令和２年（１月～12月）に九州管内で発生したガス事故（ガス事業法関係）について、次のとおりお知らせします。
令和２年１２月末現在
九州産業保安監督部
事故の種類
番号 事故発生日 事故発生場所 ガス事業区分 （被害の程度）【段階別】

11月20日福岡県

小売

事 故 概 要

漏えい着火
（物損）
【消費】

外壁塗装工事者が高層建物の外壁塗装工事に伴い、当該建物の窓や換気口と合わせてRF式瞬間湯沸器の排気筒トップ部を養生シートで覆い、その状態のまま需要家が当該RF式瞬間湯沸器を使用したことにより、正常な燃焼とならず未燃ガスが屋外に排出されないまま機器内部に滞留し、再着火時した際、スパークが滞留した未燃ガスに引火し異常燃焼し、フロントカバーの一部が変形した。
【原因：RF式瞬間湯沸器の引火物損】

漏えい火災
（物損）
【供給】

一般集合住宅において自社（下請）で内管の取替工事中、誤ってガスが通っている廃止予定の灯外内管（白ガス管32㎜）の立ち上がり部を電動工具で切断し、漏えいしたガスに着火し、建物外壁及び灯内内管の被覆等が焼損した。なお、作業者は、当日の工事予定に入っていなかったにも拘わらず、取替工事の支障になったため、ガスが通っていないと勘違いし、灯外内管を切断した。
【原因：灯外内管の誤切断】

漏えい着火
（物損）
【消費】

需要家がFE式瞬間湯沸器を使用したところ異常着火し、当該FE式瞬間湯沸器の側面及びフロントカバーが変形した。メーカーが調査した結果、当該FE式瞬間湯沸器内部でのガス漏れは認められず、また、当該FE式瞬間湯沸器は通常の機器と異なり、繰り返し着火動作による機器内の未燃焼ガスの滞留が生じない構造となっている。原因の特定に至らなかったが、可燃性ガスが機器内部に滞留し、異常着火したものと推測される。【原因：FE式瞬間湯沸器の引火物損】

漏えい着火（軽傷１名）【供給】

本支管入替工事（自社工事）に伴い、掘削構内の既設ガス管（白管：口径50mm）近傍をスコップにて掘削作業中に、既設ガス管より漏えいしたガスに着火し、協力会社作業員１名が火傷（軽傷）した。なお、掘削作業開始前、ガス検知器にて漏えいがないことを確認していた。
【原因：ガス管入替工事中の漏えい】
一般住宅において下水工事に伴うコンクリートカッター作業中、工事業者が灯外内管を損傷した。通報を受けたガス事業者が現場に出動し、ガス事業者の立会のもと、工事業者が漏えいしたガスを止めようとコンクリート斫り作業を行っていたところ、漏えいしたガスに着火し、工事業者２名及びガス事業者１名が火傷（軽傷）を負った。
【原因：他工事】

2月15日

福岡県

一般導管

3

2月25日

福岡県

小売

4

3月31日

福岡県

一般導管

5

4月1日

宮崎県

小売（特定）

漏えい着火（軽傷３名）
【供給】

66月2日

福岡県

一般導管

供給支障
(３４戸）
【供給】

一般集合住宅の敷地内（駐車場跡）において、他工事業者が新築工事のための地盤改良作業中、埋設された灯外内管（ＰＥ管５０mm）を破損し、一般集合住宅５棟（３４戸）が供給支障となった。
【原因：他工事】

76月17日

福岡県

一般導管

供給支障
(１８２戸）【供給】

給水管の漏水に伴うサンドブラスト現象により、支管（ポリエチレン被覆鋼管口径80mm）の一部を損傷し、当該箇所から水道水が流入したことにより、需要家（１８２戸）が供給支障となった。
【原因：サンドブラスト】

87月6日

福岡県

一般導管損壊事故（物損）【供給】

地下に設置している低圧ガバナ（２箇所）が水没により圧力が上昇（通常値2.3kPa→3.5kPa）したた
め、緊急措置として、現場にてバルブを閉止し、ガバナ（２箇所）が停止した。なお、他のガバナで圧力調整が可能であるため、供給支障にはならなかった。後日、ガバナの分解点検を実施し、復旧した。
【原因：地下ガバナの水没】

97月7日

福岡県

一般導管

供給支障
（５７戸）
【供給】

一般業務用建物の灯外内管（ポリエチレン被覆鋼管口径80mm）のメカニカル継手部から水が流入し、灯外内管に水が滞留したことにより、需要家（５７戸）が供給支障となった。
【原因：差し水】

107月8日

福岡県

一般導管

供給支障
（４５戸）
【供給】

本支管（ポリエチレン被覆鋼管口径80mm）継手接合部から水が流入し、滞留したことにより、需要家（４５戸）が供給支障となった。当該継手部に何らかの荷重等がかかり、継手接合部に隙間が発生し、ガス管内に水が流入したものと思われる。
【原因：差し水】

117月21日

熊本県

一般導管

供給支障
（５０戸）
【供給】

給水管の漏水に伴うサンドブラスト現象により、供給管（ポリエチレン管、口径20mm）の一部を損傷し、当該箇所から水道水が流入したことにより、需要家（５０戸）が供給支障となった。
【原因：サンドブラスト】

127月28日

福岡県

一般導管

供給支障
（３７戸）
【供給】

供給圧力が低下し、需要家（３７戸）が供給支障となった。原因は、以前サンドブラストにより流入した
水道水の残留水がガスの流れに沿って流動し、当該供給圧力低下エリア上流の支管（ポリエチレン管：口径７５mm）に滞水したことによる。
【原因：差し水】

供給支障（１１１戸）【供給】

整圧器の緊急遮断弁駆動装置が作動し、緊急遮断弁が閉止したことにより、供給圧力が低下し、需要家（１１１戸）が供給支障となった。整圧器はコンクリート上に設置され、埋設導管と絶縁されており、また落雷等（近傍に落雷）の痕跡はなく監視制御盤内から緊急遮断弁駆動装置への電気信号（緊急遮断弁駆動装置は電気信号で作動）の発信は認められなかったが、雷サージが緊急遮断弁駆動装置に印加され、緊急遮断弁が作動したものと推測される。
【原因：整圧器の緊急遮断弁の誤作動】

21314

8月21日

8月27日

熊本県

福岡県

一般導管

一般導管

消防からガス臭いとの通報があり、現場調査をした結果、歩道部にてガス漏えいを検知したため、付近住民６名が避難した。原因は埋設中圧本支管（ダクタイル鋳鉄管：口径200ｍｍ）の腐食によるガス公衆の避難 漏えいであった。土質調査及びガス管の製品調査をしたが、腐食の要因は特定できなかった。なお、現場調査を行った際、管底部に地下水を確認しており、また地形的にも地下水が滞留しやすいことか【供給】
ら地下水が腐食に影響していると推測される。
【原因：本支管の腐食】

1

事故の種類番号 事故発生日 事故発生場所 ガス事業区分 （被害の程度）
【段階別】

1516

9月5日

9月10日

宮崎県

大分県

小売（特定）

一般導管

事 故 概 要

供給支障
（４７戸）
【供給】

需要家より「ガスが出ない」との通報が入り調査した結果、当該地区の供給圧力が低下していることを確認した。当該需要家の周辺の道路から湧き水を発見したことから、差し水又はサンドブラストの可能性が高いことから、当該地区の需要家（４７戸）について、特定製造所からの供給から仮設供給（20kg容器による戸別供給）に切り替えた。調査した結果、給水管の漏水により、供給管（被覆鋼管20A）の一部が損傷し、当該箇所から水道水が流入したことによる、サンドブラストと判明した。
【原因：サンドブラスト】

漏えい着火（軽傷１名）【供給】

埋設導管（本支管）に設置している放散管のコックを開け（水が溜まりやすい箇所のため）、差し水が溜まっていることを確認した。放散管を取り付けているバルブは常時閉止しており、バルブを開放すると下流側に水が流れ込み供給支障の恐れがあることから差し水が溜まっている放散管からバキューム車を使用して採水することにした。ガス事業者１名及び工事業者２名にて、放散管(40A)にゴムホース(10A）を挿入し、その隙間にウエスを差し込み（漏えい防止のため）、採水を開始したところ、ウエスを差し込んだ隙間からガスが漏えいし着火（バキューム車が着火源）、工事業者１名が火傷(軽傷)を負った。
【原因：ガス工作物の誤操作】

漏えい着火
（物損）
【消費】

需要家がガス瞬間湯沸器を取り外すため、ガス栓（可とう管ガス栓）のつまみを閉にし、接続具を取り外そうとした際、ガス栓が閉止されていなかったため、ガスが漏えいした。その際、ガス瞬間湯沸器の点火ボタンに触れてしまい、ガスに引火し、台所照明カバーが変形した。需要家がガス栓のつまみを押さず、工具を使用して回転させようとしたため、つまみ部裏側の樹脂が変形し、つまみが空回りし、つまみは閉だが、ガス栓自体は開のままであった。
【原因：ガス栓の誤操作】

179月29日

福岡県

小売

189月30日

鹿児島県

小売（重傷１名）【製造】た際、接続フランジ部よりＬＮＧが漏えいし、作業員１名が凍傷（重傷）を負った。原因は、ＬＮＧ出荷設
備のバルブの閉め忘れによる。
【原因：ガス工作物の誤操作】
需要家の敷地にある樹木の根により、灯外内管の継手及び下水管が損傷し、漏えいしたガスが下水管から歩道にある下水道（コンクリート製）に流れ込み、当該需要家から約４７０ｍ離れた下水道のマンホール内において、滞留したガスが爆発し、マンホールの蓋が約１０ｍ離れた駐車場に飛んだ。なお、着火の原因については不明である。
【原因：灯外内管の損傷】

漏えいによる凍傷 ＬＮＧ（液化天然ガス）ローリー出荷設備において、ＬＮＧ積込終了後、出荷用ホースを取り外そうとし19

11月19日鹿児島県

小売（特定）

漏えい爆発
（物損）
【供給】

20

11月19日鹿児島県

一般導管

本支管１００Ａから供給管２５Ａ（被覆鋼管）への取出部（サービスチー）のネジ山が折れたことにより、交通の困難 ガスが漏えいし、道路の交通規制が実施された。なお、当該漏えい箇所付近において、以前、工事業【供給】者が水道管工事を実施しており、漏えい箇所に傷跡があることから、工事業者がバックホーで、ガス管を引っ掛けたと推測される。【原因：他工事】

2