型式選定/省エネシミュレーションのご依頼票
必要事項をご記入いただき、右記FAX番号へご送信ください。

FAX 03-3230-3420※各項目をご入力下さい。＊ 印のついた項目は必ずご記入ください。
役職

＊お名前
＊会社名
＊都道府県
＊住所
＊部署名

TEL

＊TEL/FAX

FAX＊E−mail＊ご質問・ご要望内容

電圧(V)

周波数(Hz)

電気料金(¥/kWh)

わかる範囲でご記入ください。メールでの送付でも結構です。
銘板値を分かる範囲で記入してください

既設機

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

既設メーカ名型式
運転台数(台)
全台数(台)
空気量(m3/min)
吐出圧力(kPa)
モータ出力(kW)
運転時間(時/日)
オーバーホール頻度(回/年)
排水処理槽の使用年数
送風先水槽名概算費用(¥/kWh)◆その他

現在お困りの点がありましたら下記項目の該当するものに㾎お願いいたします。(複数回答可)■電気料金が高い■運転音が煩い■外注サービス費が高い■機械室の清掃が手間■CO2 削減が出来ない《メンテナンス時》( 複数回答可 )■グリス補充 ■機械室の清掃 ■Vベルトの調整・張替え作業 ■機械室が狭くメンテが困難 ■ブロワの運転時ベルト巻き込みの危険が有る■オイル交換作業 ■機械室が熱い ■機械室が煩い ■台数が多く時間がかかる
本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。

商品の詳細についてはホームページをご覧ください。
製造元

URL : https://www.tohin.co.jp
代理店

東浜工業株式会社

本 社 久喜工 場〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町13番地 久喜菖蒲工業団地
TEL 0480-22-7945（代表）FAX 0480-22-7949

清久工場〒346-0035 埼玉県久喜市清久町6-3 清久工業団地
TEL 0480-23-2600 FAX 0480-23-3949

総発売元

ターボブロワ

東浜商事株式会社

本社〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館ビル5Ｆ
TEL（代表）03-3230-3426 FAX 03-3230-3420

札幌営業所〒003-0011 札幌市白石区中央１条5丁目11-16
大阪営業所
TEL 011-821-6312 FAX 011-842-2619〒564-0051 吹田市豊津町17-35
TEL 06-6380-1031 FAX 06-6380-1039

名古屋 営 業 所

〒454-0976 名古屋市中川区服部2-1204
TEL 052-432-5485 FAX 052-432-5513〒812-0893 福岡市博多区那珂1-29-23
TEL 092-441-1424 FAX 092-431-4817

福岡営業所

TURBO
BLOWERTX series

海外グループ会社
B -TO H I N M ACH I N E (J I A N G SU) CO. , LT D.

http://www.bk.com.cn

TO H I N VI E T N A M I N D U ST RY CO. , LT D.

Http://www.tohin.vn / e-mail: contact@tohin vn

TO H I N KO R E A CO. , LT D.

E-mail: info@tohinkorea.co.kr

2023.8.1500

TX series

TX TURBO BLOWER

高効率モーター、インペラ、エアフォイルベアリング等の高度な技術を集積し、コアエネルギーの消費量を大幅に削減します。潤滑油、グリースは不使用のオイルフリー構造なのでクリーンなエアーを供給することができます。ブロワとモーターが一体型のため、エネルギーの伝達ロスがなく、高効率な運転が可能です。

TXターボブロワはTOHINが開発した次世代のブロワです。

ore

主に排水処理におけるばっ気に使われ、従来のブロワに比べて省エネルギー・省メンテナンス・低騒音・低振動・省スペースで運転コストやCO2排出量を大幅に削減し、作業環境の改善にも寄与します。
初期投資費用は2年〜5年で回収可能です。
※初期投資費用の回収期間は機種により異なります。

製品紹介

動画はこちらから

インペラ流動解析により最適比速度設計したインペラで大風量を発生させます。

バンブフォイルベアリングスリーブ
ベアリングスリ
アリ グスリ

トップフォイルップフォイル軸

エアフォイルベアリング
空気流体の動圧を利用したエアフォイルベアリングは 、モーター回転時に回転浮上するため機械損失がありません。
そのため運転コストを大幅に削減でき、騒音、振動も非常に少ないです。
また 、非接触型のため潤滑油が不要で日常のメンテナンスがいりません。

電装部
省エネルギー

主要部品のほとんどは日本メーカーの製品を採用し主要部品のほとんどどは日本メーカーの製品を採用ししてています。
います。
す そのため、信頼性が高く、万が一の故障万が一の故障の際にも部品の修理や交換が迅速にできます。
障の際にも部品の修理や交換が迅速にできます。

省メンテナンス

インバータ（安川電機）

PLC（KEYENCE/三菱電機)

タッチパネル（KEYENCE/三菱電機)

インペラ、エアフォイルベアリング(空気軸受)、PLCによるオイルフリーで 耐久性の高いエアフォイルベアリングを制御システムにより効率的な運転を行います。従来の採用しています。日常のメンテナンスはフィルター の高効率な運転を行い、ムダな電気を消費させません。

直感的な操作ができるタッチパネルです。

ルーツブロワに比べて電気料金やCO2排出量を大幅に清掃 、交換だけです。

インバータを適正に制御し、効率的な運 転を行います。運転状態の管理、分析、記録を行いデータの蓄積や故障時の原因の特定ができます。

削減します。

低騒音・低振動省スペース

当社独自の消音吸込みサイレンサーやエアフォイルベアリング

ブロワと制御システムが一体型で小型のモーターでの技術により、騒音、振動は非常に少なく、作業環境の改善に大風量を発生させられるため、ルーツブロワに比べもなります。てコンパクトで設置スペースをとりません。
※実際の操作面のイメージ、操作方法はP.6に詳細な説明があります。

2

Electrical component3

TX series

ターボブロワの用途
その他

排水処理設備のばっき
下水道処理場、食品工場、製紙工場、製薬工場などの排水処理

100％オイルフリーの製品ですのでエアブロー、微生物培養装置、焼却炉、クリーニング工場など、大風量を要する様々な用途のエアー供給源としてご使用いただけます。

こんな声にお応えします
・電気代を節約したい
・CO2排出量を削減したい

TOHIN TX ターボブロワの4 つの特長
1

TXターボブロワ
専用工場

2

自社設計の制御システム

3

・機械室の環境改善・騒音対策が必要
・オイルフリーのクリーンなエアーを供給したい・スペースが無いのでブロワ台数を増やせない・人手が足りないので維持管理の手間を減らしたい

コスト
パフォーマンス

4

日本メーカー製部品採用
万全のアフターケア

埼玉県久喜市の工場内にTXターボブロワ専用の製造・当社が水処理業界で長年培った技術を活かし、独自に当社独自の冷却システムにより、コアや電装部品のタッチパネルなど電装部の主要部品のほとんどは信頼性の試 験 設備を備え、試 験 運転を行うことができます。

制御システムなどを開発しています。お客様の用途に効率、耐久性を向上させ、トータルコストの低減につな高い日本メーカーの製品を採用しています。また、お客様に見学、立会検査も可能です。

応じた設計が可能です。

げています。

お買い上げいただいた製品のコアや主要部品は当社でバックアップしておりますので 、万が 一の故障の際にも部品の修理や供給が迅速にできます。

導入事例

case 1

大手食品メーカーにて他社ルーツブロワ150A 2台を当社のターボブロワ(TX075-08)
1台に更新したところ、年間約200万円の電気料金と約50ｔのCO2排出量を削減できました。

更新

4case 3case 2年間の電気料金

約8,973,600円

年間のCO2排出量

約255.4 トン

ルーツブロワ2台の専有面積

約4㎡

-23%
-21%
-60%

約6,922,800円
年間のCO2排出量
約202トン
TXターボブロワ１台の専有面積 約1.6㎡
年間の電気料金※本ページに記載されている計算値は2020年の電力料金で計算しております。

case 4

電気料金/年

電気料金/年

電気料金/年

10,101,000円⇒8,967,000 円

20,608,000円⇒16,198,000 円

13,563,000円⇒10,609,000 円

約11％コストダウン

約21％コストダウン

約22％コストダウン

CO2排出量トン/年

CO2排出量トン/年

CO2排出量トン/年217.9 トン⇒ 193.4トン

426.1 トン⇒ 330.4トン

411.4 トン⇒ 335.5トン

約12％削減約23％削減約19％削減食品加工メーカーにてルーツブロワ

食品加工メーカーにてルーツブロワ

乳製 品メーカーにてルーツブロワ

150A 1台と200A 3台をターボブロワ

125A 3台をターボブロワTX075-06

150A 3 台をTXターボブロワTX100-06

TX150-06 1台に更新。

1台に更新。

1台と更新 。

既存のルーツブロワでは難しかった低騒音・低振動でブロワ室内の作業ルーツブロワと併用して使用していまDO制御により、電気料金が大幅に環境が改善しました。

すが、電気料金が節約できました。

削減しました。日本メーカー製の部品を採用し、アフターサービスが充実しているのも導入を決めた理由です。
5

TX series

構造制御システム

TXターボブロワは、制御部とコア部の部屋を分けた独自の冷却システムにより、モーター効率の向上、水処理業界で長年培った技術を活かし、当社が独自に制御システムを開発しました。多彩な運転モードにより電装部品の性能、耐久性向上を実現しています。

最適な運転を行い、無駄な電力を発生させません。自社設計のため、お客様の用途に合わせた設計が可能です。
多彩な運転モード

冷却サイレンサー
機体内部の温度上昇を低減させ、モーター効率を向上。

吐出口
吐BOV（ブローオフバルブ）

TX075-0680

吸込みから吐出空気の流れブロワ回転数
消費電力率
運転可能エリア
サージライン

27,00070

25,80026.060
吐出圧力 [kPa]

エア吸引口
二層フィルター

吸引したエアは本体底部からコアを通って吐出口へ

20℃ 65% 101.3kPa[abs] Dry air

51.0 m3/min

22,800フローモード

21,00040

100% 60kW

30

DOモード

70% 42kW

DO計からの信号でPID制御

60% 36kW
50% 30kW10コア部（モーター収納室）

インバータの自冷ファンと独立したファンで電装部を効果的に冷却します。

比例モード

80% 48kW
30% 18kW

40% 24kW

インバータ部分の冷却空気の流れ（定風量モード）

風量が一定になる様、 槽内水位変動に合わ周波数を制御せて、周波数を制御

90％ 54kW

19,200 (rpm)

20

エア吸引口

パワーモード％を「+」「-」させて圧力が一定になる様、周波数をコントロール 周波数を制御

24,600

50

手動モード

0010

制御部（電装部品）

203040
吸込空気量 [ｍ3/min]

506070

操作画面

遠隔監視システム

高解像度の液晶タッチパネルはフルカラーで見やすく、直感的に操作ができ、運転状態の管理、分析をTXターボブロワは遠隔監視システムを搭載しております。本体のタッチパネルと同じような画面に設計して簡単に行うことができます。風量調整は「＋」・「−」スイッチで簡単に変更でき、運転・停止は２ステップ方式なので、いますので、離れた場所からでも現場にいるのとほとんど同じように運転状況を確認することができます。

操作ミスを防ぎます。

メイン画面

スライド画面

デバイス

運転許可画面

メイン画面

有線LAN
YES長押し後運転

スライドタブにて表示・非表示になります。

異常表示

運転２ステップ方式で操作ミスを防ぎます。

PC

Wi-Fiルーター

YESで停止完全停止までは約60秒必要です。

ー・+ で風量調整

性能画面

スマートフォン
（インターネット回線）

グラフ画面

アラーム画面

PLCのロギング機能で運転状況や異常発生の履歴などをSDカードに記録できます。

6●

運転状況の見える化 ● 情報をリアルタイムで監視 ● エラー発生時の通知機能 ● 水質（Do値）の監視が可能●

ブロワのダウンタイムの縮小 ● 本体タッチパネルと同様の表示 ※別途ユニット等の追加が必要です7

TX series

部品

ルーツ式ブロワとの比較
TOHIN TX ターボブロワの優位性を、TX100-06相当のルーツブロワで比較。
オプション部品

運転条件 24h365日運転■吐出サイレンサー■逆止弁■90度フランジエルボ■フレキシブルジョイント

電気料金 25円/kWh製品駆動原理

CO2量換算 CO2削減係数0.000435tｰCO2/kWh

TXターボブロワ

既設ブロワ

空気軸受式

ルーツ式
定期的なメンテナンスは日常のオイル、
フィル

定期的なメンテナンスはターの管理。

メンテナンス/フィルターの清掃、交換のみ。

1年でのフィルター、グリス、Ｖベルト、オイル

オーバーホール

6〜10年を目安にコア、インバータのの交換。

オーバーホールを推奨。

3〜4年での軸受け（ベアリング）
シール（オイルシール）部分など消耗部品の交換を推奨。

標準部品

完全オイルフリー

ギヤケース部にギヤの潤滑として

流量60m3 / min

60m3 / min

圧力60kPa

60kPa

消費電力

68.5 kW85.9kW

騒音値※機械室での会話が可能※防音設備が不要※機械室での会話は困難￥14,991,000￥18,812,000

オイルの使用■BOV（放風）サイレンサー■フィルターは1セット（1台分付属）

約70〜80dB

年間電気料金性能・仕様一覧
圧力流量

定格出力kPam3/minkW

VAkgWDH

TX010(06,08)

60〜80

5.2〜7.3

8200/400

80

490

920

1450

1500

TX020(06,08)

60〜80

11.1〜14.5

15200/400

125

490

920

1450

1500

TX030(06,08)

60〜80

17.7〜23.0

22200/400

150

495

920

1450

1500

TX050(06,08,10)

60〜100 21.8〜35.9

37200/400

150

510

920

1450

1500

TX075(06,08,10)

60〜10031〜5156

200/400200

700/580

TX100(06,08,10)

60〜10046〜7375

200/400250

910/780 1020/1020 1700/1600 1780/1580

TX125(06,08,10)

60〜10057~8994200/400250

910/780 1020/1020 1700/1600 1780/1580

TX150(06,08,10)

60〜10068〜104115400

250

870

1020

1700

1780

TX200(06,08,10)

60〜10083〜129

150

400

300

920

1020

1700

1780

TX250(06,08,10)

60〜100112〜172

190

400

350

1400

1300

2000

1900

TX300(06,08,10)

60〜100129〜194

225

400

350

1480

1300

2000

1900

TX350(06,08,10)

60〜100152〜236

263

400

350

1500

1300

2000

1900

TX400(06,08,10)

60〜100175〜271

300

400

400

2200

1700

2500

2040

TX500(06,08,10)

60〜100221〜340

375

400

500

3700

1800

3500

2200

TX600(06,08,10)

60〜100254〜389 450

400

500

3860

1800

3500

2200

モデル

電圧

吐出 本体重量口径 (200/400V)

90dB以上削減年間電気料金-￥3,821,000

CO2年間削減量

約66ｔ

寸法(mm)(200/400V)

裏表紙のお申込み表を是非ご利用ください。

型式選定 / 省エネシミュレーションを無料にて実施しております。

騒音1020/920 1600/1450 1580/1500

騒音計で計測した動画がありますのでご覧ください。
下のQRコードより動画のリンクに飛ぶことができます。

運転時の騒音870〜80dB

動画はこちらから※動画では周波数の関係で体感よりもかなりうるさく感じられますが実際には非常に静かです。騒音計の数値を参考にしてください。

9TX series

TX ターボブロワ Q＆A
Q1

Q7

ミディアムフィルター、プレフィルターの定期的な清掃、交換が必要です。
プレフィルターの交換目安を約 3 ヶ月、ミディアムフィルターの交換目安を約 6 ヶ月としていますが、設置環境によって異なるため、汚れ具合によって清掃、交換していただくことが望ましいです。フィルターが目詰まりをおこした場合は、負圧が上昇するため、アラームが作動します。

実機を見ることは可能ですか？
埼玉県久喜市にあります工場内にて実機の運転状況をご覧いただけます。
遠方の場合はオンラインで運転状況をご覧いただくことや説明会なども可能です。

Q2

日常のメンテナンスは？

電気料金は安いですか？

ミディアム
フィルター仕様にもよりますがルーツブロワに比べると新規案件では10％〜30％程度の省エネになります。ＣＯ２削減にも貢献できますので、まさにＳＤＧｓを推進出来る製品と言えます。排水処理施設の更新向けでは古い設備であれば、ルーツブロワのインバータ制御が出来ない仕様が多いため、さらに省エネが図れます。
Q8
Q3

ルーツブロワとの違いは何ですか。
①低騒音 / 低振動が特徴です
ルーツブロワを施工している機械室内では通常の会話は難しいですが、TXターボブロワでは可能です。
運転時の騒音値は 70dB〜80dB 程度です。振動もほとんどありません。
②完全なオイルフリー製品です
ルーツブロワもオイルフリーブロワですが、ベアリングやギヤ―の駆動用として、潤滑油が必要となります。TXターボブロワは、潤滑油を一切使用しておりませんので、ブロワ室が揮発したオイルやグリスアップしたグリスの油分で汚れる心配が ありません。

Q9

Q 10

Q 11

Q6

屋外設置は可能？
屋 外 仕 様 の モ デ ル の ほ か、弊 社 は 長 年 制 御 盤 や
キ ュ ー ビ ク ル 型 ブ ロ ワ ボ ッ ク ス の 製 作 を 手掛けています。そのノウハウにより屋外施工にも対応できます。
※実績有り。

弊社のキュービクル型BOXを利用した屋外設置の実例。ターボブロワと一緒にご提案することができます。

コア、インバータのオーバーホールの頻度はどのくらいですか？
6〜10 年を目途にオーバーホールをしていただくことで長期的にご使用いただくことができます。

Q 13

使っていく中でプログラムが変更になった場合には対応してもらうことは可能ですか？
設計変更が可能です。
PLCのデータ変更はパソコンを使用せず、SDカードを挿入しデータを転送する事でデータを書き換える事ができます。

基本はルーツブロワと同じです。風量・圧力・電圧・周波数・周囲温度等を確認してください。

ランニングコストはルーツブロワと比べて高いですか？
稼働して6年位はフィルターの交換が主体となります。6〜10年以降にコア、インバータ、PLC、タッチパネルを順次交換する事になりますが、ルーツブロワのメンテナンスに掛かる人件費・労務費より安いか同等です。
電気料金が安い分がコストメリットになりますし、CO 2の削減にも貢献出来ますので、国際的にも時代に合った製品と言えます。

設置環境の条件は？

屋外設置

Q 12

Q5

部品が故障した場合は？

室温 40℃以下 、湿度 65% 以下を推奨しております。
粉塵、腐食性ガス、塩害などの雰囲気を避けてください。
粉塵が多い場所はフィルターの清掃、交換頻度を増やすことで事故や故障を防止できます。
※各対策等も検討可能ですのでご相談ください。

⑥制御部がセットになった製品です
ルーツブロワはブロワのみですがTXターボブロワはそこにインバータと制御盤、防音キュービクルが一体となった製品です。配管と電源ケーブルの接続で直ぐに運転可能となります。日常はタッチパネルを監視するだけで済みます。
Q4

故障時のサービス体制は？

電装部品のほとんどは日本メーカーの製品を採用し、迅速に供給ができるようにしております。
主要部品である、コア、PLC、タッチパネル、インバータに関してはお客様にご購入いただいた製品の在庫を弊社がバックアップするため、万が一の場合も迅速に供給、復旧が可能です。

⑤労務環境の改善になります①の低騒音と合わせて、管理者の労務環境改善が可能です。ルーツブロワの様にベルト駆動ではなく、インペラがモーター直結されています。ブロワ部はパネルで覆っていますので回転部に巻き込まれる等の危険が有りません。

仕様選定は簡単ですか？

プレフィルター

故障の状況によりますが、お電話での操作サポート、現地での修理、復旧対応を弊社サービス及び全国各地の協力会社が行います。

③省スペース
一般的にターボブロワはルーツブロワ 3 台程度の能力 が 1 台で可能になりますので 施工スペースを取りません。
④メンテナンスが簡単です
TXターボブロワは（コア、インバータ、PLC、タッチパネル、電装部品）がキュービクル内に一体化されています。通常は前面のタッチパネルで運転状態を確認し、フィルターの清掃と定期交換をするのみです。
ルーツブロワにおいては、フイルタ清掃・交換の他に、ベアリンググリスアップ、オイル交換、Ｖベルト交換・調整等、かなりの重労働が必要ですが、TXターボブロワはそのような作業は必要ありません。

ミディアムフィルター

ミディアム
フィルター

Q 14

制御設計

弊社は長年制御盤を製造してきました。そのノウハウを活かし、ターボブロワの制御プログラムの設計、開発も自社で行っております。

間欠運転は可能ですか？
1 日に数回程度の頻度であれば問題ありません。

電装部の主要部品のメーカーは？
PLC、タッチパネルは KEYENCE、三菱電機のいずれかを選択可能です。
インバータは安川電機の製品です。

1011