131000HGAQ01

タカギ

混合栓施工説明書

蛇口一体型浄水器

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

Allegro■施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
■ここに示した「安全上のご注意」は状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■施工完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、取扱説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。
■給排水管工事は専門業者でお願い致します。

安全上のご注意

高 水 圧 地 区では減 圧 弁を 水 栓 及び 各 接 続 部は浮きや 緩 み が な設置してください。
いように、しっかり固定してください。各接続部が確実に固定されていないと水栓本体が傾いたり、水漏れが発生する可能性があります。
減圧弁※設置条件参照しっかり固定！

定期的に止水栓取り付け箇所や給水管、給湯管との接続箇所の点検がされていないと、水量調節や万一の漏水発生時に発見が遅れるおそれがあります。
各接続箇所の確認が行なえな い 場 合は、確 認しやすい 位置に点 検 が できる窓（ 点 検 口 ）を設 置してください。

ブレードホースを曲げる際は、ブレードホース 施工完了後は、水栓及び各接続部から水漏が蛇口取付ナット付近で折れ曲がらないよう指 れのないことを確認してください。
を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。
※湯水混合管は曲げないでください。

製品を安全に正しくお使いいただく前に施工前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

絵表示について注意

HK

冬期に施工完了し、お客様にお引き渡しするまでの間、凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防処置を行ってください。

蛇口取付ナット

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。
注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

外観寸法図

記号は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

280

警告・本品は屋内設置用です。屋外では使用しないでください。 ・修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。
・必ず製品に付属の部品を使用して施工してください。
・この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。

25°
345

やけどをするおそれがあります
湯水を逆に配管しないで 他 所 の 水 栓 の 使 用 などにより水 圧 変ください。
動が起こり、湯を使用中に湯温が急上昇することがあります。

給湯に蒸気を使用しないでください。

7.5°

8750°

50°

286

190
175
（止水時）
（吐水時）

湯 側 の 配 管 には 手 を 触 れ ないでください。

87232
※30

水

水

注意
故障の原因になります

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

給湯温度は60℃以下でご使用く
ださい。60℃を超える高温でご使用になると浄水カートリッジが破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。

新 設 の 場 合 、水 栓を取り付 ける 製 品を落としたり、強 い 力や前 に 、給 水 側・給 湯 側 配 管 内 の 衝撃を与えたりしないでくだ
ゴミなどを完 全に洗 い 流してく さい。
ださい。

125

部品の確認

1-❷蛇 口 取 付 ナット、座 金 、パッキンを取りはずす

付属品タグ本体部

ホースストッパー(ビス2本付き)

水 栓・付 属 品

保護材：
浄水器部の取り付け前
ま で 、は ず さ な い でください。
品質表示/節湯C1タグ：
施工完了後、本体に取り付けておいてください。
保護材：
ワンタッチカプラの取り付け前ま で 、は ず さな いでください。

125
250

止水栓

浄水器部

Ｇ1/2

止水栓に逆止ソケットを取り付けた際、接続部などから水漏れがないことを確認してください。
逆止ソケット60℃
以下

逆止ソケット(パッキン紛失注意)

水受けボックススペーサー（ビス4本付き）
タグ

吊り下げ袋

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。
※吊り下げ袋は仕様により付属しない場合があります。

ブレードホース※ホースストッパーのビスと間違わないでください。
※使用しない場合は、廃棄してください。

水受けボックス

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。

レンチ

治具説明書取扱説明書
締め付けナット治具
施工説明書

スクリーン治具※施工完了後、廃棄してください

レンチ・水受けボックススペーサー
取扱説明書

準備する部品

水量調整及び器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ず用意してください。
※ネジ規格はG1/2です。

止水栓（例）※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

設置条件

フレキシブルホースに取り付けているタグの位置を調整しながらワンタッチカ
プラを右図の位置（ブレー 締め付けドホース袋ナットより下）に ナットして蛇口取付ナット、座金、パッキン[紙系]1枚を固定ネジからはずしてください。
（もう1枚のパッキン[ゴム系]は残しておきます）※ワンタッチカプラが右図 固定ネジの位置にないと蛇口取付 座金ナット、座金、パッキン[紙系]が取りはずせません。
※蛇口取付ナット、座金、パッキン[紙系]を取りはずす
際はブレードホースを1本ずつ、最後にフレキシブルホース（ワンタッチカプラ） ブレード
ホースを抜くようにすると取りは 袋ナットずしやすくなります。
※ブレードホース、フレキシブルホースの折れにご注意ください。
※タグはフレキシブルホースからはずさないでください。
（締め付けナットが本体部に入り込むと取り出しにくくなります）

タグ

パッキン
[ゴム系]

パッキン
[紙系]
蛇口取付ナット

ワンタッチカプラ■給水・給湯圧力範囲は動水圧0.05MPa〜静水圧0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。推奨圧力は静水圧0.2MPa〜0.3MPaです。給水圧力が静水圧0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で静水圧0.2MPa程度の適正圧力に減圧してください。但し、給湯圧力は給水圧より高くならないように設定してください。

■水圧条件※最大取り付け厚360

蒸気湯取り付け穴φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

湯1-❸本体部の取り付け本体部の下面にパッキン[ゴム系]１枚が付いている事（※１）
を確認し、フレキシブ
ルホースをタグの位置を調整しながらワンタッチカプラを右図の位置（ブレードホース袋ナットより下）にして（※２）取り付
タグ
け穴に本体部を差し込み、パッキン[紙系]、座金、蛇口取付ナットの順に本体部の固定ネジに取り付け軽く仮止めします。
本体部の「hansgrohe」
ロゴが正面を向くように合わせた後、蛇口取付ナットを矢印の方向に充分に締め込み、蛇口取付ナ[紙系]ットについているビス2本をドライバーで ロゴ矢印の方向に充分に締め込みます。
（※3）
スパウトホルダーが左右均等に動くことを パッキン[ゴム系]確認してください。
（微調整の際は、蛇口取 （※1）
付ナットのビス2本を少し緩め調整してく 固定ネジださい。調整後は増し締めしてください）パッキン※ワンタッチカプラを右図の位置にして、 [紙系]
ワンタッチカプラ→ブレードホース1本ず 座金
つの順でパッキン[紙系]、座金、蛇口取付蛇口取付ナット
ナットに通してください。
※ブレードホース、フレキシブルホースの折れにご注意ください。
※タグはフレキシブルホースからはずさないでください。
（ 締め付けナットが本体天板部に入り込むと取り出しにくくなります）

（※3）

ワンタッチ
カプラ（※2）
ビス

ビス■給水・給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

注意※給水圧力と給湯圧力は圧力差が少ない程、温度調節が容易になります。
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。温泉水など異物を多く含む水には使用できません。

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります
蛇口取付ナットは手で軽く締め、ビスはドライバーを使用して、しっかりと締め込んでください。

1.施工方法1-❶水道配管の止水栓を閉め水抜きを行う

配管部の止水栓などにより通水を止めて、水抜きを行います。
●キー式●ハンドル式●マンションなどの中高層住宅の止水栓ボックス

注意●シンク下の止水栓破損の原因となります
蛇口取付ナット（ビス2本）を締め込んだ状態で向きの調整をしないでください。

天板に本体部を取り付ける際、不安定な場合は「あて木」
注意 などで補強を行ってください。
止水栓

1-❹止水栓に逆止ソケットを取り付ける

止水栓に逆止ソケットを取り付けます。
※逆止ソケットは平行ネジ（Gネジ）です。
※止水栓がテーパーネジ(Rネジ)の場合は、テーパーネジ（Rネジ)用アダプターを使用してください。

注意 水漏れのおそれがあります

平行ネジにはシールテープを巻かないでください。
また、止水栓への逆止ソケット取り付けは20〜25N・ｍで締め付けてください。

注意

逆止ソケットの中のパッキンが脱落していないか確認してください。

パッキン

逆止ソケット

止水栓1-❺逆止ソケットとブレードホースを接合する

ブレードホースを曲げる際の注意点

注意

蛇口取付ナット1-❼水道配管の止水栓を開ける

レバーハンドルが閉じていることを確認してから、配管部およびシンク下の止水栓（湯側・水側）を開けます。

1-❽浄水器部を取り付ける前に給水管内のゴミなどを洗い流す

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

レバーハンドルを吐水状態にして前後に振り、給水・給湯管内のゴミなどを完全に洗い流してください。その後レバーハンドルを止水状態にしてください。

ブレードホースを曲げる際は、ブレードホースが蛇口取付ナット付近で折れ曲がらないように指を添えるなどして、ゆるやかに曲げてください。

①ブレードホースの袋ナットを逆止ソケットに取り付け仮止めします。
矢印の方向に押しあてながら袋ナット部分を回すと取り付けやすい。

ブレードホース
袋ナット

レバーハンドル②専用レンチを先に逆止ソケットの六角部へ差し込み、次にブレードホース袋ナット上部の六角部へ調整しながら差し込みます。
ブレードホース
専用レンチ
袋ナット上部六角部③専用レンチでブレードホースと逆止ソケットを押さえながらブレードホース袋ナットを充分に締め込みます。専用レンチは全施工完了後、取りはずしてください。
ブレードホース
袋ナット

注意

吐水が飛び散らないよう注意してください。

フレキシブルホース先端の保護材をとりはずします。

1-❾浄水器部を取り付けスパウトホルダーに収納する
グリップ

逆止ソケット

逆止ソケット六角部●専用レンチを取り付け・取りはずすときは、逆止ソケットが緩まないようにしてください。
①②①フレキシブルホース先端（Oリング付き）をグリップに差し込みます。

③

ブレードホース(湯側・水側)の施工上の注意点①ブレードホースの折れにご注意ください。ブレードホースを最小曲げ半径（35㎜）よりも小さく曲げて使用すると、ブレードホースが折れることがあり、折れた部分で早期破壊を生じるおそれ
R35以上があります。施工時には最小曲げ半径（35㎜）よりも小さく曲げないように、ご注意ください。
②ブレードホース端面から極端に屈曲して、施工しないでください。
③ブレードホース同士の不要な接触は避けてください。外部補強
標準のブレードホースが屈曲してしまう場合は、また層の摩耗による外傷でブレードホースの性能が劣化するおそれ 取り付けの間隔がせまく、はブレードホースが短く届かない場合は、給水・給湯配管を延長してください。
があります。

フレキシブルホース先端

グリップ

締め付けナット

グリップ

フレキシブルホース

ト締め込み時、袋ナットと供回りしてブレードホースがねじれたり、逆止ソケットが注意 の締め込みを行ってください。※袋ナッ
供回りして給水配管を破損させたりするおそれがあります。

③浄水器部のグリップを固定して締め付けナットを回 転させて取り付けます。

締め付けナット

浄水器部

漏水の原因となります ●必ず専用レンチでブレードホースと逆止ソケットを押さえた状態でブレードホース袋ナット

注意 水が出なくなるおそれがあります②浄水器部のグリップを持って締め付けナットにまっすぐ入れます。

締め付けナット

締め付けナット

締め付ナットは斜めに取り付けないでください。浄水器部側のネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。

●フレキシブルホースを回転させて取り付けるとホースがねじれ、故障の原因になります。
●締付トルクの目安は1N・mです。
故障の原因になるため、工具を使って締め付けないでください。

タグを取りはずし、浄水器部のグリップの突起（2か所）
をスパウトホルダーの凹み（2か所）にあわせ、浄水器部をスパウトホルダーに収納します。

1-❻フレキシブルホースを湯水混合管に取り付ける

締め付けナット

スパウトホルダ−

漏水の原因となります

注意 必ず【手順1】〜【手順2】に従ってCリングをワンタッチカプラへ取り付けてください。
【手順2】

【手順1】

フレキシブルホース

湯水混合管

③

①

②C リング

⑤

ワンタッチ
カプラ
フレキシブルホース④⑥①ワンタッチカプラのフレキシブルホースが接合していない側の C リングをはずします。
②青色リングを音がするまで下げます。
③湯水混合管を差し込みます。（青色リングが上がります）④フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。
⑤C リングを図の位置にはめる。
⑥C リングをはめたのち再度フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。
（接続が不完全な場合、漏水の原因となります）

凹み突起

フレキシブルホースを下記手順に従って湯水混合管に接続してください。
※フレキシブルホースに取り付けられているタグは取りはずさずに作業してください。
締め付けナットがスパウトホルダー内に入り込み締め付けナットが取り出せなくなります。

タグ

ホースストッパー取り付け位置目安

1- 10 ホースストッパーを取り付ける
フレキシブルホースをはさみ、付属のビスで充分に締め付けます。
完成

ビス

400㎜
ホースストッパー＜水受けボックススペーサー設置位置の目安＞ 水受けボックススペーサーを使用して水受けボックスを設置する場合

1- 11 水受けボックスを設置する

目安
270●水漏れ事故防止のため、必ず取り付けてください。●正しく設置されない場合、漏水およびフレキシブルホースの操作性が悪くなる原因となります。●水漏れ事故防止のため、「Allegro」以外の水栓金具に取り付けないでください。●水栓本体のスパウトホルダーから水が多量に入った際には、水受けボックスを取りはずし、滞留水を捨ててください。●フレキシブルホース引き出し操作時において、ホースストッパーと水受けボックスがあたり、音が発生することがあります。●変形するおそれがあります。
４０℃以上にならないような場所に設置してください。

20 〜 30

20 〜 60＜シンク下での水受けボックス設置位置の目安＞
天板目安
260

350

①②③
壁床55

＜取り付け上の注意：フレキシブルホースのセッティングの仕方＞●水受けボックスがフレキシブルホースへ負荷を与えないように、水受けボックスを壁掛け固定にて設置してください。
●側面から見て、水栓中心に対し、水受けボック
スの壁掛け取り付け面が約20〜60㎜を目安に水受けボックスを設置してください。
※60㎜を超える場合は、付属品のボックススペーサーを取付面にしっかり固定し、ボックススペーサーに水受けボックスを取り付けてください。
●正面から見て、水栓中心と水受けボックス中心が一致するように設置してください。
●必ず、フレキシブルホースが水受けボックスと干渉しないようにしてください。
●湯水混合管に無理な力を加えないでください。
●フレキシブルホース引き出し操作時において、ホースストッパーと水受けボックスがあたり、水受けボックスがはずれないように水受けボックスはしっかりと固定してください。
●フレキシブルホースが引き出されていない状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスの底面にあたらないように（20〜30㎜の間隔は必要）
水受けボックスの設置高さを調節してください。
●フレキシブルホースが最も引き出された状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスの中に入るようにホースストッパーの位置を調節してください。
●水受けボックスの向きに注意してください。
＜高いほうが左（湯側）となるように設置）
＞

天板

45

床面

水受けボックススペーサーにビス フレキシブルホースが水受けボッ 水受けボックススペーサーを固定したまを付け、水受けボックスの穴に通 クスの 中に収まるように水 受 け まフレキシブルホースおよび水受けボックスをはずし、水受けボックススペーサーし、水受けボックスを下に引いて ボックスの高さを調節します。の位置をペンなどでマーキングします。
固定します。

④⑤⑥⑦

マーキングした位置にドライバーでビスを取り付けます。
ビスは水受けボックススペーサーの厚み分残して締め込んでください。

しっかりと固 しっかりと固定した水受けボックスス
水受けボックススペーサーの穴に ビスを増し締めして、ペーサーに水受けボックスを固定しビスを通し、水受けボックススペー 定します。
ます。
しっかりと固定されていることサーを下に引いて仮固定します。
を確認してください。

2.取り付けが終わったら
2-❶引き出し・収納がスムーズに行えるか水受けボックスのはずれがないか確認する

スパウトホルダーを左右に動かして浄水器部の引き出し、収納を数回行い、正常に戻ることを確認してくだ
さい。フレキシブルホースがスムーズに出し入れ出来ない場合、または、水受けボックスが外れる場合は、水受けボックスの取付位置を調整しなおしてください。

2-❷止水栓で吐水量を調節する

2-❸各接続部の水漏れがないかをチェックする

使用時、水側全開および湯側全開のと 施工完了後は、配管接続部、逆止ソケッ
きの吐水量が最適となるように水側・湯 トおよび水栓から水漏れのないことを側の2つの止水栓を調節してください。 確認してください。
レバーハンドル
吐水状態

スパウトホルダー

90

2-❹本体部がガタついていないかをチェックする
床面

①②

③

施工完了後、取扱説明書・施工説明書・治具説明書・締め付けナット治具・スクリーン治具・吊り下げ袋はお客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。

④

壁

床

フレキシブルホースが水受けボッ 調節した位置でフレキシブルホース マーキングした位置にドライバーでビスを 水受けボックスの穴をビスに通しクスの 中に収まるように水 受 け を抜き、ビス取り付け位置を図のよ 取り付けます。
ビスは水受けボックスの厚 ます。
ボックスの高さを調節します。
うにペンなどでマーキングします。 み分残して締め込んでください。

⑤

フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方【収納】

フレキシブルホースを収【取りはずし】納します。

壁
水受けボックスを下に引いて固定します。
しっかりと固定されていることを確認してください。

床

蛇口取付ナット施工完了後、本体部にガタつきがある場合は、蛇口取付ナットのビス2本を締め込んでください。

② 左図のようにして水受け①

ボックスを持ち上げ（①）
手前に引いて（②）
取りはずします。

施工完了後、品質表示/節湯C1タグは本体に取り付けておいてください。
免責事項

以 下 の 事 項 に て 発 生 し た 損 失 や 損 害 に 対 し て 株 式 会 社 タ カ ギ は 一 切 責 任 を 負 う も の で は な い こ と を あ ら かじめご了承ください。
ご利用はお客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

1 . 施 工 説 明 書 な ど に 基 づ か な い 施 工 、 専 門 業 者 以 外 に よ る 移 動 ・ 分 解 ・ 改 造 な ど に 起 因 す る 不 具 合。
2. 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合。
3. 電気・給水などの供給で指定された以外の環境に起因する故障および損傷。
4. 自然現象や住環境に起因する結露、染み出し・かびなどの現象。
5 . 水 道 に 関 す る 国 の 基 準 （ 水 道 法 ） に 定 め ら れ た 飲 料 水 の 水 質 基 準 に 適 合 し な い 水 を 給 水 し た こ とに起因する不具合。

■アフターサービスについて破損した部分の交換や設置、使用上のご不明な点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは
タカギ・コミュニケーションセンター

通話料
無 料

24 時間電話受付（年中無休）

http://www.takagi.co.jp/