質疑回答書
2019.9.25※2019.10.1加筆修正あり。該当箇所は朱書で記載。
質問No.

図面番号

1A-101M-106

多機能トイレの衛生器具が建築工事と記載があるだけで詳細がわかりません。メーカー及 参考品番 TOTO コンパクト 多機能トイレパック UADBK61R1A1ADD2BA＋ベビーチェア＋び品番、ベット等が必要でしたら合わせてご指示ください。
フィッティングボード＋折り畳みベッドです。

2

A-102

現場協議によるものとします。
北側ドライエリア北側階段-3に設置する仮設出入口は、工事期間中最後まで利用するこ施工完了したスタッフ廊下を養生しながらであれば継続利用可能です。とが可能と考えてよろしいですか。

3

A-101～ 入院計算・医療クラーク、レセプト室等OAフロアでないところにOAフロアを施工しています。処理方法をご指示ください。
103

入院計算・医療クラーク室は、現況OAフロアになっています。レセプト室の東側一部にはOAフロアでない部分があり、そこはOAフロアの施工の必要はありません。

4

A-101、 アルミサッシの額縁は、全て鋼製、SOP塗替えと考えてよろしいですか。又は、カーテンボックスは、無いものと考えてよろしいですか。
115

貴見のとおりです。

5A-115

6A-104、 ４階機械室に排煙専用排気ガラリが記載されていますが建具図にないため、仕様及び内 アルミガラリ（SUS防虫網付） 外部：ALC開口周りシール納め、内部：ALC開口補強ST-L-45ｘ45になります。
118、119 外部の仕上げ方法も含めご指示下さい。

7A-108

8A-116～機械室の仕上げをご指示下さい。
119、
M-106

9A-125

天井点検口の記載がないため、大きさや仕様、数量をご指示下さい。

回

答

数量公開の説明書のとおりです。
アルミ枠・目地タイプ・600角、数量は55ヶ所です。

地下１階
多機能トイレに衛生機器、事務所他ミニキッチン設置しますが、下階の天井撤去・復旧等 既設排水管に床下にて接続を想定していますが、施工上必要に応じて１階部分の天井改修をの改修工事は、不要と考えてよろしいですか。
見込みするものとします。

グラスウールマット仕上げとします。

改修工事に伴い、病院様の備品、機材等の移設・復旧、養生等は、一切別途工事と考え貴見のとおりです。てよろしいですか。

10A-125

今回の工事に際しガードマンの配置は、必要無いものと考えてよろしいですか。

11A-125

現場事務所及び職員・作業員の駐車場は、場内に無償にて貸与していただけますか。

配置技術者に関する条件

患者と作業員の交差はないものと考えています。ただし、夜間等時間外の資材搬入時にはガードマンを見込みするものとします。

現場説明事項とおりです。
受託業者が病院敷地外で用意するものとします。

貴見のとおりです。

12

入札公告 本工事の現場施工に着手する日（令和元年8月7日）となっておりますが、契約日からの配契約日からの配置とします。
個別事項 置と読みかえればよろしいでしょうか。

13

配置技術者に関する条件
イ 平成16年度以降申請期限日までに、完成引渡しの済んでいる建築物の建築一式工
なお岐阜県内市町村発注工事の実績は工事成績評価点65点以上になります。
入札公告 事（新築、増築、改修を問わない。）となっておりますが、岐阜県内市町村発注工事及び貴見のとおりです。工事成績評価点は65点以上になります。
民間工事の実績でもよろしいのでしょうか。
個別事項
また、岐阜県内市町村発注工事の実施は工事成績評価点75点以上のものと考えればよろしいですか。

14

配置技術者に関する条件『ただし、次に該当する場合は選任を求めないものとする。
請負代金の金額が70,000千円未満の工事で、平成30、29年度における岐阜県発注工事の当該工種に係る工事成績評定点の平均が75点以上（平成30、29年度における岐阜県
入札公告 発注工事の当該工種に係る受注実績がない場合は、平成 28、27年度における岐阜県発今回は該当しません。
個別事項 注工事の当該工種に係る工事成績評定点の平均が75点以上）である有資格業者が受注した工事』となっておりますが岐阜県発注の70,000千円未満の工事のみで70,000千円以上（単体・JV）の工事は認められないのですか。
配置技術者に関する条件 請負代金の金額が70,000千円未満の工事で、平成30、29年

15

入札公告 度における岐阜県発注工事の当該工種に係る工事成績評定点の平均が75点以上の有今回は該当しません。
個別事項 資格業者であれば、配置技術者に関する条件 イ における条件は問わないとの解釈でよろしいですか。

16共通

改修工事の方法は、床～天井まで仕上を全て貼替えとし、壁軽鉄下地は位置の移動がない箇所については既設の軽鉄下地を流用と考えてよろしいでしょうか。また、工事の前ス
貴見のとおりです。
テップで施工した箇所については後のステップでの貼替えはなしとし、表層仕上(塗装等)のみ再度施工するとしてよろしいですか。

17A-118・
119

建具キープラン(A118図)で煙感知連動式は □不 の記号ですが、ＬＳＤ２ＳとＬＳＤ５Ｓは建具符号+Ｓ付で煙感知連動式(A119図)を示していますが、キープランは 〇不 になって 煙感知連動は必要です。
います。常時閉鎖式不燃扉とし、煙感知連動は不要と考えてよろしいですか。

18A-103

既設1階平面図で既設床の段差を示す記述がありますが、Ｎｘ２通りのＳＬ-１２０とＳＬ±０の記述は反対ではないですか。ご確認の上でご指示をお願いします。

貴見のとおりです。

A-101・A- 改修後に廊下になる部分で既設床レベルがＳＬ-１２０の範囲は、ＯＡフロア組+床ＰＶＣシートＡ貼程度と考えてよろしいですか。
103

貴見のとおりです。

19

20

A-126・A- ステップ２完了図(A126図)とステップ３工事前図(A128図)に食い違いがあります。設備図
貴見のとおりです。
等を参考にしてA126図のステップ２完了図が正と考えてよろしいですか。
128

21

A-101・A- ルクロス貼の下地はＧＢ-Ｒ12.5 の１枚貼です。天井伏図を正としてＧＢ-Ｒ 12.5+9.5 二重貴見のとおりです。
115
貼と考えてよろしいですか。

22

A-107・A- は記述がなく、また、電気図においても照明器具はありませんので壁際の間接照明凸型間接照明凸型建築工事になります。
108
建築工事はなしと考えてよろしいですか。

23

A-114・A- なっていますが、天井伏図は記号②のビニルクロス貼になっています。A114図を正として貴見のとおりです。
ＥＰ塗と考えてよろしいでしょうか。また、天井高さはA114図のＨ６００(300+300)を正として115

天井伏図(A115図)の記号②は ＧＢ-Ｒ 12.5+9.5貼ですが、仕上表(A101図)では天井ビニ矩計図で待合ホールと相談室の壁際に間接照明凸型の記述がありますが、天井伏図に本工事です。

待合ホールの天井間接照明の詳細図(A114図)で間接照明部分はＧＢ-Ｒ 9.5貼+ＥＰ塗に照明部ＣＨ３１００(2500+600)と考えてよろしいですか。

24

A--107・ 相談室１３と廊下に間接照明の部分がありますが形状が不明です。A107図の待合ホール
貴見のとおりです。
A-115 と相談室の壁際にある間接照明の凸型形状を流用してよろしいですか。

25

A-101・A- ＷＣ改修部分の壁符号は ＷＢ-3-aと記述がありますが、仕上げ表はＧＢ-Ｓ 12.5+9.5貼+優先します。
103・A- ＥＰ-Ｇ塗になっています。A110図の壁詳細図を正としてＧＢ-Ｓ+ＦＫ貼+ＥＰ-Ｇ塗に読替え 仕上げ表を正します。てよろしいですか。
11026

M-106・M- 間仕切り位置の変更に伴い、記載されている所以外にFD等の設置は不要ですか。ご指不要とします。
示ください。
107

以上