取 扱 説 明

書

中圧用器具ガバナ
型式： Ｃ－Ｎ型
Ｃ－Ｎ－６Ｄ型
ＣＨ型

アイチのガバナをお買い上げいただき有難うございました。
正しくお使いいただくため取り付け前に必ず、本取扱説明書をお読みください。

もくじ
１．
２．

安全に正しくお使いいただくために特に注意していただきたいこと

Ｐ１
Ｐ２

３．
４．
５．

機能、各部の名称、作動原理及び特徴
設 置
運 転

Ｐ３
Ｐ８
Ｐ８

６．

二次圧力の調整方法

Ｐ９

７．
８．

日常点検及び異常時の処置
定期点検

Ｐ１０
Ｐ１１

９．

アフターサービス

Ｐ１１

１． 安全に正しくお使いいただくために本製品を正しくお使いいただくために、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、この説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読み下さい。
表示

危険警告注意意味掲載ページ

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを表しています。

－

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを表しています。

－

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

２頁
８頁
９頁

絵表示について次のような意味があります。
一般的な注意触れるな

一般的な禁止

-1-

分解禁止

火気禁止

必ず行う

２．特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守り下さい

注意

１．取り扱い全般について①取扱説明書及び銘板内容を熟知の上、ご使用下さい。
②日常点検や定期点検を必ず実施してください。

必ず行う
２．下記気体（腐食性等の気体）には使用しない。

禁止

使用部品を腐食させたり、故障及びガス漏れの原因となります。
硫化水素、塩素、シアン化水素、フッ素、二酸化窒素、塩化水素、二酸化硫黄、酸素、水素、アセチレン、二酸化塩素、ホスゲン、アセトン、水分を含むガス、等

３．異常な圧力をかけない。

漏れテストをする場合は、下記以下の圧力で行って下さい。
一次側
二次側

禁止

ご使用製品の最大使用圧力×１．２以下
ご使用製品の設定二次圧力×１．１以下

４．異常な温度下で使用（設置）しない。

使用するガスの温度、又は雰囲気温度がガバナの使用温度範囲である０～６０℃から外れる恐れのある場合には設置しないで下さい。

禁止
５．改造をしない。

製品改造は絶対にしないで下さい。

禁止
６．屋外設置される場合は、下記の措置を施して下さい。

一般的な注意①ガバナが水没しないようにして下さい。
②通気孔（上部キャップの穴または、上部ケースの防虫網）より雨水等の液体が流入しないようにして下さい。
③直射日光が当たらないようにして下さい。

７．強い衝撃を加えない。

落下等による強い衝撃を加えないようにして下さい。

禁止-2-

３．機能、各部の名称、作動原理及び特徴
３－１ 機 能ガバナは一次圧力及び負荷流量に関係なく、使用流量範囲において、二次圧力は常に設定された供給圧力を供給します。
３－２ 各部の名称（１）Ｃ１３Ｎ型、Ｃ２０Ｎ型、Ｃ２５Ｎ型
C25N-050-1①上部キャップ④上部ケース
⑦レバー⑩オリフィス⑬バルブ⑯バルブボディ②調整ナット⑤ダイヤフラムパン⑧ブラケット⑪エジェクタリング⑭下部ケース⑱仕様銘板-3-③整圧スプリング⑥ダイヤフラム
⑨ダイヤフラムステム⑫バルブステム⑮上部キャップパッキン⑲ボディパッキン

（２ ）Ｃ４０Ｎ型、Ｃ５０Ｎ型
C50N-200-1①上部キャップ④上部ケース
⑦レバー⑪エジェクタリング⑮上部キャップパッキン㉔側蓋パッキン②調整ナット⑤ダイヤフラムパン⑨ダイヤフラムステム
⑬バルブ
⑱仕様銘板
㉕パッキン

-4-③整圧スプリング⑥ダイヤフラム⑩オリフィス⑭下部ケース㉓側蓋

（３）Ｃ２０Ｎ－６Ｄ型、Ｃ２５Ｎ－６Ｄ型、Ｃ４０Ｎ－６Ｄ型、Ｃ５０Ｎ－６Ｄ型
C25N-6D①上部キャップ④上部ケース
⑦レバー⑩オリフィス⑬バルブ⑯バルブボディ②調整ナット⑤ダイヤフラムパン⑧ブラケット⑪エジェクタリング⑭下部ケース⑱仕様銘板③整圧スプリング
⑥ダイヤフラム
⑨ダイヤフラムステム⑫バルブステム⑮上部キャップパッキン⑲ボディパッキン㉑スタビライザー㉗下部キャップパッキン㉒防虫網㉖下部キャップ-5-（４）ＣＨ２５Ｎ－０５０型
CH25N-050①上部キャップ④上部ケース
⑦レバー⑩オリフィス⑬バルブ⑯バルブボディ㉑スタビライザー②調整ナット⑤ダイヤフラムパン⑧ブラケット⑪エジェクタリング⑭下部ケース⑱仕様銘板㉒防虫網-6-③整圧スプリング⑥ダイヤフラム
⑨ダイヤフラムステム⑫バルブステム⑮上部キャップパッキン⑲ボディパッキン

３－３

作動原理
ガスの流れは一次側の管から流入し、オリフィスを通って、二次側の管へ流出します。
その時、二次側の圧力が同時にダイヤフラム下室に入り、ダイヤフラム上の整圧スプリングの力量とバランスするようにダイヤフラムを上下に作動させます。
ダイヤフラムはバルブと三角レバーで連結されており、ダイヤフラムの動きによってバルブが開閉し、整圧スプリングの設定値と圧力がバランスして一定の開度を保ち、二次圧力を一定に整圧します。

C13N・C20N・C25N
ガス流入方向･･･右→左・左→右 4 方向
下→上・上→下３－４

C40N・C50N
ガス流入方向･･･下→上方向のみ

各型式の特徴について（１）高差圧を一段で減圧できます。
（２）ダイヤフラムにかかる小さな圧力変化もレバー比により拡大し、バルブの動きを確実に行い、圧力制御を正確に行います。
（３）電磁弁開閉における応答性を比較するとＣＨ型が優れています。

３－５ スタビライザーについて
スタビライザーは、流量が急激に減少すると二次圧力が上昇し、ダイヤフラムを急激に押し上げようとする。
しかし、ダイヤフラム室上部の空気は圧縮されるためその差圧によって排気用スタビライザーが作動して大気側に放出する通路を開き、内部の空気を瞬時に放出してダイヤフラムの移動を速める。
従って、流量の急激な減少に対しガバナのバルブが追従して、二次圧力の異常上昇を防ぎます。
又、逆に流量の急激な増加に対しても、二次圧力が急激に減少しダイヤフラムを引き上げようする。しかし、ダイヤフラム上部の空気は負圧になるため、その差圧によって吸気用スタビライザーが作動して吸気用通路を開き、大気側の空気を瞬時に吸い込んでダイヤフラムの移動を速め、流量の急激な増加に対しても、ガバナのバルブが追従して、二次圧力の異常低下を防ぎます。

-7-

４．設

置梱包の中に入っている「ガバナの取り扱いについて」をよく読んで間違いのない取り付けをしてください。
注

注意

５．運

意 点
・ ガバナの取リ付け箇所には保守点検に必要な空間を設けて下さい。
・ 仕様銘板⑱に記載されている型式名、圧力、流量範囲を確認して下さい。
・ ガスの流れの方向とガバナの矢印の方向を合わせて下さい。
・ ガバナのダイヤフラムが水平になるように取り付けて下さい。
・ ガバナの一次側及び二次側には圧力計を取り付けて下さい。
・ ガバナの中へ、錆粉や異物が入らないようにして下さい。
・ 取り付け後の漏れ試験は、ガバナの一次側（Ｐ１側）にはＰ１×１．２、二次側（Ｐ２側）にはＰ２×１．１以上の圧力を加えないで下さい。
・ ＣＨ型ガバナの上流側に電磁弁を設置する場合は、スローオープン方式の電磁弁を設置して下さい。
（Ｃ－Ｎ型、Ｃ－Ｎ－６Ｄ型、ガバナの上流又は下流側には電磁弁を設置しないで下さい。
・ ガバナが水没しないようにして下さい。
・ 屋外設置される場合、ガバナの通気孔（上部キャップ部の穴または、上部ケースの防虫網）より雨水等の液体が流入しないようにして下さい。
・ 直射日光が当たらないようにして下さい。

転ガバナへガスを流す方法

操 作 順 序１）バルブＡ．Ｂ．Ｃともに全閉にしておく。
２）バルブＡをゆっくり開き（半開）、一次側圧力を調べ、正常な圧力になっているかを確認する。
３）一次圧力が正常であればバルブＡを全開にする。
４）ガバナに異常（ガス漏れ等）がなければ、二次側の安全を確認し、バルブＣをゆっくり開く。（半開）５）二次側圧力（Ｐ２）を調べ、異常がなければバルブＣを全開にする。
６）その後、ガス器具又は燃焼装置等の器具を操作し、ガバナの作動状態を確認する。

-8-

６．二次圧力の調整方法
正常な作動を確認した後にガバナの二次圧力を変更しようとする場合は、下記の要領に従って下さい。
６－１ 二次圧力を高くしたい場合（１）上部キャップ①を外す。
（２）ガスが流れている時に二次側圧力(Ｐ２)を常に監視しながら調整ナット②を時計方向に回し、所定の圧力になるように調整する。
（３）圧力調整後、上部キャップ①を取り付ける。

注 意
調整ナット②を回しすぎて整圧スプリング③が全圧縮にならないように注意すること。

注意
６－２ 二次圧力を低くしたい場合（１）上部キャップ①を外す。
（２）ガスが流れている時に二次側圧力(Ｐ２)を常に監視しながら調整ナット②を反時計方向に回し、所定の圧力になるように調整する。
（３）圧力調整後、上部キャップ①を取り付ける。
ガバナの二次圧力を現地で再調整した場合は、必ず所定の流量を流している時のＰ２と流量を零にした時のＰ２（締切圧力）を調べ、整圧状態に異常のないことを確認して下さい。
（確認は数回繰り返して行ってください。）

必ず行う

-9-

７．日常点検及び異常時の処置

ガバナの使用にあたっては、正しい取り付けと正しい取り扱いが常に必要であります。万一ガバナに異常が生じた場合は直ちに、表－１の「Ｃ」の現場調査を行ない、「Ｄ」の処置を実施する必要があります。 尚、分解整備が必要な時は、必ず専門技術者によって処置を行なってください。
表－１ ガバナ異常時の処置
Ａ． 現象

Ｂ． 原因

Ｃ． 現場

調査

Ｄ． 処

置

二次側の圧力が高 整圧スプリング③の調整 上部キャップ①を外して整圧 適正な力量の整圧スプリング③過ぎる場合
誤りスプリング③を確認する。と取替え又は、調整する。
ダイヤフラム⑥の破損

上部キャップ①の通気孔に弊社までご返却頂くようにお願い
石鹸水を塗布し、泡によりメ 致します。
インダイヤフラム⑥からの漏れを調べる。

バルブステム⑫の摺動不 ダイヤフラムステム⑨を手で良上下に動かして確認する。
バルブ⑬に異物が付着し バルブ⑬を確認する。ている。
二次側の圧力が低 整圧スプリング③の調整 上部キャップ①を外して整圧 適正な力量の整圧スプリング③と過ぎる場合誤りスプリング③を確認する。
取替え又は、調整する。

ガバナの感度が鈍い場合

一次側圧力が低過ぎる

上部キャップ①を外してドラ 一次圧力を確保する。
イバー等で中央のダイヤフラムステム⑨を下方に押して、二次圧力が上昇するかどうか確認する。

流量の過大使用流量とガバナの容量を比較する。

適した容量のガバナと取り替える。

通気孔の詰まり針金等で通気孔が詰まってないか確認する。

通気孔の清掃をする。

バルブステム⑫の摺動不 ダイヤフラムステム⑨を手で 弊社までご返却頂くようにお願い
良上下に動かして確認する。
致します。
正常に作動してい 一次圧力の低下たガバナが所定の二次圧力を維持できなくなった場合一次圧力の変化を調べる。

- 10 -一次圧力の変化の原因を調べる。

８．定期点検
８－１ ガバナは１年に１回以上必ず定期的に点検して下さい。
手順（１） ガバナから気体の漏れがないことを石鹸水等を塗布して確認する。
（２） 正常に作動することを確認する。
（３） ガバナの二次側バルブＣを閉止した時、二次側圧力が上昇しないことを確認する。
８－２ 長期間ガバナを使用せず放置後再使用する時は、５の運転の項に準じて操作、点検して下さい。
８－３ ガバナに不具合が生じていることが確認され修理が必要な時は、弊社までご返却頂くようお願い致します。
お客様にて分解整備・修理をされる場合は、お客様の責任において実施して頂くようお願い致します。

９．アフターサービス〒456-8691 名古屋市熱⽥区千年⼀丁目2番70号
URL︓https://www.aichitokei.co.jp/

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札 幌 支 店
釧路営 業所
仙 台 支 店
⻘森営 業所
盛岡営 業所
東 京 支 店千葉営 業所
大宮営 業所
新潟出 張所TEL(011)642-9500
TEL(0154)23-7859
TEL(022)258-1181
TEL(017)742-6771
TEL(019)646-8836
TEL(03)5323ｰ5352
TEL(03)5658-1320
TEL(048)668-0131
TEL(025)282-5591

名古屋 支店
⾦沢営 業所
静岡営 業所
松本出 張所
大 阪 支 店広島営 業所
高松営 業所
岡山営 業所
福 岡 支 店
⿅児島営 業所
宮崎出 張所
沖縄出 張所国際営 業部TEL(052)661-5852
TEL(076)252-1942
TEL(054)237-7168
TEL(0263)87-5730
TEL(06)6305-9052
TEL(082)292-8289
TEL(087)851-6664
TEL(086)207-6828
TEL(092)534-2050
TEL(099)254-7877
TEL(0985)24-2279
TEL(098)860-9792
TEL(052)661-5150

Webでのお問い合わせはこちら
ホームページにサポート情報を掲載しています。

５版２０２１．１２- 11 -