FEUILLE DE PRODUIT

B4T
La demande en réfrigérants naturels tels que le CO2 augmenteégalement pour les faibles puissances. Pour des applications au CO2transcritique nécessitant des pressions approchant 140 bar, le B4TU se
présente comme un choix évident. Le B4TU est optimisé pour despuissances de refroidissement de gaz faibles (jusqu'à 30 kW en tant que
refroidisseur de gaz). Sa compacité et sa légèreté le rendent adapté aux
applications de la chaîne du froid (condenseur dans un circuit d'eaufermé, économiseur et condenseur dans les unités de condensation,
récupération de chaleur) et aux pompes à chaleur (évaporateurs,refroidisseurs de gaz, échangeurs thermiques à aspiration de gaz).
Spécifications de baseNombre de plaques max. (NoP)100

Débit volumétrique max.

1,2 m³/h (5.28 gpm)

Volume du canal

0.0093/0.0093 dm³ (0.0003/0.0003 ft³)

Matières

Plaques en acier inoxydable 304, brasage cuivre

Poids sans les connexions

0.82+(0.04*NoP) kg
1.81+(0.088*NoP) lb

Taille la taille des Particules (mm)0,4Les dimensions standard#MMINA

194.507.66

B

76.90

3.03

C

154

6.06

D

40

1.57

F

8,00+1,06*(NoP)

0.31+0.04*(NoP)

G40.16

R180.71E_1

200.79www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Connexions disponibles*Pour obtenir d’autres informations, incluant les dimensions spécifi ques et les diff érents types de raccords, veuillez contacter votre représentant SWEP.

PED pression / température

Le concept d'un BPHE
L'échangeur thermique à plaques brasées (BPHE) est un ensemble deplaques de circulation ondulées avec un matériau de remplissage entre
chaque plaque. Pendant le brasage sous vide, le matériau de remplissage
forme un joint de brasage à chaque point de contact entre les plaques,créant ainsi une circulation complexe. Le BPHE permet de rapprocher des fluides de températures diff érentes, séparés par des plaques de circulation
permettant de transférer la chaleur d'un milieu à un autre de manière trèseffi cace. Le concept est semblable à d'autres technologies de plaques etcalandre, mais sans les joints et les pièces de calandre.

Homologations par un tierspression / température

Les BPHE de SWEP sont généralement homologués par les organismesd'homologation ci-dessous : Europe, Directive équipements sous pression(DESP) Amérique, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japon, Kouatsu-Gas
Hoan Kyoukai (KHK) SWEP détient également l'homologation d'un grandnombre d'autres organismes d'homologation. Pour les informations relatives
à l'homologation d'un produit en particulier, veuillez contacter votre
représentant local SWEP. SWEP se réserve le droit d'apporter des modifi
cations sans préavis.

Logiciel de calcul SSP
Grâce au logiciel SSP (SWEP Software Package) de SWEP, vous pouvez
réaliser vos calculs d'échange thermique avancés et choisir la solution deproduit la mieux adaptée à votre application. Il est également facile dechoisir les connexions et de générer les plans du produit complet. Si vous
avez besoin de conseil, ou si vous souhaitez discuter des diff érentessolutions de produit, SWEP est à votre disposition pour vous off rir tout leservice et le soutien dont vous avez besoin.

Limitation de responsabilité par rapport au matériel
Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies debonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en cequi concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Lesinformations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent
par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pourleurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que les
propriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux
sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent à
la corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.

.www.swep.net | Product No. 100000080, B4TM/1P-NC-U | This PDF was generated 2024.09.27