RONF
UF
MBR

Toray MBR

PVDF製平膜型MBR用膜モジュール

02-G-MB2-MBR-240820(JP)Toray MBR

持続可能な水資源の実現に向けた 60 年の歩み
東レは 1968 年より逆浸透膜の開発をはじめ、今では全種類の水処理膜 (RO、NF、UF、MBR) をラインアップする水処理膜の総合メーカーです。東レは約60 年の経験と実績に裏付けされた最先端の技術力により、お客様に最適なソリューションを提供致します。

また、私たちはサステナビリティ（持続可能性）は21 世紀の世界における最重要の共通課題であると考えています。世界中の誰もが清潔で安全な水を使えるよう、水処理膜を使用した供給水量を 2013 年比 3 倍にすると“TORAY VISION 2030“の中でも明記しています。
今後も私たちは逆浸透膜のような最先端の水処理膜を供給し、技術サービスをより強化することによって、世界中でますます深刻化が懸念される水問題の解決に貢献して参ります。
Toray MBR による累積供給水量：1,300,000 m3/ 日(2024 年 3 月時点 )Toray MBR の特徴
構造がシンプルでメンテナンスが容易
平膜タイプのため付帯機器が少なく、シンプルなシステムを実現します。

低ファウリング性
極小孔径膜の開発により、汚れ・懸濁物質が付着しづらく、目詰まりが起こりづらい膜を実現しました。

高い膜充填率モジュール構造を改良したことで、設置面積当たりの膜面積を当社従来品比 50%UP させました。

高い省エネ性

膜充填率向上により、単位ろ過水当たりの電力消費量の 30% 低減を実現しました。

モジュール重量の軽量化による高いメンテナンス性モジュールの重量を当社従来品比 60% 軽減、さらにカセット構造を採用することで交換時のメンテナンス性を大きく改善しました。

充実したラインアップ
大型から小型まで幅広いラインアップを取り揃え、お客様のあらゆるニーズに対応いたします。

平膜型 MBR 用膜の厚み
MBR 膜エレメントのろ過機構
曝気エアーNHP/NHPA
シリーズ
2mm

ろ過水ポンプ
活性汚泥

当社従来品
(TMR）
7mm

曝気エアー

( カセット上部より）ろ過水集水管

MBR 膜ろ過プロセス
下廃水

ブロワー

供給水ろ過水放流

RO

再利用

MBR膜モジュールMaterials Change Our Lives

MBR膜モジュール
散気管
MBR膜エレメント
MBR槽

水処理膜

ろ過水

東レ水処理膜製品ラインアップ
東レは全種類の水処理膜 (RO、NF、UF、MBR）をラインアップしており、あらゆるタイプの原水に最適な水処理膜製品をご提案致します。
0.001μm

サイズ

0.01μm

イオン ・ 低分子

0.1μm

1μm

10μm

高分子
コロイド

分離
対象

粘土
トリハロメタン

農薬 ・ 有機物

１価イオン
膜の種類

ウイルス

大腸菌

多価イオン

RO （逆浸透）クリプトスポリジウム

バクテリア

NF （ナノろ過）

超純水の製造海水の淡水化
廃水再利用

UF （限外ろ過）

硬水の軟水化
有害物質の除去MF （精密ろ過）

飲料水の製造病原性微生物の除去
下廃水処理

下廃水処理

UF/MF膜

MBR用膜膜製品

RO/NF膜Toray MBR の構成
Toray MBR は、平膜型 MBR 用膜エレメントを 50 枚充填したカセットと、カセットを 1 ～ 12 セット搭載したモジュールで構成されます。
モジュールはカセットで構成されたエレメントブロックと、散気管を保有するエアレーションブロックから成り、これを MBR 槽に浸漬して使用します。
エレメントブロック

1-12
カセット

50 枚

エアレーション
ブロック
平膜型 MBR 用膜エレメント

カセット

ＭＢＲ槽モジュール

Toray MBR “NHPA- シリーズ”

1,404 mm (55.3 inch)

4,104 mm (161.6 inch)

お客様のあらゆるニーズにお応えするため、小型から大型までをカバーする″NHPA シリーズ″という新たなライアップを拡充しました。当社従来品からの置き換えが容易で、かつ同容量で総膜面積を大幅にアップできます。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

660 (26.0)

1,130 (44.5)

1,617 (63.7)

1,617 (63.7)

Materials Change Our Lives

1,617 (63.7)

1,617 (63.7)

GLOBAL LOCATIONS
東レ株式会社 メンブレン事業第３部
TEL : 03-3245-4539、FAX : 03-3245-4559
東京都中央区日本橋室町 2-1-1
THE AMERICAS
California (TMUS) : +1-858-218-2360
EUROPE & SUB-SAHARAN AFRICA
Switzerland (TMEU) : +41-61-415-8710
Spain (TMSP) : +34-915-726-504

MIDDLE EAST
Saudi Arabia (TMME) : +966-13-568-0091
United Arab Emirates (TMME) : +971-4-392-8811
ASIA PACIFIC
China (TBMC) : +86-10-8048-5216
Singapore (TAS) : +65-6226-0525
South Korea (TAK) : +82-2-3279-1000

Case Studies ➡

Toray MBR 納入実績

下水処理 : 650m3/d

工業廃水処理 : 10,000m3/d

化学廃水処理 : 15,000m3/d

石炭化学廃水処理 : 10,000m3/d

下水処理 : 3,500m3/d

下水処理 : 15,000m3/d

工業廃水再利用 : 4,500m3/d

食品加工廃水処理 : 1,000m3/d©2024 All Rights Reserved.

www.water.toray

Toray MBR 製品一覧表
NHP210J ・NHPA シリーズ
平膜型エレメント ： TSP-50080

仕様

0.08μm

公称膜孔径
有効膜面積m2 (ft2)

0.7 (7.5)

外形寸法 (全幅×全高×厚さ）mm (in.)

480 X 800 X 1.8 (18.9 X 31.5 X 0.07)
PVDFおよびPET不織布

分離膜
主要部材材質

PE

集水ノズル

シリーズ

カセットNHP210J シリーズ

仕様

ECS035

NHP210J-300S NHP210J-600D

重量（乾燥時）NHPA150-3F

300

600

50100

150

450

3X4

1X1

2X1

3X1

3X3m (ft )

35(375)210 (2,250)

420 (4,500)

35 (377)

70 (750)105 (1,125)

315 (3,375)

幅mm (in)

485(19.1) *1

770(30.3)770(30.3)738 (29.1)

738 (29.1)

763(30.0)763(30.0)

長さmm (in)440(17.3)

1,720(67.7)

1,720(67.7)

630 (24.8)

1,115(43.9)

1,718(67.6)

1,718(67.6)

高さmm (in)820(32.3)

2,175(85.6)

3,845(151.4)

1,404 (55.3)

1,404 (55.3)

1,404 (55.3)

3,204(126.1)

モジュール

kg (Ibs)

17(37)

250(551)445(981)70 (154)

110(243)

175(386)405(893)22304SS（316SSはオプション）

-

PP

集水管

ANSI 1 1/2 インチフランジ（M12ボルトナット）

集水管
配管接続

-

散気管
温度範囲

EPDM／PVC／SUS-

散気管NPT 1 1/2 インチ（雌ネジ）2箇所

NPT 1 1/4 インチ（雌ネジ）1箇所

NPT 1 1/2 インチ（雌ネジ）2箇所

5-10

MLSS

mg/L

18,000以下

膜間差圧

kPa (psi)

20 (2.9)

散気エア量NL/min/Module

カセット1段あたり1箇所接続

5-40 (41-104)

℃ (℉)

pH範囲
運転範囲

NHPA150-1F

3X2

フレーム
材質

NHPA100-1F-列×段総膜面積

外形寸法

NHPA050-1F

50

装填エレメント枚数
カセット構成NHPA シリーズ-

1,000-1,300

1,000-1,300

以下

330-430

670-870

1,000-1,300*1 ノズル・ホースを除く

東レ株式会社 メンブレン事業部第３部
TEL: 03-3245-4539、 FAX: 03-3245-4559

1,000-1,300