令和２年１０月報告書（案）東北電力株式会社 東通原子力発電所
令和２年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和２年１０月
実用炉監視部門

令和２年１０月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 3
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 4令和２年１０月報告書（案）

１．実施概要（１） 事業者名：東北電力株式会社（２） 事業所名：東通原子力発電所（３） 検査実施期間：令和２年７月１日～令和２年９月３０日（４） 検査実施者：東通原子力規制事務所
山本 晋児
種市 隆人
森森 一義
検査補助者：東通原子力規制事務所
田尻 裕昭
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況号機

出力(万 kW)

１号機

１１０

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況
停止中

４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査(1) ガイド BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
検査対象
1） １号機 原子炉補機冷却水系（海水系含む）及び取水設備(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
検査対象
1

令和２年１０月報告書（案）1） １号機 手動弁の事後保全化に係る保全の有効性評価
2） １号機 大容量電源装置に係る保全の有効性評価(3) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
検査対象
1） １号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット手動弁点検に係るフリージング方法の検証(4) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象1） １号機 サプレッションチェンバ内補修塗装工事終了に伴う現場復旧
2） １号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット手動弁点検(5) ガイド BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
1） １号機 原子炉補機冷却水系及び海水系
検査項目 包括的系統構成
検査対象
1） １号機 非常用ディーゼル発電機（Ａ）(6) ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
検査対象
1） １号機 運転責任者認定試験の適切性
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
1） １号機 中央制御室における運転員の執務状況(7) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象
1） １号機 自衛消防隊における消防関連情報の共有及び初期消火体制の確立・維2令和２年１０月報告書（案）

持
検査項目 年次検査
検査対象1） １号機 油火災消防訓練(8) ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
1） １号機 非常時参集訓練
2） １号機 緊急時対応要員の待機状況(9) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
1） １号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット手動弁点検に係る被ばく管理(10) ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
1） １号機 改善措置活動の実効性及び傾向分析(11) ガイド BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
検査対象
1） １号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット手動弁点検時の溢水に係る初動対応
４．２ チーム検査なし
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし
５．２ 未決事項なし
3令和２年１０月報告書（案）５．３ 検査継続案件なし
６．確認資料
６．１ 日常検査(1) ガイド BM1040 ヒートシンク性能
検査項目 ヒートシンク性能
資料名・工事要領書 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）開放点検（改正番号１）
・工事要領書 原子炉補機冷却水系熱交換器渦流探傷検査（改正番号１）
・工事要領書 原子炉補機冷却水ポンプ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）性能試験（改正番号１）
・原子炉補機冷却水系及び同海水系系統設計仕様書（改訂番号３）
・復水器冷却用水路点検清掃他工事 施工計画・安全管理計画書（改正番号０）・工事要領書 ＲＳＷ海水系配管開放点検（オリフィス含む）（改正番号１）
・詳細票（不適合処置）（Ａ東２００００８，２００００９，２０００１０，２０００１１）
・渦流探傷検査記録 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ａ）（２０２０年５月２２日）
・渦流探傷検査記録 原子炉補機冷却水系熱交換器（Ｃ）（２０２０年５月２２日）
・試運転記録（ＲＳＷポンプＡ～Ｄ）
・ピンホール検査記録（ＲＳＷストレーナ・旋回弁）
・ピンホール検査記録（ＲＳＷ海水配管）
・試運転記録（ＲＣＷポンプＡ～Ｄ）(2) ガイド BM0060 保全の有効性評価
検査項目 保全の有効性評価
資料名・計画保修作業手順書（第６９回改正）
・保全の有効性評価実施手順書（第１１回改正）
・保全計画最適化手順書（第１１回改正）
・施設管理要領等検討Ｗ／Ｇ検討結果について（審議）（２０２０年７月２７日）
・保全の有効性評価シート（原子炉再循環ポンプ（Ａ）パージラインＦＲＧ入口弁（他１２弁））他・大容量電源装置定期点検工事追加点検 工事報告書（令和２年３月１８日承認）
・大容量電源装置定期点検工事 工事報告書（令和２年５月２９日承認）
・技術連絡表「大容量電源装置 負荷試験実施後の機器の状態について」（令和２年６月２５日検討済み）
・東通原子力発電所 大容量電源装置点検項目等の整理について（２０２０年７月３１4令和２年１０月報告書（案）日決定）
・保全の有効性評価シート（大容量電源装置１～４号機 機関、ウォータセパレータ、ラジエータ、他）
・保全の有効性評価シート（機関、発電機、燃料レベル他）
・施設管理要領等検討Ｗ／Ｇ検討結果について（審議）（２０２０年８月２７日）
・計画保修作業手順書（第７１回改正）(3) ガイド BM0100 設計管理
検査項目 設計管理の適切性
資料名・モックアップ提案書（２０２０年８月３１日決定）
・リスクチェックシート（フリージング作業中におけるＣＲＤ挿入配管ベント弁からの漏えいに係る原因究明を目的としたモックアップ試験の実施）（２０２０年８月３１日決定）
・詳細票（是正処置／予防処置）（Ａ東２０００７０）
・詳細票添付１：要因分析表
・詳細票添付２：モックアップ試験結果
・工事要領書 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット手動弁点検（改訂番号１）
・リスクチェックシート（ＣＲＤ挿入配管ベント弁およびＣＲＤ引抜配管ベント弁のフリージング工法による点検の実施）（２０２０年９月１１日決定）(4) ガイド BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
資料名・工事要領書 サプレッションチェンバ内補修塗装（改正番号３）
・原子炉系配管計装線図ＳＨ－２（改訂１）
・残留熱除去系配管計装線図ＳＨ－１（改訂５）・残留熱除去系配管計装線図ＳＨ－２（改訂５）・残留熱除去系配管計装線図ＳＨ－３（改訂２）・低圧炉心スプレイ系配管計装線図ＳＨ－１（改訂３）・高圧炉心スプレイ系配管計装線図ＳＨ－１（改訂４）・原子炉隔離時冷却系配管計装線図ＳＨ－１（改訂４）・原子炉隔離時冷却系配管計装線図ＳＨ－２（改訂２）・統合リスク管理要領（制定）・リスクチェックシート（安全上重要な設備の点検）
・リスクチェックシート（計画保修作業手順書に基づく工事要領書・工事報告書の承認および点検の実施）
・工事要領書 制御棒駆動水圧制御ユニット手動弁点検（改訂番号０）5令和２年１０月報告書（案）・詳細票（是正処置／予防処置）（Ａ東２０００７０）
・詳細票添付１：要因分析表
・詳細票添付２：モックアップ試験結果
・リスクチェックシート（ＣＲＤ挿入配管ベント弁およびＣＲＤ引抜配管ベント弁のフリージング工法による点検の実施）（２０２０年９月１１日決定）
・工事要領書 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット手動弁点検（改訂番号１）(5) ガイド BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
資料名・定検時水張り手順 原子炉補機冷却水系（Ａ系）（令和２年５月３日決定）
・原子炉補機冷却水系配管計装線図（Ａ系ポンプ 熱交換器まわり）ＳＨ－１（改訂２）・原子炉補機冷却海水系配管計装線図（Ａ系）ＳＨ－１（改訂３）
検査項目 包括的系統構成
資料名・第４編 電気設備運転手順書（第８３回改正）
・非常用ディーゼル発電設備潤滑油系配管計装線図兼配管系統図ＳＨ－１（改訂１）・非常用ディーゼル発電設備冷却水系配管計装線図兼配管系統図ＳＨ－１（改訂０）・非常用ディーゼル発電設備始動空気及び吸排気系配管計装線図兼配管系統図
ＳＨ－１（改訂０）・非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管計装線図兼配管系統図ＳＨ－１（改訂１）・非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）水張り前系統構成確認（令和２年７月４日）
・非常用ディーゼル発電設備（Ａ系）系統待機前確認（保安規定第６０条に基づく確認）（令和２年７月８日）(6) ガイド BO1070 運転員能力
検査項目 運転責任者認定試験の適切性
資料名・２０２０年度第２回運転責任者判定講習実施に伴う立入禁止への協力依頼について
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
資料名
・発電管理課直勤務表（２０２０／７／１４ １０：４１作成）
・運転引継ぎ日誌（令和２年９月８日２／３直Ａ班）
・運転引継ぎ日誌（令和２年９月９日１直Ｃ班）6

令和２年１０月報告書（案）(7) ガイド BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
資料名
・自衛消防隊おける消火活動資料の活用について
・東通 1 号機消火設備等状況管理表（本日の予定）（令和２年９月７日分）
検査項目 年次検査
資料名
・防火管理手順書（東通原子力発電所消防計画）（第５３回改正）
・令和元年原子力防災に係る訓練の評価結果について（報告）・２０２０年度 東通原子力発電所 油火災消防訓練 実施要領
(8) ガイド BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
資料名
・東通原子力発電所 参集訓練について（訓練計画）
・東通原子力発電所 参集訓練（砂子又第２寮～発電所）の結果について
・災害等により国道３３８号線が通行不可となった場合の対応について
・当番者連絡先（９月８日（火）１７：２０～９月９日（水）８：４０）(9) ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
資料名・放射線管理記録「ＨＣＵ廻り（作業エリア）の液体漏えい対応」（２０２０年８月２０日確認）
・放射線作業日報「Ｃ１２－Ｆ５０１より漏洩したエリアの汚染確認」（２０２０年８月２１日確認）(10) ガイド BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
資料名
・原子力ＱＭＳ 改善措置活動要領（第３１回改正）
・改善措置活動運用手順書（第３２回改正）
・ＣＲ集約表（４月～９月）
・詳細票（不適合）（Ａ東２００００１～Ａ東２０００７９）・２０２０年度第１四半期ＣＲ・不適合傾向把握報告書（２０２０年９月）
・東通原子力発電所情報検討会手順書（第２９回改正）
7令和２年１０月報告書（案）・東通原子力発電所情報検討会資料（第１８２回～１８６回）(11) ガイド BQ0050 事象発生時の初動対応
検査項目 事象発生時の初動対応
資料名・故障・トラブル時等の対応手順書（第７８回改正）
・制御棒駆動水圧系配管計装線図ＳＨ－７（改訂２）・運転日誌（令和２年８月１９日）
・原子炉水位（令和２年８月１９日１２時～２３時）（プラント計算機のデータ出力）
・原子炉水位計チャート記録用紙
６．２ チーム検査なし

8