SCHEDA PRODOTTO

BX8T
BX8T con contrassegno a X è ottimale per una vasta gamma diapplicazioni monofase o bifase di diversi settori. Il prodotto offre
un'efficiente trasferimento del calore per applicazioni come
refrigerazione dei container e pompe di calore. Le piastre a X situatenella parte anteriore e posteriore offrono stabilità strutturale econtribuiscono al trasferimento termico attivo. Il gruppo delle piastre
attive aumenta al massimo l'utilizzo del materiale e rende il prodotto
efficiente e competitivo per le applicazioni più esigenti.
Specifiche di base
Numero massimo di piastre (NoP)60

Flusso volumetrico massimo

4 m³/h (17.61 gpm)

Volume del canale

0.039/0.039 dm³ (0.0014/0.0014 ft³)

Materiali

Piastre in acciaio INOX 316/316L, brasatura in rame

Peso escluse le connessioni

0.53+(0.075*NoP) kg
1.16+(0.165*NoP) lb

Dimensione massima delle Particelle (mm)1Dimensioni Standard
#MMIN

A

315

12.4

B

73

2.87

C278

10.94

D40

1.57

F

2,00+(2,24*(NoP-2,00))

0.08+(0.09*(NoP-7.87))

G70.28

Q

20.08

R

160.63

E_1 200.79

E_2 481.89

www.swep.net | Product No. 100000098, BX8TH/1P-SC-S | This PDF was generated 2024.09.27

Connessioni disponibili

Connessione
combinataConnessione asaldare/ brasare

Connessione a
filettareConnessione a tubo

*Per le misure specifiche o per maggiori informazioni su altri tipi di connessioni, è possibile contattare il proprio rappresentante di vendita SWEP.

PED Pressione / Temperatura

La tecnologia BPHE
Lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) è costituito da una
serie di piastre corrugate combinate tra loro con un materiale diriempimento fra ciascuna piastra. Durante il processo di brasatura sotto
vuoto, il materiale di riempimento forma una giunzione brasata su ogni
punto di contatto fra le piastre, creando canali complessi. Lo scambiatore dicalore BPHE permette che fl uidi a diverse temperature arrivino molto vicini
tra loro, separati solo da piastre canale che permettono il trasferimento dicalore da un fl uido all'altro in modo estremamente effi ciente. Laconcezione è simile ad altre tecnologie basate su piastre e telai, ma senza
guarnizioni e componenti telaio.

Certifi cazioni esterne
UL Pressione / Temperatura

I prodotti BPHE SWEP sono generalmente approvati dagli enti di certifi
cazione elencati di seguito: Europa, Pressure Equipment Directive (PED)
America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Giappone, Kouatsu-Gas Hoan
Kyoukai (KHK) Inoltre SWEP dispone di certifi cati di approvazione da una
vasta gamma di altri organismi certifi catori. Per ulteriori informazioni sulleapprovazioni riguardanti un prodotto specifi co, si prega di contattare ilrappresentante locale SWEP. SWEP si riserva il diritto di effettuate modifi
che senza previo avviso.

Software di calcolo SSP
Con l'esclusivo pacchetto software SSP di SWEP si possono effettuarecalcoli avanzati sullo scambio di calore e scegliere le tipologie di prodottoche meglio si adattano alle proprie esigenze. Permette inoltre di scegliere
facilmente le connessioni e di generare disegni del prodotto completo. Se
aveste bisogno di consigli o di suggerimenti sulle diverse tipologie diprodotto, SWEP offre tutta l'assistenza ed il supporto di cui si possa averebisogno.

Declinazione di responsabilità sui materiali
Le informazioni ed i consigli in merito ai prodotti vengono presentati inbuona fede, in ogni caso, SWEP non fornisce nessuna dichiarazione ogaranzia né sull'esaustività né sull'accuratezza di dette informazioni. Le
informazioni vengono fornite a condizione che gli acquirenti, primadell'uso, facciano le loro opportune considerazioni per quanto riguarda
l'adattabilità dei prodotti ai loro scopi. Gli acquirenti devono tener presente
che le caratteristiche dei prodotti dipendono dall'applicazione e dalla scelta
dei materiali e che anche i prodotti che contengono acciaio inossidabile
sono soggetti a corrosione se utilizzati in ambienti non adatti.

.www.swep.net | Product No. 100000098, BX8TH/1P-SC-S | This PDF was generated 2024.09.27