令和５年 １⽉〜１２⽉

九州管内で発⽣したLPガス事故（液⽯法関係）について、その概要をお知らせします。
令和6年3⽉13⽇
九州産業保安監督部保安課
注：ＬＰガス容器の盗難・喪失は除く
事故情報については修正等の可能性あり

番号

発⽣⽇

発⽣地域

災害・事故の種類

概要【原因】
需要家（⼀般の⼾建住宅）からガス臭がするとの連絡があったため、販売店従業員が需要家宅へ急⾏し

25

12/5

福岡県

漏えい

現場を確認したところ、⾼圧ホースが外れ、ガスが漏えいしていることを確認した。

久留⽶市

【供給】

当該容器は、同⽇正午ごろに委託先配送員が交換を⾏っていた。
【原因：作業員の接続ミス】
消費者（学校）から「圧⼒低下遮断による警報⾳が鳴っている」と連絡を受け、販売店が現場で漏えい個所を確定するため、厨房室内のガス機器（回転窯やコンロ）を調査したが、漏えいが確認できなかったため、

24

12/4

佐賀県

漏えい

佐賀市

【消費】

供給を停⽌した。
翌⽇、再度ガスボイラー周りを含め調査したが露出部では漏えいは検知できず、埋設配管と断定し、仮設供給のための⼯事を⾏った。
⼯事終了後、気密試験及び漏えい試験にて合格したため仮設供給を開始した。

福岡県
2312/1

北九州市
⼩倉北区

漏えい
【消費】

【原因：埋設配管の⽼朽による腐⾷と劣化（推定）】
消費者（理容店）が⽔道に不具合が発⽣したため修繕を⾏うために⽔道管を切断しようとしたところ、誤って供給配管をノコギリで傷つけた（詳細位置調査中）ことでガス漏洩した。配管は取り替え済み。
【原因：他⼯事（消費者によるもの）】
配送業者が消費者（レストラン）に配送に⾏った際に容器周囲からの異⾳に気づいた。連絡を受けた販売店

2212/1

佐賀県

漏えい

従業員がガス検知器により漏えい箇所の特定を試みたところ、調整器切替部シグナルのガラス部分がずれて

武雄市

【供給】

おり、ガス漏れが確認された。
【原因：経年劣化によるＯリングの変形】
10⽉25⽇に調整器交換を⾏った集合住宅において、約１⽉後の11⽉28⽇に⼊居者からの「ガスが出ない」と

福岡県
21

11/28

福岡市
東区の通報により、担当者が現場訪問したところ、ガスが出ない原因がガス切れによるものであったことが判明
漏えいした。

【供給】

更に、ガス切れの原因を調査したところ、調整器と２次側低圧ホースとの接合部から漏えいが確認され、調整器と低圧ホースとの締結が不⼗分であったことが判明した。
【原因：作業員の接続ミス】 ※20とは別の集合住宅
10⽉25⽇に調整器交換を⾏った集合住宅において、約１⽉後の11⽉28⽇に⼊居者からの「ガスが出ない」と

福岡県
20

11/28

福岡市
東区の通報により、担当者が現場訪問したところ、ガスが出ない原因がガス切れによるものであったことが判明
漏えいした。

【供給】

更に、ガス切れの原因を調査したところ、調整器と２次側低圧ホースとの接合部から漏えいが確認され、調整器と低圧ホースとの締結が不⼗分であったことが判明した。
【原因：作業員の接続ミス】

1911/18

福岡県

漏えい

久留⽶市

【供給】

※21とは別の集合住宅

消費者（ホテル）より販売事業者コールセンターにガス臭がするとの連絡があり、事業者が現場確認した結果、980kgバルク貯槽と併設している気化器の安全弁からガスが漏えいしていた。
【原因：バルブ等の開閉ミス】
容器を交換していた配送センター員より、プロパン庫からガス臭がするとの通報が販売店にあり従業員が出

1811/6⻑崎県

漏えい動した。現場での検知液による調査の結果、調整器とメーター間の配管（SGP20A）の腐⾷による漏洩を確認

諫早市

【供給】

した。
【原因：供給配管の腐⾷の進⾏による漏洩】
消費者（保育園）がガスの匂いに気づき、事業者へ連絡があった。現地での漏えい検査の結果、メーターの1710/23

佐賀県

漏えい

佐賀市

【消費】

ユニオン部（管の継⼿⾦具部）からの漏えいを確認した。
メーター近くの配管固定部（樹脂製）が劣化のため壊れていたことにより配管が下がり、メーターユニオン部に⾷い込んでユニオン部が緩み、漏えいに繋がったと推定される。
【原因：配管固定部の劣化】
築約30年の集合住宅において8⽉24⽇より数度にわたりガス漏れ警報遮断。宅内漏えいが認められなかったた

168/26

佐賀県

漏えい

佐賀市

【供給】

め復帰操作を都度実施。消費者より指定のあった8⽉26⽇に再度検査を実施したところ、宅内漏えいはなく、また集合装置の漏えい表⽰もなかった。本管（埋設管2か所）の漏えい検査を実施したところ、漏えいが確認された。
【原因：地盤沈下及び配管継⽬腐⾷】
消費者が調理の為にビルトインコンロを点⽕したところ、ビルトインコンロの下部に設置されているキャビ

157/22

福岡県
飯塚市

漏えい爆発・⽕災【消費】ネットから爆発が起き、キャビネットの扉が開いて⽕が吹き出し、右側の⾜付近の⾐服に燃え移り、右⾜⾸から付け根付近に⽕傷を負った。
配管及びビルトインコンロの漏洩検査を実施した結果、配管等の供給設備の漏洩は無かったが、ビルトインコンロ単体を検査したところ、漏洩が確認された。
【原因：ビルトインコンロの部品の変形】

番号

発⽣⽇

147/20137/19

発⽣地域

災害・事故の種類

福岡県

漏えい

久留⽶市

【消費】

福岡県

漏えい

⾏橋市

【消費】

概要【原因】
他⼯事業者（⽔道管⼯事業者）が消防設備へ上⽔を送⽔するために⽔道配管から分岐する⼯事の際、重機にて掘削中に重機のバケットがＬＰガス埋設配管に接触し破損させ、ＬＰガスが漏えいした。
【原因：他⼯事】
５階建ての集合住宅の４階住居部分において改装⼯事業者が天井内の配管⼯事中に、給排⽔配管と誤ってガス管を切断しガス漏えいが発⽣した。
【原因：他⼯事】
消費者宅でビルトインコンロの点滅器を交換した。交換直後は通常に使⽤できていたが、時間を置いて再度

126/15⻑崎県

漏えい⽕災使⽤した際、コンロから出⽕した。これにより、コンロ使⽤中の消費者が⼿の甲を⽕傷し、コンロ本体の⼀⻑崎市【消費】部及びコンロ付近の出窓のカーテンの⼀部を焼損した

佐賀県

漏えい爆発

消費者宅のビルトインコンロの点滅器交換を⾏った後、ガスに点⽕したところ、⼩爆発が起こった。

伊万⾥市

【消費】

【原因：部品交換した際の接続の不具合によるガスの漏えい】

⼤分県

漏えい

⼤分市

【消費】

福岡県

漏えい

その後、需要家⾃⾝にて容器バルブを閉⽌した。当該通報を受け、事業者社員及び配送業者社員が需要家宅

久留⽶市

【供給】

へ急⾏し現場を確認したところ、⾼圧ホースが外れていたため、配送業者社員が再接続した。

【原因：部品交換した際の接続の不具合によるガスの漏えい】
114/28104/17

他⼯事事業者が駐⾞場アスファルト舗装改修⼯事中、ガス埋設配管を破損させた。
【原因：他⼯事】※⼤分県による⽴⼊検査で発覚（9/27）
需要家（⼀般の⼾建住宅）より「ボンベ取替後にホースが外れ、⾳がしている」と事業者に通報があった。

94/5【原因：容器交換時の接続ミス】
ガスコンロを使⽤時にガス爆発が発⽣、それにより台所の壁、天井、窓、⽞関ドア等が破損。また、⼊居者（１名）が顔や腹にやけどを負い、病院に搬送された。
83/27

⻑崎県

漏えい爆発

現場は2⼝あるガス栓の元栓が両⽅開いており、左側が未使⽤＋ガス栓キャップ、右側にガスホース＋コンロ

⻑崎市

【消費】

が接続されていたとのこと。現場では、台所付近(壁や床部)の損傷が⼤きかったことから、台所を中⼼としてガスが漏えいし、引⽕した可能性が⾼いと考えられる。
【原因：ガス栓不具合による、ガスメーターが反応しない程度の微少漏えい】
個⼈宅において庭を駐⾞場にするためにパワーショベルにて掘削⼯事を⾏っていたところ、ガス埋設配管に熊本県
73/27

熊本市
北区

気付かず破損させた。ガス漏れの通報後、ガス埋設配管の引き込み部分にて破損した配管を切断し、プラグ漏えい⽌めにて措置を⾏った。

【消費】

ガス埋設配管の⽬印杭があったものの、⼯事業者が配管に気付かず掘削⼯事を⾏い、供給管を破損させたことが原因。
【原因：他⼯事】
引っ越し荷物を積載した乗⽤⾞がハンドル操作を誤り、マンション１F駐⾞場の⽀柱に衝突。⽀柱に沿って固63/25⿅児島県

漏えい

定されていたガス管のフランジ接合部のネジ部が破損し、プロパンガスが放出された。過流出防⽌弁が作動

⿅児島市

【消費】

し、漏えいは停⽌した。
【原因：⼀般の⾃動⾞の運転操作ミスによる⽀柱の損傷】

52/12

⾵呂釜の点⽕状況が数⽇前から思わしくなく、そのために本体にガスが滞留し、着⽕のタイミングで⾵呂釜

福岡県

漏えい爆発・

糟屋郡

⽕災

新宮町

【消費】

宮崎県

漏えい爆発を及ぼす程の影響はなかった。

宮崎市

【消費】

ビルトインコンロ下部のホースが⻑く、引き出しと⼲渉していたため、⻑期にわたる引き出し使⽤によりが⼩爆発を起こしたもの。また⾵呂釜の周囲に燃えやすいもの（タオル、バケツ、雑⼱等）が置かれておりそれらに引⽕したもの。
【原因：消費機器の不具合】
⼀般住宅のビルトインコンロに接続されていた燃焼器⽤ホースから液化⽯油ガスが漏えいし、⽕気に引⽕して爆発した。この影響により、当該住宅に住む１名が軽い⽕傷を負った。爆⾵は発⽣したものの、物的被害

42/9

ホースが損傷したことが原因。
【原因：施⼯不完全】
消費者がガス臭及び⾼圧ホースからのガス漏洩を確認し、容器バルブを閉じて事業者に通報した。事業者の
32/7

⿅児島県

漏えい

⿅屋市

【供給】

担当者が現地に到着し確認したところ，50ｋ容器2本⽴のうち１本の⾼圧ホースが容器に接続されていないことを確認した。調整器の切替レバーは接続されていない⽅を向いていた。当⽇の朝、配送センターが容器交換をしており交換後に⾼圧ホースをつなぎ忘れたと推測される【原因：容器交換時の接続ミス】
他⼯事業者が下⽔⼯事施⼯時、屋外コンクリート床を電動カッターで切断作業中、埋設ガス管（PLS20A）を

21/24

⻑崎県

漏えい

諫早市

【消費】

損傷しガスが漏洩した。当該メーターが流量オーバーＣ表⽰で遮断したため販売店へ連絡があり。
かった。
【原因：他⼯事】

福岡県
11/11

北九州市若松区

漏えい
【消費】

販売店

にて調査したところコンクリートカッターによるガス管損傷を確認した。漏洩したガスへの着⽕・爆発はな

消費者よりガス配管を切断したとの連絡あり。
消費者⾃⾝で敷地内の⽔漏れ補修作業を⾏った際に、ガス配管と⽔道配管を間違えて切断した。
【原因：他⼯事（消費者によるもの）】