67,1

59,6

17,5(2.346in.)(0.689in.)Anschlussbelegung T568A / PIN assignment T568A
nach / according to TIA/EIA 568-C.2

Anschlussbelegung T568B / PIN assignment T568B
nach / according to TIA/EIA 568-C.2

WH/BU

BU

OG

WH/OG

WH/BU

BU

WH/BN

BN

GN WH/GN

WH/BN

BN OG

GN

Anschlussbelegung / PIN assignment
Profinet / industrial

WH/GN

BU

WH

OG

YE

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

K.Gärtner GmbHD-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35

Germany

Phone: +49 7157/125-0

Fax: +49 7157/125-120(2.64in.)www.telegaertner.com

o. Maßstab
without scale

WH/OG

Bestell-Nr.
Order noBezeichnung
Description

BarcodeEAN 13

VPE
PU

J80023A0000

STX Tragschienen-Verbinder RJ45 Modul A Cat.6A

4018359341169

14018359341176

14018359341183

1

J80023A0001

J80023A0002

Bestell-Nr.
Order noJ80023A0000
J80023A0001
J80023A0002
Änd./
rev.
Index

Änderungs-Nr. /revision code

STX mounting rail outlet RJ45 jack A Cat.6A
STX Tragschienen-Verbinder RJ45 Modul B Cat.6A
STX mounting rail outlet RJ45 jack B Cat.6A
STX Tragschienen-Verbinder RJ45 Modul P Cat.6A
STX mounting rail outlet RJ45 jack P Cat.6A

VPE
PU

VerpackungPacking
1 pc. in PE bag,one mounting
information
1 pc. in PE bag,one mounting
information
1 pc. in PE bag,one mounting
information
Datum/
date

Name/
name

KartonCartonUPE
OPU

KartonCartonUPE
OPU

KartonOuter carton

1pc. in PE bag-

10 PE bags incarton245x170x80
[mm]

--

1pc. in PE bag-

10 PE bags incarton

245x170x80
[mm]

--

1pc. in PE bag-

10 PE bags incarton245x170x80
[mm]

--

Datum/ date Name/ name Gewicht/weight
WA[g]gez./ drawn 10.04.2008

gepr./ appr. 28.04.2008

Maßstab/scaleKAca./approx.

Benennung/ title

1:1 STX mounting rail outlet

RJ45 jack A Cat.6A

cbauntol. Maße/dim. without

Unterl./doc. typeD

tolerances
31333 20.05.2020 JAR according
to26601 04.03.2015 AS
Ersatz für/replaces
22919 25.05.2011 AS

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80023A0000

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4
Blatt/ sheet 1 von/ of 4www.telegaertner.com

Optional

Bestell-Nr.
Order noBezeichnung
Description

BarcodeEAN 13

Farbe
Colour

RAL

VPE
PU

B00001A0016

Retrofit dust protection flap for jacks

4018359324421

schwarz / black

RAL 9005

100 pcs in PE bag

B00001B0016

Retrofit dust protection flap for jacks

4018359324438

orange / orange

RAL 2009

100 pcs in PE bag

B00001C0016

Retrofit dust protection flap for jacks

4018359324445

grün / green

RAL 6017

100 pcs in PE bag

B00001D0016

Retrofit dust protection flap for jacks

4018359324452

blau / blue

RAL 5015

100 pcs in PE bag

B00001E0016

Retrofit dust protection flap for jacks

4018359324469

gelb / yellow

RAL 1023

100 pcs in PE bag

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

K.Gärtner GmbHD-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35

Germany

Phone: +49 7157/125-0

Fax: +49 7157/125-120

Staubschutzklappen sind in unterschiedlichen
Farben erhältlich und müssen separat bestellt werden.
Dust protection flaps are available in different coloursand need to be ordered separately.

Änd./rev.
IndexÄnderungs-Nr. /revision codeDatum/dateName/
nameDatum/ date Name/ name Gewicht/weight
WA[g]gez./ drawn 10.04.2008

gepr./ appr. 28.04.2008

Maßstab/scale

KAca./approx.

Benennung/ title

1:1 STX mounting rail outlet

RJ45 jack A Cat.6A

cbauntol. Maße/dim. without

Unterl./doc. typeD

tolerances
31333 20.05.2020 JAR according
to26601 04.03.2015 AS
Ersatz für/replaces
22919 25.05.2011 AS

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80023A0000

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4Blatt/ sheet 2 von/ of 4

Steckverbinder-NormMechanische Eigenschaften

IEC 60603-7-51

Connector Standard
Mechanical Characteristics

≤ 30N
≥ 750

Insertion force
Life (mating cycles RJ45, RJ12, RJ11)

SteckkraftLebensdauer (Steckzyklen RJ45 ,RJ12, RJ11)

Werkstoffe

Gehäuse / TS-Verbinder

PA UL94 V0 grau / grey

Einschub
Betätigungsschieber

Materials

Housing / mounting rail

Modulgehäuse
Gehäuseoberfläche

PC UL94 V0 grau / grey
PC UL94 V0 schwarz / blackFederstahl / spring steel
5-8µm Sn über / on 3µm Cu
Zinkdruckguß / zinc diecast
CuSnZnJack housing
Housing finish

Schirmblech
Adernvorsortierung

Neusilber / German silver
PC UL94 V0 weiß / white

ShieldWire presorting

Isolierwanne
IsolierkörperPC UL94 V0 weiß / white
PC UL94 V0 weiß / white

Insulation tank
Insulation body

Erdungsfeder

Leiterplatte

FR4 UL94 V0Oberfläche Leiterplatte
Kontaktfederchem. verzinnt / chem. tin-platedFederstahl / spring steel

Oberfläche Kontaktfedermin. 0,8 µm (30µin) Au über / on 1,2 µm (50µin) Ni

Plug-in board
Operator for functional earth
Earth contact spring

PCB
PCB finish
Contact spring
Contact spring finish

Schneidklemmkontakte
Oberfläche Schneidklemmkontakte

CuNi2Si
min. 3-6µm (120-240µin) SnIDC
IDC finish

Kabelbinder
Staubschutz-Klappdeckel

PA UL94 V2
PA UL94 V0 schwarz / black

Cable tie
Dust protection cap

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

RoHS-konform / RoHS-compliant

Adernanschluss

Directive 2011/65/EU (RoHS)
Wire Connection

massiv / solid 0,40 - 0,64mm AWG 26/1 - AWG 22/1
Litze / stranded 0,48 - 0,76mm AWG 26/7 - AWG 22/7 Cu-conductor diameter

Cu-LeiterdurchmesserAderndurchmesser

0,85 -1,6mm (0.034 - 0.063in.)≤ 4 Zyklen / cycles für / for AWG 22/1
≤ 4 Zyklen / cycles für / for AWG 22/7
≤ 10 Zyklen / cycles für / for AWG 23/1 - AWG 26/1
≤ 10 Zyklen / cycles für / for AWG 24/7 - AWG 26/7

Wiederanschließbarkeit
Schneidklemmkontakte

Insulation diameter
Reusable IDC

UmweltanforderungenEnvironmental Requirements

MechanischMechanical

Schocken
Schwingen sinusförmig (9Hz - 500Hz)

250 ms¯²
50 ms¯²

Schutz vor Eindringen

Shock
Vibration sinusoidal (9Hz - 500Hz)

Protection against Ingress

Eindringen von Teilchen

IP2X

Particulate ingress

Wasser / Untertauchen

IPX0

Water / Immersion

Climatical and Chemical

K.Gärtner GmbH

Klimatisch und chemisch
Feuchte Wärme
Gehäuse TS-Verbinder
Kälte
Gehäuse TS-Verbinder
Umgebungstemperatur

Rascher Temperaturwechsel-40°C bis / to +70°C / 25 cycles t=30min

Rapid change of temperature

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35

Germany

Phone: +49 7157/125-0

Fax: +49 7157/125-120

www.telegaertner.comTechnische Daten / Technical Data

Feuchte Wärme+25°C / +65°C / 93% RH // -10°C / 21 cycles+25°C / 73% RH / 4 days
H2S / SO2

Climatic damp heat

+40°C / 93% RH / 7 days
-25°C / 1 day-40°C bis / to +70°C

Strömendes Mischgas

Elektrische Eigenschaften
KontaktwiderstandIsolationswiderstand

Änd./
rev.
Index

Änderungs-Nr. /revision code

Datum/date≤ 20 mΩ
≥ 500 MΩ

Name/
name

Climatic damp heat
Hausing mounting rail
Coldness
Hausing mounting rail
Ambient temperature

Flowing mixed gas

Electrical Characteristics
Contact resistance
Insulation resistance

Datum/ date Name/ name Gewicht/weightWA[g]gez./ drawn 10.04.2008

gepr./ appr. 28.04.2008

Maßstab/scaleKA

ca./approx.

Benennung/ title

1:1 STX mounting rail outlet

RJ45 jack A Cat.6A

cba

untol. Maße/dim. without

Unterl./doc. type

Dtolerances
31333 20.05.2020 JAR according
to26601 04.03.2015 AS
Ersatz für/replaces
22919 25.05.2011 AS

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80023A0000

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4Blatt/ sheet 3 von/ of 4Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner

K.Gärtner GmbHD-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35

Germany

Phone: +49 7157/125-0

Fax: +49 7157/125-120

www.telegaertner.com

Spannungsfestigkeit

Voltage Proof

Kontakt-Kontakt≥ 1000 V, DC

Contact-Contact

Kontakt-Schirm
Strombelastbarkeit bei 50°C

≥ 1500 V, DC
1A

Contact-Shield
Current carrying capacity at 50°C

Geeignet für Power over Ethernet
Adequate for Power over Ethernet
Geeignet für Power over Ethernet+
Adequate for Power over Ethernet+
Geeignet für 4 Pair Power over Ethernet
Adequate for 4 Pair Power over Ethernet

PoE gemäß IEEE 802.3af
PoE+ gemäß IEEE 802.3at
4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
Transfer-Impedanz

PoE according to IEEE 802.3af
PoE+ according to IEEE 802.3at
4PPoE according to IEEE 802.3bt
Transfer ImpedanceBei 1 MHz≤ 100 mΩAt 1 MHzBei 10 MHz
Bei 80 MHz≤ 200 mΩAt 10 MHzAt 80 MHz

≤ 1600 mΩ

Übertragungstechnische
Eigenschaften *Transmission Performance *Geeignet für 10 Gigabit Ethernet
Adequate for 10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an

10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an

Kategorie 6A (Komponente)

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Category 6A (Component)

Klasse EA

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Class EA

Kategorie 6A

ANSI/TIA/EIA-568-C.2

NormenCategory 6AStandards

IP-Schutzarten

IEC 60529
DIN EN 60947-1
DIN EN 60947-7-1

Niederspannungsschaltgeräte
Tragschiene TH35

DIN 60715

Anwendungsspezifische
Kommunikationskabelanlagen

Profinet Installation Guideline

Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen

ANSI/TIA/EIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
ISO/IEC 24702
DIN EN 61918

Zulassung
UL-gelistet Modul

E244889
Compliance Statement No.107364
ISO/IEC, EN & TIA/EIA Connecting Hardware
Category 6, Screened Keystone JackElectrical Transmission Performance
Attestation of Conformity No.107527
ISO/IEC, EN & TIA/EIA Screened

3P Third Party Testing
Typmusterprüfung mit kontinuierlicher
Produktionsüberwachung3P Third Party Testing
Typmusterprüfung

Class EA / Category 6A
Two Connector Channel
Attestation of Conformity No.107526
ISO/IEC, EN & TIA/EIA Screened
Class E / Category 6
Three Connector Permanent Link

3P Third Party Testing
Typmusterprüfung

Degrees of protection provided byenclosures (IP code)
Specification for low-voltage switchgear
and controlgear
Mounting rail TH35
Custom-designed cabling systems

Generic cabling systems

Approval
UL listed jack
3P Third Party Testing
Full Production Line Qualification withcontinuous product monitoring
3P Third Party TestingType Approval

3P Third Party TestingType Approval

3P Third Party Testing
Typmusterprüfung

Attestation of Conformity No.107525
ISO/IEC, EN & TIA/EIA Screened
Class E / Category 6
Four Connector Channel

3P Third Party TestingType Approval

GHMT
Typmusterprüfung

Certificate No. P1756c-07
3-Connector Permanent Link (70m)bis /up to 250MHz (Cat.6)

GHMT
Type Approval

GHMT
Typmusterprüfung

Certificate No. P1755c-07
4-Connector Channel (90m)bis / up to 500MHz (Cat.6A)

GHMT
Type Approval* Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände zum Zeitpunkt 04.03.2015.
* The editions of the aforementioned standards by the time of 04.03.2015 are valid.

Änd./
rev.
Index

Änderungs-Nr. /revision code

Datum/
dateName/
nameDatum/ date Name/ name Gewicht/
weightWA[g]gez./ drawn 10.04.2008

gepr./ appr. 28.04.2008

Maßstab/scale

KAca./approx.

Benennung/ title

1:1 STX mounting rail outlet

RJ45 jack A Cat.6A

cbauntol. Maße/dim. without

Unterl./doc. typeD

tolerances
31333 20.05.2020 JAR according
to26601 04.03.2015 AS
Ersatz für/replaces
22919 25.05.2011 AS

Zeichnungsnr./ drawing no.

J80023A0000

Maße/ dimensions: mm
Original : DIN A4
Blatt/ sheet 4 von/ of 4