タカギ

131000LS1AQ02

混合栓施工説明書

蛇口一体型浄水器

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがありますLS■施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
■ここに示した「安全上のご注意」は状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■施工完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、取扱説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。
■給排水管工事は専門業者でお願い致します。

安全上のご注意

製品を落としたり、強い力や衝 止水栓にネジ式カプラを 高水圧地区では減圧弁を設置 水栓及び各接続部は浮きや緩みがないよう撃を与えたりしないでください。 取り付けた際、接続部など してください。に、しっかり固定してください。各接続部がから水漏れがないことを確実に固定されていないと水栓が傾いた確認してください。
り、水漏れが発生するおそれがあります。
ネジ式カプラ減圧弁

施工前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告
注意 この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。

記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

定期的に止水栓取り付け箇所や給水管、給湯管との接続箇所の点検がされていないと、水量調節や万一の漏水発生時に発見が遅れるおそれが あります。各 接 続 箇 所 の 確 認が 行なえない 場 合は、確認しやすい位置に点検ができる窓（点検口）を設置してください。

冬期に施工完了し、お客様にお引き渡しするまでの間、凍結による破損が予想されますので、水抜きなどの予防処置を行ってください（水栓に水抜き構造のあるものは水を抜いておいてください）。

記号は、触れてはいけない「接触禁止」を示しています。

記号は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

寒冷地仕様

外観寸法図

やけどをするおそれがあります
他所の水栓の使用などにより水 給湯に蒸気を使用しないでくだ圧変動が起こり、湯を使用中に さい。
湯温が急上昇することがあります。

湯側の配管には手を触れないでください。

取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）

蒸水

やけどや家財などを濡らす
財産損害発生のおそれがあります
水抜き継手（または逆止弁付き水抜き継手）
は水抜き以外の目的で開けないでください（寒冷地仕様のみ）。また、湯側の水抜きをする場合は、事前に湯側で吐水して、高温の湯が出ないことを確認してから水抜きを行ってください。

気湯

給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると浄水カートリッジが破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。

282(止水時)325(吐水時)

１０°261（湯水混合）の曲げ位置※銅管取付面から90（参考値）

３５０

G１/２

※仕様によっては、付属しない部品があります。

パッキン(内蔵）
※紛失注意

Ｃリング

ワンタッチカプラ

タグ

ホースストッパー

水 栓・付 属 品

吊り下げ袋

※タンクレス仕様には付属しません。

※タンクレス仕様には付属しません。

施工説明書

取扱説明書

お手入れ治具

準備する部品

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。

その他※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

水抜き継手
パッキン(内蔵）※紛失注意

逆止弁付き水抜き継手※水抜き継手は仕様によりどちらかになります。

水受けボックス

保護材：
天板の取付穴に通す前にはずしてください。

パッキン(内蔵）
※紛失注意

ビス

保護材：
ワンタッチカプラの取り付け前まで、はずさないでください。

ブレードホース

2００

タグ

タグ

ネジ式カプラ

水量調整及び器具の 点 検を容 易にするために、別途止水栓を必 ず 用 意してください。
※ネジ規格はG1/2です。

ワンタッチカプラを右 図の位置（固定ネジの下）に 切込みタグして、蛇 口 取 付 ナット、座金、パッキン1枚を固定ネジ からはずしてください（もう1枚のパッキンは残しておきます）。
ブレードホース先端の保パッキン
護材も取りはずします（その 他 の 保 護 材は、はずさ 固定ネジないでください）。
パッキン※ワンタッチカプラが 右図の位置にないと蛇口取付ナット、座金、パッキンが取りはずせません。
※切込みタグはフレキシ
ブ ルホースからはずさないでください（締め付けナットが本体部に入り込むと取り出しにくくなります）。

※給水圧力と給湯圧力は圧力差が少ない程、温度調節が容易になります。
※水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。温泉水など異物を多く含む水には使用できません。

1 .施 工方法
1-❶水道配管の止水栓を閉め水抜きを行う 配管部の止水栓などにより通水を止めて、水抜きを行います。
●キー式●ハンドル式●マンションなどの中高層住宅の止水栓ボックス

蛇口取付ナット
ブレードホース

蛇 口 取 付 ナットを締め込 んだ状 態で向きの調整をしないでください。
天 板に本 体 部を取り付ける際 、不 安 定な場合は「あて木」などで補強を行ってください。

1-❸本体部の取り付け本体部の下面にパッキン１枚（※１）
が付いていることを確認し、ワンタッチカプラを右図の位置（固定ネジの下）にした状態で、天板の取付穴に本体部を差し込みます。
パッキン、座金、蛇口取付ナットの順に本体部に通し、蛇口取付ナットを矢印の方向に締め込み、固定ネジに仮止めします。
本体下部の凹部が正面を向くように合わせたあと、蛇口取付ナットを充分に締め込み、スパウトおよびレバーハンドルが左右に動くことを確認してください（微調整の際は、蛇口取付ナットを少し緩め調整してください。調整後は混合栓用締付工具で増し締めしてください）。
※ワンタッチカプラが右図の位置にないと蛇口取付ナット、座金、パッキンが取り付けられません。
※切込みタグは、図の位置に付け替えると施工しやすくなります。
また、切込みタグはフレキシブルホースからはずさないでください（締め付けナットが本体部に入り込むと取り出しにくくなります）
。

切込みタグ

スパウト

凹部
パッキン
(※1)
固定ネジ
ワンタッチ
カプラ
パッキン
座金
蛇口取付ナット
天板※寒冷地仕様の場合、ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。
フレキシブルホースの末端が図のワンタッチカプラの位置となります。

水 漏 れで 、家 財 などを濡らす 財 産
損害発生のおそれがあります

蛇口取付ナットは混合栓用締付工具を使用して、しっかり締め込んでください。

混合栓用締付工具39（対辺38㎜用）

1-❹止水栓にネジ式カプラを取り付ける①ネジ式カプラの C リングをはずし、黒 ナットを「ゆるむ→」方へ回します。

黒ナット②止水栓にネジ式カプラを取り付けます。

※ネジ式カプラは平行ネジ（Gネジ）です。
※止水栓がテーパーネジ(Rネジ)の場合は、テーパーネジ（Rネジ)用アダプターを使用してください。

ネジ式カプラ

水漏れのおそれがあります●シンク下の止水栓

止水栓

座金

タンクレス仕様

破損の原因となります

止水栓（例）■給水・給湯圧力範囲は動水圧0.05MPa〜静水圧0.75MPaです。この圧力範囲内でご使用ください。
推奨圧力は静水圧0.2MPa〜0.3MPaです。給水圧力が静水圧0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で静水圧0.2MPa程度の適正圧力に減圧してください。但し、給湯圧力は給水圧より高くならないように設定してください。
■給水・給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。

ワンタッチカプラ※寒冷地仕様の場合、ワンタッチカプラはフレキシブルホースに接続されていません。
フレキシブルホースの末端が図のワンタッチ
カプラの位置となります。

設置条件

■水圧条件

1５°
G１/２

1-❷蛇 口 取 付 ナット、座 金 、パッキンを取りはずす

寒冷地仕様のみ

浄水器部

1０〜2０(参考値)

25〜35(参考値)

通常仕様

付属品

施工完了後、お客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。
※吊り下げ袋は仕様により付属しない場合があります。

※30※最大取り付け厚新設の場合、水栓を取り付ける前に、給水側・給湯側配管内のゴミなどを完全に洗い流してください。

部品の確認

ワンタッチカプラ

３7０
30°

止水栓

品質表示/節湯C1タグ：
施工完了後、本体に取り付けておいてください。

261

取付面から90（参考値）

３００

本体部

162

282(止水時)325(吐水時)

１０°（湯水混合）の曲げ位置※銅管

20°60℃以下

切込みタグ：
浄水器部の取り付け前まで 、はず さな い でください。

取り付け穴
φ３5〜φ３９（※推奨φ３６）※30※最大取り付け厚2０〜3０(参考値)

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

故障の原因になります

162

水注意

保護材：
浄水器部の取り付け前まで 、はず さな い でください。

水栓本体端部

施工完了後は、水栓及び各接続部から水漏れのないことを確認してください。

・本品は屋内設置用です。屋外では使用しないでください。 ・修理技術者以外の人は、水栓本体内部を分解しないでください。
・必ず製品に付属の部品を使用して施工してください。
・この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。

湯水を逆に配 管しないでください。

銅管を曲げる際は、銅管が水栓本体端部で折れ曲がらないよう指を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。

タンクレス仕様警告

湯しっかり固定！

※設置条件参照

製品を安全に正しくお使いいただく前に絵表示について注意

JE

Cリング

平行ネジにはシールテープを巻かないでください。止水栓にネジ式カプラを取り付けた際、充分にネジ式カプラが締め込まれているか確認してください。

ネジ式
カプラ

ネジ式カプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。
パッキン

【要確認】

止水栓

通常仕様・・・・逆止弁あり
寒冷地仕様・・・逆止弁なし
逆止弁1-❺銅管（湯側・水側）を曲げてネジ式カプラとブレードホースを接合する

銅管を曲げる際の注意点

注意 おそれがあります

水漏れで、家財などを濡らす財産損害発生の①銅管（湯側・水側）を取付面から50〜60㎜の位置で曲げます。

①フレキシブルホースに水抜き継手を回して取り付けます。

銅管（湯水混合）銅管を曲げる際は、銅管が水栓本体端部で折れ曲がらないよう指を添えるなどしてゆるやかに曲げてください。

銅管(湯水混合)の曲げ位置
取付面から90(参考値）

水栓本体端部

銅管(湯側・水側)の曲げ位置
取付面から50〜60(参考値）

寒冷地仕様の場合②銅管（湯水混合）
を正面からみて20°右に曲げます。

水抜き継手の中のパッキンが脱落していないか確認してください。

Cリング
（赤色）

③

ワンタッチカプラ※パッキン内蔵パッキン④②水抜き継手にワンタッチカプラを回して取り付けます。
ワンタッチカプラの中のパッキンが脱落していないか確認してください。
パッキン②20〜30（参考値）

20〜30(参考値)②ブレードホースを、ブ シールのレードホースに貼られ 白い線ているシー ル の 白 い線までネジ 式カプ ラに差し込みます。

③ネジ式カプラの赤いシー ル が 見えなくなるまで黒ナットを締めます。

④Cリングをネジ式カプラの青色の溝にハメ込みます。

②

ブレード
ホース

ブレードホースを、ブレードホースに貼られているシールの白い線まで差し込んでいる。
ネジ式カプラの青色の溝にCリングがはまっている。
赤いシールが見えない位置まで黒ナットが下がっている。

ネジ式カプラ赤いシール

CリングタグCリングタグは全施工完了後、取りはずしてください。

注意 水が出なくなるおそれがあります①

ブレードホース(湯側・水側)の施工上の注意点

②20°

完成図

Cリング

③

黒ナット

水抜き継手

③

半径60㎜以上

せまい

R60以上①ブレードホースの折れに注意してください。ブレード
ホースを最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げて使用すると、ブレードホースが折れることがあり、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。
施工時には最小曲げ半径（６０㎜）よりも小さく曲げR60以上ないように、注意してください。
②ブレードホース端面から極端に屈曲して、施工しな取り付けの間隔がせまく、標準のブレードホースが屈曲してしまう場合は、別売いでください。
りのブレードホース延長セットを用いて屈曲しないよう、図の様に取り付けてく③ブレードホース同士の不要な接触は避けてください。
ださい。
外部補強層の摩耗による外傷でブレードホースの性能が劣化するおそれがあります。

1-❻フレキシブルホースを吐水口側の銅管(湯水混合)に取り付ける①フレキシブ ルホー スをシンク下に引き出して、銅管(湯水混合)にワンタッチカプラを接続します。

ワンタッチカプラと銅管の接続方法
Cリング（赤色）

カチ
ッ

銅管先端の保護材を取りはずします。

②②Cリングをワンタッチカプラに取り付けます。Cリングの取り付けは、必ずワンタッチカプラと銅管を接続したあとに行ってください。先にCリングを取り付けるとワンタッチカプラを銅 管 へ 接 続できません。Cリングを取り付けたあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを再度確認します。
（接続が不完全な場合、漏水の原因となります）①銅管（湯水混合）

確認

確認

ワンタッチカプラ①銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込んだあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。

※水抜き継手は、仕様によってどちらかになります。

水漏れのおそれがあります

フレキシブルホース、水抜き継手、ワンタッチカプラの接続には適切な工具を使用し、締め込み後は充分に締め込まれているか確認してください。

青透明シール※はがしてください。

①締め付けナットを引っ張り、ネジ部のミゾが見える状態にします。

締め付けナットミゾ

漏水の原因となります

接続後は必ずフレキシブルホースを引っ張って、はずれないことを確認してください。

確認

タンクレス仕様の施工の仕方
銅管(湯水混合)を曲げて、フレキシブルホースが止水栓に接触しないようにする①-1①-1
銅管（湯水混合）を正面からみて30°右に■正面曲げます。
※銅管を曲げるときは、折り曲げ位置にご 注 意ください 。銅 管ガイドが 銅 管からはず れ、フレキシブ ルホースがスムーズに取り扱えない可能性があります。

フレキシブルホース②浄水器部のグリップを持って、締め付けナットをグリップのネジ部にまっすぐ入れます。
締め付けナット

切 込 みタグを取りはずし、浄 水 器 部 のグリップ の突起をスパウトの凹みにあわせ、浄水器部をスパウトに取り付けます。

< 参考 >

銅管(湯水混合)25〜35(参考値)

10〜2025〜35（参考値）（参考値）

フレキシブルホースの出し入れを繰り返して、止水栓および他部位に干渉しないことを確認してください。干渉する場合はワンタッチカプラをはずし、②のように銅管を左に曲げたあと、ワンタッチカプラを接続しなおして微調整し、干渉しないようにしてください。

30°

30°

15°

※寒冷地仕様も同様に行ってください。

1- ❼水道配管の止水栓を開ける

レバーハンドルが閉じていることを確認してから、配管部およびシンク下の止水栓（湯側・水側）を開けます。

1- ❽浄水器部を取り付ける前に給水管内のゴミなどを洗い流す
レバーハンドルを上げて左右に振り、給水・給湯管内のゴミなどを完全に洗い流してください。
その後レバーハンドルを下げて閉じてください。
レバーハンドル吐 水 が 飛び 散らな いよう
注意してください。

フレキシブルホース先端の保護材を取りはずします。

1-⓫ホースストッパーを取り付ける〈ホースストッパー設置位置の目安〉 フレキシブルホースを設置位置一覧表③浄水器部を固定して締め付けナットを回転させて取り付けます。
締め付けナット

B

通常仕様

ホースストッパー

340㎜
1,030㎜

寒冷地仕様（逆止弁付き水抜き継手）

370㎜
370㎜

突起

●フレキシブルホースを回転させて取り付けるとホースがねじれ、故障の原因になります。
●故障の原因となるため、工具を使って締め付けないでください。

2-❶引き出し・収納がスムーズに行えるか確認する

注意●水漏れ事故防止のため、当社製水栓金具以外のものに取り付けないでください。●正しく設置されていない場合、漏水およびフレキシブルホースの操作性が悪くなる原因となります。●水栓本体のスパウトから水が多量に入った際には、水受けボックスを取りはずし、滞留水を捨ててください。●フレキシブルホースが最も引き出された状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスから外に出ないようにホースストッパーの位置を調節してください。●変形するおそれがあります。
４０℃以上にならない場所に設置してください。

〈シンク下での水受けボックス設置位置の目安〉
設置位置一覧表
フレキシブル 設置位置 A
ホースの長さ
通常仕様

90㎜

寒冷地仕様

通常仕様の場合

寒冷地仕様の場合

寒冷地仕様

1,030㎜

フレキシブルホース
水受けボックス

施工完了後は、配管接続部、ネジ式カプラおよび水栓から水漏れのないことを確認してください。

レバーハンドル

寒冷地仕様

吐水状態

施工完了後、本体部にガタつきがある場合は、蛇口取付ナットを回し、締め込んでください。

300㎜③使用時、水側全開および湯側全開のときの吐水量が最適となるよ
うに 水 側・湯 側の2つの止水栓を調節してください。

2-❸各接続部の水漏れがないかをチェックする

2-❹本体部がガタついていないかをチェックする

蛇口取付ナット施工完了後、取扱説明書・施工説明書・お手入れ治具・吊り下げ袋はお客様の目につくよう、水栓の近くに置いてください。

（注意：設置位置 A には天板の厚みが含まれています。）②2-❷止水栓で吐水量を調節するの場合

310㎜（逆止弁付き水抜き継手）

浄水器部の引き出し、収納を数回行い、正常に戻ることを確認してください。スムー
ズに出し入れ出来ない場合は、フレキシブルホースが給水・給湯の銅管部や、水受けボックスに干渉している可能性があります。位置を調整してフレキシブル
ホー スの 通る空間を確保してください。

(逆止弁付き水抜き継手)

280㎜

寒冷地仕様

床面

ホースストッパー

2.取り付けが終わったら

1- ❿ 水受けボックスを設置する場合

天板【取り付け上の注意】

浄水器部 の 引き出しすぎにより、フレキシブルホースが元の位置に戻らないおそれがあります。フレキシブルホースが元の位置に戻るように、引き出し長さをホースストッパーで調節してください。なお、水受けボックスをご使用の場合は、フレキシブルホースが最も引き出された状態で、フレキシブルホースの最下端が水受けボックスから外に出ないようにホースストッパーの位置を調節してください。

ネジ部

締め付けナットは斜めに取り付けないでください。浄水器部側のネジ山が削れて故障や水漏れの原因になります。

完成

フレキシブル 設置位置
B
ホースの長さ

寒冷地仕様

グリップ

凹み

施工完了後、品質表示/節湯C1タグは本体に取り付けておいてください。

④

壁免責事項
以下の事項にて発生した損失や損害に対して株式会社タカギは一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
ご利用はお客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

床

フレキシブルホースが水受けボ 調節した位置でフレキシブルホー マーキングした位置にドライバーでビ 水受けボックスの穴をビスに通しックスの中に収まるように水受 スを抜き、ビス取り付け位置を図の スを取り付けます。ビスは水受けボック ます。
けボックスの高さを調節します。 ようにペンなどでマーキングします。 スの厚み分残して締め込んでください。

フレキシブルホースの収納と水受けボックスの取りはずし方【収納】

フレキシブルホースを収【取りはずし】納します。

壁水 受けボックスを下に引 いて固定します。

②■正面

銅管
（湯水混合）

銅管（湯水混合）を正面からみて15°手前に曲げ、止水栓や他部位に接触しないようにします。

スパウト

⑤①-2

※銅管（湯水混合） ■側面の曲げ位置
取付面から90（参考値）

①-2

ホース
ストッパー

締め付けナット①④Cリングをワンタッチカプラに取り付けます。Cリングの取り付けは、必ずワンタッチカプラと銅管を接続したあとに行ってください。先にCリングを取り付けるとワンタッチカプラを銅管へ接続できません。Cリングを取り付けた
あと、フレキシブ ルホースを引っ張ってはず れな いことを再 度 確 認します 。
（接続が不完全な場合、漏水の原因となります）

はさみ込みます。

グリップ

250㎜

①

フレキシブルホース●必ず上記の手順に従って、Cリングをワンタッチカプラに取り付けてください。●接続後は必ずフレキシブルホースを引っ張って、はずれないことを確認してください。

1- ❾ 浄水器部を取り付ける

A③銅管にワンタッチカプラをカチッと音がするまで確実に差し込んだあと、フレキシブルホースを引っ張ってはずれないことを確認します。

水抜き継手※パッキン内蔵漏水の原因となります

フレキシブルホース

浄水器部

逆止弁付き
水抜き継手

床

② 左図のようにして水受けボックスを持ち上げ（①）
手前に引いて（②）
取り① はずします。

1. 施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
2. 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合。
3. 電気・給水などの供給で指定された以外の環境に起因する故障および損傷。
4. 自然現象や住環境に起因する結露、染み出し・かびなどの現象。
5. 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

■アフターサービスについて破損した部分の交換や設置、使用上のご不明な点など、本商品に関する事柄は、当社までお問い合わせください。

■商品に関するお問い合わせは
タカギ・コミュニケーションセンター

通話料
無 料

24 時間電話受付（年中無休）

http://www.takagi.co.jp/