3号機原子炉格納容器内部調査について
2017年11月30日

東京電力ホールディングス株式会社

1. 原子炉格納容器内部調査の概要
2017年7月，水中遊泳式遠隔調査装置（水中ROV）により，ペデスタル内部の調査（VT）を実施

水中ROVを投入した格納容器貫通孔（X-53ペネ）

制御棒駆動機構(CRD)
ハウジング

PCV滞留水水位

プラットフォーム

格納容器貫通孔（X-6ペネ）
PCV壁面
制御棒駆動機構(CRD)
交換用レール

開口部（スロット）
作業員アクセス開口部

ペデスタル開口部
水中ROV

地下階

調査概要図
1

2. 調査結果
2.1. CRDハウジング近傍（1/2）

CRDフランジに溶融物が凝固

ペデスタル

CRDフランジ

CRDフランジ180°

プラットフォーム

270°

撮影エリアA1

撮影エリアA1

PIPケーブル

隣接するCRDフランジ面のレベルや間隔が異なっている

撮影エリアA2

撮影エリアA1
CRDハウジング支持金具ハンガーロッド

90°

CRDレール

撮影エリアA1

0°

水面の揺らぎを確認

CRDハウジング支持金具が複数箇所で損傷/脱落している
隣接するCRDフランジ面のレベルや間隔が異なっている
CRDハウジングの隙間から見えた水面に揺らぎ（上部から水が滴下している可能性を示唆） 震災前のCRDハウジング支持金具の状態（その他水面の揺らぎが確認された場所は（3号機）
補足1を参照）

端子箱

撮影エリアA2
CRDハウジング支持金具
サポートバー
PIPケーブル
CRDハウジング支持金具ハンガーロッド
CRDハウジング支持金具サポートバー＜カメラ向き：全て上方＞
2

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

2. 調査結果
2.1. CRDハウジング近傍（2/2）
ペデスタル

撮影エリアA3＜カメラ向き：上方＞

180°

プラットフォーム

撮影エリアA4＜カメラ向き：水平＞

270°

撮影エリアA4
CRDハウジング支持金具
サポートバー
撮影エリアA3

溶融物が凝固90°

CRDレール

円筒状の構造物（CRガイドチューブと推定）

0°

RPV中心方向
CRDハウジングフランジ

CRDハウジング近傍にCRガイドチューブと推定される構造物を確認（推定根拠は補足2を参照）
CRDハウジング支持金具に溶融物が凝固したものが付着
3画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
画像処理：東京電力ホールディングス㈱補足1 RPV底部の損傷状況の推定①④ペデスタル180°
270°

プラットフォーム
④①③②③②90°

CRDレール0°＜カメラ向き：全て上方＞

水面の揺らぎが①～④で確認されたことで，RPV底部の損傷がRPV下鏡の中央部分だけではなく，外周部にも存在する可能性あり
4

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

本ページは空白

5

補足2 CRガイドチューブと推定した根拠（1/2）
外観上の特徴円筒状の構造物の内部に，棒状の構造物が存在
棒状の構造物には，一定間隔に見えるノッチ加工がある⇒ 事故時は，CR全挿入でありCRガイドチューブ内にCRDインデックスチューブが格納されていた状況のため，円筒状構造物はCRガイドチューブ，棒状構造物はCRDインデックスチューブと推定
寸法推定１
画像1においてCRDインデックスチューブ ノッチ間隔 約15cmを基準に，円筒状構造物の外径を画像から推定した結果，CRガイドチューブ外径の設計値 約28cmに対して推定値は約28cmと概ね一致
ノッチ1
CRガイドチューブ

CRガイドチューブ外径約28cm（推定値）

ノッチ2

ノッチ1

ノッチ3

ノッチ2

機器名

材質

融点

CRガイドチューブステンレス鋼（SUS304）

約1450℃

CRDインデックスチューブ

ステンレス鋼
（XM-19）（窒化処理）

約1450℃

CRDインデックスチューブ
ノッチ間隔 約15cm（設計値）
ノッチ4

CRDインデックスチューブ

寸法推定画像1

CRガイドチューブ

寸法推定画像2
CRDインデックスチューブ＜カメラ向き：全て水平＞

CRDインデックスチューブ
ノッチ

約15cmピッチ（設計値）

66

外径約28cm（設計値）

原子炉圧力容器

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
画像処理：東京電力ホールディングス㈱補足2 CRガイドチューブと推定した根拠（2/2）
寸法推定2
画像１，２それぞれのノッチ間隔ごとに， CRDインデックスチューブ外径 約7cm（設計値）を基準として，ノッチ間隔を画像から推定した結果，下表の通り各ノッチ間隔ごとの推定値がいずれも設計値 約15cmと概ね一致しており，ノッチ間隔は一定であることからCRDインデックスチューブであると推定される
ノッチ１
設計値：約7cm

ノッチ間隔 推定値 ：約15cm

ノッチ1

推定値：
約15cm

1

1～2

約15cm

1～2

約15cm

2～3

約15cm

3～4

約15cm

推定値：約15cm
推定値：約15cm

ノッチ4

設計値：約7cm

寸法推定画像1
CRガイドチューブ

ノッチ間隔 推定値

2ノッチ3
設計値：約7cm

CRDインデックスチューブ

ノッチ

ノッチ2

ノッチ2
CRDインデックスチューブ外径
設計値：約7cm

画像

寸法推定画像2＜カメラ向き：全て水平＞
約15cm
（設計値）

約7cm
（設計値）

CRDインデックスチューブ

ノッチ

CRDインデックスチューブ
7
画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
画像処理：東京電力ホールディングス㈱2. 調査結果
2.2. プラットフォーム近傍（1/3）
ペデスタル
180°

撮影エリアB1＜カメラ向き：下方＞

プラットフォーム270°

ペデスタル開口部

側壁

撮影エリアB190°

ペデスタル開口部 側壁

CRDレールプラットフォームフレーム

0°

撮影した画像（左図）と同じ画角のCAD図

プラットフォームのグレーチングは確認できない
プラットフォームの構成部材の一部を確認（プラットフォームが崩落している）

8

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

2. 調査結果
2.2. プラットフォーム近傍（2/3）
ペデスタル

撮影エリアB2＜カメラ向き：下方＞

180°

プラットフォーム

ペデスタル内壁

プラットフォーム
旋回レール

ペデスタル内壁

プラットフォーム
上から見下ろした
写真

270°

撮影エリアB390°

撮影エリアB2
CRDレール0°

プラットフォーム旋回レール

旋回レールブラケット
旋回レールブラケット
堆積物

震災前のプラットフォーム旋回レール（3号機）

撮影エリアB3＜カメラ向き：下方＞

プラットフォーム旋回レール及び旋回レールブラケットが残存
旋回レールブラケット上に堆積物を確認
9

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

2. 調査結果
2.2. プラットフォーム近傍（3/3）〈ペデスタル内壁面〉
180°
270°

＜カメラ向き：下方＞＜カメラ向き：水平＞
90°
0°＜カメラ向き：上方＞＜カメラ向き：下方＞

ペデスタル内壁面のエポキシ系塗装の剥がれや表面の荒れのようなものは見られるものの，大規模な破損・変形は確認されなかった
10

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

2. 調査結果
2.3. ペデスタル内下部
作業員アクセス開口部
180°

撮影エリアC1

プラットフォーム
フレーム

撮影エリアC5＜カメラ向き：下方＞

270°

旋回レールブラケット

撮影エリアC5
撮影エリアC3
撮影エリアC1＜カメラ向き：下方＞

堆積物（小石状）

撮影エリアC4

グレーチング
90°

撮影エリアC20°

落下物

塊状の堆積物
塊状の堆積物

堆積物
作業員アクセス開口部の方向

堆積物（砂状）撮影エリアC2＜カメラ向き：水平＞

撮影エリアC3＜カメラ向き：上方＞

砂状，小石状や塊状の堆積物を確認

撮影エリアC4＜カメラ向き：下方＞

作業員アクセス開口部は視認できなかった（近傍に堆積物を確認）

11

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
画像処理：東京電力ホールディングス㈱3. まとめ＜今回の調査で確認されたペデスタル内の状況（補足3を参照）＞
複数の構造物の損傷や，溶融物が凝固したと思われるものがCRDフランジ等に付着している状況を確認
また，ペデスタル内の複数箇所で砂状，小石状，塊状の堆積物を確認
炉内構造物（CRガイドチューブ，CRDインデックスチューブ）と推定される構造物を確認
その他，特定には至らなかったものの複数の構造物を確認（参考1-1～1-4を参照）
水面の揺らぎがRPV中央部だけでなく，外周部でも確認されたことから，RPV下鏡の中央部だけでなく外周部にも開口部が存在する可能性あり
ペデスタル地下階の作業員アクセス開口部は視認できなかったが，近傍に堆積物を確認（燃料デブリのペデスタル外への流出は否定できない）＜今後の対応＞
燃料デブリ取り出しを進める上では，「干渉物となる構造物の状態・位置」や「燃料デブリの性状・位置」から，取り出し装置および先端治具の設計や取り出し手順等を検討していくこととなる
今回のPCV内部調査で得られた情報を基に，上記の必要となる情報を整理し，引き続き燃料デブリ取り出しの検討を進めていく

12

補足3 ペデスタル上部で確認された水面の揺らぎ／構造物の推定位置
作業員アクセス開口部
180°
270°
水面の揺らぎ
水面の揺らぎCRDハウジング支持金具に溶融物が凝固

水面の揺らぎ
水面の揺らぎ

90°
0°

CRDレール

隣接するCRDフランジ面のレベルや間隔が異なっている
13

補足3

ペデスタル下部で確認された構造物の推定位置
作業員アクセス開口部
180°
円筒状の構造物

270°

塊状の堆積物

円筒状の構造物（CRガイドチューブと推定）

円筒状の構造物

塊状の堆積物90°

円筒状の構造物
0°

円筒状の構造物

CRDレール14補足3

確認された構造物と水面の揺らぎの推定位置
作業員アクセス開口部
180°
円筒状の構造物

270°

周囲より高い塊状の堆積物
水面の揺らぎ

円筒状の構造物（CRガイドチューブと推定）
水面の揺らぎ

CRDハウジング支持金具に溶融物が凝固

水面の揺らぎ
水面の揺らぎ

円筒状の構造物

周囲より高い塊状の堆積物
90°

円筒状の構造物
0°

水中ROV遊泳範囲
CRDレール

円筒状の構造物

隣接するCRDフランジ面のレベルや間隔が異なっている
15

参考1-1 その他確認された構造物
外観上の特徴落下物の右端部（赤枠内）に①スリットが確認できること，②ローラーのような形状が２箇所確認できることから制御棒落下速度リミッタの可能性がある一方で，制御棒落下速度リミッタの特徴的な構造である傘型形状部は堆積物に埋まり確認ができない
寸法推定
ソケットの半径 約3cm（設計値）を基準として，落下速度リミッタと想定している部分の半径を推定した結果，設計値 約12cmに対して推定値 約13cmと概ね一致
確認結果
最も特徴的な構造である傘型形状部が確認できなかったことから，特定には至らなかった
グレーチング

機器名

材質

融点

制御棒

ステンレス鋼約1450℃

落下速度リミッタ半径約13cm（推定値）

落下物

落下速度リミッタ半径約12cm（設計値）

制御棒 鳥瞰図
①スリット②ローラーのような形状③筒状の構造物（ソケット部と推定）②ローラー
制御棒落下速度リミッタ

堆積物

①スリット
＜カメラ向き：水平＞③ソケット

半径約3cm（設計値）

16

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
画像処理：東京電力ホールディングス㈱参考1-2 その他確認された構造物
外観上の特徴ペデスタル内下部において，上部タイプレート※のような構造物を確認※上部タイプレートは燃料の上部を固定しており，以下の燃料の構成部品の可能性がある
画像から上部タイプレートの持ち手と垂直部分の幅が概ね一致している
・9×9燃料（A型）
ように見えるが，一方向のみの確認のため断定はできない
・MOX燃料・燃料支持金具プラグ（通称：ダミー燃料）
寸法推定
寸法推定の基準となりうる構造物が無く，寸法推定は実施できなかった
確認結果
上部タイプレートの持ち手と垂直部分の幅が一致する場合，燃料支持金具プラグの可能性があるが，一方向のみの確認であり，幅が一致しているとは断定できず特定に至っていない
後方カメラ画像＜カメラ向き：水平＞
上部タイプレートのように見える構図物

不一致

一致

水中ROVケーブル

180°

約1cm

撮影エリア

270°

約２cm

約1cm

約1cm

幅が同一に見える

水中ROVスラスタ―カバー
機器名

材質

融点

燃料支持金具プラグ
上部タイプレートステンレス鋼（SCS13A）

約1450℃

90°0°

上部タイプレート
燃料支持金具プラグ

上部タイプレート
9×9燃料（A型）※※ MOX燃料の場合も当該部分の寸法については，9×9燃料（A型）と同じ

17

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

参考1-3 その他確認された構造物

円筒状の構造物（1/2）

外観上の特徴CRガイドチューブと類似する円筒状の構造物をペデスタル内の複数箇所で確認
寸法推定
寸法推定の基準となりうる構造物が無く，寸法推定は実施できなかった
確認結果
外観からCRガイドチューブと推定されるが，寸法推定はできず特定には至っていない

円筒状の構造物

180°
270°

円筒状の構造物

90°
0°＜カメラ向き：全て水平＞

18

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

参考1-3 その他確認された構造物

円筒状の構造物（2/2）

外観上の特徴CRガイドチューブと類似する円筒状の構造物をペデスタル内の複数箇所で確認
寸法推定
一部の円筒状の構造物については，寸法推定の基準となりうる構造物が無く，寸法推定は実施できなかった
確認結果
外観からCRガイドチューブと推定されるが，寸法推定ができなかった構造物については，特定には至っていない
円筒状の構造物（2本）＜P.3右下の画像と同一のもの＞

円筒状の構造物
180°
270°

寸法推定したCRガイドチューブ

90°

プラットフォーム旋回レール＜カメラ向き：下方＞

0°

堆積物に埋まる円筒状の構造物

堆積物＜カメラ向き：水平＞
19

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
画像処理：東京電力ホールディングス㈱参考1-4 その他確認された構造物

ケーブル

ペデスタル内壁270°付近で，ペデスタル内壁面にてケーブルが欠損している状況を確認
ペデスタル内に落下してきた高温の溶融物が付着したことにより，欠損したものと推定

ペデスタル
180°
270°

ペデスタル
内壁

プラットフォーム

90°

CRDレール

0°＜カメラ向き：水平～下方＞

プラットフォーム旋回レール
20

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

参考2-1 CRガイドチューブ・CRDインデックスチューブ
CRガイドチューブ
制御棒全引抜き状態では，CRガイドチューブに制御棒が格納されており，制御棒挿入時はCRガイドチューブに沿って炉心まで制御棒が挿入される
制御棒が全挿入状態では，制御棒の下部にあたるCRDインデックスチューブがCRガイドチューブ内に存在する
CRDインデックスチューブ
制御棒とは，インデックスチューブ上端のカップリングスパッドと呼ばれるカップリング機構で接続されている
制御棒を固定するためのノッチが刻まれており，制御棒を挿入した際にコレット・フィンガで固定する

制御棒（下部のみ）

CRガイドチューブ

コレット・フィンガ
CRDインデックスチューブ

原子炉圧力容器

炉心方向＝制御棒挿入方向
カップリングスパッド

CRDハウジング

制御棒駆動機構 断面図（上図は制御棒全引抜き状態）
21参考2-2 制御棒落下速度リミッタ
制御棒落下速度リミッタ
制御棒が落下する事故時に，当該部分が抵抗となり落下速度の上昇を緩和することで，急激な炉内の反応度変化を抑制する

傘型形状部

制御棒
落下方向
炉心方向
＝制御棒挿入方向
制御棒落下速度リミッタ

制御棒

鳥瞰図

22

参考2-3 燃料支持金具プラグ
役割

燃料支持金具プラグは，「制御棒ガイド」として，制御棒の挿入引き抜きの挿入路ガイドの役割として設置しているもの
装荷場所
燃料支持金具プラグは，炉心の外周部に12体装荷されている（左下図の炉心断面図の赤色部分が該当）
180°
180°

撮影エリア

270°

90°

270°

0°
90°

炉心断面図0°赤色部分：燃料支持金具プラグ装荷場所
23参考2-4 ペデスタル内の構造

プラットフォーム
フレーム
プラットフォーム
旋回レール
CRDレール

旋回レール
ブラケット

作業員アクセス開口部
24参考2-5 炉内構造物

原子炉圧力容器

制御棒

CRガイドチューブ
ペデスタル

CRDハウジング

25