2号機原子炉格納容器内部調査について
2017年12月21日

東京電力ホールディングス株式会社

1.

2号機原子炉格納容器内部の状況について
事故進展解析から，2号機では溶融した燃料のうち，一部は原子炉圧力容器（RPV）下部プレナムまたはペデスタルへ落下し，一部は炉心部に残存していると考えられる。

原子炉格納容器内状況調査
2012年1,3月

ミュオン測定から，燃料デブリの大部分は原子炉圧力容器底部に存在していると
推定

FW系

CS系
ミュオン測定から，炉心外周部に燃料が存在している可能性があると推定

X-53ペネ
X-6ペネ

原子炉格納容器内部調査時に外周部のCRDが確認できており，またグレーチン
グの欠損の状況から，原子炉圧力容器の穴は中央部及びその周辺部にあるものと推定

ペデスタル内調査
2017年1,2月

CRDレール上調査
2013年8月：過去の調査装置
アクセス範囲

原子炉格納容器内部調査
時に蒸気が立ち上がる様子を確認

1

2.

2017年1～2月原子炉格納容器内部調査の結果について
2017年1～2月に実施した原子炉格納容器（PCV）内部調査のうち，ガイドパイプによるペデスタ
ル内事前調査にて，ペデスタル内のグレーチングが一部脱落していることを確認

CRD交換機

TIP案内管サポート

グレーチング脱落部

スロット開口部（参考）5号機のペデスタル内

TIP 案 内 管
サポート※

落下物

グレーチングの歪み

フラットバー

画像処理未実施箇所

TIP案内管※1（参考）2号機のペデスタル内定検中写真※5号機は点検のため，TIP案内管及びTIP案内管サポートは取り外されている

画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)
画像処理：国際廃炉研究開発機構(IRID)

2

3.

今回実施するPCV内部調査の概要について【調査計画】:燃料デブリが存在する可能性のあるプラットホーム下の状況について，確認を行う。
今回の調査範囲
今回の吊り下ろし箇所

制御棒駆動機構(CRD)交換用レール※プラットホーム下の状況によって吊り下ろしできない可能性がある。

ペデスタル
ペデスタル開口部

ＲＰＶ

原子炉格納容器(PCV)
過去に使用した格納容器貫通孔（X-53ペネ）

制御棒駆動機構(CRD)
ハウジング

プラットホーム

約7.2m

今回使用する格納容器貫通孔（X-6ペネ）

作業員アクセス
開口部

今回実施するPCV内調査範囲

地下階

3

4.

調査方法について（1/2）
2017年1～2月PCV内部調査で使用したテレスコピック式調査装置を改良する。調査装置の長さを延長させ，その先端に調査ユニット(カメラ，線量計，温度計)を設置した調査装置を用いる。
調査においては，調査装置の先端をペデスタル内のグレーチング脱落部の上まで到達させた後，調査ユニットを吊り下ろし，プラットホーム下の状況を調査する。
今回の改良にて，2017年1～2月PCV内部調査時よりもペデスタル内にガイドパイプ先端を到達させて，CRDハウジング等のプラットホーム上の状況を再度確認する。

先端部折り曲げ操作部

PCV

隔離弁

ガイドパイプ（Φ110mm）

ペデスタル

径の異なる同心円筒が伸縮（伸縮式パイプ）

格納容器貫通部(X-6ペネ)
ケーブルドラム

プラットホーム
制御棒駆動機構

ケーブル

代替遮へい体

ケーブル
送り機構
俯瞰カメラ
調査ユニット

調査装置先端部概要

線量計・温度計

パンチルトカメラ・照明

ペデスタル内調査概要(テレスコピック式調査装置)

4

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

4.

調査方法について（2/2）
調査にあたっては2017年1～2月PCV内部調査時と同様に，下図に示すように，ガイドパイプ摺動部を二重のOリングで封止することに加えて窒素を加圧することによりバウンダリを構築し，PCV内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えないよう作業する。また吊り下ろしにより摺動するケーブルについても同様のバウンダリを構築し，周辺環境へ影響を与えないよう作業する。
なお，PCV内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えていないことを確認するため，作業中にダストモニタによるダスト測定を行い，作業中のダスト濃度を監視する予定。

先端部折り曲げ操作部

PCV

隔離弁

ペデスタル
径の異なる同心円筒が伸縮（伸縮式パイプ）

ガイドパイプ（Φ110mm）

格納容器貫通部(X-6ペネ)

プラットホーム
制御棒駆動機構

ケーブルドラム

窒素加圧

隔離弁(開）

ケーブル
格納容器内面バウンダリ範囲
窒素
加圧

ガイドパイプ摺動部はＯリングでシール

ケーブル摺動部はＯリングでシール

ケーブル摺動部封止概要

パンチルトカメラ・照明

5

5.

前回調査時からの主な改善点(1/4)

No.

今回調査

前回調査

①

ガイドパイプ，伸縮式パイプの延長
先端到達位置：ペデスタル内壁面より約1.4m

先端到達位置：ペデスタル内壁面より約0.1m②

吊り下ろし機構の追加（ケーブル送り機構の追加）

吊り下ろし機構なし③

カメラに加え，線量計・温度計の搭載

カメラのみ搭載④

霧対策の追加（調査用カメラと照明の距離を離すことが可能な機構をつけて視認性を向上）

調査用カメラと照明の距離は一定

65.

前回調査時からの主な改善点(2/4)①ガイドパイプ，伸縮式パイプの延長
調査装置先端部（調査ユニット）の小型軽量化およびガイドパイプの強度向上を行うことにより、ガイドパイプを延長した。

小型軽量化した

前回調査装置先端部

調査装置先端部（調査ユニット）

ペデスタル

今回先端到達位置
約1.4m
前回先端到達位置
約0.1m

ガイドパイプ
伸縮式パイプ7

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

5.

前回調査時からの主な改善点(3/4)②吊り下ろし機構の追加，③線量計・温度計の追加② 吊り下ろしが可能

ケーブル送り機構

調査ユニット俯瞰カメラ

カメラ
吊り下ろし前照明

タイミングベルト
送巻取り用モーター

異物混入/引っ掛かり防止スカート
線量計・温度計
パン軸

ケーブル送り機構詳細③ 温度計・線量計搭載

吊り下ろし時チルト軸

調査装置先端部概要8

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

5.

前回調査時からの主な改善点(4/4)④霧対策の追加

カメラと照明間距離

光の透過率100%，
距離:5m④ カメラと照明の距離を離すことが可能

光の透過率20%/3m, 距離:5m
画像処理前

画像処理後

照明を離す前

照明を離した後対策前
約5cm
カメラ

対策後
約10cm
照明

前回調査
霧対策時の照明の動き（イメージ）

9

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

6.

PCV内部調査の調査場所

CRDハウジング
調査経路

CRD交換機テレスコピック式調査装置

グレーチング
脱落部①プラットホーム

グレーチング脱落部②

中間作業架台穴（無い可垂直断面図能性有）CRDレール

調査場所期待される情報

CRD
ハウジング
下部

・CRDハウジング下部の損傷状況の確
認

プラット
ホーム上部

・グレーチング上の状況（落下物，燃料デブリ等の堆積物の付着有無，グレーチング脱落等）の確認

中間作業
架台

・グレーチング上の状況（落下物，燃料デブリ等の堆積物の付着有無，グレーチング脱落等）の確認

ペデスタル
底部

・ペデスタル底部の落下物，燃料デブリ等の堆積状況の確認
・ケーブルトレイの損傷状況を確認（ペデスタル基部に燃料デブリが到達しているかを推定）

作業員
アクセス
開口部

・ケーブルトレイの損傷状況を確認す
ることにより，ペデスタル外へのデブリ等の流出を推定。

ケーブルトレイ穴（無い可能性有）ペデスタル底部

作業員アクセス開口部

10

7.

工程案について作業項目

2017年度
12月

1月

2月

習熟訓練
事前準備

PCV内部調査

12/21現在
出荷 ▽現地準備

PCV内部調査

11