Ausschreibungstext fürEC-Mitteldruck-Axialventilatoren
EC-Mitteldruck-Axialventilator
Baugrößen 1120 bis 1600
Direkt getriebener EC-Mitteldruck-Axialventilator mit Hochleistungs-Axiallaufrad mit Nabe, aufgebaut auf
einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.
Doppelflansch-Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, saugseitig angeformte strömungsoptimierte Düsenkontur,
Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944, Klasse C5 M; Transportösen für Sicheres Handling bei Transport undMontage.
Laufrad und Nabe aus Aluminium-Druckguss gefertigt, mit strömungsoptimierter Airfoil Schaufelgeometrie,
Schaufelwinkel und Schaufelanzahl werkseitig angepasst auf den gewünschten Arbeitspunkt; Montage saug- oderdruckseitig möglich; Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3
ausgewuchtet.
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden,
wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, Theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000
Betriebsstunden, Einbau mit horizontaler und vertikaler Motorwelle; Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung,Breitspannungseingang 3~380-480 V, 50/60 Hz, Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter
Luftleistung einsetzbar.
Kompakt aufgebaute Elektronik; keine aufwändige Installation mit geschirmter Leitung notwendig; sehr geräuscharme
Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar, mit PID-Regler; RS485/MODBUS RTU Schnittstelle; Voreingestellte
Betriebsparameter, keine aufwändige Parametrisierung.
Klemmkasten aus Aluminium mit einfach zugänglichem Anschlussbereich mit Federzugklemmen, umweltbeständigenKabelverschraubungen.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen; Dokumentation
und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien.
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801
und DIN 24163, Geräuschmessungen im reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.
Integrierte Schutzeinrichtungen:-Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten (250 V AC/2 A, cos φ = 1)
Blockierschutz
Phasenausfallerkennung
Sanftanlauf der Motoren
NetzunterspannungserkennungÜbertemperaturschutz der Elektronik und des Motors
Kurzschlußschutz

Optional:-Abweichende und spezifische Anforderungen auf AnfrageÄnderungen vorbehalten / Stand 2015/04/01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com

Ausschreibungstext fürEC-Mitteldruck-Axialventilatoren
Technische Daten:
Ventilatortype
Volumenstrom
stat. Druckerhöhung
stat. Gesamtwirkungsgrad
Betriebsdrehzahl
MotortypRegelungsart
Motor Effizienzklasse
Gesamtleistungsaufnahme
Spezifische Ventilatorleistung
Nennspannungsbereich
Netzfrequenz
Nennstrom
Schutzklasse
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel (bei 1 m)zulässige Umgebungstemperatur
Masse Ventilator

qVp fsη esn

P ed
SFPUNfIN
L W A(A, in)
L p A(A, in)Tm

W3G ________ - ________ - _____= ___________________________= ___________________________= ___________________________= ___________________________= EC-Motor= Drehzahlregelbar, 0-100%= IE4= ___________________________= ___________________________= ___________________________= 50 / 60= ___________________________= IP54= _______ / L W A(A, out) = _______= _______ / L p A(A, out) = _______= ____________ bis ____________= ___________________________

m3/h
Pa%
min-1

kWkW/(m³/s)
VHzA
dB(A)
dB(A)
°Ckg

Produktfoto
EC Axialventilator – gerade Flügel W3G…

Abmessungen und Anschlüsse siehe DatenblattÄnderungen vorbehalten / Stand 2015/04/01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 ·74673 Mulfingen ·Phone: +49 7938 81-0 ·Fax: +49 7938 81-110 ·www.ebmpapst.com ·info1@de.ebmpapst.com