多機能型ドアストッパーの開発について
長崎市消防局（長崎県）

１

長尾泰寿

はじめにドアストッパ―は、市販品が多数販売されていますが、その多くは扉の閉鎖を止める機能のみに限定されています。今回開発するもの
は、ＳＤＧｓ目標１２の持続可能な取り組み、環境に優しい取り組み、資源の再利用について、ものの見方を変えるというコンセプトで取り組み、消防活動時の問題点を解決するため、廃棄された消防ホースを再 利 用 し 多 機 能 型 ド ア ス ト ッ パ― と し て 開 発 し た も の で す 。

２

現状
建 物 火 災 で 屋 内 に ホ ー ス 延 長 を す る 際 に 自 動 閉 鎖 式 の 扉 (ホ ー ス
通 過 孔 を 有 す る 場 合 を 除 く 。 )を 通 過 さ せ た 場 合 、 自 動 閉 鎖 の 扉 がホースや検索ロープを挟み込み、送水の障害やロープ信号の伝達障害となる場合があり、使用していないホース等の資器材で扉が閉まらないよう押さえるなど対応しています。また、扉下に鋭利な角がある場合、ホースが破断するなど、消防活動上の問題が生じています 。（ 写 真 １ 、 ２ ）３

課題Ｓ Ｄ Ｇ ｓ １ ２ の 目 標 （ つ く る 責 任 、 つ か う 責 任 、 資 源 の 再 利 用 ）、
廃棄され増え続ける消防ホースを再利用し、かつ、消防活動上の問題を解決し、１個で複数の効果があるものを開発するという小さなサステナブルチャレンジに取り組みました。
・

自動閉鎖式の扉部分をホース延長して送水障害とならないものを！

・

停水後、放水を再開した場合にも、送水障害とならないものを！

－ 32 －

・

扉の鋭利な角からホースを保護できるものを！

・

扉の開閉角度をコントロールできるものを！

・

防火服のポケットに携行できるサイズで、防火手袋を装着した状態でも容易に設置できるものを！

・４素材は廃棄された消防ホースを再利用する！

開発内容
自動閉鎖式の扉部分をホース延長した際に起こる、扉の挟み込みによる送水障害や、扉の鋭利な角等での消防ホースや延長コードの破損を防止するため、廃棄した消防ホースとアクリル板を三角形の形状に組み合わせたドアストッパーを開発しました。
⑴

廃棄した消防ホースと、強度及び弾力性のあるアクリル板を三角形の形状に組み合わせることで、扉の重量でつぶされないものとしました。

⑵

三角形の形状とすることと底面にすべり止め素材を貼り付けることで、三角形の一面にかかる扉の閉まる力を床面方向に荷重を掛け、扉を止めることができるものとしました。

⑶

開発品は一面が開閉できる構造で、ドアストッパーとして設置後に消防ホースに取り付けることができ、三角形の形状を保ちながらホースを保護し、送水障害も起こらないものとした。また、空いた隙間にロープや延長コードを通しコード等の保護もできるものとしました。

⑷

三角形の一面に、標識や反射板等を貼り付けることで、目的に応じた使用方法ができるものとしました。

５作成方法
⑴

準備
６ ５ ｍ ｍ ホ ー ス 、 板 （ ア ク リ ル 板 ）、 接 着 剤 、 ハ サ ミ 、 カ ッ ター、滑り止め素材（玄関マットの滑り止め又はシリコンシーラント）－ 33 －

⑵作成手順
ア

長さ５５センチに切断したホースの山折りする箇所に印をつけます。

（図１）
イ

二面にアクリル板２枚を接着し、三角形に整えます。

（図２）（ 谷 折 り 部 分 は ド ラ イ ヤ ー で 温 め 、 形 状 を 整 え ま す 。）
ウ

底 面 に 滑 り 止 め 素 材 を 貼 り ま す （ 塗 り ま す 。）

（図２、３）
エ折り返し部にマジックテープを張り付けます。

（図３）
オ

標識を貼り付ける面に、マジックテープを貼り付け、各種標識、反射材、小型フラッシュライト等を貼り付けます。

（図３、４）⑶

設置方法
ア自動閉鎖式の扉を止めるのみの場合開発品を自動閉鎖式扉の任意の位置に差し込みます。

（写真３～８）イ

自動閉鎖式の扉をホース延長した場合開発品の１面を開き、ホースに取り付け、扉下に差し込みます。

（写真８）

６

検証実験
⑴

自動閉鎖式の扉をホース延長し、ホースの挟み込みを確認しました。

（写真１、２）⑵

開発品を扉下に差し込み、自動閉鎖式の扉を止めることができるか確認しました。

（写真８）－ 34 －

⑶ホースを通した開発品を、自動閉鎖式の扉に設置し、開発品の形状及び中に通したホースがつぶれないか確認しました。

（写真９）
⑷

上記⑶のホースに通水し有効に送水できるか確認しました。

⑸

停水後、放水を再開した時に有効に送水できるか確認しました。
（写真１０）

７

検証結果
上記６⑴から⑸について、強度を保ち有効に機能できているとの検証結果が得られ、上記３で挙げた課題をクリアしたほか、新たな効果を確認しました。

８効果⑴

増え続ける廃棄ホースを再利用し、低コストで容易に作成できました。

⑵

防火衣のポケットに収納し、防火手袋を装着した状態でも容易に設置できました。

⑶

扉の開閉角度を調整し、活動時の通路幅を確保できました。
（自動閉鎖式のスライドドアにも設置可能)⑷

自 動 閉 鎖 式 扉 に よ る 送 水 障 害 が 解 消 で き ま し た 。（ ス ラ イ ド ドア含む）⑸

扉の鋭利な角等によるホースの破断防止や延長コードの保護ができました。

⑹

標識を貼りかえることで、さまざまな場面で活用できます。
・

火災原因調査時：現場で写真撮影時の標識として活用

・

消防活動時：〇〇隊、禁水、危険物他

・救助活動時：救助隊、検索済他（検索済み範囲の確認、退路の確認)

・

救急活動時：救急隊、活動中（進入経路を確認できます)（図４）－ 35 －⑺検索活動時、扉の挟みこみによるロープ信号の伝達障害が解消できます。

（写真１１～１６）⑻

標識や反射材を張り替えることにより、屋内進入経路を確認できます。

（写真１４～１６）

９

おわりにドアストッパ―の素材について、ＳＤＧｓ１２の目標「資源の再利用」を図るため、火災現場や訓練で酷使され使命を全うした廃棄ホースに、形を変え新たな使命を与え、有効に活用したいと思い、多機能型ドアストッパ―の素材として選定しました。
ドアストッパ―の開発としては、製作工程も少なく、シンプルなものですが、市販品は多数販売されているなか、その多くは扉の閉鎖を止める機能のみに限定されているため、消防活動上の障害を回避できるような機能を付加し、多機能のドアストッパ―として開発した結果、上記８の効果を確認できたため、多くの方に有効に活用していただきたいと思います。

－ 36 －

写真１

屋内にホース延長をする際に自動閉鎖式の扉を通過させた状況

写真２

自動閉鎖の扉が、延長ホースを挟み込み送水の障害となる状況

図１

廃棄消防ホースを長さ５５ｃｍでホース両横の折り目に沿って切断する。

－ 37 －

図２

切り取ったホースの内側面を上に向け、谷折り部分に印をつける

ホース内側面

内側２か所（ｂ面、ｃ面）に、変形防止の板を接着し張り付ける。

谷折り部分はドライヤーで温め押し固め、三角形の形に形成する。
重ねる部分にマジックテープを貼り付ける。⇒

底面にすべり止めを貼り付ける。

防火服のポケットに折り畳み、携行できる。
現場活動時、開発品を開き、ホースを通すことで保護ができる。
隙間に延長コードを通すこともできる。

６ ５ mm ホ ー ス ､ロ ー プ 、 延 長 コ ー ド

扉の鋭利な部分からホース等を保護できる。

－ 38 －

図３
収納時

折 り畳 み、防 火 服 のポケットに収 納 する。

自動閉鎖式の扉

扉が閉まる力を、床面に押さえつける力に変換させる。

標識を貼り付ける。
(マ ジ ッ ク テ ー プ )反射材をA面b面c面貼り付ける。

底面に滑り止めのゴムを貼り付マジックテープを貼り付ける。

②ドアストッパーを扉下に差し込む。

－ 39 －

図４

火
火災原因調査時のポイントとして標識を貼り付ける。
火災原因調査時の油分採取の場所、現場保存の場所、火災現場の巡回時での残火の可能性がある注意ポイントの表示としての利用

写真３～７

任意の場所に差し込む。

写真８
自動閉鎖式扉の扉下に差し込み、自動閉鎖式の扉を止めることができた。

－ 40 －

写真９

ホースを通した開発品を、自動閉鎖式の扉に設置し変形しなかった。
放水を開始後も変形等は認められなかった。

写真１０

停水後も三角形の形状を保つことができていた。
放水を再開したが、正常に送水できていた。

－ 41 －

写真１１～１３

検索活動時のロープ信号の伝達障害

写真１４～１６

反射材を貼り付けたものは、設置位置の退路が分かりやすい。

－ 42 －