WVE-02,02CN Type Solenoid Valve (for Water)

WVE-02,02CN 型 電磁弁（水用）（本体FC）
製品記号 WVE02-B
WVE02-L（本体FCD）

WVE02CN-B（ナイロンコーティング）

水道法性能基準適合品（WVE-02N、02PN、02CN型）■特

散水、冷却設備などで、各種センサ・タイマなどと組み合わせることで、様々

長● 使用状態に合わせたニードル弁開度に● 基本弁部とパイロット弁部は、容易による感度並びに、開閉時間調整を行う

分解でき、調整、修理、部品交換などことができます。

メンテナンスが容易です。

な自動制御や遠隔制御ができます。
この弁は、弁の開閉時間を調整し、ウォータハンマを緩和することができます。

■仕様作動

通電開

WVE-02 型

型式
製品記号WVE-02CN 型

WVE02-B

WVE02CN-B

WVE02-L

呼び径80 〜 200

適用流体

水・温水注 1．

流体温度

5 〜 60℃

適用圧力0.03 〜 1.0MPa 注 2．

弁前後の最小差圧

0.03MPa

定格電圧AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用注 3．

定格電流AC100/110V：0.2A、AC200/220V：0.1A

起動電流AC100/110V：0.6A、AC200/220V：0.3A

絶縁種別

B種

保護構造

防塵・防沫（IP54 相当）
・屋内用（屋外で使用する場合は、TB-03 型端子箱を併用してください。注4．）

周囲温度

5 〜 60℃

端接続

JIS 10K RF フランジ又は水道用仕切弁フランジ

基本弁材質

本体
要部

基本弁塗装又はコーティング塗膜

FCD

FC

内外面共ナイロン 11
0.3mm 以上（白色）

内面：水道用液状エポキシ樹脂

取付姿勢
本体耐圧性能FC

ダイヤフラム・ディスク（NBR）、弁座（CAC406）

水平配管にコイルを上にした正立取付
水圧にて 2.0MPa

水圧にて 1.75MPa

注 1．給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品の WVE-02CN,02PN,02N 型をご使用ください。
注 2．水道用仕切弁フランジの場合一次側適用圧力は、0.03 〜 0.75MPa となり、耐圧性能は 1.75MPa となります。
注 3．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 4．端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）となります。
）（端子箱については、380 頁をご参照ください。
、WVE-02N 型（本体内面水道用
注 5．水道法性能基準適合品（本体材質 FC 製）の WVE-02PN 型（本体内外面エポキシ樹脂粉体塗装）液状エポキシ樹脂塗装）も製作しています。
注 6．呼び径選定図表は、165 頁をご参照ください。
注 7．リード線結線方法は、380 頁をご参照ください。

■構造図

E電磁弁E12■寸法表（本体FC製）
GH

H1E質量Cv値 (kg)110130140165200286312343376427261300
371416522

117130145
173
218090160
250360640

注 1. JIS 10K：JIS 10K RF フランジの寸法です。
水道：水道用仕切弁フランジの寸法です。
注 2. 基本弁本体材質 FCD 製の寸法はお問い合わせください。

366 S240148A043060070
125200H
H1（mm）

INOUT

GL
呼び径
JIS 10K 水道
80 350 354
100 400 402
125 440 442
150 500 500
200 600 602

LDATA/WV Type Regulating Valve (for Water or Hot Water)

資料/WV 型 調整弁（水・温水用）
呼び径選定図表〈水用〉

2減圧弁（水・温水用）■流速線図表■呼び径選定図表


管の呼 び  径)(


径
呼び弁の径
呼び弁の 

 



流速TZ



 






TO流量3TPU

   

  

弁前後の差圧47H 

注 1. 呼び径選定図表で、弁の呼び径線の水平線位 注 4. 呼び径 40〜65はWVR・●呼び径選定図表の（破線）適用機種
WVM 型のみとなります。
置はそれぞれ弁の最大流量です。
減圧弁 WVR-02 型、一次圧力調整弁 WVM-02，WVME-02 型、保圧減圧弁 WVMR-02 型、
注 2. 流速線図表で採用する管の呼び径は、特別な 注 5. 呼び径 40,50で弁前後
落水防止弁 WVMS-02 型、差圧レリーフ弁 WVD-02 型●呼び径選定図表の（実線）適用機種
電磁弁 WVE-02 型、定水位弁 WVL-02 型

理由がない限り流速 3m/s を最大値としてくの差圧が大きい場合は、ださい。

お問い合わせください。

注 3. 消防型式認定品の最大流量はお問い合わせください。

●図表の使い方
一次側圧力 0.5MPa、二次側圧力 0.3MPa、流量 80m3/h の場合の弁の呼び径の選定

1. 弁前後の差圧を0.5 − 0.3 ＝ 0.2MPa で求めます。
2. 流量 80m3/hを水平にたどって、弁前後の差圧 0.2MPaとの交点 A を求めます。
3. A 点は弁の呼び径 80と100 の間にあります。この場合、大きい方の呼び径 100を選定します。
●配管流速の確認
1. 管の呼び径を弁の呼び径と同じと仮定し、流量 80m3/hを水平にたどって管の呼び径 100との交点 Bを求めます。

2. B 点を垂直にたどって配管流速 2.8m/sを求めます。
3. 配管流速が 3m/s 以内ですから、管の呼び径 100は採用できます。この時、配管流速が 3m/sを超える場合は、管の呼び径を大きくして、配管流速が 3m/sを超えない管の呼び径を求めます。

●参考■減圧弁や一次圧力調整弁で、動水圧力を考慮して呼び径選定する場合の例
減圧弁では、二次側圧力にオフセットの最大値を加えて、一次圧力調整弁では一次側圧力からアキュムレーションの最小値を差し引き、それぞれの弁前後の差圧で呼び径を選定します。
●減圧弁の例
減圧弁の仕様の項より、オフセットの最大値 0.1MPaを求め、弁前後の差圧を0.5 −（0.3 ＋ 0.1）＝ 0.1MPa で算出してから「図表の使い方」の例題と同様の手順で呼び径を求めます。
●一次圧力調整弁の例
一次圧力調整弁の仕様の項より、アキュムレーションの最小値 0.03MPa を求め、弁前後の差圧を（0.5 − 0.03）− 0.3 ＝ 0.17MPa で算出してから「図表の使い方」の例題と同様の手順で呼び径を求めます。

90

S240148ADATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法
電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

AC100/110V の場合《共用電圧コイル》●コイルのリード線は 4 色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC200/220V の場合

電源

電源

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》●コイルのリード線は 2 本となっていますので、この 2 本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

電源《周波数選択コイル》

赤白

青50Hz

60Hz

灰50Hz

黄黄

黄60Hz

黄50Hz

黒60Hz

黒

AC200V の場合

灰赤50HzDS-10、10H、13、13H 型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN 型の場合
AC100V の場合
AC200V の場合

ED-S,F 型の場合
AC100V の場合

60Hz●コイルのリード線は 3 本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線 1 本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

端子箱（別途注文品）■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。
TB-03 型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

注．雰囲気湿度 85％を超える場合は TB-03C 型又は TB-03F 型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A● TB-03 型（標準品）● TB-03C 型

グランドナット付
24729360

船用相当グランド付）
巾45（×60
Ｇ1／2（ＣＴＧ16）

4612● TB-03F 型

キャプコン付

23〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

電磁弁表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。
● TB-03L 型● TB-03LC 型

表示ランプ付

ランプ＋船用相当グランド付Ｇ／（ＣＴＧ）

注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。
（ コイルの種類により付属品が異なります。
）● TB-03LF 型）巾（×TB-03 型シリーズ取付例

ランプ＋キャプコン付

■グランドの仕様（TB-03F,03LF型） ■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）
Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2φｄゴムパッキン

グランドの呼びd（mm）

15a

915b

1015c

11Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2

4段目
3段目
2段目
1段目

380 S240148A（mm）

切断位置

適合ケーブル外径

4 段目

10 〜 123 段目

8 〜 10

2 段目

6〜8

1 段目

4〜6

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンク

い。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁129. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し

DATA/WV Type Regulating Valve (for Water or Hot Water)

資料/WV 型 調整弁（水・温水用）

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例略図（WVR-02型減圧弁の呼び径200以下の例）※中高層ビルでの高置水槽方式による給水の場合

2

WVR-02型
減圧弁
KT型
ストレーナ止弁

圧力計

圧力計

ゲージコック架台
止弁

逃し弁又は一次圧力調整弁吹出し管
圧力計

止弁

ゲージコック

ゲージコック

（排出管）
架台

排出管

バイパス管

■取付け及び使用上のポイント

減圧弁（水・温水用）

減圧弁を一段及び多段で使用する時は、減圧弁の一次側直近に水撃防止器を設置してください。
（水撃防止器の選定についてはお問い合わせください。
）

吹出し管及び排出管は排水可能な安全な場所に導いてください。

注 1. 図は WVR-02 型の例ですが、他の機種も同等の配管としてください。
ただし、WVM-02 型、WVMS-02 型の出口配管は、一旦立ち上げてくださ）
い。
（配管例：183 頁をご参照ください。

1.バイパス管
本弁に通水前の水張り、空気抜き、配管内清掃、及び補修時のバイパス運転にバイパス管が必要ですので、上記配管例略

注 2. 垂直配管の場合は、配管例略図と同様の垂直配管が必要であると共に、特に配管質量が弁類に加わらないようにすること、メンテナンススペースを十分にとることが必要です。

図のように止弁を組み入れたバイパス管を設けてください。

7.圧力計

2.直管部
本弁前後には安定作動確保のため、直管部を設けてください。
直管部の長さは配管前後の状態によって異なりますが、呼び本弁の一次側と二次側、さらにバイパス管後の配管の見やすい位置に圧力計を取り付けてください。

8.設置場所制限

径の 10 〜 20 倍が適切です。

電磁弁の場合、腐食性ガス、爆発性ガスが滞留、又は存在す

3.配管支持配管の自重、流体の質量、あるいは連続的な振動、応力、曲る場所では使用しないでください。

げ、その他力学的に望ましくない状態を受けないように、配9.排出管管支持などを設けてください。

メンテナンスを容易にするために二次側止弁手前に排出管を設けてください。特に建物内に設置する場合、同一場所に電4.ストレーナ
本弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
※網目：国土交通省仕様は、水用 40 メッシュ以上。

5.安全装置
減圧弁、保圧減圧弁の二次側には、二次側圧力の上昇を考慮し、逃し弁や一次圧力調整弁を取り付ける場合があります。
この逃し弁や一次圧力調整弁の設定圧力の目安は、下表程度

気配線、電気器具が設置されている時などには、必ず排出管を取り付けてください。この排出管は、前後の止弁内側の容量を受け入れることができる排水溝まで配管してください。

10.メンテナンススペース
本弁周りには、次に示すメンテナンススペースを設けてください。

口は、その排出量を受け入れることができる排水溝まで配管

Fmとしてください。また、この逃し弁や一次圧力調整弁の排出6.保（ MPa）

減圧弁の設定圧力
0.1 以下0.1 を超え 0.4 未満
0.4 以上 0.6 未満

逃し弁の設定圧力注2．
+0.05（+0.08）+0.08（+0.14）+0.12（+0.2）

0.6 以上 0.8 未満
0.8 以上 1.0 未満
1.0 以上 1.2 以下+0.15（+0.28）
+0.19
+0.23

Hm

■逃し弁又は一次圧力調整弁の設定圧力表

Emしてください。

■メンテナンススペース表

（mm）

呼び径HmEmFm4055060060050550600600

6560060060080600600

600

100800680680

1251000780780

注 1．減圧弁の設定圧力に上記値を加算
注 2．（ ）内 は ソ フ ト シ ー ト 形（SL-37V 〜 40FV,43V,44V 型）に適用（1.0MPa 以下）

150

1200

910

910

200

1400

1060

1060

温250

1500

1200

1200

300

1600

1300

1300

400

1800

1400

1400

結露や凍結の恐れがある場合は、保温材被覆をしてください。
ただし、電磁弁の場合は、パイロット電磁弁のコイル部分を

図はWVR-02型減圧弁の例ですが、他の機種も同等のスペースを確保してください。

保温しないでください。

S240148A91