令和３年４月報告書（案）

東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所
令和２年度（第４四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの）（案）

令和３年４月実用炉監視部門令和３年４月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
３．検査結果 ............................................................................................................................................................ 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 2
５．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和３年４月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：東京電力ホールディングス株式会社（２）事業所名：福島第二原子力発電所（３）検査実施期間：令和３年１月１日〜令和３年３月３１日（４）検査実施者：福島第二原子力規制事務所
上原 壮夫
菅沼 清純
足立 謹聰
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
小野 達也
久光 仁
検査補助者：福島第二原子力規制事務所
澤村 信
長南 雄一
２．運転等の状況
号機

出力（万 kW)

１号機

１１０．０

停止中

２号機

１１０．０

停止中

３号機

１１０．０

停止中

４号機

１１０．０

停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第４四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項
指摘事項なし

1令和３年４月報告書（案）３．２ 未決事項なし
３．３ 検査継続案件なし
４．検査内容４．１ 日常検査(1) BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）２号機非常用ガス処理系排風機の振動診断作業
２）２号機原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセット他潤滑油抜き取り作業(2) BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）１号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）（3）BO１020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機非常用ガス処理系(4) BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1)１号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）(5) BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）休日昼間における全号機での運転員引継ぎ(6) BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象2

令和３年４月報告書（案）１）２号機原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセット他潤滑油抜き取り作業
２）３号機原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセットの配管改造にかかる溶接及び危険物取扱い作業(7)BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）地震発生時における施設等の影響確認状況（令和３年２月 13 日 23 時 08 分頃の福島県沖の地震）(8)BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機低電導度廃液系受タンク（Ｂ）点検作業(9)BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）１号機からの放射性固体廃棄物の事業所内運搬
４．２ チーム検査(1) BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
1)令和元年度第３回 運転責任者認定試験
５．確認資料
５．１ 日常検査(1) BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象１） ２号機非常用ガス処理系排風機及び電動機の振動診断作業
資料名
・福島第二原子力発電所第２号機 特別な保全計画 長期保管計画
・福島第二原子力発電所 ２号機電気設備定例点検・２号機 ２F-２ 原子炉設備点検長期計画（プラント長期停止中）
・状態監視点検計画 ２０２０年度１月
3令和３年４月報告書（案）・状態監視点検計画（振動診断）（２０２０年１２月２３日）
・施設管理基本マニュアル
・原子力発電所状態監視マニュアル
・福島第二原子力発電所 設備診断各技術別の診断手順書（振動診断）
・振動診断の手引き
・原子力発電所 点検手入れ前状態データ採取・評価マニュアル
・直営作業員リスト（設備診断（振動診断、赤外線サーモグラフィ診断、潤滑油診
断）作業）
・業務経験・資格等管理表（状態監視業務・振動診断 測定者 認定）（２０２０／
７／８）
・神童君Ｎｅｘｔ（センサ No.０１０７）校正検査報告書（２０２０年０６月１２日）
・技術検討メモ（２Ｆ−３ 振動診断測定について）（Ｈ１７．３．１５）
・技術検討メモ（振動診断データ採取箇所の効率化について）（平成３０年６月２５日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ ＳＧＴＳ換気ファンＡ（機器番号Ｔ４６−Ｃ００
１Ａ）（２０２０年１０月８日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ ＳＧＴＳ換気ファンＡ（機器番号Ｔ４６−Ｃ００
１Ａ）（２０２１年１月２１日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ ＳＧＴＳ換気ファンＢ（機器番号Ｔ４６−Ｃ０
０１Ｂ）（２０２０年１０月８日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ ＳＧＴＳ換気ファンＢ（機器番号Ｔ４６−Ｃ０
０１Ｂ）（２０２１年１月２１日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ 非常用ガス処理系排風機用電動機Ａ（機器番号Ｔ４６−Ｃ００１Ａ−Ｍ Ｍ）（２０２１年１月２１日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ 非常用ガス処理系排風機用電動機Ｂ（機器番号Ｔ４６−Ｃ００１Ｂ−Ｍ Ｍ）（２０２１年１月２１日）
・技術別評価履歴（２０２０年４月２１日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ 非常用ガス処理系排風機用電動機Ａ（機器番号Ｔ４６−Ｃ００１Ａ−Ｍ Ｍ）（２０２０年１０月８日）
・技術別評価報告書（振動診断）２Ｆ２ 非常用ガス処理系排風機用電動機Ｂ（機器番号Ｔ４６−Ｃ００１Ｂ−Ｍ Ｍ）（２０２０年１０月８日）
２） ２号機原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセット他潤滑油抜き取り作業
資料名
・防火管理マニュアル
・防火管理要領
・工事監理マニュアル4令和３年４月報告書（案）・作業管理マニュアル
・安全対策仕様書［原子力］
・工事共通仕様書［原子力］
・危険物取扱い作業 運用要領
・技術検討書（区分ー二Ⅱ）２Ｆ内部火災・内部溢水の基本方針および４号機における対策について・火災防護管理ガイド
・四週間工程表（工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務）（２０２１年２月３日）
・委託追加仕様書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂０）・業務実施計画書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂０）・業務実施計画書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂１）・作業許可申請書 作業許可書：件名 ２号機 ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット潤滑油抜き取りに伴う準備・片付け（許可日：２０２０年１２月２５日）
・作業許可申請書 作業許可書：件名 ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット（Ａ，Ｂ）潤滑油抜き取り（許可日：２０２１年１月２８日）
・工事表示札 工事名：２Ｆ−２〜４ ＰＬＲ／ＭＧセット他潤滑油抜き取り業務（工事期間：２０２１年１月８日〜２０２１年３月２６日）
・作業予定表・防護指示書 ２号機 ２Ｆ−２〜４ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務 ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット（Ａ）（Ｂ）潤滑油移送（２０２１年２月１日及び３日）
・危険予知活動表（工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ）（２０２１年２月１日及び３日）
・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原子力施設における資材等の安全規制上の取扱いについて
・構内保管品管理要領
・新油・油・廃油処理運用ガイド
・分析測定依頼票 ＰＬＲＭＧセット（Ａ）（採取日時：２０２１．２．３ ８：４０）・γ線核種分析結果（試料名：ＰＬＲ−ＭＧセット（Ａ）潤滑油 測定日：２０２１年２月３日）
・分析測定依頼票 ＰＬＲＭＧセット（Ｂ）（採取日時：２０２１．２．３ ８：４０）・γ線核種分析結果（試料名：ＰＬＲ−ＭＧセット（Ｂ）潤滑油 測定日：２０２１年２月３日）
・漏洩確認検査記録（２０２１年２月３日）
・工事用機材仮置表示 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業務のため（場所：２号機Ｃ／Ｓ建屋 ２階ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット室内）（空ドラム缶５本）（２5令和３年４月報告書（案）

０２１年１月１９日）
・工事用機材仮置表示 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業務のため（場所：２号機Ｃ／Ｓ建屋 ２階ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット室内）（ドラム缶５本（潤滑油入りダフニースーパーハイドロウリックフルイド３２・１０００Ｌ第四類第四石油類指定
数量１／５以下））（２０２１年１月２０日）
・工事用機材仮置表示 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業務のため（場所：２号機Ｃ／Ｓ建屋 ２階南側屋上）（２０２１年１月１９日）
・工事用機材仮置表示 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜取り業務のため（場所：２号機Ｃ／Ｓ建屋 ２階南側屋上））（ドラム缶５本（潤滑油入りダフニー
スーパーハイドロウリックフルイド３２・１０００Ｌ第四類第四石油類指定数量１／５以下））（２０２１年１月２０日）
・福島第二原子力発電所２号機 原子炉再循環ポンプＭＧセットＡ系作動油、潤滑油及び冷却水配管計装線図
・福島第二原子力発電所２号機 原子炉再循環ポンプＭＧセットＢ系作動油、潤滑油及び冷却水配管計装線図(2) BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１） １号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）
資料名
・発電用原子炉設置許可申請書（1 号炉完本）本文及び添付書類 添付書類八・定例試験における実条件性能確認ガイド
・定例試験マニュアル
・第一線業務取扱文書 福島第二原子力発電所 １号機定例試験手順書
・計測器管理マニュアル
・福島第二原子力発電所１号機 定例試験手順書 [19]-1a 非常用ディーゼル
発電機１A（１Ｂ）手動起動試験
・福島第二原子力発電所１号機 定例試験手順書 [19]-1a 非常用ディーゼル
発電機１A（１Ｂ）手動起動試験 ２Ｆ-発-７４９・運転管理部当直の組織表(NO.７８８Rev１)
・ＴＢＭシート １号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）手動起動試験、燃料移送ポンプ自動起動試験（２０２１年２月７日）
・計器点検記録 D/G１Ｂ電力計（平成３０年７月３１日）
・計器点検記録 D/G１Ｂ電圧計（平成３０年７月３１日）
・計器点検記録 D/G１Ｂ周波数計（平成３０年７月３１日）
・福島第二原子力発電所 １号機 １号機電気設備定例点検（改訂４８）保全部
6

令和３年４月報告書（案）

電気機器第一グループ
・保全作業票完了届 完了届確認（PTW 番号 2F１-R2020N0011) Ｄ／Ｇ（Ｂ）系
統点検（２０２０年８月６日)
・福島第二原子力発電所１号機 定例試験手順書 非常用ディーゼル発電機１Ａ（１Ｂ）手動起動試験の確認欄（２０２１年２月８日使用）
・非常用ディーゼル（１Ｂ）発電機手動起動試験（シート１）（シート２）（試験実施日２
０２１年２月８日）
・１号 監視項目リスト [19]-1a 非常用ディーゼル発電機１Ａ手動起動試験（試験
実施日２０２１年２月８日）
・非常用ディーゼル（１Ｂ）発電機手動起動試験（シート１）（シート２）（試験実施日２
０２１年１月１５日）
・１号 監視項目リスト [19]-1a 非常用ディーゼル発電機１Ａ手動起動試験（試験
実施日２０２１年１月１５日）（3）BO１020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機非常用ガス処理系
資料名
・福島第二原子力発電所２号機 原子炉建屋平面図ＯＰ１２２０００（１階）
・福島第二原子力発電所２号機 原子炉建屋平面図ＯＰ６０００（Ｂ１階）
・福島第二原子力発電所２号機 原子炉建屋配置平面図ＯＰ００００（Ｂ２階）
・２号機非常用ガス処理系（ＳＧＴＳ）バルブチェックリスト（改訂６７）
・福島第二原子力発電所２号機 非常用ガス処理系配管計装線図
・福島第二原子力発電所２号機 格納容器ベント系配管計装線図(4) BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1)１号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）
資料名
・定例試験における実条件性能確認ガイド
・福島第二原子力発電所１号機 保全計画（第２１保全サイクル）（改訂１７）添付
資料−４ 福島第二原子力発電所１号機 特別な保全計画 長期保管計画
・福島第二原子力発電所 １号機 ２Ｆ−１ 原子炉設備点検長期計画（プラント
長期停止中）
・定例試験マニュアル（NM-51-14）
7

令和３年４月報告書（案）・福島第二原子力発電所１号機 定例試験手順書 [19]-1a 非常用ディーゼル
発電機１A（１Ｂ）手動起動試験
・福島第二原子力発電所１号機 定例試験手順書 ２Ｆ-発-７４９・運転管理部当直の組織表(NO.７８８Ｒｅｖ１)（２０２１．２．１）
・ＴＢＭシート １号機 Ｄ／Ｇ（Ｂ）手動起動試験、燃料移送ポンプ自動起動試験（２０２１年２月７日）
・計器点検記録 D/G１Ｂ電力計（平成３０年７月３１日）
・計器点検記録 D/G１Ｂ電圧計（平成３０年７月３１日）
・計器点検記録 D/G１Ｂ周波数計（平成３０年７月３１日）
・福島第二原子力発電所 １号機 １号機電気設備定例点検（改訂４８）保全部
電気機器第一グループ
・保全作業票完了届 完了届確認（PTW 番号 2F１-R2020N0011) Ｄ／Ｇ（Ｂ）系
統点検（２０２０年８月６日)
・福島第二原子力発電所１号機 定例試験手順書 非常用ディーゼル発電機１Ａ（１Ｂ）手動起動試験の確認欄（２０２１年２月８日使用）
・非常用ディーゼル（１Ｂ）発電機手動起動試験（シート１）（シート２）（試験実施日２
０２１年２月８日）
・１号 監視項目リスト [19]-1a 非常用ディーゼル発電機１Ａ手動起動試験（試験
実施日２０２１年２月８日）
・非常用ディーゼル（１Ｂ）発電機手動起動試験（シート１）（シート２）（試験実施日２
０２１年１月１５日）
・１号 監視項目リスト [19]-1a 非常用ディーゼル発電機１Ａ手動起動試験（試験
実施日２０２１年１月１５日）(5) BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）休日昼間における各号機での運転員引継ぎ
資料名
・運転管理基本マニュアル
・運転員の確保マニュアル
・運転員の引継マニュアル
・運転員引継ぎガイドライン
・運転員のための心得と基礎知識
・当直の組織表（改訂７８８ ｒｅｖ．１）
・１．２号機 デイリー工程（２０２１年２月６日（土））・１，２号機中央制御室巡視確認事項（令和３年２月６日）
8

令和３年４月報告書（案）・１号機運転日誌＆アラーム（２０２１年２月６日）
・１号機運転日誌（２０２１年２月６日）
・２号機運転日誌＆アラーム（２０２１年２月６日）
・２号機運転日誌（２０２１年２月６日）
・３．４号機 デイリー工程（２０２１年２月６日（土））・３，４号機中央制御室巡視確認事項（令和３年２月６日）
・３号機運転日誌＆アラーム（２０２１年２月６日）
・３号機運転日誌（２０２１年２月６日）
・４号機運転日誌＆アラーム（２０２１年２月６日）
・４号機運転日誌（２０２１年２月６日）
・１，２号当直長引継日誌（２０２１年２月６日）
・３，４号当直長引継日誌（２０２１年２月６日）(6) BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
１）２号機原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセット他潤滑油抜き取り作業
資料名
・防火管理マニュアル
・工事監理マニュアル
・防火管理要領
・火災防護管理ガイド
・安全対策仕様書[原子力]・工事共通仕様書[原子力]・新油・油・廃油処理運用ガイド・委託追加仕様書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂０）・業務実施計画書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂０）・業務実施計画書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂１）・作業許可申請書 作業許可書：件名 ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット（Ａ，Ｂ）潤滑油抜き取り（許可日：２０２１年１月２８日）
・工事表示札 工事名：２Ｆ−２〜４ ＰＬＲ／ＭＧセット他潤滑油抜き取り業務（工事期間：２０２１年１月８日〜２０２１年３月２６日）
・作業予定表・防護指示書 ２号機 ２Ｆ−２〜４ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務 ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット（Ａ）（Ｂ）潤滑油移送（２０２１年２月１日及び３日）
9

令和３年４月報告書（案）・危険予知活動表 工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（２０２１年２月１日及び３日）
・業務連絡書 ２号機 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務タンクローリー駐車に伴うエリア規制
・業務連絡書 ２号機 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務に伴うエリア規制・作業員名簿 委託件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業
務（２０２１年１月８日）
２）３号機原子炉再循環ポンプＭ／Ｇセットの配管改造にかかる溶接及び危険物取扱い作業
資料名
・防火管理マニュアル
・工事監理マニュアル
・防火管理要領
・火災防護管理ガイド
・危険物取扱い作業 運用要領
・安全対策仕様書[原子力]・委託追加仕様書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂１）・業務実施計画書 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（改訂１）・２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務 作業員名簿（２０２１
年１月８日）
・四週間工程表
・作業許可申請書 作業許可書：件名 ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（２０２１年１月２１日）
・工事表示札 工事名：２Ｆ−２〜４ ＰＬＲ／ＭＧセット他潤滑油抜き取り業務 工
事期間：２０２１年１月８日〜２０２１年３月２６日
・工事機材仮置き表示 理由：２Ｆ−２〜４ ＰＬＲ／ＭＧセット他潤滑油抜き取り業
務のため（２１．１．１９）・３号機 ＰＬＲ Ｍ／Ｇ室内 現場作業用 消火器 管理表
・作業予定表・防護指示書 工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（２０２１年２月１５日及び１６日）
・火気等使用許可申請書「許可」（工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット
他潤滑油抜き取り業務）（２０２１年１月２６日）
・火気使用作業表（２０２１／２／１２）10令和３年４月報告書（案）・火気作業養生チェックシート 作業件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤
滑油抜き取り業務（２０２１年２月１５日）
・火気作業チェックシート 工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（２０２１年２月）
・発電機、エンジン溶接機点検シート（日常・月例）（２０２１年２月）
・危険予知活動表 工事件名：２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務（２０２１年２月１５日及び１６日）
・特別危険物作業計画書「承認」（2F-2〜４Ｒ ＰＬＲ Ｍ／Ｇセット他潤滑油抜き取り業務）（２０２１．１．２６）
・特別危険物作業計画書台帳 保全部機械第一Ｇ ３号機
・危険物作業用注意札（特別危険物取扱い作業エリア）
・危険物作業用注意札（危険物取扱い作業中 火気使用厳禁）
・特別危険物（使用・保管）チェックシート ２Ｆ−２〜４Ｒ ＰＬＲ−Ｍ／Ｇセット他潤
滑油抜き取り業務（２０２１年２月１６日）(7)BE0090 地震防護
検査項目 地震防護
検査対象
１）地震発生時における施設等の影響確認状況（令和３年２月 13 日 23 時 08 分頃の福島県沖の地震）
資料名
・地震後の対応マニュアル
・地震発生後の対応ガイド
・２Ｆ運評２０指００１ マニュアル名称：地震発生後の対応ガイド 名称：様式例の一部削除及び追記について
・休日・平日夜間当番制運営要領
・通報連絡業務ガイド
・原子力災害対策マニュアル
・警戒事態該当事象発生連絡（第１報）
・警戒事象発生連絡後の状況報告（第２報）
・警戒事態該当事象発生連絡後の状況報告（第３報）
・警戒事象発生連絡後の状況報告（第４報）
・緊対所ホワイトボード記載事項の写し
・福島第二原子力発電所地震後の点検結果報告書（区分Ⅲ）２０２１年２月１３日
２３時８分頃発生
・決裁：地震後の点検結果報告書（区分Ⅲ）２０２１年２月１３日２３時８分発生

11令和３年４月報告書（案）(8)BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）２号機低電導度廃液系受タンク（Ｂ）点検作業
資料名・放射線管理基本マニュアル
・放射線作業管理要領
・線量管理要領
・放射線作業管理業務ガイド
・放射線管理区域管理要領
・放射線管理区域管理業務ガイド
・放射線計測器管理要領
・放射線管理仕様書
・放射線管理計画書（ＲＷＡ番号：２００４００）「２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事（＃２）」
・管理区域区分変更依頼・承認書「工事件名：２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事
工事内容：２号 ＬＣＷ受タンク（Ｂ）点検」２０２０年１０月２６日〜２０２１年４月８日（承認番号：２０２０−０２−００１４−００）（２０２０年１０月１６日）
・管理区域区分変更依頼・承認書「工事件名：２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事
工事内容：２号 ＬＣＷ受タンク（Ｂ）点検」２０２０年１０月２８日〜２０２１年４月８日（承認番号：２０２０−０２−００１４−０１）（２０２０年１０月１６日）
・２Ｆ−１〜４Ｗ 設備タンク修理工事 施工要領書（改訂１）・２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事 工程表（改定８）・放射線作業環境表示ボード（２０２１年 1 月１２日）
・作業予定表・指示書／防護指示書（２０２１年１月１２日）
・危険予知活動表（２０２１年１月１２日）
・特別危険物作業 許可申請書（管理番号Ｓ２−Ｗ−２−１ Ｒｅｖ．０）
・放射線管理記録（２Ｆ） ２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事 ２号機 Ｃ／Ｓ １ＦＬ
ＬＣＷ受タンクＢ室（２０２０年１１月１６日１４時００分測定）
・放射線管理記録（２Ｆ） ２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事 ２号機 Ｃ／Ｓ １ＦＬ
ＬＣＷ受タンクＢ室（２０２０年１２月２４日１４時１５分測定）
・放射線管理記録（２Ｆ） ２Ｆ−１〜４Ｗ設備タンク修理工事 ２号機 Ｃ／Ｓ １ＦＬ
ＬＣＷ受タンクＢ室（２０２１年１月１２日１０時００分測定(9)BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
12令和３年４月報告書（案）１）１号機からの放射性固体廃棄物の事業所内運搬
資料名
・放射性廃棄物管理基本マニュアル
・放射性固体廃棄物管理ガイド
・放射線管理基本マニュアル
・放射線測定ガイド
・物品移動管理要領
・物品移動管理業務ガイド
・使用前事業者検査等及び自主検査等基本マニュアル
・自主検査マニュアル
・指示文書 自主検査マニュアル 検査一覧表等の見直しについて（２０２０年４月７日）
・指示文書 放射性廃棄物基本マニュアル 放射性固体廃棄物の運搬における自主検査対象の見直しについて（２０２０年４月７日）
・環境Ｇ 運搬経路見張り人配置図面
・搬出物品確認申請書・確認表（Ｂ）（整理番号：２１−０１１５−Ｄ０１）（申請日：２
０２１年１月１２日）
・搬出物品確認申請書・確認表（Ｂ）（整理番号：２１−０１１５−Ｄ０１）（搬出時の記録）（搬出日：２０２１年１月１５日）
・容器等搬出時チェックシート（申請日：２０２１年１月１２日）
・容器等搬出時チェックシート（実績確認日：２０２１年１月１８日）
・スミヤ測定打ち出し記録（整理番号：２１−０１１５−Ｄ０１）
・測定器（検出限界値）一覧表（２１−０１１５−Ｄ０１）
・放射線計測器点検報告書（２０２０年７月）
５．２ チーム検査(1) BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
1)令和元年度第３回 運転責任者認定試験
資料名・令和元年度第３回 運転責任者筆記試験問題
・令和元年度第３回 運転責任者口答試験問題（運転員の統督に関すること）
・令和元年度第３回 運転実技試験結果及び同明細書
・令和元年度第３回 運転責任者講習レポート課題
・令和元年度第３回 運転責任者試験結果（BWR･PWR）

13