福島第二原子力発電所 復旧計画の進捗状況について（月報：平成 24 年８月）
平 成 24 年 ９ 月 ３ 日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
福島第二原子力発電所では、現在、原子力事業者防災業務計画に基づき策定した復旧計画（平成 24 年１月 31 日提出、５月 31 日改訂）に則り、プラントの冷温停止維持に係わる設備等の復旧を進めています。
平成 24 年８月末現在の復旧作業等の状況について、以下のとおりお知らせします。
１．復旧計画の進捗状況
１～３号機における復旧作業は順調に進んでいます。
４号機は、平成 24 年５月 17 日までに、冷温停止の維持に必要な設備等について本設設備への復旧および社内自主検査が完了し、復旧計画に係るこれまでの実施状況についてとりまとめ、５月 31 日、国に報告しました。（平成 24 年５月 31 日お知らせ済み）
平成23年度

平成24年度上期

下期
８月末▼1/31 復旧計画書を提出

１号機

48％（44％）２号機

46％（46％）注

３号機

73％（69％）４号機

100％（5/17復旧完了）

復旧完了（予定）▽
復旧完了（予定）▽▽復旧完了（予定）●表中の％は、復旧計画に基づく復旧作業（本設化完了まで）の平成 24 年８月末時点の進捗割合。
（）内の％は前月末時点の同割合。詳細は資料１を参照。

●本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしている（号機毎）。
（注）２号機は資料１の各ステップに変動がなかったため前月同様の進捗割合となっているものの、各種作業は順調に進捗している。

２．復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年８月）
○１号機 原子炉建屋付属棟内 電源盤 (M/C 1HPCS)の撤去完了
津波の影響をうけた１号機原子炉建屋付属棟内の電源盤（M/C 1HPCS）の撤去が８月29 日に完了しました。【資料１参照】
今後、新たに電源盤を製作し、本設への切替えに向けて復旧作業等を進めてまいります。

1○１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ）制御盤の撤去ならびに発電機の据付完了
津波の影響をうけた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機（Ａ）
については、８月２日に制御盤の撤去が完了しました。また、新規製作及び修理を行っていた発電機の現場据付が８月 31 日に完了しました。【資料１・資料２参照】
今後、機能確認を行います。
○１号機 原子炉建屋内 地震計の本設化完了
１号機原子炉建屋内の地震計＊１については、津波の影響をうけた４台を含む全台（計 12 台）を新たに製作し、６月 13 日までに現場据付を完了していますが、８月６日に機能確認を終え、本設化が完了しました。
【資料１・資料２参照】
今後、社内自主検査を行います。
○３号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 3C-2）の本設化完了
津波の影響をうけた３号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 3C-2）については、新たに製作し、１月 27 日までに現場据付を完了していますが、８月 27 日に機能確認を終え、本設化が完了しました。【資料１・資料２参照】
今後、社内自主検査を行います。
３．４号機 原子炉開放・燃料移動
原子炉内に装荷されている燃料については、設備に対する維持管理の簡素化の観点から、原子炉開放および燃料移動に必要な設備＊２の健全性評価を行い、準備が整った時点で使用済燃料プールへ移動することとしています。（平成 24 年１月 31
日お知らせ済み）
４号機については、平成 24 年５月 17 日までに冷温停止の維持に必要な設備等の本設化が完了しましたが、原子炉開放および燃料移動に必要な設備については、６月
26 日までに点検を終了、７月２日までに評価を終え、健全であることを確認しました。（平成 24 年７月３日お知らせ済み）
現在、原子炉開放（９月 10 日目途）に向けて準備を進めています。
（平成 24 年
８月３日お知らせ済み）
４号機の原子炉開放については、９月 10 日より開始し、コンクリートハッチ、
原子炉格納容器の蓋、原子炉圧力容器の蓋、蒸気乾燥器、気水分離器の取り外しを順次行ってまいります。【資料３参照】
その後、10 月初旬を目途に燃料移動を開始する予定です。
当社は、緊急事態解除宣言時に原子力安全委員会から示された４項目の留意事項＊３を踏まえ、引き続き、復旧計画に基づく原子力災害事後対策を進め、さらなる信頼性向上に努めてまいります。
なお、留意事項のうち４．については、平成 24 年３月末までに対象系統の抽出を行い、現在、各対象系統への影響についての評価を実施中です。
以 上2※添付資料
・資料１
・資料２

・資料３
＊１

福島第二原子力発電所 復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成 24 年８月末現在）＜写真＞ 復旧計画に基づく主な作業状況（平成 24 年８月）
・１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ）の据付完了
・１号機 原子炉建屋内 地震計の本設化完了・３号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 3C-2）の本設化完了
４号機 原子炉開放の流れ

地震計
プラント運転中に大規模地震が発生した際、スクラム（原子炉の緊急停止の際に制御棒が急速挿入する動作）信号を発信する。

＊２ 原子炉開放および燃料移動に必要な設備
原子炉建屋天井クレーン、燃料取扱装置、使用済燃料ラック、使用済燃料プール＊３

原子力安全委員会から示された４項目の留意事項
平成 23 年 12 月 26 日、原子力安全委員会から内閣総理大臣に対して、当社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言を行っても差し支え無い旨の意見が示されるとともに、同宣言を行うにあたっての留意事項が示された。また、平成 24 年１月
11 日、経済産業省原子力安全・保安院から、福島第二原子力発電所の復旧計画の策定
およびその実施にあたっては、当該留意事項について対応するよう指示があった。
１．福島第二原子力発電所の一部の設備については、仮設設備となっており、これらの設備について適切に維持管理を行うこと。また、計画的に仮設設備の依存度を下げること。
２．残留熱除去系の一部等の安全設備が復旧していないことから、それらが復旧するまでの間、状況に応じて適切な管理を行うこと。また、自然災害等に備えて、更なる安全確保に万全を期すこと。
３．作業員の安全を含め安全管理に徹底を期すこと。
４．冷温停止にいたるまでに、通常時と異なる圧力・温度等の履歴があったことを踏
まえ、施設に対するこれらの影響を検討すること。

3

資料１
進捗に係わる各ステップの日付の定義は以下のとおり。
○
○
○
○

撤去
発電所搬入
現場据付
機能確認

→
→
→
→

○
○

本設切替
→
本設化完了予定 →対象設備を取り外し、搬出が完了した日
対象設備の工場修理（新規製作）後、構内の設置建屋への搬入が完了した日
対象設備をすべて架台に設置完了した日
対象設備単体が復旧し、系統として機能することを確認した日（例）電源盤であれば受電した日、設備であれば系統復旧後（電源除く）の試験運転を実施し問題ないことを確認した日

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年８月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （1/2）
対象設備
６．９ｋV

４８０V

電源系

電源系

作業内容

ィー

ゼ
ル
発
電
設
備

発電機
ディーゼル機関

撤去

発電所搬入

現場据付

H24.3.15

H24.3.28

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C系

電源盤 (M/C 1C)新規製作

H23.10.31

H系

電源盤 (M/C 1HPCS)新規製作

H24.8.29

C-1系

電源盤 (P/C 1C-1)新規製作

H23.12.7

H24.4.13

H24.4.19

H2４．下期

C-2系

電源盤 (P/C 1C-2)新規製作

H23.11.11

H24.7.3

H24.7.10

H2４．下期

D-2系 電源盤 (P/C 1D-2)新規製作

H23.12.14

H24.6.12

H24.6.18

H2４．下期

制御盤関係
非
常
用
デ

等

仮設から本設に切り替えた日（主に電源）
本設化完了の予定時期（完了したものは、完了日）

A系

新規製作

H24.8.2

新規製作及び修理

H23.8.29

H2４．上期
H24．下期

H24．下期
H24.8.20

H24.8.31

H24．下期

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

制御盤関係

新規製作

H23.11.15

H24．下期

新規製作及び修理

H23.10.19

H24．下期発電機
ディーゼル機関

H系

修理

H24．下期

補助設備

新規製作及び修理

H24.1.23

H24．下期

充電器

新規製作

H23.9.16

H24．下期

新規製作

H23.6.3

H24．下期

地震計

新規製作・取替

H24.8.3

低圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

直流電源

蓄電池

H系

H24.6.1

H24.6.13

H24.8.6

H24.8.6
H2４．下期4

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年８月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

１号機 （2/2）
対象設備
残留熱除去系

残留熱除去機器冷却系

作業内容
A系

高圧電源(M/C 1C)系及びケーブルの復旧

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設化
完了予定

本設切替

H23.11.17

H2４．下期C系

高圧電源 (M/C 1C)系及びケーブルの復旧

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.9

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.21

H23.9.26

H2４．下期

H2４．下期

C系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.5.22

H24.5.22

H24.7.24

H24．下期D系

電源 (P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.20

H23.9.20

H24.3.15

H2４．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.5

H23.11.2

H23.11.11

H24．下期

H24.4.5

H24.4.12

H2４．下期

H23.8.5

H24.5.15

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

C系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H24.1.6

H24.1.12

H2４．下期

A系

電源(P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H23.10.26

H23.10.27

H23.11.4

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.11.22

H23.11.25

H23.11.26

H2４．下期

A系

電源(P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧及びパージライ
ン本設化

H24．下期B系

パージライン本設化

H2４．下期

高圧炉心スプレイ系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

H24．下期

高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

高圧電源(M/C 1HPCS)系及びケーブルの復旧

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系

H24．下期

H24．下期

A系

電源 (P/C 1C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.12

H24.6.13

H24.6.19

H24．下期

B系

電源(P/C 1D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.2

H23.7.4

H23.7.14

H24．下期

復水補給水系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

非常用ガス処理系

A系

電源 (P/C 1C-1)系及びケーブルの復旧

H24．下期

原子炉補機冷却系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

現在の進捗状況の割合は４8％ です。

（前月44％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×100※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

5

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年8月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

２号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

C-2系

電源盤(P/C 2C-2)新規製作

H24.6.13

H24.下期

D-2系

電源盤 (P/C 2D-2)新規製作

H24.7.6

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.6

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

C系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.28

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H24.3.1

H24.下期

H23.8.2

H24.下期電源系

残留熱除去機器冷却系
H24.下期

H23.7.28

H23.3.24

H24.下期

H23.8.6

H24.下期

残留熱除去機器冷却海水系
C系
D系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.12

H23.9.12

H23.10.12

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.26

H23.7.26

H23.8.3

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.下期

A系

電源(P/C 2C-2)系及びケーブルの復旧

H24.6.5

H24.6.5

H24.6.14

H24.下期

B系

電源(P/C 2D-2)系及びケーブルの復旧

H23.6.28

H23.6.28

H23.7.12

H24.下期A系

パージライン本設化

H2４．下期B系

パージライン本設化

H2４．下期

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉補機冷却系

原子炉冷却材浄化系
高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系

電動機新規製作＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

現在の進捗状況の割合は＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

※１

H23.9.2

H2４．下期

46％ です。

（前月46％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。
※本表の各ステップに変動がなかったため前月同様の割合となっているものの、各種作業は順調に進捗しています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン※１

復旧工程の見直しに伴い、本設化完了予定を「H24.上期」から「H24.下期」に変更。

6

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年8月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

３号機
対象設備
４８０V

電源系

作業内容

本設切替

本設化
完了予定

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

H23.9.15

H24.1.26

H24.1.27

H24.8.27

H24.8.27

C-2系

電源盤(P/C 3C-2)新規製作

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.26

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.29

H23.8.30

H23.9.9

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.24

H23.8.24

H23.8.30

H24.上期

C系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.7

H23.9.14

H24.上期

A系

電源(P/C 3C-2)系及びケーブルの復旧

H23.8.2

H23.8.3

H23.8.23

H24.上期A系

パージライン本設化

H24.上期B系

パージライン本設化

H24.上期

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。
＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

現在の進捗状況の割合は７３％ です。

（前月69％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

＊パージライン：原子炉冷却材浄化系循環ポンプの封水ライン

7

社内自主検査資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年８月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

４号機
対象設備

４８０V

作業内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化完了

社内自主検査C-2系

電源盤(P/C 4C-2)新規製作

H23.9.7

H23.12.2

H23.12.9

H24.1.30

H24.1.30

H24.5.15

D-2系

電源盤(P/C 4D-2)新規製作

H23.9.30

H24.2.28

H24.3.8

H24.3.23

H24.3.23

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.25

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.5

H23.7.5

H23.7.7

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.19

H24.4.19

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.5

H23.9.5

H23.9.29

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H23.7.27

H23.8.2

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.9.7

H23.9.7

H23.9.21

H24.4.11

H24.4.11

H24.5.16

C系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.27

H24.4.18

H24.4.26

H24.4.26

H24.4.26

H24.5.15

D系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H24.4.17

H24.4.17

H24.4.25

H24.4.25

H24.4.25

H24.5.16

A系

電源(P/C 4C-2)系及びケーブルの復旧

H23.7.8

H23.7.8

H23.7.21

H24.2.24

H24.2.24

H24.5.15

B系

電源(P/C 4D-2)系及びケーブルの復旧

H23.3.14

H24.4.12

H24.4.12

H24.5.16

A系

パージライン本設化

H24.5.11

H24.5.11

H24.5.17

B系

パージライン本設化

H24.5.17

H24.5.17

H24.5.17

電源系

残留熱除去機器冷却系

残留熱除去機器冷却海水系

非常用ディーゼル発電設備冷却系

原子炉冷却材浄化系＊M/C ： Metal-Clad Switch Gear ／ メタクラ
所内高電圧回路に使用される動力電源盤で、磁気遮断器または真空遮断器、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

復旧が完了（100％ ）しました。

＊P/C ： Power Center ／ パワーセンター
所内低電圧回路に使用される動力電源盤で気中遮断器（ＡＣＢ）、保護継電器、付属計器をコンパクトに収納したもの。

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００＊パージライン：原子炉冷却材浄化系j循環ポンプの封水ライン※本設化完了後に実施した社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行いました。

平成24年５月17日、

8

資料１

福島第二原子力発電所

復旧計画に基づく作業の進捗状況（平成24年８月末現在）
凡例： ■：実施中，点検中，修理中 ■：完了 ■：未着手 ■：実施対象外
日付は終了（完了）日を記入□：前回の月報からの更新箇所

共通設備
対象設備

点検内容

撤去

発電所搬入

現場据付

機能確認

本設切替

本設化
完了予定

１・２号

新規製作・取替

H24.下期

３・４号

新規製作・取替

H24.上期

放水口モニタ

現在の進捗状況の割合は０％ です。

（前月０％）

注）進捗状況の割合（％）＝（完了のマス数）／（撤去から本設切替までの全マス数ー実施対象外マス数）×１００※本設化完了後に実施する社内自主検査において、復旧計画に係る対象設備の健全性確認を行うこととしています。

9

社内自主検査資料２＜写真＞

復旧計画に基づく主な作業状況（平成24年８月）●１号機 原子炉建屋付属棟内 非常用ディーゼル発電機（Ａ）の据付完了（８月31日）
津波の影響をうけた１号機原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機（Ａ）については、８月２日に制御盤の撤去が完了しました。また、新規製作及び修理を行っていた発電機＊の現場据付が８月31日に完了しました。
＊発電機は、発電するための磁界を発生する回転子巻線（ディーゼルエンジンの力で回転）と発電した電気が流れる固定子巻線から構成されています。
発電機回転子･･･ディーゼルエンジンより動力を得て回転する部分。回転子に励磁電流を流すことで磁界を作る。（回転磁界）
発電機固定子･･･回転子の周りに固定されたコイル。回転子で作られた回転磁界により起電力を得て発電する。
非常用ディーゼル発電機 概略図
海N

ディーゼル機関発電機

海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

４号機

３号機

２号機

１号機

：設置箇所

●発電機固定子の搬入・据付状況
発電機固定子発電機固定子ディーゼル機関①クレーン車による吊り上げ作業の様子②建屋内への吊り下げ作業の様子（平成24年８月７日撮影）（平成24年８月７日撮影）

発電機固定子ディーゼル機関ディーゼル機関側へ発電機固定子③発電機固定子の移動作業の様子④発電機固定子の据付作業の様子（平成24年８月８日撮影）（平成24年８月８日撮影）

10●発電機回転子の搬入・据付状況
発電機回転子発電機回転子①発電機回転子の吊り上げ作業の様子②建屋内への吊り下げ作業の様子（平成24年８月20日撮影）（平成24年８月20日撮影）

発電機回転子発電機固定子発電機固定子発電機回転子③発電機回転子の移動作業の様子④発電機固定子への挿入作業の様子（平成24年８月21日撮影）（平成24年８月22日撮影）
発電機回転子発電機回転子⑤発電機固定子への挿入作業の様子⑥発電機固定子への挿入作業の様子（平成24年８月22日撮影）（平成24年８月22日撮影）

発電機固定子挿入方向

発電機回転子⑦発電機固定子への挿入作業の様子（上部より）⑧発電機固定子への挿入作業の様子（平成24年８月22日撮影）（平成24年８月22日撮影）

11●発電機据付完了

発電機回転子発電機固定子軸受け台

発電機据付完了（平成24年８月31日）（平成24年８月31日撮影）（参考） 非常用ディーゼル発電機の津波直後の状況と現況

１号機

設備

非常用ディー
ゼル発電機

２号機

系統

津波直後
の状況

H24.8末
現在の状況

津波直後
の状況

Ａ

×

×

×

Ｂ

×

○

×

Ｈ

×

H23.7.15復帰

×３号機

H24.8末
現在の状況

津波直後
の状況

○

×

H23.8.8復帰○
H23.3.14復帰

×

×

４号機

H24.8末
現在の状況

津波直後
の状況

○

×

H23.8.31復帰

○

○

×

○

○

○

H24.8末
現在の状況○
H23.8.3復帰○
H23.3.14復帰○

凡例： ○：使用可、×：使用不可

12●１号機 原子炉建屋内 地震計の本設化完了（８月６日）

１号機原子炉建屋内の地震計については、津波の影響をうけた４台を含む全台（計12台）を新たに製作し、６月13日までに現場据付を完了していますが、８月６日に機能確認を終え、本設化が完了しました。

●当該地震計は、プラント運転中に大規模地震が発生した際、スクラム（原子炉の緊急停止の際に制御棒が急速挿入する動作）信号を発信します。
当該地震計は、東北地方太平洋沖地震発生時に設計通り動作し、１～４号機が自動停止しました。
●当該地震計は、各号機とも原子炉建屋２階および地下２階に設置しており、１号機の地震計について
は、原子炉建屋地下２階に設置された８台のうち４台が津波の影響をうけました。（２～４号機の地震計は、津波の影響はなく健全な状態）

１号機 原子炉建屋（概略図）
海N
原子炉格納容器
海水熱交換器建屋

原子炉圧力容器

タービン建屋
原子炉建屋

地震計（原子炉建屋２階）
（４台）

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

地震計（原子炉建屋地下２階）（８台）
８台のうち４台が津波の影響をうけた

試験用分銅

動作確認表示灯

機能確認時の様子（１号機原子炉建屋地下２階）（平成24年７月25日撮影）
地震の模擬として試験用分銅を地震計に乗せ、地震計が正常に感知しているかを確認。

13

●３号機 海水熱交換器建屋内 電源盤（P/C 3C-2）の本設化完了（８月27日）

津波の影響をうけた３号機海水熱交換器建屋内の電源盤（P/C 3C-2）については、新たに製作し、１月２７日までに現場据付を完了していますが、８月27日に機能確認を終え、本設化が完了しました。

Ｐ／Ｃ ３Ｃ-２
海N
海水熱交換器建屋
タービン建屋
原子炉建屋

：設置箇所
４号機

３号機

２号機

１号機

機能確認の様子（平成24年８月27日撮影）

14

資料３

４号機 原子炉開放の流れ●４号機 原子炉開放の流れ
当所４号機の原子炉開放については、９月10日より開始し、コンクリートハッチ、原子炉格納容器の蓋、
原子炉圧力容器の蓋、蒸気乾燥器、気水分離器の取り外しを順次行ってまいります。

１

２

原子炉建屋概略断面図

原子炉建屋天井クレーン
コンクリート
ハッチ

燃料取替機
原子炉
圧力容器

使用済燃料
プール
原子炉
格納容器

燃料集合体

原子炉再循環ポンプ

圧力抑制プール

原子炉開放前コンクリートハッチの取り外し

３

４
原子炉圧力容器蓋

原子炉格納容器蓋

原子炉圧力容器蓋の取り外し

原子炉格納容器蓋の取り外し

６

５
蒸気乾燥器

気水分離器

蒸気乾燥器の取り外し

気水分離器の取り外し
15