SCHEDA PRODOTTO

DPD400DP400 è un evaporatore versatile con doppio circuito (True Dual)ottimizzato per offrire prestazioni elevate. Si tratta di una scelta ideale
per le applicazioni di climatizzazione e refrigerazione flessibile. Il
prodotto offre prestazioni massime a pieno carico ed a carico
parzializzato

Specifiche di base
Numero massimo di piastre (NoP)282

Flusso volumetrico massimo

76 m³/h (334.62 gpm)

Volume del canale

0.406/0.421 dm³ (0.0143/0.0149 ft³)

Materiali

Piastre in acciaio INOX 316/316L, brasatura in ramePeso escluse le connessioni

11.60+(0.65*NoP) kg
25.57+(1.433*NoP) lb

Dimensione massima delle Particelle (mm)1Dimensioni Standard
#MMIN

A

694

27.32

B

304

11.97

C604

23.78

D216

8.5

F

12,00+2,39*(NoP)

0.47+0.09*(NoP)

G

1.50

0.06

M590

23.23

R

44

1.73

E_1

54

2.13

www.swep.net | Product No. 100001128, DPD400H/1P-SC-M | This PDF was generated 2024.09.27

Connessioni disponibili

Connessione a
saldare/ brasare

VictaulicConnessione afilettare

Connessione asaldare

Connessione
flangiata

Connessione conicaa saldare*Per le misure specifiche o per maggiori informazioni su altri tipi di connessioni, è possibile contattare il proprio rappresentante di vendita SWEP.

PED Pressione / Temperatura

La tecnologia BPHE
Lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) è costituito da una
serie di piastre corrugate combinate tra loro con un materiale diriempimento fra ciascuna piastra. Durante il processo di brasatura sotto
vuoto, il materiale di riempimento forma una giunzione brasata su ogni
punto di contatto fra le piastre, creando canali complessi. Lo scambiatore dicalore BPHE permette che fl uidi a diverse temperature arrivino molto vicini
tra loro, separati solo da piastre canale che permettono il trasferimento dicalore da un fl uido all'altro in modo estremamente effi ciente. La
concezione è simile ad altre tecnologie basate su piastre e telai, ma senza
guarnizioni e componenti telaio.

Certifi cazioni esterne
UL Pressione / Temperatura

I prodotti BPHE SWEP sono generalmente approvati dagli enti di certifi
cazione elencati di seguito: Europa, Pressure Equipment Directive (PED)
America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Giappone, Kouatsu-Gas Hoan
Kyoukai (KHK) Inoltre SWEP dispone di certifi cati di approvazione da unavasta gamma di altri organismi certifi catori. Per ulteriori informazioni sulle
approvazioni riguardanti un prodotto specifi co, si prega di contattare ilrappresentante locale SWEP. SWEP si riserva il diritto di effettuate modifi
che senza previo avviso.

Software di calcolo SSP
Con l'esclusivo pacchetto software SSP di SWEP si possono effettuarecalcoli avanzati sullo scambio di calore e scegliere le tipologie di prodottoche meglio si adattano alle proprie esigenze. Permette inoltre di scegliere
facilmente le connessioni e di generare disegni del prodotto completo. Se
aveste bisogno di consigli o di suggerimenti sulle diverse tipologie diprodotto, SWEP offre tutta l'assistenza ed il supporto di cui si possa avere
bisogno.

Declinazione di responsabilità sui materiali
Le informazioni ed i consigli in merito ai prodotti vengono presentati inbuona fede, in ogni caso, SWEP non fornisce nessuna dichiarazione ogaranzia né sull'esaustività né sull'accuratezza di dette informazioni. Le
informazioni vengono fornite a condizione che gli acquirenti, primadell'uso, facciano le loro opportune considerazioni per quanto riguarda
l'adattabilità dei prodotti ai loro scopi. Gli acquirenti devono tener presente
che le caratteristiche dei prodotti dipendono dall'applicazione e dalla scelta
dei materiali e che anche i prodotti che contengono acciaio inossidabilesono soggetti a corrosione se utilizzati in ambienti non adatti.

.www.swep.net | Product No. 100001128, DPD400H/1P-SC-M | This PDF was generated 2024.09.27