2号機原子炉格納容器内部調査について
2017年2月23日

東京電力ホールディングス株式会社

１．2号機原子炉格納容器(PCV)の状況について
2011年3月11日の震災の影響により、原子炉圧力容器(RPV)内の核燃料が気中に露出し、溶融した。
事故進展解析の結果、溶融した核燃料の一部がペデスタル内に落下している可能性があることが判明している。
燃料デブリを取出すためには、原子炉格納容器内(PCV)の調査を実施し、デブリ及び周辺構造物の状況を把握することが必要。
格納容器貫通孔(X-6ペネトレーション)
制御棒駆動機構(CRD)
交換用レール
原子炉圧力容器(RPV)
原子炉格納容器(PCV)
ドライウェル

原子炉圧力容器(RPV)
使用済燃料プール

原子炉格納容器(PCV)
ドライウェル

デブリ落下の可能性

青枠内を拡大5.2m

全高 約33m

プラットホーム
ペデスタル

ペデスタル

原子炉建屋
直径 約20m

原子炉建屋断面鳥瞰図

サプレッションチャンバー(S/C)

原子炉格納容器下部 断面図1２．原子炉格納容器(PCV)内部調査の概要について【調査目的】:①ペデスタル内次回調査装置への設計・開発フィードバック情報(プラットホームの変形有無等)を取得する。
②ペデスタル内プラットホーム上及び制御棒駆動機構(CRD)ハウジングへのデブリ落下状況，及びペデスタル内構造物の状況を確認する。
【調査部位】:ペデスタル内プラットホーム上から下記部位の調査を実施(プラットホーム、制御棒駆動機構等)

制御棒駆動機構(CRD)交換用レール

今回の調査範囲

ペデスタル
ペデスタル開口部

ＲＰＶ

原子炉格納容器(PCV)
前回使用した格納容器貫通孔（X-53ペネ）

制御棒駆動機構(CRD)
ハウジング

プラットホーム

約7.2m

今回使用する格納容器貫通孔（X-6ペネ）

開口部(スロット)ペデスタル内調査範囲

地下階

2

３．PCV内部調査にむけた作業ステップ
ステップ1．装置の搬入

穴あけ装置

ステップ2．装置の設置

隔離機構

Ｘ-６ペネ

遮へい体

穴あけ装置

ステップ3．穴あけ隔離機構ユニット※
Ｘ-６ペネ

穴あけ装置

ホールソー
Ｘ-６ペネ

クランプ
※隔離機構と遮へい体を組合せたもの

今回の報告範囲
ステップ4．
事前確認用ガイド
パイプによるX-6ペネ内，CRDレー
ル事前調査

ステップ5．
ガイドパイプによるペデスタル内事前調査
ペデスタル

パンチルト
カメラ

CRDレールチャンバーユニット

チャンバーユニット

堆積物
除去装置

X-6ペネ

CRDレールステップ7．
自走式調査装置による内部調査

1/30実施済み

1/26実施済み

X-6ペネ

ステップ6．
堆積物除去装置の投入

パンチルト
カメラ

自走式調査装置3

4-1．調査結果（X-6ペネ～CRDレール）
PCV断面図ペデスタ
ル

隔離弁

格納容器貫通部(X-6ペネ)
代替遮へい体撮影範囲

格納容器内部

吊天秤
プラットホーム
制御棒駆動機構

足場

パンチルトカメラ・照明

足場

X-6ペネ内部

堆積物

堆積物

ケーブル
CRDレール・X-6ペネ内に想定通りCRD交換機のケーブルがあることを確認
・ケーブル被覆（クロロプレンゴム）が消失していることから熱分解温度を考慮すると300℃を超えたと想定される・CRDレール上の堆積物は、黒いペースト状のものと、薄い破片状の物体や小石状の物体が混ざり合っていることを確認・確認できた範囲で、CRDレール上部の堆積物は柔らかいが、下部の堆積物は固着している
4

画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

4-2．調査結果（ペデスタル入口部付近）
PCV平面図プラットホーム

RPV中心

プラットホーム・CRDレールとプラットホームの間に想定通り隙間（約150～40mm）を確認
・プラットホーム内にも堆積物を確認
下図と同一部位

CRDレール端部

レール：高さ30mm

吊天秤

CRDレール端部

CRDレール

上図と同一部位・CRDレール端部全面に堆積物を確認・堆積物の一部はCRDレールの縁を乗り越えていることを確認

約600mm

約600mm5
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

4-3．調査結果（ペデスタル内部 CRDハウジング近傍）
CRDハウジング
サポート
LPRMケーブル
またはPIPケーブル

・ペデスタル入口近傍のCRDハウジングサ
ポートには大規模な損傷は見られない（参考）5号機のペデスタル内

LPRM（局部出力領域モニター）：炉心内の中性子束レベルを測定するためのもの
PIP（制御棒位置指示プローブ）：制御棒の位置を検出するためのもの

6
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

4-4．調査結果（ペデスタル内部 CRD交換機近傍）
TIP案内 管サポ ートと思われる構造物に付着した堆積物（参考）5号機のペデスタル内

CRD交換機TIP 案 内 管サポート（参考）2号機のペデスタル内
定検中写真
TIP（移動式炉心内計装装置）：LPRMを校正するためのもの

7
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

4-5．調査結果（ペデスタル内部 プラットホーム）
グレーチング脱落
スロット開口部

グレーチングの歪み（参考）
5号機のペデスタル内

フラットバー
約280mmCRDレールとプラットホームの隙間（約150～40mm）

CRDレール端部
2号機のペデスタル内調査画像

8
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

参考｜ペデスタル内プラットホーム上の確認結果概要
CRDレール（堆積物あり）

グレーチングが脱落している範囲

グレーチングの状況が不明な範囲

グレーチングが存在している範囲（堆積物あり）

9

4-6．調査結果（温度・線量）

線量率
ステップ7

隔離弁

チャンバー
ユニット
代替遮へい体約210Sv/h※
隔離弁

ガイドパイプ（調査用）（Φ110mm）※・約4分間の積算線量より算出
・カメラノイズによる推定値：約5～13Sv/h
注）照明による明かりが残っていた影響がある値。

自走式調査装置による調査概要

格納容器貫通部(X-6ペネ)ペデスタル

プラットホーム
制御棒駆動機構

格納容器内部

自走式調査装置による内部調査

温度
16.5℃

【参考】格納容器内温度：18.6℃（8:00現在）
TE-16-114C

10

5．まとめ今回の調査は、以下のダスト対策、線量低減対策を実施し、ダストの拡散や作業員の被ばくに注意を払いながら作業を実施した。
■ダスト対策・原子炉格納容器内部の気体が外部に出ないよう、ガイドパイプ摺動部はO-リングで２重にシールし、更にOリング間を窒素で加圧しながら作業を実施。
・作業場所付近にダストモニタを設置し、作業中のダスト濃度を監視。
■線量低減対策
・X-6ペネからの線量は隔離機構ユニットで遮蔽
・X-6ペネ周辺からの線量は周辺に遮蔽体を設置
今回の調査で得られた情報は以下のとおり（映像情報）
・ペデスタル内のグレーチングは、外れて脱落しているものや、マス目が不規則に見えるほどの変形をしているものが確認され、堆積物も多く見られた・ペデスタル入口近傍のCRDハウジングサポートには大規模な損傷は見られない
・CRD交換機及び周辺のTIP案内管サポートに付着物らしきものを確認（線量・温度情報）
・CRDレール上の線量及び温度を測定■線量
積算線量計を用いて線量測定を行った結果、100Sv/hを超える値が確認されたが、格納容器や原子炉建屋による遮蔽により放射線は低減されており、敷地外への影響はないことを確認（X-6ペネ前 作業エリアで約0.003～0.007Sv/h（3～7mSv/h）、敷地境界のモニタリングポストで約0.000002Sv/h（2μSv/h））■温度測定された16.5℃という値は，原子炉格納容器内温度の指示値（約18℃）とほぼ同じであり、原子炉の冷却状態に異常がないことが再確認できたと考えている
11

参考｜調査時の周辺環境
北西

1月26日

ステップ４事前確認用ガイドパイプによる調査
ダスト濃度：6×10-6～1×10-4Bq/cm3
線量率：約4～5mSv/h
作業員の被ばく実績：平均0.18mSv/日：最大0.87mSv/日（計画3mSv/日）

1月30日

ステップ5ガイドパイプによるペデスタル内事前調査
ダスト濃度：9×10-6～1×10-4Bq/cm3
線量率：約3～5mSv/h
作業員の被ばく実績：平均0.37mSv /日：最大1.23mSv /日（計画3mSv/日）

2月9日

ステップ6堆積物除去装置の投入
ダスト濃度：1×10-5～9×10-4Bq/cm3
線量率：約5～7mSv/h
作業員の被ばく実績：平均0.28mSv /日：最大1.66mSv /日（計画3mSv/日）

東南

線量測定点

鉛毛マット

ガイドパイプ又は調査装置

ダスト測定点遮蔽体

×▲

隔離機構ユニット

堆積物除去装置回収後の線量（チャンバーユニットのアクリル配管内に密封保管）
アクリル配管表面：120mSv/h（養生後30ｃｍ離れて測定した場合：15mSv）

X-6ペネ
2月16日

原子炉建屋1階
遮蔽体

ステップ7自走式調査装置による内部調査
ダスト濃度：3×10-5～2×10-4Bq/cm3
線量率：約5～6mSv/h
作業員の被ばく実績：平均0.31mSv /日：最大1.56mSv /日（計画3mSv/日）■ダスト対策・原子炉格納容器内部の気体が外部に出ないよう、ガイドパイプ摺動部はO-リングで２重にシールし、更にO-リング間を窒素で加圧しながら作業を実施。
・作業場所付近にダストモニタを設置し、作業中のダスト濃度を監視。
■線量低減対策
・X-6ペネからの線量は隔離機構ユニットで遮蔽・X-6ペネ周辺からの線量は周辺に遮蔽体を設置

隔離機構ユニット

鉛毛マット

遮蔽体

12
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)

参考｜自走式調査装置の残置位置
ステップ7

隔離弁

隔離弁

ガイドパイプ（調査用） 自走式調査装置による調査概要（Φ110mm）

ペデスタル

ガイドパイプスロープ

チャンバーユニット
代替遮へい体

格納容器貫通部(X-6ペネ)

制御棒駆動機構

格納容器内部
撮影範囲

プラットホーム

自走式調査装置(カメラ、線量計、温度計)

自走式調査装置による内部調査

CRDレール

CRDレール端部

ガイドパイプスロープ

残置位置イメージ
13
画像提供：国際廃炉研究開発機構(IRID)