S0949-V10

CEA,CEDシリーズ

施工手順書◆安全に関する重要な内容です。
施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。
施工後は本施工手順書も含め添付品をお客様へお渡しください。
※警告 : 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う恐れがある。
注意 : 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

警告

注意◆水や洗剤・ワックス等を使用しないでください。
⇒火災・感電及び表面の変色の原因となります。

◆製品の分解・改造はしないでください。
⇒火災・感電・故障の原因となります。

◆養生テープ等のテープ類を長時間貼り付けたままにしないでください。
⇒メッキや塗装が剥がれる原因となります。

◆重いものを落としたり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。
禁止⇒製品が破損し、地絡・感電の原因となります。

禁止◆結線は所定の方法で、確実に行なってください。
⇒焼損・火災・機能不備の原因となります。

必ず守る◆床暖房が施されている床に施工しないでください。
⇒結露し漏電・感電の原因となります。

◆電気工事は「電気設備技術基準」、「内線規程」に従い電気工事士資格者が行なってください。
⇒火災・感電・故障の原因となります。
◆必要に応じ「電気設備技術基準」の接地工事を実施してください。

◆通行の障害となる様な場所や机の下等、製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。
⇒製品の破損・故障の原因となります。

◆容易に点検できる乾燥した場所に施工してください。
⇒火災・感電・故障の原因となります。
必ず守る◆床に堅固に取付けてください。
⇒電線やケーブルが抜けたり、傷つく原因となります。

◆部品構成と名称
A側器具ブロック
(別売品)

通線チップ

B側器具ブロック(別売品)
B-Sタイプ

フロアプレート
A側※ L型プラグや大型のプラグは使用できません。

B-Wタイプ
器具ブロック取付ねじ
ブロックごとに各2本
B側
スライドボタン

ブランク板(標準装備)(B側のみ)
ボックス

フタを開けるときは、スライドボタンを指で矢印方向に動かします。

注1.CEA7,8、CED7シリーズはプレートのみの交換は出来ません。無理に交換するとプレートフタが開かなくなる可能性があります。

S0949-V10

施工方法
フロアパネルに施工する場合フロアパネルの開口寸法の確認
適合パネルについては弊社カタログの対応表をご参照ください。

床仕上げ材の開口寸法

ケーブルの引き入れケーブルをフロアパネル開口部から引き出し、ボックス内に引き入れてください。

床仕上げ材開口寸法：□125mm

開口寸法 □90mm(一部パネル除く)

仕上げ材

パネル厚：2～26mm

ケーブル

125 +

パネル床高 80mm
※TVユニット(中継)を搭載の場合 (90mm)

2090

ボックス固定ボックス固定時の注意点

取付ねじを回し、コマを上昇させ、ボックスをフロアパネルに固定します。
プラスドライバ
フロアパネル

器具ブロックへの結線

フロアパネルへの取付をやり直す場合は、ボックスに引き込まれているケーブルを配線器具に接続します。
必ず取付ねじを反時計回りに回して、コマを一番下に下げてからやり直してく B側器具ブロックを使用の場合はブランク板を取り外し、配線器具に接続します。
ださい。
配線方法については各器具の配線方法に従っ取付ねじ
コマてください。
ケーブルは張力が掛からないように結束バンドで固定してください。

×

コマ
B側器具ブロック

↓↑上昇

ブランク板
A側器具ブロック↑※コマ
パネルにぶつかって開かない×※パネル断面にコマが引っかかり、パネル裏面に引っかかることが出来ません。さらにそのまま締め付けると、コマが本体自身を締め付けてしまい、本製品の破損の恐れがあります。

モジュラジャック取付時の注意点
モジュラジャックを器具ブロックへ取り付ける際は下図の様に固定してください。

突起ツメ

器具ブロックをボックス底面にねじ止めします。
そのとき必ず器具ブロック上部の角穴を、ボックス内の突起に引っかけてください。

突起に引っかける

モジュラジャック
1.モジュラジャックを傾け樹脂枠の突起にはめる。

器具ブロックの固定

2.ツメで固定する。

モジュラジャックを取り付けた際は、脱落しないかどうか指で押して確認してください。

また、TVユニットを使用する場合は、ケーブルを下図のような状態にしてください。
ケーブルを内側に寄せてボックスに取り付けを行ってください。

※TVユニットに取り付けるコネクタはF接栓コネクタが推奨品です。

S0949-V10

施工方法
木床、フローリングに施工する場合
木床仕上げの場合の開口寸法

10531

木床
125 +22085(95)

510±

R3以下
55(棚深さ)

木床仕上げの場合は、□125mmで棚加工し、□105mmで開口してください。必要床高寸法は85mm。
ただし、A側器具ブロックにTVユニット(中継)を搭載した場合は95mmになります。
※新規開口を施した場合、強度以下の恐れがありますので床材メーカーにお問い合わせください。

R10以下
施工状態

フローリング仕上げの場合の開口寸法
フローリング仕上げの場合は、棚加工の代わりに仕上げ材を□125mm、下地材を□105mmで開口してください。
床仕上げ材の厚さにより、スペーサー(別売)による高さ調整が必要な場合があります。
必要床高寸法は85mm。ただし、A側器具ブロックにTVユニット(中継)を搭載した場合は95mmになります。
挟み込み寸法31mm以上の場合は、下図のような加工が必要です。開口部はセンターを合わせてください。
フローリング±2105

スペーサー

5 +203155510

フローリング
仕上げ材

85(95)

12

下地材

33

施工状態

33

タイルカーペット仕上げの場合の開口寸法
タイルカーペット仕上げの場合は、木床を□105mm、タイルカーペットを□125mmで開口してください。
必要床高寸法は80mm。ただし、A側器具ブロックにTVユニット(中継)を搭載した場合は90mmになります。挟み込み寸法26mm以上の場合は、下図のような加工が必要になります。

21255 +20

木床

33

施工状態

3380(90)±55510105

タイルカーペット26

タイルカーペット

S0949-V10

別売オプション品
スペーサー(CEA0000「」)
フローリング等に棚加工をして取り付ける際に、床仕上材と段差ができてしまう場合に使用します。
２枚一組で棚部分に貼付してください。

厚さ 1mm: CEA00001
3mm: CEA00002
5mm: CEA00003
125

開口治具 (TWD00090CE/TWD00105CE)
タイルカーペットをプレート外形(□125mm)で切り抜くための治具です。
(1)パネル開口部分よりひとまわり大きい、ガイドピンが落とせる仮穴をあけます。

(2) 治具のピン４本が穴におさまるように置いたあと、外形に沿ってカッターで切り抜きます。

□90mm用:TWD00090CE□105mm用:
TWD00105CE

ガイドピン仮穴

簡易バリアフリー用フラット枠 (CEA93000)
135

3853

フラット枠

1.5

木床に棚加工をしなくても取付けできるようにするためのオプションです。
木床を□135mmで開口した後、フラット枠を穴にはめてからCEAボックスを取り付けてください。

531

18 ※

18 ※

挟み込み寸法が38mm以上の場合は、図中※のような加工が必要になります。

■ お問い合わせ先
東日本：042-795-7648 / 西日本：06-6350-1361