木造住宅用制震ミューソレーター
免震装置

制震テープ

ガムロック
家具転倒防止器具

ミューダム
スーパースロッシングダンパー
高層ビル用制震ダンパー（風揺れ防止）

ＤＳダンパー・最も安価な地震対策。
・耐力面材や筋交を増やすことで建物を強く、固くする。
・繰返しの地震には対応できない。

・地面との縁を切ることで建物に揺れを伝えない。効果が高い。

・建物にエネルギー収集装置を設置し、地震の揺れを吸収する。

・非常に高価・免震よりも安価に設置可能。

・軟弱地盤では設置できない。また、動き代を設ける必要があるため、土地を１００％有効に活用できない。

・繰返しの地震にも対応。
・費用対効果が高い。

安全性が高くなる。

耐震等級

耐震等級

１2

耐震等級

3

建築基準法レベル
数百年に一度程度の地震（震度６強～７位）に対して、即倒壊や崩壊しない。
即倒壊・崩壊しないことで命が守れることを目的としているため、大規模修繕・建て替えとなる可能性がある。

耐震等級１の１．２５倍の耐震性。

耐震等級１の１.５倍の耐震性。

数百年に一度程度の地震に対して補修すれば引き続き住み続けられる。

数百年に一度程度の地震に対して補修すれば引き続き住み続けられる。

しかし、熊本地震では耐震等級２の建物も一部倒壊している。

長期優良住宅は耐震等級３が条件。
繰返しの地震は想定していない。

耐震等級が高くなるにつれ安全になるが、繰返しの地震は想定していない。

熊本地震の被害状況

震度7を観測した、益城町震度計半径200ｍ周辺の50％の木造建物が全壊、2000年以降に建築された耐震等級2の木造建物を含む最大7棟が全壊。

本震・余震を含め3日間で震度6以上の地震が７回も発生したことにより、筋交の破断、耐力面材を留めている釘の折れが発生し、建物の耐震性能が維持できなくなった。
建築基準法の耐震基準は繰返しの地震は想定していない。

繰返しの地震に備えるには耐震＋αの対策が必要

制震テープ特徴①

ビル用制震装置で使用されている粘弾性体を木造住宅で使いやすいテープ状に加工しました。
従来の住宅用制震装置と比較し､粘弾性体に地震エネルギーを伝える為の､大掛りなフレーム等が不要のため､非常に費用対効果の高い工法です。
ビル用制震装置

制震テープ

東京大学

共同開発

粘弾性体
防災科学技術研究所

清水建設

粘弾性体の発熱イメージ

地震時に柱などの軸材は平行四辺形に変形しますが､面材は長方形を保ちます。
この時のずれを厚さ1mmの制震テープが吸収し､変形を抑えます。

家全体をダンパーにします！

制震テープ特徴②

制震テープの優位点

約200g

・性能最優先・実大実験で性能を確認
・建物の柱･梁に大量に施工
・圧倒的なダンパー量・バランスが良い

一般的な制震装置の粘弾性体量（1棟当たり石鹸2個程度）

約25kg
制震テープの粘弾性量（四周仕様の場合）

制震テープ構法では、軸材と面材の間にダンパーを設置するため断熱欠損が生じません。
従がって理想的なダンパー量を使用することが可能です。
制震効果が高い！

外壁側
制震テープ

室内側

断熱材

断熱材

粘弾性体
フレーム内蔵型

オイルダンパー
設置型・住宅の壁内数か所に設置

制震装置

オイルダンパー
（吸収部材）
粘弾性体（吸収部材）

家全体で4ヵ所程度設置なので、大きな制震効果を得ることは難しい
大型のものは、断熱材と干渉するため外周部への設置が難しい

制震テープ工法

・住宅の外周部全体､間仕切り壁数か所に設置
制震装置

・外周部の柱､横架材に設置ので､断熱材に干渉せず、制震効果を最大限発揮します。

粘弾性体（吸収部材）

40坪の住宅の場合､500m以上(約25kg)使用するため大量のダンパー設置に相当します。※建物､施工条件により前後します。）

82012年実大実験（つくば防災科学技術研究所）

試験体②
耐震等級３

試験体①
耐震等級１

試験体③
耐震等級３+制震2012年実大実験（つくば防災科学技術研究所）

耐震等級１

加振回数

耐震等級3

耐震等級3 ＋制震

（ JMA- KOBE1 0 0 % ）

1階

2階

1階

2階

1階

2階

1 回目

3 8 5 .0 mm

1 9 .1 mm

2 8 .3 mm

2 6 .9 mm

1 7 .2 mm

1 6 .4 mm

3 8 .2 mm

3 7 .4 mm

1 9 .4 mm

1 7 .3 mm

5 3 .1 mm

5 1 .3 mm

2 2 .3 mm

1 8 .1 mm

6 4 .2 mm

5 2 .3 mm

2 3 .4 mm

1 8 .6 mm

層間変位

2 回目

倒壊レベルの為、試験中止

3 回目
4 回目

層間変位(mm)

層間変位(mm)

400.0mm
380.0mm360.0mm
340.0mm320.0mm300.0mm280.0mm260.0mm240.0mm220.0mm200.0mm
180.0mm160.0mm140.0mm120.0mm100.0mm80.0mm
60.0mm40.0mm
20.0mm0.0mm

80.0mm

耐震等級1
耐震等級3
耐震等級3+制震

耐震等級3耐震等級3+制震70.0mm
60.0mm

耐力面材の釘の折れ50.0mm

筋交いの損傷40.0mm
30.0mm

木造住宅安全限界

内壁石膏ボードのひび割れ

20.0mm
10.0mm
0.0mm

12

加振回数

34

12加振回数34

実験結果まとめ

耐震等級１

耐震等級１＋制震

耐震等級３

耐震等級３＋制震

想定外地震

×△

○

◎

神戸・熊本など

倒壊の可能性大大規模な損傷

多少の損傷

ほとんど損傷しない

想定外地震

××

○

◎繰返し

論外

倒壊の可能性あり

損傷の増加

小さな損傷

想定外地震での安全性
耐震等級３＋
制震

耐震等級３

安全耐震等級１＋
制震

耐震等級１11危険なぜ制震が有効なのか（筋交のケース）

どれだけ耐震工法で固めても、経年変化や繰り返しの地震で緩みが発生し、段々と弱い建物になってしまします。

筋交の場合は圧縮により座屈が、引っ張りにより金物（ビス）の損傷が発生します。

なぜ制震が有効なのか（面材のケース）

外壁側

断熱材

室内側

外壁側

断熱材

室内側

耐力面材を使用している場合でも繰返しの地震により、徐々に釘が曲がり抜け、面材が浮いてきます。最終的には釘の破断、面材のパンチアウトにより耐力を保持できなくなります。

制震テープの有効性
地震が発生すると構造躯体は平行四辺形に変形しますが、耐力面材は長方形から変形できないため必ず構造躯体と耐力面材の間に変位差が生じます。
構造躯体と耐力面材の間に制震テープが挟み込まれることで制震テープがこの変位差をキャッチし吸収することで建物の変形を抑えます。

まとめ・制震部材としての圧倒的量。
制震テープ：約２５㎏/棟
ゴムダンパーで使用するゴムの量：約２００ｇ

・地震発生時に大きく捻じれる建物外周部に効果的に施工。
一般的な制震ダンパーは断熱欠損・結露の懸念から間仕切り設置が多い。
⇒建物中心になるほど地震力は伝わりづらくなるため性能を十分に発揮できない。

制震テープは建物外周部全体に施工するため、建物のバランスが崩れない。
制震ダンパーの多くは１棟に４～６台設置が多く、壁倍率認定を取得していない制震ダンパーは偏心率が変わっており、建物バランスの悪化が懸念される。