導入
事例

消火の現場が、スプリネックスの威力を実証する。
作動のスピード、消火後の素早い復旧が消火事例により証明されています。
平成6年3月、北海道A病院の病棟廊下に放置してあった車椅子の毛布から出火、火は消 火例1

一瞬のうちに天井近くまで達したが、すぐに感知器が作動し、スプリネックス本体が作動、瞬時に消火しました。原因はタバコの不始末、被害は車椅子1台と壁及び廊下が多少

パ ッ ケ ー ジ 型 自 動 消 火 設 備Ⅰ 型

濡れた程度で、あと数分消火が遅れたら壁から天井へと延焼し、煙の充満で大混乱となるとFSSM500Ⅳ型認定合格品（認定番号PGA-006号）ころでした。当日、入院患者さんも動揺することなく、業務も支障なく平常通り行われました。
●病院関係者の話
一瞬のうちに消火したのには驚いた。周囲に延焼する前に消し止めたこと、薬剤の後始末にウエスやモップで拭き取る程度で後かたづけにも時間が掛からず、業務に支障なかった。大事に至らず本当に良かった。

平成8年9月、千葉県B病院事務所内のカルテ整理棚から出火、当日は病院が休みで火災報

消 火例 2

知器に気がついた当直の医院長が駆けつけたときには、既にスプリネックスが作動し、火は完全に鎮火していました。原因は放火によるものとみられていますが、感知が早く、素早く消火した
ため損害はカルテ整理棚及びカルテの一部焼失とコンピューターに薬剤がかかっただけと軽微ですみました。又、水損も少なく後始末も簡単に済み翌朝からの業務も平常通り行われました。
●病院関係者の話
病院はカルテが財産で、これを失うことは病院が倒産するに等しく、もしスプリンクラーを設置していたら、焼失を免れたとしても水損で甚大な被害を被ったことが想像でき、スプリネックスを設置したことは正解であったと思う。

昭和63年に設置開始以降、平成6年から現在に到るまでに19件の出火に依る作動事例が報告されていますが、全てに於いて消火を致しております。早期に消火する事により人的被害はゼロです。建物に対する損傷も軽微にとどまっております。

ますます多用途に展開が 拡大。
スプリネックス設置実績

右記のような設置実績を誇る「スプリネックス」は、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物に対し「総務省令第92号及び消防庁告示13号」を適用して設 置するケースがさらに 増 加。これまで設 置 実 績は、社 会 福 祉 施 設、旅 館、ホテル、ペンションから、スーパー、各種学校、研修所、図書館、飲食店、多用途テナント

設置年月

病院

H29.3.迄

917

社会福祉
ストアー
施設
1,183

115

共同住宅

一般

合計

902

161

3,278件ビル、さらに神社や文化財まで幅広く、今後はさらに多用途の展開が見込めます。

未警戒部分用の消火設備パッケージ型消火設備Ⅰ型の設置基準

スーパー ボックス

パッケージ型消火設備Ⅰ型 SBW80Ⅱ型

SBW80Ⅱ
防火対象物

第三種浸潤剤等入り80L●補助散水栓設備の代わりにも威力を発揮!

設置方法

性能規定の導入による告示化により、パッケージ型自動消火設備Ⅰ型「スプリネックス」を設置する防火対象のなかに、補助散水栓設備に耐火建築物

6階以下で延べ面積3,000㎡以下

耐火建築物以外

3階以下で延べ面積2,000㎡以下

水平距離20m以下

防護面積
（階ごと）

850㎡以下ホース長さ25.5m

右表の通り、新たに屋内消火設備に代わる設備としてパッケージ※補助散水栓設備の代替として使用する場合は別途標準小売価格●標準型
露出型650,000円（税抜）
埋込型680,000円（税抜）※上記価格にはいずれも取付・工事費は含まれていません。

型消火設備の設置が認められました。

認定合格品（PG-029号）

代わる設備としてパッケージ型消火設備の設置が認められました。
●屋内消火栓設備の代わりにも使用可能!

消 火システムの 新しい 基 準 。

※掲載商品は予告なく仕様、その他を変更する場合がありますので、ご 了承ください。

ご用命は消防法への性能規定の導入により、パッケージ型自動消火設備が告示化され、その消火力と安全性への注目度がますます高まっています!

本社：〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階

http://www.moritamiyata.com
お問い合わせは、お客様相談室へ

0467- 85 -1210

受付時間

9 : 00 ～12 : 00 / 13 : 00 ～17 : 00
（土・日・祝祭日は休み）

Z031 18.05-12(SE)コンパクトで 無害の消火薬剤がも たらす
安全で効率的な消火の可能 性
スプリンクラー設備と同等以上の防火安全性能を、建物や人に負担をかけずに実現。
薬剤をコンパクトにパッケージしたシステムだから、導入しやすくメンテナンスが簡単。
万一の際も被害の拡大を防ぐ、新たな消火システムの誕生です。

スプリネックスの3 つの特長

だ か ら スプ リネックス 1

放射による二次災害が少なく安心。

大量の水を使うのではなく、わずか216リットルの少量で無害の消火薬剤を使用するので、放射により室内が水びたしになる二次災害の心配が少なく安心です。

だ か ら スプ リネックス 2

消火用貯水槽がいらない省スペース。

大規模な消火用貯水槽を設置する必要がなく、配管径も34mmとスリム。
施設の状況に左右されない省スペースを実現します。

だ か ら スプ リネックス 3設置工事・維持管理が手間なく簡単。

天井全体を撤去するなど大掛かりな設置工事の必要がなく、天井点検口があれば1部屋約2時間で設置可能。
維持管理も基本的にはワンタッチです。

1

FSSM500Ⅳ型
受信盤別置型FSSM500Ⅳ型
受信盤一体型2スプリンクラー設備と同等以 上のスプリンクラー設備が必要とされる施設において、スプリンクラー設備と防火安 全 性 能を生む 、高性 能 消火ユニット 。

新たな発想の消火ユニットにより生まれた高性能のパッケージ型自動消火設備です。

スプリネックスとスプリンクラー設 備の 特 徴の比 較

比べた防火安全性能が、同等以上の効果を発揮する「スプリネックス」。

感知スピードの速さ

数々のデータが「スプリネックス」の高性能を実証。その消火性能はもちろん、信頼性・安全性などあらゆる面で感知スピードが早い

スプリネックス

作動の信頼性・正確性
スプリネックス

スプリンクラー設備を超えています。
365日24時間、初期消火をより安全に行う高機能パッケージが、感知・消火のスピードが速い!

万一の際に皆さまを守ります。

自動火災報知設備用感知器の使用で火災感知方式の異なる2つの感知器両方がの感知スピードが速く、火災場所で1系統火災を感知して初めて本体が作動する●構造とシステムの主なる比較の放出口が一斉に消火薬剤を放射。初期システムなので、誤放射の発生率が極火災の間に消火を行います。

めて低くなります。感知器の一方が感自家発電設備

スプリネックス

スプリンクラー

2種類の感知器

知した際にはブザー、移報信号で火災
補助高架水槽

スプリネックスの設置場所発生を知らせます。

（屋上）

ヘッド

●階毎に設置する必要はありません。
●設置スペースが狭い場合や対象範囲がスプリンクラー

末端
試験弁

流水検知装置

広い場合は、設置可能階の中または、一般的な建物火災用の大火災消火システム。

補助散水栓

屋上などに分散させて設置することも（2F）可能です。
●警戒範囲は、本体設置階から直上階
ヘッドまでで、下階は制限がありません。

分岐管※

誤放射の発生率は低い!

感知器

スプリンクラー

加熱すると開放・放水する感熱分解機構を誤放射の発生率は低い。

備 え た 閉 鎖 型 ヘッドのた め、常 時止 水。

ヘッドの感熱部分を火災の熱が溶かす

感 熱 部 分を 分 解 するのに 時 間 がか かる

まで時間がかかり、火災感知の鈍さがため放水開始が遅い。

ある一方、誤放射の発生率は低い。

（1F）

放出口※

設置条件の柔軟性
消火ポンプ
ユニット

パッケージ型
消火設備

スプリネックス

維持管理の簡単さ

地震に強く、凍結の心配がない!

消火薬剤は本体に貯蔵され配管部分は常に空の状態なので、腐食や地震（地下）※1区画に設置できる分岐管、放出口は4個型と9個型の2種類あります。
設置条件に合わせてお選びください。詳しくは担当者にご相談ください。

による液漏れ・凍結の心配がありません。

凍結の心配がない

消火用貯水槽フート弁

スプリネックス

維持管理が非常に簡単!

維持管理が簡単システムの維持管理はボタン操作でも可能ですが、感 知 器の維 持 管 理 が必 要。また、消火 薬 剤そのものは劣化しませんが通常の点検は必要です。
※年２回の法定点検は、スプリンクラー同様必要です。

スプリンクラー

消火性能の高さ

消火薬剤の安全性

多種多様にわたる維持管理。
スプリンクラー

スプリネックス

水の4倍の消火性能で、優れた非再燃性!
※第三種浸潤剤等入り水使用。

4倍の消火性能

消火薬剤は、鑑定基準に適合し消火性能

スプリネックス

消火薬剤はPH6.5の中性で刺激が極めて少なく安心!

消火システムが違いますので、感知器の維持管理はありませんが、水槽・給排水・ポンプユニット・自家発電設備など多種多様の点検が必要です。

（一 財）日本 食 品 分析 センターにより、消 火 薬 剤 が皮 膚にかかったり目に入っても刺 激や 影 響が極 めて少ないと判定を受けています。

は 水の4倍。冷却効果・浸 透性・再燃 防消火 薬 剤の 経年変化も極 めて安定しています。

止 効 果 にも優 れ、スプリンクラーに代PH6.5のわる同等以 上の消火性能を条 件とする

中性

厳しい鑑定試験に合格しています。
スプリンクラー

寒冷地においては凍結防止装置が必要で、地震時の不安も解消できません。

大量の水で消火。

大量の水槽の水(12.8㎡以上/高感度

酸性PH1

アルカリ性PH7PH14型ヘッドの場 合)を長時間放出して消火。火災通報により消防車が火災現場に到着する時間が約15分とされていスプリンクラーるため、その間、放射を続け延焼拡大

消火は水で行うため無害。

を防げるよう放射時間が20分以上にただし配管内での経年変化により赤サビや腐敗が生じます。

スプリンクラーと比べ同等以上の防火安全性能が発揮される範囲●適用される防火対象物（消防法施行令別表第一、五項、六項）
スプリンクラー設備の設置を必要とする旅館、ホテル、宿泊所、寄宿舎、下宿、共同住宅、病院、診療所、助産所、社会福祉施設、幼稚園、盲聾学校、養護学校など●延べ面積10,000平方メートルまで認められています。

●建物は新築・増改築・既設を問いません。
（平成16年5月31日付け 総務省令第92号及び消防庁告示第13号）

設定されています。
34

スプリネックス配置事例スプリネックス系統 図

ご覧の事例は、設置基準にもとづいて「スプリネックス」本体3台を設置したもので、部屋の広さに応じ3台の異なった● FS S M5 0 0Ⅳ型 受 信盤 別置 型

系統を交互に配管し、その防護区域を各色で示しています。この配置により1系統の防護範囲21㎡以下の区域の確実なメイン選択弁（No.1～6）

消火と延焼防止を実現します。

M

M

12

SGP25A（本体～分岐管の最大長さ90m）

仕切り弁（プラグ付）●設 備 配 置図

M

M

34

個別選択弁
警報線（AEO.9）

耐熱線（HPO.9）
M

スプリネックス消火システム
A

分岐管（9個型）

1.スプリネックスは、1台で21㎡の防護範囲を消火し、50回線の受信盤では最大1,050㎡をC

C

分岐管（4個型）

警戒出来ます。

更衣室

もう一方
2.感知方式の異なる2種類の感知器の一方が火災を感知するとブザーで火災を知らせ、会議室の感知器が作動して初めて、火災発生現場の系統が作動し、選択弁が開き、1系統の放出口かM

56放出口
（9個型）

ら216Lの消火薬剤を放射して確実に消火し、再燃を防ぎます。
Bする事によって、1系統21㎡以下の広さを防護し、延焼を防ぐシステムです。
5.放出口の設置を要しない未警戒部分はパッケージ型消火設備Ⅰ型（SBW80Ⅱ）を設置します。

B

個別ユニット
5回線×10作動部

4.メイン配管は消火薬剤容器から最遠端の防護区域まで、90m以内となっております。

屋内装置受信盤
50回線（最大175回線）

中継端子台

中廊下

ストップバルブC

窒素開放装置
脱衣室

リネン室

A

C

玄関

A

職員用便所

男子便所

女子便所

寮母室

6

1
B

A

A

C

3C
A

消火薬剤貯蔵容器（2本）（消火薬剤量216L）

AC 100V
GND

本体ユニット1本体ユニット27A

B

A

B

受信盤

●175区画を超える場合は受信盤を2台以上設置する事で対応出来ます。
●本体高さが低いので階段下等に設置し易くなりました。

C

本体・故障表示非常電源

出力受信盤ユニットFSSM500Ⅳ型受信盤別置型●受信盤は屋内仕様ですが薬剤容器内蔵本体は屋外仕様も有ります。

幅 mm

奥行 mm

高さ mm

50回線

550

211960

総質量（架台）
kg
51

125回線

550

211

1,80085（3.5）

175回線

1,065

211

1,436115
（6）

屋内型

1,050

450

1,350

480

屋外型

1,087560

1,454540※50回線の架台（14kg）
はオプションB● FS S M5 0 0Ⅳ型 受 信盤 一 体 型
医務室

本体ユニットAA

本体ユニットB

静養室

居室

本体ユニットC

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器
（防水型）

居室

受信盤※FSSM500Ⅳ型受信盤別置型は受信盤を本体と離れた場所に設置可定温式（補償率方式）
スポット型感知器

メイン選択弁
（No.1～6）

居室選択弁設置位置

放出口

M

M

1

2

本体ユニット23 分岐管

選択弁

M

M

34

温度 上昇

差動式

6 スポット型感知器●移報端子出力 監視用受信機表示●受信盤 ブザー鳴動

感知器2作動●表示灯「火災」点灯に切り替わる●火災区画へ通じる選択弁開放●加圧ガス起動 薬剤貯蔵容器加圧●消火薬剤が配管へ流れる
消火設備作動7 放出口（ノズルカバー型・ø150）

放出口（化粧カバー型・ø65）

消火薬剤放射●出火区画の複数の放出口から一斉放射（薬剤量216L）●消火設備作動から放射開始まで30秒以内●放射時間90～150秒
消火M

分岐管（4個型）●表示灯「火災」点滅●本体扉 監視灯点滅

定温式
スポット型感知器

M

火災発生

感知器1作動

5

個別選択弁

耐熱線
（HP0.9）2種類の感知器

パッケージ型
消火設備Ⅰ型

SGP25A（本体～分岐管の最大長さ90m）

仕切り弁（プラグ付）

パッケージ型消火設備●スプリネックスの作動フロー図4

本体ユニット3●受信盤1台で本体を3台まで制御できます。

2・火災表示・作動表示

分電盤（専用電源）●受信盤は50回線、125回線、175回線の3種類有ります。

中廊下

BC

45広間

B

介添浴室

受信機
（監視盤）
メインユニット

ボンベ

1

分岐管、放出口（4個型、9個型）
は防護区画の形状に適した型式を選定する。

放出口（4個型）
M

3.設置基準に基づいてスプリネックス本体を複数設置し、それぞれの異なった系統を交互に配管

厨房

管理事務所

M

分電盤
AC 100V（専用電源） GND

MM

56分岐管
（9個型）
放出口
（9個型）
分岐管、放出口（4個型、9個型）
は防護区画の形状に適した型式を選定する。

放出口
（4個型）

受信盤

電源装置

移報信号線

受信機
（監視盤）

作動部

・火災表示

非常電源
7.2H/10HR

出力

ストップバルブ

・作動表示
・故障表示

窒素ボンベ
消火薬剤
貯蔵容器
（2本）（消火薬剤量216L）

親ユニット

子ユニット1子ユニット2●本体には親機と子機（受信盤無し）の2種類有ります。
●親機と子機それぞれに屋内型と屋外型が有ります。
●本体親機には最大50回線の受信盤と薬剤貯蔵容器が内蔵されています。
●本体子機には薬剤貯蔵容器が内蔵されています。
●親機1台で子機を2台まで制御できます。

FSSM500Ⅳ型受信盤一体型
親機
子機

幅 mm

奥行 mm

高さ mm

総質量 kg

屋内型

1,050

450

1,800540

屋外型

1,087560

1,910

610

屋内型

1,050

450

1,800510

屋外型

1,087560

1,910580●大型物件には親機を複数台使用します。
56