【ESS-T3シリーズ】 基本形 + エコキュート（系統側接続）
系統 単相3線 100/200V
UNW

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

UNW

U

標準分電盤【現調品】※エコキュートの配線接続の詳細はエコキュートの施工マニュアルを参照してください。

K

KWH※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。
※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

LL

WH

スマートメーター:PF管コネクタ(新規に分電盤を設置する場合)

契約ブレーカまたはMCCB75AT以下※必ず契約ブレーカの有無を確認してください。
逆潮流防止用CT (付属品)
契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器（MCCB）の設置が必須になります。

WN

幹線ケーブル２

主幹ブレーカ
75AT

スマートメーターを設置している場合

入

中継BOX

家庭負荷

エコキュート用ブレーカ

エコキュート分岐ブレーカ入入

入V2H

系統/自立BT

BTー ＋ ー ＋ FG

家庭負荷

E U N W
中継ケーブルエコキュート用ケーブル２

蓄電システム用ブレーカ（ELCB）

幹線ケーブル１C種接地
エコキュート用ケーブル1PV4

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

系統/自立BTー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーBT

V2H DIST＋ー＋ ー＋ー＋ ーACCTPVCTREMOTE＋Φ28

Φ28

Φ28
Φ28

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電転電

LANケーブルーE U N W

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

蓄電池ブレーカ

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

V2H BT

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)PV4

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV2 PV3系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)PV1

分電盤通信ケーブル

PV3

AC_CTケーブル

PV2

リモコンケーブル

PV1ー ＋蓄電池通信ケーブル
BT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28【注意事項】
・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。
【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
最大90Aを超える場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

ネットワーク・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。
・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
太陽電池

z
C種接地

太陽電池架台

太陽電池

太陽電池

太陽電池

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

c51-1

【ESS-T3シリーズ】 基本形 + エコキュート（負荷側接続）
契約ブレーカ（MCCB）※この配線例においてはMCCBは省略可能です。

系統 単相3線 100/200V
UNW

逆潮流防止用CT (付属品)

自動切替開閉器(ES-B8T)【定格90A】

UNW

U

標準分電盤【現調品】

KKWH※近くのΦの数値はPF管の穴径を示す。
※エコキュート ： 自然冷媒ヒートポンプ給湯機

LLWH

スマートメーター:PF管コネクタ(新規に分電盤を設置する場合)

エコキュート用ケーブル1WN※エコキュートの配線接続の詳細はエコキュートの施工マニュアルを参照してください。

幹線ケーブル２

主幹ブレーカ
75AT

スマートメーターを設置している場合

入

中継BOX

家庭負荷

エコキュート用ブレーカ

エコキュート分岐ブレーカ

入入

入

V2H

系統/自立

BT

BTー ＋ ー ＋ FG

家庭負荷

E U N W
中継ケーブル

エコキュート用ケーブル２

蓄電システム用ブレーカ（ELCB）

幹線ケーブル１

C種接地

PV4

パワーコンディショナ(ES-T3＊)

系統/自立

BT

ー ＋ ー ＋ FG＋ー＋ー＋ーBT

V2H DIST＋ー＋ ー＋ー＋ ーACCTPVCTREMOTE＋

Φ28

Φ28

Φ28
Φ28

増設蓄電池ユニット(ES-T3L＊[4.9kWh] /ES-T3X＊[7.4 kWh])蓄電池ユニット

室内リモコン(ES-R6＊)

ルーター等(ES-T3S＊[4.9kWh] /ES-T3M＊[7.4 kWh])

PVケーブル1～4( ～40m：CV2sq×2CまたはHCV2sq×2C
40～70m：CV3.5sq×2CまたはHCV3.5sq×2C)

電源 充電/放太陽光発自立運 点検 リセット
電転電LANケーブル

ーE U N W

PCS_FG線 (IV5.5sq以上)- +蓄電池ケーブル(～20m：CV8sq×2C、20～30m：CV14sq×2C)

蓄電池ブレーカ

蓄電池増設通信ハーネス (付属品)

V2H BT

蓄電池増設電力ハーネス (付属品)PV4

増設BT_FG線(IV5.5sq以上)

PV2 PV3系統/自立ケーブル(～20m：CV8sq×3C、20～40m：CV14sq×3C)

PV1分電盤通信ケーブル

PV3

AC_CTケーブル

PV2

リモコンケーブル

PV1ー ＋蓄電池通信ケーブルBT_FG線 (IV5.5sq以上)

Φ28【注意事項】
・自動切替開閉器に流れる電流は最大90Aとなるようにしてください。
【主幹ブレーカの定格電流が60ATより大きい場合】
家庭負荷の消費電流と充電電流の合計が90Aを超えるおそれがあります。
契約容量設定または最大充電電力設定で充電電力を制限してください。
最大90Aを超える場合は「基本形 + 増設用分電盤」を参照してください。

ネットワーク・パワーコンディショナの筐体にはC種接地を施してください。
・パワーコンディショナの筐体接地と太陽電池の架台接地は別々の独立した接地棒に接続してください。
(外部ノイズにより、パワーコンディショナの誤動作やテレビ、ラジオ、無線機器等への電波障害を引き起こすおそれがあります。)
太陽電池

z
C種接地

太陽電池架台

太陽電池

太陽電池

太陽電池

・送り配線、渡り配線はブレーカ等の許容電流、発熱などを十分考慮してください。
・施工後、盤内の清掃を行い、切り屑等を取り除いてください。
・AC_CTは、設置後に「L」の表記が電力会社側になっていることを確認してください。
・最新の情報は、ニチコンホームページをご確認ください。

c51-2