ウォールボックス

Wallbox80 | Lutron

大型パドルスイッチが使いやすい、洗練されたスタイルの調光器• オン/オフ用大型パドルスイッチと照度調整用の小型スライダーを組み合わせたシンプルな調光器です。
• 3 路スイッチと組み合わせて使用可能です。
• RFI（電波障害）フィルターを内蔵、他の電気製品への雑音を軽減します。

グロス仕上げ（ツヤ有）

マット仕上げ（ツヤ無）洗練されたシンプルなフォルムに光沢感が映える、使い易い3タイプ

マットな質感が室内をシックに彩る、グラフィックアイとのコーディネートが可能な3タイプ

オン/オフ パドルスイッチ
設定した照明レベルで、オン/オフできます。

照度調整スライダー
スライダーで照明レベルを設定します。

ツヤ有り

ツヤ無し

角丸

角

プレート/ アクセサリー
クラロプレート（グロス仕上げ）ノバティープレート（マット仕上げ）

Lutron | 81

グロス仕上げ（クラロプレート付）
LED電球用調光器

インターフェース操作用調光器

ON/OFFスイッチ

モデル番号

DVCL-123P-JA-__

DVF-153P-JA5-__
DVF-153P-JA6-__

DV-3PS-JA-__（片切り/3路）
DV-4PS-JA-__（4路）

サイズ

W：75mm H：119mm D：42mm（壁内34mm）

W：75mm H：119mm D：42mm（壁内34mm）

W：75mm H：119mm D：42mm（壁内34mm）

価格

9 , 500 円

41 , 250 円

定格電源

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 Hz（ JA 5 - ）/ 60 Hz（ JA 6 - ）

最大負荷容量（※注）3 〜 125 W（ LED ）/ 25 〜 500 W（白熱球）

適合スイッチボックス

PWM 調光 LED 器具（ GRX-PWM-JA 要）位相制御 LED 器具（ PHPM-PA-JA-WH 要）

100 V 白熱球 / ハロゲンランプ /クリプトンランプ
1 口用深型

DV-4PS-JA-

4 , 000 円

AC 100 - 277 V

15 A

調光対応型 LED ランプ（マッチングテスト必須）

適合負荷形式

DV-3PS-JA-

3 , 250 円

1 口用深型

あらゆる負荷1 口用深型

カラーWH
注意

BL

PWM 仕様書
配線図82 | LutronWH

BLWH

BL

※ 連接時は最大負荷容量が低下します。
（ DVF- 153 P-JA 5 /JA 6 ）には周波数の指定がございます。
※ ディーバ調光器（ DVF- 153 P-JA 5 /JA 6 ）とGRX-PWMを使用ください。
※ PWM 方式 LED 照明器具を使用する場合はディーバ調光器（ DVF- 153 P-JA 5 /JA 6 ）とマルチパワーモジュール（ PHPM-PA-JA-WH ）を使用ください。
※ 位相制御 LED 照明器具を使用する場合はディーバ調光器（ DVCL- 123 P ）を使用する際、電球型 LEDランプは、調光対応型（位相制御方式）のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、※ ディーバ LED 電球用調光器不点・ちらつきが発生する場合もあります。
（ DVCL- 123 P ）を使用する際、一つの電源から複数の調光器に給電する際、ちらつきが発生する場合があります。その場合、調光器ごとに電源を分けてください。
※ ディーバ LED 電球用調光器（ DVCL- 123 P ）を使用する際、調光器に対応していない LED 電球は、たとえスライダーを最大にしていても使用できません。
※ ディーバ LED 電球用調光器（ DVCL- 123 P ）を使用する際、調光器対応型 LED 電球は、異なるメーカー、異なるモデルを混在しないでください。
※ ディーバ LED 電球用調光器※ トータルコーディネートはP. 84を参照ください。
※ 調光器を連接する際、最大容量が低下します。最大容量を超えての使用は発熱・発火等の原因となります。右表を参照ください。

PHPM 仕様書
配線図（アンダーバー）部には色コードが入ります。
※ __（税抜き）です。
※ 表示価格はすべて希望小売価格

WEBグロス仕上マット仕上げ（ノバティープレート付）
LED電球用調光器

インターフェース操作用調光器

ON/OFFスイッチ

DVCL-123P-JA-__

DVF-153P-JA5-__
DVF-153P-JA6-__

DV-3PS-JA-__（片切り/3路）
DV-4PS-JA-__（4路）

W：70 mm

W：70 mm

W：70 mm

H：116 mm

D：42 mm（壁内 34 mm ）H：116 mm

D：42 mm（壁内 34 mm ）9 , 500 円

41 , 250 円

AC 100 V 50 / 60 Hz

AC 100 V 50 Hz（ JA 5 - ）/ 60 Hz（ JA 6 - ）D：42 mm（壁内 34 mm ）DV-3PS-JA-

DV-4PS-JA-

3 , 250 円

4 , 000 円

AC 100 - 277 V

3 〜 125 W（ LED ）/ 25 〜 500 W（白熱球）

15 A

調光対応型 LED ランプ（マッチングテスト必須）

PWM 調光 LED 器具（ GRX-PWM-JA 要）位相制御 LED 器具（ PHPM-PA-JA-WH 要）

100 V 白熱球 / ハロゲンランプ /クリプトンランプ
1 口用深型

NWH

H：116 mm

WEB

マット仕上

1 口用深型

NBL

NWH

あらゆる負荷1 口用深型

NBL

NWH

NBL

接続時の注意事項

ウォールボックス調光器を連接する際は、調光器本体の放熱フィンを切り取るため最大負荷容量が低下します。
取付方法

単独

放熱フィン切り取りなし

モデル番号

放熱フィン切り取りなし
放熱フィン切り取りなし
放熱フィン切り取りなし

MRF6-500M-

連接あり
片側のみ片側のみ放熱フィンを片側のみ放熱フィンを片側のみ放熱フィンを切り取った場合切り取った場合切り取った場合

両側両側の放熱フィンを両側の放熱フィンを両側の放熱フィンを切り取った場合切り取った場合切り取った場合500W（白熱灯）

400W（白熱灯）

300W（白熱灯）

500W（白熱灯）

400W（白熱灯）

300W（白熱灯）

125W（調光対応型LED電球）※1125W（調光対応型LED電球）※1125W（調光対応型LED電球）※115A（専用安定器付蛍光灯）

12A（専用安定器付蛍光灯）

10A（専用安定器付蛍光灯）

DVCL-123P-JA-

DVF-153P-JA5/JA6-

連接時のプレートは、P. 84 - 85を参照ください。
※ 1 電球型 LED ランプ、LED 照明器具は、調光対応型（位相制御方式）のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。

Lutron | 83

ウォールボックスアクセサリー
簡単に取り付けられるよう設計された連接プレート、ネジが見えないすっきりとしたデザインで豊富なカラーを用意。
グロス仕上げクラロアクセサリー
テレビジャック

電話ジャックマルチポートフレーム

DV-CJ-JA-__

DV-PJ-JA-__

CA-6PF

テレビジャック（ F 型 同軸メスコネクタ）

CON- 1 C-__

2,250円カラーWH（ホワイト） BL（ブラック）・LANジャック（ CAT 6 対応）
電話ジャック

CON- 1 P-C 6 -__F 型コネクター対応 周波数帯域： 0 〜 1500 MHz

サイズ

6 極 6 芯タイプ

下記のジャックを最大６つ取付可能

2 , 750 円（クラロプレート付き）

2 , 750 円（クラロプレート付き）

W：75 mm H：119 mm D：24 mm（壁内 8 mm ）W：75 mm H：119 mm D：26 mm（壁内 18 mm ）7 , 000 円

クラロプレート別売り

W：75 mm H：119 mm D：23 mm（壁内 25 mm ）3,250円カラー

カラー

WH（ホワイト） BL（ブラック）WH（ホワイト） BL（ブラック）WH（ホワイト） BL（ブラック）WH（ホワイト） BL（ブラック）

クラロプレート
1連プレートCW-1-__

サイズ

2連プレートCW-2-JA-__

3連プレートCW-3-JA-__

4連プレートCW-4-JA-__

1 , 500 円2 , 500 円

3 , 250 円

4 , 000 円

W：75 mm H：119 mm D：8 mm

W：120 mm H：119 mm D：8 mm

W：166 mm H：119 mm D：8 mm

W：212 mm H：119 mm D：8 mm

ブランクインサート

DV-BI-__■ 取り付け深型スイッチボックスを使用のこと

クラロアクセサリーの奥行（最大26mm）

1 , 500 円
サイズ

W：41 mm H：104 mm D：8 mm

クラロプレート カラー / 仕上げ
グロス仕上げ（光沢あり）

WH

AL

IVGR

BR

BL

ホワイト

アーモンド

アイボリー

グレー

ブラウン

ブラック

クラロ トータルコーディネートには、以下の製品を使用ください。
84 | Lutron（ SS は、1 連 2 , 250 円
2 連 3 , 750 円
3 連 5 , 500 円
SS4 連 7 , 250 円）
ステンレススチール

マット仕上げノバティーアクセサリー
テレビナジャック

電話ジャックマルチポートフレーム

NT-CJ-JA-__

NT-PJ-JA-__

NT-6PF-__

テレビジャック（ F 型 同軸メスコネクタ）

CON- 1 C-__

2,250円カラー

WH（ホワイト） BL（ブラック）・LANジャック（ CAT 6 対応）
電話ジャック

CON- 1 P-C 6 -__F 型コネクター対応

サイズ

6 極 6 芯タイプ

下記のジャックを最大６つ取付可能

5 , 500 円（ノバティープレート付き）

5 , 500 円（ノバティープレート付き）

7 , 000 円（ノバティープレート付き）

W：70 mm H：116 mm D：24 mm（壁内 24 mm ）W：70 mm H：116 mm D：24 mm（壁内 24 mm ）W：70 mm H：116 mm D：33 mm（壁内 25 mm ）3,250円カラー

カラー

WH（ホワイト） BL（ブラック）WH（ホワイト） BL（ブラック）WH（ホワイト） BL（ブラック）WH（ホワイト） BL（ブラック）ノバティープレート（ホワイト）
1 連プレート2 連プレート

3 連プレート

4 連プレート

NT-R3-NFB-__

NT-R3R3-FB-__

NT-R3R3R3-FB-__

NT-R3R3R3R3-FB-__

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げサイズ

2 , 250 円
10 , 500 円
20 , 250 円

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ

W：70 mm H：116 mm D：8 mm

5 , 500 円
22 , 750 円
32 , 750 円

10 , 500 円
40 , 500 円
50 , 750 円

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ

W：115 mm H：116 mm D：8 mm

マット仕上げメタル仕上げ特注メタル仕上げ

W：161 mm H：116 mm D：8 mm

ブランクインサート

14 , 500 円
52 , 750 円
63 , 000 円

W：207 mm H：116 mm D：8 mm■ 取り付けNT-BI-__

深型スイッチボックスを使用のこと

ノバティーアクセサリーの奥行（最大 26 mm ）1,500円

マット仕上げのみ
サイズ

W：41 mm H：104 mm D：8 mm

ノバティープレート カラー / 仕上げ
マット仕上げ（光沢なし）

マット仕上げ（ DV- 3 PS/ 4 PS-JA- のみ）

WH

BEIV

GRBR

BLAL

LATP

NWH

NBL

ホワイト

ベージュ

アイボリー

グレー

ブラウン

ブラック

アーモンド

ライトアーモンド

トープ

ホワイト

ブラック

アルミ仕上げメタル仕上げCLA

BRA

クリアアルミブラスアルミ

BLABC※ 調光器の種類によってホワイト（WH/NWH）とブラック（BL/NBL）の型番が異なります。

特注メタル仕上げBB

ブラックアルミ ブライトクローム ブライトブラス

SBSCBNSN

QB

QZ

サテンブラス

サテンクローム

ブライト
ニッケル

サテン
ニッケル

アンティークブラス

アンティークブロンズ

ノバティー トータルコーディネートには、以下の製品を使用ください。
※ 表示価格はすべて希望小売価格
（税抜き）
です。

Lutron | 85