木造軸組外壁

ＥＸＨ－Ｍ
セメントモルタル仕様

３０分防火構造 国土交通大臣認定 ＰＣ０３０ＢＥ－３８５３－１（１）ＰＣ０３０ＢＥ－３８５３－１（２）標準施工指導書[令和６年４月版]

ＮＰＯ法人 湿式仕上技術センター

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１

安全で確実に設計・施工をしていただくために乾式耐火遮音壁を、集合住宅（マンション等）の戸境壁等として施工する場合は“特例基準「消防法施行令第２９条の４」”に基づいた総務省令第４０号、その細目を定めた消防予第１８８号および第５００号通知内容を遵守する義務があります。
その第５００号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。
「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、① 乾式壁の施工方法━メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
② 施工現場における指導・監督等━メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
③ 施工状況の確認等━自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。
の要件が整っていることです。
「標準施工指導書」が①にあたるものとなります。
②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、《タイガー耐火遮音構造施工研究会》
またはそれに準ずる組織で、現場施工を想定した実技研修などの技術研修を実施し、研修修了者には修了証<ライセンス>を授与する制度を確立しております。
上記は、施工現場で乾式戸境壁の耐火性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としており、この考え方は戸境壁以外の外壁防火壁を施工する際にも必要であることから、この「標準施工指導書」の内容に従い確実に施工することとします。
その他
１．この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
２．この「標準施工指導書」はこの施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管してください。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－２目 次

１．総 則
１－１ 適用範囲
１－２ 周知徹底
１－３ 施
工
１－４ 報
告
２．安全対策３．タイガーボードの荷姿、運搬、保管
３－１ 荷
姿
３－２ 運
搬
３－３ 保
管
３－４ 残材処理、清掃
４．材 料
４－１ 主構成材料
４－２ 副構成材料
５．施工要領５－１ 標準施工手順
５－２ 施工要領
６．検 査
６－１ 自主検査
６－２ 立合い検査
７．認定書
防火構造
８．水平断面図［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－３① 総 則
１－１ 適用範囲
この標準施工指導書は、木造軸組外壁 ＥＸＨ－Ｍ セメントモルタル仕様について適用する。
木造軸組外壁 ＥＸＨ－Ｍ セメントモルタル仕様
３０分防火構造 国土交通大臣認定
ＰＣ０３０ＢＥ－３８５３－１（１）（軽量セメントモルタルの下張り材を張り付けない場合）
ＰＣ０３０ＢＥ－３８５３－１（２）（軽量セメントモルタルの下張り材を張り付ける場合）
水平断面図【軽量セメントモルタルの下張り材を張り付けない場合の認定仕様】（中空部に断熱材を挿入した場合の壁構造）

15～

15～

500以内

補助胴縁
(Ｈ-14.5mm×15mm×1mm厚)
縦胴縁 (幅45mm)

タイガーＥＸハイパー(9.5mm厚)

軽量セメントモルタル(15mm厚)
鉄網

透湿防水シート

9.5～ 105～

154～

9.5

500以内

断熱材
中間柱 (45mm×105mm)

間柱 (27mm×105mm)

防湿気密シート
タイガーボード (9.5mm厚)
柱 (105mm×105mm)※本書の図面寸法値は、各部材の公称寸法を記載しております。
※当防火認定上、胴縁上に軽量セメントモルタルの下張り材（普通合板、構造用合板など）を張り、鉄網
軽量セメントモルタルを施工した二層通気構法も可能です。
※胴縁は縦胴縁に限定となります。
※縦胴縁の取り付けは、当防火認定上必須となります。
※当防火認定では、内装材、断熱材および防湿気密シートは認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、＜４－１－２ 内装材＞、＜４－１－
８ 断熱材＞および＜４－２－８ 防湿気密シート＞に記載のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
１－２ 周知徹底
木造軸組外壁 ＥＸＨ－Ｍ セメントモルタル仕様の施工に際しては、この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸハイパー耐力壁【木造軸組大壁工法 ４仕様】
」標準施工指導書および日本建築仕上材工業会の「ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）」などにて事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－４１－３ 施工
施工業者は、この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸハイパー耐力壁【木造軸組大壁工法 ４仕様】」
標準施工指導書および日本建築仕上材工業会の「ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）」などによって、正確、確実に施工しなければならない。この標準施工指導書、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸ
ハイパー耐力壁【木造軸組大壁工法 ４仕様】
」標準施工指導書および日本建築仕上材工業会の「ラス下地既調合
軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）」などに明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、吉野石膏（株）、ＮＰＯ法人湿式仕上技術センターと協議し、施工方法を検討する。
１－４ 報告施工業者は、工事が完了した時点で建設元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

② 安全対策
現場の作業は、安全を第一とし、各人が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取りや安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完了させることを基本とする。
《タイガーボードの注意》＊指定の用途以外にご使用の場合は性能を保証いたしかねます。
＊タイガーＥＸハイパーなどを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸などを使用
してください。また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネを着用してください。
＊在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。
＊タイガーＥＸハイパーなどの廃材、梱包材および洗浄排水の処理については、環境公害とならないようにご注意ください。
《セメントモルタルの注意》＊工具、保護具、保管方法、残材処理などは使用する日本建築仕上材工業会の「ラス下地既調合軽量セメントモル
タル塗り工法施工要領書」などに従ってください。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－５③ タイガーボードの荷姿、運搬、保管
３－１ 荷姿
保管荷姿は、通常、タイガーＥＸハイパー（９.５㎜）で１２０枚または１００枚、タイガーボード（９.５㎜）で１６０枚、タイガーボード（１２.５㎜）で１２０枚、タイガーハイパーハードＴネクスト（１２.５㎜）で８０枚を１山としてある。
３－２ 運搬タイガーＥＸハイパーなどの搬入は､建設元請業者の監督員との打ち合わせにより､現場の搬入計画に基づいて行う。
３－３ 保管
(１) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
(２) 傾斜面、墨出し部には置かない。
(３) 凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合や屋外の場合は、あらかじめシートなどでタイガーＥＸハイパーなどが濡れないように養生する。
(４) タイガーＥＸハイパーなどの保管は、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台上にボードの縁が台からはみ出ないようにすること。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。タイガーＥＸハイパーを屋外で保管する場合は、必ずパレット積みとすること。

①
捨て板

②

パレット

(５) ２段積みなどを行う場合は、台木の位置を１段目と２段目でそろえること。
(６) タイガーＥＸハイパーなどを踏み台にしないこと。
３－４ 残材処理、清掃
タイガーＥＸハイパー、その他の残材は、あらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－６④ 材 料
４－１ 主構成材料
４－１－１ 屋外側被覆材
ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板(ＧＢ－Ｒ)
商品名：タイガーＥＸハイパー ( 以下、ＥＸハイパーと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－０９５４－１、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×３,０３０㎜(３) 性能比 重０.８±０.０８
含水率３％以下
４－１－２ 内装材（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）
１）せっこうボード(ＧＢ－Ｒ)
商品名：タイガーハイクリンボード、タイガーボード ( 以下、ＴＢと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－９８２８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
不 燃ＮＭ－８６１９、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.６５～０.９０
含水率３％以下２）化粧せっこうボード(ＧＢ－Ｄ)
商品名：タイガーハイクリンボード（アートタイプ） ( 以下、ＨＣＡと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－９８２４、ＪＩＳ Ａ ６９０１
不 燃ＮＭ－０１２８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.７０～０.９０ （ＱＭ－９８２４）
０.７２±０.０７２（ＮＭ－０１２８）
含水率
３％以下

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－７３）シージングせっこうボード(ＧＢ－Ｓ)
商品名：タイガー防水ボード ( 以下、ＢＴＢと称する )(１) 規格 準不燃ＱＭ－０８９８、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
９.５，１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０，２,４２０㎜(３) 性能比 重
０.７２±０.０７
含水率３％以内
４）シージングせっこうボード(ＧＢ－Ｓ)
商品名：タイガー不燃防水ボード ( 以下、ＦＢＴＢと称する )(１) 規格 不 燃ＮＭ－９６３９、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×１,８２０㎜(３) 性能比 重
０.７０＋０.０７
含水率３％以内
５）ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板(ＧＢ－Ｒ)
商品名：タイガーハイパーハードＴネクスト ( 以下、ＴＨＨＴネクストと称する )(１) 規格 不 燃ＮＭ－５５１１、ＪＩＳ Ａ ６９０１
(２) 寸法厚 さ
１２.５㎜
大きさ(標準) ９１０㎜×３,０００㎜(３) 性能比 重
０.８２±０.０８
含水率３％以下※当防火認定では内装材は認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、上記のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
※当壁構造を省令準耐火構造とする場合は、１２.５㎜厚ＴＢ、１２.５㎜厚ＨＣＡ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストを使用してください。９.５㎜厚ＴＢ、９.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢは、
省令準耐火構造に該当しません。
詳細は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」、（一社）石膏ボード工業会の「木造軸組工法及び枠組壁工法に化粧せっこうボード又はシージングせっこうボードを用いた省令準耐火構造の住宅特記仕様書」
をご確認ください。
※１２.５㎜厚ＴＢを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
※９.５㎜厚ＴＢ、９.５，１２.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
※ＴＨＨＴネクストを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、タイガーハイパーハードＴネクスト耐力壁の大臣認定（ＦＲＭ－０７３７、ＦＲＭ－０７３８）に従ってください。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－８

４－１－３ 外装材
軽量セメントモルタル(１) 商品名（下記①～⑨のうち、いずれかを使用する）①ラスカル（（株）レゾナック建材）②ＡＣモルタルＰｌｕｓ ｕ（スチライト工業（株））③家モル（秩父コンクリート工業（株））④ＮＳツウキモルタル（日本化成（株））⑤e モルタル（畑中産業（株））⑥ラスモルⅡ（富士川建材工業（株））⑦ヒットモルタルⅡ（二瀬窯業（株））⑧ベースモルタルＢ（（株）豊運）⑨プレモルＳ（村樫石灰工業（株））(２) 寸法
厚さ
１５㎜以上(３) 性能
硬化体比重０.９以上
補強材（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）
耐アルカリ性グラスファイバーネット(１) 寸法
厚 さ
０.３㎜以上メッシュ間隔４×４mm～１０×１０㎜(２) 性能重 量１３０g/㎡以上
４－１－４ 外装材（軽量セメントモルタル）の下張り材（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）
ＪＡＳ規格に適合する普通合板厚さ９㎜以上または構造用合板厚さ９㎜以上など
４－１－５ 柱ＪＡＳ規格に適合する針葉樹の構造用集成材または構造用製材など
－１０５㎜以上×１０５㎜以上
４－１－６ 中間柱（継手間柱）
ＪＡＳ規格に適合する構造用集成材または構造用製材など
－４５㎜以上×１０５㎜以上
４－１－７ 間柱ＪＡＳ規格に適合する構造用集成材または構造用製材など
－２７㎜以上×１０５㎜以上
４－１－８ 断熱材（必要に応じて挿入する場合には下記のものを使用する）
鉱物繊維系、吹付け硬質ウレタンフォームまたはセルローズファイバー※当防火認定では断熱材は認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、上記のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－９

４－２ 副構成材料
４－２－１ 受材（胴つなぎ）（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）(１) 屋外側受材（胴つなぎ）
ＪＡＳ規格に適合する構造用製材または下地用製材など
－６０㎜以上×４５㎜以上※当防火認定では屋外側受材（胴つなぎ）は認定上必須ではありません。ただし、ＥＸハイパーを耐力壁とし、横目地を設ける場合は、耐力認定上、屋外側受材（胴つなぎ）の寸法は －６０㎜以上
×４５㎜以上となります。
(２) 屋内側受材（胴つなぎ）
構造用製材または下地用製材など※当防火認定では屋内側受材（胴つなぎ）は認定上必須ではありませんが、ＴＨＨＴネクストを耐力壁とし、横目地を設ける場合は、耐力認定上、屋内側受材（胴つなぎ）の寸法は －６０㎜以上
×４５㎜以上となります。
※当防火認定では屋内側受材（胴つなぎ）は認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は、自由に選択できると考えておりますが、上記のもの含めてあらかじめ指定確認検査機
関などに必ずご確認ください。
４－２－２ 縦胴縁
ＪＡＳ規格に適合する構造用製材、造作用製材、下地用製材など
外装材一般部 幅４５㎜以上×厚さ１５㎜以上
外装材出入隅部
外装材の下張り材（普通合板など）を張り付けない場合
幅９０㎜以上×厚さ１５㎜以上
外装材の下張り材（普通合板など）を張り付ける場合
幅４５㎜以上×厚さ１５㎜以上（樹種がベイツガまたはアカマツの場合は、厚さ１５㎜以上、
スギまたはエゾマツの場合は、厚さ１８㎜以上）※当防火認定上、縦胴縁の取り付けは必須となります。
※胴縁は縦胴縁に限定となります。
４－２－３ 補助胴縁（外装材(軽量セメントモルタル)の下張り材を使用しない場合には下記のものを使用する）
塩化ビニル樹脂など
寸法９～３０㎜×１０～６０㎜×厚さ１㎜以下
Ｈ－１４.５mm×１５㎜×厚さ１㎜（両面テープ付き）または
Ｈ－１４.５mm×１８㎜×厚さ１㎜（両面テープ付き）など
４－２－４ 鉄網
「メタルラス（防錆処理品）」７００g/㎡以上または防水紙付鉄網防錆処理品で、８００g/㎡以上のもの。
４－２－５ 筋かい（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）
木材または鋼材など※当防火認定では筋かいは認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、上記のものも含めてあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認ください。
４－２－６ 透湿防水シート
ＪＩＳ Ａ ６１１１に適合する「透湿防水シート」で１,７２０g/㎡以下のもの。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１０

４－２－７ 防水シート（外装材の下張り材を使用する場合には下記のものを使用する）
ＪＩＳ Ａ ６００５に適合する「アスファルトフェルト４３０」または「改質アスファルトフェルト」など。
４－２－８ 防湿気密シート（必要に応じて使用する場合には下記のものを使用する）「住宅用プラスチック系防湿フィルム」など。
※耐久性の観点から室内側に防湿層が必要です。外被材付きの断熱材を使用しない場合には、原則、室内側に防湿気密シートを使用してください。但し、住宅性能表示制度の評価方法基準（平成１３年国土交通省告示第１３４７号）第５の５の５－１（３）「ハ 結露の発生を防止する対策に関する基準」などにより防湿気密シートを省略できる要件を満たし、設計者様または施工者様が防湿気密シートを省略できるとご判断される場合はこの限りではありません。
※当防火認定では防湿気密シートは認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、使用する防湿気密シートはあらかじめ指定確認検査機関などに必ずご確認く
ださい。
４－２－９ 釘・タッピンねじ・ステープルなど(１) ＥＸハイパーの留め付け用釘ＮＺ５０（φ２.７５㎜×５０㎜）(２) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの留め付け用タッピンねじ：鋼製またはステンレス製
９.５㎜厚ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢの留め付け用タッピンねじ
φ３.０㎜以上×２５㎜以上（ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢの留め付け用には釘も使用可能）※ ９.５㎜厚ＴＢ、ＨＣＡ、およびＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
１２.５㎜厚ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの留め付け用タッピンねじ φ３.５㎜以上×２８㎜以上（ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢの留め付け用には釘も使用可能）※１２.５㎜厚ＴＢを耐力壁として使用する場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
※１２.５㎜厚ＨＣＡ、ＢＴＢおよびＦＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
(３) ＴＨＨＴネクストの留め付け用タッピンねじ
ＤＴＳＮ４.２×３２（φ４.２㎜×３２㎜）※ＴＨＨＴネクストを耐力壁として使用する場合には、タイガーハイパーハードＴネクスト耐力壁の大臣認定（ＦＲＭ－０７３７、ＦＲＭ－０７３８）に従ってください。
(４) 縦胴縁の留め付け用タッピンねじ・釘：鋼製またはステンレス製
タッピンねじ φ４.０㎜以上×６５㎜以上
釘 Ｎ６５（φ３.０５㎜×６５㎜）以上(５) 軽量セメントモルタルの下張り材の留め付け用タッピンねじ・釘：鋼製またはステンレス製
タッピンねじφ２.５㎜以上×２５㎜以上
釘 Ｎ２５（φ１.７０㎜×２５㎜）以上(６) ステープル：鋼製またはステンレス製
ＥＸハイパーへの透湿防水シートの留め付け用ステープル
幅１０㎜以上×長さ６㎜
鉄網固定用ステープル
軽量セメントモルタルの下張り材を使用しない場合 幅６㎜以上×長さ２５㎜以上
軽量セメントモルタルの下張り材を使用する場合
幅７㎜以上×長さ１９㎜以上［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１１

４－２－１０ 内装材継目部の処理材（必要に応じて継目処理などをする場合には下記のものを使用する）(１) ジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」（吉野石膏製）など(２) ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」など［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１２⑤ 施工要領５－１ 標準施工手順
５－１－１ 屋外側
ＥＸハイパーの張り付け↓
土 台 水 切 の 取 り 付 け （防火認定上の構成材料に含まれません）↓
透 湿 防 水 シ ー ト の 張 り 付 け ※１↓
縦 胴 縁 の 取 り 付 け ※１↓↓
軽量セメントモルタルの下張り材の張り付け
補助胴縁の取り付け↓
防水シートの張り付け↓
鉄 網 の 張 り 付 け ※１↓
軽 量 セ メ ン ト モ ル タ ル の 塗 り 付 け ※１↓
耐 ア ル カ リ 性 グ ラ ス フ ァ イ バ ー ネ ッ ト の 張 り 付 け ※１
（防火認定上必須の材料ではありません）↓
仕 上 げ （防火認定上必須の処理ではありません）※

下地組は、吉野石膏（株）の「タイガーＥＸハイパー耐力壁【木造軸組大壁工法 ４仕様】
」標準施工指導書に従ってください。
※１ 日本建築仕上材工業会の「ラス下地既調合軽量セメントモルタル塗り工法施工要領書（案）」などに従ってください。

５－１－２ 屋内側
断 熱 材 の 取 り 付 け （防火認定上の構成材料に含まれません）↓
防 湿 気 密 シ ー ト の 張 り 付 け （防火認定上の構成材料に含まれません）↓
内 装 材 の 張 り 付 け （防火認定上の構成材料に含まれません）↓
継 目 部 そ の 他 の 処 理 （防火認定上の構成材料に含まれません）↓
仕 上 げ （防火認定上必須の処理ではありません）［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１３

５－２ 施工要領
５－２－１ ＥＸハイパーの張り付け(１) 耐力壁にする場合、「タイガーＥＸハイパー耐力壁【木造軸組大壁工法 ４仕様】
」標準施工指導書に基づいて張り付ける。
(２) 壁倍率を必要としない場合、釘（ＮＺ５０）の間隔は、７６～２００㎜とする。
※釘頭がＥＸハイパー表面と面一になるように､自動釘打ち機のエアー圧を調整し､試打後に釘打ちしてください。また、樹種毎にエアー圧を調整してください。

ＥＸハイパー＜釘めり込み概略図＞※自動釘打ち機で打ち込み不足が生じた場合、ハンマーなどで釘頭がＥＸハイパー表面と面一になるように留め付けてください。
※ＥＸハイパーは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
※ＥＸハイパーの釘での留め付けは、木下地（柱、間柱、中間柱など）を外さず、釘打ちしてください。木下地（柱、間柱、中間柱など）を外した場合、釘が貫通し反対側に飛び出す恐れがあります。必ず反対側に人がいないことを確認の上、施工してください。
５－２－２ 屋外側土台水切の取り付け
土台水切を墨出ししたＥＸハイパーに取り付ける。
５－２－３ 屋外側透湿防水シートの張り付け(１) 透湿防水シートは、横張りとし、下から上へ張る。
(２) 透湿防水シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、ＥＸハイパーにステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、縦方向では３００㎜以内、横方向では４５５㎜以内、その他の部位は、たるみ、シワとならないように９３０㎜以内で留め付ける。
(３) 透湿防水シートの継目部の重ね代は、縦方向では９０㎜以上、横方向では１５０㎜以上とする。横方向の重ね代は、ＥＸハイパーの目地と重ならないように横方向にステープル２本で留め付ける。
※ステープルは長さ６㎜を用い、留め付けはハンマータッカーを用いてください。
５－２－４ 屋外側縦胴縁の取り付け(１) 胴縁は、縦胴縁とし、幅４５㎜以上を用いる。出入隅部は外装材の下張り材を張り付けない場合は
幅９０㎜以上、外装材の下張り材を張り付ける場合は幅４５mm 以上を用いる。
(２) 縦胴縁は取り付け間隔を５００㎜以内とし、柱、間柱および中間柱の位置に釘などで３００㎜以内の間隔で留め付ける。
５－２－５ 屋外側補助胴縁の取り付け（外装材(軽量セメントモルタル)の下張り材を使用しない場合に限る）(１) 補助胴縁を、縦胴縁の間に取り付ける。
５－２－６ 屋外側外装材の下張り材の張り付け（必要に応じて張り付ける場合に限る）(１) 屋外側外装材の下張り材を釘などで３００㎜以内の間隔で縦胴縁に留め付ける。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１４

５－２－７ 屋外側防水シートの張り付け（外装材(軽量セメントモルタル)の下張り材を使用する場合に限る）(１) 防水シートは、横張りとし、下から上へ張る。
(２) 防水シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、外装材の下張り材にステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、縦方向では３００㎜以内、横方向では４５５㎜以内、その他の部位は、たるみ、シワとならないように９３０㎜以内で留め付ける。
(３) 防水シートの継目部の重ね代は、縦方向では９０㎜以上、横方向では１５０㎜以上とする。
５－２－８ 鉄網の張り付け(１) 鉄網は横張りまたは縦張りとし、千鳥に配置する。
(２) 鉄網は継目部の重ね代は３０㎜以上とし、鉄網の浮き上がり、たるみのないようにステープルで外装材の下張り材または縦胴縁に１５０㎜以内の間隔で留め付ける。
５－２－９ 屋外側軽量セメントモルタルの塗り付け(１) 標準加水量で混練した軽量セメントモルタルを鉄網によくからまるようにコテ圧をかけて、鉄網が隠れる塗り厚で塗り付ける。
(２) 下塗り後、下塗りとの総厚が１５㎜以上となるように上塗りをする。上塗りは、コテ圧をかけて、下塗りとよく密着させる。
(３) 原則として耐アルカリ性グラスファイバーネットを伏せ込む。耐アルカリ性グラスファイバーネットの伏せ込みは、上塗り後、直ちに伏せ込み、ネットの浮きがなくなるようにコテでなじませる。
(４) 軽量セメントモルタル上塗り後、適切な養生期間をとり、養生時に凍結しないようにしてください。
軽量セメントモルタル上塗り後、通常期１０日以上、冬期１４日以上経過後、仕上げ材を施工する。
乾燥の遅れや、降雨により濡れ色となっている場合は、乾燥したのを確認後、仕上げ材を施工する。
５－２－１０ 屋外側仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）
ペイント、吹付けなどで仕上げる。
５－２－１１ 屋内側断熱材の取り付け（必要に応じて挿入する場合に限る）(１) 屋外側のＥＸハイパーを施工後、中空部に断熱材を挿入または吹き付ける。外被材付きのグラスウール
を用いる場合は、耳部を柱、間柱および中間柱の室内側の見付面にステープルで約２００㎜の間隔で留め付ける。
(２) 断熱材は、柱、間柱および中間柱との間にすき間が生じないように充てんまたは吹き付ける。
５－２－１２ 防湿気密シートの張り付け（外被材付きの断熱材を使用しない場合には原則使用する）(１) 防湿気密シートは、横張りとする。
(２) 防湿気密シートは、連続させてすき間が生じないように調整しながら、柱などにステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、シートの継目部および上下端部では２００～３００㎜、その他の部位は、たるみ、シワとならないように３,０００㎜以内で留め付ける。
(３) 防湿気密シートの継目部の重ね代は、３０㎜以上とする。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１５

５－２－１３ 屋内側ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストの張り付け（必要に応じて張り付ける場合に限る）(１) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストは、縦張りまたは横張りとする。
(２) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストは、柱、間柱、中間柱、受材などにタッピンねじで留め付ける。ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストのタッピンねじの間隔は、約１５０㎜とする。ただし、ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストの周辺部は必ず間柱以外の柱、中間柱、受材または胴つなぎなどに留め付ける。
(３) ねじ頭は、ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストの表面より軽く凹ませる。
(４) ＴＢ、ＨＣＡ、ＢＴＢ、ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストの目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
(５) ＴＨＨＴネクストを耐力壁にする場合、吉野石膏（株）の「タイガーハイパーハードＴネクスト耐力壁【木造軸組大壁工法 ２仕様】
」標準施工指導書に基づいて張り付ける。
※１２.５㎜厚ＴＢを耐力壁とする場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
※ＴＨＨＴネクストを耐力壁とする場合には、タイガーハイパーハードＴネクスト耐力壁の大臣認定（ＦＲＭ－０７３７、ＦＲＭ－０７３８）に従ってください。
※ＴＨＨＴネクストを耐力壁とする場合、ねじ頭がＴＨＨＴネクスト表面と面一になるように、自動ねじ打ち機のエアー圧を調整し、試打後にねじ打ちしてください。また、樹種毎にエアー圧を調整してください。

ＴＨＨＴネクスト＜ねじめり込み概略図＞※自動ねじ打ち機で打ち込み不足が生じた場合、ドライバーなどでねじ頭がＴＨＨＴネクスト表面と面一になるように留め付けてください。
※ＴＨＨＴネクストの自動ねじ打ち機での留め付けは、木下地（柱、間柱、中間柱など）を外さず、ねじ打
ちしてください。木下地（柱、間柱、中間柱など）を外した場合、ねじが貫通し反対側に飛び出す恐れがあります。必ず反対側に人がいないことを確認の上、施工してください。
※１２.５㎜厚ＴＢ、ＴＨＨＴネクストを用いて省令準耐火構造とする場合は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」に従ってください。
※１２.５㎜厚ＨＣＡおよび１２.５㎜厚ＦＢＴＢを用いて省令準耐火構造とする場合は、（一社）石膏ボード
工業会の「木造軸組工法及び枠組壁工法に化粧せっこうボード又はシージングせっこうボードを用いた省令
準耐火構造の住宅特記仕様書」に従ってください。
５－２－１４ ＴＢなどの継目部などの処理（必要に応じて処理する場合に限る）
ＴＢなどの継目部などは、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーＧファイバーテープ」とジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーＵライト」、「タイガーＦライト」、「タイガーＳＰライト」、「タイガーライト」、「タイガーＶシールパテ」、「タイガーＧＬパテ」、「タイガーＵＰパテ」、「タイガーＦトップパテ」、「タイガーＳＰパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。
５－２－１５ 屋内側仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）
ペイント、壁装材貼り、吹付けなどで仕上げる。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１６

５－２－１６ その他設計、施工上の留意点(１) この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
(２) この「標準施工指導書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管してください。
(３) この「標準施工指導書」は、認定書の中から推奨する材料を明記してあります。この「標準施工指導書」に明記していない認定範囲の材料を用いる場合、認定番号ＰＣ０３０ＢＥ－３８５３－１（１）、ＰＣ
０３０ＢＥ－３８５３－１（２）の認定書に記載してある材料に限定されます。
(４) ＥＸハイパーを耐力壁とする場合は、柱の寸法は１０５㎜角以上、中間柱および間柱の見込み寸法は１０５㎜以上となります。留め付けピッチ、その他条件は、認定番号ＦＲＭ－０６７８、ＦＲＭ－
０６７９、ＦＲＭ－０６８０、ＦＲＭ－０７３４の耐力壁認定書に従ってください。
(５) １２.５㎜厚ＴＢを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、耐力壁の告示または耐力壁の大臣認定に従ってください。
(６) ９.５㎜厚ＴＢ、９.５，１２.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢは、耐力面材に該当しません。
(７) ＴＨＨＴネクストを用いて屋内側の耐力壁とする場合には、留め付けピッチ、その他条件は、認定番号
ＦＲＭ－０７３７、ＦＲＭ－０７３８の耐力壁認定書に従ってください。
(８) 当壁構造を省令準耐火構造とする場合は、１２.５㎜厚ＴＢ、１２.５㎜厚ＨＣＡ、１２.５㎜厚ＦＢＴＢ、ＴＨＨＴネクストを使用してください。９.５㎜厚ＴＢ、９.５㎜厚ＨＣＡ、９.５，１２.５㎜厚ＢＴＢ、は、省令準耐火構造に該当しません。詳細は、住宅金融支援機構編著の「木造住宅工事仕様書」、（一社）
石膏ボード工業会の「木造軸組工法及び枠組壁工法に化粧せっこうボード又はシージングせっこうボードを用いた省令準耐火構造の住宅特記仕様書」をご確認ください。
(９) ＥＸハイパーは、仮留めの状態で放置せず、必ず所定の釘打ちを完了させてください。
（１０）ＥＸハイパーの施工後は、速やかに透湿防水シートを施工してください。
（１１）雨天時の屋外側の施工は、避けてください。
（１２）雨天後の屋外側の施工は、事前に施工完了箇所（ＥＸハイパー、透湿防水シート、縦胴縁、軽量セメント
モルタルの下張り材など）が十分に乾燥していることを確認してから行ってください。
（１３）当壁構造に開口部を設置する際は、建築地域の条件に従ってください。
（１４）当防火認定では、胴縁は縦胴縁に限定となります。
（１５）縦胴縁の取り付けは、当防火認定上必須となります。
（１６）防蟻および防腐処理された縦胴縁を用いる場合は、施工中に雨水にさらされないよう、速やかに軽量セ
メントモルタルの下張り材および軽量セメントモルタルを施工するかシートなどで養生をしてください。
（１７）防湿気密シートの張り付けは当防火認定上、必須ではありませんが、耐久性の観点から、室内側に防湿層が必要です。外被材付きの断熱材を使用しない場合には、原則、室内側に防湿気密シートの張り付けを行ってください。但し、住宅性能表示制度の評価方法基準（平成１３年国土交通省告示第１３４７号）
第５の５の５－１（３）「ハ 結露の発生を防止する対策に関する基準」などにより防湿気密シートを省略できる要件を満たし、設計者様または施工者様が防湿気密シートを省略できるとご判断される場合はこの限りではありません。
（１８）内装材、断熱材、屋内側受材（胴つなぎ）、筋かいおよび防湿気密シートは当防火認定上必須ではなく、仕様の規定もありません。よって、その種類は自由に選択できると考えておりますが、＜４－１－２ 内装材＞、＜４－１－８ 断熱材＞、＜４－２－１ 受材（胴つなぎ）（２）屋内側受材（胴つなぎ）＞、＜４－２－５ 筋かい＞および＜４－２－８ 防湿気密シート＞に記載のものも含めてあらかじめ指定
確認検査機関などに必ずご確認ください。
（１９）当壁構造での曲面壁の設計・施工はできません。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１７⑥ 検 査
６－１ 自主検査
６－１－１ 屋外側

工 程

ＥＸハイパーの張り付け

透湿防水シートの
張り付け

項 目

要 点

方 法

目 地

すき間
種 類

スケールなど箱の表示など間 隔

スケールなど透湿防水シート

重 量

秤など

継 目

重ね代

スケールなどサイズ

スケールなど間 隔

スケールなどシワ・たるみ
厚 さ
幅
胴部径
長 さ
間 隔
種 類
間 隔
すき間
胴部径
長 さ

目 視
スケールなどスケールなどスケールなどスケールなどスケールなど箱の表示などスケールなどスケールなどスケールなどスケールなど

間 隔
種 類
間 隔

スケールなど箱の表示などスケールなど防水シート

種 類

箱の表示など継 目

重ね代

スケールなどサイズ

スケールなど間 隔

スケールなどシワ・たるみ

目 視

釘

ステープル
状 態
胴 縁

縦胴縁の取り付け

タッピンねじ
釘
目 地

下張り材の
張り付け※

タッピンねじ釘

防水シートの
張り付け※

ステープル
状 態

基

準

管理方式

すき間がないことＮＺ５０（耐力壁とする場合）
耐力壁の認定仕様に従っていること（耐力壁としない場合）
７６～２００㎜
１,７２０g/㎡以下
縦方向
９０㎜以上
横方向 １５０㎜以上
幅１０㎜以上、長さ６㎜
縦方向 ３００㎜以内
横方向 ４５５㎜以内
シワ・たるみがないこと
１５㎜以上
４５㎜以上
４.０㎜以上
６５㎜以上
３００㎜以内Ｎ６５以上
３００㎜以内すき間がないこと２.５㎜以上２５㎜以上

ﾁｪｯｸ検査３００㎜以内Ｎ２５以上
３００㎜以内ＪＩＳ Ａ ６００５
アスファルトフェルト４３０
または
改質アスファルトフェルト
縦方向９０㎜以上
横方向１５０㎜以上
幅１０㎜以上、長さ６㎜以上
縦方向 ３００㎜以内
横方向 ４５５㎜以内
シワ・たるみがないこと※二層通気構法とする場合に使用する。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書
工 程

項 目

要 点

方 法

鉄 網

重 量

秤など

継 目

重ね代

スケールなどサイズ

スケールなど鉄網の取り付けステープル状 態
軽量セメント
モルタルの塗り付け

軽量セメント
モルタル

間 隔

スケールなど浮き上がり･
たるみ

目 視

種 類

袋の表示など塗り厚

スケールなどＢ－０２３－１８
基

準

管理方式

メタルラス(防錆処理品）
７００g/㎡以上
または防水紙付鉄網防錆処理品
８００g/㎡以上
３０㎜以上(下張り材を使用しない場合)
幅６㎜以上、長さ２５㎜以上(下張り材を使用する場合)
幅７㎜以上、長さ１９㎜以上(下張り材を使用しない場合)
水平方向５００㎜以内
鉛直方向１５０㎜以内(下張り材を使用する場合)
水平方向１５０㎜以内
鉛直方向１５０㎜以内

ﾁｪｯｸ検査

浮き上がり・たるみがないこと
商品名：＜４－１－３ 外装材 軽量セメ
ントモルタル（１）商品名＞に記載されているもの
１５㎜以上

６－２ 立合い検査
立合い検査は、建設元請業者の監督員の指示に基づいて行う。

［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－１９認定書＜防火構造＞（セメントモルタルの下張り材を張り付けない場合【単層通気構法】）［令和６年４月版］

木造軸組外壁 ＥＸＨ-Ｍ セメントモルタル仕様
標準施工指導書

Ｂ－０２３－２０

認定書＜防火構造＞（セメントモルタルの下張り材を張り付ける場合【二層通気構法】）［令和６年４月版］