PRODUKTBLATT

B285
Die Nachfrage nach natürlichen Kältemitteln wie CO2 steigt
kontinuierlich. Bei Druckanforderungen für transkritische CO2Anwendungen von bis zu 140 bar ist der B285H daher die erste Wahl. Mit
einer Durchflusskapazität von mehr als 50 m3/h ist er für hohe
Wärmelasten optimiert (bis zu 550 kW als Gaskühler). Der kompakte unddennoch leichte B285 eignet sich für Kühlkettenanwendungen wie z. B. inHypermärkten, Supermärkten und bei der Wärmerückgewinnung. Er lässt
sich außerdem für verschiedene Wärmepumpenanwendungen einsetzen.
Spezifikation
Max. Anzahl an Platten (NoP)

126

Max. Volumenstrom

48,8 m³/h (214.86 gpm)

Kanalvolumen

0.157/0.161 dm³ (0.0055/0.0057 ft³)

Materialien

Platten aus AISI 316/316L Edelstahl, Kupferlot

Gewicht ohne Anschlüsse

17.30+(0.75*NoP) kg
38.14+(1.653*NoP) lb

Maximale Partikelgröße (mm)0,8Standardabmessungen
#MMIN

A

527.1020.75

B245.10

9.65

C454

17.87

D

164

6.46

F

18,00+2,15*(NoP)

0.71+0.08*(NoP)

G00H440

17.32

J6

0.24

K

35.60

1.4

N

43.50

1.71

R35

1.38

E_1451.77

www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27

Verfügbare Anschlüsse

Gewinde ultra hoch,zugelassen

Lötanschluss

Schweißanschluss*Spezifische Abmessungen und weitere Informationen über andere Anschlussarten erhalten Sie von Ihrem SWEP-Handelsvertreter.

PED Druck / Temperatur

Das Konzept
Gelötete Plattenwärmeübertrager bestehen aus vorderer und hinterer
Druckplatte mit dazwischenliegenden, speziell geprägten Kanalplatten.
Beim Lötprozess im Vakuumofen verbindet das Lotmaterial die einzelnen
Platten an ihren Kontaktpunkten und dichtet die Kanäle ab. Die dabei
entstandenen, komplexen Kanalstrukturen erzeugen eine turbulente
Strömung, die die Selbstreinigung fördert und einen hoch effizienten
Wärmeübergang ermöglicht. Zusätzlich sorgen geringe Wandstärken undAbstände der Kanalplatten für weitere Effizienz – kombiniert mit geringem
Gewicht, hoher Druckbeständigkeit und Kompaktheit. Die modulareBauweise und der flexible Aufbau von gelöteten Plattenwärmeübertragern
ermöglicht es, unterschiedliche Anforderungen an die Übertragungsleistung,die Volumenströme und den maximalen Druckverlust optimal zu erfüllen.

Zulassungen von Drittparteien
BPHEs von SWEP werden ganz allgemein von den folgenden Zertifi
zierungsgesellschaften abgenommen: Europa, Druckgeräterichtlinie (DGRL)
Amerika, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan
Kyoukai (KHK) Darüber hinaus verfügt SWEP über Zulassungen von einer
Vielzahl weiterer Zertifi zierungsgesellschaften. Für Zertifi
zierungsinformationen bezüglich eines bestimmten Produktes wenden Sie
sich bitte an Ihren SWEP Vertreter vor Ort. SWEP behält sich das Recht vor,Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

SSP Berechnungssoftware
Mit dem eigens entwickelten SSP von SWEP, dem SWEP Software Package,können Sie von nun an komplexe Berechnungen der Wärmeübertragung
selbst anstellen und die Produktlösung auswählen, die sich für Ihre
Anwendung am besten eignet. Ebenso mühelos können Sie die jeweiligen
Anschlüsse auswählen und Skizzen des vollständigen Produkts anfertigen.
Falls Sie Beratung suchen oder verschiedene Produktlösungen besprechenmöchten, bietet Ihnen SWEP den gesamten Service und Support, den Siebrauchen.

Haftungsausschluss für Material
Die Informationen und Empfehlungen bezüglich der Produkte werden ingutem Glauben vorgelegt. Trotz allem kann SWEP keinerlei
Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Vollständigkeit und derRichtigkeit dieser Informationen aussprechen. Diese Informationen werden
zu der Bedingung bereitgestellt, dass die Käufer ihre eigenen
Entscheidungen bezüglich der Eignung der Produkte für die jeweiligen
Anwendungen treff en. Dabei ist von den Käufern zu beachten, dass dieEigenschaften der Produkte sowohl anwendungs-, als auchmaterialabhängig sind und dass auch Produkte mit Edelstahl unter
ungünstigen Bedingungen Korrosion erleiden können.

.www.swep.net | Product No. 100000929, B285H/1P-SC-U | This PDF was generated 2024.09.27