［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機所内変圧器の火災感知器の不具合について
27.９.10
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２７年８月２２日８時０１分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
８月 22 日(土)８時 31 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ８月 22 日(土)８時 01 分、２号機所内変圧器の火災警報が発信し、水噴霧消火装置が作動した。
２ 現地確認したが、火災は確認されなかった。
３ 詳細については調査中である。
４ 本事象による環境への影響はない。
［その後の状況等］
８月 22 日(土)18 時 44 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、所内変圧器周辺に設置している火災感知器（熱感知器 12 個）のうち、１個に不具合があり誤動作したことから水噴霧消火装置が作動したことを確認した。
２ このため、当該感知器を予備品と取り替えた後、感知器の動作試験を行い正常に動作することを確認し、８月 22 日(土)18 時 26 分、通常状態に復旧した。
３ 復旧までの間、監視人により所内変圧器廻りの監視を行い、火災のないことを確認した。
４ 今後、感知器不具合の原因について詳細に調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、その後の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機

号 機

２７年

８月

２２日

（土） ８時３１分

川田

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力状 況 ２．第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

８月

２．場

所：

２号機

３．状

況：

２２日

地

８時

震・ その他

０１分

所内変圧器（管理区域外）

８時０１分頃、２号機置が作動しました。

所内変圧器火災警報が発信し水噴霧消火装

現地確認しましたが、火災は確認されませんでした。
発生状況
概
要

詳細は調査中です。
環境への放射能による影響はありません。

運転状況

備

考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成

発

伊方発電所

信者

当 該 機号 機

２７年

８月

２２日

（土） １８時

４４分

貝崎

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．号機 出力
状 況 ２．第２３回 定期検査中

設備トラブル ・ 人身事故 ・１．発生日時：

８月

２．場

所：

２号機

３．状

況：

２２日

地

８時

震・ その他

０１分

所内変圧器（管理区域外）

８時０１分頃、２号機置が作動しました。

所内変圧器火災警報が発信し水噴霧消火装現地確認しましたが、火災は確認されませんでした。
詳細は調査中です。
環境への放射能による影響はありません。
発生状況
概
要

運転状況

備考

［第１報にてお知らせ済み］
調査の結果、所内変圧器周辺に設置している火災感知器（熱感知器１２個）のうち、１個に不具合があり誤動作したことから水噴霧消火装置が作動したことを確認しました。
このため、当該感知器を予備品と取り替えた後、感知器の動作試験を行い正常に動作することを確認し、本日１８時２６分、通常状態に復旧しました。
なお、この間、監視人により所内変圧器廻りの監視を行い、火災のないことを確認していました。
今後、感知器不具合の原因について詳細調査を実施いたします。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所２号機 消火用水系統概略系統図

消火ポンプ

屋内、屋外消火栓等

ろ過水タンク

当該箇所

火災感知器（１２個）

水噴霧ノズル（２０個）

所内変圧器

消火ポンプ
起動信号
火災感知信号
１，２号機中央制御室
中央制御盤

変圧器
消火装置盤

起動変圧器

主変圧器

変圧器消火装置盤の状況

所内変圧器の水噴霧消火装置（スプリンクラー）作動状況

用語の解説○所内変圧器
発電機※の発生電圧（約１９ｋＶ）を発電所内の電気設備用の電圧（約７ｋＶ）に降圧して電源を供給するための変圧器。
※蒸気発生器からの蒸気で発電するもの○起動変圧器
送電線の電圧（１８７ｋＶ）を発電所内の電気設備用の電圧（約７ｋＶ）に降圧して電源を供給するための変圧器。

○主変圧器
発電機の発生電圧（約１９ｋＶ）を送電線の電圧（１８７ｋＶ）に昇圧して発電所外へ送電するための変圧器。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成27年8月22日（土）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越） 16171716164619
モニタリングポスト伊方越
18181717174122
愛 モニタリングポスト九町21212222214527
モニタリングポスト湊浦
16161616163420
媛
モニタリングポスト川永田
22222122214528
モニタリングポスト豊之浦
2425242425
県モニタリングポスト加周
2627262626
モニタリングポスト大成
151515151516161616164018
四 モニタリングステーション
17141515141442
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
13131413144115
力 モニタリングポストNo.3
12124215121213㈱ モニタリングポストNo.4
14141413144116(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成24、25年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然
放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,0000.140

人工放
射線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100 ミリシーベルト
50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）