PRODUKTOVÝ LISTB4T
Dopyt po prírodných chladiacich médiách ako je CO2 rastie aj v malýchprevádzkach. B4TU je prirodzenou voľbou pri systémoch s požiadavkamina tlak a vysokými nárokmi na CO2, ktoré sa dotýkajú hranice 140 barov.
B4TU je optimalizovaný na kapacity s nízkym tepelným zaťažením (do 30kW ako napríklad chladič plynu). Jeho kompaktné a ľahké prevedeniemožno využiť v systémoch s reťazovým chladením (kondenzátor vo vodnej
slučke, ekonomizér a kondenzátor v kondenzačných jednotkách,rekuperácia tepla) a pri tepelných čerpadlách (výparníky, chladiče plynu,SGHE).
Základné špecifikácieMax. počet dosiek (NoP)

100

Max. objemový prietok

1,2 m³/h (5.28 gpm)

Objem kanála

0.0093/0.0093 dm³ (0.0003/0.0003 ft³)

Materiály

Dosky z nehrdzavejúcej cele 304, spájanie meďouHmotnosť bez prípojok

0.82+(0.04*NoP) kg
1.81+(0.088*NoP) lb

Maximálna veľkosť častice (mm)0,4Štandardné rozmery
#MMIN

A

194.50

7.66

B

76.90

3.03

C

154

6.06

D40

1.57

F

8,00+1,06*(NoP)

0.31+0.04*(NoP)

G

40.16

R

180.71

E_1

200.79www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Možnosť Pripojenia* S otázkami ohľadne špecifi ckých tvarov alebo so žiadosťami o informácie o ostatných typoch spojov sa obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti SWEP.

PED Tlak / Teplota

Koncept BPHE
Konštrukciu spájkovaného doskového výmenníka tepla (BPHE) tvorí súbordosiek zo zvlneného plechu s kanálmi s výplňovým materiálom medzikaždou doskou. Pri podtlakovom spájkovaní vytvorí materiál výplnespájkovaný spoj v každom bode medzi doskami, čím sa vytvoria zložitékanály. BPHE umožňujú, aby sa médiá s rôznou teplotou dostali do tesnej
blízkosti, keď sú oddelené iba doskami kanálov, čo umožňuje prenos tepla z
jedného média do druhého s veľmi vysokou účinnosťou. Takýto koncept
jepodobný iným technológiám s doskami a rámami, ale bez dielov tesnení ačastí.

Schválenia od tretích osôb
UL Tlak / Teplota

BHPE fi rmy SWEP sú vo všeobecnosti schválené certifi kačnýmiorganizáciami, ktorých zoznam uvádzame nižšie: Európa, Smernica pretlakové zariadenia (PED) America, Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Japonsko, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Okrem toho má fi rma SWEPschválenie od veľkého počtu rôznych ďalších certifi kačných organizácií. Sožiadosťou o informácie o schválení konkrétneho produktu sa obráťte, prosím
kontaktujte vášho na miestneho zástupcu SWEP. Spoločnosť SWEP sivyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvér výpočtu SSPVďaka jedinečnej aplikácii SSP (SWEP Software Package) spoločnosti
SWEP môžete vykonávať pokročilé výpočty prenosu tepla a vyberte riešeniea výrobok, ktorý najlepšie vyhovuje vašej aplikácii. Rovnako jednoduchá jevoľba prípojok a vygenerovanie výkresov kompletného produktu. Ak by ste
potrebovali konzultáciu alebo ak by ste chceli prediskutovať rôzne riešenia aprodukty, spoločnosť SWEP onúka všetky služby a podporu, ktoré
potrebujete.

Vylúčenie zodpovednosti za materiál
Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak
spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísľuby ani záruky úplnosti alebopresnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, žekupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na danéúčely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od
konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú
nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú
korózii.

.www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27