製品紹介

厨房排気ダクト用防火材
TOMBO No.4520-S「セラカバー S」
TM®

工業製品事業本部

1．はじめ

省エネ製品技術開発部

今般，各自治体において防火性能の判断の指に針として用いられている，（一財）日本消防設備

キッチンなど厨房排気ダクト内部には，調理によって発生した油やほこりが付着・堆積していき安全センターの性能評定を取得しましたので，製品とあわせて紹介いたします。

ます。調理時の熱や炎が原因でこれらが発火し，ダクト内火災を引き起こすことがあり，集合住宅においてはダクトが延焼ルートとなり，大規模な火災の要因となることがあります。

2．製品の概要「セラカバー ® S」は，耐熱無機繊維をバインダー

このような排気ダクト内火災が発生した場合をで円筒状に成形し，その表面にアルミガラスクロ想定し，排気ダクトの加熱による周辺部材への延ス（ALGC）を貼った厨房排気ダクト用防火材で，焼を防止するため，厨房排気ダクトに一定の防火以下の特長を有します。

性能を持つ断熱材（ロックウールなど）で厚さ50mmの被覆を定めている自治体が多くあります。

2.1

被覆厚さが薄いS」（以下，「セラカバー ® S」は厚さ 20mm で，ロックウー「セラカバー ® S」
，図 1）はわずか厚さ 20mm の被ル厚さ 50mm と同等以上の断熱性能を発揮します

覆で厚さ 50mm のロックウールと同等の断熱性能（図 2）。そのため天井裏のダクトスペースを小さを持ち，施工時の省スペース化を実現した厨房く設計することができ，室内スペースを広くする排気ダクト用防火材です。開発以来，東京都をことが可能となります。故に都市部の住宅など省はじめとした数多くの自治体の火災予防条例にスペース化が要望される建物での使用に適して適合した製品として広く用いられております。

います。

®

セラカバーS
190㎜（140㎜）（20㎜タイプ）

150φ（100φ）
スパイラルダクト

従来の断熱材（50㎜タイプ）

250㎜（200㎜）TOMBO No.4520-S「セラカバーTM

150φ（100φ）
スパイラルダクト

セラカバーSだと60㎜も減少
図1

TOMBOTM No.4520-S「セラカバー ® S」

図 2 「セラカバー ® S」の被覆厚さ

ニチアス技術時報

2018 No. 2

1

〈製品紹介〉厨房排気ダクト用防火材「セラカバー ® S」

2.2

高い加工性とワンタッチ施工

炉外側「セラカバー ® S」は外装材（ALGC）付のスナップオンタイプの製品です。断熱材カッターで簡単

炉内側
バーナー

炉枠に裁断することが可能で，ダクトに沿わせてはめ込み，両面テープで留める簡便な施工法である

炉内温度測定点

セラカバーS（幅400mm×長さ400mm以上）ため，従来のロックウール 50mm 巻付けと比べ，熱電対100±50mm

裏面温度測定点

SUS板施工効率が大幅に向上します（図 3）。

(厚さ0.5mm)

図4

断熱性能試験の模式図

5分から30分は550℃から600℃の間に保持します。
合格基準はそれぞれの供試体の最高温度の平裁断が容易

両面テープによる固定

図 3 「セラカバー ® S」の簡便な施工

3．日本消防設備安全センター性能評定

均が 140℃＋初期温度以下（温度上昇が 140℃以下）かつ最高温度の素点が 180℃＋初期温度以下（温度上昇が 180℃以下）であることです。
3.3

試験結果

（一財）日本消防設備安全センターは，消防設備

表1 および図5 に断熱性能試験結果の一例を示し点検資格者の養成や消防用設備・機器の品質性能ます。この試験の場合，初期温度が 8℃となり，合の確保向上を図るための認定・性能評定を行うこ

格基準は断熱材裏面の最高温度の平均値が 148℃とを目的として昭和 50 年に設立された機関です。

以下になります。試験の結果，断熱材裏面の最高同センターでは，厨房排気ダクト用防火材に関す温度の平均値は120℃で基準を満たしております。

る性能評定として，「排気ダクトに使用する断熱材本試験により「セラカバー ® S」は厨房排気ダの性能評定内容及び試験方法」を定めています。

クト用防火材として十分な断熱性能を有することが確認され，性能評定を取得しました。

3.1

性能評定取得の背景

表１

ロックウール 50mm 被覆とは異なる厨房排気ダ
クト用防火材を，各地方自治体の火災予防条例に適合させる場合，当該製品の不燃認定書とロック

断熱性能試験結果

平均
初期温度

8℃8℃

最高温度

120℃

128℃

合格基準温度①平均：140℃＋初期温度以下②素点：180℃＋初期温度以下

148℃
以下

188℃
以下

合否判定

合格

合格

断熱材裏面温度

ウール 50mm 被覆との性能比較試験結果が必要です。しかしながら性能比較試験は統一した試験方素点法が定められていないため，（一財）日本消防設備安全センターの性能評定を公正な評価結果とし600て求める自治体が増えてきています。
3.2

試験方法

図 4 に断熱性能試験の模式図を示します。試験温度［℃］500400

炉内温度300

断熱材裏面温度は，幅 400mm ×長さ 400mm 以上の供試体（「セ200ラカバー ® S」
）を設置した壁炉を加熱し，断熱材100の裏面温度を測定します。なお試験は同時に 3 枚0

合格基準

052

ニチアス技術時報

2018 No. 21520

加熱時間［min］以上の供試体で行います。加熱温度は，加熱開始から5分まではISO834−1に規定される加熱曲線，10

図5

断熱性能試験のグラフの一例

2530

〈製品紹介〉厨房排気ダクト用防火材「セラカバー ® S」

4．各種認定など

6．標準施工要領「セラカバー ® S」が取得している認定などを紹「セラカバー® S」は前述のとおり，高い加工性と介します。

ワンタッチ施工を特長としています。以下に標準○（一財）日本消防設備安全センター

施工図（図7）および標準的な施工要領を示します。

性能評定 29 − 004 号①「セラカバー® S」のカット部を上にして，スパイ○国土交通大臣認定不燃材料 NM − 4365

ラルダクトに沿わせてはめ込みます。吊金具に当○ホルムアルデヒド発散等級 F ☆☆☆☆

たる場合は，寸法に合わせ隙間ができないようMFN − 3404に「セラカバー® S」に切り込みを入れてください。

○東京都火災予防条例②外被材の重ね合わせ部分の両面テープをはが第 3 条の 2 第 1 項第 2 号ハの規定に適合し，ワンタッチ留めします。

○横浜市火災予防条例③継ぎ目はアルミガラスクロス粘着テープ（50mm

第 4 条の 4 第 1 項第 2 号ウの規定に適合幅以上）で固定してください。

※その他，主要消防局の承認もありますので，お問い合わせください。

④「セラカバー® S」直管1mにつき，1 〜 2 ヶ所を金属バンドまたは亜鉛引鉄線などで留めてください。

5．製品種類および標準寸法

金属バンドまたは針金吊金具「セラカバー S」の種類を図 6 に示します。ダ®

両面テープ

スパイラルダクト

セラカバーS 20mm直管
エルボ

クト形状に合わせて直管用，90°エルボ用，45°
エルボ用があります。標準寸法を表 2 に示します。

継ぎ目

ALGCテープ50W

セラカバーS 20mm

直管重ね部分

図77．お90°
エルボ

わり

標準施工図に45°
エルボ

TOMBOTM No.4520-S「セラカバー ® S」はロックウール被覆 50mm と同等の防火性能を持ち，か図 6 「セラカバー ® S」の種類

つ省スペース化を実現した厨房排気ダクト用防火材として多くの実績があります。今般，（一財）

表２ 「セラカバー ® S」の標準寸法

呼び径［mm］ 厚さ［mm］ 長さ［mm］
直管用

90°エルボ用

45°エルボ用

150
125
100
150
125
100
150
1251001000

日本消防設備安全センターの性能評定を取得したことで，これまで以上にご採用を検討いただければ幸いです。
本製品に対するお問い合わせは工業製品事業本

20−

部省エネ製品技術開発部までお願いいたします。

−＊「TOMBO」はニチアス㈱の登録商標または商標です。
＊「セラカバー」はニチアス㈱の登録商標です。
＊本稿の測定値は参考値であり保証値ではありません。

ニチアス技術時報

2018 No. 2

3