テクニカルインフォメーション

２００９年１０月１日

テーマ

PLC の Ethernet ユニットのポート番号を複数設定してモニタッチを複数台接
続する

該当機種

三菱製 PLC QnH、V8 シリーズ Ethernet 対応機種

No. TI-M-1011-1

1/5

1. 概要
PLC の Ethernet ユニットのポート番号が単一の場合、モニタッチを複数台接続すると、台数が多くなるにつれて処理が遅くなります。（サイクルタイムが延びる）

そこで、GX Developer の設定によりポート番号を複数設定すると、一つのポート番号に対して一台のモニタッチを割り付けることが可能です。それによって処理を高速にすることができます。
ﾎﾟｰﾄが単一の場合
Ethernet ﾕﾆｯﾄ

2.

ﾓﾆﾀｯﾁ

ﾎﾟｰﾄが複数の場合
Ethernet ﾕﾆｯﾄ

ﾓﾆﾀｯﾁ

接続環境
モニタッチ

：V810iS（5 台）

PLC：Q02 ＋ QJ71E71（1 台）使用ソフト：GX Developer Ver 8.76E (SW8D5C-GPPW)

3. V-SFT 設定手順
①V-SFT-5 を立ち上げます。
モニタッチの機種と PLC の機種[QnH(Q)ｼﾘｰｽﾞ(Ethernet)]を選択します。

※ V-SFT Ver.5.4.3.0 以降のエディタでは、[QnH(Q)ｼﾘｰｽﾞ(Ethernet ASCII)]の選択も可能です。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション②

No. TI-M-1011-1

2／5[接続機器設定]画面の設定を行います。
[通信設定]でモニタッチのポート No を設定し、[接続先設定]で PLC の IP アドレス・ポート No.を設定します。

■ 通信設定モニタッチの IP アドレスが異なるため、各モニタッチのポート No.は重複しても構いません。
（モニタッチのポート No.は 1024～65535 の範囲で設定します。）（本資料では、モニタッチのポート No.は 10001 に統一して設定します。）
モニタッチのポート No.（DEC 指定）■ 接続先設定[PLC テーブル]で PLC の IP アドレスとポート No.を登録し、接続先として指定します。
各画面データともに同じ IP アドレスを指定し、ポート No.を別々に指定します。
（本資料では、PLC のポート No.は 2000 から 2004を用いて設定します。）
PLC の IP アドレス・ポート No.（DEC 指定）

以下のようにモニタッチと PLC のポート番号が 1:1 で対応するように、モニタッチ画面データ毎に接続先を設定します。
ﾓﾆﾀｯﾁ
IP
ﾎﾟｰﾄ No.
192.168.1.71 10001 ←→192.168.1.72 10001 ←→192.168.1.73 10001 ←→192.168.1.74 10001 ←→192.168.1.75 10001 ←→[接続機器設定]画面を閉じます。

Hakko Electronics Co., Ltd.

PLC
IP
192.168.1.70
192.168.1.70
192.168.1.70
192.168.1.70
192.168.1.70

ﾎﾟｰﾄ No.
2000
2001
2002
2003
2004

テクニカルインフォメーション③

No. TI-M-1011-1

3／5[ｼｽﾃﾑ設定]→[Ethernet 通信]→[自局 IP ｱﾄﾞﾚｽ]で、モニタッチの画面データ毎に IP アドレスを設定します。

モニタッチの IP アドレス設定

PLC 通信用のポート No ではないので、デフォルト:10000 のままとします。
（このポート No は、モニタッチ間の読書き(EREAD/EWRITE)等を行う場合のポートで、PLC 通信には関係ありません。
）④

モニタッチの各画面データの設定が以下の設定になっていることを確認します。

モニタッチ
IP
ﾎﾟｰﾄ No.
192.168.1.71
10001
192.168.1.72
10001
192.168.1.73
10001
192.168.1.74
10001
192.168.1.75
10001

←→
←→
←→
←→
←→

PLC
IP
ﾎﾟｰﾄ No.
192.168.1.70
2000
192.168.1.70
2001
192.168.1.70
2002
192.168.1.70
2003
192.168.1.70
2004[システム設定]→[接続機器設定]の[接続先設定](手順②)参照[システム設定]→[接続機器設定]→[通信設定]内のポート No.(手順②)参照[システム設定]→[Ethernet 通信]→[自局 IP アドレス](手順③)参照⑤

各画面データをモニタッチにそれぞれ転送します。

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-1011-1

4／5

4. GX Developer 設定手順①

GX Developer を立ち上げます。

②

ネットワークパラメータの[Ethernet/CC IE/MELSECNET]より[ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾗﾒｰﾀ Ethernet/CC IE/MELSECNET 枚数設定]
ダイアログを開き、[動作設定]をクリックします。

ダブルクリック③[Ethernet 動作設定]ダイアログが表示されます。
以下のように設定し、[設定終了]をクリックします。

接続機器設定(1 ページ参照)にて PLC 機種を「QnH(Q)ｼﾘｰｽﾞ(Ethernet ASCII)」を選択した場合は[ASCII ｺｰﾄﾞ交信]を選択します。

④[ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾗﾒｰﾀ Ethernet/CC IE/MELSECNET 枚数設定]ダイアログより、[ｵｰﾌﾟﾝ設定]をクリックします。

Hakko Electronics Co., Ltd.テクニカルインフォメーション⑤

No. TI-M-1011-1

5／5[ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾟﾗﾒｰﾀ Ethernet ｵｰﾌﾟﾝ設定]ダイアログが表示されます。
以下のように接続するモニタッチについて設定します。
モニタッチの IP アドレスとポート No.

2711(HEX) = 10001(DEC)HEX 指定HEX 指定※注意：GX Developer のポート No 設定は HEX で指定します。

■ 各画面データの PLC ポート No.設定
DEC 指定(V-SFT-5 [システム設定]→[接続機器設定]→[接続先設定])
画面データ 1 ： PLC ポート No 2000(DEC)⇒07D0(HEX)

画面データ 2 ： PLC ポート No 2001(DEC)⇒07D1(HEX)

画面データ 3 ： PLC ポート No 2002(DEC)⇒07D2(HEX)

画面データ 4 ： PLC ポート No 2003(DEC)⇒07D3(HEX)

画面データ 5 ： PLC ポート No 2004(DEC)⇒07D4(HEX)⑥

設定ができたら、[PC 書き込み]でネットワークパラメータ設定を PLC に転送します。
最後に PLC の電源をリセットして、設定完了です。

お問い合わせは．
．．
発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL：076-274-5130 FAX：076-274-5208

Hakko Electronics Co., Ltd.