テクニカルインフォメーション
テーマ

CJ1 の Ethernet 設定

該当機種

オムロン製 PLC CJ1H、V7・V6 シリーズ Ethernet 対応機種

２００４年３月２５日

No. TI‑M‑0012‑2

1/9

１． 目的
CJ1 に Ethernet ユニット（ETN11）を装着し、Ethernet 通信で V シリーズと接続する。

２．接続環境モニタッチ: V712i

PLC: CJ1H（CPU65H）+ ETN11

使用ソフト: CX‑Programmer (Version:3.01)

３．設定にあたって
FINS 通信を行う場合、FINS のアドレス体系に従ったノードの指定が必要になります。また、Ethernet ネットワーク上では、IP アドレスに従ったデータの送受信が必要です。
そこで CJ1 側では、FINS ノードアドレスから IP アドレスを求める、アドレス変換が行われます。変換方式には 3 種類ありますが、ここでは自動生成方式とIP アドレステーブル方式を利用した設定方法について説明します。

自動生成方式CJ1 の IP アドレスの最下位バイトを、FINS ノードアドレスとしてそのまま使用する方式です。
FINS ノードアドレスと IP アドレスの対応が分かりやすい反面、ノードアドレスの範囲が 1〜126（V‑SFT では 31 までの設定となりますので、実際は 1〜31）に制限されます。 範囲を越える場合は、IP アドレステーブル方式を利用してください。
V7
CJ1
Ethernet
ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ : 1
IP ｱﾄﾞﾚｽ : 192.168.1.1

ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ : 10
IP ｱﾄﾞﾚｽ : 192.168.1.10

IP アドレステーブル方式
対応表（IP アドレステーブル）に基づいて、FINS ノードアドレスを IP アドレスに変換する方式です。
FINS ノードアドレスと IP アドレスを自由に対応付けられます。

IP ｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙ
ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ

IP ｱﾄﾞﾚｽ

1

192.168.1.200

2

192.168.1.201

V7
CJ1
Ethernet
ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ : 1
IP ｱﾄﾞﾚｽ : 192.168.1.200

ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ : 2
IP ｱﾄﾞﾚｽ : 192.168.1.201

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0012‑2４．CX‑Programmer での設定手順① CX‑Programmer を起動し、機種設定を行います。

②「PC の I/O テーブル」で、Ethernet ユニットを登録します。

右ｸﾘｯｸ

③

「PC の I/O テーブル」ダイアログを一度閉じて、 オンライン接続
その後、動作モードをプログラムモードにします。

Hakko Electronics Co., Ltd.にします。

2／9

テクニカルインフォメーション④

No. TI‑M‑0012‑2

3／9

もう一度「PC の I/O テーブル」を開き、ユニット設定を選択します。

＜注意＞オンライン接続中に実行しないと、[ﾕﾆｯﾄ設定]が選択できません。

⑤「Ethernet ﾕﾆｯﾄ CPU 高機能ﾕﾆｯﾄ」ダイアログが表示されます。

⑥

設定を行います。
IP ｱﾄﾞﾚｽ変換の設定によって、設定内容は異なります。
■自動生成方式の場合
IP ｱﾄﾞﾚｽ変換は「自動生成方式」を選択し、ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ、IP ｱﾄﾞﾚｽを設定します。

IP アドレスの最下位バイトが1 なので、CJ1 のノードアドレスは1となります。

（モニタッチと接続する場合は、1〜31 の範囲で設定します。
）

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0012‑2

4／9■IP アドレステーブル方式の場合
IP ｱﾄﾞﾚｽ変換は「IP ｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙ方式」を選択し、ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ、IP ｱﾄﾞﾚｽを設定した後、IP ｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙの「挿入」をクリックします。

ｸﾘｯｸ

ネットワーク上の CJ1 と V7 の、ノードアドレスと IP アドレスを登録します。

IP ｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙ

Hakko Electronics Co., Ltd.

ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ

IP ｱﾄﾞﾚｽ

1

192.168.1.200

←CJ1

2

192.168.1.201←V7

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0012‑2⑦

設定が完了したら、設定内容を転送します。

⑧

CJ1 のイーサーネットユニット ETN11 のロータリスイッチをノード No.と合わせる。
（スイッチを変更した際は電源を再投入してください。）＜注意＞
ﾛｰﾀﾘｽｲｯﾁとﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ No.が異なると、ETN11 の ERC LED が点灯します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

5／9

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0012‑2

５．V‑SFT での設定手順■自動生成方式の場合①[システム設定]→[PLC ﾀｲﾌﾟ選択]で、「SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet Auto)」を選択します。

②[システム設定]→[ネットワークテーブル設定]で、ネットワークテーブル編集をします。
以下の様に、CJ1 と V7 を登録します。

CJ1 が初期値の 9600 の場合は必ず V7 も 9600 にします。
ﾕｰｻﾞ定義で他の No.にした場合は、その No.に合わせます。
＜注意＞
CJ1 を割り当てるﾃｰﾌﾞﾙは 1〜31 の範囲で設定してください。それ以外を設定した場合、「データにエラーがあります 46」が表示されます。

③[システム設定]→[通信パラメータ設定]で、接続先の CJ1 を選択します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

6／9

テクニカルインフォメーション④No. TI‑M‑0012‑2

7／9

V7 本体のネットワーク No.設定を行います。
本体の操作でネットワーク No.設定をする場合はここで設定せず、⑤へ進みます。

[システム設定]→[本体設定]で「本体設定」ダイアログが表示されます。
「IP ｱﾄﾞﾚｽ設定」タブで V7 が登録されているネットワークテーブル No.を設定します。

⑤

画面データを転送します。

⑥

V7 本体のネットワーク No.設定を本体で行います。
④の「IP ｱﾄﾞﾚｽ設定」でネットワークテーブル No.を設定した場合は必要ありません。
「ローカルメイン」画面から[Ethernet]スイッチで、「Ethernet」画面に入ります。

[IP アドレス設定]スイッチを押すと、スイッチ上の文字が[IP アドレスをネットワークテーブルから選択する]に変わり、ネットワークテーブル No.を選択できる状態になります。
V7 に割り当てたネットワークテーブル No.を設定し、[設定完]スイッチを押します。
[戻る]スイッチで「ローカルメイン」画面に戻ります。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0012‑2

8／9■IP アドレステーブル方式の場合① [システム設定]→[PLC ﾀｲﾌﾟ選択]で、「SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet)」を選択します。

② [システム設定]→[ネットワークテーブル設定]で、ネットワークテーブル編集をします。
以下の様に、CJ1 と V7 を登録します。

[PLC]

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ No.と CJ1 のﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ No.を同じ No.に設定します。 ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ＝ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ No.

[V7]
ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ No.と V7 のﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽを合わせる必要はありません。（V7 のﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽは通信ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定で設定します。）

CJ1 が初期値の 9600 の場合は必ず V7 も 9600にします。ﾕｰｻﾞ定義で他の No.にした場合は、その No.に合わせます。

＜注意＞
・ CJ1 のﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ No.とﾃｰﾌﾞﾙ No.が異なると、「異常コードを受信しました 受信コード 90 05」が表示されます。
・ CJ1 を割り当てるﾃｰﾌﾞﾙは 1〜31 の範囲で設定してください。それ以外を設定した場合、「データにエラーがあります 46」が表示されます。

③ [システム設定]→[通信パラメータ設定]で、接続先の CJ1 を選択します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI‑M‑0012‑2

9／9④ 「細かい設定」タブに切り換えて、V7 のノードアドレスを設定します。1〜126 の範囲で設定します。

IP ｱﾄﾞﾚｽﾃｰﾌﾞﾙ
ﾉｰﾄﾞｱﾄﾞﾚｽ

IP ｱﾄﾞﾚｽ

1192.168.1.200

←CJ1

2

192.168.1.201←V7⑤ 自動生成方式の場合の④〜⑥を参照

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076‑274‑5130 FAX：076‑274‑5208

Hakko Electronics Co., Ltd.