FEUILLE DE PRODUIT

B285
La demande en réfrigérants naturels tels que le CO2 est enaugmentation. Pour des applications au CO2 transcritiques nécessitantdes pressions approchant 140 bar, le B285H se présente comme unchoix évident. Le B285H est optimisé pour des puissances derefroidissement de gaz élevées (jusqu'à 550 kW en tant quedésurchauffeur ou gas cooler avec capacité de flux supérieur à 50 m3/h).
Le B285, à la fois compact et léger est adapté aux applications de lachaîne du froid telles que les hypermarchés, les supermarchés et larécupération de chaleur. Il convient également pour différentes
applications de pompe à chaleur.
Spécifications de baseNombre de plaques max. (NoP)

126

Débit volumétrique max.

48,8 m³/h (214.86 gpm)

Volume du canal

0.157/0.161 dm³ (0.0055/0.0057 ft³)

Matières

Plaques en acier inoxydable 316/316L, brasage cuivre

Poids sans les connexions

17.30+(0.75*NoP) kg
38.14+(1.653*NoP) lb

Taille la taille des Particules (mm)0,8Les dimensions standard
#MMIN

A

527.1020.75

B245.10

9.65

C454

17.87

D

164

6.46

F

18,00+2,15*(NoP)

0.71+0.08*(NoP)

G00H

440

17.32

J60.24

K

35.60

1.4

N

43.50

1.71

R35

1.38

E_1

451.77www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Connexions disponibles

Filetage homologué
pour ultra-hautepressionconnexion à braser

connexion à souder*Pour obtenir d’autres informations, incluant les dimensions spécifi ques et les diff érents types de raccords, veuillez contacter votre représentant SWEP.

PED pression / température

Le concept d'un BPHE
L'échangeur thermique à plaques brasées (BPHE) est un ensemble deplaques de circulation ondulées avec un matériau de remplissage entre
chaque plaque. Pendant le brasage sous vide, le matériau de remplissage
forme un joint de brasage à chaque point de contact entre les plaques,créant ainsi une circulation complexe. Le BPHE permet de rapprocher des fluides de températures diff érentes, séparés par des plaques de circulation
permettant de transférer la chaleur d'un milieu à un autre de manière trèseffi cace. Le concept est semblable à d'autres technologies de plaques etcalandre, mais sans les joints et les pièces de calandre.

Homologations par un tiers
Les BPHE de SWEP sont généralement homologués par les organismesd'homologation ci-dessous : Europe, Directive équipements sous pression(DESP) Amérique, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japon, Kouatsu-Gas
Hoan Kyoukai (KHK) SWEP détient également l'homologation d'un grandnombre d'autres organismes d'homologation. Pour les informations relatives
à l'homologation d'un produit en particulier, veuillez contacter votre
représentant local SWEP. SWEP se réserve le droit d'apporter des modifi
cations sans préavis.

Logiciel de calcul SSP
Grâce au logiciel SSP (SWEP Software Package) de SWEP, vous pouvez
réaliser vos calculs d'échange thermique avancés et choisir la solution deproduit la mieux adaptée à votre application. Il est également facile dechoisir les connexions et de générer les plans du produit complet. Si vousavez besoin de conseil, ou si vous souhaitez discuter des diff érentes
solutions de produit, SWEP est à votre disposition pour vous off rir tout leservice et le soutien dont vous avez besoin.

Limitation de responsabilité par rapport au matériel
Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies debonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en cequi concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Les
informations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent
par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pourleurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que lespropriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux
sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent à
la corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.

.www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27