北病棟改修工事
階

内部・外部仕上げ表

旧室名等

１０７号室
１０８号室

（1階）
北１病棟

デイルーム

室名等

床巾木

腰壁

壁

現状のまま

既存ＬＧＳ補修
合板厚１２ｍｍ
現状のまま
不燃ジプトーン厚９ｍｍ

親子開きＡＴ扉、ＦＲＰ便器（洋風）、埋込型フラッシュバルブ、ルームエアコン、監視カメラ、ボイスコール機能付ナース
コール、天井換気扇、照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）、自動火災報知器設備（移設）

個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
廊下側の壁：既存ＬＧＳ補修、不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス

現状のまま

既存ＬＧＳ補修
合板厚１２ｍｍ
現状のまま
不燃ジプトーン厚９ｍｍ

親子開きＡＴ扉、既存壁付棚類撤去、ＦＲＰ便器（洋風）、埋込型フラッシュバル
ブ、ルームエアコン、監視カメラ、天井換
気扇、照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）、自動火災報知器設備（移設）、ボイ
スコール機能付ナースコール（移設）

既設パーティション移設

現状のまま

現状のまま

テレビ・コンセント移設工事、自動火災報知設備（面会室増設、喫煙室移設）ルーム
エアコン移設サイディング１４ｍｍ
リシン吹付

アルミサッシ半外付型２枚建 親子開きＡＴ扉、ＦＲＰ便器（洋風）、埋既存ＬＧＳ補修
窓＋ポリカ製内窓５ｍｍ透明 込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設
合板厚１２ｍｍ
備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイス
不燃ジプトーン厚９ｍｍ
コール機能付ナースコール、天井換気扇、既存ポリカ板撤去
照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）

サイディング１４ｍｍ
リシン吹付

親子開きＡＴ扉、ＦＲＰ便器（洋風）、埋アルミサッシ半外付型２枚建込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設
既存ＬＧＳ補修
窓＋ポリカ製内窓５ｍｍ透明
備、ルームエアコン設置、監視カメラ設
合板厚１２ｍｍ
置、ボイスコール機能付ナースコール、天不燃ジプトーン厚９ｍｍ
井換気扇、照明器具（常夜灯・室内灯・ト
既存ポリカ板撤去
イレ灯）

現状のまま
現状のまま

現状のまま
現状のまま

現状のまま
現状のまま

不燃石膏ボード９ｍｍ

現状のまま

床用パテ処理アンダーレイ下地張り
ソフト巾木
個室（新設）② ４．５ｍｍ
現状のまま
Ｈ７０mm
長尺塩ビシート張り
２．０ｍｍ

床用パテ処理アンダーレイ下地張り
ソフト巾木
個室（新設）③ ４．５ｍｍ
現状のまま
Ｈ７０mm
長尺塩ビシート張り
２．０ｍｍ

個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
外窓側の内壁：合板厚１２．０ｍｍ、胴縁取付、継手部下地材取付、断熱材５０ｍｍ充填
廊下側の壁：ＬＧＳ６５下地不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス
個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
合板厚１２．０ｍｍ
個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
床用パテ処理
胴縁取付
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
アンダーレイ下地張り
継ぎ手部下地材取付
ソフト巾木
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
個室（新設）⑤ ４．５ｍｍ
断熱材５０ｍｍ充填
Ｈ７０mm
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
長尺塩ビシート張り
防火１級無機質クロス
外窓側の内壁：合板厚１２．０ｍｍ、胴縁取付、継手部下地材取付、２．０ｍｍ
断熱材５０ｍｍ充填
既存ポリカ板撤去
廊下側の壁：ＬＧＳ６５下地不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス
個室１２
現状のまま
現状のまま 現状のまま
現状のまま
個室１３
現状のまま
現状のまま 現状のまま
現状のまま
合板厚１２．０ｍｍ
床用パテ処理
胴縁取付
アンダーレイ下地張り
継ぎ手部下地材取付
ソフト巾木
個室（新設）④ ４．５ｍｍ
防火１級無機質クロス
Ｈ７０mm
長尺塩ビシート張り
断熱材５０ｍｍ充填
２．０ｍｍ
既存ポリカ板撤去

喫煙室

個室１２
個室１３
乾燥室の一部

畳コーナー

（2階）
北2病棟

面会室
喫煙室

多目的トイレ

長尺塩ビシート張り
２．０ｍｍ

ソフト巾木
現状のまま
Ｈ７０mm

下地調整、防火１級無機質クロス

個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
合板厚１２．０ｍｍ
床用パテ処理個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
胴縁取付
アンダーレイ下地張り
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
継ぎ手部下地材取付
４．５ｍｍ
ソフト巾木
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
個室（新設）⑥
断熱材５０ｍｍ充填
長尺塩ビシート張り
Ｈ７０mm
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
防火１級無機質クロス２．０ｍｍ
外窓側の内壁：合板厚１２．０ｍｍ、胴縁取付、継手部下地材取付、床組解体作業
断熱材５０ｍｍ充填
既存ポリカ板撤去
廊下側の壁：ＬＧＳ６５下地不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス
個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
合板厚１２．０ｍｍ
床用パテ処理個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
胴縁取付
アンダーレイ下地張り
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
継ぎ手部下地材取付
４．５ｍｍ
ソフト巾木
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
個室（新設）⑦
断熱材５０ｍｍ充填
長尺塩ビシート張り
Ｈ７０mm
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
防火１級無機質クロス２．０ｍｍ
外窓側の内壁：合板厚１２．０ｍｍ、胴縁取付、継手部下地材取付、床組解体作業
断熱材５０ｍｍ充填
既存ポリカ板撤去
廊下側の壁：ＬＧＳ６５下地不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス
アルミパーティション新設
面会室
現状のまま
現状のまま 現状のまま（Ｈ２，７００ｍｍ×Ｌ５，７００ｍｍ×Ｗ２，７００ｍｍ）
個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
合板厚１２．０ｍｍ
個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
床用パテ処理
胴縁取付
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
アンダーレイ下地張り
継ぎ手部下地材取付
ソフト巾木
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
個室（新設）⑧ ４．５ｍｍ
断熱材５０ｍｍ充填
Ｈ７０mmＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
長尺塩ビシート張り
防火１級無機質クロス
外窓側の内壁：合板厚１２．０ｍｍ、胴縁取付、継手部下地材取付、２．０ｍｍ
断熱材５０ｍｍ充填
既存ポリカ板撤去
廊下側の壁：ＬＧＳ６５下地不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス
喫煙室

現状のまま

現状のまま 現状のまま

備考

既存ＬＧＳ補修
合板厚１２ｍｍ
現状のまま
不燃ジプトーン厚９ｍｍ

個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏
ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
廊下側の壁：既存ＬＧＳ補修、不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス

現状のまま 現状のまま

窓

現状のまま

床用パテ処理アンダーレイ下地張り
ソフト巾木個室（新設）① ４．５ｍｍ
現状のまま
Ｈ７０mm
長尺塩ビシート張り
２．０ｍｍ

現状のまま

天井

親子開きＡＴ扉（内部ロックウール充填、三方枠ゴム付き、下部枠なしモヘア、開閉小窓付きポリカ入り）、レバーハンドル錠（外部シリンダー、内部サムターン、メクラシリンダー２種類）、既存壁付棚類撤去、ＦＲＰ便器、埋込型フラッシュバル
ブ、、ルームエアコン、監視カメラ、天井換気扇、照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）、自動火災報知器設備（移設）、ボ
イスコール機能付ナースコール（移設）

個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までＬＧＳ６５下地不燃石膏ボード厚１２．５ｍｍ＋合板厚１２．０ｍｍ
個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚１２．
５ｍｍ×２重張り（個室間のＬＧＳ壁は遮音シート両面張り）
間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法
ＲＣ壁：合板厚１２．０ｍｍ
廊下側の壁：既存ＬＧＳ補修、不燃石膏ボード１２．５ｍｍ
防火１級無機質クロス

喫煙室
面会室

外壁既設パーティション移設

現状のまま

監視カメラ増設
監視カメラ増設
出入口折戸アルミドア、天井換気扇、パイプスペースに２箇所カバー設置、防火１級
無機質クロス、照明器具

サイディング１４ｍｍ
リシン吹付仕上げ

アルミサッシ半外付型２枚建 親子開きＡＴ扉、ＦＲＰ便器（洋風）、埋既存ＬＧＳ補修
窓＋ポリカ製内窓５ｍｍ透明 込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設
合板厚１２ｍｍ
備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイス
不燃ジプトーン厚９ｍｍ
コール機能付ナースコール、天井換気扇、既存ポリカ板撤去
照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）

サイディング１４ｍｍ
リシン吹付

アルミサッシ半外付型２枚建 親子開きＡＴ扉、ＦＲＰ便器（洋風）、埋既存ＬＧＳ補修
窓＋ポリカ製内窓５ｍｍ透明 込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設
合板厚１２ｍｍ
備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイス
不燃ジプトーン厚９ｍｍ
コール機能付ナースコール、天井換気扇、既存ポリカ板撤去
照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）

現状のまま

現状のまま

サイディング１４ｍｍ
リシン吹付アルミサッシ半外付型２枚建 親子開きＡＴ扉、ＦＲＰ便器（洋風）、埋既存ＬＧＳ補修
窓＋ポリカ製内窓５ｍｍ透明 込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設
合板厚１２ｍｍ
備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイス
不燃ジプトーン厚９ｍｍ
コール機能付ナースコール、天井換気扇、既存ポリカ板撤去
照明器具（常夜灯・室内灯・トイレ灯）

現状のまま

現状のまま

現状のまま

現状のまま

自動火災報知器設備

自動火災報知器設備（移設）、テレビ・コンセント類（移設）