2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications

遠隔運用管理ソリューション
LTE Cat4 Mobile + 4 接点入力

SRPC-MBL-4in

野村エンジニアリング（株）
Nomura Engineering Co., Ltd.
Since 1997

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
1/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications

Table of contents

概 要 .......................................................................................................................................... 3
特 徴 .......................................................................................................................................... 4製 品 構 成 ................................................................................................................................. 5
電 気 的 仕 様 ............................................................................................................................ 6
入 出 力 端 子 の 名 称 及 び 機 能 .......................................................................................... 7
電源の ON／OFF ................................................................................................................... 10
デバッグ動作の ON／OFF ....................................................................................................... 10
設 定 情 報 ............................................................................................................................... 11
バ ッ テ リ ー ........................................................................................................................... 13
ご 使 用 に な る 前 に ............................................................................................................ 14
SIM カードの設定 ................................................................................................................... 16
証明書の設定 .......................................................................................................................... 17
ネットワークの設定................................................................................................................... 19
プロパティの設定.....................................................................................................................20
ログインの設定 ........................................................................................................................ 21
使 用 方 法 ...............................................................................................................................22
デ ー タ フ ォ ー マ ッ ト ..........................................................................................................23
外 形 寸 法 図 ..........................................................................................................................26
電 波 法 に 関 す る 注 意 事 項 .............................................................................................27
取 扱 に 関 す る 注 意 事 項 ..................................................................................................27
付 録 A ....................................................................................................................................28
付 録 B ....................................................................................................................................30
付 録 C ....................................................................................................................................33
変 更 履 歴 ...............................................................................................................................34

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
2/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
概 要
SRPC-MBL は、LTE を使用してインターネットに接続し、弊社の SRPC 製品からセンサ情報やステータ
ス情報を回収して、サーバーへ送信します。
SRPC-MBL-4in は、接点入力端子*4 本を持ち、入力端子の接点情報をセンサ情報として送信します。
プルアップ有。(Active Low)
SRPC-MBL を含む SRPC 製品は、429MHz 特定小電力無線モジュールが搭載されており、SRPC 製
品のセンサ情報やステータス情報は、この無線モジュールを使用して、SRPC-MBL へ回収されていきます。
492MHz 無線モジュールには、弊社の TS02EJ mdm4/mdm4LDM が使用されています。通信距離は、mdm4 で見通し約 800m、mdm4LDM で見通し約 2～3km になります。ただし、市街地では、環境ノイズや遮蔽物の影響で距離が短くなる場合もありますので、距離試験等を行ってから設置場所を決定されることを推奨いたします。
SRPC-MBL の LTE 無線モジュールは、ublox 社の TOBY-L2 シリーズが使用されています。通信速度
は、LTE Cat4 150Mbps(下り)、50Mbps(上り)になります。SRPC-MBL は、SRPC 製品から回収されてきた情報を一括してサーバーへ送信します。
SRPC 間のセンサ情報の回収間隔（429MHz）、SRPC 間のステータス情報の回収間隔(429MHz)、サーバーへのアップロードの間隔（LTE）は、それぞれ違う時間を設定できます。
SRPC 製品は、互いに関係性を持ち、子の関係にある SRPC からセンサ情報を受け取り、親の関係にある SRPC に自分とこの両方のセンサ情報を一緒に送信します。この関係性により、枝状に広がる SRPC のセ
ンサ情報を SRPC-MBL に集約しています。
SRPC-MBL を含む SRPC 製品は、ステータス情報も回収することができます。ステータス情報には、ソーラー電圧・バッテリー電圧・充電電流・消費電流・信号強度が含まれます。
バッテリーは、リン酸鉄リチウムイオン（10Ah）を採用しています。無充電下に置かれても約 5 日の連続(*1)、電源を OFF にすれば 2 年以上保管できます(*2)。

(*1)

サーバーへのアップロード間隔が 5 分毎、サーバーとの通信時間が 30 秒以内の場合(*2)

バッテリーが満充電の場合製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
3/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
特 徴
10Ah のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
ソーラー電圧・バッテリー電圧・充電電流・消費電流・信号強度を監視可能
無充電下に置かれても約 5 日の連続稼働が可能（サーバーへのアップロード間隔が 5 分毎として）消費電流は、約 400mA（LTE 通信中）、約 40mA（LTE 停止中）
マグネットスイッチによる電源の ON/OFF。電源を OFF にすれば、2 年以上保管可能（満充電から）。
ソーラー・バッテリー無しの外部電源タイプも選択可能（AC アダプタも有り）。
LTE Cat4 150Mbps(下り)、50Mbps(上り)。バンドは、1、3、5、8、19 をサポート。
SRPC 間の通信には、429MHz の 3 チャネルのマルチチャネル通信を採用。
通信距離は、見通し約 2～3km（市街地の場合、短くなる可能性有り）。
接点入力端子*4 本[on/off] ＊サーバーへ送信する瞬間の接点情報を送信します。
パワーサプライ機能

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
4/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
製 品 構 成型名
SRPC-MBL-4in

SRPC LTE Mobile (TS02EJ mdm4LDM) ＋ 各種センサ

前面

背面

８芯ケーブル

マグネット

ウオールマウントブラケット（壁取付け用）
ポールマウントブラケット（ポール、電信柱などにくくりつける）がケース背面に実装されます。
８芯ケーブル（切りっぱなし）にて納品
付属品：マグネットスイッチ用のマグネット設置工事およびメンテナンス費用は含まず
故障時の出張修理無し、センドバックにより修理
予備の保持を推奨
別途、有償対応取り付けベルト、大口径結束バンド、ポール、ステー、木ネジ、防水コネクタなど製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
5/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
電 気 的 仕 様
LTE 無線モジュール

ublox 社 TOBY-L2 シリーズ
Cat 4 : 150Mbpz(下り)、50Mbps(上り)LTE バンドTOBY-L210 : 1、３、５、７、８、２０(EU/アジア/アフリカ)
TOBY-L220 : １、3、5、8、19(日本)SIMDocomo 系、Softbank 系 標準 SIM

プロトコル

HTTP、MQTTS(TLSv1.2)、HTTPS(開発中)

ウェブサービスAWS IoT(MQTTS)SRPC 間無線モジュール

当社 TS02EJ mdm4 / mdm4LDM
429MHz 帯 特定小電力無線

通信距離見通し約 800m（mdm4）
見通し約 2～3km(mdm4LDM)（市街地の場合、短くなる可能性があります）

消費電流

LTE 通信時

約 400mA

LTE 停止時

約 40mA

電源 OFF 時

約 250μA

動作温度-20～60℃ 結露無き事

重量

約 1kg（ソーラー、バッテリー含む）

出力電圧

パワーサプライ(5V、12V、他応相談)

設定用 USB コネクタ

ミニ USB B コネクタメス

ソーラーパネル

8.5W

バッテリー

充電池 リン酸鉄リチウムイオン（並列 2 本、10Ah）

最大充電電圧

3.6V

最大充電電流2A

ローバッテリー3.15V 以下でローバッテリー、3.25V 以上で復帰
ローバッテリー中は、LTE 通信・パワーサプライは停止

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
6/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
入 出 力 端 子 の 名 称 及 び 機 能設定スイッチ429MHz
無線モジュール

外部コネクタ
#6～#1
ソーラー用
コネクタ

バッテリー用コネクタ

SIM カード
ソケット

LTE
無線モジュール
USB コネクタ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
7/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications

マグネット
スイッチ２

マグネット
スイッチ 1

ステータス
LED1(赤)ステータス
LED2(緑)外部コネクタ
ピン番号

色

説明

#1

青

接点入力端子 1（プルアップ）#2

茶接点入力端子 2（プルアップ）#3黄接点入力端子 3（プルアップ）#4緑接点入力端子 4（プルアップ）#5

赤パワーサプライ電源出力

#6

黒

GND

*接点入力端子は、内部でプルアップされています。(Active Low)

設定スイッチ
ピン番号

説明

#1

メンテナンスソフトで設定する時 ON(*1)

#2

未使用

#3

未使用

#4

ログ出力時 ON(*1)
SIM カードの設定や、MQTTS 等の TLS 通信で使用する証明書などはメンテナンスソフトを使用して設定を行います。USB コネクタと PC を USB ケーブルで接続してください。
ON にしている間は、LTE の電源が常時 ON になり、LTE と SRPC 間の無線が全て停止されます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
8/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
USB コネクタ
USB シリアル通信する際に使用します。SiliconLab 社の CP2102 を使用しています。
デバイスドライバは、
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-dri
versからダウンロードできます。
インストールの方法については、付録 A を参照してください。
パラメータ・19200bps

・

スタートストップビット 1bit

・

データ 8bit・

パリティなし・

フロー制御なし

設定スイッチの#4 を ON にしてログ出力を有効にすると、USB コネクタからログ情報が出力されるようになります。動作に問題があった場合には、出力されたログ情報を弊社に送っていただければ、解析いたします。
ステータス LED1(赤)電源投入後の LTE の初期設定中は、高速点滅します。
動作中は、約５秒毎に１回点滅します。
ステータス LED２(緑)
動作中は、LTE 通信中に点灯、LTE 停止中に消灯します。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
9/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
電源の ON／OFF
マグネットスイッチ１の赤枠の位置（ラベル貼付位置）にマグネットを近づけると、スイッチが反応します。
スイッチが入ると、ステータス LED1(赤)が点灯します。点灯したまま５秒間維持すると、LED が５回点滅し、電源の ON/OFF が切り替わります。
５回点滅後に、LED が点灯していたら OFF→ON になり、消灯していたら ON→OFF になります。

デバッグ動作の ON／OFF
マグネットスイッチ２の赤枠の位置にマグネットを近づけると、スイッチが反応します。
スイッチが入ると、ステータス LED2(緑)が点灯します。点灯したまま５秒間維持すると、LED が 5 回点滅
しデバッグモードに入ります。デバッグモードは、約 30 分間で自動で OFF されます。デバッグモード中に同じスイッチ動作を行っても、延長されません。
デバッグ動作中は、センサ情報の回収間隔、ステータス情報の回収間隔、サーバーへのアップロード間隔が全て最短になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
10/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
設 定 情 報設定情報を変更するには、USB コネクタを使用する方法と 429MHz の無線モジュールを使用する方法があります。AWS IoT を使用される場合には、AWS IoT の Shadow 通信を使用して変更することができます。
429MHz の無線モジュールを使用して変更される場合には、別途弊社の無線モジュールが必要になります（TS02EJ mdm4/mdm4LDM）。PC と USB 接続できる専用のシリアルボード(TS02 SerialBD)もご用意しています。
一部の設定は、USB コネクタからのみ設定できるようになっていますのでご注意ください。
SIM（USB コネクタからのみ）
PIN コード
アクセスポイント名(APN)
認証 ID（ユーザー名）
パスワード
TLS 通信(USB コネクタからのみ)
ルート証明書(TLSv1.2)

サーバー側の公開鍵（PEM 形式）

クライアント証明書(TLSv1.2)

SRPC-MBL 側の公開鍵(PEM 形式)

クライアントプライベートキー(TLSv1.2)

SRPC-MBL 側の秘密鍵

インターネット
サーバー名（IP アドレス）

IPv4（最大 128 文字）

ポート番号
接続タイムアウト(秒)10～300 秒（工場出荷時 30 秒）

プロトコル

HTTP、MQTT、HTTPS(開発中)

HTTP/HTTPS
パス名

POST 先の URL（最大 128 文字）

ポスト名

POST するデータの名前（最大 64 文字）

追加ヘッダー情報

３個まで（タイプ名、値それぞれ最大 64 文字）

MQTTS
トピック名

最大 128 文字

Thing 名最大 64 文字タイムサーバー
使用の有無
製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
11/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
サーバー名（IP アドレス）

IPv4(最大 128 文字)

ポート番号
UTC 時差日本は９時間インターバルサーバーへのアップロード間隔

実時間に合わせない場合は、1～360 分（工場出荷時 5 分）
実時間に合わせる場合には、タイムサーバーの使用が必須
1～60 分／遅延 0～30 秒

センサ情報の回収間隔

0～600 秒（工場出荷時 60 秒）

ステータス情報の回収間隔

0～360 分（工場出荷時 30 分）回収するステータス情報の有無

バッテリー情報（ソーラー電圧・バッテリー電圧・充電電流）
消費電流
信号強度

ログイン
ログイン ID

最大 32 文字（工場出荷時無し）

ログインパスワード

最大 32 文字（工場出荷時無し）

SRPC 共通（別途 SRPC Protocol Manual を参照してください）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
12/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
バ ッ テ リ ーローバッテリーローバッテリー中は、パワーサプライ機能と LTE 通信機能が停止されます。ローバッテリー中か否かは、バッテリーの電圧だけで判断されています。そのため、どのバッテリー状態でもローバッテリーになる場合があります。
バッテリーの状態について①

未充電状態
ソーラー発電ができない状態。パワーサプライ機能と LTE 通信機能は稼働しています。

②

充電状態
バッテリーが充電されている状態。ソーラー電圧とバッテリー電圧がほぼ同じ電圧になります。パワーサ
プライ機能と LTE 通信機能は稼働しています。

③

満充電状態
バッテリーが満充電なので、充電を停止している状態。パワーサプライ機能と LTE 通信機能は稼働しています。

ローバッテリー

約 15 秒間連続でバッテリー電圧が3.25V 以上

約 15 秒間連続でバッテリー電圧が3.15V 以下

未充電状態
バッテリー電圧が3.４5V 以上

ソーラー電圧がバッテリー電圧+1V 以上

バッテリー電圧が3.４5V 未満
満充電状態

約 15 秒間連続で充電電流が100mA 以下

充電状態

① 約 15 秒間連続でバッテリー電圧が 3.60V 以上かつ充電電流が 500mA 以下② 約 15 秒間連続でバッテリー電圧が 3.70V 以上

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
13/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
ご 使 用 に な る 前 にSIM カードの設定と TLS 通信を使用される場合には証明書の設定を行います。弊社に SIM カードもし
くは証明書を送っていただければ、あらかじめ設定した状態で出荷致します。
手順１
電源を OFF にして、ケースを開けて下さい。
手順２
設定スイッチの#1 を ON にし、USB コネクタと PC を USB ケーブルで接続してください。
Docomo または Softbank 系の標準 SIM カードをソケットに挿入してください。
その後、電源を ON にし、ステータス LED１(赤)が高速点滅していることをご確認ください。
手順３
メンテナンスソフトを起動してください。

赤枠のアイコンを押してください。シリアル通信の設定画面が表示されます。

COM 番号を選び、ボーレートを 19200bps にして OK ボタンを押してください。
Login ID と Password は、ログイン設定をしていない場合には空欄で結構です。工場出荷時は未設定になっています。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
14/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
COM 番号が分からない場合、COM 番号が 2 桁の場合には、付録 B を参照してください。
手順４
デザインビューに端末アイコンが表示されたことをご確認ください。

注意！！
アイコンが表示されない、もしくは ID の欄が空欄の場合には、接続に失敗しています。COM 番号と USB
差込口をご確認ください。
また、電源投入直後のステータス LED1(赤)が高速点滅している間は、失敗する時があります。高速点滅が終わるまでお待ちいただくか、再接続やリトライをしてください。
手順５
アイコンを右クリックして、各種の設定を行ってください。

通信チャネルの設定は、起点 SRPC の設定で同時に行うよう変更されたので設定する必要はありません（過去互換性のためにメニューに残っています）。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
15/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
SIM カードの設定
手順１
PIN コード（必要ない場合は空欄）、アクセスポイント名（APN）、認証 ID(ユーザ名)、パスワードを入力してください。

手順２
接続テストボタンを押してください。成功しましたと表示されれば SIM カードの設定は終了です
注意！！
SIM カードの設定が変わった場合、途中でエラーになる場合があります。リトライボタンを押していただく
か、再度接続テストボタンを押してください。
捕捉
LTE の基地局から割り振られた IP アドレスをご確認したい場合には、表示されたログの中に
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 4,"IP","freetel.link.xxx.yyy.zzz","10.123.1.2",0,0,0,0,0,0というメッセージが含まれています
この中の”10.123.1.2”が割り振られた IP アドレスになります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
16/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
証明書の設定MQTT、HTTPS プロトコルを使用される場合には、設定が必要です。
注意！！ 先に SIM カードの設定を行う必要があります。

手順１
Root CA(Server)の欄には、サーバー側のルート証明書へのファイルパス名を入力してください。ファイルのデータフォーマットは、PEM 形式にしてください。ルート証明書は、サーバーに送信する際に使用する公開鍵になります。
Client CA の欄には、SRPC-MBL 側のクライアント証明書へのファイルパス名を入力してください。ファイルのデータフォーマットは、PEM 形式にしてください。クライアント証明書は、サーバーから送信する際に使用する公開鍵になります。
Client Private Key の欄には、SRPC-MBL 側のクライアントプライベートキーへのファイルパス名を入力してください。プライベートキーは、サーバーから送信されたデータを復号する際に使用する秘密鍵になります。
[...]ボタンを押すと参照ダイアログを使用できます。

手順２
登録ボタンを押すと、空欄になっていない証明書がインストールされます。全て空欄の場合、証明書の登録の確認が行えます。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
17/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
手順３
インストール中は、下記の画面が表示されています。インストールが終了すると自動で閉じられます。

手順４
３種類の証明書が全て登録されていた場合、“成功しました”と表示されます。
SRPC-MBL に登録された証明書は抜き出すことができないようになっています。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
18/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
ネットワークの設定
手順１
項目を入力して、OK ボタンを押してください。
HTTP と MQTT を切り替えると、パス名⇔トピック名に、ポスト名⇔Thing 名に変化します。

その他の“セーフティ更新を有効にする”は、インターネットから変更した場合に使用する予定の機能なので、現段階では有効にしたままで問題ありません。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
19/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
プロパティの設定
手順１
項目を入力して、OK ボタンを押してください。
センサデータの有効期間には、サーバーにアップロードする間隔より大きい値を設定してください。

通信距離検査モードは、過去互換のために残っている機能なので有効を設定してください。
回収データ分岐点のチェックは外した状態のままにして下さい。
センサデータは、サーバーへデータを送信するまで本体に保存しています。あまりにも古いデータを再送
信することがないように、センサデータには有効期間を設けています。この有効期間が経過したセンサデータ
は、破棄されます。工場出荷時は、15 分になっています。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
20/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
ログインの設定
ログインの設定を行うと、各種設定を変更する時にログインが必要になります。SRPC-MBL にログインす
ると、約 30 分間ログイン状態が維持されます。
429MHz の無線モジュールを経由した設定変更やインターネットを経由した設定変更の場合にもログインが必要になります。
手順１
必要な項目を入力し、OK ボタンを押してください。

次回のシリアル通信の設定時の画面でLogin ID と Password を正しく入力しないと、アイコンが表示されなくなります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
21/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
使 用 方 法設定スイッチの#1 を OFF にしてください。ON の場合、LTE 通信が行われません。また、ログ情報を
USB コネクタから出力させたい場合には、設定スイッチの#4 を ON にしてください。設定スイッチは、電源が入っている状態でも変更することができます。
HTTP/HTTPS プロトコルの場合サーバーに送信されるデータは、ポスト名=データの形式で POST されます。データは、1 バイトを 16 進
数の 2 文字に変換されています。
例）
rrs_data=1692002C255858250D...(以下略)16 進数の 2 文字をバイナリの 1 バイトに変換します。
0x16 0x92 0x00 0x2C 0x25 0x58 0x58 0x25 0x0D ...(以下略)以降のデータフォーマットの説明は、バイナリデータに変換した後を前提にして説明されています。
MQTTS プロトコルの場合サーバに送信されるデータは、JSON 形式で送信されます。データ名は”RAW”で、値は 1 バイトを 16 進
数の 2 文字に変換されています。
例）{ “RAW” : “1692002C255858250D...(以下略)” }16 進数の 2 文字をバイナリの 1 バイトに変換します。
0x16 0x92 0x00 0x2C 0x25 0x58 0x58 0x25 0x0D ...(以下略)以降のデータフォーマットの説明は、バイナリデータに変換した後を前提にして説明されています。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
22/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
デ ー タ フ ォ ー マ ッ ト
最初の 4 バイトは、必ず付加されるモバイルヘッダ情報になります。
Mobile Header
1byte

2byte

3byte

4byte

SRPC_ID_H

SRPC_ID_L

RSSI

0x2C(固定)

SRPC_ID_H

SRPC_MBL のユニーク ID の上位 8bit

SRPC_ID_L

SRPC_MBL のユニーク ID の下位 8bit

RSSI

LTE の信号強度(付録 C を参照してください)
電源投入後の最初の RSSI は 0 になる場合もあります。

次の５バイトは、必ず付加されるレスポンスメッセージ情報になります。以降のデータフレームを解析すれ
ば、センサ情報やステータス情報を判断できるので、レスポンスメッセージ情報を解析する必要はあまりありません。
Response Message
1byte

2byte

3byte

4byte

5byte

0x25(固定)

RMT_H

RMT_L

0x25(固定)0x0D(固定)RMT_H と RMT_L の組み合わせで判断します。
RMT_H

RMT_L

説明

D

(seq)

センサ情報。seq は、システムコードなので無視してください。

Z

Z

センサ情報やステータス情報が無い場合

X

X

電源投入後に最初に送信されるデータ

F

F

ソーラー電圧・バッテリー電圧・充電電流の情報

SRPC-MBL は、センサ情報やステータス情報を一括してサーバーに送信するため、RMT_H と RMT_L
がセンサ情報であってもデータフレーム中にステータス情報が含まれる場合があります。
RMT_H と RMT_L の組み合わせは、他にも存在しています。必要な場合には、別紙の「SRPC Protocol
Manual」の Response Message の項目を参照してください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
23/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
SRPC が複数台ある場合や、センサ情報とステータス情報が一括してサーバーへ送信される場合、データ
フレームは複数になります。全体の構成は下記のようになります。
MobileResponse

Data

Data

...

HeaderMessage

Frame1

Frame2

Data

CheckSum

FrameN

最後に 2 バイトのチェックサム情報が必ず付加されます。チェックサム情報は、ResponseMessage から最後の DataFrame までを 1byte 単位で加算した値を反転した 2 バイトになります。
CheckSum
1byte

2byte

SUM_H

SUM_L

SUM_H

チェックサム情報の上位 8bit

SUM_L

チェックサム情報の下位 8bit

例）
rrs_data=1692002C255858250D581692000000FDF8 の場合
モバイルヘッダー情報（MobileHeader）は、1692002C
レスポンスメッセージ情報（ResponseMessage）は、255858250D
データフレーム(DataFrame)は、581692000000
チェックサム情報（CheckSum）は、FDF8
0x25 + 0x58 + 0x58 + 0x25 + 0x0D + 0x58 + 0x16 + 0x92 + 0x00 + 0x00 + 0x00
= 0x0207
反転すると、0xFDF8 になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
24/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
データフレームは可変長のデータになります。データフレームの最初の 1 バイトのフォーマットコードから、データ長とセンサ値を解析することができます。
DataFrame
1byte

2byte

3byte

4～NbyteFormatCode

SRPC_ID_H

SRPC_ID_L

SRPC_ID_H

送信元の SRPC-MBL または SRPC 製品のユニーク ID 上位 8bit

SRPC_ID_L

送信元の SRPC-MBL または SRPC 製品のユニーク ID 下位 8bit

FormatCode

データ長

4byte

5byte

6byte

説明

0x51

6

0x00

0x00

0x00

送信するデータが無い場合

0x58

6

0x00

0x00

0x00

電源投入後の最初の送信データ

0x00

3

なし

なし

なし

ACK データ

バッテリー電圧（Battery Voltage Data）
FormatCode

データ長

4byte

5byte

6byte

0x02

6

STS

VOLT_H

VOLT_LSTS

0x00:成功／0x0F：ビジー

VOLT_H

バッテリー電圧[mV]の上位 8bit

VOLT_Lバッテリー電圧[mV]の下位 8bit

センサ情報のデータフレームついては、別紙の「SRPC Protocol Manual」の Digital Input Data の項目を参照して下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
25/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
外 形 寸 法 図
8.5W solar panel

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
26/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
電 波 法 に 関 す る 注 意 事 項
アンテナは取り外したり、ケースを開けて改造することは法律で禁止されていますので、絶対に行わな
いでください。
技術基準適合証明ラベルは剥がさないでください。ラベルの無いものは使用が禁止されています。
日本国外での電波法には準じておりませんので日本国内でご使用ください。

取 扱 に 関 す る 注 意 事 項
高速ロジック回路やブラシモータから放射される高周波ノイズで受信の感度抑制が発生して通信距離が極端に短くなることがあります。その場合はノイズ源から受信部を遠ざけるなどの工夫をして下さい。
電波伝搬においてマルチパスで電波の強弱が発生しデッドポイント（ヌルポイント）が発生し、送信機を傾けただけで受信できなくなることがあります。
製品の故障や誤作動が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。
電源の逆接は機器の故障になりますので、絶対行わないで下さい。
強い衝撃を与えたり、水やその他の溶液に浸したりすると故障の原因となるので、絶対行わないで下さい。
分解して改造したりしないで下さい。
アンテナを強く引っ張らないで下さい。
基板両面に小型チップ部品を多用しています。落としたりぶつけたりすると部品が剥がれたり、基板のパターンがはがれたりして製品故障の原因となりますのでご注意ください。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
27/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
付 録 A※ 以降の画面サンプルは Windows10 の画面になっています。

１．

機器をパソコンに USB 接続する前に行って下さい。
既に接続されている場合は一度外してください。

２．

シリコンラボ社のダウンロードサイト
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bri
dge-vcp-drivers
を開いて下さい。

“Download VCP”をクリックして、USB ドライバ（圧縮ファイル）をダウンロードして下さい。

３．

ダウンロードしたファイルを解凍し、CP210x_Universal_Windows_Driver.zip を実行してインストールして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
28/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
４．

機器をパソコンにＵＳＢ接続します。

５．

COM 番号を確認する為に、デバイスマネージャを開いて下さい。

“コンピューター”を右クリックして、一番下の”プロパティ”をクリックして下さい。

画面左の”デバイスマネージャ”をクリックして下さい。

６．

“ポート（COM と LPT）”の欄に、”Silicon Labs CP210x USB … “と始まっている項目でCOM 番号を確認できます。下記の画面では、COM 番号は 6 番になります。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
29/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
付 録 B※ 以降の画面サンプルは Windows10 の画面になっています。

1. 「PC」を右クリックして、「プロパティ」を選択します。

2. 「デバイスマネージャー」を選択します。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
30/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
３． USB コネクタと PC を USB ケーブルで接続します。

4． 「ポート（ＣＯＭとＬＰＴ）」の項目に、「Sillicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM*)」と表示されます。
COM の番号が、１桁なら以降の処理は必要ありません。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
31/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
５．「Sillicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM*)」を右クリックして、「プロパティ」を選択します６．「詳細設定」のボタンを押します

７．ＣＯＭポート番号の項目で、１桁の番号を選択します（使用中）となっていても無視してください
８．ＯＫボタンを押して閉じます

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
32/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
付 録 C
LTE の RSSI 値と信号強度(dBm)の表
RSSI 値（10 進数）

信号強度

31

-48.5 dBm 以上

30-53.5 dBm

28

-58.5 dBm

24

-63.5 dBm

22-68.5 dBm

19-73.5 dBm

16

-78.5 dBm

14-83.5 dBm

12-88.5 dBm

10-93.5 dBm

8

-98.5 dBm

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
33/34

2022.9.6

Rev. 0.1

SRPC-MBL-4in Firmware Specifications
変 更 履 歴202２/09/06

Rev0.1

新規作成

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング株式会社 http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷１丁目７－２ TEL: 046-244-0041 FAX: 046-244-3551
34/34