Mini patch cord S/FTP Cat.6A LSZH

248,713,712,913,2L

LängeLength (mm)<500≥500>1500>2500>5000>8000>15000>20000>50000>100000

Toleranz
Tolerance

1020254060

100200

300

500

500

Knickschutztülle umspritzt / Strain relief overmoulded

Datenblatt / data sheet L00000A0374c - BM 21.12.2017 Blatt / sheet 1 von / of 4 - BM 15.05.2014 © by Telegärtner

Kabelaufbau / Construction

LI-02YSCH 4x2xAWG30/7 LSZHBelegung nach / Pin assignment acc. to TIA 568B
Schaltbild / Connection Diagram 1:1RJ45

RJ45
Paar 2pair 2W-O 1
O2W-G 3

Paar 3pair 3

Paar 1pair 1
Paar 4pair 4BL4W-BL 5

G6W-BR 7
BR1 W-O2 O12345678

Paar 2pair 2

3 W-G4 BL

Paar 15 W-BL pair 1
6 G

87 W-BR Paar 4
BRpair 48SS

Paar 3pair 31weiß-orange / white-orangeorangeweiß-grün / white-green
blau / blue
weiß-blau / white-bluegrün / green
weiß-braun / white-brownbraun / brown

8Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com

Mini patch cord S/FTP Cat.6A LSZH

Verpackung / Packing

1 Stück im PE-Beutel mit Etikett.
Umverpackung für Kabel ≤ 7,5 m:
Karton 385 mm x 285 mm x 192 mm (Außenmaße).
Umverpackung für Kabel > 7,5 m:
Karton 380 mm x 275 mm x 295 mm (Außenmaße).
Umverpackungsmenge differiert je nach Kabellänge.
1 piece in PE bag with label.
Outer packing for cables ≤ 7,5 m:
carton 385 mm x 285 mm x 192 mm (outside dimensions).
Outer packing for cables > 7,5 m:
carton 380 mm x 275 mm x 295 mm (outside dimensions).
Outer packing unit differs according to cable length.

TG-Nummer und EAN-Nummer / TG P/N and EAN numberL(mm)Datenblatt / data sheet L00000A0374c - BM 21.12.2017 Blatt / sheet 2 von / of 4 - BM 15.05.2014 © by Telegärtner

500
1000
1500
2000
2500
3000
5000
7500
10000

grau
grey

blau
blueschwarz
blackweiß
whiteRAL 7035

RAL 5015

RAL 9011

RAL 9003Verpackungseinheit
pro Karton
packing unit per box
Stück / Pieces

L00000A0380

130

L00000A0381

90

L00001A0292

70

L00001A0293

60

L00002A0286

50

L00002A0287

45

L00003A0252

30

L00004A0227

20

L00005A0178

25

L00000A0374

4018359462529

L00000A0375

4018359462536

L00001A0286

4018359462604

L00001A0287

4018359462611

L00002A0280

4018359462680

L00002A0281

4018359462697

L00003A0249

4018359462765

L00004A0224

4018359462802

L00005A0175

4018359464110

L00000A0376

4018359462543

L00000A0377

4018359462550

L00001A0288

4018359462628

L00001A0289

4018359462635

L00002A0282

4018359462703

L00002A0283

4018359462710

L00003A0250

4018359462772

L00004A0225

4018359462819

L00005A0176

4018359464127

L00000A0378

4018359462567

L00000A0379

4018359462574

L00001A0290

4018359462642

L00001A0291

4018359462659

L00002A0284

4018359462727

L00002A0285

4018359462734

L00003A0251

4018359462789

L00004A0226

4018359462826

L00005A0177

4018359464134

4018359462581
4018359462598
4018359462666
4018359462673
4018359462741
4018359462758
4018359462796
4018359462833
4018359464141

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com

Mini patch cord S/FTP Cat.6A LSZH

Technische Daten / Technical Data
Steckverbinder-Norm

IEC 60603-7-51Connector standard

Kabelspezifikation siehe

L02002A0208

Cable specifications see

Mechanische Eigenschaften

Mechanical Characteristics

Steckkraft< 30N

Insertion force

Lebensdauer (Steckzyklen)> 750

Durability (mating cycles)

Werkstoffe
Steckergehäuse

PC UL94 V0 glasklar / crystal clear

Kontaktoberfläche

Au über / over Ni

Schirmblech

Messing vernickelt / brass nickel platedConnector housing
Contact finish
ShieldKnickschutztülle

PVC UL94 V0

Strain relief

Außenmantel

LSZH

Outer jacket

Kabeldurchmesser
Kabelaufschrift
Farbe der Kabelaufschrift

Datenblatt / data sheet L00000A0374c - BM 21.12.2017 Blatt / sheet 3 von / of 4 - BM 15.05.2014 © by Telegärtner

Materials

4,9 mm 0,3 mm (0.193 in. 0.012 in.)

Cable outer diameter

TELEGÄRTNER S/FTP 4x2xAWG30/7 Cat.6A
Cable marking
PATCH CABLE LSZH IEC 60332-1
E344985 AA C(UL)US CM
blau / blue
Colour of cable marking

Farbe der Kabelaufschrift auf
schwarzem Kabel

weiß / white

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

RoHS-konform / RoHS compliant

Colour of cable marking on black cable
Directive 2011/65/EU (RoHS)

UmweltanforderungenEnvironment Requirements

Schutz vor Eindringen

Protection against ingress

Eindringen von Teilchen

IP2X

Particulate ingress

Wasser / Untertauchen

IPX0Water / Immersion

Klimatisch und chemisch
Umgebungstemperatur

Climatical and chemical-40°C bis / to +75°C

Ambient temperature

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com

Mini patch cord S/FTP Cat.6A LSZH

Technische Daten / Technical Data
Elektrische EigenschaftenVerbindungElectrical Characteristics
siehe Schaltbild / see Connection DiagramConnection

Strombelastbarkeit bei 50°C

1A

Current carrying capacity at 50°C

PoE+ gemäß IEEE 802.3atGeeignet für Power over Ethernet+
Adequate for Power over Ethernet+

PoE+ according to IEEE 802.3atÜbertragungstechnischeEigenschaften *Transmission Performance *for lengths up to max. 10 m

für Längen bis max. 10 m

10 Gigabit Ethernet gemäß IEE 802.3an

Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Adequate for 10 gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an

Kategorie 6A

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Category 6A

Klasse EA

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Kategorie 6A

ANSI/TIA-568-C.2

NormenSpezifikation für paarverseilte
GeräteanschlusskabelStandards
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2

UL Norm fürKommunikationszubehör

UL 1863

IP-Schutzarten

IEC 60529

Zulassung
UL-gelistet

Class EA
Category 6ASpecification for pairequipment connection cable
UL Standard for Communication
circuit Accessories
Degrees of protection provided byenclosures (IP code)
Approval

E244889

UL listed

Datenblatt / data sheet L00000A0374c - BM 21.12.2017 Blatt / sheet 4 von / of 4 - BM 15.05.2014 © by Telegärtner* Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände zum Zeitpunkt 21.12.2017* The editions of the aforementioned standards by the time of 21.12.2017 are valid.

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com