神田委員からの提出資料

実験動物の保管・管理

実験者名：
実験者名：

(1)動物実験室の構造と管理（法令、BSL-4施設規則）
感染症法①全ての実験動物は専用の飼育装置(アイソレーター)に収容

感染症法②実験室内部を確認する為の窓の設置

感染症法③実験動物を飼育する実験室から通常の私服で立ち入りすることができる場所まで多数の厳重な扉で隔絶される

長崎大学BSL4④動物実験取扱者の立入制限(専門の訓練を受けて許可された者のみ)

長崎大学BSL4⑤更に専門的な教育訓練を受講する必要

長崎大学BSL4⑥監視カメラによる常時管理

長崎大学BSL4⑦実験に用いる動物個体のみ搬入(個体毎、全数管理)

長崎大学BSL4

一頭毎の個体識別標識による個体管理を行う(2)保管状況の確認①実験室に搬入する前の管理
搬入頭数の確認・記録②実験中の管理
毎日の観察（体調・頭数の確認を含む）③実験後の管理
生存・死亡数を確認、全ての動物を滅菌、死亡動物を特別管理廃棄物として処理

1

実験動物の保管・管理チェックリスト

実験者：

実験室入室前
確認内容

実験日

室内状況

実験者数

動物頭数、入室・実験中
個体識
ｱｲｿﾚｰﾀｰ 中央
ｹｰｼﾞ数
別番号
監視室数

(1)取り扱う動物の種類ごとに個体・頭数を管理①数匹ずつ専用のケージにて収納
げっ歯類
動物名
動物名
①１頭ずつ専用の檻（ケージ）に収納
サル
動物名
動物名
②ケージをそれぞれ個体毎のアイソレーターにて飼育(2)入退室に係る確認及び異常時の対応①入室前
1)実験室の外側から窓等にて異常が無いかの確認②入室中
1)実験者複数人で確認
2)中央監視室から作業を監視③退室時

1)ケージ等の施錠確認
2)収納状況など異常が無いことの確認④異常時（動物がケージから逸走した場合）
1)動物実験内で動物を捕獲
2)中央監視室に連絡し、立ち入らないよう周知する(3)保管状況の確認
一頭毎の個体識別標識による個体管理を行う①実験室に搬入する前の管理
1)搬入頭数の確認
2)搬入頭数の記録②実験中の管理
1)毎日の観察
2)毎日の観察（体調の確認）
3)毎日の観察（頭数の確認）③実験後の管理
1)生存・死亡数を確認
2)全ての動物を滅菌
3)死亡動物を特別管理廃棄物として処理

2

頭数

実験者：

実験後・退出時
体調

収納状況

生存数 死亡数

滅菌

ｹｰｼﾞ等
施錠

異常時
記録

特別管理
廃棄物

動物
捕獲

中央監
視室連絡

BSL-4実験室から排出される「廃棄物等」の処理方法
場所
前室

廃棄物
薬液シャワー水

処理設備
排水設備階

処理
高圧蒸気熱滅菌タンク

処理
化学滅菌タンク（感染症法）

処理

処理

建物外の下水に排出

薬液シャワー（感染症法）

有効塩素濃度 0.01％ 以上室

１２１℃ 以上で１５分以上

１時間以上浸清

事前の消毒処置

高圧蒸気滅菌装置（感染症法）

滅菌完了の確認及び記録

滅菌前に消毒液に浸漬

床置・両面扉式装置（感染症法）

収集・処分（廃棄物処理法）

種類毎に分別・記載してビニール

１２１℃ 以上で１５分以上①専用の計測装置(インジケーター)①滅菌された廃棄物は特別管理袋に入れる

高圧蒸気滅菌によりすべての微生物が死滅したとして、中身が漏洩しない①実験室内の固形廃棄物 実験室階1)使用済みプラスチック容器等
2)紙類（実験廃液を拭き取った紙等）ことを確認

3)動物の死体等②滅菌中の高圧蒸気滅菌装置の温度容器を用いて保管される。
②行政より許可を受けた業者により・滅菌・時間等の運転工程を収集・運搬・処分が行われる。

自動記録し確認する。

③収集の際に、廃棄物に係る伝票[確認・記録項目]（マニフェスト伝票）を作成。

・温度

その後処分したことが記録された・圧力

マニフェストを業者から受領し・滅菌時間
・装置の異常の有無・計測結果の状況等

ＢＳＬ－４
実験室

廃棄物の保管および業者による廃棄終了を確認する。
[確認・記録項目]
・廃棄物の種類、数量、荷姿・収集の日時、処分の日時等②実験室内の排水実験室階実験室等からの排水滅菌した排水を建物外の下水に高圧蒸気滅菌装置（感染症法）

化学滅菌タンク（感染症法）

1)薬液シャワー水

実験で生じた液体には、消毒液

ＢＳＬ－４実験室等専用の高圧高圧蒸気熱滅菌タンクで滅菌が完了

排出2)動物実験排水を加えてから一定時間後、排水蒸気熱滅菌ﾀﾝｸにおいて１２１℃した排水を専用の化学滅菌タンク

化学滅菌処理が完了した排水を（し尿等）する。

3)液体培地等

薬液シャワー室からの排水

以上で１５分以上、高温高圧でのにて有効塩素濃度0.01％以上の中和処理し、ｐH調整を行う。

滅菌処理を行う。

次亜塩素酸ナトリウムに１時間以上ｐH、温度等が適切であることを確認の上、下水道へ排水する。

陽圧防護服を除染するための[確認・記録項目]浸漬する。

消毒液と洗い流すための水の・温度[確認・記録項目]

２種類

・圧力・有効塩素濃度

・滅菌時間

・浸漬時間

・滅菌中の装置の異常の有無等③実験室内の排気空調設備階

燻蒸処理（感染症法）

専門業者による点検

交換したフィルタの処分

建物外の（感染症法）（感染症法）

取り外された処理済のフィルタは、空気中にの密閉HEPAボックス毎、専門・専門業者により、ＪＩＳ規格で交換が必要なフィルタは専門が行う

特別管理廃棄物として、中身が漏排出業者によりウィルスに有効な定められた方法で、全ての交換の際は、滅菌等をすること。

洩しない容器に入れて専門業者がHEPAフィルタの性能を年に１回排気設備は２以上のヘパフィルター処分する。

以上確認する。

を通じてなされる構造であること。

HEPAフィルタ

給気・排気・排水設備は稼働状況を通して除菌・HEPAフィルタを収納した専用消毒剤を用いて燻蒸処理する。
・専用の計測装置（消毒薬で死滅しづらい微生物を用いたバイオ・業者の点検結果を、大学で確認された排気

年に１回以上、設備の定期点検をは、建物外微生物を用いたバイオロジカル実施し、その機能の維持がなされるの空気中にインジケーター）を用いて確認。

こと。給気・排気設備等外部に排出されるして、記録を保管する。

通ずる部分に、鍵その他閉鎖のための設備又は器具を設けること。

空調設備階

プレフィルタ

確認のための装置を備えていることケーター）を用いて確認する。

④実験室内の給気処理

・浸漬中の装置の異常の有無等

HEPAフィルタの交換

プレフィルタ、HEPAフィルタ

建物外の空気を給気

２種類のフィルタを収納したHEPAボックスを通して給気する（感染症法）

3

BSL-4実験室から排出される廃棄物管理チェックリスト
場所
薬液シャワー室

廃棄物①薬液シャワー水

実験者：

、処理

確認

①高圧蒸気熱滅菌タンクでの滅菌

１．温度は１２１℃以上あるか
２．圧力は高圧となっているか

ＢＳＬ－４実験室内①薬液シャワー水

３．滅菌時間は１５分以上か

ＢＳＬ－４実験室内②動物実験排水（し尿等）

２．次亜塩素酸ナトリウム浸漬は１時間以上か

ＢＳＬ－４実験室内③液体培地等

３．浸漬中の装置の異常はないか

４．滅菌中の装置の異常はないか②化学滅菌タンクでの滅菌

１．有効塩素濃度は0.01%以上か③滅菌した排水を建物外の下水に排出

１．化学滅菌処理済の排水は中和されたか
２．ｐH調整は３．ｐH、温度は適切か
４．下水道へ排水は確認したか

ＢＳＬ－４実験室内

固形廃棄物①事前の消毒処置

１．種類毎に分別したか①使用済みプラスチック容器等

滅菌前に消毒液に所定の時間浸漬する

２．廃棄数量は②紙類種類毎に分別・記載してビニール袋に入れる

３．計測装置で微生物死滅を確認できたか（実験廃液を拭き取った紙等）②高圧蒸気滅菌装置

４．温度は１２１℃以上あるか③動物の死体等

床置・両面扉式装置に実験室側から廃棄物を搬入し５．圧力は高圧となっているか滅菌を行う

６．滅菌時間は１５分以上か③廃棄物の保管と業者による収集・処分・滅菌された７．装置の異常はないか

廃棄物は特別管理として中身が漏洩しない容器を８．計測結果は問題ないか

用いて保管

９．廃棄物の種類（特別管理廃棄物）

・行政より許可を受けた業者により収集・運搬・10．数量処分が行われる。

11．荷姿

・収集の際に、廃棄物に係るマニフェスト伝票を作成

12．収集の日時

・その後処分したことが記録されたマニフェストを13．処分の日時

業者から受領し、廃棄終了
ＢＳＬ－４実験室内①実験室内の排気14．業者からの報告①燻蒸処理

１．プレフィルタ

１枚あるか・専用業者によりウィルスに有効な消毒剤を用いて２．HEPAフィルタ

２枚あるか３．交換時の滅菌は済んているか燻蒸処理する。
・専用の計測装置を用いて確認する

４．特別管理廃棄物として容器に・フィルタを通して除菌された排気は建物外の空気中入れているかに排出される①実験室内の給気・プレフィルタ、HEPAフィルタの２種類のフィルタを収納したHEPAボックスを通して建物外の空気を給気

4

１．HEPAボックスにプレフィルタ、HEPAフィルタが収納されているか

実験者：

記録（年月日）チェック