PRODUKTBLATT

B4T
Die Nachfrage nach natürlichen Kältemitteln wie CO2 wächst auch bei
geringen Kapazitäten. Mit Druckanforderungen für transkritische CO2Anwendungen von bis zu 140 bar ist der B4TU die natürliche Wahl. Der
B4TU ist für kleine Wärmelastleistungen (bis zu 30 kW als Gaskühler)
optimiert. Aufgrund seiner Kompaktheit und Leichtigkeit eignet er sich fürKühlkettenanwendungen (Kondensator im Wasserkreislauf, Economizerund Kondensator in Verflüssigungssätzen, Wärmerückgewinnung) undWärmepumpen (Verdampfer, Gaskühler, SGHE).
Spezifikation
Max. Anzahl an Platten (NoP)

100

Max. Volumenstrom

1,2 m³/h (5.28 gpm)

Kanalvolumen

0.0093/0.0093 dm³ (0.0003/0.0003 ft³)

Materialien

Platten aus AISI 304 Edelstahl, Kupferlot

Gewicht ohne Anschlüsse

0.82+(0.04*NoP) kg
1.81+(0.088*NoP) lb

Maximale Partikelgröße (mm)0,4Standardabmessungen
#MMIN

A

194.50

7.66

B

76.90

3.03

C

154

6.06

D

40

1.57

F

8,00+1,06*(NoP)

0.31+0.04*(NoP)

G40.16

R180.71

E_1200.79

www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Verfügbare Anschlüsse*Spezifische Abmessungen und weitere Informationen über andere Anschlussarten erhalten Sie von Ihrem SWEP-Handelsvertreter.

PED Druck / Temperatur

Das Konzept
Gelötete Plattenwärmeübertrager bestehen aus vorderer und hinterer
Druckplatte mit dazwischenliegenden, speziell geprägten Kanalplatten.
Beim Lötprozess im Vakuumofen verbindet das Lotmaterial die einzelnen
Platten an ihren Kontaktpunkten und dichtet die Kanäle ab. Die dabei
entstandenen, komplexen Kanalstrukturen erzeugen eine turbulente
Strömung, die die Selbstreinigung fördert und einen hoch effizienten
Wärmeübergang ermöglicht. Zusätzlich sorgen geringe Wandstärken undAbstände der Kanalplatten für weitere Effizienz – kombiniert mit geringem
Gewicht, hoher Druckbeständigkeit und Kompaktheit. Die modulare
Bauweise und der flexible Aufbau von gelöteten Plattenwärmeübertragern
ermöglicht es, unterschiedliche Anforderungen an die Übertragungsleistung,die Volumenströme und den maximalen Druckverlust optimal zu erfüllen.

UL Druck / TemperaturZulassungen von Drittparteien
BPHEs von SWEP werden ganz allgemein von den folgenden Zertifi
zierungsgesellschaften abgenommen: Europa, Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Amerika, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan
Kyoukai (KHK) Darüber hinaus verfügt SWEP über Zulassungen von einer
Vielzahl weiterer Zertifi zierungsgesellschaften. Für Zertifi
zierungsinformationen bezüglich eines bestimmten Produktes wenden Sie
sich bitte an Ihren SWEP Vertreter vor Ort. SWEP behält sich das Recht vor,Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

SSP Berechnungssoftware
Mit dem eigens entwickelten SSP von SWEP, dem SWEP Software Package,können Sie von nun an komplexe Berechnungen der Wärmeübertragung
selbst anstellen und die Produktlösung auswählen, die sich für IhreAnwendung am besten eignet. Ebenso mühelos können Sie die jeweiligen
Anschlüsse auswählen und Skizzen des vollständigen Produkts anfertigen.
Falls Sie Beratung suchen oder verschiedene Produktlösungen besprechenmöchten, bietet Ihnen SWEP den gesamten Service und Support, den Siebrauchen.

Haftungsausschluss für Material
Die Informationen und Empfehlungen bezüglich der Produkte werden ingutem Glauben vorgelegt. Trotz allem kann SWEP keinerlei
Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Vollständigkeit und derRichtigkeit dieser Informationen aussprechen. Diese Informationen werden
zu der Bedingung bereitgestellt, dass die Käufer ihre eigenen
Entscheidungen bezüglich der Eignung der Produkte für die jeweiligen
Anwendungen treff en. Dabei ist von den Käufern zu beachten, dass die
Eigenschaften der Produkte sowohl anwendungs-, als auchmaterialabhängig sind und dass auch Produkte mit Edelstahl unter
ungünstigen Bedingungen Korrosion erleiden können.

.www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27