御中平成

仕品

名様年月日

書

家庭用・業務用兼用
都市ガス警報器型式

名ＹＦ－５６１(Ａ)矢崎エナジーシステム株式会社
ガス機器開発センター

作成 H18.9.12（改） 2019.6.21（改） 2020.2.24

Ⅰ．製 品 概 要・本警報器は、都市ガスの漏洩を検知し警報を発するものである。
・戸外ブザーや集中監視盤等との連動が可能な外部出力信号を備えている。
・本体に付いたブザー音声切替／警報音確認ボタンにより、ブザー音の確認が可能であり、さらに押し続けると音声への切替が可能である。

ガスが漏れた場合
・本警報器は、ガスが漏れた場合、爆発下限界の1/4以下でガスを検知し、警報ランプ（赤）と警報スピーカでガス漏れを警報するものである。
・ガスを検知すると、警報ランプ（赤）が点灯し、更に25秒経過後ブザー警報（ピッピッピッピッ）するものである。
・音声に切替えた場合、音声警報「ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか」でガス漏れを知らせるものである。

- 1-

検査合格証- 2-

ブザー音声切替/
警報音確認ボタン

有効期限シール

警報スピーカ

製造ラベル（B）

上ケース

化粧パネル

電源ランプ（緑）警報ランプ（赤）ガス検知部（都市ガス）

QRコード

ライター禁止表示

下ケース

白色（マンセルカラー N9.5相当）
グレー（PANTONE Cool Gray 6C相当）
白色（マンセルカラー N9.5相当）
文字色：黒色下ケース
化粧パネル
有効期限シール

色 仕 様

製造ラベル（ A）

信号端子（＋）

上ケース

部品名

電源端子

信号端子（－）（１）製品外観

（２） 各部の名称と機能名

称機

能備

電源ランプ（緑）・通電時、点灯・初期遅延時、点滅 (約2[Hz])・故障時、速い点滅 (約4[Hz])LED(G)

警報ランプ（赤）・ガス警報時、点灯

LED(R)

ブ ガス警報時、約25秒後にブザー警報
ザ「ピッピッピッピッ」の繰り返し

警報スピーカ
ガス警報時、約25秒後に音声警報音
声 「ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか」の繰り返し

考

ダイナミックスピーカ
ブザーと音声の切替可能
初期設定はブザー警報

ガス検知部

ガスセンサによりガスを検知する

接触燃焼式ガスセンサ

ブザー音声切替／
警報音確認ボタン

警報ランプ、警報音の確認

5秒未満ON時

ブザーまたは音声への切替

5秒以上ON時

電 源 端 子電源（AC100[V]）を入力する

既設または別売りの取付
ベースに取付け信 号 端 子戸外ブザー、集中監視盤等へ外部出力信号を出力する

20.02 -Q RコードＱＲコード（QRコード情報）

３ ＹＦ－５６１（Ａ）
種別
型式- 3-

２０．０２－０００００１
製造年月
製造番号

Ⅱ．仕 様（１）ガ ス 検 知 原 理
ガス検知部に使用するガスセンサは、貴金属触媒を用いた接触燃焼式センサであり、このセンサにおいて、可燃性ガスが燃焼するとセンサの白金コイルの抵抗値が変化する性質を利用したもので、この抵抗変化をブリッジ回路により電気的に検出しガスが規定濃度以上になった時に、警報を発生させるものである。

（２） 製 品 仕 様名型

称式機
名能備

考

YF-561(A)対 象 ガ ス

都市ガス（空気より軽いガス用）

家庭用・業務用兼用
日本ガス機器検査協会
形式認証番号･‥T192793003-A01

ガスセンサ

接触燃焼式ガスセンサ#811

初期遅延表示電源ランプ（LED；緑色）点滅（約2[Hz]）初期遅延時間60秒

通 電 表 示電源ランプ（LED：緑色）

LED(G)

警報濃度範囲爆発下限界濃度の 1/100～1/4

接燃センサエアベース劣化
補正機能あり警報時

警 報 方 式

故障時

遅延警報型自動復帰式
警報ランプ（赤）即時点灯
外部出力12[V]即時出力
警報音遅延時間約25秒
警報音70[dB/m]以上

ブ 「ピッピッピッピッ」ザの繰り返し電源ランプ（緑）点滅（約4[Hz]）警報音70[dB/m]以上

ブ 「ピッピッ」を約30秒間隔でザ鳴動使 用 温 度-10[℃]～ +50[℃]

電 源 電 圧

AC100[V]、50/60[Hz]共用

消 費 電 力監視時 約1.7[W] 警報時 約2.1[W]

- 4-音
声

「ピッピッピッピッ
ガスが漏れていませんか」の繰り返し

名称機

能備考

外部出力信号2段階有電圧 2線式 即時出力
電源OFF時－監視時－警報時
0 － 6－ 12[V]

取 付 方 法

回転引掛式

取付ベース（別売品）

外 形 寸 法Φ120×Ｄ40[mm]端子部分は含まない

質量約180[g]品

取扱説明書（保証書付） 1部

付属（３）保 有 回路

保 有 回 路方式

内容

ガスセンサ通電時鳴動
防止回路

マイコンのソフトによる初期遅延方式

電源投入時及び停電復帰時警報を防止するため約60秒間の遅延

警報遅延回路

マイコンのソフトによる警報遅延方式誤報による鳴動を防止する為、約25秒間の警報遅延

ガス検出機能判定回路

マイコンによりガスセンサのエアー出力を監視する方式

警報メッセージ確認回路

マイコンのソフトによる自己診断方式

ブザー/音声設定回路

押しボタンによる切替方式- 5-

故障と判断した時電源ランプ（緑）表示と外部出力信号（約0[V]）を発する「ピッピッ」を30秒毎に1回発報するブザー音声切替/警報音確認ボタンを5秒未満押すとランプ表示、ブザー警報（音声設定時は音声）を発する
ブザー音声切替/警報音確認ボタンを5秒以上押すと、音声またはブザー音に設定できる（初期設定はブザー、音声設定にしても停電等で電源がOFFするとブザー警報に戻る）

（４）外部出力信号（方式：2段階有電圧 2線式）
状

態

出 力 電 圧(DC)監 視 時

5～6[V]

ガス検出時

11～15[V]

電源OFF時/故障時

3[V]以下定格負荷は1.2[kΩ]～50[kΩ]とし、出力信号特性は下図の範囲内とする

15[V]
ガス検出時
11[V]

電圧
(DC)

6[V]
監 視 時
5[V]
3[V]
電源OFF時/故障時
0[V]
01.2

負荷抵抗[kΩ]- 6-1050Ⅲ．

警報ガス濃度規格（１） 警報性能
下記の条件で、ガス濃度が継続して警報濃度以上存在する場合に、警報遅延時間経過後に警報を発する。警報の発信状況は表の通りである。

条件

試験ガス

(1) 常温、常湿(2)-10[℃](3) 50[℃]以上、相対湿度35[%]以上45[%]以下(4) 35[℃]以上、40[℃]以下相対湿度85[%]以上
以上は全て100[V](5) 常温、常湿
90[V](6) 常温、常湿
110[V]
以上の各条件規格

メ タ ン

0.1[%]で警報しない
1.25[%]で警報する

水

0.1[%]で警報しない
1.0[%]で警報する

素（２）雑ガス性能

通常の使用条件において本警報器は雑ガスによって警報を発しない。
尚、本警報器は通常の使用環境における温度、湿度、電源電圧の変化により使用上支障のある影響は受けないものである。
条件(1) 常温、常湿(2) 50[℃]以上、相対湿度35[%]以上
45[%]以下(3) 38[℃]以上、40[℃]以下
相対湿度85[%]以上

試験ガス
100[V]
90[V]
110[V]
100[V]
100[V]

- 7-

エチル
アルコール

規格

0.1[%]で警報しない

Ⅳ．

製造上の注意事項
・社内品質関連事項（QC工程表、作業要領、各種検査基準書）を厳守して長期的（保証期間内）な製品の品質を保証するものとする。
・日本ガス機器検査協会の検査規程、及び関係規格等を満足するものとする。

Ⅴ．

標示マーク
・日本ガス機器検査協会で規定した標示マークを貼り付ける。

Ⅵ．

検査

・日本ガス機器検査協会の行う都市ガス用ガス警報器検査規定(JIA E 001-15)に合格する。
Ⅶ．

梱

包・警報器本体、取扱説明書を個装箱に入れ、個装箱は20個入れの段ボール箱梱包とする。

Ⅷ．

保証

・貴社に対する保証期間は5年とし、詳細は別途定める。

Ⅸ．

特記事項
・変更及び疑義については、その都度両者で打ち合せを行い本仕様書の改廃を行うものとする。

- 8-