［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１，２号機純水装置付属設備からの苛性ソーダの漏えいについて
26.５.12
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２６年４月８日１０時４０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
４月８日(火)11時33分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ４月８日(火)10時40分頃、１，２号機の純水装置において、運転員が弁のフランジ部から苛性ソーダが漏えいしていることを確認した。
２ このため、４月８日(火)10時55分に漏えい個所を隔離し、漏えいは停止した。
３ 今後、詳細を調査する。
［その後の状況等］
４月８日(火)19時17分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、漏えいした苛性ソーダは全量（約４０リットル）を回収した。
２ 今後、総合排水処理装置にて処理する。
３ なお、漏えいした苛性ソーダは、純水を製造するために用いるイオン交換樹脂を再生するために使用するものであり、放射性物質を含むものではない。
４ 引き続き、漏えいの原因については、調査する。
５ 現状、必要な純水量は確保されており、本装置を運転しなくてもプラントへの影響はない。
［復旧状況等］
４月23日(水)15時35分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、当該フランジ部のガスケットを新品に交換し、漏えい試験を実施した
結果、当該フランジ部からの漏えいがないことを確認したことから、４月23日(水)15時20分、通常状態に復旧した。
２ なお、取り外したガスケットについて、取り付け不良が確認されたことから、今後、漏えいに至った原因等について、詳細調査を行い、必要な対策を行っていく。
３ 本事象による環境への影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２６年

４月

８日

（火）

１１時

３３分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力状 況 ２．１号機 第２８回，２号機 第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・８日

地

１０時

震・ その他

１．発生日時：

４月

４０分頃

２．場

所：

伊方１・２号機純水装置（屋外）

３．状

況：

本日１０時４０分頃、１・２号機の純水装置において、運転員が弁のフランジ部から苛性ソーダが漏えいしていることを確認しました。このため、１０時５５分に漏えい個所を隔離し、漏えいは停止しました。
今後、詳細を調査することとします。
発生状況
概要運転状況

備考

なお、本事象による環境への影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２６年

４月

８日

（火）

１９時

１７分

長尾

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力状 況 ２．１号機 第２８回，２号機 第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・８日地

１０時

震・ その他

１．発生日時：

４月

４０分頃

２．場

所：

伊方１・２号機純水装置（屋外）（管理区域外）

３．状

況：

本日１０時４０分頃、１・２号機の純水装置において、運転員が弁のフランジ部から苛性ソーダが漏えいしていることを確認しました。このため、１０時５５分に漏えい個所を隔離し、漏えいは停止しました。
今後、詳細を調査することとします。
【第１報にてお知らせ済み】
発生状況
概
要

その後、漏えいした苛性ソーダは全量（約４０リットル）を回収しました。今後、総合排水処理装置にて処理します。
なお、漏えいした苛性ソーダは、純水を製造するために用いるイオン交換樹脂を再生するために使用するものであり、放射性物質を含むものではありません。
引き続き、漏えいの原因については、調査します。
本事象による環境への影響はありません。
現状、必要な純水量は確保されており、本装置を運転しなくてもプラントへの影響はありません。

運転状況

備考１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２６年

４月

２３日

（水）

１５時

３５分

佐藤

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力状 況 ２．１号機 第２８回，２号機 第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１０時

震・ その他

１．発生日時：４月

２．場

伊方１・２号機純水装置（屋外）（管理区域外）

所：

８日

地

４０分頃

３．状

発生状況
概
要運転状況

備考

況：
４月８日１０時４０分頃、１・２号機の純水装置において、運転員が弁のフランジ部から苛性ソーダが漏えいしていることを確認しました。このため、１０時５５分に漏えい個所を隔離し、漏えいは停止しました。
今後、詳細を調査することとします。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、漏えいした苛性ソーダは全量（約４０リットル）を回収しました。今後、総合排水処理装置にて処理します。
なお、漏えいした苛性ソーダは、純水を製造するために用いるイオン交換樹脂を再生するために使用するものであり、放射性物質を含むものではありません。
引き続き、漏えいの原因については、調査します。
現状、必要な純水量は確保されており、本装置を運転しなくてもプラントへの影響はありません。
【第２報にてお知らせ済み】
その後、当該フランジ部のガスケットを新品に交換し、漏えい試験を実施した結果、当該フランジ部からの漏えいがないことを確認したことから、本日１５時２０分、通常状態に復旧しました。
なお、取り外したガスケットについて、取り付け不良が確認されたことから、今後、漏えいに至った原因等について、詳細調査を行い、必要な対策を行っていきます。
本事象による環境への影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

苛性ソーダ
受入タンク

ＦＣＶ－Ｍ１１０

伊方１，２号機 純水装置エリア概略図

廃液中和ユニットへ

脱塩塔再生ユニットへ

当該箇所

脱塩塔へ

脱塩水タンク海水

海水淡水化装置（淡水）

原水貯槽

脱塩水タンク

町水道（水道水）

ＦＣＶ－Ｍ１１０

当該箇所

ポンプ

ポンプ

苛性ソーダ
受入タンク

前処理装置

ろ過水タンク

伊方１，２号機 純水装置系統概略図

脱塩塔
２Ｂ３Ｔ
（イオン交換樹脂）

純水装置

純水タンク

： 純水装置付属設備（苛性ソーダ系統）

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

発電機

循環水ポンプ

放水口

取水口

★

伊方１，２号機純水装置付属設備からの苛性ソーダの漏えいについて○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

漏えい箇所の状況

配管内の流れ

漏えい箇所

漏えい状況

漏えい箇所

漏えい状況

取り外したガスケットの状況
入口側フランジガスケット（漏えい部）

新品

取外品

出口側フランジガスケット

新品

取外品

用語の解説○純水装置
プラントで使用する純水（不純物を除去した水）を製造する装置。純水装置ではイオン交換樹脂を充填した脱塩塔を通水（不純物を除去したい水とイオン交換樹脂を接触させる）することにより、水中の不純物を除去する。伊方発電所の場合、海水淡水化装置にて処理した水や水道水を、純水装置で処理し、純水を製造している。

○苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）
イオン交換樹脂の再生に使用している薬品。なお、一般的な用途としては、単純なアルカリとして上水道・下水道や工業廃水の中和剤とされるほか、洗浄剤として市販の排水管クリーナー等の主剤としての利用、鹸化作用を利用した固形石鹸の製造等に利用されている。

○イオン交換樹脂
水中の不純物を吸着する性質がある直径１ｍｍ程度の粒状の樹脂。一定量の不純物を吸着したイオン交換樹脂は、薬品で再生（不純物を除去すること）し再び使用する。

○総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、純水装置、総合事務所等）から排出される一般排水を浄化する設備。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成26年4月8日（火）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）17171716174619
モニタリングポスト伊方越
17171718174321
愛 モニタリングポスト九町23222323234826
モニタリングポスト湊浦
15161515153818媛
モニタリングポスト川永田
222223222349252525262525
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
2526252626
モニタリングポスト大成
141414141416161616164020
四 モニタリングステーション
14151514144318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141313144217
力 モニタリングポストNo.3
12134315121212㈱ モニタリングポストNo.4
14141314144217(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成23、24年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140
人工
放
射線

0.1

1100100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）