電気設備技術基準における電線に関する規定について(社)日本電気技術者協会

事務局

１．電線の定義
電技省令や電技解釈では、電線に関してその性能や接続方法について規定しているが、その規定の対象となる電線について、電技省令第 1 条第六号において次のように定義している。
電技省令第 1 条第六号
「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
この定義から解るように、通信回路のような弱電流電気の伝送に使用されるものやケーブルは、含まれていない。要するに 100V 以上の電源回路に使用される裸線、絶縁電線及びケーブルと思ってよい。制御回路については、電技解釈第 237 条に小勢力回路として使用できる電線が定められている。そのほか特殊な回路として「出退表示灯回路」や「滑走路灯配線」には、それぞれに使用できる電線が規定されている。

２．電線の性能・規格
電線の性能については、電技解釈第 3 条に規定されている。同条は、11 項から構成されているが、第 1 項と第 2 項が、基本的な事項を規定しており、第 3 項から第 11 項までには、電線の種類に応じて性能を規定している。ここで注意すべきことは、電線の規格を規定していないことである。各電線の規格は、電技解釈第４条から第 10 条までに掲げられているが、これらの規格は第 3 条に規定された電線の性能を満足するものとして掲げられいるに過ぎない。要するに電線は、第 3 条の性能に適合するものであれば使用できると言うことである。
(1)

基本的事項
電技解釈第 3 条第 1 項には、「電線には、電気用品安全法の適用を受けるものを除き、次の各項に適合する性能を有するものを使用すること。」としている。電気用品安全法の適用を受ける電線について電技解釈においては、性能を規定しないのは、二重規制を避けるためである。電気用品安全法の適用を受ける電線は、600V以下で使用されるもので、絶縁電線では断面積 100mm２以下のゴム又は合成樹脂絶縁のもの、ケーブ
ルでは断面積が 22 mm２以下、７芯以下の外装がゴム又は合成樹脂のものである。
電技解釈第 3 条第２項には、「電線は、通常の使用状態における温度に耐えること。
」とあり、電線の許容電流以下で使用することが規定されているが、電線ごとの具体的な許容電流の数値は規定していない。
(2)

絶縁電線
絶縁電線の性能は、電技解釈第 3 条第３項において、｢構造｣、「絶縁体の厚さ」及び「完成品の耐圧試験」のみが規定されている。しかも、高圧と特別高圧の絶縁電線については絶縁体の厚さについても規定されていない。要するに完成品が耐圧試験に耐える絶縁があればよいということである。低圧の場合は、耐圧試験のみでは絶縁物の物理的1

な強さの点から絶縁体の厚さが規定されている。
①

構造

絶縁物で被覆した電気導体であること。

②

低圧絶縁電線の絶縁体の厚さは、第１表に規定する値の 90%以上、かつ、最小厚さは 80%以上であること。
第１表では、単線は 0.8 から 5.0 mmまで、より線では 0.75mm2以上のものについてビニル、ポリエチレン、ふっ素樹脂、天然ゴム、ブチルゴム等の種類に応じて絶縁体の厚さが規定されている。
③

完成品は、清水中に 1 時間浸した後、導体と大地との間に第２表の試験電圧を１分間加えたときこれに耐えること。

第１表

低圧絶縁線、多芯型電線及び低圧ケーブルの絶縁体の厚さ

導体

絶縁体の厚さ(mm)

成形単線及びより線単線(公称断面積mm2)(直径 mm)

ビ ニ ル

ポリエチレ

ふっ素樹

天然ゴム混合混 合 物

ン混合物又脂混合物

物、スチレンの場合はエチレンの場合

ブタジェンゴ

プロピレン

ム混合物ブチゴム混合物

ルゴム混合物の場合

又はけい素ゴム混合物の場
合3.5 以下0.8 以上 2.0 以下

0.8

0.8

0.4

1.1

3.5 を超え 5.5 以下

2.0 を超え 2.6 以下1.0

1.0

0.6

1.1

5.5 を超え8 以下

2.6 を超え 3.2 以下

1.2

1.0

0.6

1.1

8 を超え

14 以下

3.2 を超え 4.0 以下

1.4

1.0

0.7

1.1

14 を超え30 以下

4.0 を超え 5.0 以下

1.6

1.2

0.8

1.4

30 を超え

38 以下

−

1.8

1.2

0.9

1.4

38 を超え

60 以下

−

1.8

1.5

0.9

1.8

60 を超え

80 以下

−

2.0

1.5

1.0

1.8

80 を超え 100 以下

−

2.0

2.0

1.0

2.3

100 を超え 150 以下−

2.2(1.6)

2.0

1.1

2.3

150 を超え 250 以下−

2.4(1.7)

2.5

1.2

2.9250 を超え 400 以下−

2.6(1.9)

2.5

1.3

2.9

400 を超え 500 以下

−

2.8

3.0

1.4

3.5

500 を超え 725 以下

−

3.0

3.0

1.5

3.5

725 を超え 1,000 以下

−

3.2

3.5

1.6

4.0

1,000 を超え 1,400 以下

−

3.5

3.5

1.8

4.5

1,400 を超え 2,000 以下

−

4.0

4.0

2.0

5.0

2,000 を超えるもの

−

4.5

4.5

2.3

5.5

0.75 以上(備考) かっこ内の数値は、屋外用ビニル絶縁電線に適用する。

2第２表
絶縁電線の種類

試験電圧

特別高圧絶縁電線

25,000V の交流電圧

高圧絶縁電線

12,000V の交流電圧
3,500V（導体の断面積が 300mm2以下のものに

低圧絶縁電線

あっては、3,000V）

このほか、各電線の絶縁体の絶縁抵抗値が第 3 表に規定されている。
第３表
使用電圧の区分

体積固有抵抗絶縁抵抗（Ω―ｃｍ）（MΩ-Kｍ）

低圧

５×10

R＝3.665×10１２

高圧及び特別高圧

1×10１４

ρｌog１０ｄD÷ｄ

１３〔備考〕

１

Rは、20０Cにおける絶縁抵抗

２

ﾛｳは、20０Cにおける体積固有抵抗（Ω―ｃｍ）

３

D は、絶縁体外径（ｍｍ）

４

d は、絶縁体内径（ｍｍ）

５

D÷d>1.8 のときは、D÷d＝ 1.8 とする。

電技解釈第５条では、この電技解釈第３条の規定に適合するものとして、特別高圧絶縁電線、高圧絶縁電線、600V ビニル絶縁電線、600V ポリエチレン絶縁電線、600V ふっ素樹脂絶縁電線、600V ゴム絶縁電線及び屋外用ビニル絶縁電線の規格が掲げられている。
これらの規格には、特別高圧絶縁電線、高圧絶縁電線の絶縁体の厚さなども掲げられている。
このほか特殊な絶縁電線として「多心型電線」が、電技解釈第３条第 4 項に規定されている。この電線は､裸線に絶縁電線を巻きつけたもので、裸線は接地側電線として使用されている。この電線の絶縁電線の性能は、上記の絶縁電線と同じである。
(3)ケーブル
ケーブルの性能は、特殊なものを除き、低圧のものは電技解釈第 3 条第６項に、高圧のものは同条第９項に、特別高圧のもは同条第 10 項に規定されている。以下に示す規定の概要のようにケーブルについても高圧と特別高圧のものついては絶縁体の厚さは規定されていない。なお、高圧や特別高圧にケーブルには、金属製の遮蔽層や外装が義務付けられているが、水底で使用されるものには、省略が認められている。
１）低圧ケーブル① ｢構造｣は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体であること。
② 「絶縁体の厚さ」は、低圧絶縁電線と同じ。
③ 「完成品の耐圧試験」は、ケーブルの導体相互間又は導体と大地間に第４表に示された試験電圧を１分間かけて耐えること。

3第４表
導体成型単線及びより線単（公称断面積mm2）線試験電圧（交流 V）

8 以下

3.2 以下1,500

8 を超え 30 以下

3.2 を超え５以下

2,000

30 を超え 80 以下

2,500

80 を超え 400 以下

3,000400 を超えるもの

3,500

この低圧ケーブルの性能を満足する電線として電技解釈第 9 条では、鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、鉛被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル及びポリエチレン外装ケーブルが掲げられている。
２）高圧ケーブル①｢構造｣は、絶縁物で被覆した上を外装で保護した電気導体において、外装が金属である場合を除き､単心は線心の上に、多心は線心をまとめた上若しくは各線心の上に金属製の電気遮蔽層を有するものであること。
②「絶縁体の厚さ」は、規定なし。
③「完成品の耐圧試験等」は、ケーブルの導体相互間又は導体と大地間に、使用電圧が3,500V 以下のものにあっては 9,000V、使用電圧が 3,500V を超えるものにあっては17,000V の交流電圧を連続して 10 分間加えたときこれに耐えるものであること。このほか、絶縁抵抗については、電線の場合と同様に第３表の値以上であることが規定されている。
この高圧ケーブルの性能を満足する電線として電技解釈第 10 条第 1 項では、紙絶縁の鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルを、同条第 2 項では絶縁体にポリエチレン、天然ゴム、ブチルゴム、エチレンプロピレンゴムを用いた鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ビニル外装ケーブル及びポリエチレン外装ケーブルが掲げられている。規格には、絶縁体の厚さや金属の電気遮蔽層の厚さも規定されている。
３）特別高圧ケーブル①｢構造｣は、絶縁した線心の上に金属製の電気遮蔽層又は金属被覆を有するものであること。

②「絶縁体の厚さ」は、規定なし。
③「完成品の耐圧試験等」は、特に規定なし。
この特別高圧ケーブルの性能を満足する電線として第４項では、絶縁体にブチルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレンを用いた、線心の上に金属製の電気的遮蔽層を設けたもの又はパイプ型ケーブル、鉛被ケーブル、アルミ被ケーブルが掲げられている。
４）その他のケーブル
電技解釈第３条には、上記において紹介した一般のケーブルの他に、第５表に掲げる各種4のケーブルの性能が規定されており、また、具体的なケーブルの規格も電技解釈に掲げられている。
第５表
種類

キャブタイヤケーブル

電技解釈第 3 条

規格の電技解釈条文（ケーブルの性能）
第5項

電技解釈第 8 条
高圧用及び低圧用の各種キャブタイヤケーブル

MI ケーブル

第7項

電技解釈第９条第 3 項

有線テレビジョン用

第8項

―

第9項

電技解釈第 10 条第 3 項

高圧複合ケーブル（複合でき 第 11 項

電技解釈第 10 条第 5 項

る電線は電力保安通信用）

電力保安通信用の各種複合ケ給電兼用同軸ケーブル
高圧用 CD ケーブルーブル５）特殊ケーブル
電技解釈では、第 3 条における電線の性能のほかに、下記のような特定した施設や用途に使用するケーブルを規定している。
① 船用ケーブル（電技解釈第 197 条）② エレベーター用ケ−ブル（電技解釈第 200 条）③ 発熱線接続用ケ−ブル（電技解釈第 228 条第 1 項第三号）④ 溶接用ケ−ブル（電技解釈第 240 条第 2 項）⑤

３．電線の施工に関する規定
電線の施工に関に関しては、断線の対策としては、電技省令第 6 条において「電線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。」と規定している。また、電線の接続に関しては電技省令第７条において基本的な事項が規定されており、具体的には電技解釈第 12 条において電線の強さを 20％以上減少させないことなどが規定されている。
会誌「電気技術者」１１月号の１２ページに掲載

5