FICHA DO PRODUTO

B285
A demanda para refrigerantes naturais, como o CO2, está aumentando.
Com requisitos de pressão para aplicações transcríticas de CO2chegando a 140 bar, o B285H é a melhor escolha. O B285H é otimizado
para altas capacidades de carga térmica (até 550 kW como Gas
Cooler, com capacidade de fluxo acima de 50 m3/h). O B285 écompacto e leve, adequado para utilização em cadeia fria, comohipermercados, supermercados e recuperação de calor. Também éadequadopara diferentes usos em bombas de calor.
Especificações básicas
Número máximo de placas (NoP)

126

Volume máximo de fl uxo

48,8 m³/h (214.86 gpm)

Volume do canal

0.157/0.161 dm³ (0.0055/0.0057 ft³)

Materiais

Placas de aço inoxidável 316/316L, brasagem de cobre

Peso excluindo conexões

17.30+(0.75*NoP) kg
38.14+(1.653*NoP) lb

Tamanho Máximo da Partícula (mm)0,8Dimensões padrão#MMIN

A

527.1020.75

B245.10

9.65

C

454

17.87

D

164

6.46

F

18,00+2,15*(NoP)

0.71+0.08*(NoP)

G00H

440

17.32

J

60.24K35.60

1.4

N

43.50

1.71

R

35

1.38

E_1

45

1.77

www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Conexões Acessível

Rosca ultra aprovada Conexão Soldável

Conexão Soldável*Para obter as dimensões específi cas, ou informações sobre outros tipos de conexões, por favor, entre em contato com seu representante de vendas SWEP.

PED Pressão / Temperatura

O conceito de BPHEO Trocador de Calor a Placa Brasada (BPHE, na sigla em inglês) éconstruído como um pacote de placas de canais corrugados com ummaterial de preenchimento entre cada placa. Durante o processo debrasagem a vácuo, o material de preenchimento forma uma união brasadaem cada ponto de contato entre as placas, criando canais complexos. OBPHE permite que meios de temperaturas diferentes fi quem em próximos,
separados apenas por placas que permitem a transmissão do calor de um
meio a outro com altíssima efi ciência. O conceito é similar a tecnologia deplacas com gaxeta , mas sem as gaxetas e as estruturas de apoio.

Aprovações por entidades terceiras
Os BPHEs da SWEP são aprovados pelas organizações certifi cadoras
indicadas abaixo: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) América,
Underwriters Laboratories Inc (UL) Japão, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)
Além disso, a SWEP possui aprovações de uma grande variedade de outrasorganizações certifi cadoras. Para obter informações sobre aprovaçãoreferentes a um produto específi co, contate o seu representante SWEP
local. A SWEP reserve a si o direito de promover alterações sem aviso
prévio.

Software de cálculo de SSP
Com o exclusivo SSP (SWEP Software Package) da SWEP você mesmo
pode realizar cálculos avançados de troca de calor e escolher a soluçãomais adequada à sua aplicação. Também facilita a escolha de conexões e
geração desenhos do produto concluído. Caso queira recomendações ou
conversar sobre outras soluções, a SWEP oferece todo o serviço e suporte deque você precisa.

Isenção de responsabilidade do material
As informações e recomendações referentes aos produtos são apresentadas
de boa-fé, porém, a SWEP não faz nenhuma representação ou garantia
quanto à precisão ou totalidade das informações . As informações sãofornecidas sob a condição de que os compradores determinarão por contaprópria a adequação dos produtos aos respectivos propósitos antes do uso.
Os compradores devem observar que as propriedades dos produtos
dependem tanto da aplicação quanto da seleção de material, e que
produtos que contêm aço inoxidável ainda estão sujeitos a corrosão seusados em ambientes inapropriados.

.www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27