RD-54CN,55,55N Type Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

RD-54CN,55,55N 型 減圧弁（水・温水用）□
製品記号 RD54CN-M
RD55-D □RD55N-D □※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

水道法性能基準適合品（RD-54CN,RD-55N型）

高層ビル

マンション

一次側圧力2.0MPaまで対応した直動式
会規格SHASE-S 106準拠品）
建築設備の給水・給湯システム、工場設備、プラント設備などの圧力制御に使用します。

■特など 高圧用2.0MPa

長● 一次側適用圧力 2.0MPa まで使用でき● RD-54CN型はナイロンコーティング● 従来の高圧品に比べ低騒音です。

● RD-55,55N型は接液部ステンレス鋼仕様です。

ます。

■仕製仕様です。

様
水道法性能基準適合品（ナイロンコーティング）

種類型式
製品記号

水道法性能基準適合品（接液部ステンレス鋼製）

接液部ステンレス鋼製

RD-54CN型

RD-55型

RD-55N型

RD54CN-M□

RD55-D□

RD55N-D□※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

呼び径40～100

適用流体

水・温水

50～100
水・温水・材料を腐食しない液体

流体温度

水・温水

5～60℃

一次側適用圧力

2.0MPa以下

二次側調整圧力範囲

呼び径80以下 M : 0.3～0.7MPa H :0.65～1.0MPa
呼び径100 M : 0.3～0.5MPa H :0.45～1.0MPa
適用圧力選択図参照

弁前後の最小差圧

0.05MPa

許容漏洩量なし（圧力計目視）JIS 16K・20K（共用）
RFフランジ端接続
本体
（FCD）

材質

内外面共ナイロン11
0.3mm以上（白色）

コーティング塗膜

RD-54CN型

本体（SCS）、バネケース
（FC）

要部
（SUS）
、
ダイヤフラム・ディスク（NBR）
バネケース：内外面共ナイロン11

本体耐圧性能水圧にて3.0MPa

取付姿勢

水平配管に正立取付0.3mm以上（白色）

注．圧力計付も製作しています。

■寸法表
呼び径ＬＡＨＨ1

質量（kg）

40210

17434564

17.550240

17435474

20.5（22）

65

280

218

43674

32.5（35）

80

300

218

463

86

42.5（46）

100

330

250

512

110

66.5（69）（ ）内質量はRD-55, 55N型の場合です。
注．

フランジ規格：JIS 16K・20K（共用）
RFフランジ■適用圧力選択図
2.22.01.81.6
一 1.4
次側 1.2
圧 1.0力MPa 0.80.6

RD-55,55N型■構造図

適用範囲0.40.2
呼び径:100φＡ00.20.30.40.50.60.70.80.91.01.1Ｈ

二次側圧力 MPa
注.適用範囲から外れる場合は、二段減圧又は別型式を選定してください。

OUT130※Ｈ1INR3/8Ｌ※RD-54CN型、呼び径100のみ

S240148A

812減圧弁（水・温水用）の水用減圧弁です。
（空気調和・衛生工学

工場・プラント設備

RD-54CN,55,55N Type Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/RD-54CN,55,55N 型
減圧弁（水・温水用）■オフセット特性■定格流量
呼び径（弁前後の差圧0.2MPa以上）

40506580100

定格流量（L/min) 150

240300440700ばね区分 M ：呼び径80以下 0.3～0.7MPa
呼び径1000.3～0.5MPa

ばね区分 H ：呼び径80以下 0.65～1.0MPa
呼び径1000.45～1.0MPa

0.09MPa以内設定圧力（締切時）

0.14MPa以内

設定圧力（締切時）
二次側圧力オフセット：一次側圧力を一定に保持し、流量を0から定格流量まで漸次増加させた場合に変化する二次側圧力と設定圧力との差。
（詳細は83頁の流量特性をご参照ください。）

二次側圧力

オフセット

オフセット

定格流量

100％

流量

0定格流量

100％

流量

■圧力特性

0.67

圧力特性：流量を一定に保持し、一次側圧力変動時の二次側圧力の変動を表したもの。図
は、流量が 0で一次側圧力 0.7MPa の時、二定格流量の10％次側圧力を0.65MPaに設定後、程度の流量を流しながら、一次側圧力を0.7～2.0～0.7MPaに変化させた時の二次側圧力の変動を示します。

二次側圧力

減圧弁（水・温水用）

2

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

二次側圧力の ＝
設定圧力×10%以内
変動幅

MPa

呼び径800.660.650.64
0.63
0.62
0.5

1.0

2.01.5
一次側圧力 MPa

■騒音特性
騒音特性：二次側圧力を設定し、一次側圧力を一定に保持した減圧弁の各流量時の騒音を表したもの。
呼び径40，5090

一次側圧力:0.7MPa
二次側圧力:0.3MPa

呼び径65～100 一次側圧力:0.7MPa
二次側圧力:0.3MPa
90

80

8050
騒音

騒音

7060

dB（A）50

80

60

呼び径65

dB
（A）50

呼び径4040100

70403030050

100
150
流量 L/min2000240

100

200

300
400
流量 L/min

500

600

700

■取付け上のポイント
1.減圧弁の前後には直管部を設け、止弁、圧力計を取り付けてください。
2.一次側には、ストレーナ（国土交通省仕様
は、水用 40メッシュ以上）を取り付けてください。
3.運転を停止できない場合、一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
4.二次側には、安全逃し弁を取り付けてください。
※ 1. 減圧弁故障時の二次側圧力の上昇により、機器・装置が損傷する恐れがあります。
※ 2. 安全逃し弁の設定圧力は「安全逃し弁の設定圧力表」を参照してください。
※3.安全逃し弁の呼び径選定は、一般の警報用として取り付ける場合は、減圧弁の最大流量の10％（減圧弁の漏れ量相当）程度排出できる呼び径を選定してください。
5.流体と外気の温度差が 40 ℃以上ある場合は、保温してください。

82

S240148A■安全逃し弁の設定圧力表

7. 凍結の恐れのある場合、保温や水抜きをしてください。
8. 減圧弁の二次側から配管の耐圧試験を行う
場合、試験圧力が設定圧力の 1.2 倍を超えないよう注意してください。
による給水設備
9. 重力式（高置水槽方式等）
で、減圧弁を一段及び多段で使用する場合、状況によってはウォータハンマが発生する場合があります。対策として減圧弁の一次側又は一次側、二次側の両方に水撃防止器を設置してください。

（MPa）
減圧弁の設定圧力
安全逃し弁の設定圧力注2.
0.4未満+0.08（+0.14）
0.4以上 0.6未満+0.12（+0.2）
0.6以上 0.8未満+0.15（+0.28）
0.8以上 1.0未満
+0.19
+0.23
1.0以上 1.2以下
注1. 減圧弁の設定圧力に上記値を加算。
内はソフトシート形（SL-37V～40FV,43V,44V型（1.0MPa以下））
注2.（ ）に適用。

6. 分解点検のためのスペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースは、取扱説明書をご確認ください。
RD-54CN型 減圧弁
RD-55,55N型■配管例略図圧力計止弁

止弁

ストレーナ注1.

直管
バイパス止弁

安全逃し弁注3.

圧力計

バイパス管

直管排出管注2.

吹出し管注2.

圧力計

注1. 国土交通省仕様は、水用 40メッシュ以上。
注2. 吹出し管及び排出管は、排水可能な安全な場所に導いてください。
注3. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のSL-37VN,38VN型をご使用ください。

RD-54CN,55,55N Type Pressure Reducing Valve (for Water or Hot Water)

資料/RD-54CN,55,55N 型 減圧弁（水・温水用）
■流量特性

1.0

二次側設定圧力 : 0.3～0.6MPa ばね区分 M: 0.7～1.0MPa ばね区分 H

2減圧弁（水・温水用）●呼び径40～80

0.9
0.80.7
二次側圧力

一次側圧力（P1）MPa

P1=適用圧力最大値
P1=P2+0.2MPa

0.6MPa 0.5

P1=P2+0.1MPa
P2:二次側設定圧力（MPa）

0.40.30.20
呼び径mm40506580

5000005050

100100150100150150200200240250300

50 100 150 200 250 300 350 400 440
流量 L/min（は定格流量）●呼び径1001.0

二次側設定圧力 : 0.3～0.4MPa ばね区分 M: 0.5～1.0MPa ばね区分 H

0.90.8
一次側圧力（P1）MPa

P1=P2+0.2MPa
P1=P2+0.1MPa
P2:二次側設定圧力（MPa）

0.7
二次側圧力

P1=適用圧力最大値

MPa

0.6
0.5
0.4
0.30.2

呼び径mm

0100

0100

200

300

400

流量 L/min500（600700は定格流量）

S240148A83

DATA/Pressure Reducing Valve (for Water or Liquids)

資料/減圧弁設置上のポイント（水・液体用）

減圧弁（水・液体用）

2

■配管例図
図1．バイパス配管あり

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．バイパス配管なし

水・液体用
減圧弁

安全逃し弁

KT型
ストレーナ

水・液体用
減圧弁

吹出し管

安全逃し弁

KT型
ストレーナ

止弁

直管

直管止弁

排出管

バイパス止弁吹 出し 管 は 安
全な場 所 へ 導いてください。

図3．端接続がねじ込形の場合

止弁

直管

直管

吹出し管

吹 出し 管 は 安
全な場 所 へ 導いてください。

止弁

排出管 ブロー用止弁

注 1. 端接続がねじ込形でバイパス配管なしの場合は、図 2を参考としてください。
注 2. 二次側より配管の耐圧試験を行う場合、減圧弁二次側圧力が設定圧力の 1.2 倍を超えないように注意してください。

■設置上のポイント
1. 減圧弁の取付姿勢は特に記述のない限り、水平配管に正立取付としてください。

2. 減圧弁の二次側には、安全弁又は安全逃し弁を取り付けてください。

表1．安全弁又は安全逃し弁の設定圧力※ 1. 次の原因により、二次側圧力の上昇が発生し機器が損傷する恐れ安全弁の設定圧力注 2．

があります。減圧弁故障時、雰囲気温度の上昇による流体の膨張、ウォータハンマ現象による上昇など。
※ 2. 安全弁又は安全逃し弁の設定圧力は表 1 を参照。
※ 3. 安全弁又は安全逃し弁の呼び径選定は、一般の警報用として取り付ける場合は、減圧弁の最大流量の 10%（減圧弁の漏れ量に相当）程度排出できる呼び径を選定。まれに減圧弁の最大流量以上排出25324050

  

324050 

0.05      

0.7
0.8
0.9
1.0

＋ 0.23

20

25

0.6

＋ 0.191.0 以上 1.2 以下



20



0.5

＋ 0.15（＋ 0.28）

0.8 以上 1.0 未満

1515



0.4

＋ 0.12（＋ 0.2）

0.6 以上 0.8 未満



呼び径

0.05

0.3

＋ 0.08（＋ 0.14）

0.4 以上 0.6 未満表3．安全逃し弁流量表（空気用）
型式：SL-37〜40型
設定圧力（MPa）

0.2＋ 0.05（＋ 0.08）（kg/h）

設定圧力（MPa）
0.1

0.1 以下0.1 を超え 0.4 未満

注 1．減圧弁の設定圧力に上記値を加算
注 2．
（ ）内はソフトシート形（SL-37V 〜 40FV,43V,44V 型（1.0MPa 以下））に適用。

できる呼び径で選定する場合もあります。
（参考値：表 2、表 3 参照）

表2．安全逃し弁流量表（水用）
型式：SL-37〜40型（MPa）

減圧弁の設定圧力

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.70.80.9
1.0（kg/h）

呼び径   

 3. 減圧弁の一次側には、ストレーナを取り付けてください。
（気体用は 80 メッシュを推奨します。
）※網目：国土交通省仕様は、水用 40 メッシュ以上。

4. 運転を止められない装置などの場合、減圧弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、減圧弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
（図 2 参照）

5. 減圧弁前後には直管部を設け、止弁、圧力計を取り付けてください。
また、減圧弁の端接続がねじ込形の場合は、ユニオン継手などを使用し、取付け・取外しができるようにしてください。
（図 3 参照）

102 S240148A

DATA/Pressure Reducing Valve (for Water or Liquids)

資料/減圧弁設置上のポイント（水・液体用）

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

注意

6. 減圧弁の二次側に電磁弁（オンオフ弁）を設置する場合は、減圧弁との距離を 1 〜 2m 以上離してください。
また、二段減圧する場合の減圧弁の間隔も同様に 1 〜 2m 以上離してください。
（図 4、図 5 参照）

電磁弁（オンオフ弁）を設置する場合
減圧弁

図5.
1段目減圧弁電磁弁（オンオフ弁）

2

二段減圧する場合
2段目減圧弁
1〜2m

1〜2m

7. 中高層ビルの高置水槽方式による給水設備で、減圧弁を一段及び多段で使用する場合、状況によってはウォータハンマが発生する場合がありますので減圧弁の一次側に水撃防止器を設置してください。
（111 頁参照）※水撃防止器の選定については、お問い合わせください。

8. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
特に呼び径 80 以上を縦配管に設置する場合は、メンテナンススペースを十分に取ってください。
（型式により、縦配管に設置できない型式がありますのでご確認ください。
）※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書でご確認ください。

9. 減圧弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
10. 二次側より配管の耐圧試験を行う場合、減圧弁二次側圧力が設定圧力の 1.2 倍を超えないように注意してください。
11. 凍結の恐れのある場合は、保温や水抜きをしてください。
12. 埋設配管で使用する場合は、ピット（ボックス）を設けて、その中に減圧弁を設置してください。
ピット内は雨水など溜まらないように排水処置を施し、凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温をしてください。
（図 6 参照）

図6.

埋設配管で使用する場合

ピット（ボックス）内
KT型
ストレーナ
止弁

水・液体用
減圧弁

直管

バイパス止弁

安全逃し弁

吹出し管

止弁
吹出し管は安 全な場 所へ導いてください。

直管
排出管

排水溝などの排水処置

13. 二次側圧力の調整は、一部型式を除き未調整の状態で工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
調整方法は、下記手順又は製品個々の取扱説明書をご覧ください。
※二次側圧力調整方法の手順①一次側、二次側の止弁は閉じておきます。

図7.

代表例操作方法略図

キャップ（左回転で外れる）②バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を開け、配管の異物を完全に除去してください。
このフラッシングは、時間をかけて、十分行ってください。

ロックナット（左回転で緩む）

調節ねじ
・右回転（圧力上昇）
・左回転（圧力降下）

この時、二次側の圧力が上がり過ぎないよう注意してください。
③バイパス管の止弁又は、ブロー用止弁を完全に閉じます。
④調節ねじによるばね荷重がない状態であることを確認します。
⑤一次側の止弁を徐々に開けます。
⑥二次側の圧力を調整した時、軽い流れを受け入れられるように二次側止弁を少し開けます。
⑦調節ねじで僅かにばね荷重を加え、流体が通りはじめたら、二次側止弁を徐々に開きます。
⑧二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるようにさらにばね荷重を加えます。
調節ねじは、右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると下がります。
⑨希望の圧力になりましたら、そこでばね荷重が変化しないよう、ロックナットで調節ねじを固定します。

S240148A 103

減圧弁（水・液体用）

図4.