2号機原子炉格納容器内部調査について～画像解析による追加報告～
2017年3月30日

東京電力ホールディングス株式会社

１．2号機原子炉格納容器(PCV)の状況について
2011年3月11日の震災の影響により、原子炉圧力容器(RPV)内の核燃料が気中に露出し、溶融した。
事故進展解析の結果、溶融した核燃料の一部がペデスタル内に落下している可能性があることが判明している。
燃料デブリを取出すためには、原子炉格納容器内(PCV)の調査を実施し、デブリ及び周辺構造物の状況を把握することが必要。
格納容器貫通孔(X-6ペネトレーション)
制御棒駆動機構(CRD)
交換用レール
原子炉圧力容器(RPV)
原子炉格納容器(PCV)
ドライウェル

原子炉圧力容器(RPV)
使用済燃料プール

原子炉格納容器(PCV)
ドライウェル

デブリ落下の可能性

青枠内を拡大5.2m

全高 約33m

プラットホーム
ペデスタル

ペデスタル

原子炉建屋
直径 約20m

原子炉建屋断面鳥瞰図

サプレッションチャンバー(S/C)

原子炉格納容器下部 断面図
1２．原子炉格納容器(PCV)内部調査の概要について【調査目的】:①ペデスタル内次回調査装置への設計・開発フィードバック情報(プラットホームの変形有無等)を取得する。
②ペデスタル内プラットホーム上及び制御棒駆動機構(CRD)ハウジングへのデブリ落下状況，及びペデスタル内構造物の状況を確認する。
【調査部位】:ペデスタル内プラットホーム上から下記部位の調査を実施(プラットホーム、制御棒駆動機構等)

制御棒駆動機構(CRD)交換用レール

今回の確認範囲

ペデスタル
ペデスタル開口部

ＲＰＶ

原子炉格納容器(PCV)
前回使用した格納容器貫通孔（X-53ペネ）

制御棒駆動機構(CRD)
ハウジング

プラットホーム

約7.2m

今回使用する格納容器貫通孔（X-6ペネ）

開口部(スロット)ペデスタル内調査範囲

地下階

2

３．PCV内部調査にむけた作業ステップ
ステップ1．装置の搬入

穴あけ装置

ステップ2．装置の設置

隔離機構

Ｘ-６ペネ

遮へい体

穴あけ装置

ステップ3．穴あけ隔離機構ユニット※
Ｘ-６ペネ

穴あけ装置

ホールソー
Ｘ-６ペネ

クランプ
※隔離機構と遮へい体を組合せたもの

今回の報告範囲
ステップ4．
事前確認用ガイド
パイプによるX-6
ペネ内，CRDレー
ル事前調査

ステップ5．
ガイドパイプによるペデスタル内事前調査
ペデスタル

パンチルト
カメラ

CRDレール

2/16実施済み

チャンバーユニット

チャンバーユニット

堆積物除去装置

X-6ペネ

CRDレールステップ7．
自走式調査装置による内部調査

2/9実施済み

1/30実施済み

1/26実施済み

X-6ペネ

ステップ6．
堆積物除去装置の投入

自走式調査装置

パンチルト
カメラ

3
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

4．ペデスタル内事前調査の撮影位置
ガイドパイプによるペデスタル内事前調査は1/30に実施し，ペデスタル内の動画を取得取得した画像データを鮮明化処理し、ペデスタル内部の状態について確認
CRD交換機

フラットバー
プラットホームペデスタル

LPRM（局部出力領域モニタ）：炉心内の中性子束レベルを測定するためのもの
PIP（制御棒位置指示プローブ）：制御棒の位置を検出するためのもの
CRD：制御棒駆動機構

スロット
開口部
CRDレールプラットホーム上における撮影位置

5号機にて同様の位置で撮影した場合
4

5．ペデスタル内事前調査

グレーチングの状態(1/4)
グレーチング脱落

TIP案内管サポート
CRD交換機

スロット開口部（参考）5号機のペデスタル内

グレーチングの歪み

落下物

フラットバー
TIP 案 内 管
サポート※
CRDレールとプラットホームの隙間（約150～40mm）

TIP案内管※（参考）2号機のペデスタル内定検中写真※5号機は点検のため，TIP案内管及びTIP案内管サポートは取り外されている

CRDレールからペデスタル内全体を見渡した画像
鮮明化処理により、カメラから離れた位置まで視認可能
・スロット開口部より左側にてグレーチングが脱落
・グレーチング下部から湯気が上がっている
・脱落していないグレーチングには，堆積物の付着及びグレーチングの歪みを確認

CRDレール端部

注：個別に鮮明化した画像を繋ぎ合わせているため、繋ぎ目が残っている（次頁以降も同様）
TIP（移動式炉心内計装装置）：LPRMを校正するためのもの
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱55．ペデスタル内事前調査

グレーチングの状態(2/4)

ペデスタル壁面（参考）5号機のペデスタル内

ペデスタル内左奥のプラットホーム上を鮮明化したことにより、左奥のペデスタル内壁まで視認可能
・スロット開口部より左側のグレーチングについて，従来確認されていた範囲より1つ奥側のグレーチングも脱落していることを確認
・新たに確認されたグレーチング脱落の範囲には，ケーブル状の落下物があることを確認

グレーチング脱落

フラットバー

ケーブル状の落下物

画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱65．ペデスタル内事前調査

グレーチングの状態(3/4)
TIP案内管ペデスタル壁面

グレーチング（参考）5号機のペデスタル内

フラットバー

ペデスタル内右奥のプラットホーム上を鮮明化したことにより、右奥のペデスタル内壁面まで視認可能。
・スロット開口部より右側のグレーチングは脱落していないことを確認
・グレーチング上にはTIP案内管らしき落下物を確認

スロット開口部

TIP案内管らしき落下物
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱75．ペデスタル内事前調査

グレーチングの状態(4/4)
境界は明確に限定できていない

CRD交換機

TIP案内管らしき落下物
見える範囲はグレーチングが存在している

グレーチングの状況が不明な範囲

ケーブル状の落下物
グレーチングが存在している
範囲

グレーチングが脱落している範囲
落下物（残存しているグレーチングの一部は歪んでいる）

CRDレール8

6．ペデスタル内事前調査

ペデスタル内上部の状態(1/5)
CRDハウジングフランジボルト
サポートバー
PIPケーブル

PIP ケ ー ブ ル や
LPRMケーブルの位置が特定できた
範囲

LPRMケーブル（参考）5号機のペデスタル内＋：制御棒駆動機構（真下にPIPケーブル）□：SRNM（真下にSRNMケーブル）○：LPRM（真下にLPRMケーブル）□：TIP案内管サポート

グレーチング上に既設構造物の位置を投影した場合

SRNM（起動領域モニタ）：起動時の炉心内の中性子束レベルを測定するためのもの

TIP案内管
PIP ケ ー ブ ル やLPRMケーブルの ・CRDレール近傍からペデスタル内上部を確認すると，位置が特定できな
PIPケーブル，LPRMケーブル，サポートバー等の既設い範囲構造物を確認

・CRDレール近傍の上部（緑色破線部内）は，既設構造物がほぼ想定の位置にあり，大きな損傷がないことを確認
・ペデスタル中央部の左側（黄色破線部内）は，PIPケー
ブルやLPRMケーブルの位置が特定できなかった
9
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱6．ペデスタル内事前調査

ペデスタル内上部の状態(2/5)
損傷したPIPケーブル
又 は 損 傷 し た LPRM
ケーブル

TIP案内管サポート（参考）5号機のペデスタル内：確認できたTIP案内管
サポートの位置＋：制御棒駆動機構（真下にPIPケーブル）□：SRNM（真下にSRNMケーブル）○：LPRM（真下にLPRMケーブル）□：TIP案内管サポート

グレーチング上に既設構造物の位置を投影した場合

ペデスタル内左上部を鮮明化処理したことにより、CRDレールから離れた位置のTIP案内管サポートを確認
・画像処理によって，ペデスタル内左側のTIP案内管サポートを確認
・確認できたサポートの上部付近については，PIPケーブルやLPRMケーブルの損傷を確認 10
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱6．ペデスタル内事前調査

ペデスタル内上部の状態(3/5)
PIP ケ ー ブ ル や
LPRMケーブルの位置が特定できない範囲（参考）5号機のペデスタル内

PIPケーブル
PIPケーブル又はLPRMケーブル＋：制御棒駆動機構（真下にPIPケーブル）□：SRNM（真下にSRNMケーブル）○：LPRM（真下にLPRMケーブル）□：TIP案内管サポート

TIP 案 内 管サポート
・PIPケーブルやLPRMケーブルの位置が特定できない範囲の奥側に，PIPケーブ
ル又はLPRMケーブルを確認

グレーチング上に既設構造物の位置を投影した場合
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱116．ペデスタル内事前調査

ペデスタル内上部の状態(4/5)
PIP ケ ー ブ ル や
LPRMケーブルが特定できない範囲

LPRMケーブル

TIP案内管（参考）5号機のペデスタル内

PIPケーブル＋：制御棒駆動機構（真下にPIPケーブル）□：SRNM（真下にSRNMケーブル）○：LPRM（真下にLPRMケーブル）□：TIP案内管サポート

TIP 案 内 管
サポート

TIP案内・右上部は，左側と比較して，PIPケー
ブル及びLPRMケーブルを多数確認

グレーチング上に既設構造物の位置を投影した場合
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱126．ペデスタル内事前調査

奥側にケーブルを確認（位置の特定は困難）

ペデスタル内上部の状態(5/5)＋：制御棒駆動機構（真下にPIPケーブル）□：SRNM（真下にSRNMケーブル）○：LPRM（真下にLPRMケーブル）□：TIP案内管サポート

光が届かずPIPケーブルはよく見えないが，TIP案内管は確認できる範囲（位置の特定は困難）

TIP案内管サポートあり

PIPケーブル，LPRMケーブルの位置が特定できない範囲

LPRMのケーブルが損傷している
SRNMは確認できず

PIPケーブル，LPRMケーブルを確認した範囲（位置の特定は困難）
PIPケーブル，LPRMケーブルの位置が特定できた範囲

CRDレール
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：東京電力HD㈱136．ペデスタル内事前調査
CRD交換機確認結果（重ね合わせ）
境界は明確に限定できていない
TIP案内管らしき落下物

奥側にケーブルを確認（位置の特定は困難）

見える範囲はグレーチングが存在している

グレーチングの状況が不明な範囲

光が届かずPIPケーブルは見えないが，TIP案内管は確認できる範囲（位置の特定は困難）

ケーブル状の落下物

PIPケーブル，LPRMケーブルを確認した範囲（位置の特定は困難）

PIPケーブル，LPRMケーブルが特定できない範囲

PIPケーブル，LPRMケーブルの位置が特定できた範囲グレーチングが脱落している範囲
落下物

グレーチングが存在している範囲（残存しているグレーチングの一部は歪んでいる）

CRDレール

14

7．まとめ
画像処理の結果より，グレーチング脱落の範囲及びCRDハウジングにあるPIPケーブル等の損傷状態が明確化できた【プラットホーム上の確認結果】
スロット開口部より左側のグレーチングについて，従来確認されていた範囲より1つ奥側のグレーチングも脱落していることを確認
新たに確認されたグレーチング脱落の範囲には，ケーブル状の落下物があることを確認
スロット開口部より右側のグレーチングは脱落していないことを確認
グレーチング上にはTIP案内管らしき落下物を確認【CRDハウジング部の確認結果】
CRDレール近傍の上部，既設構造物がほぼ想定の位置にあり，大きな損傷がないことを確認
ペデスタル中央部の左側は，PIPケーブルやLPRMケーブルが特定できなかった。
画像から得られた情報を元に，ペデスタル内の状況を継続して検討していく
15