E型/E4型 保安ガスメーター

スマート社会に貢献するガスメーター

お 客 様 とさら に 、つ な が り や すく
Uバス通 信 機 能 標 準 搭 載
性能や機能はもとより、使いやすさや安心 感という「お 客 様 視 点 の 品 質 」を考えた 、これからのスマート社会に貢献する先進 的なガスメーター“ S u S u M o シリーズ ”から誕生です。
シリーズ について「一歩先へお客様とともにすすむ」をコンセプトにS型保安ガスメーターからはじまったSuSuMo。もっと喜ばれる、もっと必要とされる存在になりたい。
そんな想いからSuSuMoをシリーズ化いたしました。

つながる
高速でパケット通信が可能なUバス通信機能を標準搭載しました。集中監視センターとの簡単・高速な接続が可能になります。

集中監視センター
基地局
広域無線

Uバスエア

広域無線端末警報器など

わかる
時間帯別/曜日別積算機能を新たに搭載。
従来の流量区分別積算機能に加え、時間帯別や曜日別のガス使用量が把握できるので、料金メニューの多様化が可能に。お客様サービスのさらなる向上につながります。
※流量区分別積算機能と時間帯別/曜日別積算機能は選択式です。

便利NFC外付型ユニットを接続すれば、NFC検針も可能。
簡易検針システム CaZassh（かざッシュ）との組み合わせで、スマホで簡単に検針できます。

NFC外付型ユニット

スマートフォン

軽い
1.5ℓ

重さ約1.3kgと従来のE型からさらに軽量化し、業界最軽量を実現。1.5リットルのペットボトルよりも軽く施工性や運搬性がさらに向上しました。

1.3kgの業界最軽量

見やすい
型式・メーター N oを本 体 へ のレー ザ ーマー キング 加 工としたことで、カウンター 表 示 部・メーター N o そ れぞ れがより見やすくなりました。

● 従来のEA25

簡単
本体に印刷されたＱＲコードでメーター情報を取得することができます。スマートフォンやタブレット端末で読み取ることで製造月や検満月、メーターNoを取得することができます。
読み取り画面例●

お客様とともに暮らしを変える、社会を変える通信機能の多様化
Nライン通信に加え、Uバス通信機能を標準搭載しました。
集中監視センターとの高速通信・複数の通信機器（警報器等）との簡単接続が可能になりました。また、パルス出力機能 ※ も搭載しているので、HEMSにも対応いたします。
※工場出荷時に設定の必要有
集中監視センター
基地局
広域無線

広域無線端末

Uバス

Uバスエア

警報器など

HEMS

Nラインセンター

NCU
エアコン

照明器具
HEMS

見える化

TV

公衆回線

エネルギー
事業者

Web
コミュニケーション

設備監視サービス
HEMS

Energycloud
ガスの見える化
E！SuSuMoに搭載されているロードサーベイ機能により48個の指針値を保存しておくことが可能です。
集中監視システムで取得したデータをクラウドデータベース経由で、お客様のタブレットやパソコンに情報を提供するサービス（見える化）を行うことが可能です。
サーバー

集中監視システムにより集めたデータを活用し、タブレット等でガス使用量を見える化することができます。

検針の 合理化
誤検針がなくなり検針時間も大幅に削減できます。
NFCによる検針では、読み取り端末をNFC外付型ユニットに当てるだけで検針値を取得することができます。
毎月決まった日時の検針値を記憶しているので検針日が遅れても同じ値が取得できます。

営業スタイルの変革
時間帯別/曜日別積算で料金メニューの多様化
流量区分別積算カウンターに加え、時間帯別/曜日別積算カウンターも搭載しました。3つのカウンターを流量区分別積算と時間帯別/曜日別積算を組み合わせることで、様々な料金メニューのご提案ができ、お客様へのサービス向上につなげることができます。

ファンヒーター

流量区分別
積算値1表示●土曜日●

時間帯別/曜日別積算値2表示

給湯器

流量区分別
積算値3表示●※流量区分別・時間帯別積算取得には、設定が必要です。

各部名称①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
セキュリティー表示⑰容器リセットスイッチ

LED表示

ガス警報器電源プラグ抜け警告表示

①

復帰ボタン

⑬⑭⑮⑯⑪⑫

テスト遮断スイッチ

接続する警報器によっては、表示できない場合があります。

口火登録の有無の表示②

自動設定機能の作動状態の表示
増加流量遮断の遮断区分表示③

使用時間遮断の設定値の表示

検満年月
型式名称

カウンター

④

遮断理由、警告理由などの表示⑤

ガスメーター内を流れている流量の表示⑥

圧力監視に関する表示⑦

外部機器2作動通報設定時の表示⑧

流量区分積算または時間曜日別積算を表示したとき⑨

プリペイ機能設定時の表示⑩

マグネット設定時の表示⑪

遮断弁の作動状況の表示⑫

指針値、マルチメニュー等の表示⑬

第2カウンター（遮断詳細等の表示）⑭

残量管理、容器リセット信号の受付に関する表示⑮

部分停止機能を設定した機能表示⑯

圧力値を表示したとき⑰

遮断、警告時に点滅表示※マイコンメーターE/E4のセキュリティー表示は、液晶（LCD）で表示されます。

お客様視点機能
再学習機能のスケジュール化が可能

遮断下限値
900ℓ/h

ガス使用量

ガス使用量予め再学習する年月日を設定することが可能に。
季節の変わり目に再学習することでガス使用量増加による遮断を防止。

遮断
夏

遮断下限値
900ℓ/h

冬遮断下限値を再学習

遮断を防止
夏

冬
予め再学習日を設定

学習学習「ガス消し忘れ」問い合わせに素早く対応可能
ガス流量の「有」・「無」の信号を電文で通信可能になりました。
今、ガスが流れているかがすぐにわかるので、集中監視センターへの「ガス消し忘れ」問い合わせに、スピーディにお答えできます。

通信

問い合せ
有消費者様

無

集中監視センター

有

無消費者様宅安全・安心機能
マルチメニュー表示で異常を早期発見
早期対処が可能

圧力式微少漏洩警告温度監視機能の追加

復帰ボタンを押すと、警告表示前に異常を検出した日数又は検出回数を液晶表示します。
（微少漏洩の場合は、30日以前に確認できます）● 電池電圧低下●流量式微少漏洩

圧 力に加え、温 度も測 定 可 能に。圧 力 式 微 少 漏 洩 警 告日数
表示時に温度上昇がなかった日数も合わせて表示します。
※BR表示時には、必ず漏れ検査を実施してください。

●圧力式微少漏洩●閉塞圧異常セキュリティー表示内容項目

遮
電池電圧低下警告・遮断

有電圧警報器検知遮断

断合計・増加流量遮断機能使用時間遮断

感震器作動遮断ガス警報器作動遮断

外部1作動遮断セキュリティー表示

40日後
機

能テスト遮断遮断異常警告センター遮断流量式微少漏洩警告

告機

能圧力式微少漏洩警告 調整圧力異常警告 閉塞圧力異常警告

点滅間隔4秒※LED表示は弁開操作で消灯します。
（最大24時間表示）
なお、流量式微少漏洩警告は、テスト遮断又は漏洩検査電文を受信した時、消灯します。
（但し、最大40日間表示）

復帰安全確認中遮断セキュリティー表示

セキュリティー表示

緊急遮断

警

復帰安全機能項目

項目

通信遮断機能セキュリティー表示

セキュリティー表示

圧力低下遮断断項目

項目

遮点滅間隔2秒間消灯

使用時間遮断の設定値
流量
区分
1-1
1-2
2-1
2-2
2-3
3
4
5
678
910
111213
13-1
13-2

E型
E4型
共通

E型
E4型

［熱量単位［MJ/h］］

ガス消費量
単位［kg/h］

流量単位［L/h］

制限時間［単位：分］
上限値

下限値
標準(*1)

0.8未満(0.017未満)

8.4未満

2.1未満(0.042未満)

21未満

6.3未満(0.126未満)

63未満

300

12.6未満(0.25未満)

125未満

240

20.9未満(0.42未満)

210未満

160

25.1未満(0.50未満)

250未満

160

29.3未満(0.58未満)

290未満

160

37.7未満(0.75未満)

375未満

160

50.2未満(1.00未満)

500未満

120

58.6未満(1.17未満)

585未満

100

71.2未満(1.42未満)

710未満

85

85.8未満(1.71未満)

855未満

70

100.5未満(2.00未満)

1,000未満60

117.2未満(2.33未満)

1,165未満50

146.5未満(2.92未満)

1,460未満146.5以上(2.92以上)

1,460以上

271.3未満（5.40未満）

2,700未満40

271.3以上（5.40以上）

2,700以上

15（＊1）標準 → 一般ガス消費者用（＊2）時間延長1 → 一般ガス消費者用+ストーブ保有

警報器未接続警報器接続

時間延長1(*2)

時間延長2(*3)

制限無し
720

720

720

720

720

720

390

60026052040(*4)→

E45,000L/h

5,000L/hE

3,400L/h

3,400L/h

遮断値

↑
無段階
↓↑
無段階
↓

下限値

900L/h2,600L/h

上限値

→

20210
180
150

160,120,90,60,30,15
但し、標準を超える
場合は標準を設定

120
100
4075
75
15

増加流量
拡張１20300（＊3）時間延長2 → 一般ガス消費者用+緩加熱貯湯式湯沸器保有（＊4）使用時間遮断の区分13の下限値は、増加流量遮断設定値が「L」の区分に設定されている場合は、下限値を40分に変更します。

合計流量
通常

160,120,90,60,30

400
250

4015

区分1-2固定
区分2固定
下限値以下固定720,300,180,120,60,30

制限無し

合計・増加流量遮断の設定値
範囲

4-5号湯沸器
長時間対策
区分制限値

範囲

通常→

拡張１

E44,000L/h

4,000L/h

E2,500L/h

2,500L/h

遮断値↑無段階↓↑無段階↓

下限値

900L/h上限値→

2,100L/h

仕様

外形寸法図
式

EA25MT-2-ULS

EA4MT-2-ULS

使用最大流量（m３/h）

2.54.0EA25MT-2-XLS

EA4MT-2-XLS

2.54.0±4

許容最大圧力（kPa）

10116.5174（90もしくは130）

M36×2

74.7

41.8

9999.9999

最大指示量（m３）0.1

最小指示量（L）
中心距離（mm）

90130

ガス流入方向

左入り

口金ネジ径

M36×2

配管径

15A又は20A（接続金具による）自動設定機能学習機能による無段階自動設定

セキュリティー機能

遮断機能

合計・増加流量遮断、使用時間遮断（グルメ対応）、復帰安全確認中遮断、テスト遮断、感震器作動遮断、圧力低下遮断、ガス警報器作動遮断、外部1作動遮断、電池電圧低下遮断、有電圧警報器検知遮断、異常検知遮断

警告機能

流量式微少漏洩警告、電池電圧低下警告、遮断異常警告、圧力式微少漏洩警告、調整圧力異常警告、閉塞圧力異常警告

表示機能（単位：mm）

2.3～3.3

常用使用圧力（kPa）

口金仕様

ガスメーター部

使用公差（％）

E/E4 共通

135型

遮断表示、警告表示、遮断区分、自動設定表示等

LCD

遮断表示、
流量式微少漏洩警告、遮断異常警告

LED

拡張1および拡張2、グルメ対応、4･5号湯沸器長時間対策、警報器未接続検知（停止）、口火登録、弁開スイッチ誤操作防止、ガス警報器メーター出力（アンサー信号）

復帰安全確認
パルス出力（機能ありの場合）

入出力部

通信機能（標準搭載）

メーター側 センター側

マイコン制御部

その他の機能周辺機器（ガス警報器）
ガス漏れを検知すると５つの音声でお知らせするタイプ（ A P H - 3 2 S V ）、ブ ザ ー でお 知らせ するタイプ（APH-31SD）などを揃えています。

流量検知式（17秒間監視）
2線オープンドレイン出力相当

自動検針

電圧：24V

電流：10mA

検針データ（電文出力）

セキュリティー
情報遮断、警告、使用時間遮断予告、遮断弁復帰等の発呼、遮断詳細データ、微少漏洩タイマー、テスト発呼等

残量管理情報残量管理警告1・2・3、容器リセット発呼、リセット要求

自動設定の部分停止機能、圧力監視の部分停止機能、口火登録、設定（センターローディング） 外部1作動の接続器の区別、外部2作動通報のパターン指定等
制御

センター遮断、センター緊急遮断、センター開、復帰許可

回線数

4回線（通信（Nライン、Uバス）、ガス警報器、外部1 or 外部2）

信号形態

通信（Nライン、Uバス）
ガス警報器、外部1、外部2：無電圧接点

接続方式

LPガス警報器

LPガス警報器

LPガス警報器（連動型・音声式）（連動型・ブザー式）（連動型・音声式）

型式：AG58

型式：APH-31SD型式：APH-32SV

端子台方式

電源

リチウム電池使用温度範囲-30℃～60℃（寒冷地仕様を標準品とします）
アイボリー（マンセル5Y 7.5／1相当）

標準塗装色

1.3

質量（kg）

LPガス警報器

不完全燃焼警報器

型式：XH-610G

型式：XH-453（検知部分離型）（CO警報器）

ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。
安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくために、※ Excel・Accessは、米国Microsoft社の登録商標です。

当カタログの仕様は、2018年9月現在のものです。

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

お問い合わせは、お客さまセンターへ＊平日９：００～１８：００までの受付です。

固定電話から 0800-888-9909

携帯電話から 0５６４-64-2110

札 幌 支 店 TEL（011） 642ｰ9500
釧 路 営 業 所 TEL（0154） 23ｰ7859
仙 台 支 店 TEL（022） 258ｰ1181
青 森 営 業 所 TEL（017） 742ｰ6771
盛 岡 営 業 所 TEL（019） 646ｰ8836
秋 田 出 張 所 TEL（018） 865ｰ1017
東 京 支 店 TEL（03） 5323ｰ5356
千 葉 営 業 所 TEL（03） 5658ｰ1320
大 宮 営 業 所 TEL（048） 668ｰ0131
茨 城 出 張 所 TEL（029） 353ｰ8541
新 潟 出 張 所 TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店 TEL（052） 661ｰ5855
金 沢 営 業 所 TEL（076） 252ｰ1942
静 岡 営 業 所 TEL（054） 237ｰ7168
長 野 出 張 所 TEL（026） 254ｰ5677
大 阪 支 店 TEL（06） 6305ｰ9053
広 島 営 業 所 TEL（082） 292ｰ8289
高 松 営 業 所 TEL（087） 851ｰ6664
岡 山 営 業 所 TEL（086） 207ｰ6828
福 岡 支 店 TEL（092） 534ｰ2050
鹿 児 島 営 業 所 TEL（099） 254ｰ7877
宮 崎 出 張 所 TEL（0985） 24ｰ2279
沖 縄 出 張 所 TEL（098） 860ｰ9792
国 際 営 業 部 TEL（052） 661ｰ5150

お願い

性 能 改 善 の た め 予 告 なく製 品 仕 様 を 変 更 することが ありま すの で ご 了 承 くだ さ い 。な お 古 く な った カ タ ロ グ・資 料 な ど は
新 版 を ご 請 求 い た だくか 、当 社 ま で お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。

更新No.

1.1

GK-ESUSUMO-040SY