福島第一原子力発電所
2号機 原子炉格納容器内部調査 実施結果
2018年2月1日

東京電力ホールディングス株式会社

１.

原子炉格納容器内部調査の概要について【調査概要】:燃料デブリが存在する可能性のあるプラットホーム下の状況について，確認を行った
今回の調査範囲

グレーチング
脱落部①制御棒駆動機構(CRD)交換用レール

グレーチング
脱落部②（穴無し）

ペデスタル
ペデスタル開口部

ＲＰＶ

原子炉格納容器(PCV)
過去に使用した格納容器貫通孔（X-53ペネ）

制御棒駆動機構(CRD)
ハウジング

プラットホーム

約7.2m

今回使用する格納容器貫通孔（X-6ペネ）

作業員アクセス
開口部

今回実施したPCV内調査範囲

地下階

1２.

1月19日調査結果（1/3）
ペデスタル底部の全体に，小石状・粘土状に見える堆積物を確認
燃料集合体の一部（上部タイプレート）がペデスタル底部に落下しており，その周辺に確認された堆積物は燃料デブリと推定

ABC

落下物

堆積物

ペデスタル内壁

燃料集合体の一部
小石状の堆積物堆積物の付着

撮影場所A

グレーチング脱落部②

撮影場所B ペデスタル底部

撮影場所C ペデスタル底部
画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID） 2

２.

1月19日調査結果（2/3）
F

ペデスタル内壁面には，大きな損傷は確認されず
ペデスタル内の既設構造物（CRD交換機）については大きな損傷は確認されず
ＣＲＤハウジングサポートは，2017年1～2月の調査と同様，大きな損傷は確認されず

DE
CRDハウジング支持金具サポートバー
作業員アクセス開口部付近（推定）CRD交換機

CRDハウジング支持金具ハンガーロッド
PIPケーブル

ペデスタル内壁

撮影場所D ペデスタル内壁面

撮影場所E CRD交換機

撮影場所F CRDハウジングサポート
画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID） 3

２.

1月19日調査結果（3/3）

CRDハウジング
CRD交換機テレスコピック式調査装置

グレーチング
脱落部①プラットホーム
上面

グレーチング
脱落部②プラットホーム

測定点ａ
約0.3m
約0.4m

CRDレール

測定点ｂ

中間作業架台垂直断面図

測定点

線量率※1,2[Gy/h]

温度※2[℃]

ａ721.0ｂ821.0ｃ821.0ｄ821.0約1.0m

測定点ｃ約3.2m
約0.6m

ペデスタル底面

ケーブルトレイ

測定点ｄ

ペデスタル底部

作業員アクセス開口部【参考：ペデスタル外※3 】
線量率：最大42[Gy/h]
温 度：最大21.1[℃]※1：Cs-137線源で校正※2：誤差：線量計±7%
温度計±0.5℃※3：調査装置内に測定器が収納された状態で測定したため参考値
4

３.

まとめ
【調査結果まとめ】
ペデスタル底部の全体に，小石状・粘土状に見える堆積物を確認した
燃料集合体の一部がペデスタル底部に落下しており，その周辺に確認された堆積物は，燃料デブリと思われる
ＣＲＤハウジングサポートは，2017年1～2月の調査と比較して同様な状況であり，大きな損傷は確認されなかった
線量及び温度は，測定高さに係わらず，ほぼ一定の値であった。また線量については，ペデスタル外よりペデスタル内が低い傾向であった
作業員の被ばく線量は，計画線量以内で作業を終了した
作業前後でモニタリングポストやダストモニタに有意な変動はなかった【今後の予定】今回取得した画像の分析を行う

5

参考：PCV内部調査の調査場所
CRDハウジング
CRD交換機テレスコピック式調査装置

グレーチング
脱落部①

プラットホーム

グレーチング
脱落部②（穴無し）

中間作業架台CRDレール

垂直断面図

ケーブルトレイ
今回調査ユニットがアクセスした範囲

穴無し

ペデスタル底部

作業員アクセス開口部

6参考：燃料集合体の一部（上部タイプレート）概要

上部タイプレート（燃料棒を束ねる部品）

燃料棒
ウォータ・チャンネル
スペーサ
チャンネルボックス下部タイプレート

燃料集合体の一部（上部タイプレート）概要図

燃料集合体概要図7

参考：参考線量率測定箇所※1：調査装置内に測定器が収納された状態で測定したため参考値

測定箇所（今回調査）
参考測定箇所（今回調査）※1
2017年調査測定箇所（カメラ画像ノイズから推定）
2017年調査測定箇所（積算線量計を用いて算出）
19Gy/h42Gy/h
約6.8m

X-6ペネ

約0.9m

約2.6m
約0.7m
約0.4m

約0.9m

約1.2m

28Gy/hペデスタル

15Gy/hCRDハウジング

約10Gy/h以下

足場

約70Gy/h
約80Gy/h7Gy/h(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ脱落部①上部)

20Gy/h
約70Gy/h

吊天秤

7Gy/h(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ脱落部②上部)
プラットホーム

PCV
ガイドパイプ概略位置（挿入・引抜時）
ガイドパイプ概略位置（伸縮式パイプ伸展時）

CRDレール7Gy/h(測定点ａ)
約10Gy/h以下
8参考：線量計・温度計の搭載位置
ケーブル送り機構
線量計・温度計（収納状態）

調査ユニット俯瞰カメラ

カメラ
吊り下ろし前照明

異物混入/引っ掛かり防止スカート
線量計・温度計
パン軸
吊り下ろし時チルト軸

調査装置先端部概要
画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID） 9

参考：作業状況（1/2）
CRDプラットホーム
フレーム

中間作業架台ペデスタル底部調査ユニット
調査ユニット俯瞰カメラの映像１（調査ユニットの吊り下ろし作業）

PCV外部（X-6ペネ）前での作業

俯瞰カメラの映像２（調査ユニットの吊り下ろし作業）

遠隔操作室（免震棟）

現場本部（R/B西側ヤード）

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）10

参考：作業状況（2/2）
調査装置設置時
現場本部

原子炉建屋

先端部折り曲げ操作部

代替遮へい体※PCV内部調査に係る構造物以外は記載を省略

隔離弁

ペデスタル

PCV
ガイドパイプ

格納容器貫通部(X-6ペネ)プラット
ホーム

現場作業員はX-6ペネ前で調査装置の挿入・引抜き作業，ケーブルドラムの設置，伸縮式パイプの伸縮操作などの作業を実施

調査時

現場本部

原子炉建屋

先端部折り曲げ操作部

代替遮へい体隔離弁

ケーブルドラム

ペデスタル

PCV
ガイドパイプ

伸縮式パイプ

格納容器貫通部(X-6ペネ)現場作業員は調査ユニットの遠隔操作時には，不要な被ばくを避けるため，線量の低い原子炉建屋外の西側ヤードにある現場本部まで退避
遠隔操作室から調査ユニットの吊り下ろし・吊り上げ操作，カメラ・照明操作，線量・温度測定を遠隔により実施
・総被ばく線量（準備～調査~片付け含む）
計画：0.31[人・Sv]
実績：0.22[人・Sv]（1/31時点）
・個人最大線量実績：1.68[ｍSv/日]（計画線量３[ｍSv/日]）

プラット
ホーム

調査ユニットは遠隔操作室から遠隔操作

11参考：環境への影響について（1/2）
２号機原子炉格納容器の内部調査を１月19日に実施していますが，周囲への放射線影響は発生していません。
調査においては格納容器内の気体が外部へ漏れないようバウンダリを構築して作業を実施しました。
作業前後でモニタリングポスト／ダストモニタのデータに有意な変動はありません。
敷地境界付近のモニタリングポスト／ダストモニタのデータはホームページで公表中です。
参考URL：http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/dustmonitor/index-j.html（参考）ホームページのイメージ＊原子炉格納容器内部以外からの線量寄与も含めた線量12参考：環境への影響について（2/2）
調査中のプラントパラメータについても常時監視しており，作業前後で格納容器温度に有意な変動はなく，冷温停止状態に変わりはありません。
原子炉格納容器内温度のデータはホームページで公表中です。
参考URL：http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/plantdata/unit3/pcv_index-j.html（参考）ホームページのイメージ

13