EVパワー・ステーション®

2024.0 3

EVの新しい可能性が、動き出す。
ニ チコンの V 2 H システムでE V はくらしの 電 源 に 変 わる

Think Economy and Ecology.
販売店

h t t p s : / / w w w. n i c h i c o n . c o . j p /V2Hシステム0120-215-030（フリーダイヤル）

EVパワー・ステーション ®

e-mail: info-ess@nichicon.com

CAT. 5109. AD.2024C 50C

カーボンニュートラルでいきましょう。
We drive on clean energy.

いま世 界 は「 カー ボンニュートラル 」へと大きく動き出しています 。
2 0 5 0 年までに 温 室 効 果 ガスの 排 出 を 全 体としてゼロに する
この 取り組 み は 、日 本 を 含 む 世 界 1 2 5 以 上 の 国と地 域 です でに 進 められ ています 。
日 本 に お いては 、太 陽 光 などの 再 生 可 能 エ ネル ギ ー による発 電 比 率 を 5 0 〜 6 0 ％ 程 度まで 引き上 げることや 、
電 動 車（ E V や H V 、P H V など ）の 普 及 率 5 0 〜 7 0 ％を目 指 すという
具 体 的 な目 標 が 掲 げられ ています 。
くらしの エ ネル ギ ーを 太 陽 光 でまか なう、
さらにクルマも活 用してカー ボンニュートラルを 実 現 する 、そんなライフスタイル が 、近 い 将 来 、当 たり前 になることでしょう。

ニ チコンは 、こうした 未 来 を 先 取りして 、「 自 宅 で できるカー ボンニュートラル 」をご 提 案していきます 。

値上がりする、エネルギーコスト。
EVへ乗り換える今こそ、家庭のエネルギーも見直しを。
ガソリン 料 金 や 電 気 料 金 が 値 上 がりする中 、E V に 乗り換えるタイミング は 、E V の 大 容 量 バッテリーを 蓄 電 池として 利 用したり、
自 宅 の 太 陽 光 発 電とE V を 連 携 させるなど
V 2 H を 用 い た エ ネル ギ ー マネジメントを 始 めるチャンスで す 。

災害などによる停電時、EVが非常用電源になる。
災 害 大 国と言 わ れる日 本 で 、地 震 や 台 風 、集 中 豪 雨といった災 害と無 関 係 にくらすことは ほとんど 不 可 能 で す 。
い つ 発 生 するか わ からない 停 電 へ の 備えは 、その 他 のさまざまな 防 災 対 策と合 わ せ て 検 討して おくべきことだと言えます 。

※※ 2023 年 12 月末現在。
ニチコン調べプラグホルダ（操作部）

クルマの 電 気 を 、パワーユニット（本体）

くらしの 中 でも活 用しよう。
クルマの 進 化 は 、くらしの 進 化 でもあります 。
E V に 乗り換えるタイミング は 、
カー ボンニュートラルなくらしへと
ライフスタイルを 進 化 させるタイミング だと言えるでしょう。
誕 生 から1 0 年 以 上 の 時 を 経 て 、革 新 的 な 進 化 を 遂 げ た
ニ チコンの V 2 H システム「 E V パワー・ステ ーション ® 」が 登 場 。
クルマの 電 気 をくらしの 中 で 活 用 することで 、家 庭 の エ ネル ギ ー マネジメントの 常 識 さえも一 新していきます 。
※以降本カタログでの「EV」
は、PHVも含まれております。

EVパワー・
ステーション®

設置しやすい

セパレート
タイプ

小型・
軽量化

停電時も安心家まるごと
バックアップ

停電時は

自動
切替

※

V S G 3 シリー ズ

高効率
充放電
効率向上

プラグホルダ用ポール（オプション）

安心の

10 年
保証

EV パワー・ステーション ®
紹介映像はこちら※停電発生時に車両と接続（コネクタロック）されていること

太陽光でエコドライブを。
EVを「蓄電池」としても活用。

太 陽 光 発 電を有 効 活 用 。
自宅でつくった電気を上手に「家産家消」
することで、毎日の節電をより加速できます。
太陽光発電とEVを組み合わせて、

平均的な3人家族の1年間のエネルギー購入代

V2Hシステムがあれば、自宅の太陽光発電でつくったクリーンなエネルギーをEVに充電できるため、CO ₂排出を抑えたエコドライブが実現します。

太陽光発電もEVも未導入

また、EVの充電だけでなく、EVから家庭への放電も可能。

（卒FIT家庭の場合）

太陽光発電＋V2Hシステム＋EVで

自家消費
2,161kWh

自家消費2,161kWh

売電
2,839kWh

EVから家庭に放電して自家消費2,192kWh

太陽光発電の設置で

昼間、太陽光発電に余剰が出れば、EVに充電しておき、電力消費の多い夜の時間帯に家庭へ放電して活用できます。

太陽光発電

EV充電（走行分）647kWh

1年間の

買電
4,322kWh

エネルギー
購入量

発電した電気を有効活用!

太陽光発電 で

太陽光発電

買電

15万6千円

7万8千円

3万3千円

1年間の

売電

0円

-2万4千円

0円

エネルギー

ガソリン代

5万3千円

5万3千円

0円

購入代

家庭で

発電した電気を使い切れない分を

家庭で使用

EVに充電

ガソリン消費 333L

ガソリン消費 333L

クルマもくらしも動かす

合計

年間 2 0万9 千円

電気代を
削減！

EVから家庭へ放電

年間 3 万 3 千 円

年間 1 0万7千 円

試算条件
・年 間 電力使用量 4,322kWh（月平 均 約 360kWh ）・太 陽 光 発 電システム 5kw 設 置（ 年 間 発 電 量 5,000kWh ）・太 陽 光 発 電の自家 消 費 率は家 庭 使用電力の 50％
・AC ↔ DC の変 換 効 率 85% ・EV 内部 消 費 @充 放 電 時 300W ※ 1
・ガソリン車 /EV の年 間 走 行 距 離 4,000km
・EV は平日に自宅に駐 車し、主に近 隣への移 動に使用する想 定・買電 単 価 36 円 /kWh ・売 電 単 価 8.5 円 /kWh・ガソリン車 燃 費 12km/L ・ガソリン単 価 160 円 /L ・EV 電 費 8km/kWh

さらに10万2千円の本 試 算の場 合

7万4千円の効果が見込める！

エコドライブを実現！

買電910kWh

買電
2,161kWh

効果が見込める！

17万6千 円の効果が見込める！

※数 値は 2023 年 12 月現 在の参 考 値です。お客 様の使用状 況によって数 値は変 動するため、効 果を保 証するものではありません。
※ 1 EV パワー・ステーション ®で充 放 電 動 作を行う際 、車 両 側でも各 種システム（バッテリー保 護 機 能 等 ）を動 作させるために最 大 数 百Ｗの電力を消費する場合があります。

スピーディな倍 速 充 電 。

EVの倍速充電EV

家庭

スピード約2 倍で、充電時間は約 半分に！

200Vの普通充電

200V/3kWの普通充電に対して
倍速充電（最大 6kW 未満）
で充電できます。
最大約 2 倍のスピード

グリーンモードにおける電 気の流れ
太陽光発電の電気

家庭の電力消費※お客様の電力契約によっては、約 2 倍のスピードで充電できない場 合があります。

太陽光発電の電気

家庭の電力消費商用電 源

太陽光発電は家庭で優先的に使用し、余った電気はEVに充電。
さらに余った電気は、電力会社へ売電します。

5

EV

するため、
ブレーカー落ちの心配がありません。

EVパワー・
ステーション®

商用電源

太陽光発電は家庭で使用し、足りない電気はEVから放電。

ブレーカー落ち
家庭で使用
EVの充電に使用

契約アンペアEVパワー・
ステーション®

さらに余った
電力を売電

100%

E Vパワー・ステーション®の場 合
ブレーカー 落ちの心 配なし！

2 0 0 V 普 通 充 電の場 合
契約アンペアEV

への充電量を自動制御。契約アンペア内で充電

足りない
電力を放電

50%

安 心のインテリジェント充 電 。
リアルタイムな家庭の電力消費量に合わせて、EV

余った
電力で充電

0%

EVの充電に使用
家庭で使用

太 陽 光 発 電を設 置していなくても、
V 2 Hシステムがあれば E Vを「 蓄 電 池 」
として活 用できます。
6

EVを「停電対策」に活用。
災害時でも家族に安心を！

1 2 V 電 源ケーブルでの起 動 操 作が不 要 。
停電発生時、EVの充電口に充放電コネクタを接続してコネクタロックしている状態であれば、そのまま家への放電が可能です。

EVから電気を取り出せるV2Hシステムがあれば、災害などによる停電時に、EVが非常用電源になります。これからも家族が長く安心して暮らすために、

VSG3シリーズの場合

従来のV2Hシステムの場合という防災対策を。
「 EVに電気を蓄えておく」

12V電源ケーブルが不要！

12V 電源ケーブル
充放電ケーブル

充放電ケーブル

停 電が長 引いても、より安 心に。
停電が長時間続いた場合でも、EVの大容量バッテリーから家への放電を続けることが可能。
安心がより長く続きます。

停 電したら、E Vから家へ自動で放 電 。

家 庭における標 準 的な家 電の1日の電力 使 用
停電発生

EVパワー・ステーション®は、停電が発生した際にEVから自動で家に放 電します。車 両が接 続（コネクタ
ロック）
されていれば、暗闇の中で複雑な操作をする
必 要がありません。自立出力も6kVAとパワフルで、0時

放電

200VのエアコンやIH 調理器も使用できます。
※コネクタロックされていない場合は手動での起動操作が必要です。

EVパワー・ステーション®

EV

すぐに自動放電

停 電を検 知して自動 切 替系統からの電力供給が途切れると、EVから家への放電に切り替わる「自動切替開閉器」を採用。一般分電盤に従来の方式※外部太陽光発電の併設時など配線によっては別途、
分電盤ボックスが必要になります。

7

一般分電盤

全負荷対応分電盤

一般分電盤のみでOK!

18 時

24 時

10 時間

0.45kWh照明

8 時間

0.32kWhスマホ

2 時間

0.09kWh

ルータ

24 時間

0.36kWh

冷蔵庫

24 時間

1.20kWh

エアコン

24 時間

7.20kWh

IH 調理器

0.5 時間0.45kWh

1日の合計

約

め、工事費の削減にも貢献します。

12 時

TV

自動切替開閉器を採用

コンパクトに設置でき、全負荷対応分電盤が不要なた

6時

10 kWh

電池容量

60 kWhの電気自動車なら

電力使用
可能時間

約

3日間

※ニチコン調べ。

8

軽量・コンパクトで使いやすい。
スッキリ、省スペース設置。

セパレートタイプでさまざまな駐 車スペースに対 応 。
パワーユニット（本体）とプラグホルダ（操作部）をセパレート化し、小型・軽量化することで、さまざまな設置方法が可能に。駐車スペースに合わせて最適な組み合わせで導入できます。

プラグホルダ（ 操 作 部 ）設 置イメージ※設 置 方 法によって配 線 配 管が露出する場 合があります。

壁 掛

ポール

パワーユニット（本 体）設 置イメージ
壁 掛

据 置

※画 像は合 成イメージのため、実 際の設 置 状 況とは異なる場 合があります。

毎日の操 作がラク選べるカラーバリエーション

プラグホルダ（操作部）
は、手に取

プラグホルダ（操作部）は、
シル

りやすくEV に接 続しやすい位 置

バーメタリックとブロンズメタに設置が可能です。

リックから選択できます。

電 気のムダを削 減 。運 転 音も静か。
EVと家の間で電気を移動させる際に発生していた変換ロスを抑えて、電気のムダを削減しました。
これにより、パワーユニット（本体）の放熱量も抑えられ、外部ファンが不要に。運転音も静かです。

選べる設 置 方 法

省スペース設 置

音が気にならない

壁に掛けて設置したり、据置きにパワーユニット（ 本 体 ）もプ ラグ

外部ファンがなく運転音が静か。

したり、自宅の駐車スペースに合

ホ ル ダ（ 操 作 部 ）もコンパクト

窓の近くに設置しても、騒音が気わせて自在な設置が可能です。

＆シンプルなデザインです。

になりません。

高 効 率 化＆コンパクト化を実現

外部
ファンレス化

信 頼 性と
静 粛 性が向上

豊 富な対 応 車 種
主な国内製車種と一部の海外製車種の電気自動車に対応しています。
電気自動車の対応車種については、当社 Webサイトに最新情報を掲載
しています。

9新回路 方 式の採 用で対応車種はこちら10

ニチコン製 蓄 電システムとの連 携が可 能

スマートフォンや室 内リモコンでラクラク操 作 。

エネルギーの 家産家消 を目指す。

スマートフォンの専用アプリもしくは室内リモコン（オプション別売）で、運転モード設定やクリーンエネルギーが巡るくらしを実現するために、充放電時間帯設定などの操作が可能。稼働状態や履歴も確認できます。

EVパワー・ステーション®と連携できる蓄電システムをラインアップしています。

※専用アプリは自宅の外からは操作できません。
※専用アプリで操作するには、スマートフォンを LAN に接続する為の無線 LAN ルーター（ 市 販 品 ）をご用意いただき、
パワーユニット（本体）と有線 LAN にて接続いただく必要があります。無線 LAN ルーターを設 置しない場 合は、室内リモコン（オプション）が必要です。
※専用アプリは以下のスマートフォンとOS に対応しています。
（ 2023 年 12 月現在 ）Android™ 端末：Android 9 以降／ iPhone：ios16 以降

発展型太陽光パワーコンディショナ（ハイブリッド蓄電システム、V2H 連携）

コンパクト

W444×H530×D192mm

軽量

20 kg
定格
出力
自立
出力

専用アプリ

室内リモコン（オプション別売）

5.9 kW
5.9 kVA

最大短絡電流

16 A

入力回路数

3 回路

PID 対応
※1

太陽光定格
出力電力

6.6 kW※2023年12月末現在。
ニチコン調べ安心の長期保証

15 年

※2

しっかり
備える

7.7kWhパワーコンディショナと連 携させる場 合は使用できません。
※ EV パワー・ステーション ®の専用アプリと室内リモコン（オプション別売）は、発 展 型 太 陽 光パワーコンディショナ（ P.12 参 照 ）その場 合は発展型太陽光パワーコンディショナの専用アプリもしくは室内リモコン（オプション別 売 ）をご利用ください。

定格
出力

専 用アプリもしくは室 内リモコンで
蓄 電 池もV 2 Hシステムも制 御 。

外 出 先からでもリモート操 作 。

自立
出力EV パワー・ステーション は ECHONET Liteに対応しており、別売の機器「 Nature

15 年

開発してきたニチコンならではの便利さです。

Remo E 」 を使用すれば、外出先からも充放電の開始・停止、状態の確認、コネクタ※

コンパクト
W458×H608
×D268mm

安心の長期保証

蓄電池とV2Hシステム、どちらも®

4.0 kW
4.0 kVA

ロックといった操作が可能です。

※2

大容量9.7kWhモデルもラインアップ※専用アプリとは操作できる機能が異なります。詳細については「 Nature Remo E 」の HP をご確 認ください。

蓄電池ユニット※1 夜間にPVパネルに印加される高電圧を抑制する制御を有しPIDによる出力低下リスクに対応しています。
※2 ニチコンオーナーズ倶楽部に会員登録（無料）した上で、システム保証書申請を行う必要があります。
ハウスメーカーやパネルメーカーの保証が優先されるため、詳細は販売店にご確認ください。

ずっと使うものだから、トップメーカーならではの安 心を。

※※2023年12月末現在。
ニチコン調べ※2023年12月末現在。
ニチコン調べニチコンは、V2Hシステムを2012年に世界で初めて開発し、現在は国内シェアNo.1 。
※

さらに、家庭用蓄電システムの累計販売台数は、国内No.1※。
「電気をたくわえ、上手につかうテクノロジー」のトップメーカーとして常に「この先も価値の続くもの」
をご提案しています。

11

12

システム構 成

製品仕様

買電用
電力量計 スマートメーター

系統

又は

型番
ケーブル
外形寸法
（横幅:Ｗ×高さ:Ｈ×奥行:Ｄ）

逆潮流防止用CT(負荷分岐した場合のみ)

売電用
電力量計

CASE 1

電力線（交流）電力線（直流）単相 3 線

重量

通信線
屋外

負荷分岐分電盤

室内リモコン（オプション）

EVパワー・ステーション®

標準分電盤【VSG3-666CN7】

単相 3 線CTセンサ(内径φ14.5)

全体システム構成

単相 3 線

外部 PV 電力
監視用CT

V2H 分岐ブレーカ
単相 3 線ルーター等

単相 3 線

POWER CONDITIONER

太陽光
パワーコンディショナ

EV

外付け
太陽光発電
施工マニュアルの指示に従ってください。

CASE 2

自動切替開閉器

VSG3-666CN77.5m(5.1kg)
W 160 ㎜×H 355 ㎜×D 160 ㎜
W 470 ㎜×H 620 ㎜×D 200 ㎜（突起部除く）（突起部除く）パワーユニット（本体／設置金具除く）：26.2kg

プラグホルダ（操作部／設置金具除く）：7.9kg

壁掛時合計：29.4kg
据置時合計：30.5kg

壁掛時合計：8.5kg
ポール時合計：12.2kg

C 種接地

パワーユニット

標準分電盤

AC202V ± 12V
50または60Hz
6kW 未満単相 3 線式
AC202V / AC101V
50または60Hz
6kVA 未満 (片相 3kVA 未満 )94％（定格出力時）
15W 以下DC150V 〜 DC450V
VCCI Class B 準拠
IP55 相当
屋外、標高 2000m 以下 /-20 ℃〜 +50 ℃

200

160

160

1356

■ 系統連系についての認証

本体ボタン/スマートフォンアプリ
/ 室内リモコン(オプション品 )10 年

保証期間 ※9
希望小売価格（税抜価格）※10

470

355

〇
オプション
-20 ℃〜 +50 ℃
30% 〜 90%( 結露なきこと)
自然空冷
40dB-A 以下

操作 ※8

プラグホルダ620

単相 2 線式（接続は単相 3 線式）
AC202V ± 12V
50または60Hz
6kW 未満単相 2 線式（接続は単相 3 線式）

電気方式
定格電圧
定格周波数
出力電力 ※1
電気方式
放電部
定格電圧
家庭への放電定格周波数（系統連系時）AC出力電力 ※2
電気方式
放電部
定格電圧
家庭への放電定格周波数（自立出力時）AC出力電力 ※2
変換効率（系統連系時） EV（放電時）※3※4
待機電力
EV側電圧範囲
不要輻射 ※5
IP等級
設置条件
塩害地設置
設置環境
重塩害地対応動作温度 ※6
周囲湿度
冷却方式
運転時騒音 ※7充電部
（系統連系時）単相 3 線

プラグホルダ（操作部／壁掛、ポール）

パワーユニット（本体／壁掛、据置）

接地線

自動切替開閉器

屋内

主 要な製 品 構 成ユニット（外形寸法 単位:mm）

取得予定¥1,280,000※1 機器の入力値であり、実際の充電出力を保証している数値ではありません。
契約電力や家庭での使用状況および車両の充電率によって異なります。
※2 車両の状況により電力が低下する場合があります。
※3 電気自動車損失除く。
変換効率が低下します。
※4 家庭の消費が1kW未満の場合、
ラジオ、
テレビ、
アマチュア無線等の電波を利用する機器はパワーユニット（本体）から3m以上離して設置してください。
※5 受信障害となる場合がありますので、充放電電力量が抑制されることがあります。
※6 直射日光が当たる場合等の高温時、製品正面中央から1m、高さ1mの距離での測定値です。
※7 JIS C1509-1で規定するA特性サウンドレベルを示します。
※8 スマートフォンアプリは室内でのみご使用可能です。
「設置完了報告書」が提出された場合の期間です。
※9「事前確認書」※10 自動切替開閉器を含みます。

■ V2Hについての認証■ ECHONET LiteについてのAIF認証

必 須オプション（施工ケーブルセット、設置部材セットから、各1つずつ選択ください）
セット内容
施工ケーブルセット

全 国のお客 様から技術的知見

幅 広いニーズを収 集・自動車メーカー様との連携

・お客様からの細やかなニーズの収集

・さまざまなEVとの接続対応

・使用上の不満点をヒアリングし改善

・国内外の数多くの放電車両との接続経験

・パートナー販売店様との連携

V 2 Hシステムのトップメーカーとして、ニチコンはこれからも先 進 的で使いやすいV 2 Hシステムをお届けしてまいります。

設 置 部 材セット

品 質の安 定につながる

型番

施工ケーブルセット1

施工ケーブルセット5

VSG3-RKST01
VSG3-RKST02
VSG3-RKST03
VSG3-RKST04
VSG3-RKST05

品名

型番

設置部材セット1

VSG3-SBS01
VSG3-SBS02
VSG3-SBS03
VSG3-SBS04

操作部電源
ケーブル

10m
施工ケーブルセット2
施工ケーブルセット3
施工ケーブルセット4

ニチコンは、2 0 1 2 年に世 界で初めてV 2 Hシステムを開 発し、
1 0 年 以 上にわたって信 頼と実 績を積み重ねてきました。

品名

設置部材セット2
設置部材セット3
設置部材セット4

操作部通信
ケーブル

30m 10m

30m

自動切替開閉器
通信ケーブル

20m

40m

通信
ケーブル

20m 40m

PV_CTケーブル※CT 付き20m

希望小売価格（税抜価格）

40m¥73,000¥95,000¥101,000¥130,000¥162,000

パワーユニット プラグホルダ
（本体）
（操作部）
据置 壁掛 ポール 壁掛

オプション（必要に応じて選択ください）
室内リモコンセット
品名
型番

セット内容

セット内容

希望小売価格（税抜価格）

室内リモコンセット
室内リモコン＋20ｍ（20m）

ケーブルフック
PF管×3個、脚×1セット、施工用部材、壁掛用背板、¥75,500¥120,500¥62,500¥107,500

VSG3-RMC20

ポール×1セット
PF管×3個、脚×1セット、施工用部材、ケーブルフック
PF管×3個、施工用部材、壁掛用背板、ポール×1セット
PF管×3個、施工用部材、

リモコンケーブル

希望小売価格（税抜価格）¥96,000

室内リモコンセット
室内リモコン＋40ｍ（40m）¥106,000
リモコンケーブル

VSG3-RMC40

使用上のご注意
使用にあたって●EVパワー・ステーション®（以下、本機）をご使用いただくには、車両側のプログラム更新が必要となる場合があります。詳しくは、自動車販売店にご相談ください。●V2H非対応（放電非対応）のEV,PHEVにはご利用いただけません。
（急速充電口が付いている車両でも放電非対応車両ではご利用いただけません。
）●放電時、バッテリー残量を設定することが可能ですが、車両によって異なります。
●接続対象車両については、
弊社ホームページ「対応車種」をご確認願います。
●車種により起動方法が異なる場合があります。
車両の取扱説明書をご確認ください。
●停電時の自立運転起動にはDC12V電源ケーブルの接続が必要な車両があります。
●自動車メーカーや車種により、車両側のタイマー設定や乗る前のエアコン等の設定をOFFにして頂かないといけない場合がございます。
●充放電時間帯は、車両側でも各種システム（バッテリー保護機能等）
を動作させるために、最大数百Ｗの電力を消費する場合があります。
●お客様の発電状況、
ご家庭の電力消費状況によっては、余剰充電が継続できない場合があります。
●車両によっては駆動用バッテリーの容量維持のため、できる限り2週間に1回程度は普通充電で満充電していただく等注意事項がございます。
詳細は車両の取扱説明書及び弊社ホームページ「対応車種」をご確認願います。
●動作中は、本機内蔵ファンの動作音が発生します。
壁との距離等、設
置環境により音の聞こえ方が異なることがあります。
●塩害地域にも設置できます。
塩害・重塩害地域の区分は、弊社ホームページでご確認ください。
尚、
重塩害対応品でも海水のしぶきが直接かかるところには設置できません。
重塩害についてはオプションでの対応となります。
●温泉などの腐食性ガスのある環境では機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。
事前にご確認ください。
●装置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合は、テレビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。
3m以上離してご使用ください。
受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。
●ブレーカーが落ちた場合は、原因を取り除いてから電源を入れ直してください。
●パワーユニット（本体）の通風口部はふさがないでください。
内部の温度が上昇し危険です。
また、直接日光が当たらない場所への設置を推奨します。
充電・放電中に機器内部が高温になると、充電・放電電力を下げて制御する場合があります。
●装置に塗装やラッピングを行
わないでください。
●可燃ガスや引火物を製品の近くで使用しないでください。
発煙・発火の原因になることがあります。
●雷が鳴り出したら、車両や本体に触れないでください。
落雷による感電の恐れがあります。
●通常時（商用電力が供給されている時）
は、
JET認証された太陽光発電・エネファーム・蓄電池と併用いただけます。
ただし、併設する機器によっては機能に制約がある場合があります。
停電時の動作は事前に確認が必要です。
●太陽光発電を設置し売電されているお客さまに対しては、本機を設置してもダブル発電には該当しません。
●災害時や停電時は周囲の安全を確認の上、ご使用願います。
（停電時の起動設定を行って下さい。
）●停電時に放電される場合、本機の放電能力を超えると停電が発生します。
録画機
器やパソコンなど、途中で電源が切れて困る家電製品は、
バックアップ電源（UPS）などの利用をお奨めします。
●停電時、一部のトイレ用温水便座、家庭用エレベータ、
井戸水ポンプ、
オフィス向け複合機等はご使用できないことがあります。
●
倍速充電機能をフルにお使いいただく場合は、契約電力を60A以上にすることをお奨めしています。
●万一、異音や異臭がしたり、エラーが表示された場合は、
速やかに使用を中止し、お客様相談窓口にご相談ください。
●濡れた手でコネクタに触れたり、抜き挿ししないでください。
感電の危険性があります。
●コネクタがロック中、コネクタをこじるなどして無理に抜かないでください。
高電圧の印加されている箇所があり危険です。
●本体、
コネクタ、
充放電ケーブル等は絶対に修理・分解・改造をしないでください。
高電圧の印加されている箇所があり危険です。
●充放電ケーブルを車で踏んだり、足を引っ掛けるなどして強い力が加わると、本体・コネクタおよび充放電ケーブルが破損する可能性があります。
●本体に強い衝撃を与えたり、本体の上に乗ったり、物を置いたり、引きずったりしないでください。
本体の故障につながる可能性があります。
●コネクタや充放電ケーブルに損傷、腐食、サビがある場合、または充放電ケーブルの接続にガタや緩みがある場合
は、充放電を行わないでください。
漏電、
感電、
ショート、
火災の原因になります。
●冬季には凍結により、充放電コネクタが抜けないことがあります。
その場合は、
ドライヤーの温風、もしくは、ぬるま湯をかけるなどで解凍してください。
●EVパ
ワー・ステーション®及び本カタログ記載の内容は電気代の節約など経済性を保証するものではありません。
●本製品は日本国内専用です。
●ご使用の前に、「取扱説明書」
をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、
正しくご使用ください。
●人命に直接かかわる医療機器などへの接続は絶対にしないでください。
●植込み型心臓ペー
スメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、充電中、放電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合がありますので使用しないでください。
充電中、放電中の本製品に近づかないで
ください。
なお、
不用意に近づいた場合には、立ち止まらずに速やかに離れてください。
機器本体部および充放電コネクタに密着するような姿勢はとらないでください。
本製品を操作する必要がある場合は、他の方にお願いしてください。
詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会のホームページをご確認ください。
●本機を本来の充放電以外の用途に使用することは危険ですので行わないでください。

商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

13

14