［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方２号機 洗浄排水蒸発装置ドレン配管貫通穴の確認について
29.５.15
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
異常の概要 発生日時
発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２９年５月１５日８時５４分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
5 月 15 日(月)９時 22 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定期検査中の伊方発電所２号機において、巡視点検中の運転員が、２号機洗浄排水蒸発装置のドレン配管に付着物があることを確認した。
２ 保修員が現場確認したところ、５月 15 日(月)８時 54 分、当該配管に貫通穴を確認した。
３ 本事象による外部への放射能の影響はない。
４ 今後、詳細を調査する。
［その後の状況等］
５月 15 日(月)14 時 27 分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後の調査の結果、当該配管直下の床面にも漏えい跡があり、配管付着物および床表面の放射能を測定した結果、検出限界未満であることを確認した。
２ 漏えい跡の床面状況から、漏えいした水の量は約３リットルと推定された。
３ 当該部については隔離を実施しており、今後漏えいの可能性はない。
４ 当該部近傍の配管サポート部にも付着物を確認しており、作業準備が整い次第、状況を確認する。
５ ２号機洗浄排水蒸発装置のドレン配管を目視で確認し、その他には付着物や漏えい跡がないことを確認した。
６ 今後、引き続き漏えいした原因を詳細調査する。
県としては、原子力センター職員が伊方発電所に立ち入り、現場の状況を確認しています。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事故発生時の状況］
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
運転中（出力 103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日
発

信当該

伊方発電所号 機

１号機

５月１５日

(月報)

９時

２２分

門屋
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

平成 28年5月10日

1.出力MWにて(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

定期 検 査中 ）2.第２３回発生時
運 転 終 了 （ 第 28回
状 況機

発 電 所 情（お知らせ）

平成２９年者(定格出力)

方

設備トラブル
１．発生日時：
２．場所：

５月

・

定期検査中
人身事故

１５日

８時

・

地震

５４分

・

その他

頃

２号機原子炉補助建家４階（管理区域）

発 生 状 況３．状
況：概要
定期検査中の伊方発電所２号機において、巡視点検中の運転員が、２号機洗浄排水蒸発装置のドレン配管に付着物があることを確認したことから、保修員が現場確認したところ、８時５４分、当該配管に貫通穴を確認しました。
本事象による外部への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中伊発信年月日
発信

当該

平成２９年

者

伊方発電所号 機

１号機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
(月)

１４時

２７分

増田
２号機（５６６ＭＷ）･３号機（８９０ＭＷ）

平成 28年5月10日

1.出力
MWにて
(通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中)

定期 検 査中 ）2.第２３回発生時
運 転 終 了 （ 第 28回状 況機

５月１５日

設備トラブル
１．発生日時：
２．場

所：

５月

・

定期検査中
人身事故

１５日

８時

・

地震

５４分

・その他

頃

２号機原子炉補助建家４階（管理区域）

３．状
況：発 生 状 況
定期検査中の伊方発電所２号機において、巡視点検中の運転員が、概
要
２号機洗浄排水蒸発装置のドレン配管に付着物があることを確認したことから、保修員が現場確認したところ、８時５４分、当該配管に貫通穴を確認しました。
本事象による外部への放射能の影響はありません。
今後、詳細を調査します。
【第１報にてお知らせ済み】
その後の調査の結果、当該配管直下の床面にも漏えい跡があり、配管付着物および床表面の放射能を測定した結果、検出限界未満であることを確認しました。
漏えい跡の床面状況から、漏えいした水の量は約３リットルと推定されました。
当該部については隔離を実施しており、今後漏えいの可能性はありません。
また、当該部近傍の配管サポート部にも付着物を確認しており、作業準備が整い次第、状況を確認します。
２号機洗浄排水蒸発装置のドレン配管を目視で確認し、その他には付着物や漏えい跡がないことを確認しました。
今後、引き続き漏えいした原因を詳細調査します。

運転状況

備考

１号機：平成２８年５月１０日運転終了（第 28 回定期検査中）
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

廃液貯蔵タンク

当該箇所

洗濯排水等

蒸発器

洗浄排水蒸発装置

濃縮液ポンプ

加熱器

伊方発電所２号機 洗浄排水処理系統概略図

アスファルト固化装置

洗浄排水
蒸留水タンク

添付資料-2

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

★

○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞洗浄排水蒸発装置
ドレン配管貫通穴の確認

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

発電機

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧給水加熱器○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

循環水ポンプ

放水口

取水口

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

状況確認中貫通穴

用語の解説

○洗浄排水蒸発装置
放射線管理区域内の使用済作業服の洗濯排水等を蒸発濃縮し、減容する装置。

○隔離
配管や設備の点検等のため、弁を閉めたり電源を切りとすることにより、系統から切り離した状態にすること。

○配管サポート
配管を、床や壁に固定するための支持する構造物。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成29年05月15日（月）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
8:40
8:50
9:00
9:10 降雨時 降雨時以外
測定局
時刻 8:3017モニタリングステーション（九町越）1717171743
1916161616
17モニタリングポスト伊方越
41
19
愛 モニタリングポスト湊浦
15
1616
16
16
36
18
モニタリングポスト川永田
21
2122222245
24媛
モニタリングポスト九町
22222221
22
44
24
15
15
1415
15
4217
県 モニタリングポスト大成
モニタリングポスト豊之浦
24
23
27
23
24
23
50
25
25
25
24
26
59
29
モニタリングポスト加周
1616
16
16
1639
18
四 モニタリングステーション
1515
1515
1442
16
国 モニタリングポストNo.1
1514141414
41
16
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.313121212134014㈱ モニタリングポストNo.414141414144116(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成26、27年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
0.140
人
工放
射
線

0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）