2024年
お客さま対談不断の技術開発と徹底した品質管理によって多くの人が味わえるようになった秋田の郷土食

有限会社斎藤昭一商店 さま

冬季号
vol.296

スポットライト1

令和４年度の自家用電気工作物（需要設備関係）立入検査結果について

スポットライト2

電気事故の概要について
ほあん坊や

蔵王坊平高原樹氷（山形県上山市）

http s:// w w w . t- h o an . o r . j p /電気と保安2024年

目次

冬季号 vol.296

C O N T E N T S
1P

年頭のご挨拶
お客さま対談有限会社斎藤昭一商店さま

検査員の現場報告1

自家用高圧区分開閉器等の老朽化により高圧事故発生で全館停電！

6P

2

電柱周囲の樹木伐採は早め早めに！

7P

スポットライト1 令和４年度の自家用電気工作物（需要設備関係）立入検査結果について
2

設備の点検ポイント

8-11P

電気事故の概要について

12-14P

波及事故を防止しましょう！

15P

地域とともに「道の駅」 道の駅

家庭の電気お役立ち情報

2-5P

16-17P

なみえ

18P

冬の電気製品の事故防止に向けて！

19P

地域活動紹介コーナー 「海と渚のクリーンアップ活動」に参加しました
information

電気安全のＤＶＤをお貸ししています、電気安全セミナーのご案内

20P

温泉地紹介

『開湯700年の歴史ある温泉』白布温泉

21P

電気の安全・省エネ ワンポイント
電気と保安クイズ

今季号の表紙

山形中央IC「蔵王坊平高原

山形県

13

樹氷」

山形蔵王IC

山形駅

458

286

関沢IC

112

撮影者
山形事業本部五十嵐さゆり山形道

山形上山IC102

標高約1000ｍから1200m に広がる蔵王坊平高原。蔵王の裾野に広がる大自然は豊かな動植物を育んでいます。春には若葉、秋には紅葉、冬には樹氷と四季折々の表情を見せます。特に、冬の樹氷の形成には３つの条件があり、国内で必要な条件をそろえている山域はごくわずかとのことです。世界的にもとても珍しく、海外からも多くの観光客が訪れます。別名「スノーモンスター」と呼ばれ、例年１月下旬から２月末までが見頃となっています。

14

かみのやま温泉駅
山形新幹線

中川駅

蔵王ダム

21

茂吉記念館前駅

陸前中山駅

笹谷IC

蔵王駅

348

央

中

北

東

道

53

12

蔵王坊平高原宮城県

年頭のご挨拶
一般財団法人東北電気保安協会

理事長

春浪

隆夫

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆さまには、健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
また、平素は、私ども協会に対し格別のご愛顧とご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年の干支「甲辰（きのえ・たつ）」の「甲」は、十干のはじまりにあたり、生命や物事の始まり、成長を意味します。辰は「振（ふるう）」という文字に由来しており、自然万物が振動し、草木が伸長して活力が旺盛になる状態にあり、これらから「成功という芽が成長していき、姿を整えていく」といった縁起のよさを表しているといわれています。
本年が皆さまにとって明るく晴れやかな活気あふれる一年になることを期待しております。
さて、昨年を振り返りますと、世界情勢のさらなる緊迫感の高まりを受け、日本経済は資源高と円安を背景とした原材料コストの増加が続き、物価や燃料価格の高騰により、社会活動は多大な影響を受けております。
また、2023年５月８日には、新型コロナウイルス感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが５類へと変更され、これまでのような行動制限がなくなったことから、経済は自律的に循環する環境が整い、少しずつではありますが回復基調にあります。
他方、自然環境に関して地域に目を転じますと、気候変動の影響で猛暑が続き、７月と９月に前線や低気圧、台風13号により東北地方でも大雨被害が発生しました。被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
私ども協会では、お客さまに安全と安心をお届けするため、日頃から電気設備の点検・試験・助言等により電気保安の確保と予防保全を進め、万一、事故やトラブルが発生した時には、電気事故受付センターと事業所が一体となり、24時間出動できる体制を整えております。また、大規模災害が発生した場合でも各地域の事業所を拠点に、組織的な対応を行っております。
引き続きお客さまサービスの向上と地域社会への貢献活動に取り組むとともに「電気保安の付加価値を高め、地域社会とともに成長する東北電気保安協会」の実現に向け、協会職員が一丸となり取り組んでまいります。これからもお客さまや社会に対して「安全」と「品質の高いサービス」を提供し、積極的に効率的な事業運営を推進する所存ですので、今年もご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
年頭にあたり、皆さまのご繁栄とご健勝を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

1

創業65年を迎える斎藤昭一商店本社工場

今季号のお客さま

秋田県秋田市有限会社 斎藤昭一商店 さま
きりたんぽ鍋は、よく知られる秋田の郷土料理・家庭料理です。老舗製造業の斎藤昭一商店さまは、製品への徹底したこだわりから、卓越した技術によるきりたんぽづくりと比内地鶏のスープによって、県内外の量販店や観光地での販売を可能にし、私たちはいつでも気軽にそのおいしさを味わえるようになりました。
本日は、有限会社斎藤昭一商店 齋藤 秀光 代表取締役に、弊協会常務理事 粒來 修がお話をうかがいました。

有限会社斎藤昭一商店
代表取締役

齋藤 秀光さま2

一般財団法人東北電気保安協会
常務理事

粒來 修

機械化と技術で製造販売を拡大しようと、じゅんさいの加工や漬物など特産

粒來：1959年（昭和34年）創業とお聞きしています

シーズンになると「きりたんぽ」がよく売れが、創業からの経緯と事業内容についてお話たので製造を拡大しますが、当時は手づくりしいただけますか。

で焼いていました。

品製造も手がけるようになりました。冬の齋藤：1961年（昭和36年）が秋田国体の年で、それ

その後、機械での量産化と殺菌設備の導入なに合わせて秋田駅の駅舎がリニューアルされどによって、販売をさらに拡大しました。現て秋田ステーションデパートに生まれ変わっ

在は製造技術の進歩により日持ちのする観光たんです。そのお土産品販売のテナントとい

地向け商品や首都圏量販店向けの商品、またう話をいただいたので、出店準備のため1959

宅配便の普及に伴い賞味期限の短い贈答用、

年に創業しました。当初秋田の特産品を販売

家庭用のきりたんぽセットなどを全国に向けしていましたが、その後何か自分たちで製造て販売しています。

不断の技術開発と徹底した品質管理によって多くの人が味わえるようになった秋田の郷土食
粒來：商品のおいしさ・品質にこだわりをもって、つくる技術を常に磨いてこられたのですね。
御社の企業理念についてお聞かせいただけますか。
齋藤：秋田の食を通じてお客さまを豊かにすることと、地域とともに発展する企業を構築するということです。米どころ秋田を代表する食文化に携わっていますので、地元で育まれたものでおいしいと感じていただけること。会社だけでなくいつも地域とともに地域のことを考えながら業務にあたりたいという想いが強いです。

猟師料理から家庭に広まった
粒來：私も大好きな秋田を代表する郷土料理のきりたんぽですが、どのように生まれたのか由来を教えてください。
齋藤：もともとこの地域のいわゆるマタギが山に猟に入るときに、ごはんを日もちさせるために

秋田の郷土料理として全国に知られる「きりたんぽ鍋」

焼いて持っていって、山でキジや山鳥、きのこと一緒に鍋で煮て食べていたようです。鹿
角市のあたりは昔は南部藩でしたが、南部藩徹底した品質管理と品質検査主がこの地を訪れたときに、串につけて焼い

粒來：食の一番大事な安全・安心な商品のつくり方、たごはんを入れた鍋を振る舞ったところ、「こ

また品質管理面に込めたこだわりを教えていとのほかうまい、これは何というものだ」とただけますでしょうか。

聞かれた。名前もない料理でしたが、槍の先
たん ぽ やり齋藤：ただ真摯に良質の素材・原料を求めること。

に布を巻いて槍の稽古に使う「短穂槍」に似それをまごころこめてつくることが最良にしていたので、「切ったたんぽ」「きりたんぽ」て唯一の方法と考えています。このため、当と呼んだのが始まりと言われています。もと社で製造される製品は徹底した品質管理が行

もとは猟師料理ですが、気軽にできてうまい

われ、厳しい基準での品質検査を実施していので家庭料理として広まったのだと思います。

ます。原材料のお米は、産地証明により品質3が保証された、食味の高い秋田県産のあきたに重要なことと考えています。とくに「きりこまちを使い、秋田県版 HACCP の手法を基

たんぽセット」は日持ちがしないので、おみに、米を水に浸ける時間、炊飯水量、炊飯時やげを買いにくる、持って帰って渡したいと間、炊き上がりの検査、焼くスピードや焼成

いう人の志向には合いません。どなたがいつ

後の見た目などを日々確認し、他社ではつく

お食べになるのかお聞きして、当店のきりたれない当社オリジナルの生産条件を確立してんぽの特徴とおいしさのベースになっているいます。比内地鶏スープは FSSC 国際品質証

品質管理についてご説明し、おすすめできる明を取得した工場で委託製造し、鶏の出汁にものをおすすめしています。

こだわり、具材と鍋で煮込まれた時においし
くなるようにつくっています。品質管理専門部署を設置して、当日生産品や作業機械の細菌検査も行うなど、おいしさや外見だけではなく、見えない部分のクオリティコントロー
ルも徹底管理をしています。

秋田きりたんぽ鍋セット /4人前（あきたこまちきりたんぽ6本・だまこ
餅10個・比内地鶏スープ入り）「きりたんぽセット」のきりたんぽは、1本1本串にごはんを巻いて、備
長炭の炭火で焼くという完全手づくり

お客さまとふれあう機会を大切に
さいとうの直営店 秋田駅ビルトピコ店

粒來：駅の売店から始められたということでしたが、今秋田駅に直営店をお出しになっているメ

粒來：商品開発や販売戦略などでいままで苦労されリットにはどのようなことがございますか。

た点、また今後の展望について教えてくださ

齋藤：お客さまに直接商品を紹介できること、それ4い。

から県外のお客さまに直接接してお話しし齋藤：きりたんぽが日持ちしないという課題について、志向をお聞きすることができるのも非常ては、これまでの不断の技術開発によって真空パックで脱酸素剤を入れて常温で15日、要このように若い世代に対しても徹底的に寄り冷蔵で60日の日持ちができるようになり、現添いながら、よりよい方向に向かっていける

在では品質管理の最も厳しい県内外の量販店ように取り組んでいます。

さんにも取引させていただいています。手づくりきりたんぽを中心に、希少性、話題性の高い県内特産品の販売拡大に力を入れて、県エネルギーを効率よく使うために内外もしくは国外にも通用するような秋田発

粒來：電気のご使用にあたって、気になっているこをつくりたいというのは、ずっと思っているとや何かご要望はございませんか。

ことです。ただ、海外にはまだ出していませ齋藤：製造工場ということで電気の使用量が多く、ん。きりたんぽ自体は主原料が米なので持っ省エネもしなければいけないのでしょうけれていけるのですが、スープは欧米には輸出でど、いろいろな機械を導入すればするほど電きません。畜肉エキスやチキンエキスが入っ気というのはどうしても必要なエネルギーでているものは検疫で通らないんです。

すので、これから先どう考えたらいいのか、お話を聞きたいと思っていました。たとえば、若い世代が働きやすいように

LED への切り替えや再生可能エネルギーが粒來：職場の安全衛生、働きやすい環境づくり、福少しでも使えるようになれば、いろいろな意

利厚生など取り組んでいることについて教え味で負担が軽減できるかなと思ったりしていてください。

たところでしたので、機会があればご相談さ

齋藤：製造業ですから働く人に集まってもらわない

どういった形で導入できるのか、太陽光などせていただきたいと思います。

といけないというのが大前提なので、一番は粒來：弊協会では、従業員の方などを対象とした電待遇面ですね。職場の環境づくりとしては、

気安全セミナーや、電気設備更新のお手伝い

有給休暇の時間単位取得など時期により時間など電気保安面のご相談も承っております。

単位で仕事と家庭を両立できるように仕組み

また、経営層の方や、製造業向けの省エネ対を設定しています。きりたんぽは冬場が忙し

策、再エネ導入セミナーのご案内などもさせいため、それ以外の時期は自由度の高い勤務ていただきますので、工場内の小さなことを

シフトを実行しています。

含めていつでも気軽にご相談いただきたいと福利厚生としては、きりたんぽ鍋セットを従思います。

業員の誕生月にプレゼントをすることによ

本日は、秋田の郷土料理であるきりたんぽに、り、年に１回は従業員の家族の方も含め、弊徹底した品質管理によってオリジナルな新し社のきりたんぽを楽しんでいただけるように

い価値をつくりあげ、多くの人においしさをしています。工場でも、ウォーターサーバー

届けている有限会社斎藤昭一商店様の理念との導入などを利用し従業員の熱中症対策や体想いをうかがうことができました。大変あり

力回復をサポートしています。

がとうございました。

5

検査員の現場報告1
自家用高圧区分開閉器等の老朽化により高圧事故発生で全館停電！
八戸事業所 太田 晃基
自家用設備の高圧区分開閉器等屋外機器の老朽化により停電事故に繋がった事例をご紹介します。

〔状況〕

６月上旬午前10時頃、お客さまから電気事故受付
センターに「全館停電中」との連絡を受け、高圧事故と判断し同僚２名と出動しました。調査の結果、その日は原因を特定することができず復旧しました。

〔調査〕

６月上旬の停電から２か月が経過した、８月お盆
前の明け方５時30分頃、再度停電が発生しました。
約１時間後に到着し高圧絶縁抵抗測定を実施したと
ころ、０メグオームと絶縁低下していたことから、キュービクル内で電路を切り分けたところ、構内第一柱側が不良と判明しました。柱に昇り避雷器を切り離したところ、絶縁抵抗が20メグオームと回復したことから、原因は避雷器の不良と判断し、電路から切り離して送電しました。
ところが、翌日午前２時頃、再度、停電が発生しました。点検の結果、異常は認められません。その後は、数時間おきに停電が発生することから、高圧
区分開閉器の誤作動と判断し、お客さまと協議のうえ、高圧区分開閉器を交換することとしました。

〔まとめ〕

今回の事例は、高圧機器の老朽化により発生した停電事故でした。老朽化している機器はいつ故障に繋がるか分かりません。お客さまへ分かりやすい説
明を心掛け、計画的な機器更新をお願いしていきた
いと思います。

〔原因〕

避雷器は26年、高圧区分開閉器は19年と交換推奨

時期を過ぎており、老朽化に伴う不具合から誤作動を繰り返し、何度も停電事故に繋がったものです。

停電の原因となった高圧区分開閉器〔復旧〕

翌日の午前10時43分に発生した４回目の停電の後、急遽、電気工事会社を手配し、高圧区分開閉器の交換工事を実施しました。10時45分の到着から約５時間後に、無事復旧することができました。

〔お客さまの声〕「何度も停電となり、そのたびに利用いただいているお客さまへご迷惑をかけました。事前に老朽化した機器を交換していれば、このような事故に繋がらなかったと思います。何度も復旧依頼し、急な工事の手配を含め、早急に対応していただき大変助かりました」とお礼の言葉をいただきました。

6

機器交換工事の様子

検査員の現場報告2
電柱周囲の樹木伐採は早め早めに！
原町事業所 安達 重幸
あわや高圧停電事故になるのを未然に防いだ事例をご紹介します。

〔状況〕

2023年７月の初旬頃、ある公民館の月次点検に訪れたときのことです。いつもと引込柱周りの景色が違うと感じながら近づいていくと、お客さま受電設備の責任分界点である高圧区分開閉器をつる草が覆っており、いつ全停電事故になってもおかしくない状態でした。加えて、高圧区分開閉器の電源側までつる草が伸びていたことから、近隣周辺全体を停電させる波及事故へもつながるおそれがあり、大急ぎでお客さまのご担当者のところに駆けつけました。

〔調査〕

お客さま立会いのもと引込柱を確認すると、隣接する樹木が電柱と同程度の高さに成長しており、そこから葛のつる草が絡まりながら伸び、電柱に装柱されている高圧区分開閉器、電線及び変成器等にまで覆いかぶさっている状態でした。

〔原因〕

前回の月次点検時には、電柱と樹木の間が大きく空いていたため接触するとは思いませんでしたが、１か月の間に想像以上に成長し、つる草が引込柱に覆いかぶさる状態にまでなっていました。お客さま〔まとめ〕

今回は、幸いに停電事故には至りませんでしたが、植物の成長は思っているより早く、日頃から注意深
く点検することが必要だと改めて感じました。また、お客さまへは電気設備に関して日頃から分かりやす
くご説明することが大切であり、今回の事象を含めて何か気になることがあったら、気軽にご連絡をいただけるようお願いをしていきたいと思います。
また、樹木が電柱や電線に接近していると、強風や積雪による倒木で停電事故につながるおそれがありますので、できる限り電柱周辺には背の高い樹木は植えず、成長したら伐採していただくようお願いいたします。

も引込柱につる草が絡んでいるのは確認しておられたようですが、停電になる可能性があることまでは思いもよらなかったようです。

〔復旧〕

高圧区分開閉器の電源側までつる草が絡んでいる状態であることから、東北電力ネットワーク株式会
社に状況を連絡し、伐採に協力していただくことと伐採前しました。到着後、早速、東北電力ネットワークにて高所・高圧部分のつる草の伐採作業を実施していただきました。

〔お客さまの声〕「電気は使えていれば問題ないと安易に考えていました。周囲を巻き込む停電事故になる前に樹木伐採までやっていただき、ありがとうございました。」とお礼の言葉をいただきました。

伐採後

7

1

令和４年度の自家用電気工作物（需要設備関係）立入検査結果について
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課
Ⅰ

立入検査の目的

立入検査は、電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況及び、主任技術者の保安の監督状況を確認し、または、必要に応じ改善指示を行うことによって、電気工作物の保安の適正化を図り、事故の未然防止と公害防止等に寄与することを目的に、電気事業法第107条の規定により実施しています。
また、令和３年度から法107条第16項の規定により、自家用電気工作物（需要設備、発電設備）等の立入検査を『独立行政法人製品評価技術基盤機構（通称：ＮＩＴＥ）』において実施できることとなっています。
なお、自家用電気工作物の保安の確保には、設置者自らが行う ｢自主保安体制｣ と ｢国の直接関与」に大別されますが、立入検査は、｢（参考）自家用電気工作物の保安に係る法体系図｣ のとおり、｢国の直接関与｣ と
なります。

Ⅱ

立入検査の実施方法

１．立入検査対象事業場の選定基準①電気事故があった事業場②技術基準適合命令を受けた事業場③経年劣化の恐れがある事業場④新技術を導入している事業場⑤電気事故が発生した場合、社会的影響が大きいと認められる事業場⑥保安の確保が適切でない恐れのある事業場⑦電気保安の実態把握が必要な事業場（参考）自家用電気工作物の保安に係る法体系図｢自主保安体制｣｢国の直接関与｣

技

術

基

準

適合・維持義務（法39条）

技術基準適合命令（法40）

地位承継届出（法55の2）

保

安

規

程

作成・届出・遵守義務（法42条）

保安規程変更命令（法42）使用開始届出（法53）

主 任 技 術 者

選任・解任届出義務（法43条）

法定自主検査検査・記録保存義務（法51、52、55）

免状返納の命令（法44）

報告の徴収（法106）

工事計画の届出（法48）

外部委託承認の取消（施53）

安全管理審査（法51、55）

立入検査（法107）

法51 使用前自主検査
55 定期事業者検査

使用前自己確認

52 溶接事業者検査

自己確認・記録保存義務（法51の2）・10kW以上2000kW未満の太陽電池発電所の設置
・500kW未満の風力発電所の設置 等（施行規則74、77（別表六、七）参照）（施：電気事業法施行規則）

２．立入検査の実施内容
立入検査の実施にあたっては、自家用電気工作物設置者の自主保安体制が十分機能しているか、主に電気保安に関する次の４項目について、関係資料等により確認しています。
また、立入検査の結果、不備事項が認められた場合には、必要に応じて指導及び改善指示を行っています。
①保安規程の遵守状況………保安規程を遵守し、点検・記録・保存等行っているか②主任技術者の執務状況……保安の監督の職務を誠実に行っているか③技術基準の適合状況………受電点から電気の使用場所における電気工作物の現場確認④電気事業法の遵守状況……電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従っているか8

３．改善指示事項への対応
立入検査結果、不備事項が認められた場合は、法令等違反内容の事実関係を記した「確認書」を取り交わし、
改善（又は改善計画）の報告を求め、次により対応をすることとしており、改善が不十分又は、改善報告の提出が無い場合は、厳重注意等の対象となる場合がありますので注意願います。
第1ステップ改善（又は改善計画）報告書の期限内報告終了

報告内容不十分（法違反継続）、改善報告なし

第2ステップ

厳重注意（改善報告書依頼）
厳重注意に従わない

第3ステップⅢ『改善命令』等の行政処分

期限内報告

終了

被検査者名等の情報公開

被検査者名・処分内容等を公開

立入検査の実施結果

令和４年度の立入検査は６事業場に対して実施をしました。
立入検査の実施事業場の選定は、感電死傷事故、電気火災事故等が発生した事業場に立入しております。
立入検査の結果、不備事項等が確認された事項については、次のとおりです。
（ ）内は、前年度件数
１．法令等違反等の分類別件数（選任形態別）

立入検査実施件数
法令違反が認められなかった事業場数
法令違反が認められた事業場数
主任技術者の執務状況
法令違反等 保安規程の遵守状況の事業場数 技術基準の適合状況
関係法令の遵守状況
主任技術者の執務状況
法令違反等 保安規程の遵守状況の項目件数 技術基準の適合状況
関係法令の遵守状況

専任
2
（1）
（1）
2
（0）
（0）
1
（0）
1
（0）
（0）
（0）
1
（0）
1
（0）
（0）

主任技術者の選任形態別（件）
兼任
外部委託
（0）
３
（5）
（0）
３
（4）
（0）
（1）
（0）
（0）
（0）
（1）
（0）
（0）
（0）
（0）
（1）
（0）

未選任
1
（0）
（0）
1
（0）
1
（0）
（0）
1
（0）
（0）
1
（0）
（0）
1
（0）
（0）

合計（件）
6
3
3
1
1
2
0
1
1
2
0

（6）
（5）
（1）
（0）
（0）
（1）
（0）
（0）
（0）
（1）
（0）

※１箇所の事業場で複数の法令違反等がある場合はそれぞれに計上されています。

２．立入検査指摘事項
指摘事項①
保安規定の指揮命令系統図や、連絡系統が実態と相違している。
（古いままの組織図や、存在しない部署などが散見された。）
指摘事項②
保安規程において、負荷設備の日常巡視頻度が現状と相違している。
電気事業法

第四十二条（保安規程）（省略）
２ 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届出なければな
らない。

指摘事項③
構内第１柱に施設しているＡ種接地線が地上２ｍまで防護管で覆われていない。
指摘事項④
年次点検の記録において、Ｂ種接地抵抗の管理値が定められていない。

9

Ⅳ

過去の立入検結果の不備事例

自家用電気工作物の設置者及び主任技術者等は、電気事業法及び技術基準等関係法令を遵守し、電気工作物の維持、管理を行うことが必要です。
立入検査において、少なからず不備事項を確認しているため、主任技術者などは、過去の不備事例等を参照しつつ、今後の電気工作物の保安管理等に留意することが必要です。
▶保安規程遵守に係る指摘事例
自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定め、自家用電気工作物の設置者及びその従業者は、この保安規程を遵守することが必要です。（法42）
このため、電気工作物の変更の工事を行った場合や、保安教育・訓練実施時等に、保安規程に定める点検項目や保安管理組織に変更がないかなど、定期的にチェックすることが必要です。（変更した場合は、保安規程変更届出が必要）
保安規程に係る指摘事項（事例）
保安組織
組織系統図の指揮命令系統及び連絡系統が実態と相違している
保安教育
保安に従事する者に対して保安教育・訓練を適切に実施していない
保安に従事する者に対する保安教育の実施記録がない
巡視点検
巡視点検に規定されていない設備がある
定めることとしている巡視点検の細則を定めていない
巡視、点検及び測定が規定のとおり実施されていない
点検、測定頻度が遵守されていない
点検結果、技術基準に適合していないにもかかわらず合格としている
点検結果、技術基準に適合していないにもかかわらず改修が行われていない
非常用予備発電装置の巡視・点検の記録が適切になされていない
その他
巡視点検に規定されていない設備がある
設備台帳が整備（更新）されていない▶主任技術者の執務状況に係る指摘事例
主任技術者は、自家用電気工作物の保安の監督の職務を誠実に行うことが必要です。（法43）
このため、主任技術者は、点検記録等の確認はもとより、点検結果不備事項を確認した場合は、その更新・改修計画等を検討し、電気工作物の技術基準に適合するよう設置者等に、保安に関して助言することが必要
です。
（法43）
主任技術者に係る指摘事項（事例）
巡視点検測定の記録を確認していない
主任技術者兼任承認申請記載に添った内容で各事業場の点検が行われていない

10▶技術基準の維持義務に係る指摘事例
自家用電気工作物の設置者は、技術基準に適合するよう維持しなければなりません。
（法39）主任技術者等は、受電設備、電線路、電気使用場所等の日々の点検はもとより、定期点検における電線路の絶縁抵抗測定値や、分電盤等を含む電気の使用場所や電気室内の変化にも注意を払うことが必要です。
技術基準に係る指摘事項（事例）
受電設備
接地抵抗が規定値を超えている
接地線の防護管が破損
受電⽤の真空遮断器が動作不良
⽴⼊禁⽌等の表⽰がない
キュービクルの腐⾷、分電盤内にチリ、ホコリが多い
受電設備等、メーカー推奨取替期間を⼤幅に超えて使⽤している
電線路、電気使⽤場所
電線の接続⽅法が不適切
架空弱電流電線が低圧架空電線の上に施設造営材の電線の貫通カ所が絶縁管に収められていない
移動電線にＶＶＦケーブルを使⽤
ケーブル⼯事が不適切（⽀持点間の距離）
低圧屋内配線にビニルコードを使⽤

Ⅴ

技術基準

解釈

11条
11条
14、15条
23条
ー
ー

17条
17条
34、36条
38条
ー
ー

7条
28条
56条
56条
56条
57条

12条
81条
145条
171条
164条
146条、164条

電気事故が起きる前に・設置者はＰＡＳ等、メーカー推奨の期間を大きく超えて使用している電気機器は計画的な更新を検討してください。
・主任技術者は、高圧・低圧電路等の漏電等の警報発報時には原因の調査対策を検討してください。
・保安従事者は日頃から、分電盤内を含む電気の使用場所や電気室内の変化に注意が必要です。
・設置者等に対して、主任技術者は電気事故の危険性と安全確保の必要性の十分な説明が必要です。
※電気事故が起こす社会的影響
生 産 活 動 等 の 停 止
経
済
的
損
失

波

及

事

故

周辺の需要家を停電

感

電

事

故

死 亡 に 至 る ケ ー ス

社会的に重大な影響

電気事故

Ⅵ

火 災・破 損 事 故総括（まとめ）設置者及び主任技術者は、電気事故の未然防止の観点から、自主保安体制の確立に向けた日頃からの取り組みが重要です。
設置者と主任技術者及び従事者は、電気事故が発生した場合に与える社会への影響を共有し、電気保安の重要性を再認識するとともに、自ら定めた保安規程等を遵守し、保安教育をはじめ、電気設備の機器操作及び計
画的な更新等、維持・管理することが重要かつ必要です。
「電気保安」は、主任技術者をはじめ、電気保安に携わっている者の日々の一つ一つの積み重ねで成り立っています。特に、主任技術者は、その専門家であることを自負し、保安業務に取り組むことが必要です。
今後とも、電気保安行政へのご理解とご協力をお願いします。

11

2

電気事故の概要について
当協会では、お客さまの電気設備の事故やトラブルの発生に対して、24時間・365日緊急出動できる体制を整えております。具体的には、お客さまから停電や電気機器が使えないなどの連絡を受けて出動します。また、お客さまの受電設備に当協会が設置している低圧絶縁監視装置（以下、「監視装置」という。）からの漏えい電流に関する警報を受信し、お客さまに電気設備の異常の有無を確認のうえ、出動するなどの対応を行っています。
今回は、過去10年間の受付及び出動件数、そして出動の結果、電気機器の損壊等が発見された事象の概要についてご紹介します。

１

電気事故の受付件数と出動件数

本稿でいう電気事故とは、お客さま電気設備に何らかのトラブルが発生した案件※1で、2013年度から2022
年度まで過去10年の受付件数と出動件数は、図１のとおりです。
2022年度の監視警報は、７月及び８月の豪雨の影響もあり、21,493件と前年度よりも増加しました。また、
「①全停電」（グラフの下部）の受付件数は、659件ありました。
全停電の受付件数は、自然災害等の影響によって異なりますが、毎年約600～800件となっています。

図１

電気事故の受付件数と出動件数の推移

40,00035,70735,0002,521
98

30,00025,000

件数

20,00023,81533,015
2,526
117

21,82025,68923,01815,00032,65829,90030,315

2,761
97

2,773
83

20,127

20,903

20,331

20,433

6,082

6,143

3,195
86
22,87728,142

28,619

2,588
90

2,948
111

19,273

19,301

30,48828,307

3,150
96

2,866
73

19,982

18,08322,441
19,385

19,462

20,992

5,427

5,343

5,515

29,5682,573
70

17,624

19,614

21,493

5,117
637

4,773
659

２０２１

２０２２

10,000
5,000

6,618
781

0

２０１３

6,527
827
２０１４

629
２０１５

6,114

883
２０１６

822
２０１７

２０１８

735

755

652

２０１９

２０２０

年度
①全停電

※１

12

②低圧停電、
漏電③監視警報④東北電力ネットワーク
（株）
から連絡

⑤その他

全受付

お客さまからの電気が使用できないなどと連絡、監視装置からの警報、東北電力ネットワーク（株）からの停電情報など。
（月次点検や年次点検等で発見されたトラブルは除く。）

出勤件数

２

図２

高圧事故防止の重要性
1,000

備が全停電となった事故をいい、毎年約1,000件前後

たのは、2022年度で659件あり（図１）、これに監視高圧事故件数発生しています。（図２）

装置からの停電警報や東北電力ネットワーク㈱から［件］

お客さまからの緊急連絡により「全停電」であっ

1,123

1,200

高圧事故とは、高圧機器のトラブルでお客さま設の停電情報など、実際に現地に出向いたら高圧事故

1,011

913

さらに、波及事故 の５件を含めると1,015件になり

600
400

1,098
992

25

19

高圧事故が一旦発生すると、その復旧作業は難し
く、高圧機器が破損などしていると復旧に数日を要することもあります。

屋外高圧設備の事故の状況

7

947

1,010

9

5

9

7

5

5

波及以外の高圧事故

全高圧事故

高圧電気設備の事故と自動車事故の発生割合
年間事故数

母集団

高圧電気設備の事故（2022年度）

1,015件55,751軒（当協会契約お客さま軒数）

自動車による交通事故（2022年）

300,839件

8,184万人（運転免許保有者数）

1.82

1.5

0.5

なります。

8

1,062 1,120

916

図３

ケーブル等の引込施設は、状況によって波及事故にもので、季節、気候などの影響を直接受けることに

951

 及事故とは、お客さまの高圧受電設備などで起きた事故が原因
波で東北電力ネットワーク（株）の同じ配電線に接続されている他のお客さまにも停電が広がる事故のこと。

1.0

引込施設は、引込柱などの屋外に設置されている

1,015

※２

受電設備の中で、高圧気中開閉器、引込線、高圧
つながるおそれがあります。

1,115
905

波及事故

［%］
2.0

３

952

921

年度

なのかをイメージしていただくため、図３で自動車高圧事故が約５倍も高い発生割合となっています。

1,127

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022ます。これは、当協会のすべてのお客さま軒数のによる交通事故と比較してみました。その結果は、

958

1,071

800

0

※2

お客さま設備の高圧事故が、どの程度の発生頻度

1,124

200

であったというものを加えると1,010件となります。

1.82% となります。

高圧事故の推移0.0

0.37
高圧電気設備の事故（2022年度）

図４

自動車による交通事故（2022年）（出典：令和４年警察白書）

引込施設の事故発生部位比較

図４に引込施設の事故発生部位の割合を示しています。この中では、“高圧気中開閉器”が23％、“地

その他

11%

絡継電器”が24％と全体の約半分を占めていること

23%が分かります。高圧気中開閉器と地絡継電器は、高圧回路の漏電事故発生時に自動で電気を遮断し、周囲のお客さまへの波及事故を防止するものです。しかし、これらの機器は長期間の使用で経年劣化により電子部品が故障したり、落雷時には、異常電圧により地絡継電器内部が焼損することがあります。
（写

高圧気中開閉器

ケーブル等

22%

地絡継電器

24%

支持物

5%

引込線

15%

真１）

13

また、高圧気中開閉器本体の内部に雨水が浸入し

写真１

落雷で焼損した地絡継電器の内部て、構内の停電事故に至る事例が少なくありません。
その原因としては、雨や雪、太陽光等の自然環境の中で塗装が劣化することによる外箱の発錆や、シール材の経年劣化から気密性が低下し、本体内部の発錆による腐食などがあります。（写真２）
さらに、本体内部の発錆により保護装置の機能が果たせない場合は、お客さま構内だけではなく、東
北電力ネットワーク（株）の配電線を停電させる波
及事故に繋がるおそれもあります。

４

高圧機器の適切な更新

写真２

経年劣化で内部が発錆した高圧気中開閉器

電力の安定供給に向けて、電気設備の適切な管理による停電事故の防止が求められているほか、省エ
ネルギー、環境問題など社会的要請が従来にも増して強くなってきています。
このことから、一般社団法人日本電機工業会では、汎用電気機器の更新時期について、物理的・経済的・
社会的要因を総合的に評価し、確実・早めの機器、設備の更新を推奨しています。
（図５）
当協会では、更新推奨時期を経過する際に予防保全の対策を講ずることが適切として、一般社団法人
日本電機工業会が推奨する「汎用電気機器更新のお図５

汎用電気機器の更新時期の概念
物理的要因✓ 電気的劣化すすめ」や、各メーカーカタログ等に記載されてい①点検・保守（絶縁低下等）②消耗部品の✓ 機械的劣化
交換（摩耗・変形等）③劣化診断✓ 機能・性能の低下 余寿命診断

る更新推奨時期等を目安に、更新を推奨しています。

５

最後に

高圧事故による全停電が発生すると、お客さまの生産活動のすべてが停止してしまうため、社会的な信頼の失墜、納期遅れに伴う補償など、大きな影響が想定されます。
お客さまの事業場で突発的な停電事故を未然に防止するため、高圧機器は計画的に更新されるようお願いします。

14

汎用
電気機器の

更新

更新時期の
総合的評価

経済的要因
✓ 新製品（生産性・安全性）✓ 保全性（ランニングコスト）✓ 省エネルギー
社会的要因（CSR）✓ 安全性（事故・災害防止）✓ 地球温暖化防止（温室効果対策）✓ 公害防止・廃棄物の処理✓ その他（電力の安定供給等）（出典：一般社団法人日本電機工業会「汎用電気機器更新のおすすめ」）波及事故を防止しましょう！
1 はじめに波及事故とは、お客さまの高圧受電設備などで起きた事故が原因で、東北電力ネットワーク（株）の同じ配電線に接続されている他のお客さまにも停電が広がる事故のことをいいます。（図１）
波及事故が発生し配電線を停電させると、社会的に大きな影響をもたらしかねませんので、高圧自家用
電気工作物の設置者の方は、波及事故防止に努める必要があります。
波及事故件数の推移（東北６県および新潟県）

年
度
発生件数
雷事故件数〈再掲〉

2018
12
4

2019
16
7

2020
15
3

2021
14
4

2022
13
4

図１
信号が消えている！
電力会社
変電所

工場内で
電気事故発生！

停電
A 工場

変電所の継電器が動作して、配電線が停電だ！

・自家用電気設備の構内で発生した電気事故を構内だけにとどめるため、責任分界点（構内第１柱）には必ず地絡継電器付高圧交流負荷
開閉器を取り付けましょう。
・古い設備においては、劣化による事故発生時に保護装置が正常に動作せず、波及事故に至るおそれがあります。使用状況や設置環境により劣化の状況は変化しますが、機器の計画●雷害対策

危ない ! 交通事故だぁ

配電線①保守不備対策②自然災害・鳥獣対策

料理ができないわ！

B 工場

2 波及事故防止対策のポイント

的な取り替えをお奨めします。

住宅が停電！

困った！
停電で操業停止だぁ【参考】主な機器の更新をお奨めする目安
機種

更新推奨期間屋内用
15年 または負荷電流開閉回数 200回
屋外用
10年 または負荷電流開閉回数 200回
GR 付開閉器の制御装置 10年
手動操作 20年 または操作回数 1,000回
断路器
動力操作 20年 または操作回数 10,000回
避雷器
15年
交流遮断器
20年 または規定開閉回数
計器用変成器
15年
保護継電器
15年
高圧配電用変圧器
20年
高圧進相コンデンサー
15年
屋内用
15年
高圧限流ヒューズ
屋外用
10年
高圧 CV ケーブル※ 水の影響がある場合 15年 水の影響がない場合 20年〜30年
高圧交流負荷開閉器

・一般社団法人日本電機工業会発行の「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」より抜粋（※を除く）
・高圧交流負荷開閉器には区分開閉器を含む
・一般社団法人日本電線工業会発行の「高圧ＣＶケーブルの更新推奨時期」
より抜粋

 雷による被害を防止、軽減するための機器として避雷器の設置が有効です。さらに、避雷器の効果を維持するためには、接地抵抗値の低減や定期的な取り替えも必要です。
●小動物侵入対策
 電気室やキュービクルの穴や隙間からネズミやヘビなどの小動物が侵入し、充電部に触れることで事故が発生することがあります。穴や隙間はシール材で塞ぐなどの対策が必要です。

15

道の駅

地域とともになみえ

道 の駅
道の駅について浪江町は、福島県沿岸部、「浜通り」と呼ばれるエリアにある小さな町。
春には請戸川リバーラインの桜、秋には産業団地一面に咲くコスモス、海に目をやれば、豊富な海の幸が水揚げされる請戸漁港。走り駒の絵柄の「大堀相馬焼」、Ｂ１グランプリでゴールドグランプリに輝いた「なみえ焼そば」に、銘酒「磐城壽」。自慢できるものなら、いくらでもあります。
2020年８月に始動した道の駅「なみえ」。復興の途中にある浪江町にとって道の駅は、人々のランドマークとして、町の復興のシンボルとしての使命を持って誕生しました。買い物ができ、食事ができ、ちょっと休憩もできる、町の人々の暮らしを支える場所、そして、町の人たちの新たなチャレンジを支える場所。新たなチャ
レンジは町の新しい魅力を産み出し、その新しい魅力が集まって、浪江町は新しい町へと彩りを変えていきます。

いろどり産直 いなほ

営業時間10:00〜18:00

浪江町内の生産者さんが作った新鮮な野菜をはじめ、海産物や福島の地酒、加工品、手芸品などを販売。お土産にも喜ばれる「道の駅なみえ」のＰＢ商品も数多く取り扱っています。

いろどり産直いなほ

うまくて生姜ねぇ !!

請戸漁港のしらす

うけどん たまごボーロ

お食事

まちのパン屋さん ほのか
お好みの具材をその場で選んでサンドした自分だけのオリジナルコッペパンが魅力！
浪江のご当地グルメ「なみえ焼そば」をサンドしたパンも登場します。

レストラン かなで

営業時間10:00～16:00

焼きそばぱん
営業時間10:00～18:00

なんといっても一番人気は「なみえ焼きそば」ですが、請戸漁港に水揚げされた、海の幸たっぷりの「海鮮丼」や「釜揚げしらす丼」も自慢！「地魚ユッケ丼」も好評です。
他にも焼肉定食や三元豚を使用したロースかつ定食などもご用意しております。

なみえ焼きそば16

釜揚げシラス丼

ふくしまフルーツラボ

営業時間10:00〜17:00

日本を代表する福島のフルーツを使ったフルーツ専門店。
年中おいしい福島のフルーツを片手で楽しめます。小さいけれど
ギュッと思いの詰まったフルーツス
タンド！

麺処 ひろ田製粉所

なみえの空
営業時間10:30〜17:30

厳選した小麦、蕎麦を選び抜き、挽き立てをコンセプトに、何より美味しい「麺」をリーズナブルに提供する麺処。
「こだわり石臼挽き二八そば」「本
格ながらどこか懐かしさを感じる中華そば」「小麦と喉越しにこだわったうどん」をぜひご賞味ください！

味玉中華そば

生そばセツト「道の駅」の目的と機能（国土交通省ＨＰより）目的

基本コンセプト・道 路利用者への安全で快適な

休憩機能

・24時間、無料で利用できる駐車場・トイレ

情報発信機能 ・道路情報、地域の観光情報、緊急医療情報などを提供

道路交通環境の提供

地域連携機能 ・文化教養施設、観光レクリエーション施設などの地域振興施設

・地域の振興に寄与

なりわい館（地場産品販売施設）
浪江町が誇る地場産品「大堀相馬焼」と「地酒 磐城壽（いわきことぶき）」。ここはその２つを、実際に見て、手にとって、体験できる施設です。

大堀相馬焼コーナー
味わいのある「青ひび」、内側と外側で２つの器を重ねる「二重焼（ふたえやき）」、
一気に描き上げられる「走り駒」。長い歴史を持つ「大堀相馬焼」ですが、最近では彩りのある作品も増えています。ここでは震災後、避難先で再開した窯元全ての作品を展示販売していますので、お好みの窯元と作品に出会えます。
また、大堀相馬焼を体験できる現在唯一の施設です。

大堀相馬焼店舗内

陶芸教室

原料の土から手練り、ロクロの両方での陶芸、絵付けも体験できますので、世界に一つだけのオリジナル作
品を作りましょう。

酒蔵コーナー・SakeKuraゆい（鈴木酒造店）
天保年間には既につくられていたという浪江の地酒。
鈴木酒造店は、東日本大震災によって山形県長井市に移り、その地で“海の男酒”としての伝統を守ってきました。
この度、道の駅内に酒蔵を設置。再び浪江で、銘酒「磐城壽」の酒造りが始まりました。販売コーナーでは、生
SakeKura ゆい店内
鈴木酒造店
搾りのお酒のほか、出来たての酒粕、日本酒を使った加工品も取り揃えてお待ちしております。
また、仕込みから完成まで約２週間の工程を生で見学できます。前面をガラス張りにした施設の中で進む
酒造りの様子は、他ではなかなか見ることはできません。

ラッキー公園 in なみえまち「道の駅なみえ」に、全国初となるポケモンの公園「ラッキー公園inなみえまち」
が、2021年12月12日（日）にオープンしました。ポケモンの遊具で遊べるほか、
位置情報アプリゲーム「Pokemon ＧＯ」との連携イベントも開催中です。
ラッキーは幸せ（福）を運ぶといわれているポケモンで、福島県の福を連想させます。また、お腹のタマゴは、美味しくて栄養がたっぷり。同じく、
美味しくて栄養たっぷりな農産物を通じて県内外へ幸せを運ぶ福島県にぴったりということで、応援ポケモンに選ばれました。

▶自 動 車 利 用

常磐自動車道浪江ＩＣから車で約10分

道の駅なみえ

請戸川

120

114

←浪江 IC

JR

常

★
254

富岡街道

6

磐

線
浪江駅

いわき↓

〒979-1513
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺60
TEL 0240-23-7121
ＵＲＬ：https://michinoeki.namie.jp
交通手段▶公共交通機関利用 JR 常磐線浪江駅から徒歩約15分

↑相馬

アクセス

ラッキー公園17家庭の電気お役立ち情報

冬の電気製品の事故防止に向けて !
冬は、電気ストーブや電気あんか、電気カーペットなどの暖房用の電気機器の使用が増えてきます。これ
ら電気製品の使用状況により、製品発火や火災などの重大事故に至る可能性があります。事故を防ぐために、日頃から製品とその周辺をチェックしましょう。
また、次の冬も安全に使用するために、電気製品を片付ける前の点検や収納にも注意しましょう！

安全に上手に使用しましょう！
❶ 電気ストーブ

・洗濯物、ふとん、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない。
・寝るときや外出するときは、必ず電源を切り、電源プラ
グをコンセントから抜きましょう。
・近くにスプレー缶（ヘアスプレー・殺虫剤など）を放置しない。

❷ 電気あんか・収納するときは、電源コードを本体に巻きつけない。
・電源コードを引っ張ったり、ねじったりしない。

❸ 電気カーペット・電気毛布・収納するときは、電源コードを本体に巻きつけない。
・電源コード引っ張ったり、ねじったりしない。
・座布団など柔らかいものの上に敷かない。
・テーブルなど硬くて重いものを上に置かない。

次の冬も安全に！
❶ 電気ストーブ・ホコリなど汚れを拭き取る。
・保管の際には箱やポリ袋に入れる。
・本体はよく乾燥させて、湿気の少ないところに収納する。

❷ 電気あんか、電気カーペット・電気毛布・表面の傷や破れ、ヒーター線の露出がないか確認する。
・電源コードは本体に巻きつけないで、束ねる。
・保管の際には箱やポリ袋に入れる。
・本体はよく乾燥させて、湿気の少ないところに収納する。
・操作部に重いものを乗せない。
・保管の際にはナフタリンなどの防虫剤を使用しない。

※上記は、ご使用や保管の際の注意事項の一部です。製品の取扱説明書や器具本体に表示された注意事項をよくお読みいただいてお使いください。

18

「海と渚のクリーンアップ活動」に参加しました
本荘事業所

本荘事業所は、さる2023年５月31日、東北電問題を考えさせられる機会となりました。

力ネットワーク株式会社本荘電力センターの呼西目海水浴場を訪れるお客さまには、きれい

びかけにより、公益財団法人海と渚環境美化・になった海岸で気持ちよく過ごしていただける

油濁対策機構が提唱する「海と渚のクリーン

ように、また、北国の短い夏を満喫してもらえ

アップ活動」として、由利本荘市「西目海水浴

るように、地域の一助になったことに喜びを感場」の清掃活動に参加しました。

じられる活動となりました。

日本海に面した西目海水浴場は、夏には若者や家族連れが海水浴などに多数訪れるほか、夏以外にもサーフィン等のマリンスポーツで賑わっています。
当日は、東北電力グループから26名が参加し、当事業所からも環境月間活動と併せた地域貢献活動の一環として、昨年に引き続き職員２名が参加しました。今年度は、由利本荘市からの要請により、チャレンジデー（「市民一人ひとりの健康づくり」、「運動習慣の浸透」を目的とす

由利本荘市 西目海水浴場※由利本荘市様ホームページよりる活動）と併せた活動として取り組みました。
本荘電力センター所長の号令でクリーンアップを開始しました。初夏を感じさせる快晴で、絶好のクリーンアップ日和の中、参加者それぞ
れがゴミ袋を携え、波打ち際や砂浜に点在している漁具の破片やプラスチックごみ、空き缶・空き瓶を拾い集めました。小一時間の活動で35袋分のゴミを拾い集め、清々しい汗を流すことができました。
本活動を通じて感じたのは、漁具類を含めプ活動の様子

ラスチックごみが多いことです。プラスチック
は生ゴミなどと違って、自然に分解されるまでに数十年から数百年という長い時間を要します。そのため、長期にわたって自然界に残り続け、さまざまな問題を引き起こすことが懸念されています。プラスチックゴミ問題は、地域だ
けでなく世界で共通する大きな課題であり、海を利用する人はもちろん、一人ひとりがゴミ捨てのマナーを守ることが大切です。改めて環境

最後に記念写真19

電気安全のＤＶＤをお貸ししています
電気の安全に関する研修や勉強会で活用できる、ＤＶＤをお貸ししています。
作業者・従業員の方向けにわかりやすい内容ですので、ぜひご利用ください。
【一例のご紹介】
タ

イ

ト

ル

検証！過失によるキュービクルでの感電事故事例
新版

知っておきたい低圧事故の衝撃～感電災害を防ぐために～追跡！日常作業の電気事故〜7つの低圧電気事故〜
ここがポイント ! 日常巡視
〜電気事故を未然に防止〜
電気侍〜電気の安全、拙者が守る〜

時間
32分
30分
30分

対
象
者
工場・事業所などの電気担当者、現場作業者向け
工場・事業所などの電気担当者、現場作業者向け
工場・事業所などの電気担当者、現場作業者向け

27分

工場・事業所の電気担当者や従業員向け

19分

家庭・児童向け

感電事故 ここがポイント ! 救急処置

14分

工場・事業所などの作業者・従業員向け

潜入！低圧電気の事故現場

23分

工場・事業所の電気担当者や従業員向け

電気設備事故事例に学ぶ〜予定外作業・作業変更の落とし穴〜

22分

工場・事業所などの電気担当者、電気主任技術者、現場作業者向け

詳しくは、お近くの事業所又は検査員にお問い合わせください。

電気安全セミナーのご案内

無料で実施しております
電気安全セミナーとは●お客さまが正しい電気の取り扱いを学び、職場の電気事故を防止するための職場内講習会です。

電気安全セミナーの内容は●協会職員がお客さまの事業所に出向いて、無料で実施いたします。
●セミナーは、お客さまのご希望に沿ったテーマについて、テキストや DVD、パソコンなどを使用し実施いたします。
●開催は平日のみですが、お時間は昼休みも含めお客さまのご要望にお応えいたしますので、お気軽にお申し付けください。

20

地域発信！
東北・新潟の温泉地紹介

山形県米沢市「開湯700年の歴史ある温泉」

白布温泉

正式名称は白布高湯温泉。古くから福島の信夫高湯、山形の最上高湯（蔵王温泉）とともに奥州三高湯の一つに数えられ、昔から『三湯湯治』と呼ばれて「三温泉全部に宿泊すれば100年長生きできる」と言われて賑わいました。

最上川の源流の山間（海抜820ｍ）に湧き出、大自然に囲まれた静寂の中に独特の情緒を持つ標高900メートルにある爽涼の地。西暦1312年の開湯で、白斑の鷹がこの温泉で眼病を治したことから名付けられたと云われています。その後、
江戸中期以降は米沢藩内の代表的な保養地として親しまれてきた歴史ある温泉地です。現在は、旅館４軒、民宿１軒、合わせて５軒の宿があります。

白布の名の由来は、先住民語で「霧氷のできる場所＝シラブ」という意味からつきました。また、遠い昔病に侵された白い斑点の鷹が、湧きでる豊富な湯につかりみるみる病を治したことから、「白い斑点の鷹の湯」で『白斑鷹湯』という説もあります。

泉質

三十三観音

泉質は「含硫黄・カルシウム－硫酸塩温泉」で、温ま幾世の安らかなることを祈願

りの湯、傷の湯として効能の高い温泉です。切り傷、火傷、して、享保14年（1729年）に建神経痛、慢性皮膚病などをはじめ、血流の流れを良くす

立されました。歴代の上杉藩公る効果により冷え性、動脈硬化、高血圧、糖尿病など血も参詣され、上杉家寄進と伝わ管系疾患に効き目があります。その他、疲労回復、病後る石燈籠も残っています。一か回復、関節痛、筋肉痛、慢性婦人病、慢性胃腸病などさ所に集めた石造野立の三十三観

まざまな症状に効果が期待できると評判です。

音は全国でも珍しいものとされ、境内には延命地蔵尊や三十三観音

疱瘡神などの石仏も祀られています。

直江城州公鉄砲鍛造遺跡の碑
当時を治める直江山城守兼
続公、1604年（慶長９年）、江州の鉄砲師吉川惣兵衛と泉州の和泉屋松右衛門を招き約10
年間白布の地で鉄砲を製造さ

白布大滝
白布温泉街に沿って流れる大樽川の上流にかかる落差30m の滝。広い滝壺に末広がりに流れ落ちる様は美景です。西吾妻山の雪解け水が流れ出る新緑の頃や秋の紅葉は必見です。

直江城州公
鉄砲鍛造遺跡の碑

せました。

雪ぼんぼり
約20年続く白布温泉の冬を彩るイベント雪ぼんぼり。
各施設で雪のある週末に開催されます。上杉雪灯篭まつりの開催日には、より一層雪ぼんぼりが白布を照らし幻想的な雪の夜を演出してくれます。

◎白布温泉●交 通 手 段／［鉄 道 利 用］山形新幹線 米沢駅から路線バスで約50分［自動車利用］東北中央自動車道 米沢八幡原 I.C から約30分●問い合わせ先／ ＵＲＬ：https://www.shirabu.net から各施設にお問い合せをお願いいたします。
（写真提供：天元台×白布リボーン協議会）

21

電気の安全・省エネ ワンポイント

2024年

冬季号 vol.296
2 0 2 4 年1月1日
発 行 所 仙 台 市 太 白 区 あすと長 町 3 丁 目 2 番 3 6 号

Q○の中に言葉を入れてください。

期待される〇〇はヒント：当協会のホームページ「法人のお客さま」「エネルギー監視サービスのご案内」をご覧ください。

※ご応募いただきましたお客さまの個人情報は、当選賞品の発送やご意見・ご質問への回答にのみ使用いたします。

〒982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目2番36号 一般財団法人東北電気保安協会

FAX 022-748-1275● 締切り日広報グループ 宛

2024年３月31日消印有効

皆さまのご応募をお待ちしております。（本誌又は協会に対するご意見、ご感想などもお寄せください）★前号vol.295の
正解は、

ブレーカー

でした。

東北電気保安協会の情報は携帯サイトでもご覧いただけます。

★前々号 vol.294 の応募者総数は 123 名、正解者は 123 名でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。

一 般 財団法 人 東 北電気保安協会

郵便はがき又はFAXにて、答え、郵便番号、住所、氏名、さしつかえなければお勤め先をご記入のうえ、
下記宛にお送りください。正解者のなかから、抽選で 20 名さまにクオカードを贈呈いたします。
なお、当選の発表はクオカードの発送をもって代えさせていただきます。

印 刷 ㈱ ソノベ