局所排気装置

ExtractionArms

労働安全衛生法により設置が推奨されています。

Yamada’s extraction arm series is the perfect solution for extracting welding smoke, fumes and dust in workshops. The local
dust collection arm is a device that is used in combination with a fan or duct so that welding fumes can be suctioned at thepinpoint mainly at the divergent source. The self-holding free arm can change the position of the hood according to the place
where dust is generated, so the most efficient local dust collection (local exhaust) can be performed according to yourworkplaces.

Extraction
Arms

ヤマダの局所集塵用アームシリーズはファンやダクトなどと併用し、主に溶接ヒュームを発散源にてピンポイントで吸引できるようにするための装置です。自己保持する自在アームは粉塵発生場所に合わせてフードの位置を変更することができるため、作業場所に合わせて最も効率的な局所集塵(局所排気)を行うことができます。

また、ご使用後はアームを折りたたみコンパクトに収納できるため、粉塵発生時以外の作業の邪魔になりません。

これから局所集塵システムの導入を考えられている方だけでなく、既存の集塵システムの作業性を高めたい方にもおすすめのアイテムです。
溶接ヒューム用EX

溶接ヒューム用

NEX/MD

アームシリーズ

汎用型／伸縮アーム

アームシリーズ
外付けアームNEXDX

溶接ヒューム用

可燃性粉じん用

アームシリーズ

アームシリーズ

NEX/HD
大風量用アーム

帯電防止アーム

EX-2000（汎用型）

EX-1600（伸縮アーム）EXアームシリーズは、ホースに内蔵されているアームが自由に可変できるので、発生源の近くで、煙や微細粉塵を回収するアーム型集塵ホースユニットのスタンダードモデルです。

NEX/MDアームシリーズは、 自在アームが外付けされたホースユニットです。ホース回 収 材 料滞留を軽減し、メンテナンス性に優れたモデルです。

NEX/HDアームシリーズは、大風量を確保できる大口径型ヘビーデューティーモデルです。自在アー
ムも外付け型なので微細粉塵などの回収に最適です。

NEXDXアームシリーズは、SUS製のフードと、導電性を持たせたポリウレタン製 のホ ースを持ったホースユニットです。静電気対策が必要な場所での粉塵や溶剤臭気の回収に有効的です。

EXアームシリーズ 仕様
用途

製品番号

型式

R554235

汎用型

最長到達距離EX-2000

R554335

EX-3000

R554535

EX-400H

R554435

R554935

ダクト

推奨使用風量許容温度

フードサイズ

質量2m

12kg

3m

EX-400V

4m（垂直）

EX-50005m

ø160mm
塩化ビニルホース4m（水平）

700 〜1000㎥ /h

70℃

360mm×260mm14kg

14kg
16kg16kg※溶接ヒューム回収にご使用の際は、必ずアームアクセサリー（別売）の火花防止フィルター（R551335）を装着してください。

用途

伸縮アーム

製品番号

型式

R502531EX-1600TP

R502331

最長到達距離ダクト

推奨使用風量

許容温度1.6m

ø160mm
塩化ビニルホース

600 〜1000㎥ /h

70℃

EX-1600

フードサイズ

質量350mm（メタルフード）
360mm×260mm

12kg※溶接ヒューム回収にご使用の際は、必ずアームアクセサリー（別売）の火花防止フィルター（メタルフード：R373118、標準フード：R551335）を装着してください。

NEX/MDアームシリーズ 仕様
用途

製品番号

型式

外付け
アームR561132

NEXMD-33m

R561332

NEXMD-55m

R561032

最長到達距離NEXMD-2

R561232

ダクト

推奨使用風量

許容温度

フードサイズ

質量2m

NEXMD-417kg
ø160mm
塩化ビニルホース4m

900 〜1300㎥ /h

70℃

360mm×260mm

21kg

28kg

33kg

※溶接ヒューム回収にご使用の際は、必ずアームアクセサリー（別売）の火花防止フィルター（R551335）を装着してください。

NEX/HDアームシリーズ 仕様
用途

製品番号

型式

大風量用
アーム

R560332

NEXHD-33m

R560532

NEXHD-55m

R560232

最長到達距離NEXHD-2

R560432

ダクト

推奨使用風量許容温度

フードサイズ

質量2m

NEXHD-417kg
ø200mm
塩化ビニルホース4m

900 〜1700㎥ /h

120℃

360mm×440mm

21kg

28kg

33kg

※溶接ヒューム回収にご使用の際は、必ずアームアクセサリー（別売）の火花防止フィルター（R512632）を装着してください。

NEXDXアームシリーズ 仕様
用途

帯電防止
アーム

製品番号

型式

最長到達距離R503232

NEXDX-22m

R503332

NEXDX-3

R5034323mNEXDX-4

R5035324m

NEXDX-5

ダクト

推奨使用風量ø160mm
制電ポリウレタンホース

1700㎥ /h

許容温度70℃

フードサイズ360mm×440mm

5m

質量

設置環境条件

17kg

ATEX 指令(ATEX1999/92/EC)
ゾーン21、
ゾーン22※

21kg
28kg
32kg

※ゾーン21：時々爆発性粉塵・空気の発生が予想される周囲環境※ゾーン22：稀に、爆発性粉塵・空気の発生が予想されるだけで、尚且つその発生期間が短い周囲環境※NEXDXアームで可燃性の粉じんを吸引する際は防爆使用の集塵機を別途ご用意ださい

アームアクセサリー一覧
各種ブラケット❶※EX用1m/2m、MD/HD用延長サポートは、2m/3mアーム専用です。

R550635 EX用

R550735 EX用1m■ 各種アクセサリ❷R550835 EX用2m

R372215 MD/HD
2m/3mアーム用

製品番号

型式

製品名称

R321542

MH-EXTP

メタルフード（EXアーム用）R376923

SL-MD

ライトセット（MD用）

SP-EX

火花防止フィルター（EX/MDアーム）

SP-TP

火花防止フィルター（EX1600TP）

R376922
R376903
R551335

SL-EX

SL-HD

R512632

SP-HD

R376329

SP-MH

R373118

R372722 MD/HD
4m/5mアーム用❶R512732 MD/HD用
延長サポート1m❷R512832 MD/HD用
延長サポート2m

ライトセット（EX用）

ライトセット（HD用）

火花防止フィルター（HDアーム用）

火花防止フィルター（EXメタルフード用）

R551335 SP-EX

照明セット 火花防止フィルター取付仕様

安全にお使いいただくために、絶対に吸引してはいけない物質● 引火性物質：ガソリン、軽油、シンナーなど ● 爆発性物質：ニトログリセリンなど ● 発火性物質：アルミニウム、マグネシウムなど金属粉アームアクセサリー一覧
MFSモジュラーフィルター
MFSモジュラーフィルターは、アームにて回収した煙や微細粉塵用フィルター    ユニットです。
製品番号

型式

フィルター面積※¹ 捕集効率※ ² ケーシング材質

R600144 MFS-P

18㎡

99%

セルロース紙フィルター材質

質量セルロース紙

8.8kg※1処理可能風量…1000㎥ /h ※2試験粒子径…2μm

排気ファンNシリーズ
排気ファンNシリーズはアームシリーズ、MFSモジュラーフィルターなどと接続し、煙や微細粉塵を吸引するファンユニットです。
用途や風量に合わせ各種用意しています。

■ 直付型
製品番号

製品名称

電圧電源

モーター出力H510122

H510222N24ファン（直付型）

単相100V

0.75kW

H513522

H513622N24Kファン（直付型）

3相200V

0.9kW

周波数

最大回転速度50Hz

2780min

50Hz

2917min-1

60Hz
60Hz-13330min-1
3500min-1

最大排出量

最大静圧

定格電流

2210㎥ /h

1500Pa2150㎥ /h

1470Pa

3.8A

20kg

最大静圧

定格電流

質量14.0A

12.5A

質量A 特性騒音値17kg79dB※直付型ファンはEXアームシリーズやMFSモジューラフィルターシリーズなどに直接取り付ける場合のみに使用します。
※最高吸引温度は60℃です。 ※騒音値は参考値であり、設置状況および使用状況により異なります。

■ 別置型
製品番号

製品名称

電圧電源

モーター出力H510122F

H510222F

N24ファンF
単相100V（フリスカス型）

0.75kW

H513522F

H513622F

N24KファンF（フリスカス型）

0.9kW

686764

NSB-2200K
ファン

686550

NSB-3700K
ファン

6867636865493相200V

2.23.7※別置型ファンはEXアームなどから切り離して取り付ける場合や、複数のアームを1個のファンに接続する場合などに使用します。 ※最高吸引温度は60℃です。 ※騒音値は参考値であり、設置状況および使用状況により異なります。

周波数

最大回転速度50Hz

2780min-1

50Hz

2917min-1

50Hz

2900min-1

60Hz
60Hz60Hz50Hz

60Hz

3330min-1
3500min-1

3450min-1

2900min-1

3450min-1

最大排出量

14.0A

2210㎥ /h

1500Pa2150㎥ /h

1470Pa3.8A

2580㎥ /h

3550Pa9.4A

2520㎥ /h
3900㎥ /h

3750Pa4500Pa

4700Pa

12.5A

9.6A

15.1A

13.7A

A 特性騒音値

22kg

79dB

25kg
53kg

88dB

70kg

92dB

ファン ON/OFF スイッチ
製品番号

型式

製品名称

適用排気ファン

687168SW100-750

ファン用スイッチ0.75kW

N24ファン（単相100V用）

687169SW200-900

ファン用スイッチ0.9kW

N24Kファン（3相200V用）

ファン用制御盤
製品番号

型式

製品名称

適用排気ファン

805088

ECB-2200N

制御盤（2.2kW）

NSB-2200K

805089直付型

労働安全衛生法

別置型

ECB-3700N

制御盤（3.7kW）

NSB-3700K

質量21kg※標準塗装色：日塗工No. H25-70B（マンセルNo. 5Y7/1）ライトベージュ。
※複数のアームを1個のファンに接続する際に個別にスイッチが必要な場合は別途ご相談ください。

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程または作業方法の改善、作業環境の整備など、局所排気装置など必要な措置を講ずるよう勧めなければならない。

注 意 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために、使用温度・ガスの種類をよくご確認ください。

製品お問合せはこちらへ
改訂

2023.01