133000JYCAQ01

混合栓施工説明書

注意

IJ

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

浄水器付シャワー水栓■施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
■ここに示した「安全上のご注意」は状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■施工完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、取扱説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。
■給排水管工事は専門業者でお願い致します。

水 栓 及び 各 接 続 部は浮きや 緩 み が ないように、しっかり固定してください。各接続部が確実に固定されていないと水栓本体が傾いたり、水漏れが発生する可能性があります。

施工対象機種一覧

定期的に止水栓取り付け箇所や給水管、給湯管との接続箇所の点 銅管を曲げる際は、水栓本体端部で折れ曲がらな検がされていないと、水量調節や万一の漏水発生時に発見が遅れ いよう指を添えるなどしてゆるやかに曲げてくだるおそれがあります。各接続箇所の確認が行なえない場合は、確 さい。
水栓本体端部認しやすい 位 置に点 検 ができる窓（点検口）を設置してください。

しっかり固定！

タンクレス仕様施工完了後は、水栓及び各接続部から水漏れ 冬 期に施 工 完 了し、お 客 様にお 引き渡しするのないことを確認してください。
までの 間 、凍 結による破 損 が 予 想されますので、水抜きなどの予防処置を行ってください。
（ 水 栓に水 抜き構 造 の あるものは水を抜 いておいてください）

・JY2シリーズ

・JY1シリーズ

安全上のご注意※この説明書はJY2シリーズを基本にして説明しています。

外 観 寸 法 図 JY2シリーズ

製品を安全に正しくお使いいただく前に施工前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

絵表示について製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。
注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

170

３7０

他所の水栓の使用などにより水 圧 変 動 が 起こり、湯を使 用中に湯温が急上昇することがあります。

やけどや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

200

通常仕様

水抜き継手（または逆止弁付き水抜き継手）
は水抜き以外の目的で開けないでください（寒冷地仕様のみ）。
また、湯側の水抜きをする場合は、事前に湯側で吐水して、高温の湯が出ないことを確認してから水抜きを行ってください。

１62237(止水時)
269(吐水時)

１０°

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

給湯温度は60℃以下でご使用ください。60℃を超える高温でご使用になると浄水カートリッジが破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。

新 設 の 場 合 、水 栓を取り付ける 前 に 、給 水 側・給 湯 側 配 管内のゴミなどを完全に洗い流してください。

製 品を落としたり、強 い 力や衝撃を与えたりしないでください。

※30 46※最大取り付け厚３５０

止水栓にネジ式カプラを取り付けた際、接続部などから水漏れがないことを確認してください。

３7０

部品の確認
付属品
※仕様によっては、付属しない部品があります。
寒冷地仕様のみ
パッキン（内蔵）

水 栓・付 属 品

逆止弁付水抜き継手※タンクレス仕様には付属しません。

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。
※吊り下げ袋は仕様により付属しない場合があります。

水受けボックス

準備する部品

その他
施工説明書

取扱説明書

1-❺銅管（湯側・水側）を曲げてネジ式カプラとブレードホースを接合する①銅管（湯側・水側）を取付面から60〜70㎜の位置で曲げます。

1 .施工方法
1-❶水道配管の止水栓を閉め水抜きを行う 1-❸本体部の取り付け配管部の止水栓などにより通水を止めて、水抜きを行います。
●キー式●ハンドル式●マンションなどの中高層住宅の止水栓ボックス●シンク下の止水栓

止水栓

1-❷蛇口取付ナット、座金、パッキンを取りはずす
ワンタッチカプラを図の位置にして、蛇口取付ナット、座金、パッキン1枚を固定ネジからはずしてください（もう1枚のパッキンは残しておきます）。
ブレードホース先端の保護材 固定ネジをとりはずします。
※寒冷地仕様の場合、ワンタッチ
カプラはフレキシブルホースに接続されていません。
フレキシブルホースの末端が図のワンタッチカプラの位置となります。

ワンタッチカプラ
パッキン
座金
蛇口取付ナット

フレキシブルホース

パッキン

本体部の下面にパッキン１枚が付いていること（※１）
を確認し、フレキシブルホースを引き出しワンタッチカプラを図の位置にしてください（※２）。
ワンタッチカプラの位置固定のため、タグを一度はずし、図の位置に付け替えると施工しやすくなります（図の位置にワンタッチカプラがないと、座金、蛇口取付ナットが固定ネジまで届かず施工できません）。
取り付け穴に本体部を差し込み、パッキン、座金、蛇口取付ナットの順に本体部の固定ネジに取り付け軽く仮止めします。
本体部の「takagi」ロゴが正面を向くように合わせたあと、蛇口取付ナットを矢印の方向に充分に締め込み、スパウト及びレバーハンドルが左右均等に動くことを確認してください。
（微調整の際は、蛇口取付ナットを少し緩め調整してください。
調整後は混合栓用締付工具で増し締めしてください。）
本体部取り付け後に、スパウトを下に下げてください。
（ ※3）
タグは天板に本体部固定後、取りはずしてください。
水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

蛇 口 取 付 ナットは 混合栓用締付工具を使用して、しっかり締め込んでください。

（側面図）

レバー
ハンドル

注意 水が出なくなるおそれがあります②③

半径60㎜以上

R60以上

漏水の原因となります

必ず【手順①】〜【手順②】に従って、Cリングをワンタッチカプラに取り付けてください。
【手順①】
銅管

【手順②】

タグ
フレキシブルホース

確認

Cリング

①銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込んだあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。

②Cリングをワンタッチカプラに取り付けます。Cリングの取り付けは、必ずワンタッチカプラと銅管を接続したあとに確認
ゆるめるな行ってください。
先にCリングを取り付けるとワンタッチカプラを銅管へ接続できません。Cリングを取り付けたあと、フレキシブルホフレキシブルホースをースを引っ張ってはずれないことを再度確認します。
下に引っ張り確認する。 （接続が不完全な場合、漏水の原因となります）
水漏れの恐れあり

銅管（湯水混合）パッキン（※1）
固定ネジ

下に引く

ワンタッチカプラ（※2）②銅管（湯水混合）を正面からみて15°右に曲げます。

ワンタッチカプラ

銅管(湯水混合)の曲げ位置
取付面から90(参考値）

蛇口取付ナット
天板

蛇口取付ナットを締め込んだ状態で向きの調整をしないでください。

20〜30（参考値）

天板に本体部を取り付ける際、不安定な場合は「あて木」などで補強を行ってください。

※寒冷地仕様の場合
ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。
接続方法は「1-❻の寒冷地仕様の場合」をご参照ください。

①

1-❻フレキシブルホースを吐水口側の銅管(湯水混合)に取り付ける

銅管先端の保護材を取りはずします。

破損の原因となります

赤いシールが見えない位置まで黒ナットが下がっている。

①ブレードホースの折れに注意してください。ブレードホースを最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げて使用すると、ブレードホースが折れることがあり、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。施工時には最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げないように、注意してください。
②ブレードホース端面から極端に屈曲して、施工しないでください。
R60以上③ブレードホース同士の不要な接触は避けてください。外部補強層の摩耗による外傷でブレードホースの性能が劣化するおそれが 取り付けの間隔がせまく、標準のブレードホースが屈曲してしまう場合は、４００㎜タイプまたはあります。
５８０㎜タイプのブレードホースを用いて屈曲しないよう、図の様に取り付けてください。

座金39（対辺38㎜用）

ネジ式カプラの青色の溝にCリングがはまっている。

CリングタグCリングタグは全施工完了後、取りはずしてください。

ブレードホース(湯側・水側)の施工上の注意点①フレキシブルホースをシンク下に引き出して 、銅 管 ( 湯 水 混 合 )に接 続してください。

スパウト(※3)

完成図

ブレードホースを白い線の位置まで差し込んでいる。

Cリング

赤いシール

パッキン

混合栓用
締付工具

④Cリングをネジ式カプラの青色の溝にハメ込みます。

せまい※給水圧力と給湯圧力は圧力差が少ない程、温度調節が容易になります。
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。温泉水など異物を多く含む水には使用できません。

水栓本体端部

銅管を曲げる際は、銅管が水栓本体端部で折れ曲がらないよう指を添えるなどして、ゆるやかに曲げてください。

ネジ式カプラ

止水栓（例）

逆止弁

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります③※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

■水圧条件

注意

②

③ネジ式カプラの赤いシールが見えなくなるまで黒ナットを締めます。 黒ナット

【要確認】

通常仕様・・・・逆止弁あり
寒冷地仕様・・・逆止弁なし

銅管を曲げる際の注意点

25〜35(参考値)

ブレードホース■給水・給湯圧力範囲は動水圧0.05MPa〜静水圧0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。
推奨圧力は静水圧0.2MPa〜0.3MPaです。給水圧力が静水圧0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で静水圧0.2MPa程度の適正圧力に減圧してください。但し、給湯圧力は給水圧より高くならないように設定してください。
■給水・給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

パッキン

平行ネジにはシールテープを巻かないでください。止水栓にネジ式カプラを取り付けた際、充分にネジ式カプラが締め込まれているか確認してください。

②ブレードホースを白い線までネジ式カプラに差し込みます。
白い線

設置条件

ネジ式カプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。

止水栓

水漏れのおそれがあります

ネジ式カプラ

水量調整及び器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ず用意してください。
※ネジ規格はG1/2です。

ネジ式カプラ※ネジ式カプラは平行ネジ（Gネジ）です。
※止水栓がテーパーネジ(Rネジ)の場合は、テーパーネジ（Rネジ)用アダプターを使用してください。

銅管(湯側・水側)の曲げ位置
取付面から60〜70(参考値）

タグ タグ※タンクレス仕様には付属しません。

ブレードホース

10〜20(参考値)

タンクレス仕様②止水栓にネジ式カプラを取り付けます。

ネジ式カプラ

Cリング

ビス

吊り下げ袋

黒ナット

水抜き継手
パッキン
（内蔵）

ホースストッパー①ネジ式カプラの C リングをはずし、「ゆるむ→」方へ回します。

パッキン
（内蔵）

ワンタッチカプラ

保護材：
浄水器部の取り付け前
ま で 、は ず さ な い でください。

タグ40〜50(参考値)

通常仕様

1-❹止水栓にネジ式カプラを取り付ける

Ｃリング

※最大取り
付け厚200３００※設置条件参照タグ※30 46取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

G１/２

G１/２

減圧弁

本体部

２４515°

止水栓

浄水器部

237(止水時)269(吐水時)

１０°25°

高 水 圧 地 区では減 圧 弁を設置してください。

ネジ式
カプラ

保護材：
ワンタッチカプラの取り付け前まで、はずさないでください。

１62

２４5

取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

故障の原因になります

タンクレス仕様

JY1シリーズ

注意

保護材：
取り付け穴に通す前にはずしてください。

10〜20(参考値)G１/２３００

湯水

品質表示/節湯C1タグ：
施工完了後、本体に取り付けておいてください。

40〜50(参考値)

15°

水60℃
以下

※最大取り付け厚G１/２

湯 側 の 配 管 には 手 を触れないでください。

蒸気※30 46

取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

・修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。
・この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。

給湯に蒸気を使用しないでください。

湯25725°

やけどをするおそれがあります
湯 水を逆に配 管しないでください。

※最大取り
付け厚

３５０警告
・本品は屋内設置用です。屋外では使用しないでください。
・必ず製品に付属の部品を使用して施工してください。

※30 46234(止水時)273(吐水時)

１０°170257取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

記号は、触れてはいけない「接触禁止」を示しています。

記号は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

234(止水時)273(吐水時)

１０°

15°

ワンタッチ
カプラ

フレキシブルホース

寒冷地仕様の場合③①フレキシブルホースに水抜き継手を回して取り付ける。

銅管（湯水混合）④

ワンタッチカプラ※パッキン内蔵水抜き継手※パッキン内蔵※水抜き継手は、仕様によってどちらかになります。

フレキシブルホース

Cリング（赤色）②① 水抜き継手

逆止弁付き
水抜き継手

水抜き継手の中のパッキンが脱落していないか確認してください。
パッキン②水抜き継手にワンタッチカプラを取り付ける。
ワンタッチカプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。
パッキン③銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込み、引っ張ってはずれないことを確認する。
④Cリングを取り付けたあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認する。

注意 水漏れのおそれがあります

フレキシブルホース、水抜き継手、ワンタッチカプラの接続には適切な工具を使用し、締め込み後は充分に締め込まれているか確認してください。

1-❼水道配管の止水栓を開ける

1- 11 ホースストッパーを取り付ける

レバーハンドルが閉じていることを確認してから、配管部およびシンク下の止水栓（湯側・水側）を開けます。

フレキシブルホースをはさみ込みます。

1 - ❽ 浄 水 器 部を取り付ける前に給 水 管 内 のゴミなどを洗い流す

1-❾浄水器部を取り付ける
フレキシブルホース

グリップ

レバーハンドルを上げて左右に振り、給水・給湯管内のゴミなどを完全に洗い流してください。その後レバーハンドルを下げて閉じてください。
浄水器部

レバーハンドル①締め付けナットを引っ張り、ネジ部のミゾが見える状態にします。
ミゾ③締め付けナットを固定して浄水器部のグリップを回転させて取り付けます。
締め付けナット

浄水器部は斜めに取り付けないでください。浄水器部側のネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。

フレキシブルホースを回転させて取り付けるとホースがねじれ、故障の原因になります。

1-❿水受けボックスを設置する場合

250

天板

注意：
設 置 位 置 A には天板 の厚みが含まれています。

90● 水漏れ事故防止のため、当社製水栓金具「みず工房」以外のものに取り付けないでください。
● 水 栓 本 体 のスパウトから水 が 多 量に入った際には、水 受けボックスを取りはずし、滞 留 水を捨ててください。
●フレキシブ ルホースが 最も引き出された状 態で、フレキシブ ルホースの 最 下 端 が 水 受け
ボックスから外に出ないように、ホーストッパ ー の 位 置を調 節してください 。
● 変 形するおそれが あります。
４０℃以 上にならないような場 所に設 置してください 。

フレキシブルホースのセッティングの仕方

フレキシブルホースの長さ 設置位置 A ホースストッパー位置 Ｂ
360㎜
1050㎜
520㎜
通常仕様
300㎜
940㎜
400㎜
1050㎜
370㎜
510㎜
寒冷地仕様
水抜き継手
940㎜
330㎜
400㎜
1050㎜
380㎜
520㎜
寒冷地仕様
逆止弁付き水抜き継手
940㎜
330㎜
400㎜

通常仕様の場合

ホースストッパー位置①-1銅管（湯水混合）を正面からみて25°右に曲げます。
※銅管を曲げるときは、折り曲げ位置に注意してください。
銅管ガイドが銅管からはずれ、フレキシブルホースがスムーズに取り扱えない可能性があります。
①-2銅管（湯水混合）を正面からみて15°手前に曲げ、止水栓や他部位に接触しないようにします。

①-1

■正面

①-240〜50（参考値）

③25°

15°

ストッパー位置
完成⑤

水受けボックスの穴をビスに通します。

【収納】【取りはずし】フレキシブルホースを収使 用 時 、水 側 全 開 および 湯側 全 開 のときの 吐 水 量 が 最適となるように水側・湯側の2つの止水栓を調節してください。

2-❹本体部がガタついていないかをチェックする

蛇口取付ナット

左図のようにして水受け

壁水受けボックスを下に引いて固定します。

浄水器の引き出しすぎにより、フレキシブルホースが元の位置に戻らないおそれがあります。
フレキシブルホースが元の位置 ホースストッパーに戻るように、引き出し長さをホ フレキシブルースストッパーで調節してくだ ホース
さい。

2-❷止水栓で吐水量を調節する② ボックスを持ち上げ（①）

納します。

①手前に引いて（②）
取りはずします。

床施工完了後、品質表示/節湯C1タグは本体に取り付けておいてください。

免責事項
以下の事項にて発生した損失や損害に対して株式会社タカギは一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
ご利用はお客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。
1. 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
2. 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合。
3. 電気・給水などの供給で指定された以外の環境に起因する故障および損傷。
4. 自然現象や住環境に起因する結露、染み出し・かびなどの現象。
5. 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

〒802-8540
福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1

400㎜

2.取り付けが終わったら施工完了後、本体部にガタつきがある場合は、蛇口取付ナットを回し、締め込んでください。

フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方

25°【取り付け上の注意】

ホースストッパー

床マーキングした位置にドライバーでビスを取り付けます。ビスは水受けボックスの厚み分残して締め込んでください。

940㎜

寒冷地仕様

吐水状態

止水栓

調節した位置でフレキシブルホースを抜き、ビス取り付け位置を図のようにペンなどでマーキングします。

(参考値)

フレキシブルホースの長さ ホースストッパー位置
通常仕様

壁

フレキシブルホースが水受けボックスの中に収まるように水受けボックスの高さを調節します。

40〜50※寒冷地仕様も同様に行ってください。

フレキシブルホースをはさみ込みます。

浄水器部の引き出し、収納を数回行い、正常に戻ることを確認してください。スムーズに出し入れ出来ない場合は、フレキシブルホースが給水・給湯の銅管部や、水受けボックスに干渉している可能性があります。位置を調整してフレキシブルホースの通る空間を確保してください。

④銅管(湯水混合)

銅管（湯水混合）ホースストッパー②< 参考 >

10〜20ホースストッパーを取り付ける

2-❶引き出し・収納がスムーズに行えるか確認する①②■正面（参考値）(水抜き継手/逆止弁付き水抜き継手)

B■側面※銅管（湯水混合）の曲げ位置
取付面から90（参考値）

ホースストッパー

寒冷地仕様の場合

フレキシブルホース
水受けボックス

銅管(湯水混合)を曲げて、フレキシブルホースが止水栓に接触しないようにする

床面設置 位 置 一 覧 表

ホースストッパー

タンクレス仕様の施工の仕方

フレキシブルホースの出し入れを繰り返して、止水栓および他部位に干渉しないことを確認ください。
干渉する場合は、ワンタッチカプラをはずし、②のように銅管を左に曲げたあと、ワンタッチカプラを接続しなおして微調整し、干渉しないようにしてください。

＜シンク下での水受けボックス、ホースストッパー設置位置の目安＞
A

浄水器部の引き出しすぎにより、フレキシブルホースが元の位置に戻らないおそれがあります。フレキシブルホースが元の位置に戻るように、引き出し長さをホースストッパーで調節してください。
なお、水受けボックスをご使用の場合は、フレキシブルホースが最も引き出された状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスから外に出ないようにホースストッパーの位置を調節してください。

完成

ホースストッパー

グリップ

注意 吐水が飛び散らないよう注意してください。

【取り付け上の注意】

1- 10 設置位置一覧表参照。

締め付けナット②浄水器部のグリップを持って締め付けナットにまっすぐ入れます。
締め付けナット

フレキシブルホース先端の保護材をとりはずします。

ホースストッパー位置は1- 10 の〈シンク下での水受けボックス、ホースストッパー設置位置の目安〉を参照してください。

レバー
ハンドル

2-❸各接続部の水漏れがないかをチェックする

施工完了後は、配管接続部、ネジ式カプラおよび水栓から水漏れのないことを確認してください。