U t o p i a n

R a d i e n t

L a n dからだにやさしい床暖房

うらら

URaLa : Utopian Radiant Land
「光り輝く大地を」それが私たちの願い

富士環境システム株式会社

1

私たち富 士 環 境システムがお届けしたいのは、単に床暖房の装置ではありません。床暖房という手段を通じて、お客 様の快 適な暮らしに貢 献すること。それが私たちの目的であり、唯一の使命だと考えています。

では、「 快 適さ」とは一 体なんでしょうか？心地よい空間？いいえ。それだ
けではありません。お客さまの環境への気づかいが、床暖房を通じて具象化され、そこから真の安らぎを感じていただくこと。それが本当の快適さです。

2だからこそ、私たちはお客さまの室内空間だけでなく、地球環境にも最大限の配慮を心がけています。環境にやさしい素 材 選び、省 エネ、資 源リサイク
ル、
さらに 30 年、50 年というロングラ
イフの製品づくりに取り組んでいます。

かけがえのない生命のぬくもり。それこそが私たちが大切にしたいものであり、真の快適さの源です。この広い意味での快適さにおいて、ただ一人でもご満足いただけないお客さまがいてはならない。私たちはそう信じています。

低温水式床暖房「うらら」「うららⅡ」の特長
赤ちゃんやお年寄りも安心して使えます。
部屋の中央部に広さの 7 割ほどのに床暖房パネルを敷いて、65℃以上の温水を循環させるのが一般的な床暖房の方法です。敷き込み率を低くすると、高い温度の
温 水を流さない限り、暖 房 感を得ることはできません。
65℃以上の高い温水を流す床暖房では、座っているとお尻が熱くなり、長く居ると息苦しくなる場合もあります。
また、長い間おなじところが床に触れていると、日焼けをしたような低温のやけどの心配もあります。「うらら」「うららⅡ」で循環させる温水の温度は 40℃から 60℃です。できるだけ部屋のすみずみの床も温めるようにして、床の温度を 28℃前後にする提案をしています。このようにしますと、足の裏やお尻が熱くなるようなことはありません。直接そこに横になっていても床と触れているところの
温度は 30℃ほどにしかなりませんので、肌が赤くなる低温のやけどの心配もありません。
「うらら」「うららⅡ」は赤ちゃんやお年寄りにも安心して使える床暖房です。

放熱する効率を高めました。

3

発泡スチロール断熱材の中にポリエチレン管を埋め込みその上にアルミ箔を貼った放熱パ
ネルが一般的な床暖房ですが、「うらら」「うららⅡ」は銅管に銅板やアルミ板の放熱パネルを採用しています。銅やアルミ板はポリエチレンの 1000 倍ほどの熱伝導率がありますので、お風呂のお湯のような低い温水でも効率よく放熱させることができます。40℃の温水を流してもアルミ
箔とポリエチレン管を組み合わせた放熱パネルよりも 15％ほど放熱する効果にすぐれています。

耐久性にこだわりました。
プラスチックは軟らかく曲げやすくする薬剤や、硬くなっていくのを遅くする薬剤が添加されています。しかし、
これらの薬剤は時間とともに少しずつ蒸発していき、硬くてもろくなっていきます。庭の散水ホースが次第に固くなっていくのを見ればわかります。床暖房に使用されている
ポリエチレン管も例外ではありません。
銅管の水漏れは何年たっても修理をすることができますが、硬くなりひび割れしたポリエチレ
ンは床暖房パネル全体を取り替える以外に方法はありません。床暖房を体験された方が床暖房を入れ替えるときに重視されるのは「耐久性」と「修理のしやすさ」です。
「うらら」「うららⅡ」は、耐久面で信頼性のある「銅」にこだわり、配管の部品にいたるまで百年を想定した劣化試験を行い、耐久性を確かめております。

有害な化学物質を徹底して少なくしました。
パルプ積層断熱材は、
もともと高原キャベツの出荷用に開発されたダンボールを応用した断熱材ですから、食品の安全基準にも適合しています。さらに安全性の高い耐水性のある「でん粉
のり」などをこの断熱材を造るために開発しました。

長くご愛用いただくために。
住宅の寿命は、
日本の場合 30 年で米国の 55 年、英国の 77 年と比較しても著しく短いのが現状です。
「うらら」は長くご愛用いただくために、創業したときから、設計図書や施工内容、修理履歴を大切に保管し、見守っています。
「うらら」を安心して長くご使用いただく為に、平成 5 年にこの情報管理システムを確立しております。

ヒートポンプと相性がピッタリです。
ヒートポンプは同じ電気量を使っても、電気ヒーターの 4 倍以上も加温する能力を持っています。40℃から 60℃の温水を使用するのが、いちばん効率的なヒートポンプを利用した床暖
房です。
「うらら」
「うららⅡ」はヒートポンプに相性のよい床暖房です。
無垢の床材も使用できます。
無垢の床材を使用できるというのが「うらら」「うららⅡ」が採用される最も大きな理由です。他の床暖房ではムリだといわれた床材でも、床の温度を低くおさえた「うらら」「うららⅡ」なら使用できます。サンプルを送っていただければ、床暖房に適合した床材かを調べる試験を無料で行っています．[ 詳しくは「富士環境システム」ホームページから「床暖房施工手順」のページの下に有る「床暖房適合試験のお申し込みはこちら」
をご覧下さい。]
資源を繰り返して使える工夫をしました。
資源を回収するときの価値を高めるために、床暖房の配管も放熱パネルも「銅」
を使用しています。接続する箇所も専用の工具で圧着し、鉛などの不純物が混入しない工法を開発しました。
自然環境に負荷を与えない断熱材も新たに開発しました。蜂の巣をヒントに開発したパルプ
積層断熱材です。この断熱材の原料は古紙ですが、再び古紙として回収することができるようにしました。パルプ積層断熱材はグラスウールに比べてはるかに耐水性にすぐれていることです。グラスウールなら 30 分で結露をはじめるような厳しい試験条件の中でも、24 時間を経過しても結露をしませんでした。結露につよい断熱材だから床下にも安心して使用することができます。また、資源として回収しやすくするために断熱材と放熱パネルとを接着していません。

4

専門家として最適な床暖房を提案します。
床暖房の良さは、いくら言葉で説明しても理解していた
だくことはできません。体験にまさる説得力はありません
が、十 人に七 人までが、知 人や建 築 家、工 務 店のすすめ
で、床暖房の中から “ うららシリーズ ” を選んでいただいております。
お客様からは、冷え性が気にならなくなった。ぐっすり
眠れるようになった。子どものぜんそくがよくなった。生け花も長持ちするようになった。
「 床暖房の必要はない」とガンコだった主人が家族の中でいちばん気に入っている。
などの声も多く寄せられます。反対に、床暖房を入れて失敗したという声は聞いたことがありません。私たちは、お客様のご希望に耳を傾け、専門家として最適な床暖房を提案いたします。

5

うらら

軸組
（在来）
工法用

軸組（在来）工法に対応するよう開発されたシステムです。300〜303 ミリピッチに配置された根太間に専用の断熱材を落し込み、その上に Z 型パネルを並べ根太にタッカーで固定します。その後、上にフローリング工事となります。
根太間に断熱材とパネルを入れますので、基本的には床暖房工事によって大工工事に負担をかけるようなことはありません。
（工事区分は断面図を参照してください）
フローリング・畳仕上げの場合の断面図

24mm

300〜303mm（本畳の場合）畳（建築工事）（フローリングの場合）
フローリング材（建築工事）

粗板（建築工事）

下地材（建築工事）

根 太

40 ミリ断熱材（床暖房工事）

根 太

大引
根太上面からフローリング上面まで 24 ミリ〜（下地材のない場合は 15 ミリ〜）
根太上面から畳上面まで 72 ミリ〜

うららⅡ 2 4工法・パネル工法・リフォーム用
床の下地が強度を持たせる構造体となっている 2 4 工法やパネル工法、あるいは床をはがさずに行うリフォームに対応して開発されたシステムです。施工手順は、下地材または既存の床の上に「置き根太」を止め、それにそって専用のパルプ積層断熱材を並べ、その上に Z 型パネル（S タイプ）を敷き、タッカーで置き根太に固定します。その後フローリングを貼ります。“ うらら ” の場合のように根太間に落し込むことができませんので、天井高をできるだけ確保するため、断熱材と Z 型パネルを合わせた厚みを 15 ミリと薄くしてあります。ただし、置き根太の厚みは 18 ミリ必要です。
フローリング材の厚みを 15 ミリとしますと全体の厚みは 33 ミリとなります。
（工事区分は断面図を参照してください）
フローリングの場合の断面図
300〜303mm
33mm〜

Z 型パネル
フローリング材（建築工事）

置き根太

構造用合版または既存の床構造用合版（既存の床）上面からフローリング上面まで 33 ミリ〜

15 ミリパルプ積層断熱材（床暖房工事）

うらら 石・タイル仕様 タイルやテラコッタ、大理石張り用
タイルやテラコッタ、大理石張りなどに対応して開発されたシステムです。
コンクリートスラブの上に専用の断熱材（炭化コルク）を並べ、その上に Z型パネルを置きます。さらにそのうえを電触事故防止のための絶縁シートで覆います。その後ひび割れを防止するためのワイヤメッシュをのせモルタルを流し込み、タイルや石などを張って仕上げます。床面の耐荷重は 10トン / ㎡です。スラブ上から仕上げ上面までの厚みは 85〜100 ミリとなります。
（工事区分は断面図を参照してください）
タイル・石上げの場合の断面図
300mm

25 ミリ炭化コルク断熱材（ 床暖房工事）

80~100mm

タイルまたは石（建築工事）
保護モルタル（建築工事）

ワイヤメッシュ（建築工事）
絶縁シート（塩ビ製品
ではありません。
）（床暖房工事）

コンクリートスラブ

Ｚ型パネル（床暖房工事）スラブ上面からタイル・石の上面まで 80 ミリ〜

6

7“ うららシリーズ ” のすみずみにまで、地球環境への配慮を徹底しています。
室内環境をよくするために、自然環境に悪影響をおよぼしてはならない。私たちはそんな製品づくりにおける地球規模での課題に真っ
向から真剣に取り組んでいます。日本には昭和の時代まで「ゴミ」という概念はありませんでした。大都市周辺の農家は糞尿や台所の残り物を買い取り、農作物を育てるための肥料として活用し、その農作物を都市の生活者に提供しました。さらにカマドの灰さえも土質改良剤として流通していました。このように、すべてがうまく循環していたのです。私たちは、
この先人の知恵に学び、床暖房システムを構成する部品を選ぶにあたって次の基準を設けています。
１．耐久性があること。
２．資源回収が可能なこと。しかもスクラップバリュー（回収価値）が高いこと。
３．有害物質を出さないこと。
４．土に戻せる素材であること。
私たちの使う床暖房部品のどれもが、この基準に基づいて開発したオリジナル部品なのです。

Z型パネル（床暖房パネル）
温水（不凍液）を通すパイプと放熱板が一体成形されたパネルで、素材は銅です。一般的な温水式床暖房は図１のような形状をしていますが、“ うらら ” は図２のとおり放熱板と温水パイプが 360 密着しているため、素早く放熱板に熱を伝えることができます。しかもプレス加工で成形しており、ハンダや銀ロウなどの接着剤は一切使用していません。
これも不純物の混入を避け、スクラップバリューを高める独自の工夫です。
＜特許番号第 2546968 号＞
図 3 一般的な温水式放熱板の構造

図 4 一般的な温水式放熱板の構造
放熱板

放熱板
温水管

温水管を包み込んだ
放熱板の集熱部
純度 99.999％の銅板を使用。
これもスクラップバリューを高める工夫です。

温水管

フレキシブルパイプ
パネルとパネルとを連結する部品で、素材は銅です。この部品には銅管の熱膨張や地震のときの歪みを吸収する役割があります。また、スパイラル加工されていますので曲げ加工をしても断面が変型しませんので、温水をスムーズに流すことができます。

CUジョイント
パネルとフレキシブルパイプをつなぐ部品で、素材は銅です。接続は専用プレス工具で行い、ハンダ等は使用していません。この部品は、20 年間の品質保証付きで特注させています。また、抜群の強度も確保し、引っ張り試験で 450kg ／ f、水圧試験で 110kgf ／ c ㎡に合格しています。

パルプ積層断熱材
この断熱材の素材は古紙です。断面は蜂の巣のような構造になっており、空気が対流することはありません。接着剤にはでん粉ノリを使用。
銅パネルの抗菌効果と床暖房による乾燥で白蟻やダニが寄りつかず、施工の際に防虫剤は使用しません。この断熱材は再度古紙としてリサイクルすることもできます。
＜特許申請番号 2000-196756 号＞
断熱材の環境評価
形 状
原 料
製品投入エネルギー量(Kw/m3)

添加物
リサイクル製品
熱伝導率(Kcal/mk)
透湿抵抗係数(μ)
防火性
ホルムアルデヒド
ハロゲン化合物
発ガン性評価リサイクルの方法
施工・処分時の評価

パルプ積層

炭化コルク

硬質ポリウレタン

ポリスチレン

グラスウール

ボード
古紙
100
接着剤（でん粉のり）
yes
0.051
3-5
可燃
no
no
問題なし
マテリアルリサイクル

ボード
コルク
80
no
no
0.042
3
可燃
no
no
問題なし
サーマルリサイクル

ボード
ポリイソシアネート
1500
発泡材（フロン）
no0.025
30-100
特殊可燃物
no
no
問題なし
サーマルリサイクル

ボード
ポリスチレン樹脂
700
発泡材（フロン）
no0.044
20-180
特殊可燃物
no
no
問題なし
サーマルリサイクルマット
けい砂、石灰、ソーダ
400〜700
バインダー材（熱硬化樹脂）
yes
0.055
1
不燃
yes
no
基準値以下
現在不可

●再資源として回収●環境負荷は少ない●土壌改良材に再利用●環境負荷は少ない●断熱材として最も優れているが焼却処分
時微量の塩素ガス発生●温暖化係数は高い●環境負荷は多い●断熱材として安価で優れているが焼却処分
時一酸化炭素を発生●温暖化係数は高い●環境負荷は多い

自治省消防庁消防研究所資料第10号、
ひと環境計画レポート”NO7・8、産業環境ビジョン（通産省編集）、
弊社実験データから編集
マテリアルリサイクル：同じ製品の原料として回収、サーマルリサイクル：熱・電気エネルギーとして回収●施工時のミクロ
ダストが問題●管理型処分場に廃棄●環境負荷は多い8

Q1 床暖房だけで真冬でも平気ですか？補助暖房が必要ですか？
A1 補助暖房の必要はありません。
“ うらら ” は、
マイナス 15℃になる寒冷地でも十分暖まります。
ファンヒーターやエアコンなどの補助暖房の必要はありません。

Q2 広い吹き抜けがあるんですが暖まりますか？
A2 床面から放射される遠赤外線は空気を暖めることなく通過し、壁や天井に反射し人のからだに当たったところで熱にかわります。ですから広い吹き抜け空間の部屋でも十分に暖まります。

Q3 地球の温暖化に荷担したくありません。
A3 ヒートポンプ床暖房、エコキュート床暖房なら炭酸ガスの排出はありません。維持費も石油よりも安くなります。[ 詳しくは「富士環境システム」
ホームページ「床暖房の種類とコスト」
をごらん下さい ]吹き抜けの部屋では、対流式であるエアコンの欠点が出ます。
暖かい空気は上に溜まりますから顔は火照るのに足下がなか
なか暖まらないといった状態が生まれます。

9

Q4 温度が上がるので床材の反りや歪みが心配です。
ムク材は使えますか？
A4 木は 60℃を超えると大きく歪みはじめます。木は直射日光の 50℃

は体験していますが 60℃以上という温度を自然界で体験することはないからです。60℃以上の温度帯は木の復元力を超えた温度帯なのです。一般的な床暖房温水管は直径 8 ミリほどですが、“ うらら ” で 16 ミリ、“ うららⅡ” で 13 ミリと温水管を太くし、同じ流速なら温水温度が低くてもより多くの熱量を運べる工夫がしてあります。その理由のひとつは、木の持っている復元力を活かすためです。厚み 15 ミリ、幅 120 ミリのムク板を 50〜55℃に加温すると、クリやナラなどの硬い材質のものはあまり変化しませんが、パインなどの柔らかい材質のものは 2 ミリ程収縮します。しかし、床暖房を止めて半月ほ
どすると元に戻ります。“ うらら ” は、木の調湿作用と復元力を大切にしています。

Q5 おばあちゃんの部屋にはぜひ入れてあげたいんです。畳の部屋にはムリですか？
A5 裏面に防水シートの張っていない本畳（芯材に炭化コルクやポリスチレンボードを使用してないワラ床畳）であれ
ば床暖房をすることができます。立ち上がりに２時間（フローリングの場合は 20 分ほど）かかりますが、寝室やお年寄りのお部屋などに多く施工され好評です。床暖房を入れるとダニがわかず、梅雨どきに畳の湿度をとばすこともできます。

Q6 エアコンの風やハウスダストに弱いんです。体にいい暖房ですか？
A6 森林浴が健康によいといわれる理由は、樹木がつくりだす酸素がマイナスイ

押入れの中も床暖房しますとふとんをしまっておくだけでいつもふとんは、ふかふかになっています。

オンに充ちているからです。マイナスイオンはからだをアルカリ性に保ち、血行をよくし肩凝りなどを防止する効果があります。ところがエアコンやファン
ヒーターの熱交換機はマイナスイオンを吸着し、空気をプラスイオンに変えてしまいます。それがからだを酸性に変え、倦怠感や冷え性の原因になるとい
われています。“ うらら ” は空気の質を変えませんし、ホコリを立てません。

Q7 床暖房の設計のコツってありますか？
A7 床暖房を快適にするコツは、できるだけ部屋のすみずみまで床暖房をして、床の表面温度を低く抑えることにあります。床暖房面積を少なくすると床暖房部分の温度を高くしなければならず、
床暖房本来の快適さがそこなわれます。そればかりか同じ室内で大きな温度差のある床になってしまいますので、床暖房のしていない床がさらに冷たく感じ、とても不快になります。“ うらら ” は敷き込み率を上げるため、床の表面温度も 24〜28℃で十分な快適感を得ることができますし、直接お休みになっても低温やけどの心配もありません。また、健康的なからだの放熱ができるよう室内温度を 17℃〜20℃に設定しています。

Q8 家が変型の円い部屋です。しかも狭い部屋なんですが、大丈夫ですか？
A8 Ｚ型パネルは長さも８サイズと豊富。しかも現場の寸法に合わせてカットすることができるので、どんな変形した間取りでも隅々まで敷き込むことができます。

Q9 ピアノや重い家具を置きたいんですがだいじょうぶですか？
A9 “ うらら ” は根太間工法ですので、直接床の荷重が温水パイプにかかることはありません。また、
石やタイル張りの場合も断熱材の耐荷重は 10 トン / ㎡ですので、ピアノや重い家具を乗せても床暖房が故障することはありません。しかも低温水式ですから、家具と床が密着していても、そこの温度が 35℃ぐらいまでしか上昇しませんのでピアノや家具、電気製品をいためることはありません。あるピアニストの方の場合、床暖房を入れてある部屋に置いたピアノの調律期間が延びたという例もあります。

Q10 私の所は雪が多い地方です。冬場のジメジメが気になります。
A10 雪国の場合、玄関に床暖房を入れておくと、カラッとさせることができると好評です。また、浴室は黒カビの発生しやすい所ですが、床暖房を入れておくとそれを予防することができます。

Q11 施工後見えない所だから耐久性が心配です。
かそA11 プラスチック本来の特性は、硬くてもろいものです。それを柔らかく弾力性を持たせるため、さまざまな可塑材
や酸化防止材が添加されています。その多くの物資が環境ホルモンであることが解ってきました。道端に放置され温室用のビニールがもろくなっているのは添加物が抜けて、
プラスチック本来の姿に戻ったからです。
床暖房にもプラスチックの温水管が多く使われていますが、同じようなことが起きるのではないかと考えられています。しかし、エジプトでは銅管は、4,700 年も前から配水管として使用されており、日本でも銅器がしばしば古墳から出土することでも分かるように、銅の粘り強さや耐腐触力は時間とともに変化することはありません。

Q12 環境問題が気になります。地球破壊に加担したくないので。
A12 一般的な床暖房パネルは、断熱材とパネルが接着されています。しかもパイプには架橋ポリエチレン、放熱部はアルミ箔など複数の素材が接着剤で一体化されています。“ うらら ” のパネルは銅製ですし、断熱材と接着されていないため、簡単に素材ごとに分別することができます。しかも回収される銅は高いスクラップバリュー（回収価値）をもっています。 また、断熱材についてもパルプ積層断熱材は古紙として回収できます。

製造時の管種別CO2排出量とエネルギー投入量（外形16mmのパイプの場合）
管種

配管用炭素鋼鋼管
塩化ビニールライニング鋼管
ステンレス鋼管
架橋ポリエチレン管
銅管（M管）

単位長さ当たりの 単位長さ当たりのco2排出量 投入エネルギー量[kW/m][kg-C/m]
1.17
4.6
0.87
4.6
0.49
2.7
0.95
2.5
0.39
1.3

銅管は製造時のエネルギー投入量、炭酸ガス発生量ともに少ない

10

床暖房計画のポイント:は床暖房部分です。

広い窓がある場合は、足元に冷たい空気が流れ込まないように、できるだけ窓づらま
で計画しましょう。

愛犬がいる場合には、愛犬の場所は抜きましょう。
でないと、愛犬が暑がります。

掘りごたつの中も床暖房をすると快適です。

ベランダ

洋間
LDK
掘コタツ

長い間にはレイアウ
トも変わります。
テレビや家具の下も敷き込みましょう。

テレビ

11

和室
カウンター

家

具

押入

肌着収納

洗

キッチン

洗面

浴室

収納棚

床暖房熱源機

トイレや洗面、浴室は、そこを増やしてもたいして予算は増えません。
できるだけ計画しましょう。

廊下

冷

茶ダンス
下足箱

玄関

地袋収納

床下収納
床下収納

ヘッダー

床下収納庫を造るときは、流し台から離し、料理時に立つ場所は入れるようにしましょう。

ポーチ

廊下も、ぜひ計画しましょう。
後で「やっておけば良かった」という声が最も多いのが廊下です。
流し台の前は隙間なくいれましょう。
足裏の半分しか暖まらないと気になります。

床暖房部材表
Sタイプ

標準タイプ
商品名

Z型パネル

フレキシブルパイプ (16mm)
CUジョイント (15mm)
断熱材

型式
L-3
L-4
L-4.5
L-6
L-7.5
L-9
L-10.5
L-12
F-450
F-500
F-550
ストレート
エルボ
炭化コルク25mm
パルプ積層40mm

商品名

Z型パネル

フレキシブルパイプ (12mm)
CUジョイント (12mm)
断熱材

型式
L-3(S)
L-4(S)
L-4.5(S)L-6(S)
L-7.5(S)
L-9(S)
L-10.5(S)L-12(S)
F-450(S)ストレート
パルプ15mm

普及タイプ（アルミ放熱板）
商品名
型式
L-3(AL)
L-4(AL)L-4.5(AL)
L-6(AL)
Z型パネル
L-7.5(AL)
L-9(AL)L-10.5(AL)L-12(AL)

床暖房パネル(Z型パネル）の断面詳細図（A）（B）

銅板板厚0.2㎜

295（C）

295（C）
温水管 外寸直径
うらら ：16㎜ 肉厚0.7㎜
うららⅡ：12㎜ 肉厚0.7㎜（D）

パネルの仕様（単位m/m）
形

暖房能力
（）
はSタイプ
Kcal/h式

Lー12（S）
Lー10.5
（S）
Lー9
（S）
Lー7.5
（S）
Lー6
（S）
Lー4.5
（S）
Lー4
（S）
Lー3
（S）

150
（142）
132
（125）
108
（102）
93
（88）
75
（71）
56
（52）
49
（46）
37
（35）

長 さ

幅（C）

(A)

(B)

3290
2840
2380
1930
1480
1070
840
610

3230
2780
2320
1870
1420
1010
780
550

295
295
295
295
295
295
295
295

厚

み (D)

「うらら」

「うららⅡ」

20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15
15

対応する間取り芯寸法

3600
3150
2700
2250
1800
1350
1200
900

12

断熱材の仕様パルプ積層断熱材（根太間工法用）

この部分をタッカーで根太に固定

40

910
根太

25

固定方法

255

この部分をタッカーで置き根太に固定置き根太（幅45x厚み18）

パルプ積層断熱材（2 4工法用）910

15

構造用合板または既存の床
115
260

炭化コルク断熱材（石・タイル仕様用）
91

0

25

コンクリートスラブ

300

熱源機の紹介
温水式の床暖房で循環させる温水をわかす方法には灯油やガス、
ヒートポンプなどの熱源機を利用する方法があり、それぞれの熱源機には長所と短所があります。

電気 ヒートポンプ
長所○ 冷房と床暖房が一つのヒートポンプ室外機でできますので、新たに熱源機を取り付ける必要はありません。
オール電化を実現するための方法の一つです。
○ この方式ではエアコンの室内機を利用した温風により温めることもできますので、床暖房の温まるまでに時間がかかるという弱点をおぎなうことができます。
○ 電気ヒーターの4倍にあたる加温する能力を持っていますので、時間帯別の電気料金契約をすれば、灯油の方式よりも維持費が安くなることもあります。
短所○ 気温が下がると加温する能力も低下するというのがヒートポンプの弱点です。真冬の一日の平均気温が５℃以下になる地域や積雪により冬に湿度が高くなる地域では、温水を再加温するヒーターの取り付けが必要になります。
○ 真冬に平均気温が5℃に近い場合や午前7時から午後11時
までの時間帯に長時間床暖房をされる場合には、都市ガス
以上に維持費がかかる場合もあります。

13

10坪（33㎡）を床暖房をしたときの予算の目安■ 熱源機+床暖房パネル+パルプ断熱材+工事費 ……………125万円■ 10坪を毎日10時間使用したときの月おおよその維持費…6,500円/月【室外ユニット】

電気【熱交換ユニット】
熱交換ユニット】

エコキュート
同じヒートポンプ方式に「エコキュート床暖房」があります。長所や「キ
ト床暖房 があります 長所や短所はヒートポンプ熱源機を利用した場合とほぼ同じですが、もう少し制約条件が加わります。

︵写真はコロナ製︶

リ▲ フォームに合わせ︑エコキュート床暖房︒

制約条件○ 床暖房をする面積は最大で9坪（27㎡）になります。
○ 2、3人の小家族には最適な設備ですが、お風呂を一日に2回もはりかえるなどでお湯を使いすぎると、お湯もぬるくなり床暖房も温まらなくなることがあります。
○ エコキュート床暖房を計画される場合には、給湯と暖房に必要な加温能力が適正か評価する必要があります。

灯油

灯油ボイラー
長所○ 設備費をおさえることができます。

ノーリツ灯油熱源機○ 燃料費も安くなりますので、一日を通して床暖房をしたい方には最適です。
○ 気温が下がっても安定した暖房能力を発揮しますので、ファンヒータなどの補助的な暖房機を使う必要もありません。
マイナス10℃以下になる寒冷地などで最も利用されている方式です。梅雨時に床や壁の湿気を飛ばすことができますので湿気のこもりがちな別荘にも多く採用されています。
短所
短
ただし、
ガソリンスタンドやJAなどと契約○ 定期的に灯油を入れる必要があります。
を結びますと給油の手間を省くことができます。
○ オイルタンクを設置するスペースが必要です。
タンク内に結露した水○ 年に数回は灯油タンクの底に付いているコックを開けて、を抜く必要があります。

10坪（33㎡）を床暖房したときの予算の目安■ 熱源機+床暖房パネル+厚さ４センチのパルプ断熱材+工事費 … 98万円
■ 10坪を毎日10時間使用したときのおおよその維持費 …… 7,500円/月

ガス

ガスボイラーガ長所
長○ オイルタンクを取り付ける必要がありませんので、灯油を使用した床暖房よりも少し設備費が安くなります。
○ 気温が低くなっても安定した暖房能力を発揮しますので、補助的な暖房器具の必要はありません。
○ 灯油を入れる手間が省けます。熱源機もコンパクトで壁に掛けることもできますので、熱源機やオイルタンクのスペースが取れない都市部で多く採用される方式です。
短所
短○ 燃料費は灯油を利用した方式に比べてやや高くなります。
○ プロパンガスを供給されている地域では、維持費が灯油の2倍ほどになります。
ただし、都市ガス並みの料金の地域もあります。

10坪（33㎡）を床暖房したときの予算の目安■ 熱源機+床暖房パネル+パルプ断熱材+工事費 …………… 95万円
■ 10坪を毎日10時間使用したときのおおよその維持費 … 10,500円/月
ノーリツガス熱源機※維持費の概算に使用したエネルギーごとの単価は、灯油75円/ℓ、都市ガス115円/㎥、電気料金22円/Kwh（深夜料金と昼間料金との平均値）
です。
※暖房負荷は90ワット/㎡・時で算出しました。※予算の目安にはフローリング材とそれを床に貼る工事は含まれていません。

14

E-mail urala@fek.jp
http://fek.jp/

URaLa : Utopian Radiant Land
「光り輝く大地を」それが私たちの願い

お問い合わせ、
ご相談はこちらへ

URaLa : Utopian Radiant Land
「光り輝く大地を」それが私たちの願い

富士環境システム株式会社

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-12-2-2F 電話 03-3257-1456 Fax 03-3257-1440
工場 〒403-0002 山梨県富士吉田市小明見539-11 電話 0555-24-4760 Fax 0555-24-4761
この印刷物は大豆油インクを使用しています。

古紙100％再生紙

10.06.2K