［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機 エタノールアミン含有排水生物処理装置
曝気ブロアの異常について（第２報）
29.12.11
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２９年９月１６日６時４６分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月 16 日(土)７時 20 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方３号機は通常運転中のところ、エタノールアミン（ＥＴＡ）含有排水生物処理装置に異常の警報が発信した。
２ 現場を確認したところ、曝気ブロアＢファンベルト回転部に異常が確認された。
３ 今後、詳細を調査する。
４ なお、本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
[以上第１報でお知らせ済][復旧状況等]
11 月 29 日(水)14 時 11 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後の調査で、曝気ブロワＢの軸の一部がハウジング（ケーシングカバー）と接触していることを確認した。
２ その後、曝気ブロワＢ一式を取替、11 月 29 日(水)14 時５分、起動試験を行い運転に異常のないことを確認し、通常状態に復旧した。
３ 今後、曝気ブロワＢが故障した原因を調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
平成 29 年６月 28 日廃止措置計画認可
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力 102％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分区分

内

容Ａ ○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態
Ｃ ○区分Ａ，Ｂ以外の事項
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日
発信

当該

伊方発電所号 機

１号機

発生時
状 況機

平成２９年

者

(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

廃止措置中

１１月)

１４時

１１分

２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１２MWにて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

設備トラブル

発 生 状 況概
要水(門屋

2.第２３回

１．発生日時：

２９日

・

９月１６日

定期検査中
人身事故

・

地震

６時４６分

・

その他

２．場

所：３号機ｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ含有排水生物処理装置（管理区域外）

３．状

況：

伊方発電所３号機は通常運転中のところ、ＥＴＡ含有排水生物処理装置※に異常の警報が発信しました。
現場を確認したところ、曝気ブロワＢファンベルト回転部に異常が確認されました。
今後詳細を調査します。
なお、本事象によるプラントへの影響および周辺環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
その後の調査で、曝気ブロワＢの軸の一部がハウジング（ケーシングカバー）と接触していることを確認しました。
その後、曝気ブロワＢ一式を取替、１１月２９日１４時０５分、起動試験を行い運転に異常のないことを確認し、通常状態に復旧しました。
今後、曝気ブロワＢが故障した原因を調査します。
※エタノールアミン（ＥＴＡ）含有排水生物処理装置
プラントからの排水に含まれるエタノールアミン（ＥＴＡ）やアンモニア、ヒドラジンなどの薬品を微生物により分解処理する装置。
これらの薬品は、２次系の水質を調整するために注入している。

運転状況
備考

１号機：廃止措置中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

添付資料－２

ヒドラジン
分解槽

３号総合排水処理装置

Ｐ

ＥＴＡ
分解槽

Ｐ処理水槽

大気曝気ブロワＡ

曝気ブロワＣ

曝気ブロワＢ

当該箇所

ETA含有排水生物処理装置概略図

Ｐ

３号総合排水処理装置

伊方発電所 基本系統図［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]＜管理区域内＞：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

○蒸気発生器原 子炉で 温めら れた高温 の水を 利用し て別の水 （２次 冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：管理区域

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]（ 高 圧 ター ビ ン へ ）○原子炉容器ウラ ン燃料 を核分裂させて 、その 時に出る熱で水 （１次 冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去 冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次 冷却水 を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器○復水器
タービ ンをま わした蒸気を海水で冷 やして水に戻す。
総合排水処理復水脱塩装置

低圧装置(沈殿池
給水加熱器 Ｂ,Ｆ)総合排水処理装置(沈殿池Ａ,Ｅ)

ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ分解槽

主給水ポンプ○脱気器
２ 次冷却 水中に 溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
ETA分解槽

焼却炉
使用済
燃料処理水槽曝気ﾌﾞﾛｱＡ

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で 使用した清掃用 の紙や 布等を焼却し、体積を減らす。

大気曝気ﾌﾞﾛｱＣ
曝気ﾌﾞﾛｱＢ

エタノールアミン含有排水生物処理装置
曝気ブロアの異常エタノールアミン含有排水生物処理装置 曝気ブロワＢの軸の状況

空気の流れ
モーター

全体図

構造図

ブロワ

内部構造図

接触箇所

ハウジングＲ軸貫通部軸（ロータシャフトＢタイミングギヤ側）軸とハウジングＲの軸貫通部が接触していることを確認した。

エタノールアミン含有排水生物処理装置 曝気ブロワＢ復旧状況

用語解説○エタノールアミン（ＥＴＡ）含有排水生物処理装置
プラントからの排水に含まれるヒドラジン、エタノールアミン（ＥＴＡ）、アンモニアなどの薬品を微生物の作用等により分解する装置であり、一般的な、し尿浄化槽と同様な構造である。
（ヒドラジン、ＥＴＡ、アンモニアは、２次系の水質を調整するために注入している。
）○曝気ブロワＥＴＡ分解槽などに空気を送る設備であり、曝気ブロワにより送られた空気は、槽内の撹拌や微生物の呼吸に使用される。

○総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、純水装置、総合事務所等）から排出される一般排水を処理する装置。

○ハウジング（ケーシングカバー）
ケーシングの端面に取り付けて、ケーシングと共にローターを収納する部屋を構成する部品で、ベアリングを支持する機能を有する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年09月16日（土）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
6:40
6:50
7:00
7:10 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 6:3019
モニタリングステーション（九町越）191919194419
モニタリングポスト伊方越
181818181840
19
愛 モニタリングポスト湊浦
1818
1818181837
モニタリングポスト川永田
23242323234523
媛
モニタリングポスト九町
2324
2424244524
17161717174217
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
26262725265226
モニタリングポスト加周2828282828602918401818181818
四 モニタリングステーション
16161717174217
国 モニタリングポストNo.1
17171716174216
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.3
15154015151515㈱ モニタリングポストNo.4
18171718174216(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成27、28年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人工
放
射
線0.1

110

0.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）