計装モジュール

SB series
設備の遠隔制御・IoT化を支援！
PLCとのプログラムレス通信に対応。各種機器のデータをスマートに収集

自由なシステム構成 ／ 省スペース・省配線 ／ データの一元管理SB series
計装モジュール

SBシリーズは、自由なシステム構成、省スペース・省配線、データの一元管理、高速データ収集、容易なメンテナンス性を実現したモジュール形調節計です。アプリケーションソフト（SB設定ソフト）により、各モジュールの設定や操作が可能です。通信機能（RS-485、エンジニアリングポート）を全てのモジュールに標準装備。イーサネット通信によりPLC※1とプログラムレス接続可能なコミュニケーションモジュールを用意し、設備の遠隔制御・I oT化を支援します。
エンジニアリングポート

機器アドレススイッチ

コミュニケーションモジュール

コミュニケーションモジュール

調節モジュール

SB710

調節モジュール

SB100

PLC※1との高い親和性・プログラムレス通信に対応します。

4ループの調節計機能。

機能機能

SLMP クライアント［SLMP（3E フレーム）
バイナリ］、

Modbus マスター※2、プロコントリガ※2、プログラム調節計管理サーバー※2

プログラム設定器（連結したSB100のSV値を設定し、定値／プログラム運転が可能）
イーサネット通信をRS-485通信へ変換

コミュニケーションモジュール

SB700

イーサネット通信をRS-485通信に変換する単機能タイプ。
2デジタル入力モジュール※1 三菱電機製「iQ-R／iQ-F／Qシリーズ」 キーエンス製「KV5000／KV7000／KV8000シリーズ」※2 Modbusマスター（オプション）が必要ですプログラム運転（20パターン/20ステップ）、定値運転
デジタル入力／デジタル出力／CT入力（オプション）
調節計×4台SB100×1台

集約

自由なシステム構成
各モジュールを自由に組み合せてシステムを構成
1システム最大25台まで連結可能

原寸大

最大100ループの温度制御を実現

省スペース・省配線
1ループ調節計4台の機能を1台のモジュールに集約連結したモジュールは電源線や通信線を共有

データの一元管理
マスター／スレーブ構成に対応
マスター器はスレーブ器のデータを高速収集し、連結したモジュール全体で高い同期性を実現

使いやすいソフトウェア
親しみやすい画面表示で状況把握が容易
モジュールの設定・操作スライドして連結

デジタル出力モジュール

デジタル入力モジュール

SB500

デジタル出力モジュール

SB600

16点のデジタル入力
連結したSBシリーズを外部から操作できます。

16点のデジタル出力連結したSBシリーズの状態を外部に通知します。

機能機能プログラム運転の操作（RUN、STOP、RUN / STOP切換、ADVANCE、RESET、パターン選択）

プログラム運転の状態を通知（RUN、STOP、ADVANCE、RESET、END、CONST、STEP1〜20）定値運転用実行No.選択、AUTO / MANUAL切換、タイマー1〜4、プリセットマニュアル、RUN/READY切換、警報イベントリセット、
リモート/ローカル切換、プログラム/定値運転切換
トリガデータ転送

ステップ切換、タイムシグナル、イベント1〜4、RUN/READY切換、プリセットマニュアル、SV上昇、SV下降

3

SB series

計装モジュール

自由なシステム構成
お客様のご要望に沿ったシステムを実現

モジュールを25台まで連結可能

SB100（4ループ調節計）、SB500（デジタル入力）、SB600（デジタル出力）、SB700（イーサネット通信）を用意。
必要なモジュールを組合せてシステム構築を行います。
例えば100ループの温度制御を行う際は、SB100を25台接続することで対応可能です。

SBシリーズはモジュールを25台まで接続し、マスター／スレーブ構成とスタンドアローン構成から選択できます。
マスター／スレーブ構成（協調運転）

マスター器がスレーブ器と連携し、モジュール全体で同期のとれたデータ収集を行います。スレーブ器に設定したSB100は、マスター器（チャンネル１）の定値／プログラム運転のSVを使用したリモート運転も可能です。

イーサネットマスター器※3（SB100／SB710）
パソコン
記録計

パソコン

グラフィックパネル

PLC

コミュニケーション
モジュール

デジタル入力 デジタル出力
モジュール
モジュール

エンジニアリング通信※1

調節モジュール

アクセス
ポイント

スタンドアローン構成(個別運転)

モジュールごとに独立して動作します。

SB 設定ソフト※2

システム構築・各種設定
モニタリングなど

電源
24VDC※1 全ての形式で標準搭載しています※2 イーサネット、RS-485、エンジニアリング通信に接続したパソコンで使用できます

制御入出力 DI
4 ループ
16点

RS-485

RS-485／イーサネット※3 SB100がマスター器の場合は、スレーブ器を最大24台、イーサネット-RS485通信変換器としてSB700を1台接続できます

SB700 SB100 SB500 SB600
SB710

パソコン

スレーブ器：最大24台（SB100／SB500／SB600）

システムの分散配置

DO
16点

1台のSB700／SB710に連結したモジュールを1システムとし、複数のシステムに分散させて配置できます。

※1

配線工数の低減
調節計

サイリスタ
レギュレータ

連結したモジュールは、通信線や電源線が内部で結線され、各種配線を1か所に集約できます。

PLCやModbus機器との高い親和性
PLCやModbus機器とプログラムレス通信

Webブラウザでプログラムパターン編集

SLMPクライアント

プログラム調節計管理サーバー

SB710

PLC との通信はSB710が行い、通信プログラムを作成することなく遠隔制御やデータ収集が可能です。
※4

Modbusマスター

SB710 ※5

調節計、警報計、サイリスタレギュレータなどModbusスレーブ通信に対応した機器とPLC※4との相互通信が簡単に設定できます。

プロコントリガ

SB710 ※5

SB710にmicroSDカード を挿入することで、WebブラウザからSB100やチノープログラム調節計(RS-485通信接続)のプログラムパターンを編集・保存可能です。編集したデータはパソ
コンやmicroSDカード※6にバックアップできます。
※6SB710 ※5

PLCのトリガ操作によりチノープログラム調節計（RS-485通信接続）のプログラムパターンを一括転送（Read/Write）
できます。
イーサネット
PLC

SLMP

マスター器 スレーブ器（SB710） （SB100／SB500／SB600）

パソコン
Webブラウザ

内部バス
データ共有
マスター／クライアント

ReadWrite

RS-485
Modbus（RTU/ASCII）

Modbus対応機器

ラダーレス／実用サンプルを公開

プログラム
調節計
SCR

※4 三菱電機製「iQ-R／iQ-F／Qシリーズ」 キーエンス製「KV5000／KV7000／KV8000シリーズ」

4

SB700／SB710を使用したPLCとの通信のサンプルプログラムを公開しております。
※5 Modbusマスター（オプション）が必要です※6 SDカードは付属していません

チノーWebサイト

データの一元管理 ／ 高速データ収集
連結モジュール全体でデータ同期（マスター／スレーブ構成）
マスター器※1は内部バス※2により、スレーブ器全体のリアルデータ※3を100ms、ピックアップパラメータ※4を100〜1200ms※5で収集し、連結したモジュール全体で同期のとれたデータを取得できます。
マスター

スレーブ (24台まで)

ピックアップパラメータを使用したスマートな通信方式
マスター器はスレーブ器のパラメータを一定の間隔で設定・取得しています。連結モジュール全体のデータ取得に必要な通信は上位機器とマスター器間のみとなり、シンプルな設定で高速通信を実現します。

内部バス

マスター

上位機器
通信

M

S-1
S-2

⁝

S-1
S-2

S-24

S-24

S-1

S-1

⁝

M

スレーブ

内部バスでデータを共有
…

S-2

S-2
S-24

S-24

ピックアップパラメータを使用しない場合上位機器から各モジュールに対して個別に通信します。
上位機器

全モジュールのリアルデータ

全モジュールのピックアップパラメータ

マスター

スレーブ

通信
…

※1 マスター器はSB100、SB710のみ設定できます※2 SB700に内部バスはありません※3 測定値
（PV）
、設定値
（SV）
、操作量（MV）など※4 モジュールごとに任意のパラメータを最大200種類登録可能です（SB710のみ）※5 更新周期は連結台数のピックアップパラメータ総数により異なります

保守容易性 ／ 安全性能
SB設定ソフト チノーWebサイトより無償ダウンロード

予防保全機能パネルマウント形調節計のような親しみやすい画面表示。
システム構築・パラメータ設定やプログラム進行状況の確認、機器状態の取得などが可能です。
プログラムパターンは任意のパターンをグラフ上に表示し、比較しながら編集できます。

累積稼働時間や周囲温度などの情報を基に機器寿命を予測、保全タイミングを通知し設備の維持管理を支援します。

グラフィカルモニター

モジュールは、ベース部、本体部、端子部を着脱でき、配線を残した状態で設定作業や機器点検が可能です。

モジュールの分離構造

ベース部

本体部

端子部

設定作業が容易
本体部とパソコンをUSBエンジニアリングケーブル（別売）で接続し、設定パラメータや機器の状態を取得できます。
USBバスパワーに対応し、パソコンから本体部への電源供給が可能です。

プログラムパターンの編集・比較

実行中のSVやマニュアル出力値の変更、運転動作切換えなどよく使う機能は画面をクリックして操作できます。
数値入力

画面クリックで切換え

本体部

パソコン

USBエンジニアリングケーブル

5SB series

計装モジュール

制御 ／ 補正機能プログラム運転※1

フラット制御（金型の温度制御）

１パターン最大20ステップ。最大20種のパターンを設定可能です。
パターンリンクにより最大400ステップまで対応します。

金型の表面温度とセンサの測定温度の差を補正※4し、均一な表面温度で制御を行います。
最大100ループの制御に対して個別に補正が可能です。
繰り返し・連結可能※1 SB100のチャンネル1、SB710はそれぞれ1系統設定できます

マスター器、SB100スレーブ器のプログラムパターン設定
連結したモジュール間で連携したSVを設定可能です
マスター器
内部バス

表面温度
（PV）
・・・180℃
ヒータ

温度差

金型

センサの測定温度・・・200℃

スレーブ器（24台まで）
リモートSV

CH1

設定ソフトの表示

リモートSV

モジュールSV CH2（温度差の補正）

ローカルSV

ローカルSV CH3

ローカルSV

リモートSV CH4

ヒータの制御温度PV 180 PV 180 PV 180 PV 180
SV 180 SV 180 SV 180 SV 180
+20℃
200℃

+30℃
210℃

+30℃
210℃

+10℃
190℃

※4 補正値を入力する必要があります

マスター器のプログラムSV：連結モジュール全てに同期可能（リモートSV）
スレーブ器のプログラムSV：同一モジュール内のみ同期可能（モジュールSV）
ローカルSV：モジュール内の各CH個別に設定したSV

グループパラメータ

カスケード制御

主な制御パラメータをまとめて登録し、運転時に呼び出すことで一括設定が可能です。
プログラム運転では各ステップごとに割当てできます。

SB100 1台で、最大2系統のカスケード制御に対応します。
温度センサ
（1次）
グループ1

グループ2

SV
イベント値
PID定数
出力リミッタ
実温度補償

グループ32
SV
イベント値… PID定数

水槽

出力リミッタ
実温度補償

4〜20mA
蒸気バルブ

流量計
（2次）

高精度センサ補正（折れ線補正）

電力ピーク抑制機能※3

使用する温度センサの特性を登録 ※2することで、より精密な制御を行うことができます。

1〜4チャンネルまでの出力位相をずらすことで、安定時のピーク電力を抑制します。

※2 最大8区間の設定が可能※3 調節出力がオンオフパルス出力形、またはSSR駆動パルス出力形のみ対応

用途例
ホットプレス機の金型温度制御

連続焼成炉
PLC

パソコン

ホットプレス機
ゾーン1

イーサネット
SB100

SB710

6サイリスタレギュレータ
CFRP
積層材

加圧
イーサネットゾーン2ゾーン3

センサ入力

制御出力

SB710

SB100

仕様

SB100

SB500

デジタル入力

入力仕様

入力信号

熱電対／測温抵抗体／直流電圧／直流電流※1

入力点数

16点COM共通

測定レンジ

熱電対15種、測温抵抗体5種、直流電圧4種、直流電流1種

入力信号

無電圧接点またはオープンコレクタ

精度定格

測定レンジの±0.1%±1digit（詳細規定あり）

開放時端子電圧

5V DC±10%

基準点補償精度±1.0℃（周囲温度23℃±10℃の範囲）、±2.0℃（下記以外の範囲）

短絡時端子電流3mA以下

入力取込周期

約0.1秒／4チャンネル※1 電流発生器開放電圧36V以下。36Vを超える可能性がある場合は受信抵抗（アクセサリ）をご使用ください

入力種類

測定精度

デジタル出力

出力点数

16点COM共通

出力信号

オープンコレクタ

0.0〜1820.0℃

400℃未満：規定外
400〜800℃：±0.2%FS±1digit

R0.0〜1760.0℃

400℃未満：±0.2%FS±1digit

外部定格電圧24V DC±10%S

0.0〜1760.0℃

400℃未満：±0.2%FS±1digit

出力許容電流100mA以下

N

0.0〜1300.0℃

B

熱電対

K

※
2

測定レンジ

SB600

SB700

‑200.0〜1370.0℃

イーサネット通信‑200.0〜 500.0℃

E‑200.0〜 900.0℃

J‑200.0〜1200.0℃

T‑200.0〜 400.0℃

U‑200.0〜 400.0℃

L‑200.0〜 900.0℃±0.1%FS±1digit

0℃未満：±0.3%FS±1digit

C（WRe5-WRe26）

0.0〜2310.0℃

W-WRe26

0.0〜2310.0℃

PlatinelⅡ0.0〜1390.0℃

PtRh40-PtRh20

0.0〜1880.0℃ ±0.3%FS±1digit 800℃未満：規定外

測温抵抗体

Pt100
JPt100‑200.0〜850.0℃‑200.0〜200.0℃‑200.0〜649.0℃ ±0.1%FS±1digit‑200.0〜200.0℃

直流電圧／電流Pt50‑200.0〜649.0℃

20mV‑20.00〜20.00mV

100mV‑100.0〜100.0mV

5V‑1.000〜 5.000V

10V‑1.000〜 10.000V

20mA

400℃未満：±0.4%FS±1digit

Modbus/TCP、TCP/IP

通信モード

Full Duplex 全二重／Half Duplex 半二重機能

上位通信、
イーサネット−RS-485通信変換

SB710

イーサネット通信

伝送速度

10BASE-T/100BASE-TX（自動認識）（、極性自動判別）

通信プロトコル

Modbus/TCP、TCP/IP、SLMP（3Eフレーム）
バイナリ

通信モード

Full Duplex 全二重／Half Duplex 半二重機能

上位通信／下位通信、イーサネット−RS-485通信変換、
PLCプログラムレス通信、サーバ機能、プログラム設定器

Modbusマスター（オプション）
Modbus対応機器とのプログラムレス通信
PLC-チノー調節計間のプログラムパターン一括転送
Webブラウザによるプログラムパターン編集±0.1%FS±1digit

Modbus対応機器
製品名

0.00〜20.00mA ±0.1%FS±1digit

形式

デジタル指示調節計

DB1000 / DB2000

Modbus接続 プロコントリガ対応

DB600

デジタルプログラム調節計 KP1000 / KP2000 / KP2500 / KP3000

調節仕様
制御アルゴリズム

PID制御（位置形／速度形）

制御周期

100ms／200ms／500ms

出力形式

オンオフパルス出力形
出力仕様：オープンコレクタ出力
パルス周期 ：約0.5〜180.0秒※調節出力3／調節出力4はデジタル出力としてもご使用できます

電流出力形
出力仕様
出力精度
負荷抵抗：4〜20mA DC、0〜20mA DC、3.75〜20.25mA DC：±0.3% FS：600Ω以下※調節出力１／調節出力2、調節出力3／調節出力4はアナログ伝送出力としてもご使用できます

SSR駆動パルス出力形
出力仕様：オン時 12V DC±20%（負荷電流21mA以下）
オフ時 0.8V DC以下
パルス周期 ：約0.5〜180.0秒
20パターン／20ステップ（パターンリンク・繰り返し可能）

イベント機能警報モード

10BASE-T/100BASE-TX（自動認識）（、極性自動判別）

通信プロトコル機能※2 熱電対は、上記の測定精度に基準接点補償精度が加算されます

プログラム機能

伝送速度

絶対値警報、実測絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、設定値警報、出力値警報、ヒータ断線警報※3、制御ループ異常警報、累積駆動時間警報、タイマ警報、FAIL警報※3 出力形式がオンオフパルス出力形またはSSR駆動パルス出力形のみ

デジタル入力（オプション）
入力点数

4点COM共通

入力信号

無電圧接点またはオープンコレクタ

開放時端子電圧5V DC±10%

短絡時端子電流3mA以下

デジタル出力（オプション）

モジュール形調節計
SSR内蔵調節計

サイリスタレギュレータ○LH100○×SB500 / SB600

JM / JU / JW

Modbus RTU / ASCII対応機器○○○×××

対応PLC
機種

三菱電機株式会社 …MELSEC iQ-R / iQ-F / Qシリーズ
株式会社キーエンス…KV5000/KV7000/KV8000シリーズ

SBシリーズ共通
一般仕様

定格電源電圧24V DC（±10%）

消費電力

5.2W（SB100）/ 2.4W
（SB500）/ 2.6W
（SB600）/ 1.5W
（SB700/SB710）

使用温度範囲−10〜50℃

使用湿度範囲

20〜90%rh（結露なきこと）

材質

難燃性ポリカーボネート（UL94V-0）

端子ネジM3.0

取付方法

DINレール取付

質量約340g（SB100）/ 約330g（SB500/SB600）/ 約300g（SB700/SB710）

対応規格（適合予定）
安全規格

EN61010-1/EN61010-2-030（CE）、UL61010-1/UL61010-2-030認証（UL）
CAN/CSA C22.2 No.61010-1認証（cUL）、ULFileNo:E214646
過電圧カテゴリ：CAT.Ⅱ、汚染度：2

EMC適合

EN61326-1適合（CE） ClassA

RoHS指令EN IEC 63000適合

通信インターフェース（上位通信）

オープンコレクタ出力

種類

RS-485外部定格電圧24V DC±10%

ビットレート9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200bps

出力許容電流100mA以下

通信プロトコル

Modbus RTU/ASCII

伝送距離500m以下

4点

○

○

出力信号

※4 指定カレントトランス LTA-P207（アクセサリ）をご使用ください○×○

4点COM共通+2点COM共通（追加2点は調節出力から割当て）

入力点数○SB100 / SB710

出力点数※4カレントトランス（CT）
入力（オプション）○

エンジニアリング通信機能

パラメータの設定

7

SB series

計装モジュール

外形寸法

形式

調節モジュール SB100

SB100 / SB500/ SB600

SB1□□ □□ ０148

7.5100（50以上）本体 着脱時

5DINレール表示器･

調節出力１／調節出力2
1：オンオフパルス出力形（オープンコレクタ出力）
3：電流出力形※1
5：SSR駆動パルス出力形
調節出力３／調節出力4
1：オンオフパルス出力形※2（オープンコレクタ出力）
3：電流出力形※1
5：SSR駆動パルス出力形
デジタル入力/デジタル出力/CT入力
0：なし
1：デジタル入力4点
2：デジタル出力4点
3：CT入力4点※3
付加機能0：なし
1：防湿処理※4 ※5
A：下限バーンアウト
B：防湿処理※4＋下限バーンアウト※55050ｰ（8）DINレール ロック解除時

SB700/ SB710
106507.550

デジタル入力モジュール SB500

3100SB500ｰ0□ｰ０

付加機能0：なし
1：防湿処理※4 ※5DINレール

5デジタル出力モジュール SB600（8）DINレール ロック解除時（50以上）本体 着脱時

ｰSB600ｰ0□ｰ０

付加機能0：なし
1：防湿処理※4 ※5コミュニケーションモジュール SB700

単位：mm

アクセサリ

SB700ｰ0□ｰ０名

付加機能0：なし
1：防湿処理※4 ※5コミュニケーションモジュール SB710
SB71□ｰ0□ｰ０

SLMP クライアント
Modbusマスター（オプション）
0：なし
1：あり※5付加機能（オプション）
0：なし
1：防湿処理※4 ※5称形式

内容

コネクタカバー

RZ-SB1

連結用コネクタの保護

接点保護素子CX-CR3

機器内部接点の保護

受信抵抗250Ω

EZ-RX250

直流電流を入力する時に使用

USBエンジニアリング
ケーブル

RZ-EC6

パソコン接続用ケーブル（USBバスパワーに対応）※6
カレントトランス（CT）

LTA-P207

800ターン、穴径5.8mm※1 アナログ伝送出力2点としても使用可能※2 デジタル出力2点としても使用可能※3「調節出力1／調節出力2」
または「調節出力3／調節出力4」が「1」、「5」のとき指定可能※4 製品内部のプリント基板に、防湿コーティング処理を施します※5 この形式の機種は、CEマーキング／UKCA／UL認証に非適合です※6 株式会社U-RD製「CTL-6-S-H」＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

宇 都 宮

028（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/

086
（473）
7400

Cat.No. CS-38-04 Apr.-'23.01 Printed in Japan Ⓑ