［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機海水淡水化装置塩酸注入配管からの塩酸の漏えいについて
27.３.10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 － ]２７年２月１０日１５時１７分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
２月10日(火)16時21分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ２月10日（火）15時06分頃、伊方３号機の海水淡水化装置建屋内において、逆浸透膜入口海水のペーハー（ｐＨ）が上昇し、15時10分に海水淡水化装置を停止させた。
２ その後、15時17分頃、運転員が現場を確認したところ、配管フランジ付近から、塩酸が漏えいしていることを確認した。
３ 現在は、漏えいは停止している。
４ 今後、詳細に調査する。
５ 本事象による環境への影響はない。
［その後の状況等］
２月10日(火)22時35分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ 調査の結果、海水淡水化装置Ｂ号機に塩酸を注入するラインの配管部（注入弁フランジ部の下流約４ｃｍのところ）から漏えいしていることを確認した。
２ 漏えいした塩酸については、全量（約14リットル）を回収した。
３ 今後、総合排水処理装置にて処理する。
４ 本事象による環境への影響はなく、海水淡水化装置Ａ号機の運転により必要な淡水を確保できることからプラントへの影響はない。
５ 今後、漏えいの原因について詳細に調査する。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、その後の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値［事故発生時の状況］％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２７年

２月１０日

発

伊方発電所

佐藤信

者

当 該 機号 機（ 火 ）

１６時

２１分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第１３ 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概要地

震

１．発生日時：

２月１０日１５時１７分

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：・ その他

海水淡水化装置建屋

本日１５時０６分頃、３号機の海水淡水化装置建屋内において、逆浸透膜入口海水のペーハー（ｐＨ）が上昇し、１５時１０分に海水淡水化装置を停止させました。
その後、１５時１７分頃、運転員が現場を確認したところ、配管フランジ付近から、塩酸が漏えいしていることを確認しました。
現在は、漏えいは停止しています。
今後、詳細を調査することとします。
なお、本事象による環境への影響はありません。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２７年

２月１０日

発

伊方発電所

松本信

者

当 該 機

号 機

（ 火 ） ２２時３５分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

発生時 １．出力
MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）
状 況 ２．第１３ 回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・

発生状況
概要地

震

１．発生日時：

２月１０日１５時１７分

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：・ その他

海水淡水化装置建屋

本日１５時０６分頃、３号機の海水淡水化装置建屋内において、逆浸透膜入口海水のペーハー（ｐＨ）が上昇し、１５時１０分に海水淡水化装置を停止させました。
その後、１５時１７分頃、運転員が現場を確認したところ、配管フランジ付近から、塩酸が漏えいしていることを確認しました。
現在は、漏えいは停止しています。
今後、詳細を調査することとします。
【第１報にてお知らせ済み】
調査の結果、海水淡水化装置Ｂ号機に塩酸を注入するラインの配管部（注入弁フランジ部の下流約４ｃｍのところ）から漏えいしていることを確認しました。漏えいした塩酸については、全量（約１４リットル）を回収しました。今後、総合排水処理装置にて処理します。
本事象による環境への影響はなく、海水淡水化装置Ａ号機の運転により必要な淡水を確保できることからプラントへの影響もありません。
今後、漏えいの原因について詳細に調査します。
※海水淡水化装置とは、海水から淡水を製造する装置であり、Ａ／Ｂ号機の２系統設置している。また、当該装置は海水のｐＨを調整するために塩酸を注入している。

運転状況

備考

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

海水ピット

Ｐ

二層
ろ過器

ポリ
ッシン
グ
ろ過器

ろ過海水槽

Ｐ

透過水槽

Ｐ

濃縮海水排水ポンプ

濃縮海水槽

逆浸透膜

漏えい箇所

Ｐ

塩酸注入ポンプ

塩酸貯槽

放水口

純水装置

逆洗排水槽

使用済
燃料

使用済燃料ピット○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

充てんポンプＭ

余熱除去冷却器

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。
○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

雑固体焼却設備
焼却炉○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

（ 高圧 タービ ン へ ）格納容器スプレイ

原子炉格納容器＜管理区域内＞○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

低圧
給水加熱器

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

発電機

循環水ポンプ

放水口

取水口

★

からの塩酸の漏えい

伊方３号機海水淡水化装置塩酸注入配管

主給水ポンプ

高圧給水加熱器

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

復水ポンプ

低圧タービン○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

高圧タービン

：管理区域：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]［凡例］

伊方発電所 基本系統図

①
①海水淡水
水化装置建
建屋内の塩塩酸の漏えい状況
況海水淡水
水化装置建
建屋
内の床にに塩酸が漏
漏えい（黄色色の液体がが塩酸。漏ええい範囲： 約２ｍ×２．８ｍ）②②配管かららの漏えい
い箇所

塩酸の漏漏えい箇所（注入弁弁フランジジ部の下流約約４ｃｍののところ）

③
③漏えい箇
箇所の確認
認状況

配管に水を充てんし、配管管からの漏漏えい箇所をを確認

用語の解説○海水淡水化装置
発電所のプラント用水及び生活雑用水に使用する真水（淡水）を海水から製造する装置であり、３号機にはＡ／Ｂ号機の２系統設置している。また、当該装置は海水のｐＨを調整するために塩酸を注入している。

○逆浸透膜
ろ過膜の一種であり、水をとおしイオンや塩類など水以外の不純物は透過しない性質をもつ膜のことである。中空糸状に加工し２重管内に充てんしており、逆浸透膜に海水を供給し、透過水と濃縮海水に分離して脱塩する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成27年2月10日（火）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 降雨時 降雨時以外
モニタリングステーション（九町越）17171716164619
モニタリングポスト伊方越
17171616164321
愛 モニタリングポスト九町
2121222121
48
26
モニタリングポスト湊浦
151514151438
18
媛
モニタリングポスト川永田
21202121214925
2424242423
県 モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
25252526
26
モニタリングポスト大成
141414141440
20
四 モニタリングステーション
18141414141443
国 モニタリングポストNo.1
13141313134217
電 モニタリングポストNo.2
力 モニタリングポストNo.3
1212
4315121212㈱ モニタリングポストNo.4
1313131313
4217(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（平成23、24年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140人工放
射線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100ミリシーベルト

50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）