HOJA DE PRODUCTO

B285
La demanda de refrigerantes naturales, tales como el CO22, estáaumentando. Con unos requisitos de presión para aplicaciones deCO22 transcríticas que casi alcanzan los 140 bares, el B285H es laopción natural por excelencia. El B285H está optimizado para grandes
capacidades de carga de calor (hasta 550 kW como refrigerador degas, capacidad de caudal por encima de 50 m33/h.). El B285, compacto
pero ligero, es adecuado para aplicaciones de cadena de frío, comohipermercados, supermercados y recuperación de calor. También esadecuado para diferentes aplicaciones de bomba de calor.
Especificaciones básicas
Número máximo de placas (NoP)

126

Volumen máximo de caudal

48,8 m³/h (214.86 gpm)

Volumen del canal

0.157/0.161 dm³ (0.0055/0.0057 ft³)

Materiales

Placas de acero inoxidable 316/316L, soldadura de cobre

Peso sin incl. Conexiones

17.30+(0.75*NoP) kg
38.14+(1.653*NoP) lb

Tamaño máximo de Partícula (mm)0,8Dimensiones estándar
#MMINA

527.1020.75B245.10

9.65

C454

17.87

D164

6.46

F

18,00+2,15*(NoP)

0.71+0.08*(NoP)

G00H

440

17.32

J

60.24

K

35.60

1.4

N

43.50

1.71

R351.38E_1

451.77www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Conexiones disponibles

Roscado ultra alto
aprobado

Conexión a Soldar

Conexión a Soldar(eléctrica)*Para dimensiones específi cas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.

PED Presión / Temperatura

El concepto BPHE
El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como
un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación
entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material deaportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre
las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los fl uidos
con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separadosúnicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor deun fl uido a otro con una efi ciencia muy alta. El concepto es similar a otra
tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

Aprobación de terceros
En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) deSWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certifi
cación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos,
Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)
Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad deorganismos de certifi cación. Para obtener información sobre aprobaciones,póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva
el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Software de cálculo SSP
Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados detransferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor seadapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones ygenerar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o legustaría tratar sobre diferentes soluciones de roductos, SWEP ofrece todos
los servicios y ayuda que necesite.

Descargo de responsabilidad de los materiales
La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan debuena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la
exhaustividad o precisión de dicha información. La información seproporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia
determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes
de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los
productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los
productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si seutilizan en entornos inadecuados.

.www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27