит
чч:мм:сс.мс ►Автоматическое поN**АПВ Готовн =1Формирование готовности АПВвторное включение
чч:мм:сс.мс
АПВN**АПВ Готовн =0Сброс готовности АПВ
чч:мм:сс.мс
N** АПВ Пуск =1Пуск АПВ от защит
чч:мм:сс.мс ►N** АПВ Пуск =1Пуск АПВ от DI
чч:мм:сс.мс ►N** АПВ Пуск =1Пуск АПВ от АЧР
чч:мм:сс.мс ►N** АПВ Блок =1Блокировка АПВ
чч:мм:сс.мс ►N** АПВ Сраб =1Срабатывание АПВ
чч:мм:сс.мс
Автоматика разгрузки
N** АЧР Сраб =1Срабатывание АЧРпо частоте
чч:мм:сс.мс
N** АЧР Сраб =0Сброс АЧРчч:мм:сс.мс
Контроль
Неопределенное состояние выN**Неиспр Выкл=1выключателя
ключателя
чч:мм:сс.мс ►Превышение времени включения N**Неиспр Выкл=1выключателя
чч:мм:сс.мс ►Превышение времени отключе- N**Неиспр Выкл=1
ния выключателя
чч:мм:сс.мс ►N** Выключ Вкл=1Выключатель включен
чч:мм:сс.мс
N** Выключ Откл=1Выключатель отключен
чч:мм:сс.мс
N** Дист.Включ=1Дистанционное включение (DI)чч:мм:сс.мс
N** Дист.Отключ=1Дистанционное отключение (DI)чч:мм:сс.мс
Запрет дистанционного включе- N** Запрет Вкл.=1
ния. (DI)чч:мм:сс.мс
N** Мест.Включ=1Местное включение
чч:мм:сс.мс
N** Мест.Отключ=1Местное отключение
чч:мм:сс.мс

* – индекс ступени защиты;** – порядковый номер события в регистраторе событий.

- 66 -

5.
Uо=000.0 ВДлит.пуска:000.00с (000%)
Uо=000.0 ВБлокировкапо дискр.входу
Блокировкапо дискр.входу
Датчик 1
Ia=000.0 Ic=000.0Датчик 2
Ia=000.0 Ic=000.0Датчик 1Датчик 2I,А
а=000.0b=000.0 c=000.0
Длит.пуска:000.00с (000%)
Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0Iф,Аа=000.0b=000.0 c=000.0

6.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Пуск АПВот зашит
Внешний пуск АПВпо дискр.входу
Пуск АПВ от АЧРБлокировкапо дискр.входу

+
+
+
+
+
+
-

Неопределенное
состояние
Превыш. времени
Включения
Превыш. времени
отключения

+
+
+
+
+

Запрет Дист.
Включения

+++ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4.
- 67 -

2. Сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

4. Крутая характеристика (аналог РТВ-1).
3. Чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

- 68 -

6. Тепловая характеристика без памяти.

5. Пологая характеристика (типа реле РТ-80, РТВ-IV).

- 69 -

7. Тепловая характеристика с частичной памятью (по МЭК 255-8),
при доаварийном токе равном 80% от тока уставки.

- 70 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АГАТ-200.А

Рисунок 1.1 Схема подключения АГАТ-200.А с модулем входов/выходов 6DI-6RLбез дешунтирования.

Рисунок 1.2 Схема подключения АГАТ-200.А с модулем входов/выходов 6DI-6RLс дешунтированием.

- 71 -

Рисунок 1.3 Схема подключения АГАТ-200.А с модулем входов/выходов 8DI-7RLбез дешунтирования.

Рисунок 1.4 Схема подключения АГАТ-200.А с модулем входов/выходов 8DI-7RLс дешунтированием.

- 72 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АГАТ-200.А
1. Вертикальное исполнение (врезной либо наружный монтаж)Вид спередиВид сбоку

176
28

134

Вид сзади

144

182

161

120

Вырез в панели

158

148

161

144

4 отв. O4,20

120
164

162

- 73 -

2. Горизонтальное исполнение (врезной монтаж)Вид спередиВид сбоку

177

Вид сзади

Вырез в панели
150

144
O4,20

93

4 отв.

- 74 -

95

76

196

162

110

182

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНК ЗАКАЗА АГАТ-200.А
Количество устройств:Код заказа:-0
1

1 Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:1А5А
2 Номинальный ток измерительного входа I4:
1А
0,2 А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
5

1
2

3 Резерв
0

4Напряжение срабатывания дискретных входов:=/~ 110В=/~ 220В

1
2

5 Оперативное питание от цепей ТТ:
Нет
Да

0
1

6 Дешунтирование электромагнитов отключения:НетДаПитание дискретных входов DI5 и DI6 от внутренне7 го источника питания (только с модулем
входов/выходов 6DI-6RL и схемой питания от ТТ):НетDI5DI5 и DI6
8 Исполнение корпуса:Вертикальное
Горизонтальное

0
1

0
1
2

0
1

Измерительный канал напряжения (Измерение Uo), направленная
9 защита от замыканий на землю (НЗНЗ1) и защита от повышения
напряжения нулевой последовательности (ЗННП1):НетДа
10 Тип модуля входов/выходов и индикатора (дисплея):6DI-6RL и ЖКИ
6DI-6RL и OLED
8DI-7RL и ЖКИ
8DI-7RL и OLEDНаименование фирмы-заказчика:Адрес, телефон:Контактное лицо:- 75 -

0
1

0
1
2
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – КАРТА ПАМЯТИ И ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛА
СВЯЗИ MODBUS RTU
Таблица 6.1 – Измерения
Первичное
Вторичное
Угол№ Параметр
АдресФормат
АдресФормат
АдресФормат
1
Ia
0x0042F1 (А)
0x0001F2 (x0.01 А)
0x0141 F2
2
Ib
0x0044F1 (А)
0x0002F2 (x0.01 А)
0x0142 F23Ic
0x0046F1 (А)
0x0003F2 (x0.01 А)
0x0143 F2
4Ia1
0x0048F1 (А)
0x0004F2 (x0.01 А)
0x0144 F2
5Ib1
0x004A F1 (А)
0x0005F2 (x0.01 А)
0x0145 F2
6Ic1
0x004C F1 (А)
0x0006F2 (x0.01 А)
0x0146 F2
7Ia2
0x004E F1 (А)
0x0007F2 (x0.01 А)
0x0147 F2
8Ib2
0x0050F1 (А)
0x0008F2 (x0.01 А)
0x0148 F2
9Ic2
0x0052F1 (А)
0x0009F2 (x0.01 А)
0x0149 F2
10 Io
0x0054F1 (А)
0x000AF2 (x0.001 А)
0x014A F2
11 Io10x0056F1 (А)
0x000BF2 (x0.001 А)
0x014B F2
12 Io20x0058F1 (А)
0x000CF2 (x0.001 А)
0x014C F2
13 Ua
0x005A F1 (В)
0x000DF2 (x0.1 В)
0x014D F2
14 Ub
0x005C F1 (В)
0x000EF2 (x0.1 В)
0x014E F2
15 Uc
0x005E F1 (В)
0x000F
F2 (x0.1 В)
0x014F F2
16 Uab
0x0060F1 (В)
0x0010F2 (x0.1 В)
0x0150 F2
17 Ubc0x0062F1 (В)
0x0011F2 (x0.1 В)
0x0151 F2
18 Uca0x0064F1 (В)
0x0012F2 (x0.1 В)
0x0152 F2
19 Ua20x0066F1 (В)
0x0013F2 (x0.1 В)
0x0153 F2
20 Ub20x0068F1 (В)
0x0014F2 (x0.1 В)
0x0154 F2
21 Uc20x006A F1 (В)
0x0015F2 (x0.1 В)
0x0155 F2
22 Uab2
0x006C F1 (В)
0x0016F2 (x0.1 В)
0x0156 F2
23 Ubc2
0x006E F1 (В)
0x0017F2 (x0.1 В)
0x0157 F2
24 Uca2
0x0070F1 (В)
0x0018F2 (x0.1 В)
0x0158 F2
25 Uo
0x0072F1 (В)
0x0019F2 (x0.1 В)
0x0159 F2
26 Uo10x0074F1 (В)
0x001AF2 (x0.1 В)
0x015A F2
27 Uo20x0076F1 (В)
0x001BF2 (x0.1 В)
0x015B F2
28 Ida0x00C2 F1 (А)
0x0081F2 (x0.01 А)
0x0181 F2
29 Idb
0x00C4 F1 (А)
0x0082F2 (x0.01 А)
0x0182 F2
30 Idc0x00C6 F1 (А)
0x0083F2 (x0.01 А)
0x0183 F2
31 Ita0x00C8 F1 (А)
0x0084F2 (x0.01 А)
0x0184 F2
32 Itb
0x00CA F1 (А)
0x0085F2 (x0.01 А)
0x0185 F2
33 Itc0x00CC F1 (А)
0x0086F2 (x0.01 А)
0x0186 F2
34 Id2/Id1
0x00CE F1 (%)
0x0087F2 (x0.1 %)0x0187 F2
35 Id5/Id1
0x00D0 F1 (%)
0x0088F2 (x0.1 %)0x0188 F2
36 Uab
0x00D2 F1 (В (расч))0x0089F2 (x0.1 В (расч))0x0189 F2
37 Ubc0x00D4 F1 (В (расч))0x008AF2 (x0.1 В (расч))0x018A F2
38 Uca0x00D6 F1 (В (расч))0x008BF2 (x0.1 В (расч))0x018B F2
39 Uab2
0x00D8 F1 (В (расч))0x008CF2 (x0.1 В (расч))0x018C F2
40 Ubc2
0x00DA F1 (В (расч))0x008DF2 (x0.1 В (расч))0x018D F2
41 Uca2
0x00DC F1 (В (расч))0x008EF2 (x0.1 В (расч))0x018E F2
42 I2
0x00DE F1 (А)
0x008F
F2 (x0.01 А)
0x018F F2
43 I2.1
0x00E0 F1 (А)
0x0090F2 (x0.01 А)
0x0190 F2
44 I2.2
0x00E2 F1 (А)
0x0091F2 (x0.01 А)
0x0191 F2
45 I2/I1
0x00E4 F1 (%)
0x0092F2 (x0.1 %)0x0192 F2
46 I2/I1-1
0x00E6 F1 (%)
0x0093F2 (x0.1 %)0x0193 F2
47 I2/I1-2
0x00E8 F1 (%)
0x0094F2 (x0.1 %)0x0194 F2
48 Io
0x00EA F1 (А (расч))0x0095F2 (x0.001 А (расч))0x0195 F2
49 Io.1
0x00EC F1 (А (расч))0x0096F2 (x0.001 А (расч))0x0196 F2- 76 -

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Io.2
U2
U2.2
Uo
Uo.2
Iнб
Нагрев
f1
f2
P
Q
S
Cos fiW P+
W PW Q+W Q-

0x00EE
0x00F00x00F20x00F40x00F60x00F80x00FA
0x00FC
0x00FE0x01000x01020x01040x01060x01080x010A
0x010C0x010EТаблица 6.2 – Контроль
№Параметр
1Вход 123456
2Реле 123456
3Тпосл.пуска x0.1
4
Тсум.пусков x0.1
5Тразр.пуска x0.1
6Тгот АПВ x0.1
7Тпосл.Вкл,мс
8Тпосл.Откл,мс
9Тмакс.Вкл,мс
10Тмакс.Откл,мс
11
Счет.Вкл/Откл
12
Счет.АварОткл
13Режим Управл
14
Акт.гр.уст
15
Счет.'+'.сут
16
Счет.'-'.сут
17
Счет.'+'.общ
18
Счет.'-'.общ
19
Tпер.пр.посл x0.1
20Tпер.пр.макс x0.1
21Состояние УЗА

F1 (А (расч))F1 (В)
F1 (В)
F1 (В (расч))F1 (В (расч))F1 (%)
F1 (%)
F1 (Гц)F1 (Гц)F1 (кВт)F1 (кВар)F1 (кВA)
F1
F1 (кВт/час)F1 (кВт/час)F1 (кВар/час)F1 (кВар/час)Адрес
0x01010x0101
0x0F82
0x0F830x0F84
0x0F85
0x0F86
0x0F87
0x0F88
0x0F890x0F8A
0x0F8B
0x0F8C
0x0F8D
0x0F8E
0x0F8F
0x0F900x0F91
0x0F92
0x0F930x0F940x00970x00980x00990x009A
0x009B
0x009C0x009D
0x009E0x009F
0x00A00x00A1
0x00A20x00A30x00A40x00A50x00A60x00A7F2 (x0.001 А (расч))F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В)
F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.01 В (расч))F2 (x0.1 %)F2 (x0.1 %)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.01 Гц)F2 (x0.1 кВт)F2 (x0.1 кВар)F2 (x0.1 кВA)
F2 (x0.01)
F2 (кВт/час)F2 (кВт/час)F2 (кВар/час)F2 (кВар/час)0x01970x01980x01990x019A
0x019B
0x019C0x019D
0x019E0x019F
0x01A00x01A1
0x01A20x01A30x01A40x01A50x01A60x01A7

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

Формат
F5
F5
F4
F4
F4
F4
F3
F3
F3
F3
F3
F3
0-Откл;1-Авто;2-Местное;3-Дистанц.;4-Диспетчер;0-Уставки 1;1-Уставки 2;2-DI5;
F3
F3
F3
F3
F4
F4
F6

Таблица 6.3 – Управление и контроль состояния выключателя
№ Параметр
АдресФормат Диапазон
1 Выключатель "Включен"0x115EF7
2 Выключатель "Отключен"0x115FF7
3 Команда "Включить"0x0030F8
4 Команда "Отключить"0x0031F85 Диспечерское управление
0x0C8B F91-Отключено;2-Включено с блокировками;3-Включено без блокировок;6 Включение Разрешено
0x1163F7
7 Командное Отключение
0x1167F78 Запрет Управления
0x1161F79 Неисправность Выключателя 0x1160
F7- 77 -

10
11
12
13

Отказ Выключателя
Внешнее Отключение
Отключение от Защит
Отключение от УРОВ0x11620x11640x11650x1166

Таблица 6.4 – Управление выходными реле RL№ Параметр
Адрес
1 Управление выходным реле RL1 0x0101
2 Управление выходным реле RL2 0x0102
3 Управление выходным реле RL3 0x0103
4 Управление выходным реле RL4 0x0104
5 Управление выходным реле RL5 0x0105
6 Управление выходным реле RL6 0x0106

F7
F7
F7
F7
Формат
F8
F8
F8
F8
F8
F8

Диапазон
0xFF00-Включить;0x0000-Отключить
- // - // - // - // - // -Таблица 6.5 – Квитирование LED индикаторов и выходных реле RL№ Параметр
АдресФормат
1 Квитирование светодиодных индикаторов
0x0010F8
2 Квитирование выходных реле0x0011F8Диапазон
0x0000-Квитировать
- // -

Таблица 6.6 – Описание форматов
F1 32-битное число с плавающей запятой (1 бит для знака, 8 бит для экспоненты, 23 бит длямантиссы)F2 Знаковое 16-битное число
F3 Беззнаковое 16-битное число
F4 Беззнаковое 16-битное число обозначающее количество секунд
F5 Битовое поле, 6-битное значение суммы инвертированных выходных реле/дискретных входов
0x0001 - RL1/DI1
0x0002 - RL2/DI2
0x0004 - RL3/DI3
0x0008 - RL4/DI40x0010 - RL5/DI50x0020 - RL6/DI6F6 Беззнаковое 16-битное число:0- Исправно
1..65535 - Код неисправности
F7 Чтение - функция 02
F8 Запись - функция 05
F9 Чтение - функция 03, Запись - функция 06Данная карта адресов приведена для устройства АГАТ-200.А без подпитки по токовым цепям ибез дешунтирования с количеством дискретных входов и выходных реле 6DI – 6RL. Для каждого
конкретного терминала рекомендуется скачивать карту адресов непосредственно с терминала.

По вопросам технической поддержки обращаться: support@energomash-rza.ru- 78 -