［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
平碆（ひらばえ）守衛所の火災受信機盤の不具合について
27.７.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２７年６月８日４時２９分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月８日(月)６時 10 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ６月８日(月)４時 29 分、九町越守衛所において、宮の谷エコセンター等の「火災発生」及び平碆守衛所の「火災受信機盤異常」の警報が発信した。
２ ６月８日(月)４時 40 分に警報をリセットしたが「火災受信機盤異常」の警報がリセットできないことを確認した。
３ 詳細については、今後調査する。
４ 本事象によるプラントへの影響および環境への影響はない。
［復旧状況等］
６月８日(月)20 時 43 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 警報が発信した際、直ちに現地確認を行い、火災のないことを確認した。
２ 調査の結果、平碆守衛所の火災受信機盤が正常に動作しないことを確認したことから、火災受信機盤を新品に取替え、正常に動作することを確認し、６月８日(月)20 時 20 分、通常状態に復旧した。
３ 復旧までの間、パトロール等により監視し、火災のないことを確認した。
４ 詳細については、今後調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値
通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象

等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２７年

６月

８日

（月）

６時１０分

都築

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．１号機 出力
状 況 ２．第 回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１． 発生日時：

発生状況
概
要運転状況

備考

２．場

所：

３．状

況：

６月

８日

地

震・ その他

４時２９分

平碆守衛所（管理区域外）

伊方発電所の九町越守衛所において本日４時２９分頃、宮の谷エコセンター等の火災発生を示す信号および平碆守衛所の火災受信機の異常を示す信号が発信しました。
４時４０分頃、初期消火班長にて火災を示す信号はリセットしまし
たが、火災受信機の異常を示す信号をリセット出来ないことを確認しました。
今後、詳細を調査します。
なお､本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません｡

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成

発伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

２７年

６月

８日

（月） ２０時４３分

木村

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．１号機 出力状 況 ２．第 回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・
１． 発生日時：

発生状況
概要２．場所：

３．状

況：

６月

８日

地震・ その他

４時２９分

平碆守衛所（管理区域外）

伊方発電所の九町越守衛所において本日４時２９分頃、宮の谷エコセンター等の火災発生を示す信号および平碆守衛所の火災受信機の異常を示す信号が発信しました。
４時４０分頃、初期消火班長にて火災を示す信号はリセットしまし
たが、火災受信機の異常を示す信号をリセット出来ないことを確認しました。
今後、詳細を調査します。
なお､本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません｡【第１報にてお知らせ済み】
火災発生の信号が発信した際、直ちに宮の谷エコセンター等の現地確認を行い、火災のないことを確認しました。
調査の結果、平碆守衛所の火災受信機盤が、当該盤内の受信機本体の異常により正常に動作しないことを確認したことから、火災受信機盤を新品に取替え、正常に動作することを確認し、２０時２０分、通常状態に復旧しました。
なお、復旧までの間、宮の谷エコセンター等について、勤務時間外はパトロールによる監視を強化し、勤務時間中は常駐する作業員による監視により、火災のないことを確認していました。
詳細については、今後調査します。
本事象によるプラントへの影響および環境への影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

感知器

産業廃棄物等保管庫
火災受信機盤

当該箇所

平碆守衛所
火災受信機盤感知器

宮の谷エコセンター
火災受信機盤

九町越守衛所
複合火災受信機盤

伊方発電所 平碆守衛所 火災受信機盤 信号概略図

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞主給水ポンプ

高圧
給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧
給水加熱器

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ★

平碆（ひらばえ）守衛所の火災受信機盤の不具合

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

警報発生時の火災受信機盤の状況
九町越守衛所火災受信機盤➀➁➀

リセット操作により消灯した
警報

火災発生警報表示部➁

受信機異常警報表示部

リセット操作により消灯しな
かった警報平碆（ひらばえ）守衛所火災受信機盤

交流電源ランプが点灯していなかった※「平バエ守衛所焼却設備」は、「宮の谷エコセンター」と「産業廃棄物等保管庫」の総称

用語の解説○宮の谷エコセンター書類の裁断および空缶圧縮など、リサイクル業者へ引き渡す前の前処理作業および保管を行っている建屋○産業廃棄物等保管庫
産業廃棄物処理建屋※１および廃棄物保管庫※２の総称※１

産業廃棄物（廃蓄電池、廃蛍光灯、廃乾電池など）の分別および、産業廃棄物処理業者へ引き渡しするまでの間の保管を行っている建屋※２

生ごみ等の有機物の堆肥化および保管を行っている建屋周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成27年6月8日（月）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 4:10 4:20 4:30 4:40 4:50 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越） 16161617174619
モニタリングポスト伊方越
18171817174122
愛 モニタリングポスト九町21222221224527
モニタリングポスト湊浦
16161716163420媛モニタリングポスト川永田
22222222214528
モニタリングポスト豊之浦
2425252424
県
モニタリングポスト加周
2627272726
モニタリングポスト大成
1515151515モニタリングステーション
16161616164018四15141414144217
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141414144115
力 モニタリングポストNo.3
13124215121212㈱ モニタリングポストNo.4
41161313141313(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成24、25年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140

人工
放射線

0.1

1

100 ミリシーベルト

100.050.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）