タカギ

NYDA0127AAA

混合栓施工説明書

蛇口一体型浄水器

水漏れで、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがありますLC■施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
■ここに示した「安全上のご注意」は状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■施工完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、取扱説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。
■給排水管工事は専門業者でお願いいたします。

安全上のご注意

製品を落としたり、強い力や衝 止水栓にネジ式カプラを 高水圧地区では減圧弁を設置撃を与えたりしないでください。 取り付けた際、接続部など してください。
から水漏れがないことを確認してください。
ネジ式カプラ水栓および各接続部は浮きや緩みがないように、しっかり固定してください。
各接続部が確実に固定されていないと水栓が傾いたり、水漏れが発生するおそれがあります。

減圧弁

しっかり固定！

※設置条件参照

製品を安全に正しくお使いいただく前に施工前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

絵表示について注意

AI

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容
をよく理解してから本文をお読みください。

警告
注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。

記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

記号は、触れてはいけない「接触禁止」を示しています。

定期的に止水栓取り付け箇所や給水管、給湯管との接続箇所の点検がされていないと、吐水量調節や万一の漏水発生時に発見が遅れるおそれがあります。
各接続箇所の確認が行
えな い 場 合 は 、確 認しやすい位置に点検ができる窓（点検口）を設置してください。

銅管を曲げる際は、銅管が水栓部末端で折れ曲がらないよ
う指を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。
水栓部末端

タンクレス仕様施工完了後は、水栓および各接続部から水漏れがないことを確認してください。

冬期に施工完了し、お客様にお引き渡しするまでの間、凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防処置を行ってください。
（水栓に水抜き構造のあるものは水を抜いておいてください）

記号は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。
寒冷地仕様

警告
・本品は屋内設置用です。屋外では使用しないでください。・修理技術者以外の人は、水栓内部を分解しないでください。
・必ず製品に付属の部品を使用して施工してください。
・この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。

外観寸法図

やけどをするおそれがあります
湯水を逆に配 管しないでください。

他所の水栓の使用などにより水 給湯に蒸気を使用しないでくだ
圧変動が起こり、湯を使用中に さい。
湯温が急上昇することがあります。

湯側の配管には手を触れないでください。

蒸

水

やけどや家財などをぬらす
財産損害発生のおそれがあります

気故障の原因になります
給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると製品の破損や変形により、機能を損なうおそれがあります。

湯120
（吐水時）

取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

水漏れで、家財などをぬらす
財産損害発生のおそれがあります
新設の場合、水栓を取り付ける前に、給水側・給湯側配管内のゴミなどを完全に洗い流してください。

161
144
（止水時）
（吐水時）

付属品
※仕様によっては、付属しない部品があります。

Ｃ形リング
（赤色）

水栓部

パッキン(内蔵）※紛失注意

ワンタッチカプラ水 栓・付 属 品

パッキン(内蔵）※紛失注意

ホースストッパー

水抜き継手

タグ

吊り下げ袋

ビス

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。
※吊り下げ袋は仕様により付属しない場合があります。

パッキン(内蔵）※紛失注意※タンクレス仕様には付属しません。

逆止弁付き
水抜き継手

※水抜き継手は仕様によりどちらかになります。

保護材：
ワンタッチカプ ラ の取り付け前まで、はずさないでください。
保護材：
天板の取付穴に通す前にはずしてください。

水受けボックス

準備する部品

その他
施工説明書※タンクレス仕様には付属しません。

ブレードホース

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。

吐水量調節および器具の点検を容易にするために、別途止水栓を必ず用意してください。
※ネジ規格はG1/2です。

取扱説明書

タグ

ネジ式カプラ10°
G１/２

ワンタッチカプラを右図の位置（固定ネジの下）にして、水栓固定ナット、ワッシャー、パッキン1枚を固定ネジから切込みタグはずします（もう1枚のパッキンは残しておきます）。ブレードホース
先端の保護材も取りは パッキンずします（その他の保護材は、はずさないで 固定ネジください）。
パッキン※ワンタッチカプラが右図の位置にないと水栓固定ナット、ワッシャー、パッキンが取りはずせません。
※切込みタグはフレキ
シブルホースから取りはずさないでください（ワンタッチカプ
ラの位置を固定するために必要です）。

ワンタッチカプラ
ワッシャー

1-❸水栓部の取り付け水栓部の下面にパッキン１枚（※１）
が付いていることを確認し、ワンタッチカプラを右図の位置（固定ネジの下）にした状態で、天板の取付穴に水栓部を差し込みます。
パッキン、ワッシャー、水栓固定ナッ
トの順に水栓部に通し、水栓固定ナットを矢印の方向に締め込み、固定正面ネジに仮止めします。
水栓部下の「takagi」
ロゴが正面を パッキン※1
向くように合わせたあと、水栓固定 固定ネジナットを十分に締め込み、スパウトホルダーが左右に動くことを確認 パッキンしてください（微調整の際は、水栓 ワンタッチ固定ナットを少し緩め調整してくだ カプラ
さい。調整後は混合栓用締付工具 ワッシャーで増し締めしてください）。

ブレードホース

水 栓 固 定 ナットを締め込 んだ状 態で向きの調整をしないでください。
天 板に水 栓 部を取り付ける際 、不 安 定な場合は「あて木」などで補強を行ってください。

天板※ワンタッチカプラが右図の位置に ナット
銅管ないと水栓固定ナット、ワッシャー、 銅管（湯水混合）（湯側）パッキンが取り付けられません。
※切込みタグはフレキシブルホースから取りはずさないでください
銅管（ワンタッチカプラの位置を固定 水栓固定ナット （水側）切り欠き部分するために必要です）。
※寒冷地仕様の場合、ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。
フレキシブルホースの末端が図のワンタッチカプラの位置となります。

水 漏 れで 、家 財 などをぬらす 財 産
損害発生のおそれがあります

混合栓用
締付工具

水栓固定ナットは混合栓用締付工具を使用して、しっかり締め込んでください。

39（対辺38㎜用）

1-❹止水栓にネジ式カプラを取り付ける①ネジ式カプラの C形リングをはずし、黒ナットを「ゆるむ→」方へ止まるまで回します。

②止水栓にネジ式カプラを取り付けます。
※ネジ式カプラは平行ネジ（Gネジ）です。
※止水栓がテーパーネジ(Rネジ)の場合は、テーパーネジ（Rネジ)用アダプターを使用してください。

ネジ式カプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。

ネジ式カプラパッキン

1-❶水道配管の止水栓を閉め水抜きを行う 配管部の止水栓などにより通水を止めて、水抜きを行います。

【要確認】
通常仕様・・・逆止弁あり寒冷地仕様・・・逆止弁なし

止水栓
C 形リング

水漏れの原因になります

止水栓

スパウト
ホルダー

水栓固定

水栓固定
ナット

※寒冷地仕様の場合、ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。
フレキシブルホースの末端が図のワンタッチカプラの位置となります。

止水栓（例）●シンク下の止水栓

切込みタグ

ワンタッチカプラ

黒ナット●マンションなどの中高層住宅の止水栓ボックス

10°

破損の原因となります

1. 施工方法

5〜1０(参考値)

20０※給水圧力と給湯圧力は圧力差が少ない程、温度調節が容易になります。
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。温泉水など異物を多く含む水には使用できません。

●ハンドル式2０〜3０(参考値)

３7０

タグ

■給水・給湯圧力範囲は動水圧0.05MPa〜静水圧0.75MPaです。この圧力範囲内で使用してください。
推奨圧力は静水圧0.2MPa〜0.3MPaです。給水圧力が静水圧0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で静水圧0.2MPa程度の適正圧力に減圧してください。ただし、給湯圧力は給水圧より高くならないように設定してください。
■給水・給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

●キー式

水栓部末端から40（参考値）

20°

設置条件
■水圧条件

※最大取付厚３0０

寒冷地仕様のみ

ワンタッチカプラ※銅管（湯水混合）の曲げ位置30

2０〜3０(参考値)1-❷水栓固定ナット、ワッシャー、パッキンを取りはずす

切込みタグ：
浄水器部の取り付け前まで、はずさないでください。

品質表示/節湯C1タグ：
施工完了後、水栓に取り付けておいてください。

251

G１/２

部品の確認

ロックス（白いひも）：
水 栓 部 へ 取り付 け前まで、はずさないでください。

タンクレス仕様151

水栓部末端から40（参考値）

３５０12※品番によって右側・左側設置があります。
取り付けの際は注意してください。

317

１０°

※銅管（湯水混合）の曲げ位置

止水栓

保護材：浄水器部の取り付
け 前まで 、はず さないでください。

86

水60℃以下浄水器部

右側設置 左75°
・右10°

シンク

注意

水抜き継手（または逆止弁付き水抜き継手）
は水抜き以外の目的で開けないでください（寒冷地仕様のみ）。また、湯側の水抜きをする場合は、事前に湯側で吐水して、高温の湯が出ないことを確認してから水抜きを行ってください。

右左側設置 左10°
・右75°

通常仕様
湯左

※仕様によってスパウト回転角度が変わります。

平行ネジにはシールテープを巻かないでください。
止水栓にネジ式カプラを取り付けた際、十分にネジ式カプラが締め込まれているか確認してください。

逆止弁1-❺銅管（湯側・水側）を曲げてネジ式カプラとブレードホースを接合する

銅管を曲げる際の注意点

注意 おそれがあります

水漏れで、家財などをぬらす財産損害発生の①銅管（湯側・水側）を水栓部末端から10〜20㎜の位置で曲げます。

寒冷地仕様の場合②銅管（湯水混合）を正面からみて20°右に曲げます。

①フレキシブルホースに水抜き継手を回して取り付けます。

銅管（湯水混合）銅管を曲げる際は、銅管が水栓部末端で折れ曲がらないよう指を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。

銅管(湯水混合)の曲げ位置
水栓部末端から40(参考値）

水栓部末端

銅管(湯側・水側)の曲げ位置
水栓部末端から10〜20(参考値）

C形リング
（赤色）

③ワンタッチカプラ※パッキン内蔵

20〜30
（参考値）

③ネジ式カプラの赤いシー ル が 見えなくなるまで黒ナットを締めます。

④C形リングをネジ式カプラの青色の溝にはめ込みます。

②
③

黒ナット

C 形リング

ネジ式カプラC 形リングタグ

赤いシール

C形リングタグは全施工完了後、取りはずしてください。

※水抜き継手は、仕様によってどちらかになります。

水漏れの原因になります●フレキシブルホース、水抜き継手、ワンタッチカプラの接続には適切な工具を使用し、締め込み後は十分に締め込まれているか確認してください。
●接続後は必ずフレキシブルホースを引っ張って、はずれないことを確認してください。

半径60㎜以上①ブレードホースの折れに注意してください。
①②ブレードホースを最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げて使用すると、ブレードホ半径ースが折れることがあり、折れた部分で早60㎜以上期破壊を生じる可能性があります。施工時には最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げないように、注意してください。
②ブレードホース端面から極端に屈曲して、施工しないでください。
半径③ブレードホース同士の不要な接触は避け60㎜以上てください。外部補強層の摩耗による外傷でブレードホースの性能が劣化するおそれがあります。

確認

右に曲げます。
※銅管を曲げるときは、折り曲げ位置にご注意ください。銅管ガイドが銅管からはずれ、フレキシブルホースがスムーズに取り扱えない可能性があります。

取り付けの間隔が狭く、標準のブレードホースが 屈 曲してしまう場合は、別売りのブレードホース延長セットを用いて屈曲しないよう、図の様に取り付けてください。

C形リング
（赤色）

カチッ

②確認

ワンタッチカプラ①銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込んだあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。

●必ず上記の手順に従って、C形リングをワンタッチカプラに取り付けてください。●接続後は必ずフレキシブルホースを引っ張って、はずれないことを確認してください。

1- ❾浄水器部を取り付ける

奥に曲げ、止水栓や他部位に接触しないようにします。

①浄水器部根元にあるロックス（白いひも）
浄水器部のグリップ部は薄い構造です。落下するとを引っ張り、ストッパーを引き抜きます。
変形し、水栓部に取り付けできないおそれがありその後、ストッパーからロックス（白います。取り扱いには十分に注意してください。
ひも）をハサミなどで切って取りはずしておきます。
④切込みタグを取りはずし、浄水器部の②フレキシブルホース先端を浄水器部に※ストッパーを引き抜く際に、凹みと水栓部の突起の位置を合わせて差し込みます。
ロックス（白いひも）がはずれたときは、浄水器部を取り付けます。
③浄水器部根元にストッパーを差し込みマイナスドライバーなどをストッパーにます。その後、フレキシブルホースを引っ掛けて引き抜いてください。
引っ張って浄水器部から抜けないことを確認します。
※ストッパーは図の向きで差し込んでく凹みださい。

③●水漏れ事故防止のため、当社製水栓金具以外のものに取り付けないでください。
●正しく設置されていない場合、漏水およびフレキシブルホースの操作性が悪くなる原因となります。
●水栓部から水が多量に入った場合は、水受けボックスを取りはずし、滞留水を捨ててください。
●フレキシブルホースが最も引き出された状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスから外に出ないようにホースストッパーの位置を調節してください。
●変形するおそれがあります。
４０℃以上にならない場所に設置してください。

〈 水受けボックス設置位置の目安 〉

通常仕様の場合

設置位置一覧表

寒冷地仕様(逆止弁付き水抜き継手)の場合

325㎜
1,300㎜

寒冷地仕様①フレキシブルホースを引き出し、先端（浄水器部接続側）のストレーナキャップを取りはずします。
※キャップからストレー ナが 脱 落しないよう注意してください。

レバーハンドルOリング

フレキシブルホース

ストレーナキャップ

フレキシブル
ホース先端の保護材を取りはずします。

〈 ホースストッパー設置位置の目安 〉
ホースストッパー

ストレーナキャップはフレキシブルホースに確実に取り付けてください。

フレキシブルホースを挟み込みます。
ホースストッパー

設置位置一覧表Ⓑ

水漏れの原因になります

吐水が飛び散らないよう注意してください。

フレキシブル 設置位置Ⓑ
ホースの長さ
通常仕様
寒冷地仕様

435㎜
1,300㎜

460㎜

寒冷地仕様

460㎜

（逆止弁付き水抜き継手）

ホースストッパー取り付け上の注意点

浄水器部の引き出しすぎにより、フレキシブルホースが元の位置に戻らないおそれがあります。フレキシブルホースが元の位置に戻るように、引き出し長さをホースストッパーで調節してください。
なお、水受けボックスをご使用の場合は、 ホースストッパー
フレキシブルホースが最も引き出された状 態で、フレキシブ ルホースの 最 下端が水受けボックスから外に出ないよ フレキシブル
ホース
うにホースストッパーの位置を調節して水受けボックスください。

2-❶引き出し・収納がスムーズに行えるか確認する

浄水器部の引き出し、収納を数回行い、正常に戻ることを確認してください。
スムーズに出し入れできないときは、
フレキシブルホースが給水・給湯の銅管部や、水受けボックスに干渉している場合があります。位置を調整してフレキシブルホースの通浄水器部る空間を確保してください。

2-❷止水栓で吐水量を調節する

使用時、水側全開および湯側全開のときの 吐 水 量 が 最 適とな るように 水 側・湯側の2つの止水栓を調節してください。

②

2-❸各接続部の水漏れがないかチェックする
レバーハンドルを閉じて水栓および各接続部から水漏れがないことを確認してください。
（給水側、給湯側に水圧がかかった状態で確認してください）

レバーハンドル
止水栓

寒冷地仕様

（湯側）
（水側）

2-❹水栓部がガタついていないかチェックする※設置位置Ⓐには天板の厚みが含まれています。

床面③フレキシブルホース先端にストレーナキャップを取り付けます。
※Oリングにゴミが付着しないように注意してください。

②レバーハンドルを吐水の状態にして前後に振り、給水・給湯管内のゴミなどを完全に洗い流します。その後レバーハンドルを止水の状態にしてください。

345㎜
355㎜

（逆止弁付き水抜き継手）①

寒冷地仕様の場合

フレキシブル 設置位置Ⓐ
ホースの長さ
通常仕様

90㎜

10°

2 . 取り付けが終わったら

1- ❿水受けボックスを設置する場合

寒冷地仕様

5〜1０(参考値)

1- ❽浄水器部を取り付ける前に給水管内のゴミなどを洗い流す

水栓部

ロックス（白いひも）

250㎜

2０〜3０(参考値)

レバーハンドルが閉じていることを確認してから、配管部およびシンク下の止水栓（湯側・水側）を開けます。

突起②天板

銅管（湯水混合）1- ❼水道配管の止水栓を開ける

浄水器部

Ⓐ

銅管（湯水混合）10°1-⓫ホースストッパーを取り付ける破損のおそれがあります

ストッパー

水栓部末端から40（参考値）

2. 銅管（湯水混合）を正面からみて10°

水漏れの原因になります

フレキシブルホース※銅管（湯水混合）の曲げ位置

フレキシブルホースの出し入れを繰り返して、止水栓および他部位に干渉しないことを確認してください。

②C形リングをワンタッチカプラに取り付けます。C形リングの取り付けは、必ずワンタッチカプラと銅管を接続したあとに行ってください。先にC形リングを取り付けるとワンタッチカプラを銅管へ接続できません。C形リングを取り付けたあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを再度確認します。
（接続が不完全な場合、漏水の原因となります）

①

2. 側面

1. 正面

1. 銅管（湯水混合）を正面からみて10°狭い③

ワンタッチカプラと銅管の接続方法

確認①③ 銅 管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込んだあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。
④C形リングをワンタッチカプラに取り付けます。C形リングの取り付けは、必ずワンタッチカプラと銅管を接続したあとに行ってください。先にC形リングを取り付けるとワンタッチカプラを銅 管へ接続できません。C形リングを取り付けたあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを再度確認します。
（接続が不完全な場合、漏水の原因となります）

銅管(湯水混合)を曲げて、フレキシブルホースが止水栓に接触しないようにする

1-❻フレキシブルホースを吐水口側の銅管(湯水混合)に取り付ける

銅管（湯水混合）

逆止弁付き
水抜き継手

タンクレス仕様の施工の仕方

水が出なくなるおそれがあります

銅管先端の保護材を取りはずします。

②水抜き継手にワンタッチカプラを回して取り付けます。

フレキシブルホース

ブレードホース ( 湯側・水側 ) の施工上の注意点①フレキシブルホースをシンク下に引き出して、銅管(湯水混合)にワンタッチカプラを接続します。

パッキン

ワンタッチカプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。
パッキン

水抜き継手

水抜き継手
※パッキン内蔵完成図

ブレードホースを、ブレードホースに貼られているシールの白い線まで差し込んでいる。
ネジ式カプラの青色の溝にC形リングがはまっている。
赤いシールが見えない位置まで黒ナットが下がっている。

④

②

20°
シールの②ブレードホースを、ブレードホースに貼ら 白い線れているシー ル の 白
ブレード
い 線までネジ 式カプホースラに差し込みます。

水抜き継手の中のパッキンが脱落していないか確認してください。

水栓部にガタつきがある場合は、水栓固定ナットを回し、締め込んでください。

③④

施工完了後のお願い

壁水栓固定ナット●取扱説明書・施工説明書・吊り下げ袋はお客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。
●品質表示/節湯C1タグは水栓に取り付けておいてください。

床

フレキシブルホースが水受けボックスの中に収まるように水受 けボックスの 高さを調 節します。

調節した位置でフレキシブルホースを抜き、ビス取り付け位 置を図のようにペンなどでマーキングします。

⑤

フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方【収納】

フレキシブルホースを収納します。

壁

水 受けボックスを下に引 いて固定します。

床

マーキングした位置にドライバーでビスを取り付けます。
ビ スは 水 受 けボックスの 厚 み分残して締め込んでください。

水受けボックスの穴をビスに通します。

【取りはずし】左図のようにして水受けボックスを②持ち上げ、（①）手前に引いて、① （②）取りはずします。

免責事項

以下の事項にて発生した損失や損害に対して株式会社タカギは一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
ご使用はお客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。
1. 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
2. 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合。
3. 電気・給水などの供給で指定された以外の環境に起因する故障および損傷。
4. 自然現象や住環境に起因する結露、染み出し・かびなどの現象。
5. 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

■アフターサービスについて破損した部分の交換や設置、使用上のご不明な点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは
タカギ・コミュニケーションセンター

通話料
無 料

受付時間 8：30 〜 18：00（年中無休）＊受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

https://www.takagi.co.jp/