ずっと使うものだから、トップメーカーならではの安心を。
ニチコンは、家庭用蓄電システムの累計販売台数、国内

Point

No.1 ※ 。
「 電気を蓄え、上手につかうテクノロジー」のトップメーカーとして常に「この先も価値の続くもの」
をご提案して

Point
Point

家族の未来まで考えて、蓄電システムを開発しています。
※2022年9月現在、
ニチコン調べ。

型

番

質 量

電池構成
定格電圧

系統連系運転時定格

蓄電ユニット自立出力定格

定格出力
定格出力電圧
出力電圧範囲/定格周波数
不要輻射
定格出力
出力電流
定格出力電圧出力電気方式
定格出力周波数
インバータ変換方式

主回路方式

定格出力可能時間

スイッチング方式
絶縁方式
冷却方式
自立出力時
系統連系時

本体 設置場所：屋外
室内リモコン 設置場所：屋内
希望小売価格（税抜）22.0〜16.6kWhという業界随一の幅広い商品ラインアップ

Point

Point

3 システムや燃料電池とも接続可能
4

Point

5

ネットワーク＆見守りサービス
対応で安心もしっかり

6

安心の長期保証と充実のアフターメンテナンス体制

7系統連系（JET）認証取得
ECHONET Lite搭載

2022.12

電気の

家産
家消

大手ハウスメーカー様や住宅建材・太陽光発電の商社様、販売店様に多く採用

ESS-U4X1（16.6 kWh）
ESS-U4M1（11.1 kWh）
W 1060 × H 1250 × D 300 mm（突起部含まず）
W 170 × H 140 × D 23.1 mm
190 kg
236 kg
320 g
リチウムイオン蓄電池
11.１kWh16.6 kWh
9.4 kWh（JEM1511による）
14.4 kWh（JEM1511による）1モジュール当り8直列1並列、1モジュール当り8直列1並列、全4モジュール直列構成
全6モジュール直列構成
DC 117.8 V（入力電圧範囲：
DC 176.6 V（入力電圧範囲：
DC99.2 V 〜 132.8 V）
DC148.8 V 〜 199.2 V）
3.0 kW ± 5 ％AC 202 V（単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式）
AC 202 V ± 20 V / 50 または 60 Hz
VCCIクラスB準拠
片相 1.5 kVA ± 5% 合計 3.0 kVA±5%
最大 15 AAC 101 V / AC 202 V
単相 3 線式
50 または 60 Hz
連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式
正弦波 PWM 方式
非絶縁トランスレス方式
強制空冷方式
195分
300分
195分
300分
設置可能温度範囲 −10℃〜40℃
運転可能温度範囲 −10℃〜40℃※3
運転可能温度範囲 0℃〜40℃¥ 3,700,000¥ 4,500,000

製 品 構 成ユニット（外形寸法 単位：mm）
蓄電ユニット ESS-U4X1/U4M1

室内リモコン ESS-R5（屋外設置）

1060（付属・壁掛け用）

300

170

23.1

1250

蓄電池定格

Point

140

蓄電ユニットリモコン
蓄電ユニットリモコン
電池種類
蓄電池容量※1
蓄電池初期実効容量※2

2012年の初出荷以来、12万台以上を販売しているトップメーカー（2022年9月現在）

国内の幅広い太陽光発電

きました。
地球規模の環境問題、
日本のエネルギー問題から、

外形寸法

1

蓄電池
についての認証

V2Hシステムとの自動連携運転系統連系についての認証

エコーネットLiteについてのAIF認証■ オプションリスト
オプション種類
専用分電盤
蓄電ケーブルセット

リモコンケーブル
その他オプション

品

名

自動切替分電盤(専用)（外形寸法/W 619×H 320×D 118mm、質量/6.6kg）
蓄電ＣＴケーブルセット 20m
蓄電ＣＴケーブルセット 30m
蓄電ＣＴケーブルセット 40m
リモコンケーブル 20m
リモコンケーブル 40m
日除け板
CTセンサー（φ24）

型

番

希望小売価格（税抜）MA3237AC7-1-R¥180,000

ESS-C12ESS-C13
ESS-C14
ESS-R22
ESS-R24ESS-H2
ESS-CT20¥21,000¥29,000¥39,000¥6,000¥13,000¥198,000¥10,000

単機能蓄電システム（屋外設置タイプ）※1 蓄電池容量は単電池（セル）の容量合計を示します。
※2 使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。蓄電池
は経年劣化により容量が徐々に減少します。
この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境（温度等）
により異なります。
※3 北海道ではご使用できません。
※商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。

使用上のご注意： ご使用される前には、取扱説明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

●購入時に補助金の交付を受けた方は設置時から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正にご使用していただく必要があります。
期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会
社にご連絡ください。●蓄電池からの放電中の動作について 電力会社との取り決めにより、放電中に微量電力を買電しています。
蓄電池に蓄えた電力は太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
このため、本製品ではご家庭のご使用電力より約30W少なく放電することにより、取り決めを担保しています。●蓄電池のメンテナンスモードについて蓄電システムの性能維持のために、
年1回
（6月）
自動でメン
テナンスモードを実行します。
メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。
ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
メンテナンスモードは蓄電池の性能を維持するために必要な機能です。
また、
メンテナンスモード時には100W以上消費する家電製品を接続して動作させてください。●装置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合は、テレビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。
3m以上離してご使用ください。
受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。●自動切替分電盤（重要負荷接続の場合は非常時兼用コンセント）をご使用の場合、途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。
夜間や曇りなどで発電電力または蓄電池の電力が不足すると装置は停止し、家電製品の電源が切れます。
大切なデータの入ったパソコン等、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。
また、一度に多くの機器をご使用になると保護のために出力が頻繁に停止し、機器の故障の原因となることがあります。
ポンプやモーター、
または業務用機器など起動時に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。●自動切替分電盤（重要負荷接続の場合は非常時兼用コンセント）をご使用の場合、センサー機能や調光機能がある照明は、
停電時にちらつく場合や、動作しない場合があります。
●燃料電池、
V2Hシステムを併設する場合は、設置・接続方法などを販売店へお問い合わせください。●併設する太陽光システムに制約がある場合（メーカー、
型番、
容量）があります。●近隣にアマチュア無線局がある場合、電波受信に影響を与える可能性がありますので、事前に販売店にご相談ください。●停電時に太陽光発電の発電電力が非常に大きい場合は、安全のために太陽光発電を停止させることがあります。

設置場所について： 場所には設置できません。
蓄電ユニットは次のような●標高1500mより高いところ ●岩礁隣接地域 ●重塩害地域●揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ●振動、衝撃の影響が大きいところ（建物の２階以上等） ●油蒸気のあるところ ●浸水のおそれがあるところ ●電界の影響が大きいところ ●風通しが悪いところ、屋内（物置、倉庫、
シャッター付きの車庫を含む）●販売会社で決められていない
ところ ●結露および氷結のあるところ※動作範囲温度以外では動作を停止します。

災害対策

暮らしの快適と安心を支える、V2Hシステム連携。

※施工には、上記蓄電ユニットおよび室内リモコン（本体付属）以外に、指定の分電盤やCTケーブルなどのオプションが必要です。詳しくは販売店や工事業者にご相談ください。

システムについての認証

もしもの安全に関するご注意●本機を正しくお使いいただくため、ご使用の前に、「取扱説明書」
をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。●電気工事などが必要です。電気工事については有資格者による施工が義務付けられています。販売店とご相談ください。 ●アースが必ず必要です。電気工事のあとにアースが取り付けられていることを確認してください。 ●生命に関わる機器（医療機器等）など、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。 ●停電時に自動的に電気が供給されることで火災発生のおそれがある電熱器、ドライヤーなどをご使用の際は、電源が自動復帰されても安全な機器（動作状態がリセットされるもの）をご使用ください。●本機を本来用途以外に使用することは危険ですので行わないでくださ
い。 ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、充電中、給電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合があります。詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。

販売店

h t t p s : / / w w w. n i c h i c o n . c o . j p /0120-215-086（フリーダイヤル）

e-mail: info-ess@nichicon.com

CAT.6200-U4X1,U4M1-B（蓄電+V2H）
AD.2024B 7C

ESS-U4X1 16.6kWh
ESS-U4M1 11.1kWh

AI 自動制御＆「もしも」の停電に備えつつ、
「

「
は電気の
いつも」
家産家消」を目指す。

安心を守る
停電しても、不安で不便な夜を過ごすことがないよう、
家族の安心を守ります。

家まるごとバックアップ
停電中もすべての部屋でいつも通り電気が使えます。
200V家電も使用可能です。

業界No.1容量※1フラッグシップモデル。

ハイコストパフォーマンスモデル。

家庭で使う電気は、完全自給自足へ。

太陽光発電を有効活用しよう。

単機能蓄電 システム

単機能蓄電 システム

ESS-U4X1

電気を家産家消する
ネットワークでつながる

太陽光でつくった電気を蓄えて上手に使う、一歩進んだエコな暮らしを実現します。

業界最大級※1

ネットワーク経由で様々なサービスに対応。
蓄電システムを効率良く活用できます。

自然災害補償付き（10 年間）

10 年

たっぷり蓄える

本体保証※2+

自然災害補償付き（10 年間）

10 年

本体保証※2+16.6kWh

5 年延長保証（有償）11.1kWh

5 年延長保証（有償）

もしもに備えて非常時安心設定

もしもに備えて非常時安心設定

自立出力

3.0kVA

約

5.0kWh 確保※3

V2H システムを併設すると停電時は蓄電システム 3.0kVA ＋V2H システム 6.0kVA の合わせて

最大9.0kVA と太陽光発電分の給電が可能

各種補助金対象※4

家庭用として最大容量※1

ESS-U4M1

南側設置対応※5

自立出力

3.0kVA

約

3.3kWh 確保※3

V2H システムを併設すると停電時は蓄電システム 3.0kVA ＋V2H システム 6.0kVA の合わせて

最大9.0kVA と太陽光発電分の給電が可能

各種補助金対象※4南側設置対応※5

家庭における家電の使用例

家 庭 用としては 最 大 級 の 蓄 電 容 量 1 6 . 6 k W hと、たっぷり蓄えられる1 1 . 1 k W hをラインアップしています。
「もしも」の停 電 時には、
しっかり電 気を供 給 。家 庭における標準的な家電を長時間にわたって使用できます。

TV

9 時間

0.58 kWh照明

7 時間

0.28 kWh

スマホ ・ タブレット

2 時間

0.09 kWh

また 、「いつも」の 節 電にも活 用でき、太 陽 光 発 電と

ルーター

24 時間

0.36 kWh

組み合わせることで電気の「家産家消」も目指せます。

冷蔵庫

24 時間

1.2 kWh

エアコン

21 時間

6.3 kWh

0.5 時間0.45 kWhIH 調理器
0時

6時

12時

18時

※1 住宅用定置型単機能蓄電システムにおいて。2021年4月現在、
ニチコン調べ。※2 充電可能容量50％以上を、設置から10年保証。室内リモコンは5年保証、自動切替分電盤は1年保証です。※3 工場出荷時30％の設定。
お客さまが自由に設定することも可能です。※4 詳しくは、販売店にお問い合わせいただくか、一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）のホームページをご参照ください。
（https://sii.or.jp/）

「もしも」
の停電時も
ESS-U4X1（16.6kWh）
なら

連続 36時間 以上給電！※6
これだけ使っても
約 9.3kWh

ESS-U4M1（11.1kWh）
なら

連続 24時間 以上給電！※6

ESS-R5充電 / 放電量や現在の太陽光発電量の確認、切り換えができる5インチカラー液晶

V2Hシステムを併設すると停電時にさらに長時間の給電が可能

0時※5 南側設置の場合は、オプションの日除け板が必要です。※6 電力使用可能時間は平均的な家庭における使用電力試算値であり、保証値ではありません。

のタッチパネル式室内リモコン付属です全負荷 & 200Vに対応

V2Hシステムと自動連携

家まるごとバックアップする「全負荷」および「200V」対応 ※電気の使い過ぎにはご注意ください

V 2Hシステム（ニチコン製）と連携して、一歩進んだ暮らしを実現

停電時に蓄電システムから給電する配線系統を選ばない「自動切替分電盤」で、家じゅうの部屋の電源をバックアップします。万が一停電しても、いつもと同様にどの部屋でも蓄電システムとV2Hシステムを併設して連携することが可能。太陽光で発電して余った電気を蓄電システムだけでなく電気自動車にも蓄えて、暮らしの中で効率良く使うこと

電気を使うことができて安心です。200VのエアコンやI H調理器も使うことが可能です。
また、「重要負荷（非常時兼用）分電盤」にも対応しており、目的に合わせて選択できます。

ができます。
また、停電時には蓄電システムとV2Hシステム（電気自動車からの給電）を合わせて最大9.0kVAの電気が家庭に給電でき、昼間であれば太陽光発電の電気も同時に供給できます。停電時、V2Hシステムの切替操作は不要です。

こんなご家庭にオススメです
二世帯住宅
オール電化の家
全館空調の家
ご高齢な方のいる家
ペットのいる家

太陽光
パワコン

停電
電力
メーター

3.0
kw

自動切替
分電盤

停 電 時もすべての 機 器 が
使用可能

一般分電盤

停電時でも、200V家電が使えます

日常生活で使用する機器
エアコン・洗濯機・通信機器・主な照明・冷蔵庫・電子レンジなど※夜間等太陽光発電が発電しておらず、蓄電ユニット自立出力定格を超える場合など
機器を使えないケースもございます。

自動連携運転の設定

太陽光
パワコン

電力
メーター

蓄電システム（運転モード）

売電優先

IH 調理器
エアコン
床暖房
電気温水器
浴室乾燥機

室内リモコン
ESS-R5
大容量だから
「全負荷」型でも安心！

通常時

自動切替
分電盤

一般分電盤

蓄電システムへの蓄電優先（EV充電をしない）

EV充電優先（車両未接続またはEVが満充電の場合は蓄電システムに蓄電）

蓄電システムEV

V2Hシステム停電時

V2Hシステム（放電のPV(太陽光)余剰充電機能）

経済モード

OFF

グリーンモードOFF

グリーンモード

ON

停
電
発
生

ニチコンなら、停電時でも約2秒で蓄電システムからの給電に自動切り替え
停電
太陽光
パワコン

電力
メーター

3.0

6.0

kVA

kVA

自動切替
分電盤

最大 9.0kVA＋
太陽光発電分を
家庭に供給

一般分電盤

家庭への給電パターン
蓄電システムのみ

3.0kVA

蓄電システム＋太陽光発電

3.0kVA＋太陽光発電分

蓄電システム＋V2Hシステム

9.0kVA

蓄電システム＋V2Hシステム＋太陽光発電

蓄電システムEV

最大電力

9.0kVA＋太陽光発電分

V2Hシステム

ニチコンなら、太陽光パワコンもV2Hシステムも操作不要
約2秒で蓄電池を切り替えて家庭に供給可能

停電時に EV を充電する場合

停電時も太陽光パワコンの切替不要でそのまま充電可能

自立

（蓄電）

災害などにより停電した際には、蓄電システムからの電力供給に自動で切り替わります。特別な操作は不要で、復電時も通常運転へ自動で切り替わります。また、停電時も太陽光パワコンを連系運転のまま動作できるため、太陽光パワコンの自立運転への切替は不要。通常時も、非常時においても、太陽光発電の能力を最大限活用できます。
※蓄電システムの電池残量がない場合は、充電のために自立運転への切替が必要です。

※連系できる太陽光パワコンの容量には上限があります。詳しくは販売店へご確認ください。

停電時
ESS-U4X1/U4M1の場合

太陽光パワコンを
自立運転に
切り替える
必要がある
停電
電力
メーター

（V2H）

停電時にV 2Hシステムを使用して電気自動車を充電する
場合、蓄電システムが過負荷になる可能性があります。緊

太陽光
パワコン

1.5
kw

一般分電盤

特定のコンセントのみ使用可能

停電
電力
メーター

負荷電力

急時など必要な場合のみ、
以下の①〜④の方法で充電

太陽光

自立

パワコン

系統

太陽光発電電力
V2H システム

電気機器

EV③12V電源ケーブルを車両に接続する④放電ボタンを押す→自立運転開始

（全負荷）

太陽光発電

多彩な太陽光発電と連携、システム併設も可能

太陽光
パワコン

3.0
kw

自動切替
分電盤

一般分電盤

停 電 時もすべての 機 器 が使用可能

停電時も連系時と同じく
3.0kVAのまま充電可能※接続できる太陽光パワコンについては販売店へご確認ください。

ニチコンの蓄 電システムは、国 内 外の幅 広い太 陽 光 発 電システムと連 携できます。
ニチコン製 V 2Hシステムや他社製のエコキュートやエネファームとの併設も可能です。

室内リモコン
ESS-R5

停電時使用可能電力：小

余剰電力※V2HシステムはVCG-666CN7（プレミアムモデル）
のみ上記の動作が可能です。

室内リモコン
ESS-R5
停電時は1.5kVAに下がってしまう

手動切替スイッチ系統

日常生活で使用する機器
エアコン・洗濯機・通信機器・主な照明・冷蔵庫・電子レンジなど

太陽光パワコンの切替不要でいつもどおりに
使用可能②手動で切り替える

蓄電システム
自立運転を行ってください。

従来の場合①リモコンの「給電停止」
をタッチする※実際の接続や、接続する機器の保証などに関しては販売店へご確認ください。

太陽光発電

停電時使用可能電力：大EV

V2H システム

蓄電システムネットワーク接続で進化※ 7

基本機能も充実A I が蓄電システムをコントロールする「A I自動制御」対応（無料※）
過去の電力使用状況や天気、太陽光発電量などさま「毎日の節電」も、「しっかり売電」も、叶えます
グリーンモード

太陽光発電量

天気情報

自家消費を優先した運転モード

経済モード

ざまなデータをAIが学習し、翌日の余剰電力量を予測。
自動で自家消費に最適な運転設定を行います。
まるでオー

深夜料金でお得！

放電

ダーメイドのように毎日各家庭における最適な蓄電量に

見守り安心
サーバー

調整するため、常に効率良く蓄電システムを活用できます。

売電できてお得！

ピーク時に利用

インターネット※事前に見守りサービスと本サービスに加入いただいた方が対象です。

リモコン卒FITユーザーや自家消費したいご家庭にオススメです

売電を優先した運転モード

余剰分は蓄電システム

余剰分は安い深夜料金で

電力使用量

充電 ※8
太陽光発電量※売電を優先させたい方は申し込みをお控えください。

AI がさまざまなデータを学習し、最適な蓄電量にコントロール

翌日が晴れのケース

翌日が雨のケース

当日

前日

深夜

当日

前日

余剰
電力
朝

昼

夕

朝

昼

夕

太陽光発電量電気を買わなくて済む時間帯※9

放電時間帯

昼

夕

朝

電気を買わなくて済む時間帯※9

電力購入
深夜

深夜

朝

昼

AIが翌日の
1 「余剰電力量」を予測

消費電力「余剰電力量」
を見込んで2 少なめに蓄電

3

昼間の「余剰電力」
をムダにすることなく蓄電「余剰電力」
が2 見込めないため、満充電「発電電力」がないので
3 蓄電池からたっぷり放電

夜間に安い深夜料金の電気をたっぷり蓄えておき、
朝夕などの電力使用ピーク時に利用します。
太陽光で発電した電気の余剰分はすべて売電する経済性を優先したモードです。

容量の30％を常時蓄電※ 11

蓄電しておいた電気がしばらくの間使えるため安心です。
※ 工 場 出 荷 時 の 設 定 値です 。3 0 〜 7 0 % まで 1 0 % 単 位で室 内リモコンから 設 定 可 能 。O F F に することも可 能 。

（無料※）
あらかじめ災害に備える「気象警報自動制御」「早期注意情報自動制御」
お住まいの地域に気象警報が発表されたら、自動で蓄電システムを満充電にして停電に備えることができます。

!

また、早 期 注 意 情 報が発 表された場 合には、夜 間に

見守り安心
サーバー

※事前に見守りサービスと本サービスに加入いただいた方が対象です。

気象庁が気象警報または早期注意情報を発令

見守りサーバー経由で、自動的に蓄電システムを満充電

業界初（2021年1月現在、
ニチコン調べ）

暴風

洪水

安い深夜料金の電気を蓄えておくことで、停電に備えます。

「もしも」の停電時も70%

普段の暮らしで有効に活用

30%

停電に備えて常に蓄えておける（工場出荷時設定）

ESS-U4X（
1 16.6kWh）なら

約 5 kWhで12時間分※ 12
約 3.3kWhで 8時間分※ 12

高潮

オプションの日除け板を取り付けることにより、家屋の南側にも設置することが可能です。

大雪

設置可能温度−10℃〜40℃

運転可能温度−10℃〜40℃

暴風雪

大雨

長期保証・長期補償で安心に寄り添います

早期注意情報［高］（警報級の可能性）
警報級の現象が 5日先までの間に発生すると予想されるときに気象庁が発表。

24時間見守る安心サポート、将来の機能拡張にも対応

10 年間の本体保証※ 13

プラス 5 年の本体保証延長サービス（有償）

10 年間の自然災害補償

蓄電システム本体をご購入から10年間無償保証します。

ご購入時にお申し込みいただければ、蓄電システム本体

火災、落雷、風災、雪災、水害などの自然災害を 10年の保証期間を 5年延長可能。無償保証期間を含め、最間無償補償します。※販売店を通じて申し込みが必要です。

大 15年間にわたって蓄電システム本体を保証いたします。

室内リモコンをネットワークに接続すれば、蓄電システムの状態を 24時間サーバーで分析。メンテナンスを行っ

インターネット

たり、新しいファームウェアをダウンロードするなど、常に安全を見守ります。将来的にスマートメーターと接続し、本体保証※13

10 年

見守り安心
サーバー

リモコンからネットワークに接続

H E M S の代わりとなってデマンドレスポンスに対応した

本体保証延長（有償）

自然災害補償5年

プラス
型番

プラス5年保証延長料金（税抜価格）

り、街や地域ごとに電力をマネジメントするバーチャルパ

ESS-U4X1￥70,000

ワープラント（仮想発電所）の役割を担うことも可能です。

ESS-U4M1￥50,000

蓄電システムリモコン※ 7 ルーターからインターネットへの接続は、お客さまのネットワーク環境を利用します。通信費はお客さまの負担となります。

voice 1
「停電は長期にわたることも。備えておくことは大切です」（千葉県・60代女性）

台風の被害で長期間にわたって停電が続きました。暑い時期でしたが、蓄電システムがあったのでエアコンが使えて本当に助かりました。電気が使えないと熱中症になるかもしれないなんて想像もしていませんでしたので、備えの大切さを痛感しました。

ESS-U4M（
1 11.1kWh）
なら南側設置が可能

対象となる
気象警報

大雨警報

深夜

昼間、太陽光で発電した電気を蓄えて、夜間や朝夕の電力使用ピーク時に有効活用が可能。災害などにより急な停電が発生した場合でも、AIが翌日の
1 「余剰電力量」を予測

電力購入
夕します。電気代の節約が可能。グリーンモードでも深夜電力を充電することが可能です。

蓄電容量の 30%を非常時のために常に蓄えておくこと
消費電力

電力使用量

売電※10

たっぷり充電

電力使用状況

ピーク時に利用

10 年

ルーター※ 8 満充電後の余剰分は売電します。 ※ 9 ご家庭での電気使用量によって異なります。 ※ 10 売電価格は年度毎に決まりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。 ※ 11 工場出荷時 30％の設定。お客さまが自由に設定することも可能です。※ 12 電力使用可能時間は平均的な家庭における使用電力試算値であり、保証値ではありません。※ 13 充電可能容量 50％以上を、設置から 10 年保証。室内リモコンは 5 年保証、自動切替分電盤は 1 年保証です。

voice 2
「地震で停電した日、自宅に人が集まり、近所の発電所のようになりました」（熊本県・40代ご夫婦）

2016 年 4 月の熊本地震の際、蓄電システムが活躍しました。うちは停電中も電気が使えましたから、テレビが映りましたし、冷蔵庫が使えたので生ものも買えました。近所の人に「携帯電話を充電させてもらえたので家族と連絡が取れた」と言われたときはうれしかったです。蓄電システムがあって本当に良かったと思いました。