［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方１、２号機海水電解装置の配管フランジからの塩素を含む海水の漏えいについて［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

29.４.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)
有・
無[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２９年３月４日２時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月４日(土)２時 54 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ３月４日(土)２時 00 分頃、１、２号機の海水電解装置の配管フランジ部から、塩素を含む海水が漏えいしていることを、運転員が確認した。
２ このため、３月４日(土)２時 30 分に塩素注入を停止した。
３ 今後、詳細を調査する。
［その後の状況］
３月４日(土)６時 39 分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、当該配管フランジを含む系統の隔離を実施し、３月４日(土)４時 35 分、運転員が漏えい停止を確認した。
２ 漏えいした水の量は約 10 リットルで、全量をふき取り回収し、今後、総合排水処理装置で処理する。
３ なお、海水配管への海生生物付着防止のために次亜塩素酸ソーダ（塩素）を注入しており、注入を停止した状態でも海水の供給機能に影響はなく、また、短期間であれば海生生物は付着しないため、通常状態への復旧までの間、次亜塩素酸ソーダの注入を停止した状態で、海水系統の運転を継続する。
４ 本事象による環境への放射能の影響はない。
５ 今後、当該配管フランジから漏えいした原因を調査する。
［復旧状況等］
３月９日(木)12 時 04 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後の調査の結果、当該配管フランジおよびパッキンのシート面に異常はなかったが、フランジ面間にわずかな傾きを確認した。
２ このため、当該フランジのパッキンを新品に取り替えて、フランジ面間を均等に締め付けて復旧するとともに、通水状態で漏えいのないことを確認し、３月９日(木)11 時 58 分、通常状態に復旧した。
３ なお、念のため、１、２号機海水電解装置に使用されている配管フランジ全数の締付状態について異常のないことを確認した。
４ 今後、当該配管フランジから漏えいした原因を引き続き調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事故発生時の状況］
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力 103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日
発信当該

伊方発電所号 機

１号機

３月４日

(報土)

２時 ５４分岩宮
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

平 成 28年 5月 10日

1.出力MWにて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

定期検査中）

2.第２３回発生時
運 転 終 了 （ 第 28回状 況機

発 電 所 情（お知らせ）

平成２９年者(定格出力)

方

設備トラブル
１．発生日時：
２．場所：

３月

・

定期検査中
人身事故

４日

２時・地震

００分

・その他

頃

海水電解装置（管理区域外）

発 生 状 況３．状
況：概要
３月４日 ２時００分頃、１，２号機の海水電解装置の配管フランジ部から、塩素を含む海水が漏えいしていることを、運転員が確認しました。
このため、２時３０分に塩素注入を停止しました。
今後、詳細を調査することとします。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊
発信年月日
発信当該

伊方発電所号 機

１号機

４日

(土)

６時

３９分

岩宮
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）
1.出力
MWにて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

定期検査中）

2.第２３回設備トラブル
１．発生日時：
２．場
発 生 状 況概要

３月

平 成 28年 5月 10日

発生時
運 転 終 了 （ 第 28回
状 況機

発 電 所 情 報
（お知らせ、第２報）

平成２９年

者

(定格出力)

方所：

３月

・

定期検査中
人身事故

４日

２時・

地震

・その他

００分頃

伊方１，２号機海水電解装置（管理区域外）

３．状
況：
３月４日 ２時００分頃、１，２号機の海水電解装置の配管フランジ部から、塩素を含む海水が漏えいしていることを、運転員が確認しました。
このため、２時３０分に塩素注入を停止しました。
今後、詳細を調査することとします。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、当該配管フランジを含む系統の隔離を実施し、４時３５分、運転員が漏えい停止を確認しました。
漏えいした水の量は約１０リットルで、全量をふき取り回収し、今後、総合排水処理装置で処理します。
なお、海水配管への海生生物付着防止のために次亜塩素酸ソーダ（塩素）を注入しており、注入を停止した状態でも海水の供給機能に影響はなく、また、短期間であれば海生生物は付着しないため、通常状態への復旧までの間、次亜塩素酸ソーダの注入を停止した状態で、海水系統の運転を継続します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
今後、当該配管フランジから漏えいした原因を調査します。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊発信年月日発当信者号 機
(定格出力)

該発生時
状 況機

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）
平成２９年

伊方発電所
１号機

３月

９日

(木)

１２時０４分門屋
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

MWにて
平成 28年5月10日 1.出力
(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)
運 転 終 了 （ 第28回定期 検 査 中）
2.第２３回 定期検査中
設備トラブル
１．発生日時：
２．場

所：

３月

４日

・

人身事故
２時

・

地震

・

その他

００分頃

伊方１，２号機海水電解装置（管理区域外）

３．状
発 生 状 況概要

況：
３月４日 ２時００分頃、１，２号機の海水電解装置の配管フランジ部から、塩素を含む海水が漏えいしていることを、運転員が確認しました。
このため、同日２時３０分に塩素注入を停止しました。
今後、詳細を調査することとします。
【第１報にてお知らせ済み】
その後、当該配管フランジを含む系統の隔離を実施し、同日４時３５分、運転員が漏えい停止を確認しました。
漏えいした水の量は約１０リットルで、全量をふき取り回収し、今後、総合排水処理装置で処理します。
なお、海水配管への海生生物付着防止のために次亜塩素酸ソーダ（塩素）を注入しており、注入を停止した状態でも海水の供給機能に影響はなく、また、短期間であれば海生生物は付着しないため、通常状態への復旧までの間、次亜塩素酸ソーダの注入を停止した状態で、海水系統の運転を継続します。
本事象による環境への放射能の影響はありません。
今後、当該配管フランジから漏えいした原因を調査します。
【第２報にてお知らせ済み】
その後の調査の結果、当該配管フランジおよびパッキンのシート面に異常はありませんでしたが、フランジ面間にわずかな傾きを確認しました。
このため、当該フランジのパッキンを新品に取り替えて、フランジ面間を均等に締め付けて復旧するとともに、通水状態で漏えいのないことを確認し、３月９日１１時５８分、通常状態に復旧しました。
なお、念のため、１，２号機海水電解装置に使用されている配管フランジ全数の締付状態について異常のないことを確認しました。
今後、当該配管フランジから漏えいした原因を引き続き調査します。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

取水口

電解揚水ポンプ

１～

電解槽 （停止中）

電解槽バイパス８

大気へ電解液注入ポンプ

脱気筒

伊方発電所１、２号機 海水電解装置概略系統図

当該箇所

仮設次亜塩素酸ソーダ注入装置

１、２号機海水管添付資料-2

添付資料-3

伊方発電所１、２号機 海水電解装置
漏えい箇所 フランジ取付状況図

35.2 mmパッキン(ゴム製)

フランジ(仮設次亜塩素酸ソーダ注入設備側)

フランジ(設備側)

流れ方向(次亜塩素酸ソーダ)
125 mm34.0 mm・フランジ上方から見た図
・流れ方向に向かって、左側の面間距離が右側よりも1.2mm長い。

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞★

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ

海水電解装置の配管フランジ部からの塩素を含む海水の漏えい

主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

現場の状況

電解液注入ポンプ

１，２号機海水電解装置室内

海水の流れ
次亜塩素酸ソーダ（塩素）の流れ

フランジから、次亜塩素酸ソーダ（塩素）を含む海水が約１０リットル漏洩

用語の解説○海水電解装置
海水を電気分解して次亜塩素酸ソーダ（塩素）を発生させる装置であり、発生した次亜塩素酸ソーダを含む電解液は、配管や設備へ海水中の微生物が付着するのを防止するため、復水器用の海水や補機冷却水冷却用の海水に注入している。
原子炉の運転停止中は、注入する次亜塩素酸ソーダの量が少なく海水電解装置での安定的な発生が難しいため、外部から海水電解装置に注入している。

○電解槽
海水を電気分解するための槽。密閉構造で内部に、陽極と陰極を絶縁板を介して交互に配置している。

○脱気筒海水の電気分解の際、発生する水素と電解液を分離し、水素ガスを高所に拡散放出させる設備。

○総合排水処理装置
発電所の管理区域外（タービン建屋、純水装置、総合事務所等）から排出される一般排水を浄化する設備。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年3月4日（土）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
1:50
2:00
2:10
2:20 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 1:4019
モニタリングステーション（九町越） 171717171743
モニタリングポスト伊方越
17161616174119
愛 モニタリングポスト九町
23212222224424
モニタリングポスト湊浦
16161617163618
媛
モニタリングポスト川永田
21222221224524242424242450
27
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
25242425255929モニタリングポスト大成
1414141515421716171716173918
四 モニタリングステーション
15151515154216
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
14141414144116
力 モニタリングポストNo.3
13121313134014㈱ モニタリングポストNo.4
14141415144116(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成26、27年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140

人工
放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）