HOJA DE PRODUCTO

B4T
La demanda de refrigerantes naturales como el CO2 también se estáampliando en pequeñas capacidades. Con unos requisitos de presión
para aplicaciones de CO2 críticas que casi alcanzan los 140 bares, el
B4TU es la opción natural por excelencia. El B4TU está optimizado parapequeñas capacidades de carga de calor (hasta 30 kW como
refrigerador de gas). Su diseño compacto y ligero lo hacen adecuado
para aplicaciones de cadenas de frío (condensador en circuito de agua,economizador y condensador en unidades de condensación,recuperación de calor) y para bombas de calor (evaporadores,refriadores de gas, SGHE).
Especificaciones básicas
Número máximo de placas (NoP)

100

Volumen máximo de caudal

1,2 m³/h (5.28 gpm)

Volumen del canal

0.0093/0.0093 dm³ (0.0003/0.0003 ft³)

Materiales

Placas de acero inoxidable 304, soldadura de cobre

Peso sin incl. Conexiones

0.82+(0.04*NoP) kg
1.81+(0.088*NoP) lb

Tamaño máximo de Partícula (mm)0,4Dimensiones estándar
#MMINA

194.50

7.66

B

76.90

3.03

C

154

6.06

D

40

1.57

F

8,00+1,06*(NoP)

0.31+0.04*(NoP)

G40.16

R180.71

E_1200.79

www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Conexiones disponibles*Para dimensiones específi cas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.

PED Presión / Temperatura

El concepto BPHE
El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como
un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación
entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material deaportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre
las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los fl uidos
con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separadosúnicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor deun fl uido a otro con una efi ciencia muy alta. El concepto es similar a otra
tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

Aprobación de terceros
UL Presión / Temperatura

En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) deSWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certifi
cación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos,
Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)
Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad deorganismos de certifi cación. Para obtener información sobre aprobaciones,póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva
el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Software de cálculo SSP
Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados detransferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor seadapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones ygenerar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o legustaría tratar sobre diferentes soluciones de roductos, SWEP ofrece todos
los servicios y ayuda que necesite.

Descargo de responsabilidad de los materiales
La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan debuena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la
exhaustividad o precisión de dicha información. La información seproporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia
determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes
de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los
productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los
productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si seutilizan en entornos inadecuados.

.www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27