SCHEDA PRODOTTO

F400T
F400T è un evaporatore per refrigeratori ad alta efficienza. Il prodotto èadatto anche ad altre applicazioni come pompe di calore, refrigerazionee refrigeratori industriali. Il prodotto offre prestazioni elevate nell'intervallodi capacità in uso. Il prodotto unisce una dimensione compatta eprogettazione della corrugazione delle piastre ottimizzata, per uno
scambiatore di calore efficiente con una lunghezza termica elevata.

Specifiche di base
Numero massimo di piastre (NoP)280

Flusso volumetrico massimo

83 m³/h (365.44 gpm)

Volume del canale

0.403/0.403 dm³ (0.0142/0.0142 ft³)

Materiali

Piastre in acciaio INOX 316/316L, brasatura in rame

Peso escluse le connessioni

15.43+(0.7*NoP) kg
34.02+(1.543*NoP) lb

Dimensione massima delle Particelle (mm)1Dimensioni Standard
#MMIN

A694

27.32

B

304

11.97

C

601

23.66

D

205.508.09

F18,00+2,29*(NoP)

0.71+0.09*(NoP)

G

00H

597

23.5

I

215.50

8.48

J

3.50

0.14

K52

2.05

N

47.50

1.87

O

20.08

R

441.73

V

150

5.91

E_1542.13

www.swep.net | Product No. 100000755, F400TH/1P-SC-M | This PDF was generated 2024.09.27

Connessioni disponibili

Connessione asaldare/ brasare

VictaulicConnessione conica
a saldare

Connessione asaldare

Connessione afilettare

Connessione
flangiata*Per le misure specifiche o per maggiori informazioni su altri tipi di connessioni, è possibile contattare il proprio rappresentante di vendita SWEP.

PED Pressione / Temperatura

La tecnologia BPHE
Lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) è costituito da una
serie di piastre corrugate combinate tra loro con un materiale diriempimento fra ciascuna piastra. Durante il processo di brasatura sotto
vuoto, il materiale di riempimento forma una giunzione brasata su ogni
punto di contatto fra le piastre, creando canali complessi. Lo scambiatore dicalore BPHE permette che fl uidi a diverse temperature arrivino molto vicini
tra loro, separati solo da piastre canale che permettono il trasferimento dicalore da un fl uido all'altro in modo estremamente effi ciente. Laconcezione è simile ad altre tecnologie basate su piastre e telai, ma senza
guarnizioni e componenti telaio.

Certifi cazioni esterne
UL Pressione / Temperatura

I prodotti BPHE SWEP sono generalmente approvati dagli enti di certifi
cazione elencati di seguito: Europa, Pressure Equipment Directive (PED)
America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Giappone, Kouatsu-Gas Hoan
Kyoukai (KHK) Inoltre SWEP dispone di certifi cati di approvazione da una
vasta gamma di altri organismi certifi catori. Per ulteriori informazioni sulleapprovazioni riguardanti un prodotto specifi co, si prega di contattare ilrappresentante locale SWEP. SWEP si riserva il diritto di effettuate modifi
che senza previo avviso.

Software di calcolo SSP
Con l'esclusivo pacchetto software SSP di SWEP si possono effettuarecalcoli avanzati sullo scambio di calore e scegliere le tipologie di prodottoche meglio si adattano alle proprie esigenze. Permette inoltre di scegliere
facilmente le connessioni e di generare disegni del prodotto completo. Se
aveste bisogno di consigli o di suggerimenti sulle diverse tipologie diprodotto, SWEP offre tutta l'assistenza ed il supporto di cui si possa averebisogno.

Declinazione di responsabilità sui materiali
Le informazioni ed i consigli in merito ai prodotti vengono presentati inbuona fede, in ogni caso, SWEP non fornisce nessuna dichiarazione ogaranzia né sull'esaustività né sull'accuratezza di dette informazioni. Le
informazioni vengono fornite a condizione che gli acquirenti, primadell'uso, facciano le loro opportune considerazioni per quanto riguarda
l'adattabilità dei prodotti ai loro scopi. Gli acquirenti devono tener presente
che le caratteristiche dei prodotti dipendono dall'applicazione e dalla scelta
dei materiali e che anche i prodotti che contengono acciaio inossidabile
sono soggetti a corrosione se utilizzati in ambienti non adatti.

.www.swep.net | Product No. 100000755, F400TH/1P-SC-M | This PDF was generated 2024.09.27