FICHA DO PRODUTOD190
O D190 da SWEP é trocador de calor de placas brasadas duplo
altamente eficaz e versátil, uma escolha natural para aplicaçõesbifásicas. A vantagem do D190 é sua capacidade de oferecer máximo
desempenho com carga total e parcial. Ele é otimizado para
desempenho sob condições extremas usando fluídos refrigerantes
ecológicos, permitindo que nossos clientes utilizem todo o envelope docompressor. O design inovador da placa torna o D190 muito eficiente
em troca térmica em aplicações que combinam pequenas vazões eampla faixa de pressões de trabalho.
Especificações básicas
Número máximo de placas (NoP)

190

Volume máximo de fl uxo

47 m³/h (206.93 gpm)

Volume do canal

0.1654/0.1955 dm³ (0.0058/0.0069 ft³)

Materiais

Chapas de aço inoxidável 316, chapas de cobertura em aço inoxidável 304, brasagem de cobre

Peso excluindo conexões

6.19+(0.285*NoP) kg
13.64+(0.628*NoP) lb

Tamanho Máximo da Partícula (mm) 0,9Dimensões padrão#MMINA525

20.67

B

202

7.95

C228

8.98

D136

5.35

F

10,00+2,11*(NoP)

0.39+0.08*(NoP)

G

2

0.08

I

142

5.59

M

214

8.43

O

20.08

R

30

1.18

S

232

9.13

T

214

8.43

E_1

27

1.06

E_2

54

2.13

www.swep.net | Product No. 100001010, DPID190H/1P-NSC-H | This PDF was generated 2024.09.27

Conexões Acessível

Conexão Roscada

Conexão Victaulic

Conexão Soldável

Conexão Soldável
CônicaConexão Soldável*Para obter as dimensões específi cas, ou informações sobre outros tipos de conexões, por favor, entre em contato com seu representante de vendas SWEP.

PED Pressão / Temperatura

O conceito de BPHEO Trocador de Calor a Placa Brasada (BPHE, na sigla em inglês) éconstruído como um pacote de placas de canais corrugados com ummaterial de preenchimento entre cada placa. Durante o processo debrasagem a vácuo, o material de preenchimento forma uma união brasada
em cada ponto de contato entre as placas, criando canais complexos. OBPHE permite que meios de temperaturas diferentes fi quem em próximos,separados apenas por placas que permitem a transmissão do calor de um
meio a outro com altíssima efi ciência. O conceito é similar a tecnologia deplacas com gaxeta , mas sem as gaxetas e as estruturas de apoio.

Aprovações por entidades terceiras
Os BPHEs da SWEP são aprovados pelas organizações certifi cadoras
indicadas abaixo: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) América,
Underwriters Laboratories Inc (UL) Japão, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK)
Além disso, a SWEP possui aprovações de uma grande variedade de outrasorganizações certifi cadoras. Para obter informações sobre aprovaçãoreferentes a um produto específi co, contate o seu representante SWEPlocal. A SWEP reserve a si o direito de promover alterações sem aviso
prévio.

Software de cálculo de SSP
Com o exclusivo SSP (SWEP Software Package) da SWEP você mesmo
pode realizar cálculos avançados de troca de calor e escolher a soluçãomais adequada à sua aplicação. Também facilita a escolha de conexões e
geração desenhos do produto concluído. Caso queira recomendações ou
conversar sobre outras soluções, a SWEP oferece todo o serviço e suporte deque você precisa.

Isenção de responsabilidade do materialAs informações e recomendações referentes aos produtos são apresentadas
de boa-fé, porém, a SWEP não faz nenhuma representação ou garantia
quanto à precisão ou totalidade das informações . As informações sãofornecidas sob a condição de que os compradores determinarão por conta
própria a adequação dos produtos aos respectivos propósitos antes do uso.
Os compradores devem observar que as propriedades dos produtos
dependem tanto da aplicação quanto da seleção de material, e que
produtos que contêm aço inoxidável ainda estão sujeitos a corrosão seusados em ambientes inapropriados.

.www.swep.net | Product No. 100001010, DPID190H/1P-NSC-H | This PDF was generated 2024.09.27