議題２

福島第一原子力発電所事故を踏まえた
島根原子力発電所の対応状況

23

１．地震時の状況［地 震 名］ 平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震［発 生 日 時］ 平成２３年３月１１日（金） １４時４６分頃［発 生 場 所］ 三陸沖（推定）［震 源 深 さ］ ２４キロメートル（暫定値）［ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ※］ ９．０（国内観測史上最大）※地震のエネルギーの大きさを表す単位［地震発生時の関東・東北地方の原子力発電所の状況］
東北電力
東通原子力発電所１号機（定期検査中）
東北電力

女川原子力発電所１，３号機（運転中）
２号機（起動中）

震源

東京電力
福島第一原子力発電所
１〜３号機（運転中）
４〜６号機（定期検査中）
福島第二原子力発電所 １〜４号機（運転中）
日本原子力発電東海第二原子力発電所（運転中）（国の緊急災害対策本部，気象庁，電気事業連合会資料をもとに作成）

２．東京電力㈱福島第一原子力発電所での津波の状況（1/2）

24

 3月11日（金）午後2時46分頃に宮城県で発生した地震により，運転中の福島第一原
子力発電所1〜3号機（4〜6号機は定期検査中）が自動停止。「止める」機能正常。
 地震により送電線等が損傷（外部電源喪失）。その後，襲来した津波により非常用ディーゼル発電機等が使用不可。全ての交流電源を喪失。
 全ての交流電源の喪失，海水ポンプの損傷などにより原子炉や使用済燃料プールの冷却不可。「冷やす」機能を喪失。
 原子炉を冷却できず，原子炉格納容器内部の温度・圧力が上昇したため，原子炉建屋の外に放射性物質を放出。その後の水素爆発により原子炉建屋上部が破損し，「閉じ込める」機能を一部喪失。
爆発
使用済燃料プール

閉じ込める
ﾀｰﾋﾞﾝ建屋

冷やす

止める

熱交換器
海水ポンプ

海

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機（イメージ図）ベント
ライン

排気筒 外部電源

２．東京電力㈱福島第一原子力発電所での津波の状況（2/2）

福島第一で想定していた津波の最高水位

敷地面の高さ（１〜４号機）

今回の津波での浸水高さ＋１０ｍ＋１１．５〜１５．５ｍ

＋５．７ｍ

原子炉建屋
ポンプ面高さ＋４ｍ
想定津波
最高水位＋５．７ｍ

敷地高さ＋１０ｍ

基準水位０ｍ

タービン建屋海水系ポンプ

浸
非常用
ディーゼル
発電機

防波堤

取水路

イメージ図

水電気室

25

26

３．地震・津波による各発電所の状況
交流電源
ディーゼル
外部電源
発電機
福島第一
（１号〜４号）

××

福島第二

△

○

女○

○

川

海水ポンプ

×
（津波によりポンプ破損）△（津波後に復旧）○（注） 福島第二は３／１５，女川は３／１１〜１２に冷温停止となった。

27

４．島根原子力発電所の津波評価について評価対象となる津波
津波評価技術（土木学会）の考えに基づき，海域活断層および日本海東縁部に想定される最大級の津波をシミュレーション解析により評価。
東北地方太平洋沖地震は海溝型プレート境界で発生した巨大地震であるが，日本海東縁部には海溝型プレート境界は存在しない。

津波による安全性の評価

日本海東縁部(M7.85)N

日本海(M7.85
海域活断層)(M6.7)
島根原子力発電所(M6.7)

××
東北地方
東北地
太平洋沖
方太平洋
地震震央
沖地震震
央

0200km

敷地 Ｔ.Ｐ.＋8.5ｍ

パラペット Ｔ.Ｐ.＋9.4ｍ
 想定津波最高水位（日本海東縁部に想定される地 想定津波最高水位震）のT.P.＋5.7m程度にT.P.＋5.7m程度
対して，敷地の標高は通常の水T.P.＋8.5m以上であるこ位とから原子炉施設が津波
輪谷湾による被害を受ける可能性は低いと考えている。

ポンプ

ﾀｰﾋﾞﾝ
建物

原子炉
建物

取水槽
Ｔ.Ｐ.(東京湾平均海面)（イメージ図）５．島根原子力発電所の津波対策について
１．電源を確保する対策①建物への浸水防止②高圧発電機車の配備③高台への緊急用ガスタービン発電機設置
２．原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策①消防車などによる代替注水手段の確保②原子炉格納容器ベント（排気）対策③海水ポンプによる冷却手段の確保
３．敷地内への浸水を防ぐ対策①海抜１５ｍの防波壁を設置

28

29

５‐１．電源を確保する対策(1/3)①建物への浸水防止対策
安全上重要な設備が浸水することを防止するため，出入口扉等，必要な箇所について浸水防止対策を実施

対策前

対策後

30

５‐１．電源を確保する対策(2/3)② 高圧発電機車の配備

緊急時の電源を確保するため，高圧発電機車を配備すると共に，高圧発電機車から受電盤間等に必要な接続ケーブル等についても確保した。
（１・2号機）
監視計器

接続ケーブル
直流充電器(バッテリー)

原子炉隔離時冷却系（蒸気の力でポンプが駆動）による原子炉への注水

高圧発電機車（５００ｋＶＡ）
予備変圧器（盤内ｹｰﾌﾞﾙ接続箇所）

復水輸送ポンプ

原子炉，使用済燃料プールへの代替注水31

５‐１．電源を確保する対策(3/3)③高台への緊急用ガスタービン発電機設置

非常用ディーゼル発電機のバックアップとして，ガスタービン発電機（1万2千kW級×2台）を発電所敷地内の高台（海抜約４０ｍ）に設置〔平成２３年内に完了予定〕
平成２３年８月８日，ガスタービン発電機２台が発電所に到着した。年内の運用開始を目指し，現在，据付工事中。
高台への設置工事の様子

イギリスから輸送されたガスタービン発電機(４分割で納入)の荷揚げの様子【ガスタービン発電機の容量】
万一の全電源喪失時においても，このガスタービン発電機１台で，島根１･２･３号機の原子炉を冷温停止させるために必要なポンプ等の電力を供給することが可能

32

５‐２．原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（1/4）①消防車などによる代替注水手段の確保

既存設備の機能喪失により，原子炉および使用済燃料プールの冷却手段がなくなった場合に備え，消防車等による代替注水手段を確保した。

ろ過水タンク（淡水）
使用済燃料プール

既設配管
消火ホース

消火ポンプ

純水タンク（淡水）

建物
接続口

消防車

復水輸送ポンプ

輪谷貯槽（淡水）海水
復水貯蔵タンク（淡水）５‐２．原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（2/4）

33②原子炉格納容器ベント（排気）対策
全ての交流電源喪失時においても，原子炉格納容器ベントラインを構成できるよう，空気作動弁の現場操作用資機材として窒素ガスボンベを配備した。

電動弁 ：現場にて手動操作可能
空気作動弁排気筒

M

原子炉格納容器A
A

原子炉A

A

A

窒素ガスボンベ※原子炉格納容器ベント：炉心損傷防止，原子炉格納容器破損防止のため，原子炉格納容器内の空気を排気し圧力を降下させる措置（ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ発生防止）

５‐２．原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（3/4）

34③海水ポンプによる冷却手段の確保（浸水対策）
原子炉補機海水ポンプの浸水を防止するため，海水系ポンプエリアに防水壁等を設置。
平成２３年７月３１日，定期検査中の１号機の海水系ポンプエリアの防水壁が完成した。
現在運転中の２号機は平成２３年度内に，建設中の３号機についても年内を目途に対策を完了させる予定。
ポンプ設置箇所

工事前

完成後

５‐２．原子炉・使用済燃料プールを冷やす対策（4/4）③海水ポンプによる冷却手段の確保（予備品・代替品）
海水ポンプ用予備品・代替品の確保
海水ポンプが津波により浸水した場合に備え，予備品・代替品を確保する。
〔年内目途〕
予備品（電動機）代替品（ディーゼル駆動ポンプ）

原子炉建物
タービン建物
接続ケーブル

海水ﾎﾟﾝﾌﾟ35

36

５‐３．敷地内への浸水を防ぐ対策

発電所敷地への海水の浸水防止を図るため，敷地全域について海抜１５ｍの防波壁を設置することとしており，７月から基礎工事を開始。〔平成２５年完成予定〕
防波壁強化後のイメージ図
防波壁工事の状況

グラウンドアンカー

37

６．緊急時対応訓練
 福島第一事故を踏まえ，津波による全交流電源の喪失を想定した緊急時対応訓練を実施。
≪緊急対策本部の設置≫

６‑１．緊急時対応訓練 （燃料プールへの代替注水訓練）
①

②③④38

６‑２．緊急時対応訓練 （電源の早期復旧訓練： 昼間・夜間）
①

②

③④39

６‑３．緊急時対応訓練 （海水ポンプモータの取替訓練： 昼間・夜間）①②③④40

７．シビアアクシデント収束対策について

41

東京電力㈱福島第一原子力発電所は「冷やす」機能を喪失したことにより，原子炉にある燃料が重大な損傷を受けるシビアアクシデントとなった。
緊急安全対策によってシビアアクシデントへの進展は防止できると考えているが，万一，シビアアクシデントが発生した場合でも迅速に事象の収束に向けた対応が行えるよう，以下の対策を行った。
①中央制御室の作業環境の確保②緊急時における発電所構内通信手段の確保③高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備④水素爆発防止対策⑤がれき撤去用の重機の配備

７‑1．シビアアクシデント収束対策

42①中央制御室の作業環境の確保
高圧発電機車（５００ｋＶＡ）３台○全ての交流電源が喪失した場合でも，中央制御室の非常用空調系統(再循環系)を運転できるよう，高圧発電機車(500kVA)１台を追加配備済。(計３台配備)

７‑２．シビアアクシデント収束対策

43②緊急時における発電所構内通信手段の確保○発電所構内の通信手段として配備しているＰＨＳ，ページング設備やトランシーバーに加え，新たに有線の簡易通話装置(乾電池式)を配備済。
○全ての交流電源が喪失した場合でも，高圧発電機車で通信用充電器を充電することにより，既設設備(ＰＨＳ，ページング設備)に必要な電源を確保。
【有線の簡易通話装置】

44

７‑３．シビアアクシデント収束対策③高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備○事故時における高放射線量区域での作業のため，高線量対応防護服(タングステン入り)を発電所に１０着配備済。
○高線量対応防護服等の資機材を相互融通しあうことを原子力事業者間で確認済。
○緊急時に放射線管理要員以外が放射線測定等を実施できる仕組みを整備済。

島根原子力発電所

他の電力事業者
および関係機関45

７‑４．シビアアクシデント収束対策④水素爆発防止対策○ｼﾋﾞｱｱｸｼﾃﾞﾝﾄ時に原子炉格納容器から漏えいした水素の原子炉建物への蓄積を防止するため，原子炉建物天井の一部を開口できるよう必要な資機材・手順書を整備済。
○原子炉建物内に水素検知器，原子炉建物から水素を排出する設備を設置する。
［平成24年度内目途］
水素検知設備の設置(平成24年度内目途)

水素放出設備の設置(平成24年度内目途)

原子炉建物天井

46

７‑５．シビアアクシデント収束対策⑤がれき撤去用の重機の配備○現場での迅速な事故対応が可能となるように，がれき撤去のためのホイールローダ１台を発電所構内に配備済。
○当社社員がホイールローダを運転操作できるよう体制を整備する。［平成23年度内目途］【ホイールローダ】【仕 様】
全長約６．２ｍ

全幅約２．３ｍ

高さ

約３．１ｍ

重量

約６．９ｔ

最大掘起力

約６．４ｔ

燃料タンク

１２０ℓ
（軽油）

発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価（ストレステスト）の対応状況

１．総合評価に関するこれまでの経緯及び対応状況

47○7月６日 原子力安全委員会（以下，原安委）委員長から経済産業大臣に対し，既設プラントへのストレステストの実施，評価手法及び実施計画の報告を要請○7月11日 内閣官房長官，経済産業大臣，内閣府特命担当大臣
連名の「我が国原子力発電所の安全性の確認について」
公表（安全性に関する総合評価は，一次と二次評価を行う）○7月15，21日 原子力安全・保安院（以下，保安院）が原安委に評価手法と実施計画案を報告，原安委了承○7月22日 保安院から事業者に対し、評価の実施及び報告を指示○7月22日〜 原子力安全情報検討会および原子力部門戦略会議にて実施体制を構築し，評価方法の検討を開始○9月14日 ストレステスト着手（委託先へ評価開始を依頼）
二次評価の国への報告は年内を目途。（一次は未定）

２．発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の概要（1/2）

48

目 的
原子力発電所の更なる安全性の向上と安全性についての国民・住民の方々の安心・信頼の確保のため，欧州諸国で導入されたストレステストを参考に，安全評価を行う。

評価対象施設全ての既設の発電用原子炉施設を対象とし，建設中のものを含める。

評価対象事象○自然現象：地震・津波
○安全機能の喪失：全交流電源喪失，最終的な熱の逃し場（最終ヒートシンク）の喪失

２．発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の概要（2/2）

49

実施計画
○一次評価：
定期検査中で，起動準備の整った原子炉に対し実施○二次評価：
全ての既設の発電用原子炉施設に対し発電所単位で実施する。事業者からの報告の時期は本年内を目途とするが，欧州諸国におけるストレステストの実施状況，福島第一原子力発電所事故調査・検証委員会の検討状況を踏まえ，必要に応じ見直す。
また，建設中の発電用原子炉施設については，起動までに実施する。

現在定期検査で停止中/
現在稼動中で年内に定期検査終了予定のもの
現在稼動中で年明け以降に定期検査終了予定のもの

一次評価
定期検査 ▼

二次評価

▼二次評価

▼
2011年12月

一次評価
定期検査 ▼

50

３‑1．安全裕度評価のイメージ（地震の例 １/２）
耐震評価における安全裕度の例○一次評価では，安全裕度の比較対象として，規制に用いる設計基準上の許容値を適用○二次評価では，構造健全性や機能が実際に失われる値を適用
機器、配管類の構造健全性に係る安全裕度
試験で確認された材料の強さ

元に戻らない変形（塑性変形）
弾性範囲

安全係数

設計上想定する地震の発生時に加わる力（計算値）

２次評価

設計基準上の許容値

１次評価 ※

全体的な余裕規格上の材料の強さ

引張力

応力ひずみ曲線
破断×
大負荷(破断)負荷(小変形)

負荷除去(無変形)（安全裕度）※：一次評価において，構造健全性，機能の維持を技術的に示すことが可能であれば許容値を超える値も適用可とする。

変 形

51

３‑1．安全裕度評価のイメージ（地震の例 ２/２）
安全裕度評価方法○外部電源喪失などの事象発生時に原子炉を安全に冷却できるシナリオ
を特定○地震動を大きくして冷却失敗に至る地震動の大きさを評価（安全裕度）
地震動の大きさＳｓ(600ｶﾞﾙ) Ｓｓ×α

外部電源原子炉停止
原子炉冷 却

冷却成功シナリオ

非常用ディーゼル発電機

高圧機能Ａ

注水機能Ｂ

基準地震動Ｓｓに対してα倍の裕度

原子炉減圧
低圧注水冷却成功

冷却失敗

52

３-2．安全裕度評価のイメージ（津波の例）
安全裕度評価のイメージ（津波の例）○外部電源喪失などの事象発生時に原子炉を安全に冷却できるシナリオ
を特定○津波高さを大きくして冷却失敗に至る津波高さを評価（安全裕度）
津波高さ
設計想定
（５．７ｍ）

＋αｍ

外部電源

原子炉停止
原子炉冷 却

冷却成功シナリオ

非常用ディーゼル発電機

高圧機能Ａ

注水機能Ｂ

津波高さに対して＋αｍの裕度

原子炉減圧
低圧注水
冷却成功

冷却失敗