WMWM-30057143005714-1

取扱説明書

自動検針装置自動検針装置ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

TOSCAM-B11● ご使用の使用の前に必ずこの取扱説明書
ずこの取扱説明書をお取扱説明書をお読
をお読みください。
みください。
この取扱説明書は最終のお客様までお届けください。

はじめに
このたびは「自動検針装置 TOSCAM-B11」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

お 願い
本製品の設置・取り外し作業については、弊社サービス店にご連絡ください。

付属品リスト
付属品リスト
本製品には下記の付属品がありますのでご確認ください。
●
●
●
●
●
●
●

自動検針装置 ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１ 取扱説明書（本書）
自動検針装置 ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１ 工事要領書
端末伝送器
ＲＱ－ＴＴＥ
取扱説明書
終端抵抗
扉キー
（鍵番号：0600 タキゲン製造株式会社）
プリンタ用紙（サーマルロール紙 P-58-30 三栄電機株式会社）
ヒューズ（５Ａ）

１

×１部
×１部
×１部
×４個
×３個
×１箱（１０巻）
×２個

安全上のご注意
本取扱説明書には、お使いになる方（設置工事をされる方）や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明
表 示

表 示 の 意 味危険“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険が差し迫って警告“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”

注意

発生する可能性のあること”を示します。

を示します。
＊１＊２“誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあること”を示します。

＊１：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
＊２：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明
図記号

図 記 号 の 意 味
禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

２

安全上のご注意（つづき）
免責事項について・ 地震などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能あるいは設定の誤りから生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

設置工事をされる方について・本製品を設置する方は、工事要領書を熟読し内容を理解した上で作業を行なってください。
・ 本製品の設置・取り外し作業の実施については、電気工事などの専門の技術を有する人が行なってください。

用途制限について・ 本製品は、人の生命に直接関わる装置(※1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置(※2)に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの装置に本製品を使用しないでください。
※1：生命維持装置や手術室用機器などの医療機器や、火災報知器などの防災設備など。
※2：集団輸送システムの運転制御・航空管制システムや原子力発電所の装置など｡

３

安全上のご注意（つづき）
警告■病院など電波の使用が禁止された場所には設置しないこと
医療用電子機器に悪影響を与える恐れがあります。
禁止■本装置やコード類の分解・改造・修理はしないこと
感電・火災・けがの原因となります。
修理が必要な場合は、弊社サービス店へご連絡ください。
分解禁止■本装置やコード類のいたずらはしないこと
感電・火災・けがの原因となります。
いたずら禁止■屋外や浴室など、水のかかる場所に置かないこと
感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止■ぬれた手で、設置・取り外し作業・操作をしないこと
感電の原因になります。
ぬれ手禁止■定格電圧を超える電源に接続しないこと
感電・火災の原因になります。
ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ）でご使用ください。
禁止■インバータの二次側など定格商用周波数以外での使用はしないこと
商用周波数以外の周波数（高周波含む）で使うと火災や破壊の原因になります。

禁止

４

安全上のご注意（つづき）
警告■機器を設置した後、ＡＣ電源を入れた状態で充電部には触れないこと
感電・火災の原因になります。
禁止■火花の近くに設置しないこと
火花を発生するもの（スイッチ、ヒューズなど）の近くや、火気の近くで使用しないでください。バッテリは充電によって引火性のガスを発生することがあり、火花がガ禁止

スに引火し、破裂などの恐れがあります。

■発熱部の近くに設置しないこと
発熱部の近くで使用されるとバッテリの温度が上がり、液漏れ、発火、破裂の恐れがあります。
禁止■バッテリを火中に投入したり、加熱しないこと
バッテリを火中に投入すると、バッテリを破裂させたり、有毒ガス発生の原因になる恐れがあります。
禁止■配線後、電源および端末伝送器接続用端子台に保護カバーを取り付けること
感電・火災の原因になります。
強制■基板のカバーを外さないこと
感電・火災の原因になります。
禁止■落下した場合は、すぐに機器の使用を中止すること
そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。
点検・修理を弊社サービス店へご依頼ください。
強制５

安全上のご注意（つづき）
警告■異臭がしたり、発煙・過熱したときは、機器の使用を中止すること
そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。
点検・修理を弊社サービス店へご依頼ください。
強制■設置および取り外し作業を行なう前に、ＡＣ電源を切っておくこと
電源を切らないで作業すると感電の原因になります。
強制■取付・配線工事は、弊社サービス店又は専門業者に依頼すること
誤った取付・配線工事をされ不備があると、感電・火災・故障の原因になります。
強制■定期的に、ケーブル等の接続状態を確認することケーブルが外れていると、感電や火災および通信エラーの原因になります。
万一、ケーブルが外れていたときは、ＡＣ電源を切ってから、再度接続してくださ強制い。

■設置および稼働中は、接続ケーブルや本体・端末伝送器に不要な力がかからな
いよう、ケーブルを固定すること
ケーブル類の断線や接続箇所が外れるなど、感電や火災および通信エラーの原因に
強制

なります。

■設置するとき、接続ケーブルをむやみにねじったり、引っ張ったりして接続しないこと
ケーブル類や接続箇所に力がかかり、断線や接続が外れるなどで、感電や火災および禁止

通信エラーの原因となります。

６

取扱い上のお願い
製品の故障や性能低下などを防ぐために、以下の事項をお守りください。

■次のような場所への設置および保管はしないでください。
本製品の寿命を短くしたり動作不良の原因となります。
・周囲温度が－５～＋４５℃の範囲を超える場所
・周囲湿度が２０～８０％ＲＨの範囲を超える場所
・直射日光が当たる場所

・ほこり、腐食性ガスが多い場所

・強い電界、磁界が発生する場所

・高温になる場所

・振動、衝撃が加わる場所

・水滴がかかる場所

・過電流が流れる場所■本製品は強い振動、衝撃を加えないようにていねいにお取り扱いください。
運搬や取り付けの際に、強い振動、衝撃を加えると故障の原因となります。

■このシステムの電源は、他の電気機器の負荷変動および電気ノイズ等の影響のあるものは避けて下さい。
電動機、エレベータ、電気溶接機、静電気複写機および電気炉などの近くにある場合は、特に注意が必要です。もし、これらの負荷と同系統の電源のときは、別系統の電源を用意してください。

■AC スイッチは、常時 ON の状態でご使用ください。
「電源」ランプ、「端末電源」ランプともに点灯の状態です。

■停電補償用のバッテリは、使用開始直後または長時間使用しなかった後に使用する場合には、充電不足状態の時があります。

■本装置は停電補償用バッテリを搭載していますが、下記のように定期交換が必要です。
推奨使用年数を目安に最寄の弊社サービス店にご連絡ください。有償にて交換を承ります。
推奨使用年数

使用条件＊常温・常湿の屋内

停電補償用バッテリ

２年（20℃～25℃、20～80%）＊塵埃・塩分等を含まない環境＊腐食性ガスの無い環境

注１） バッテリは温度の高い環境における使用では寿命が著しく低下しますので注意が必要です。
注２） お客様にてバッテリを処分しないでください。弊社が交換したバッテリは電池メーカへ送付し、リサイクル処理されます。

７

■システムの正常な動作を維持するために日常点検を実施してください。
また、１年に１回程度、定期点検の実施をおすすめします。弊社サービス店にご連絡ください。
（有償）■タッチパネルの表面が汚れたときには、めがね拭き用のクロスなどの柔らかい布で軽く拭いてください。
・どうしても汚れがとれない場合はＯＡクリーナーを使用して拭き取ってください。
・硬いものでゴシゴシ擦らないでください。
・「11.6 画面掃除」の画面にて掃除を行なってください。

■プリンタの表面が汚れたときには、柔らかい布で乾拭きするか、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、乾拭きしてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
・プリンタの内部は絶対に水で濡らさないでください。

■バッテリのふたなどに亀裂、変形および液漏れが見られる場合はバッテリを交換する必要がありますので弊社サービス店にご連絡ください。
■ほこりなどによるバッテリの外観に汚損が見られた場合は、水または温水で湿した布切れで清掃してください。
・乾いた布の使用は静電気を発生させ、引火などの原因になる恐れがあります。

■本製品で算出した料金は参考としてご使用ください。
・テナント等にご請求される場合には事前に確認してください。

■本製品を破棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に従って適正に処理してください。

８

目

次

はじめに------------------------------------------------------------------------------- 1
安全上のご注意------------------------------------------------------------------------- 2
取扱上のお願い------------------------------------------------------------------------- 7
目次 ---------------------------------------------------------------------------------- 9
システム構成２システム構成 ...............................................................................................................................２
1.1. 自動検針装置の構成...................................................................................................................２
1.2. 上位伝送機能を用いたシステム構成の例 ..................................................................................２
1.3. ＲＳ－２３２Ｃケーブル結線図.................................................................................................２
2. TOSCAM-B11 の各部の２
各部の名称 .......................................................................................................２
2.1. 本体正面および側面...................................................................................................................２
2.2. 本体底面 .....................................................................................................................................２
2.3. 本体内部 .....................................................................................................................................２
2.4. プリンタ .....................................................................................................................................２
3. 機能一覧 ......................................................................................................................................２
２

1.

用語の
２
用語の説明...................................................................................................................................２
説明
4.1. 検針について..............................................................................................................................２
4.2. 検針メータ数について ...............................................................................................................２
4.3. 入居者、メータの指定方法について .........................................................................................２
4.4. 検針値と指針値について ...........................................................................................................２
4.5. 料金計算について ......................................................................................................................２
5. 操作フロー
２
操作フロー...................................................................................................................................２
フロー
4.

画面と
２
画面と操作...................................................................................................................................２
操作
6.1. 画面と操作方法 ..........................................................................................................................２
6.2. 初期画面 .....................................................................................................................................２
6.3. メインメニューとサブメニュー画面 .........................................................................................２
6.4. 警報表示 .....................................................................................................................................２
6.5. パスワード入力画面...................................................................................................................２7. 検針 .............................................................................................................................................２２
7.1. 全メータ検針..............................................................................................................................２
7.2. 入居者別検針..............................................................................................................................２
7.3. メータ種別検針 ..........................................................................................................................２
7.4. 個別メータ検針 ..........................................................................................................................２
7.5. 定時検針 .....................................................................................................................................２
7.6. 保留再検針 .................................................................................................................................２
7.7. その他画面 .................................................................................................................................２
8. 読取 .............................................................................................................................................２２
8.1. 全メータ読取..............................................................................................................................２
8.2. 入居者別読取..............................................................................................................................２
8.3. メータ種別読取 ..........................................................................................................................２
8.4. 個別メータ読取 ..........................................................................................................................２
8.5. その他画面 .................................................................................................................................２
9. 印字 .............................................................................................................................................２２
9.1. 全メータ印字..............................................................................................................................２
9.2. 入居者別印字..............................................................................................................................２
9.3. メータ種別印字 ..........................................................................................................................２
9.4. 個別メータ印字 ..........................................................................................................................２
10.
保守画面...................................................................................................................................２
２
保守画面
10.1.
システムログ ..........................................................................................................................２
10.2.
ＴＴＥメンテナンス ...............................................................................................................２
10.3.
バージョン情報 ......................................................................................................................２
10.4.
検針値確認・設定...................................................................................................................２6.

９

10.5.
登録情報確認 ..........................................................................................................................２
11.
設定..........................................................................................................................................２
２
設定
11.1.
時計設定 .................................................................................................................................２
11.2.
印字濃度設定 ..........................................................................................................................２
11.3.
上位伝送設定 ..........................................................................................................................２
11.4.
パスワード設定 ......................................................................................................................２
11.5.
タッチパネル補正...................................................................................................................２
11.6.
画面掃除 .................................................................................................................................２
11.7.
バッテリ交換日 ......................................................................................................................２
12.
バッテリ警告２
バッテリ警告............................................................................................................................２
警告
12.1.
バッテリ警告画面...................................................................................................................２
12.2.
バッテリ警告印字...................................................................................................................２
13.
取付けと
２
取付けと配線
けと配線............................................................................................................................２配線
14.

プリンタ用紙２
プリンタ用紙の用紙の交換 .................................................................................................................２

15.
困ったときは............................................................................................................................２
２
ったときは
15.1.
基本動作、検針動作 ...............................................................................................................２
15.2.
エラー画面..............................................................................................................................２
15.3.
エラー印字動作 ......................................................................................................................２
15.4.
上位通信動作 ..........................................................................................................................２16.
一般仕様...................................................................................................................................２
２
一般仕様
16.1.
基本仕様 .................................................................................................................................２
16.2.
入出力仕様..............................................................................................................................２＜付録＞
２
付録＞ .............................................................................................................................................２■本体外形図 ........................................................................................................................................２■メータ交換手順 .................................................................................................................................２■印字例................................................................................................................................................２

１０

1 システム構成

1. システム構成
システム構成1.1. 自動検針装置の構成
自動検針装置ＴＯＳＣＡＭ-Ｂ１１は、ビル、マンション等に設置された発信装置付計量器（電力量計、ガスメータ、水道メータ等）の計量値を毎月の検針日に集中検針してその検針結果をもとに料金計算を行い料金表を作成します。この一連の機械処理により検針業務の効率化を図ることを目的としています。
自動検針装置ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１を用いた自動検針システムは以下の機器で構成されます。
機器名
自動検針装置(TOSCAM-B11)

概要
・操作パネル、サーマルプリンタ、電源部、無停電
電源部および端子台で構成されています。
・操作パネルは液晶およびタッチパネルで主に構成されます。液晶は計量値および設定内容等を表示
し、タッチパネルを指やタッチペンで押すことにより各処理や印字等の操作を行ないます。

２

端末伝送器
（注１）
（RQ-TTE、N-TTE、TTE）

・計量器から発信されたパルスを積算計量する電子カウンタと電子カウンタの値を自動検針装置本体に送出する伝送機能があります。

３

発信装置付計量器（メータ）（注２）

・電力量計、ガスメータ、水道メータ等があります。

４

上位装置（オプション）・上位装置と接続用の RS-232C I/F を経由した回線にて複数台の TOSCAM-B11 を上位装置にあたるコンピュータへ接続し検針データの収集、管理等を行なうことができます。

１

注１）本書の中では以降、端末伝送器については「TTE」と称します。
注２）本書の中では以降、発信装置付計量器は「メータ」と称すこともあります。

１１

1 システム構成

上位装置（オプション）

上位伝送回線（RS-232C）ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

TOSCAM-B11 本体………………

端末伝送回線（RS-485） #0#1 #2 #3

端末伝送器
（最大１０台）M ……… M………………

M ……… M

M ……… M

発信装置付計量器
最大１０台接続１２

1 システム構成

1.2. 上位伝送機能を用いたシステム構成の例
ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１と上位装置（コンピュータ）とを接続して、上位装置からデータ伝送器要求を受け取ったＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１はその要求に従って必要なデータを上位装置にデータ伝送（上位伝送）することで、検針データの収集を上位装置から行なうことができます。この上位装置とＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１を接続する方法として次の４通りがあります。
なお、上位装置および上位装置ソフトはオプションです。
直結接続
ＲＳ－２３２Ｃケーブルを使って、上位装置（コンピュータ）と直接接続する方法です。※１

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

ＲＳ－２３２Ｃケーブル

専用回線（２線式）による接続
２線式の専用回線とモデムを使用して遠距離のデータ伝送を行なうことができます。※２

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

専用回線（２線式）
ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

※１

２線式
モデム

２線式
モデム

ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

直結接続のときのＲＳ－２３２Ｃケーブルは、送信と受信の各信号ラインがクロス接続され、送信要求信号（ＲＳ）と送信可信号（ＣＳ）がリバースで結線されたケーブルを用います。
※２

専用回線（２線式）接続のときのＲＳ－２３２Ｃケーブルは、ストレートケーブ

ルを用います。

１３

1 システム構成

専用回線（４線式）による接続
４線式の専用回線とモデムを使用して遠距離のデータ伝送を行なうことができます。※１

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

専用回線（４線式）
ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

４線式
モデム

４線式
モデム

ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

加入電話回線（ＮＴＴ回線）経由による接続
ＮＣＵ機能付きモデムとＮＴＴ電話回線を使うことにより、上位装置（コンピュータ）がいずれの場所にあっても複数（１：Ｎ）のＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１とデータ伝送を行なうことができます。
※１

電話回線

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

モデム
ＮＣＵ

モデム
ＮＣＵ

ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブル

モデム
ＮＣＵ

※１ ＲＳ－２３２Ｃケーブルは、ストレートケーブルを用います。

１４

1 システム構成

1.3. ＲＳ－２３２Ｃケーブル結線図
モデム等との接続の場合モデム等との接続例を以下に示します。ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１側の接続にはＤ－ｓｕｂ２５ピン（オス、ミリネジ）のＲＳ－２３２Ｃケーブルを使用してください。

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１
２
３
４
５
６
７
８
２０
２２

モデム等

SD （TxD）
RD （RxD）
RS （RTS）
CS （CTS）
DR (DSR)
SG （GND）
CD （DCD）
ER (DTR)
CI （RI）

３
２
７
８
６
５
１
４
９

D-sub 25 ﾋﾟﾝ

SD （TxD）
RD （RxD）
RS （RTS）
CS （CTS）
DR (DSR)
SG （GND）
CD （DCD）
ER (DTR)
CI （RI）
D-sub 9 ﾋﾟﾝ

パソコンとの接続の場合
ＤＯＳ／Ｖパソコンとの接続例を以下に示します。Ｄ－ｓｕｂ９ピン（メス）－Ｄ－ｓｕｂ２５ピン（オス、ミリネジ）のクロスケーブルを使用します。下図のようにＲＳ信号とＣＳ信号が接続されて、ＣＤ信号に結線されているクロスケーブルをご使用ください。

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

パソコン（ＤＯＳ／Ｖ）

２
３
４
５
６
７
８
２０
２２

３
２
７
８
６
５
１
４
９

SD （TxD）
RD （RxD）
RS （RTS）
CS （CTS）
DR (DSR)
SG （GND）
CD （DCD）
ER (DTR)
CI （RI）

D-sub 25 ﾋﾟﾝ

SD （TxD）
RD （RxD）
RS （RTS）
CS （CTS）
DR (DSR)
SG （GND）
CD （DCD）
ER (DTR)
CI （RI）
D-sub 9 ﾋﾟﾝ

１５

2 TOSCAM-B11 の各部の名称

2. TOSCAMTOSCAM-B11 の各部の各部の名称
2.1. 本体正面および側面
通気口（両側にあります）

タッチパネル付きＬＣＤ

プリンタ

ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

取手

扉キー

ラック取付け

電源ＬＥＤ

用アングル

端末電源ＬＥＤ

2.2. 本体底面

通気口

電線挿入口Φ３６

上位伝送用ＲＳ２３２Ｃ
ケーブル挿入口※扉を開閉するときは指等が挟まれないようにご注意くだ
警告

さい。
※通気口をふさいで本体を密閉構造にしないでください。
密閉構造にすると異常時にバッテリーが発火や破裂の恐れがあります。

１６

2 TOSCAM-B11 の各部の名称

2.3. 本体内部

プリンタ電源スイッチ
プリンタ
バッテリカバー

バッテリ

電源端子台

ＩＤ番号設定スイッチ

ＴＴＥとの接続用端子台メイン基板
カバー

背面の電線挿入口
端子台基板
カバー

ＡＣ電源スイッチ

ＦＧ線※端子台基板カバーおよびメイン基板カバーを開けないで警告ください。感電の恐れがあります。
※バッテリの端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。
※ＡＣ電源スイッチがＯＦＦの場合でも、バッテリは活きていますので、バッテリの短絡には十分注意してください。
※ＦＧ線を外さないでください。ＦＧ線を外すと、故障や漏電のときに感電する恐れや動作不良の恐れがあります。

１７

上位通信用
ＲＳ－２３２Ｃコネクタ

2 TOSCAM-B11 の各部の名称

2.4. プリンタ

ペーパーカバーオープンボタン
ペーパーカッタ
ペーパーカバー※プリンタ用紙を紙挿入口より引っ張る又は逆に引っ張ると故障注意の原因になりますのでお止めください。
※付属品のプリンタ用紙は感熱紙です。以下のようにお取扱いにご注意ください。
・固いもので強くこすらないでください。
・有機溶剤の近くに置かないでください。
・塩化ビニールフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
・プリンタ用紙は必ず指定紙をお使いください。
※プリンタ背面のディップスイッチは次のように設定されていますので触らないでください。
No.
１～４
５～０

状態
ＯＮ
ＯＦＦ

１８

3 機能一覧

3. 機能一覧
このシステムは、検針、読取、印字、登録、設定、および保守モードから構成され、本体の画面操作または上位装置からの通信により各機能を実行できます。
モード

主な機能

内容

検針

・全メータ検針・入居者別検針・メータ種別検針・個別メータ検針
・保留再検針・全メータ、入居者別、メータ種別、
個別メータの検針を行なうことができます。また、検針に引き続き
使用量と料金表の印字を行ないます。
・更新を保留したメータの再検針を行なうことができます。

読取・全メータ読取・入居者別読取・メータ種別読取・個別メータ読取・料金表印字・使用量表印字

・全メータ、入居者別、メータ種別、
個別メータの読取を行なうことができます。また、指針値の表示または印字を行ないます。
・全メータ、入居者別、メータ種別、
個別メータの料金表および使用量の印字を行ないます。
・現在の日付および時刻を自動検針装置本体に設定します。

印字

設定

・日付・時刻設定

・上位伝送設定
保守

・システムログ・検針値設定・ＴＴＥメンテナンス
・検針値確認・登録情報読出し・上位伝送の通信速度、接続方式を設定します。
・システムエラー等のログ内容の表示を行ないます。
・検針値の修正を行ないます。
・ＴＴＥのパラメータやカウンタの設定・確認を行ないます。
・検針値の確認を行ないます。
・登録情報の確認および印字を行ないます。

上位伝送時に使用するＩＤ番号は本体内部のＩＤ番号注意

設定スイッチにて設定します。

１９

4 用語の説明

4. 用語の用語の説明
4.1. 検針について検針とは、端末伝送器に接続しているメータのメータ値（計数値）をセンタ装置で読取ることをいいます。読取った値を指針値と呼びます。

（１）検針方法
オペレータの操作による検針と毎月設定された日時に自動的に検針を行なう定時検針の２種類の検針方法があります。

（２）オペレータの操作による検針の種類
オペレータの操作による検針には次の種類があります。

１

種類
全メータ検針２

入居者別検針３

メータ種別検針

４

個別メータ検針

５

保留再検針

内容
・オペレータの操作により、検針可能な全メータについて検針します。
・検針終了後、使用量表および料金表の印字ができます。
ただし、印字の有無はメータ単位であらかじめ設定する必要があります。
（初期値は印字有りとなっています。）
・オペレータの操作により、特定入居者のメータについて検針します。
・指定入居者の検針後、継続して別入居者の検針を行なう
こともできます。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。
・オペレータの操作または検針日時設定により、特定種別のメータを検針します。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。
・オペレータの操作により、特定のメータを検針します。
・指定メータの検針後、継続して別メータの検針を行なう
こともできます。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。
・オペレータの操作により、検針でエラーとなったメータ
に対して、メータ種別を指定して再検針を行ないます。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。

4.2. 検針メータ数について
検針メータ数は最大 400 台です。また、電気、ガス、水道等のメータ種別は 10 種類まで登録できます。なお、１入居者には、最大 15 台までのメータが登録できます。※1※1
注意

ＴＴＥが 30 台のときの停電補償時間が 16 時間です。
ＴＴＥが 40 台のときの停電補償時間が 12 時間です。

２０

4 用語の説明

4.3. 入居者、メータの指定方法について
端末アドレス
端末アドレスは、接続回線（０～３）、ＴＴＥの機器アドレス（０～９）およびメータ番号（０～９）から構成される３桁の数字（０００～９９９）です。これは、どのＴＴＥのどのメータを検針するか指定する場合に必要です。

4.4. 検針値と指針値について
ＴＴＥから送られてくる各メータのメータ値（計数値）を検針値と呼んでいます。この検針値をメータ種類の単位（kWh 等）に換算したものを指針値と呼び、換算するための計数のことをメー
タの乗率と呼びます。
・検針値は１０進６桁です。
・乗率の範囲は０．０１～１００です。
・指針値は１０進８桁です。（整数のみ）
・使用量は１０進６桁です。ただし、合計使用量は９桁となります。（整数のみ）

２１

4 用語の説明

4.5. 料金計算について
料金は次の式で計算されます。
１）今回使用量(X)が基本使用量(P1)以下の場合(X≦P1)
料金 ＝ 基本料金
２）今回使用量(X)が基本使用量(P1)を超え、単価変更使用量１(P3)以下の場合(P1＜X≦P3)
料金 ＝ 基本料金 ＋( ( 今回使用量 － 基本使用量 )× 単価 1 )３）今回使用量(X)が単価変更使用量１(P3)を超え、単価変更使用量２(P5)以下の場合(P3＜X≦P5)
料金 ＝ 基本料金 ＋( (単価変更使用量１ － 基本使用量 ) × 単価 1 )＋ ( 今回使用量 － 単価変更使用量１ ) × 単価 2 )４）今回使用量(X)が単価変更使用量 2(P5)を超えている場合(P5＜X)
料金 ＝ 基本料金 ＋( (単価変更使用量１ － 基本使用量 ) × 単価 1 )＋ ( 単価変更使用量 2 － 単価変更使用量１ ) × 単価 2 )＋ ( 今回使用量 － 単価変更使用量 2 ) × 単価 3 )
料金 Y
単価１
P2

単価２
P4

単価３
P６

基本料金
P0

使用量 X
P1
基本使用量

P3
単価変更
使用量１

P5
単価変更
使用量 2

※１

単価変更使用量 2 が設定されていない場合は４）の条件判定を行ないません。

※２

単価変更使用量１が設定されていない場合は３）、４）の条件判定を行ないません。

※３

料金は１０進６桁で６桁を超えた時にオーバーフローとなります。ただし、メータおよび入居者の合計料金は９桁となります。（整数のみ）

注意

本製品で算出した料金は参考としてご使用ください。

２２

5 操作フロー

5. 操作フロー
操作フロー
本製品とＴＴＥ、メータの取付け、配線したＴＴＥへの各設定が終了した後の操作手順例を以下に示します。

本製品のＩＤ番号をＩＤ番
号設定スイッチを使用して・・・・・・・・・・・・・・

設定は弊社サービスマンが行ないます。

・・・・・・・・・・・・・・

設定・登録は弊社サービスマンが行ない設定する
パソコンを用いて本装置へ設定・登録を行なうます。（運用後に変更がある場合は弊社までご連絡ください。）

パスワードの設定

・・・・・・・・・・・・・・

必要に応じて設定します。
Ｐ２８、８０参照

操作する機能

読取を行なう検針を行なう

印字を行なうＰ５１参照
全メータ読取全メータ検針
Ｐ２９参照

Ｐ４４参照

入居者別検針入居者別読取Ｐ３１参照

Ｐ４５ 参照メータ種別検針

メータ種別読取

保守を行なうＰ５６参照

設定を行なう
Ｐ４６参照

Ｐ３３参照

個別メータ読取

個別メータ検針

Ｐ４７参照

Ｐ３５参照
保留再検針
Ｐ３９参照
（定時検針）
Ｐ３８参照

２３

Ｐ７７参照

6 画面と操作

6. 画面と画面と操作
6.1. 画面と操作方法

タッチパネル画面に各種の表示を行ないます。
画面操作はタッチパネル画
面に表示している各種ボタ
ンを押すことで行ないます。

画面操作はタッチパネル画面に表示しています各種ボタンを押すことで行ないます。
操作例１ 操作選択画面
メインメニュー

2000/01/01 00:00

検針

保守

左画面のように□で囲まれたボタンを押

読取

設定

すと、画面が切替ります。
ただし、操作できないボタンは色が薄く印字なっています。

検針

操作例２ 数値入力画面
メインメニュー
2000/01/01 00:00
２０９９年１２月３１日２３時５９分５９秒
９
７

８

９

４

５

６

１

２

３

左画面のように下線がついている文字列はカーソルが移動する数字を表します。

やを押すと、反転表示されているカーソルが移動します。そこで数０

字ボタンを押すとカーソルのある数値が入力した数
ＯＫ
ｷｬﾝｾﾙ

値に変わります。数値を入力すると、カーソルの位
置が最下位桁以外は次の桁に自動的に移動します。

操作例３ 一覧表示画面
入居者別検針2007/01/31 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
検針
戻る

１ページ単位で上方向に表
示項目を切替えます

カーソルをひとつ上に進めます

１ページ単位で下方向にカーソルをひとつ下に表示項目を切替えます

進めます

２４

6 画面と操作

6.2. 初期画面
電源投入後しばらくするとメインメニュー画面を表示します。
この画面で各メニュー(｢検針｣、｢読取｣、｢印字｣、｢保守｣、｢設定｣)を表示したボタンを押すこと
により、サブメニュー画面を表示します。

メインメニュー

2000/01/01 00:00

検針

保守

読取

設定

印字

＜通信表示について
通信表示について＞
について＞

メモ

表示部右上隅にＴＴＥまたは上位装置との通信状態をあらわす
菱形の表示があります。この表示は右のように通信状態をあらわしています。
表示
メインメニュー

2000/01/01 00:00

検針

保守

読取

設定

▲
△
▼
▽

印字

通信状態
上位装置と通信中です
上位装置とは通信していません
ＴＴＥと通信中です
ＴＴＥとは通信していま
せん

先端が尖ったもので画面を押さないでください。画面に注意

傷がつきます。

２５

6 画面と操作

6.3. メインメニューとサブメニュー画面
メインメニュー画面上の各ボタンを押すと以下のようなサブメニュー画面を表示します。

保守メニュー
検針メニュー
全メータ

保留再検針

メータ種別

戻る

検針値確認･設定

TTEﾒﾝﾃﾅﾝｽ

登録情報確認ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報戻る

保守メニュー画面の操作方法は｢10.保守画面｣を参照してください

検針メニュー画面の操作方法は｢7.検針｣を参照してください

全メータ

システムログ個別メータ

入居者別

読取メニュー

2007/01/19 03:00

2007/01/19 03:00

2007/01/19 03:00

メインメニュー

個別メータ

入居者別

2007/01/19 03:00

検針

保守

読取

設定

印字
メータ種別

戻る

読取メニュー画面の操作方法は｢8.読取｣を参照してください

印字メニュー
全メータ

2007/01/19 03:00

設定メニュー

個別メータ

2007/01/19 03:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る

入居者別

メータ種別

戻る

設定メニュー画面の操作方法は｢11.設定｣を参照してください

印字メニュー画面の操作方法は｢9.印字｣を参照してください＜画面消灯について
画面消灯について＞
について＞
メモ

起動後または最後に画面入力を行なった後から５分間、何も画面入力がない
場合には、自動的に画面表示が消えます。この状態から画面のどこかを押すとメインメニュー表示に戻ります。下記の消灯時も同じです。
・オペレータ操作による検針または読取時は印字終了後から５分間、何も画面入力がない場合に消灯します。
・定時検針時は検針終了後、即座に画面が消灯します。

２６

6 画面と操作

6.4. 警報表示
どこの画面を表示していても、最下位行に以下の３つの警報を表示します。

メインメニュー

2007/01/15 15:00

検針

保守

読取

設定

印字

紙切れ 電池プリンタ警報警報種類
プリンタ警報充電

バッテリ警報プリンタ紙切れ

プリンタエラー

バッテリ警報充電回路警報充電回路警報条件
対処方法
プリンタの紙切れが発生し プリンタ用紙の有無を確認たときに「紙切れ」と点滅表 してください。
示します。
無い時はプリンタ用紙を入れてください。
プリンタエラーを発生した プリンタ用紙の紙詰まりがときに「ﾌﾟﾘﾝﾀ」と点滅表示 無いか確認してください。
それでも復帰しなければ、します。
ただし、プリンタエラーと紙 弊社サービス店にご連絡く
切れが同時に発生した場合 ださい。
は「紙切れ」のみ表示します。

バッテリ電圧低 バッテリ電圧低下が発生し 弊社サービス店にご連絡く
下たときに「電池」という文字 ださい。
を点滅表示します。
充電回路異常バッテリの充電回路異常が 弊社サービス店にご連絡く発生したときに「充電」とい ださい。
う文字を点滅表示します。

また、本製品の異常を本体外部へ伝えるため、１点の警報出力を設けてあります。※１
上記４つの警報に対して警報出力有無の設定があります。出力が有（出力する）に設定され、上記条件が発生した場合に、警報出力がＯＮになります。
初期設定は全て無（出力しない）となっています。

※１

警報出力の設定は、設定ツールを使用し通信にて行ないます。警報出力有無の設定を変更する場合は、弊社サービス店が有償にて行ないます。

２７

6 画面と操作

6.5. パスワード入力画面「11.4.パスワード設定」で説明するパスワードを設定している場合には、起動時または画面消灯からの復帰時に下のパスワード入力画面を表示します。この画面で設定しているパスワードを入力して「ＯＫ」ボタンにタッチするとメインメニュー画面を表示します。なお初期値はパス
ワードなしの設定となっていますので、起動時または画面消灯からの復帰時には即座にメインメ
ニュー画面を表示します。

パスワード入力

2008/01/10 15:00

＊＊＊
７

８

９

ＯＫ

４

５

６

ｷｬﾝｾﾙ

１

２

３

０

クリア

２８

7 検針

7. 検針
「全メータ検針」、「入居者別検針」、「メータ種別検針」、「個別メータ検針」の４種類の検針業務を動作させるときは検針メニュー画面から画面のガイダンスに従って入力していけば目的の検針業務を実行することができます。
また、あらかじめ設定した検針日時に自動的に検針を行なう「定時検針」の機能もあります。

7.1. 全メータ検針
入居者、メータ種別に関係なく、検針が許可されている全てのメータの検針を行ないます。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量および料金表を自動で印字します。
なお、印字許可されていない印字項目がある場合は飛ばします。
検針メニュー

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

①「全メータ」ボタンを押します。

当日、検針を既に行なっている場合
全メータ検針2007/01/31 15:00

12時00分に検針済みです。
１日に２回の検針はできません。

ＯＫ②「ＯＫ」ボタンを押し
全メータ検針2007/01/31 15:00て、検針メニュー画
面に戻ります。

③「はい」ボタンを押し

前回全メータ検針を行ったのはて検針を開始しま

2006年12月31日15時00分です。

す。

検針を行いますか？

はいいいえ

次のページへ２９

いいえで中止し、検針メ
ニュー画面に戻ります7 検針

全メータ検針2007/01/31 15:00「中止」ボタンを押すと、検針を中止します。「7.7その他画面」を参照願います。

全メータの検針中です...

(20%)

「いいえ」ボタンを押すと、データの更新を中止します。
「7.7その他画面」を参照願います。

中止

自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合
全メータ検針2007/01/31 15:00

検針が完了しました。

※１

検針値データを更新しても、エラーのエラー発生数：0

発生したメータの検針値は保留されてデータの更新を行いますか？

います。エラーを修復後、保留再検針
はいを行なってください。

いいえ④「はい」ボタンを押して、全メータ検針

検針値データを更新し2007/01/31 15:00ます。
＊データ更新後、印字許データ更新中です...

可された項目を印字
して検針メニューに戻ります。 ※１

全メータ検針(20%)

2007/01/31 15:00

全メータ検針2007/01/31 15:00

使用量一覧表を印字中です...

料金一覧表を印字中です...

(20%)

(20%)

中止

中止

「中止」ボタンで印字を中止
し、検針メニュー画面に戻ります。

印字終了後、検針メニュー
画面に戻ります。

３０

7 検針

7.2. 入居者別検針指定された入居者に登録されていて検針許可されているメータの検針を行ないます。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量および料金表を自動で印字します。

検針メニュー①「入居者別」ボタンを押します。

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

②入居者を選択します。

③「検針」ボタンを押して、検針する入居者を確定します。

入居者別検針2007/01/31 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
検針
戻る

「戻る」ボタンを押すと、検針メニュー画面に戻ります。
入居者別検針2007/01/31 15:00

入居者：東北支社(1111)④「はい」ボタンを押し検針を行います。

て検針を開始しま

よろしいですか？

す。
はい

いいえ

「いいえ」ボタンを押すと、入居者別選択画面に戻ります。

次のページへ

３１

7 検針

入居者別検針2007/01/31 15:00「中止」ボタンを押すと、検針を中止します。「7.7その他画面」を参照願います。

入居者：東北支社
検針中です...

(20%)

「いいえ」ボタンを押すと、データの更新を中止します。
「7.7その他画面」を参照願います。

中止

自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合
入居者別検針2007/01/31 15:00

入居者：東北支社※１

検針値データを更新しても、エラーの検針が完了しました。

発生したメータの検針値は保留されてエラー発生数：０
データの更新を行いますか？

います。エラーを修復後、保留再検針
はいを行なってください。

いいえ⑤「はい」ボタンを押し
入居者別検針て、検針値データを更2007/01/31 15:00

新します。
＊データ更新後、印字許データ更新中です...

可された項目を印字
して入居者別選択画
面に戻ります。 ※１

入居者別検針(20%)

2007/01/31 15:00

入居者別検針入居者：東北支社

2007/01/31 15:00

入居者：東北支社

使用量一覧表を印字中です...

料金一覧表を印字中です...

(20%)

(20%)

中止

中止

「中止」ボタンで印字を中止
し、入居者別選択画面に戻ります。

印字終了後、入居者別選択

画面に戻ります。

３２

7 検針

7.3. メータ種別検針指定されたメータ種別に登録されていて検針許可されているメータの検針を行ないます。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量および料金表を自動で印字します。

検針メニュー①「メータ種別」ボタ

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

ンを押します。

メータ種別検針

2007/01/31 15:00

電 気

カロリ

種別８

別のボタンを押しま

ガ ス

種別５

種別９

す。

水 道

種別６

下水道

種別７

②検針したいメータ種「戻る」ボタンを押すと、検針メニュー画面に戻ります。

戻る

当日、検針を既に行なっている場合
メータ種別検針

2007/01/31 15:00

12時00分に検針済みです。
１日に２回の検針はできません。

ＯＫ③「ＯＫ」ボタンを押しメータ種別検針④「はい」ボタンを押して検針を開始します。

前回「電2007/01/31 15:00

気」の検針を行ったのは2006年12月31日23時00分です。

て、メータ種別検針
メニュー画面に戻ります。

検針を行いますか？

はいいいえ「いいえ」ボタンを押すと、メータ種別選択画面に戻ります。

次のページへ３３

7 検針

メータ種別検針

種別「電「中止」ボタンを押すと、検針を中止します。「7.7その他画面」を参照願います。

2007/01/31 15:00

気」の検針中です...

(20%)

「いいえ」ボタンを押すと、データの更新を中止します。
「7.7その他画面」を参照願います。

中止

自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合
メータ種別検針

2007/01/31 15:00

種別「電 気」の検針が完了しました。

※１

検針値データを更新しても、エラーのエラー発生数：0

発生したメータの検針値は保留されてデータの更新を行いますか？

います。エラーを修復後、保留再検針
はいいいえを行なってください。

⑤「はい」ボタンを押しメータ種別検針て、検針値データを

2007/01/31 15:00

更新します。
＊データ更新後、印字許データ更新中です...

可された項目を印字
してﾒｰﾀ種別選択画面に戻ります。 ※１

メータ種別検針
種別「電

(20%)

2007/01/31 15:00

メータ種別検針気」

2007/01/31 15:00

種別「電 気」

使用量一覧表を印字中です...

料金一覧表を印字中です...

(20%)

(20%)

中止

中止

「中止」ボタンで印字を中止
し、ﾒｰﾀ種別選択画面に戻ります。

印字終了後、メータ種別選択
画面に戻ります。

３４

7 検針

7.4. 個別メータ検針指定されたひとつのメータの検針を行ないます。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量および料金表を自動で印字します。

検針メニュー

2007/01/31 15:00①「個別メータ」ボタ
全メータ

個別メータ

ンを押します。
入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

②入居者を選択します。

③「選択」ボタンを押して、検針する入居者を確定します。

個別メータ検針
2007/01/31 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
選択戻る

個別メータ検針

2007/01/31 15:00

入居者:東北支社⑤「検針」ボタンを押します。

「戻る」ボタンを押すと、検針メニュー画面に戻ります。

「戻る」ボタンを押すと、入居者選択画面に戻ります。

(1111)

No. 種 別 ｱﾄﾞﾚｽ
001 電気１ 000
002 ガ ス 001
003 水 道 002
004 下水道 003
005 カロリ 004
006 電気２ 005
検針④メータ種別を選択します。
戻る注）同一メータ種別のメータが複数台あるときは、ア
ドレス順に並んでいます。

個別メータ検針

2007/01/31 15:00

その場合は別々に選択し、検針を行なってください。

個別メータ検針を行います。
よろしいですか？

⑥「はい」ボタンを押して検針を開始しま

はい

いいえ

す。
「いいえ」ボタンを押すと、メー
タ選択画面に戻ります。

次のページへ

３５

7 検針

個別メータ検針「中止」ボタンを押すと、検針を中止します。「7.7その他画面」を参照願います。

2007/01/31 15:00

端末アドレス000の検針中です...

「いいえ」ボタンを押すと、データの更新を中止します。
「7.7その他画面」を参照願い
ます。

(20%)

中止

自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合
個別メータ検針

2007/01/31 15:00

検針が完了しました。

※１

検針値データを更新しても、エラーのエラー発生数：0

発生したメータの検針値は保留されてデータの更新を行いますか？

います。エラーを修復後、保留再検針
はいを行なってください。

いいえ⑦「はい」ボタンを押し個別メータ検針て、検針値データを更2007/01/31 15:00

新します。
＊データ更新後、印字許データ更新中です...

可された項目を印字
してﾒｰﾀ選択画面に戻ります。
※１

個別メータ検針
種別「電

(20%)

2007/01/31 15:00

個別メータ検針気」

2007/01/31 15:00

種別「電 気」

使用量一覧表を印字中です...

料金一覧表を印字中です...

(20%)

(20%)

中止

中止

「中止」ボタンで印字を中止
し、メータ選択画面に戻りま
す。

３６

次ページへ

7 検針

個別メータ検針

メータ選択画面に戻ります。同じ入居者の他のメータの検針を行なう
場合は④～⑦を繰り返し行なってください。

入居者選択画面に戻ります。他の入居者の検針を行なう場合は②～⑦を繰り返し行なってください。

2007/01/31 15:00

入居者: 東北支社(1111)⑧個別メータ検針を終了

No. 種 別 ｱﾄﾞﾚｽ
001 電 気 000
002 ガ ス 001
003 水 道 002
004 下水道 003
005 カロリ 004
006 種別６ 005
007 種別７ 006
検針するか、他の入居者の検針を行なう場合は「戻る」ボタンを押してくだ戻る

さい。

個別メータ検針
2007/01/31 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
検針
戻る

⑨個別メータ検針を終了する場合は「戻る」
ボタンを押してくだ
さい。

３７

7 検針

7.5. 定時検針
定時検針は、あらかじめ検針する日時およびメータ種別を設定しておくことにより、自動的にメータ種別検針を行なう機能です。定時検針日時はメータ種別毎に設定できます。検針日時になると自動的に画面が点灯し、検針を開始します。検針後にデータを自動更新します。
定時検針

2007/01/31 00:00

種別「電気」の検針中です...

(20%)

エラーの発生したメータの検針値は保留されてい他の検針があれば繰ります。エラーを修復後、返し行ないます。

保留再検針を行なってく
ださい。
定時検針

2007/01/31 00:00

データ更新中です...

(20%)

定時検針終了後、画面を消します。

（１）同一日時の同一日時の定時検針
メモ

同一日時に定時検針を行なう検針メータ種別が複数存在するときは、
メータ種別番号の小さい順に検針を行ないます。
例えば、メータ種別０、５、８の定時検針日時が同じに設定されていた場合、メータ種別０⇒５⇒８の順で検針を行ないます。

（２）操作途中の操作途中の定時検針
何らかの画面操作途中でも定時検針日時になったときは定時検針を開始します。
ただし、データ更新中の場合はデータ更新が終了した後、定時検針を開始します。

（３）定時検針中の
定時検針中の停電
定時検針中に停電した場合は定時検針を中止し、復電後に再検針を行ないます。

（４）停電中の停電中の定時検針
停電中に定時検針日時となった場合は定時検針は行ないません。

３８

7 検針

7.6. 保留再検針
検針でエラーとなったメータに対して、メータ種別を指定して再検針を行ないます。検針後にデータを更新し、使用量および料金表を印字します。
なお、この検針を行なってもエラーがまだ発生している場合は、エラーの調査・修復を行なってください。
検針メニュー

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

①「保留再検針」ボタ

検針でエラーとなったメー
タがある場合には、保留メー
タがあることを表示します。

ンを押します。

前回検針日時:2006/12/31 23:59
検針が保留されたメータがあります。

保留再検針

2007/01/31 15:00＊検針でエラーとなった②検針したいメータ種
別のボタンを押しま

電 気

カロリ

種別８

ガ ス

種別５

種別９

水 道

種別６

下水道

種別７

メータのある種別のみ表示します。

す。
戻る「戻る」ボタンを押すと、検針メニュー画面に戻ります。

保留再検針③「はい」ボタンを押し2007/01/31 15:00

種別「電 気」の検針を行います。
よろしいですか？

て検針を開始しま
す。

はい

いいえ
「いいえ」ボタンを押すと、メータ選択画面に戻ります。

保留再検針

2007/01/31 15:00

種別「電気」の検針中です...

(20%)

中止

次のページへ

３９「中止」ボタンを押すと、検針を中止します。「7.7その他画面」を参照願います。

7 検針

自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合

保留再検針

※１

2007/01/31 15:00

種別「電 気」の検針が完了しました。

検針値データを更新しても、エラーのエラー発生数：0

発生したメータの検針値は保留されたデータの更新を行いますか？

ままです。エラーを修復後、保留再検
はい

針を再度行なってください。

いいえ④「はい」ボタンを押しメータ種別検針て、検針値データを

2007/01/31 15:00

更新します。
＊データ更新後、印字許データ更新中です...

可された項目を印字
してﾒｰﾀ種別選択画面に戻ります。
※１

(20%)

保留再検針

2007/01/31 15:00

印字するメータを選択してください。

⑤「この種別の全てのメータ」または「再検

この種別の全てのメータ

針したメータのみ」「いいえ」ボタンを押すと、データの更新を中止します。
「7.7その他画面」を参照願います。

再検針したメータのみ

ボタンを押して、印印字しない字を行います。

「印字しない」ボタンを押すと、メータ種別選択画面に戻ります。
保留再検針

2007/01/31 15:00
種別「電

保留再検針

気」

2007/01/31 15:00

種別「電 気」

使用量一覧表を印字中です...

料金一覧表を印字中です...

(20%)

(20%)

中止

中止

「中止」ボタンで印字を中止
し、メータ種別選択画面に戻ります。

印字終了後、保留再検針のメー
タ種別選択画面に戻ります。

４０

7 検針

7.7. その他画面
未登録、エラー、「中止」ボタンや「いいえ」ボタンを押した場合に表示する画面について説明します。
（１）全メータ未登録の場合
全メータが未登録の場合は、検針メニュー画面から「全メータ」ボタンを押すと、該当メータなし画面を表示します。メータを登録するには上位装置からの通信による登録が必要です。
検針メニュー①「全メータ」ボタンを押します。

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

全メータ検針2007/01/31 15:00

該当するメータがありません。

②「戻る」ボタンを押して検針メニュー画
ＯＫ

４１

面に戻ります。

7 検針（２）全入居者未登録の場合全入居者が未登録の場合は、検針メニュー画面から「入居者別」または「個別メータ」ボタンを押すと、入居者未登録画面を表示します。入居者を登録するには上位装置からの通信による登録が必要です。下記に「入居者別」ボタンを押した場合の例を示します。
検針メニュー①「入居者別」ボタンを押します。

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

入居者別検針No. 記号 名称

2007/01/31 15:00＊入居者未登録の場合は、「戻る」ボタン以外は無効です。

入居者が登録されていません。

②「戻る」ボタンを押して検針メニュー画
検針

戻る

面に戻ります。

（３）全メータ種別未登録の場合
全てのメータ種別が未登録の場合は、メータ種別検針、個別メータ検針、定時検針、保留再検針ができません。メータ種別を登録するには上位装置からの通信による登録が必要です。下記に「メータ種別」ボタンを押した場合の例を示します。
検針メニュー①「メータ種別」ボタ
ンを押します。

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

メータ種別検針

2007/01/31 15:00②「戻る」ボタンを押
メータ種別が登録されていません。

して検針メニュー画
面に戻ります。

戻る

４２

7 検針

（４）当日に検針済みの場合
全メータ検針、メータ種別検針の場合、同じ日に２回の検針はできません。そのため、すでに検針を行なっているときは、検針不可確認画面を表示します。下記に「全メータ」ボタンを押した場合の例を示します。
検針メニュー①「全メータ」ボタンを押します。

2007/01/31 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

保留再検針

メータ種別

戻る

全メータ検針2007/01/31 15:00

10時00分に検針済みです。
１日に２回の検針はできません。

②「戻る」ボタンを押して検針メニュー画

ＯＫ

面に戻ります。

（５）検針中に「中止」ボタンを押した場合
オペレータ操作による各検針を行っているとき、検針中画面の「中止」ボタンやデータ更新確認
画面の「いいえ」ボタンを押すと、検針したデータの更新を行なわず、データを破棄します。下記にメータ種別検針の場合の例を示します。
メータ種別検針

種別「電2007/01/31 15:00

メータ種別検針

2007/01/31 15:00

種別「電 気」の検針が完了しました。

気」の検針中です...

エラー発生数：0
データの更新を行いますか？

(20%)

はい

中止

「中止」ボタンを押し
ます。

いいえ

「いいえ」ボタンを押
メータ種別検針します。

2007/01/31 15:00

検針を中止しました。
（データは更新されません）「ＯＫ」ボタンを押すと、各検針メニューにＯＫ応じた選択画面に戻り
ます。

４３

8 読取

8. 読取
「検針」と似た機能として「読取」があります。読取はメータ値を検針値として保存しません。
検針日と検針日の途中でどのくらい使用したかを知りたいときなどのための機能です。「全メータ読取」、「入居者別読取」、「メータ種別読取」、「個別メータ読取」の４種類の読取があります。

8.1. 全メータ読取
入居者、メータ種別に関係なく、検針が許可されている全てのメータの読取を行ないます。読取
後に印字許可されていれば自動で使用量を印字します。
読取メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

①「全メータ」ボタンを
入居者別

押します。

メータ種別

戻る

②「読取」ボタンを押して、読取を開始します。※１

全メータ読取2007/01/15 15:00

全メータ読取を行います。
読取＊ 全メータが未登録の場合は、「読取」、「読取と確認」ボタンが無効になり、選択できません。
「戻る」ボタンを押すと、読取メニュー画面に戻ります。

読取と確認
戻る

「中止」ボタンを押すと、使用量一覧表の印字を中止し読取メニュー画面に戻ります。
全メータ読取2007/01/15 15:00

全メータ読取2007/01/31 15:00

ﾒｰﾀ 000/399
入居者：北海道支社
ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)(0000)

使用量一覧表を印字中です...

端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999(20%)

読取中です...
次へ

中止

中止

「中止」ボタンを押すと、読取を中止します。「8.5その他画面」を参照願います。

※１

読取メニュー画面に戻ります。

「読取と確認」ボタンを押したときは、
右図のようにメータ毎に指針値を確認できます。「次へ」ボタンを押して読取を順次行ないます。最後のメータの読取確

全メータ読取2007/01/15 15:00

ﾒｰﾀ 001/399
入居者：北海道支社

指針値：99999999
読取中です...
次へ

認後にも「印字」できます。
４４(0000)

ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)端末ｱﾄﾞﾚｽ：000

中止

8 読取

8.2. 入居者別読取指定された入居者に登録されていて検針許可されているメータの読取を行ないます。読取後に印字許可されていれば使用量を自動で印字します。
読取メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ①「入居者別」ボタンを

個別メータ

入居者別

押します。
メータ種別

戻る

②入居者を選択します。

③「読取」ボタンを押して、読取を開始します。※１

入居者別読取2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
読取
読取と確認
戻る

「戻る」ボタンを押すと、読取メニュー画面に戻ります。
入居者別読取ﾒｰﾀ 001/399

2007/01/15 15:00

入居者：東北支社
ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999(1111)「中止」ボタンを押すと、読取を中止します。その後の画
面操作は「8.5その他画面」
を参照願います。

読取中です...
次へ

入居者別読取中止

2007/01/31 15:00

使用量一覧表を印字中です...

「中止」ボタンを押すと、使用量一覧表の印字を中止し入居者別選択画面に戻りま
す。

(20%)

中止

入居者別選択画面に戻ります。
入居者別読取※１「読取と確認」ボタンを押したときは、

2007/01/15 15:00

ﾒｰﾀ 001/399
入居者：東北支社

右図のようにメータ毎に指針値を確認できます。「次へ」ボタンを押して読取

ﾒｰﾀ種別：電(1111)

気 (0)端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999
読取中です...

を順次行ないます。最後のメータの読取
確認後にも「印字」できます。
４５

次へ

中止

8 読取

8.3. メータ種別読取指定されたメータ種別に登録されていて検針許可されているメータの読取を行ないます。読取後に印字許可されていれば使用量を自動で印字します。
読取メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ①「メータ種別」ボタン

個別メータ

入居者別

を押します。
メータ種別

戻る② メー タ種 別を選 択し ま
メータ種別読取③「読取」ボタンを押して、読取を開始しま
す。※１
読取

す。

2007/01/15 15:00
No. 名 称
０ 電 気
１ ガ ス
２ 水 道
３ 種別３
４ 種別４
５ 種別５
６ 種別６
７ 種別７
８ 種別８
９ 種別９
読取と確認

戻る

「戻る」ボタンを押すと、読取メニュー画面に戻ります。
メータ種別読取
ﾒｰﾀ 001/399

2007/01/15 15:00

入居者：東北支社
ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999(1111)「中止」ボタンを押すと、読取を中止します。その後の画
面操作は「8.5その他画面」
を参照願います。

読取中です...
次へ

メータ種別読取中止

2007/01/31 15:00

使用量一覧表を印字中です...

「中止」ボタンを押すと、使用量一覧表の印字を中止しメータ種別選択画面に戻り
ます。

(20%)

中止

メータ種別選択画面に戻ります。

※１「読取と確認」ボタンを押したときは、
右図のようにメータ毎に指針値を確認できます。「次へ」ボタンを押して読取を順次行ないます。最後のメータの読取
確認後にも「印字」できます。
４６

メータ種別読取

2007/01/15 15:00

ﾒｰﾀ 001/399
入居者：東北支社
ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)(1111)

端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999
読取中です...
次へ

中止

8 読取

8.4. 個別メータ読取指定されたひとつのメータの読取を行ないます。印字許可されていれば読取後に使用量を自動で印字します。

読取メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

①「個別メータ」ボタン
入居者別を押します。

メータ種別

戻る②入居者を選択します。

③「選択」ボタンを押して、読取する入居者を確定します。

個別メータ読取
2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
選択
戻る

「戻る」ボタンを押すと、読取メニュー画面に戻ります。
個別メータ読取⑤「読取」ボタンを押して、読取を開始します。
※１（次ページ）
読取2007/01/15 15:00
No. 名 称
０ 電 気
１ ガ ス
２ 水 道
３ 種別３
４ 種別４
５ 種別５
６ 種別６
７ 種別７
８ 種別８
９ 種別９
読取と確認

戻る

④メータ種別を選択します。

注）同一メータ種別のメータが複数台あるときは、ア
ドレス順に並んでいます。

次のページへ

その場合は別々に選択し、読取を行なってください。

「戻る」ボタンを押すと、入居者別選択画面に戻ります。

４７

8 読取

個別メータ読取
ﾒｰﾀ 001/399

2007/01/15 15:00

入居者：東北支社
ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999(1111)「中止」ボタンを押すと、読取を中止します。「8.5その他画面」を参照願います。

読取中です...
次へ

メータ種別読取中止

2007/01/31 15:00

使用量一覧表を印字中です...

(20%)

「中止」ボタンを押すと、使用量一覧表の印字を中止し個別メータ選択画面に戻ります。

中止

個別メータ読取

メータ選択画面に戻ります。同じ入居者の他のメータの読取を行なう
場合は④～⑤を繰り返し行なってください。
読取

入居者選択画面に戻ります。他の入居者の読取を行なう場合は②～⑤を繰り返し行
なってください。

2007/01/15 15:00
No. 名 称
０ 電 気
１ ガ ス
２ 水 道
３ 種別３
４ 種別４
５ 種別５
６ 種別６
７ 種別７
８ 種別８
９ 種別９
読取と確認
戻る

個別メータ読取
2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
選択戻る

⑥個別メータ読取を終了するか、他の入居者の読取を行なう場合は「戻る」ボタンを押してくだ
さい。

⑦個別メータ読取を終了する場合は「戻る」
ボタンを押してくだ
さい。

読取メニュー画面に戻ります。

※１「読取と確認」ボタンを押したときは、読取確認後に右図のように「印字」ボタンを押すと使用量一覧表を印字します。

個別メータ読取

2007/01/15 15:00

ﾒｰﾀ 001/399
入居者：東北支社
ﾒｰﾀ種別：電 気 (0)端末ｱﾄﾞﾚｽ：000
指針値：99999999

印字

４８(1111)

中止

8 読取

8.5. その他画面
未登録、エラー、「中止」ボタンや「いいえ」ボタンを押したときに表示する画面について説明します。
（１）全入居者未登録の場合全入居者が未登録の場合、読取メニュー画面から「入居者別」または「個別メータ」ボタンを押すと、入居者未登録画面を表示します。入居者を登録するには上位装置からの通信による登録が必要です。下記に「入居者別」ボタンを押した場合の例を示します。
読取メニュー①「入居者別」ボタンを押します。

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

メータ種別

入居者別読取No. 記号 名称戻る

2007/01/15 15:00＊入居者未登録の場合は、「戻る」ボタン以外は無効です。

入居者が登録されていません。

②「戻る」ボタンを押して読取メニュー画
読取

読取と確認

４９

戻る

面に戻ります。

8 読取（２）全メータ種別未登録の場合
全てのメータ種別が未登録の場合は、メータ種別読取、個別メータ読取ができません。メータ種
別を登録するには上位装置からの通信による登録が必要です。下記に「メータ種別」ボタンを押した場合の例を示します。
読取メニュー①「メータ種別」ボタ
ンを押します。

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

メータ種別

メータ種別読取戻る

2007/01/15 15:00
No. 名 称＊ メータ種別未登録の場合は、「戻る」ボタン以外は無効です。

メータ種別が登録されていません。

②「戻る」ボタンを押して読取メニュー画
読取

読取と確認

戻る

面に戻ります。

（３）読取中に「中止」ボタンを押した場合各読取を行っているとき、読取中画面の「中止」ボタンを押すと、読取中止確認画面を表示します。下記にメータ種別読取の場合の例を示します。
メータ種別読取

種別「電2007/01/31 15:00

気」の読取中です...

①「中止」ボタンを押

(20%)

します。
中止

メータ種別読取

2007/01/31 15:00

読取を中止しました。

②「ＯＫ」ボタンを押すと、ＯＫ各読取メニューに応じた選択画面に戻ります。

５０

9 印字

9. 印字
保存している検針値を用いて、全メータ、入居者、メータ種別および個別メータの使用量および料金表を印字します。

9.1. 全メータ印字
全てのメータの使用量または料金表を印字します。
印字メニュー①「全メータ」ボタンを押します。

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

入居者別

メータ種別

戻る

検針が保留されたメータがあります。

全メータ印字2007/01/15 15:00

帳票を選択して下さい。

②印字したい帳票を選
択します。

使用量表
料金表
戻る

「戻る」ボタンを押すと、印
字メニュー画面に戻ります。

全メータ印字2007/01/15 15:00

使用量一覧表を印字中です...

「中止」ボタンを押すと、印字を中止し帳票選択画面に戻りま
す。

(20%)

中止

帳票選択画面に戻ります。

５１

9 印字

9.2. 入居者別印字指定された入居者に登録されていて検針許可されているメータの使用量または料金表を印字します。
印字メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ①「入居者別」ボタンを

個別メータ

入居者別

押します。
メータ種別

戻る

検針が保留されたメータがあります。

③印字したい帳票を選択します。

入居者別印字2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
使用量表
料金表
戻る

②入居者を選択します。

「戻る」ボタンを押すと、印
字メニュー画面に戻ります。
入居者別印字2007/01/15 15:00

使用量一覧表を印字中です...

(20%)

中止

入居者・帳票選択画面に戻
ります。

５２

「中止」ボタンを押すと、印字を中止し入居者・帳票選択画面に戻ります。

9 印字

9.3. メータ種別印字
指定されたメータ種別ごとの使用量または料金表を印字します。

印字メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

①「メータ種別」ボタンを押します。

入居者別

メータ種別

戻る

検針が保留されたメータがあります。

②メータ種別を選択します。
メータ種別印字

2007/01/15 15:00
No. 名 称
０ 電 気
１ ガ ス
２ 水 道
３ 種別３
４ 種別４
５ 種別５
６ 種別６
７ 種別７
８ 種別８
９ 種別９

③印字したい帳票を選
択します。

使用量表

料金表

戻る

「戻る」ボタンを押すと、印
字メニュー画面に戻ります。
メータ種別印字

2007/01/31 15:00

使用量一覧表を印字中です...

(20%)

中止

メータ種別選択画面に戻ります。

５３「中止」ボタンを押すと、印字を中止しメータ種別選択画面に
戻ります。

9 印字

9.4. 個別メータ印字
指定されたひとつのメータの使用量または料金表を印字します。

印字メニュー

2007/01/15 15:00

全メータ

個別メータ

①「個別メータ」ボタンを押します。

入居者別

メータ種別

戻る

検針が保留されたメータがあります。

②入居者を選択します。
③入居者の選択を確定します。

個別メータ印字
2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
選択
戻る

「戻る」ボタンを押すと、印
字メニュー画面に戻ります。

⑤印字したい帳票を選択します。

個別メータ印字YYYY/MM/DD HH:MM
入居者:東北支社(1111)
No. 種 別 ｱﾄﾞﾚｽ
001 電 気 000
002 ガ ス 001
003 水 道 002
004 下水道 003
005 カロリ 004
006 種別６ 005
007 種別７ 007
使用量表

料金表

戻る

④メータ種別を選択します。
注）同一メータ種別のメータが複数台あるときは、アドレス順に並んでいます。その場合は別々に選択し、印字を行なってください。

個別メータ印字

2007/01/31 15:00

使用量一覧表を印字中です...

「戻る」ボタンを押すと、入居者別選択画面に戻ります。

(20%)

中止

「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、メータ種別選択画面に戻ります。

次ページへ

５４

9 印字

メータ種別選択画面に戻ります。同じ入居者の他のメータの印字を行なう場合は④～⑤を個別メータ印字YYYY/MM/DD HH:MM
入居者:東北支社(1111)
No. 種 別 ｱﾄﾞﾚｽ
001 電 気 000
002 ガ ス 001
003 水 道 002
004 下水道 003
005 カロリ 004
006 種別６ 005
007 種別７ 007
使用量表

料金表

戻る

⑥個別メータ印字を終了するか、他の入居者の印字を行なう場
合は「戻る」ボタンを押してください。

繰り返し行なってくだ
さい。

入居者選択画面に戻ります。他の入居者の印
字を行な場合は②～⑤

個別メータ印字
2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 北海道支社
001 1111 東北支社
002 2222 首都圏支社
003 3333 首都圏南支社
004 4444 北陸支社
005 5555 中部支社
006 6666 関西支社
007 7777 四国支社
008 8888 中国支社
009 9999 九州支社
選択
戻るを繰り返し行なってください。

⑦個別メータ印字を終了する場合は「戻る」ボタンを押してください。

５５

10 保守画面

10.

保守画面

ＴＴＥの運用に関する保守機能として、検針値の設定／確認、登録情報の確認、ＴＴＥの設定／確認などを行ないます。

章
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

や

り た い こ と

メニュー名称自動検針装置本体に発生した事象や、操作・設定の履歴を確認す システムログ
る。
ＴＴＥのパラメータ設定／確認、ＴＴＥのカウンタの初期値設定、 ＴＴＥメンテナンス
カウンタのリアルタイム確認を行なう。
ファームウェアのバージョン情報を見る。
バージョン情報
全てのメータの検針値を一覧表示したり、検針値の設定／印字を 検針値確認・設定行なう。
登録されているパラメータの内容を確認したり、印字する。
登録情報確認５６

10 保守画面

10.1.

システムログＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１本体（ＲＱ－Ｂ１１）に発生した事象や、操作・設定の履歴を表示します。
最大 100 件まで記録でき、一つの画面には 10 件まで表示し、ページを切替えることで 100 件の履歴まで表示できます。履歴が 100 件を超えると古い記録から消去され、新しい記録が上書き保存されます。

①「システムログ」ボタ
ンを押します。

保守メニュー

2007/01/19 03:00

システムログ

検針値確認･設定

TTEﾒﾝﾃﾅﾝｽ

登録情報確認ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報履歴を記録した日時と戻る

履歴の内容とそのコードを表示します。※１（次ページ）②現在表示している履
歴（１０件分）を印字するときは「印字」
ボタンを押します。

システムログ
2007/01/01 00:30
日時
内容
ｺｰﾄﾞ
2006/12/31-23:59 ﾒｰﾀ種別検針0000
2006/12/31-18:10 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更
0000
2006/12/31-18:05 ﾊﾞｯﾃﾘ交換日変更 0000
2006/12/30-22:59 ﾘｾｯﾄ発生
0000
2006/12/29-12:39 自動更新許可設定 0000
2006/12/28-23:59 復電発生
0000
2006/12/28-22:59 停電発生
0000
2006/12/27-13:59 時計変更
0000
2006/12/25-10:18 上位伝送設定変更 0000
2006/12/20-18:21 ﾘｾｯﾄ発生0000
印字(01/10)「戻る」ボタンを押すと、保守メニュー画面に戻ります。

戻るページ（１０件）を上下に切り替えるときに使用しシステムログ

2007/01/01 00:30

システムログ一覧表を印字中です...

ます。
但し、１ページのときを押した場合や、１０ペー
ジのとき

(20%)

を押した場

合は。画面は切り替わりま中止

せん。

システムログ一覧画面に戻ります。

５７「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、システムログ一覧画
面に戻ります。

10 保守画面※１ システムログに保存される履歴は次のとおりです。
分類
ステータス

設定変更

ダウンロード

検針

端末設定

システム
エラー

詳細
コード
0000
0000
0000
0000
000X

内容

内容

停電発生
復電発生
リセット発生
上位伝送設定変更
時計変更

0000
0000
0000
0NNN

パスワード変更
バッテリ交換日変更停電情報クリア
検針値設定

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
000N

ダウンロード開始
ダウンロード終了
印字表題設定メータ種別設定
入居者情報設定
メータ登録情報設定
自動更新許可設定
検針日時設定
定時検針

0000
000N

全メータ検針メータ種別検針

0NNN

入居者別検針0NNN

個別メータ検針

000N

保留再検針

FNNN

TTE 初期値設定

FNNN

TTE パラメータ設定

0000

SRAM バックアップ
エラー
RTC バックアップ
エラー
FLASH データエラー
FLASH パラメータエラー
EEPROM データエラー
RTC R/W エラー
EEPROM R/W エラー
FLASH 書込エラー
バッテリ異常充電回路異常停電が発生した。
停電処理が正常に行われた後に再起動した。
停電処理が正常に行われずに再起動した。
上位伝送設定が変更された。
時計が変更された。(変更後の日時を記録する。)(X=0:手動 / 1:通信)
パスワードが変更された。
バッテリ交換日が変更された。
停電情報クリア電文を受信した。
検針値を設定した。
NNN=アドレス(回線、TTE、メータ)
ダウンロード開始を行った。
ダウンロード終了を行った。
印字表題設定を行った。
メータ種別設定を行った。
入居者テーブル設定を行った。
メータテーブル設定を行った。
自動更新許可設定を行った。
検針日時設定を行った。
定時検針が行われた。
(N=メータ種別:0～9)
全メータ検針を行った。
メータ種別検針を行った。
(N=メータ種別:0～9)
入居者別検針を行った。
(NNN=入居者テーブル番号:000～399)
個別メータ検針を行った。
NNN=アドレス(回線、TTE、メータ)、000～399
保留再検針を行った。
(N=メータ種別:0～9)
TTE へのカウンタ値設定を行った。
F=0:手動(TTE メンテナンス画面)/1:通信
NNN=アドレス(回線、TTE、メータ)、000～399
TTE へのパラメータ設定を行った。
F=0:手動(TTE メンテナンス画面)/1:通信
NNN=アドレス(回線、TTE、メータ)、000～399
停電復帰時に SRAM のチェックサムエラー発生。

0000
0000
0000

故障

0000
0000
0000
0000
0000
0000

停電復帰時に RTC のバックアップエラー発生。
停電復帰時に検針値 FLASH メモリのデータエラー発生。
停電復帰時にパラメータ FLASH メモリのデータエラー発生。
停電復帰時に EEPROM のデータエラー発生。
RTC の読み書き時にエラー発生。
EEPROM の読み書き時にエラー発生。
FLASH メモリの書込み時にエラー発生。
バッテリ電圧異常を検出。
バッテリ受電回路の電圧異常を検出。

注）詳細内部コードの「００００」は「――――」と同じ意味となります。

５８

10 保守画面

10.2.

ＴＴＥメンテナンス

ＴＴＥメンテナンスはＴＴＥのパラメータ設定／確認、ＴＴＥのカウンタの初期値設定、カウン
タのリアルタイム確認などを行ないます。保守メニューから「TTE ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」ボタンを押すとＴＴ
Ｅメンテナンス画面を表示します。

保守メニュー①「TTE ﾒﾝﾃﾅﾝｽ」ボタン

2007/01/15 15:00

システムログ

検針値確認･設定

TTEﾒﾝﾃﾅﾝｽ

登録情報確認を押します。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報
戻る

画面切替り時はバー表示します。その後ＴＴＥと通信が正常に終了し

TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

ｱﾄﾞﾚｽ

000

000

たときは「エラーなし」

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定と表示します。通信に異

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

常が発生したときは異

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------

常メッセージを表示し
ます。※１

※１

通信異常時のステータスのメッセージ内容は以下のとおりです。

異常項目
ＲＯＭチェックサムエラー
ＲＡＭエラーＥＥＰＲＯＭエラー
計量値異常
パラメータ異常
パルス入力異常
受信タイムオーバー発生
フレーミングエラー発生
オーバーラン発生
テキストエラー発生
メータ初期値未設定
１２Ｖ電圧異常異常内容
ROM チェックでエラーが検出された
RAM チェックでエラーが検出された
EEPROM データのチェックサムが一致しない
カウンタ設定値が範囲外
パラメータ設定値が範囲外
指定メータからのパルス入力が正しく行われていない
本体からのデータを受信したとき、伝送エラーを検出した

指定メータの計量値カウンタ初期設定がすんでいない
１２Ｖ電源の電圧が低下

５９10 保守画面

ＴＴＥの初期設定
本体にＴＴＥを初めて接続するときはカウンタおよびパラメータの初期設定が必要です。上位装置から通信にて初期設定しない場合はこのＴＴＥメンテナンス画面から設定してください。
＜設定手順＞
詳細は次ページ以降の各項目を参照ください。
①端末アドレスを指定します。
②ＴＴＥにカウンタ値を設定します。
接続しているメータの指針値をカウンタの初期値として設定し、ＴＴＥと通信してカウンタ値
をＴＴＥに登録します。
③ＴＴＥに接続されるメータに対応したパラメータを設定します。
パルスの入力信号の種類、発信速度に応じて設定する「線式」、パルスカウントの積算値または接点ＯＮ時間の積算値のいずれを測定するかを設定する「積算」、パルスレートを設定する「重み」の３つのパラメータを設定し、ＴＴＥと通信してパラメータをＴＴＥに登録します。
・「線式」は「３線」、「２線高速」、「２線低速」の３種類から選択します。
「３線」は３線式パルス入力、「２線高速」は２線式高速パルス入力、「２線低速」は２線式
低速パルス入力のことをそれぞれ指します。
・「積算」は「パルス積算」または「ＯＮ時間」のいずれかを設定します。「パルス積算」のときはパルスカウントの積算値をカウントします。「ＯＮ時間」のときはＯＮ時間積算値をカ
ウントします。
・「重み」は「０．５パルス」または「１パルス」のいずれかを設定します。「積算」をパルス
カウントの積算値に選択したときに関係してきます。
④必要に応じてＴＴＥに登録されている上記３つのパラメータを印字して、パラメータ設定内容を確認します。

①端末アドレスを指定
します

TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

ｱﾄﾞﾚｽ

000

000

② Ｔ Ｔ Ｅ に カ ウ ンタ

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------

値を設定します④ Ｔ Ｔ Ｅ に 登 録 されているパラメータ③ＴＴＥにパラメータを印字します。

を設定します６０

10 保守画面①端末アドレスの指定
端末アドレスの３桁の数字は以下のような内容です。
伝送回線番号を表します。
０～３のいずれかで指定します。
ＴＴＥアドレスを表します。
０～９のいずれかで指定します。
ＴＴＥに接続しているメータ番号を表します。
０～９または＃を指定します。
＃の場合は１秒毎に０～９を切り替えて通信を行な
います。

上位１桁
中央の１桁
下位１桁

端末アドレスの操作方法
でメータ番号を切替えます。

TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00「０」～「９」、「＃」

ｱﾄﾞﾚｽ

000

から設定します。

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------000

アドレス３桁を表示しているボタンを押すと右のアドレス入力画面を表示します。
アドレス入力(1)伝送回線を設定します。

2007/01/15 15:00
０００

でカーソルを上位１桁にあわせて「０」～「３」のボタンを押して「０」～「３」に設定します。

７

８

９

＃

４

５

６

ｸﾘｱ

１

２

３

ＯＫ

０

(2)ＴＴＥアドレスを設定します。

ｷｬﾝｾﾙ

でカーソルを中央１桁にあわせて「０」～「９」のボタンを押して「０」～「９」に設定します。

アドレス入力終了後、「ＯＫ」ボタンを押して(3)メータ番号を設定します。

確定します。

でカーソルを下１桁にあわせて「０」～「９」、「＃」のボタンを押して「０」～「９」、「＃」に設定します。

６１

10 保守画面②ＴＴＥにカウンタ値を設定する指定されたアドレスにメータのカウンタ値を設定します。
なおアドレスの下位１桁が「＃」のときは、ＴＴＥに接続している１０メータのカウンタを同一値に設定します。
TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

ｱﾄﾞﾚｽ

000

000

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------①６桁の数値を表示しているボタンを押します。

、「０」～「９」のボタン②
カウンタ入力を押して６桁の数値を設定します。

2007/01/15 15:00
００００００

７

８

９

＃

４

５

６

ｸﾘｱ

１

２

３

ＯＫ

「ｸﾘｱ」ボタンを押すと、今まで入力した内容をクリアし、最上位桁にカーソルが移動します。

③「ＯＫ」ボタンを押し
０

ｷｬﾝｾﾙ

ます

TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

ｱﾄﾞﾚｽ

000

000

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、今まで入力した内容を破棄し、ＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。

④「ｶｳﾝﾀ設定」ボタンを押します。
「中止」ボタンを押すと、ＴＴＥへの通信を中止してＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。 ※１

TTE初期値設定

2007/01/15 15:00

TTE初期値設定

TTEのカウンタを設定します。

2007/01/15 15:00

TTEとの通信中です...

よろしいですか？
(20%)

はい

いいえ
中止

⑤「はい」ボタンを押します。

※１「いいえ」ボタンを押すと、ＴＴＥへの設定を中止してＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。
ＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。

アドレスの下位１桁が「＃」のときに「中止」ボタンを押した場合は、それまでに通信を行なったメータのカウンタ値までが設定されます。
６２

10 保守画面③ＴＴＥにパラメータを設定する指定されたアドレスに該当するメータのパラメータを設定します。
なおアドレスの下位１桁が「＃」のときは、ＴＴＥに接続している１０メータのパラメータを同一値に設定します。
TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

TTEメンテナンス

000

2007/01/15 15:00

ｱﾄﾞﾚｽ

000

ｱﾄﾞﾚｽ

000

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定ｶｳﾝﾀ

999999999999000
ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ戻る

重み0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------

ｽﾃｰﾀｽ------------------①このボタンを押すと、「３②このボタンを押すと、「ﾊﾟ線」、「２線高速」、「２線ﾙｽ積算」、「ＯＮ時間」と低速」と切り替りますので、切り替りますので、これらこれらの中から設定します。

から設定します。

TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

000

ｱﾄﾞﾚｽ

000

ｱﾄﾞﾚｽ

000

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ戻る

重み0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------

ｽﾃｰﾀｽ------------------

000③このボタンを押すと、「0.5④「ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定」ボタン

ﾊﾟﾙｽ」、「1 ﾊﾟﾙｽ」と切り替を押します。

りますので、これらから設定します。
TTEﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

TTEﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

2007/01/15 15:00「中止」ボタンを押すと、ＴＴＥへの通信を中止してＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。 ※１
2007/01/15 15:00

TTEとの通信中です...

TTEのパラメータを設定します。
よろしいですか？

(20%)

はい

⑤「はい」ボタンを押し
ます。

※１

いいえ

中止

「いいえ」ボタンを押すと、ＴＴＥへの設定を中止してＴＴＥメンテナ
ＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。
ンス画面に戻ります。

アドレスの下位１桁が「＃」のときに「中止」ボタンを押した場合は、それまでに通信を行なったメータのパラメータ値までが設定されます。

６３

10 保守画面④印字
ＴＴＥに設定しているパラメータを印字します。
なお「アドレス」の下位１桁が「＃」のときは、同一ＴＴＥの各カウンタの状況が一括印字（１０台分）されます。
TTEメンテナンス

2007/01/15 15:00

ｱﾄﾞﾚｽ

000

000

ｶｳﾝﾀ

999999999999

ｶｳﾝﾀ設定

線式

2線高速

2線高速

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定

積算

ON時間

ON時間

印字

重み

0.5ﾊﾟﾙｽ

0.5ﾊﾟﾙｽ

戻る

ｽﾃｰﾀｽ------------------①「印字」ボタンを押します。

TTE動作モード一覧印字 2007/01/15 15:00②「はい」ボタンを押し
TTEの動作モード一覧を印字します。

ます。

よろしいですか？

はい「いいえ」ボタンを押すと、TTE
メンテナンス画面に戻ります。

いいえ

TTE動作モード一覧印字 2007/01/15 15:00

TTEとの通信中です...

(20%)

「いいえ」ボタンを押すと、印字を中止し、TTE メンテナンス画面に戻ります。

中止

ＴＴＥメンテナンス画面に戻ります。

６４

10 保守画面

メモ＜ＴＴＥについて＜ＴＴＥについて＞
について＞

本体装置からはメータの初期値､接続種別(2 線低速/2 線高速/3線)､パルスの重み(1/0.5)､積算種別(パルス積算/ＯＮ時間積算)の設定が可能です｡

ＴＴＥ１台につき、２線式メータおよび 3 線式メータのパルスの積算または２線式メータの接点のＯＮ時間積算を最大１０点まで計測できます｡

計量値であるＴＴＥカウンタは“００００００”から始まり、“９９９９９９”まで１ずつカウントアップします。
“９９９９９９”の次は“００００００”に戻ります。

２線式低速パルスモードは、電力量計、２線式ガスメータ、２線式水道メータなどからのパルスを入力するときに設定します。
３線式パルスモードは、３線式ガスメータ、３線式水道メータな
どからのパルスを入力するときに設定します。
２線式高速パルスモードは、パルスＯＮ時間が１００ｍｓ以下のメータからのパルスを入力するときに設定します。

パルスレートは１．０ｍ３または０．５ｍ３の２種類があり、パルスレートが１．０ｍ３の場合は１パルス入力毎に１カウントアップし、パルスレートが０．５ｍ３の場合は２パルス入力毎に１カウントアップします。

これらの設定は上位装置、本体またはＴＴＥチェッカからの設定で行ないます。なお上位装置またはＴＴＥチェッカからの設定方
法は各々の説明書をご覧ください。

６５

10 保守画面

10.3.

バージョン情報ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１本体のソフトバージョン情報を表示します。

保守メニュー①「ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報」ボタンを押します。

2007/01/19 03:00

システムログ

検針値確認･設定

TTEﾒﾝﾃﾅﾝｽ

登録情報確認ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報
戻る

バージョン情報2007/01/15 15:00

自動検針システムＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１
RQ-B11
Version 1.0.11
Build Sep 31 2006 16:00:00
ＯＫ②バージョン情報を確認した後、「ＯＫ」
ボタンを押すと、保守メニュー画面に戻ります。

６６

10 保守画面

10.4.

検針値確認・設定

全てのメータの検針値を一覧表示で確認したり、検針値の設定、印字を行ないます。保守
メニューから「検針値確認・設定」ボタンを押すと検針値確認・設定画面を表示します。

保守メニュー

2007/01/15 15:00①「検針値確認・設定」
システムログ

検針値確認･設定

TTEﾒﾝﾃﾅﾝｽ

登録情報確認

ボタンを押します。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報
戻る＜検針値確認・設定画面＞

検針値確認・設定
2007/01/15 15:00
入居者：東芝ビル(0000)
種別
ｱﾄﾞﾚｽ 今回値 前回値 前々回
電 気 999 保留
999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 保留
999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 -----┌── 印字 ──┐(002/008)
一括

個別

保留

設定

戻る

検針値の確認
検針値確認・設定画面で検針値を一覧表示します。

検針した結果、今回値がエラーの場合は「保留」と表示します。

検針値確認・設定
2007/01/15 15:00
入居者：東芝ビル(0000)
種別
ｱﾄﾞﾚｽ 今回値 前回値 前々回
電 気 999 保留
999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 保留
999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 -----┌── 印字 ──┐(002/008)
一括

個別

保留

設定

戻る

未検針の場合にはバー表示します.
今回値が「保留」表示の場合、次に検針を行った
とき、前回値は「保留」
ではなく、バー表示に変
わります。

※１

メータ未登録時には「該当するメータがありません。」と表示します。

６７

10 保守画面

検針値の印字
検針値確認・設定画面で「一括」、「個別」、「保留」ボタンを押すと検針値の印字を行ないます。「一括」ボタンを押すと登録されている全メータの検針値を印字し、「個別」ボタンを押すとカーソルのあるメータの検針値を印字し、「保留」ボタンを押すと検針が保留されている全メータの検針値を印字します。以下、「個別」ボタンを押した場合を例に説明します。

①「個別」ボタンを押します。

検針値確認・設定
2007/01/15 15:00
入居者：東芝ビル(0000)
種別
ｱﾄﾞﾚｽ 今回値 前回値 前々回
電 気 999 保留
999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 保留
999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 -----┌── 印字 ──┐(002/008)
一括

個別

保留

設定

検針値確認・設定戻る

2007/01/15 15:00②「はい」のボタン

検針値一覧表を印字します。

を押すと、検針値一

よろしいですか？

覧表の印字を開始
します。

はい

いいえ

「いいえ」ボタンを押すと、検針値確認・設定画面に戻ります。

検針値確認・設定

2007/01/15 15:00

検針値一覧表を印字中です...

(20%)

中止

「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、検針値確認・設定画
面に戻ります。

検針値確認・設定画面に戻ります。

６８

10 保守画面

検針値の設定検針値確認・設定画面で「設定」ボタンを押すと、今回値、前回値、前々回値の検針値を設定することができます。ここでは今回値の検針値を設定する手順について説明します。

検針値確認・設定
2007/01/15 15:00
入居者：東芝ビル(0000)
種別
ｱﾄﾞﾚｽ 今回値 前回値 前々回
電 気 999 999999 ------ -----電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 保留
999999 -----電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 999999
電 気 999 999999 999999 -----┌── 印字 ──┐(002/008)
一括

個別

保留

設定

①「設定」ボタンを押します。

戻る②今回の検針値を表示しているボタンを押ます。この場合は今回値が保留でし

検針値設定

YYYY/MM/DD HH:MM

入居者:東芝ビル
ｱﾄﾞﾚｽ:000 種別:電 気(1)たので「保留」と表示した(AAAA)

今回値

保留

設定

前回値

９９９９９９

ｷｬﾝｾﾙ

前々回

未検針

ボタンを押します。

「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、今まで変更
した入力した内容を破棄し、検針値確
認・設定画面に戻ります。

③
今回値入力

2007/01/15 15:00、「０」～「９」のボタンを押して６桁の数値を設定します。

７

８

９

＃

４

５

６

ｸﾘｱ

１

２

３

ＯＫ

０

ｷｬﾝｾﾙ

「ｸﾘｱ」ボタンを押すと、今まで入力した内容をクリアし、最上位桁にカーソルが移動します。

④「ＯＫ」ボタンを押します
次のページへ「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、今まで入力した内容を破棄し、検針値設定画面に戻
ります。

６９

10 保守画面

検針値設定

YYYY/MM/DD HH:MM

入居者:東芝ビル
ｱﾄﾞﾚｽ:000 種別:電 気(1)(AAAA)

今回値

１１１１１１

設定

前回値

９９９９９９

ｷｬﾝｾﾙ

前々回

未検針

検針値設定

⑤ 今 回値 の入 力終 了後 、「設定」ボタンを押してデータを更新します。

2007/01/15 15:00⑥検針値（今回値）を書き換えていいかの確認画面を表示し検針値を書き換えます。

ますので、「はい」ボタンを押

よろしいですか？

はい

します。

いいえ

「いいえ」ボタンを押すと、データを更新しないで、検針値設定画面に戻ります。

検針値設定

2007/01/15 15:00

データ更新中です...

(20%)

検針値確認・設定画面に戻ります。

７０

10 保守画面

10.5.

登録情報確認登録されている情報を画面表示します。情報によっては、印字もできます。
保守メニュー

2007/01/15 15:00

システムログ

検針値確認･設定

TTEﾒﾝﾃﾅﾝｽ

登録情報確認①「登録情報確認」ボタンを押します。

ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報
戻る＜登録情報確認
メニュー画面＞

登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件

検針・印字許可
印字表題

※１

戻る

メータ未登録時には「該当するメータがありません。」と表示します。

７１

10 保守画面

メータ種別確認
メータ種別の設定内容を確認します。必要ならば印字します。

登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件①「メータ種別」ボタンを押します。

検針・印字許可
印字表題

戻る

メータ種別番号ごとに料金、定時検針日時など
メータ種別確認2007/01/15 15:00

メータ種別番号：0
メータ種別名：電 気
基本料金：2000.00
基本使用量：
1000
単価１： 10.01
単価変更使用量１：5000
単価２： 20.01
単価変更使用量２：6000
単価３： 30.01
定時検針日時：31日23時59分
一覧印字の登録内容を表示します。

「戻る」ボタンを押すと、登録情報確認メニュー画面に戻ります。

戻る

メータ種別番号をひと②メータ種別情報をつ進めます。

印字したいときは「一覧印字」ボ
タンを押すと、メ

登録情報印字2007/01/15 15:00

ータ種別一覧を印字します。

メータ種別番号をひとつ戻します。

登録メータ種別一覧表を印字します。
よろしいですか？

はい「いいえ」ボタンを押すと、メータ
種別確認画面に戻ります。

いいえ③「はい」ボタンを押します。

登録情報印字2007/01/15 15:00

登録メータ種別一覧表を印字中です...

(20%)

中止

メータ種別確認画面に戻ります。

７２「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、メータ種別確認画面に戻ります。

10 保守画面

入居者確認
入居者の設定内容を確認します。入居者確認画面の上部に入居者リストを表示し、画面の下部にカーソルのある入居者に登録されているメータの情報を一覧表示します。必要ならば印字します。
登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件①「入居者」ボタンを押します。

検針・印字許可印字表題

戻る②これらのキーを押してカーソルを確認したい入居者に入居者確認
2007/01/15 15:00
No. 記号 名称
000 0000 東芝ビル１
001 1111 東芝ビル２002 2222 東芝ビル３003 3333 東芝ビル４004 4444 東芝ビル５
設置ﾒｰﾀ (ﾒｰﾀ種別,端末ｱﾄﾞﾚｽ,乗率)
0,010,001.00 1,015,001.00 2,020,001.50
0,011,001.50 N1,016,001.00 2,021,001.50
0,012,002.00 1,017,001.00 2,022,001.50
0,013,002.50 1,018,001.00 2,023,001.50
0,014,003.00 1,019,001.00 2,024,001.50
一覧印字

戻る

移動させます。

ひ とつ の入 居者に つき 最大
１ ５台 まで 登録で きる メー
タ情報を表示します。メータ
情報は、メータ種別、端末ア③全入居者のメータ情

ドレス、乗率の３項目です。

報を印字したいときは「一覧印字」ボタ
ンを押します。

「戻る」ボタンを押すと、登録情報確認メニュー画面に戻ります。
登録情報印字2007/01/15 15:00

登録入居者一覧表を印字します。
よろしいですか？

はい「いいえ」ボタンを押すと、入居者確認画面に戻ります。

いいえ④「はい」ボタンを押します。
登録情報印字2007/01/15 15:00

登録入居者一覧表を印字中です...

(20%)

中止

入居者情報確認画面に戻ります。

７３「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、入居者確認画面に戻ります。

10 保守画面

検針・印字許可確認
検針･印字許可の設定状態を確認します。必要ならば印字します。

登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件①「検針・印字許可」ボ
タンを押します。

検針・印字許可印字表題

戻る②これらのキーを押してペー
検針・印字許可状態

ジ単位で検針・印字許可状

2007/01/15 15:00

入居 ｱﾄﾞﾚｽ 種別 検針 使用 料金0000 000
表
0
許可 許可 許可
0000 001
1
禁止 禁止 禁止
0000 002
2
許可 許可 許可
0001 003
0
許可 許可 許可
0001 004
1
許可 許可 許可
0001 005
2
許可 許可 許可
0002 010
0
許可 許可 許可
0002 011
1
許可 許可 許可
0002 012
2
許可 許可 許可
0003 013
0
許可 許可 許可一覧印字

態の表示内容を上下に移動させます。

「戻る」ボタンを押すと、登録情報確認メニュー画面に戻ります。
戻る③「一覧印字」ボタンを押します。
登録情報印字2007/01/15 15:00

検針・印字許可状態一覧表を印字します。

「いいえ」ボタンを押すと、検針・印字許可状態確認画面に戻ります。

よろしいですか？

はいいいえ④「はい」ボタンを押します。

登録情報印字2007/01/15 15:00

検針・印字許可状態一覧表を印字中です...

(20%)

中止

検針・印字許可状態確認画面に戻ります。

７４「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、検針・印字許可状態
確認画面に戻ります。

10 保守画面

印字表題確認
印字表題の設定内容を確認します。必要ならば印字します。

登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件①「印字表題」ボタンを押します。

検針・印字許可
印字表題

印字表題確認戻る

2007/01/15 15:00②印字表題を印字した
いときは「印字」ボ

＊＊＊＊
東芝ビル
＊＊＊＊
自動検針システム TOSCAM-B11

印字

登録情報印字戻る

タンを押します。

「戻る」ボタンを押すと、登録情報確認メニュー画面に戻ります。

2007/01/15 15:00

登録印字表題を印字します。

「いいえ」ボタンを押すと、印字
表題確認画面に戻ります。

よろしいですか？

はいいいえ③「はい」ボタンを押します。

登録情報印字2007/01/15 15:00

登録印字表題を印字中です...

(20%)

中止

「中止」ボタンを押すと、印字を中止し、印字表題確認画面に戻ります。

印字表題確認画面に戻ります。

７５

10 保守画面

自動更新許可確認
自動更新許可の設定内容を確認します。

登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件①「自動更新許可」ボタンを押します。

検針・印字許可
印字表題

戻る

自動更新許可設定確認

2007/01/15 15:00

全メータ：自動更新
入居者別：自動更新
メータ種別：確認入力②「戻る」ボタンを押し個別メータ：確認入力て、登録情報確認メ
ニュー画面に戻りま戻るす。

警報出力条件確認
警報出力条件の設定内容を確認します。

登録情報確認メニュー

2007/01/15 15:00

メータ種別

自動更新許可入居者

警報出力条件①「警報出力条件」ボタンを押します。

検針・印字許可
印字表題

警報出力条件確認戻る

2007/01/15 15:00

バッテリ電圧低下：出力する充電回路異常：出力しない②「戻る」ボタンを押しプリンタ紙切れ：出力しないて、登録情報確認メ

プリンタエラー：出力しない

ニュー画面に戻りま
戻る

７６

す。

11 設定11.

設定

自動検針装置本体の時計設定、上位伝送速度設定などの初期設定を行ないます。また、バッテリ交換日を設定してバッテリ交換用警告表示を行います。以下、設定メニュー画面からの各設定の操作方法について説明します。

章

やりたいことメニュー名称11.1

自動検針装置本体の日付、時刻を設定します。

時計設定

11.2

プリンタの印字濃度を設定します。

印字濃度設定11.3

上位装置（PC）と通信する場合に設定します。

上位伝送速度設定

11.4

データ保護用のパスワードを設定します。

パスワード設定

11.5

タッチパネルの位置補正を行ないます。

タッチパネル補正

11.6

タッチパネル表面を拭くための画面です。

画面掃除

11.7

バッテリ交換日の表示／設定、電池電圧のチェックを行ないます。 バッテリ交換日

７７

11 設定

11.1.

時計設定

①「時計設定」ボタンを設定メニュー

2000/01/01 01:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る

押します。

「ｸﾘｱ」ボタンを押すと、今まで入力した内容をクリアし、最上位桁にカーソルが移動します。

②数字ボタンと左右矢
印ボタンを押して日時、時刻を設定します。

時計設定

2000/01/01 01:00

２００７年０１月０１日０１時００分
０
８

９

＃

と、設定メニュー画

４

５

６

ｸﾘｱ

面に戻ります。

１

２

３

ＯＫ

０

11.2.

ｷｬﾝｾﾙ

「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、今まで入力した内容を破棄し、設定
メニュー画面に戻ります。

使用していると時計がずれてきますので、定期的に時※1
注意③「ＯＫ」ボタンを押す

７

計設定を行なってください。

印字濃度設定①「印字濃度設定」ボタ

設定メニュー

2007/01/15 10:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る

ンを押します。

②左右矢印ボタンを押して印字濃度を設定します。１～５の数
字を選択します。数値が大きくなるほど印字濃度設定2007/01/15 10:00と、設定メニュー画

印字濃度が濃くなります。

③「ＯＫ」ボタンを押す

印字濃度

テスト

ＯＫ

テスト印字したいときは「テスト」
ボタンを押します。

７８

面に戻ります。

２

ｷｬﾝｾﾙ「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、この画面で変更した内容を破棄し、設定メニュー画面に戻ります。

11 設定11.3.

上位伝送設定①「上位伝送設定」ボタ

設定メニュー

2007/01/15 10:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る

ンを押します。

②左右矢印ボタンを押して通信速度を設定します。※１
上位伝送設定2007/01/15 10:00

ＩＤ番号：９９９③左右矢印ボタンを押

通信速度

9600bps

して接続方式を設定

接続方式

専用回線(2線)します。※２

ＯＫ

ｷｬﾝｾﾙ「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、この画面で変更した内容を破棄し、設定メニュー画面に戻ります。

④「ＯＫ」ボタンを押すと、設定メニュー画
面に戻ります。

※１ 通信速度は 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps の中から選択します。
※２ 接続方式は直結、専用回線(2 線)、専用回線（4 線）、加入電話回線の中から選択します。

７９

11 設定11.4.

パスワード設定

設定メニュー

2000/01/01 01:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る①「パスワード設定」ボ
タンを押します。

「ｸﾘｱ」ボタンを押すと、今まで入力した内容をクリアし、最上位桁にカーソルが移動します。

②数字ボタンと左右矢

パスワード設定

2008/01/10 15:00
１２３
３

印ボタンを押して４
７

８

９

＃

４

５

６

ｸﾘｱ

１

２

３

ＯＫ

桁の数字を入力します。

０③「ＯＫ」ボタンを押すと、設定メニュー画
面に戻ります。※1

ｷｬﾝｾﾙ「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、今まで入力した内容を破棄し、設定
メニュー画面に戻ります。

※１

パスワードは４桁の数字で設定する必要があります。入力桁数が１～３桁のときに「ＯＫ」ボタンを押しても無視され、残りの桁を入力するまで待ちます。
またパスワードをクリアするときは、「クリア」ボタンを押して１桁も入力せずに「ＯＫ」ボタンを押してください。

パスワードを誤って入力し、「ＯＫ」ボタンを押した場合や、パスワード
注意をお忘れになった場合は、起動時また画面消灯からの復帰時にパスワード
入力画面から他の画面に移行できなくなります。その時は弊社サービス店にご連絡ください。

８０

11 設定11.5.

タッチパネル補正

設定メニュー

2000/01/01 01:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る①「ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正」ボタ
ンを押します。

(----,----)(----,----)

矢印の場所（３ヶ所）をボールペン等でタッチした後、ＯＫを押してください。

＊「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、タッチパ

ＯＫ

ｷｬﾝｾﾙ

ネル補正しないで、設定メニュー画
面に戻ります。

②画面に表示された３箇所の点を画面を傷つけないように、ス
タイラスペン等で押します。

(----,----)(1234,5678)(1234,5678)

矢印の場所（３ヶ所）をボールペン等でタッチした後、ＯＫを押してください。
ＯＫ

ｷｬﾝｾﾙ

＊「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押すと、それまでに入力した３箇所の点の位置情報を破棄し、タッチパネル補正
しないで設定メニュー画面に戻ります。

③「ＯＫ」ボタンを押し(1234,5678)

ます。

④タッチパネル動作確
認画面を表示します

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ動作確認

再 度 補 正 す る とき は
１ ０ 秒 間 画 面 に触 れので、市販のスタイ
ラスペン等で画面に画面に触れて動作を確認してください。

な い で 設 定 メ ニュ ー

触れた点の近辺に縦10秒間放置すると終了します。

画 面 か ら ① ～ ④の 手

横線の交点があるこ

順 を 繰 り 返 し てく だとを確認してくださ

さい。

い。
＊10 秒間画面に触れないと、設定
メニュー画面に戻ります。

※1

使用しているとボタン領域を押しても反応が鈍くなることがありますので、その場合はタッチパネル補正

注意を行なってください。

８１

11 設定

11.6.

画面掃除

タッチパネル操作して画面が汚れた場合などに、画面を掃除してもボタンが反応しないようにするための機能です。次の手順で画面を掃除してください。

設定メニュー

2000/01/01 01:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る

画面掃除

①「画面掃除」ボタンを押します。

2008/01/10 15:00②画面上半分を掃除し画面の上半分を掃除してください。

た後、「ＯＫ」ボタ
ンを押します。

ＯＫ

画面掃除

2008/01/10 15:00
ＯＫ③画面下半分を掃除した後、「ＯＫ」ボタ
ンを押します。
画面の下半分を掃除してください。

※１

タッチパネルの表面が汚れたときには、めがね拭き用のクロスなどの柔らかい布で軽く拭いてください。

注意※２どうしても汚れがとれない場合はＯＡクリーナーを使用して拭き取ってください。

※３

硬いものでゴシゴシ擦らないでください。

８２

11 設定11.7.

バッテリ交換日バッテリ交換日の表示および電池電圧のチェックを行ないます。

設定メニュー

2008/01/10 15:00

時計設定

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ補正

印字濃度設定画面掃除

上位伝送設定ﾊﾞｯﾃﾘ交換日

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

戻る

バッテリ交換日2008/01/10 15:00

前回バッテリ交換日:2007 年 01 月 10 日
推奨バッテリ交換日:2009 年 01 月 10 日①「ﾊﾞｯﾃﾘ交換日」ボタ
ンを押します。

②バッテリ交換日などの表示を確認した後、「ＯＫ」ボタンを押します。

残り日数:365 日
電池電圧:正常
交換日設定

電池ﾁｪｯｸ

戻る「電池ﾁｪｯｸ」ボタンを押すと、バッテリの電池
電圧をチェックします。画面の「電池電圧」の左横文字が「ﾁｪｯｸ中」に変わります。チェック
終了後、電池電圧が正常ならば「正常」、異常のときは「低下」と表示し、画面最下位行に「電池」を反転表示します。

「交換日設定」ボタンを押さないでください。 ※１※１

バッテリ交換日の設定は弊社サービスマンが行ないます。もしバッテリ交換日が設定されていない時には、次の画面が表示されます。
バッテリ交換日2008/01/10 15:00

バッテリ交換日が設定されていません。

電池電圧:正常
交換日設定

電池ﾁｪｯｸ戻る※長期間バッテリを交換しないと、変形、発熱、発火の恐れがあります。
危険※バッテリを交換しないで使用を続けると、停電時にデータが消失する恐れがあります。

※推奨バッテリ交換日はバッテリを交換してから２年経過した年月日とし注意ています。ただし、本製品の周囲温度が２０～２５℃より高い場合には、２年より短い期間で交換してください。

８３

12 バッテリ警告

12.

バッテリ警告バッテリ警告「11設定」で説明したバッテリ交換日を設定している場合には、推奨交換時期の７ヶ月未満にな
ると、バッテリ警告画面表示やバッテリ警告印字を行ないます。

※バッテリ警告表示や印字時には、交換用バッテリの手配ができているかご注意

確認ください。
※バッテリを交換しないと停電時にデータが消失する恐れがあります。

12.1.

バッテリ警告画面

バッテリ交換日を設定している場合には起動時または画面消灯からの復帰時に推奨交換時期の７ヶ月未満になると、下のバッテリ警告画面を表示します。メッセージ内容は以下のように期間によって異なります。「確認」ボタンを押すとパスワードを設定している場合にはパスワード
入力画面を表示し、パスワードを設定していない場合にはメインメニュー画面を表示します。

バッテリ交換警告

2008/01/10 15:00

ﾊﾞｯﾃﾘ交換推奨時期まであと 180 日です。
ｻｰﾋﾞｽ店に手配を依頼してください。
交換推奨時期を過ぎると、停電時にﾃﾞｰﾀが消失する恐れがあります。

確認

推奨交換時期までの日数

7 ヶ月以上前
7 ヶ月未満～4 ヶ月以上

4 ヶ月未満～2 ヶ月以上

2 ヶ月未満～交換日

交換時期を過ぎたメッセージなし（警告画面は表示しません。）
バッテリ交換推奨時期まであと＊＊＊日です。
サービス店に手配を依頼してください。
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります。
バッテリ交換推奨時期まであと＊＊＊日です。
サービス店への手配は終わりましたか？
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります。
バッテリ交換推奨時期まであと＊＊＊日です。
サービス店への手配は済んでいますね？
まだでしたら、至急手配をしてください。
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります。
バッテリ交換推奨時期を＊＊＊日過ぎています。
至急、サービス店に手配してください。
このままでは停電時にデータが消失する恐れがあります。

８４

12 バッテリ警告

12.2.

バッテリ警告印字

バッテリ交換日を設定し、推奨交換時期の７ヶ月未満になった場合には、検針、読取、印字のサブメニューから印字すると、バッテリ警告印字を行ないます。印字内容はバッテリ警告画面と同様です。
個別メータ検針時の場合を例にすると、料金一覧表印字完了後、バッテリ警告印字画面を表示
し、バッテリ警告印字を行ないます。したがってバッテリ警告印字は印字の一番最後になります。
■ 画面例
個別メータ検針

ﾊﾞｯﾃﾘ交換警告印字

2007/01/31 15:00

2007/01/31 15:00

種別「電 気」
料金一覧表を印字中です...

ﾊﾞｯﾃﾘ交換警告を印字中...

(20%)

(20%)
中止

■

中止

印字例

＊＊＊ バッテリ交換警告 ＊＊＊┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃バッテリ交換推奨時期まであと┃┃１５０日です。

┃

┃

┃

タイトル
バッテリ交換警告メッセージ内容┃サービス店に手配を依頼してく┃
┃ださい。

┃

┃

┃

┃交換推奨時期を過ぎると、停電┃┃時にデータが消失する恐れがあ┃
┃ります。

┃

┗━━━━━━━━━━━━━━┛

８５

13 取付けと配線

13.

取付けと
取付けと配線けと配線

取り付け工事は２人で行なってください。詳細は本製品に添付されている工事要領書をご覧くだ
さい。
なお、ＡＣ電源の接続は下図のように行ってください。
推奨電源線・・・・・・・・・１．６ｍｍ以上のＶＶＦ線
推奨接地線・・・・・・・・・１．６ｍｍ以上のＩＶ（Ｇ）線
筐体アース

バリスタグランド

ＭＡ ＭＢ

ＡＣ１００V 電源
ショートバー
ＩＶ（Ｇ） １．６ｍｍ以上

ＶＶＦ １．６ｍｍ以上

専用Ｄ種接地※配線後はカバーを端子台に必ず取付けてください。
警告

感電・火災の原因になります。

※市販のコンセントから本装置へＡＣ１００Ｖを供給しな
いでください。専用の漏電機能付きブレーカー（５Ａ以注意上）からＡＣ１００Ｖを供給してください。
※電線の接続には絶縁被覆付丸形圧着端子（Ｍ４）を使用
してください※ネジは確実に締めてください。
（ネジ締めトルクの推奨値：１．１８ Ｎ・ｍ）
※ケーブルには力がかからないように接続してください。
※絶縁耐圧試験を行うときには、ショートバーを外してください※電気工事士の有資格者がＤ種接地工事をするように法令に定められています。
※接地線を取付けないと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

８６

14 プリンタ用紙の交換

14.

プリンタ用紙プリンタ用紙の用紙の交換

プリンタ用紙の交換は以下の手順で行なってください。
①ペーパーカバーオープンボタンを押して、ペーパーカバーを開きます。※1②用紙を右図の向きにセットします。※２③用紙の先端がプリンタの外に出るようにして、ペーパーカバー上面の両端を押し込んでカバーを閉じます。※３※1

ペーパーカッタの刃先で手を切らないように注意して
ください。

注意

※2

印字直後にサーマルヘッド部が高温になっていることがありますので、絶対に触らないでください。
用紙の交換やヘッドのクリーニングはサーマルヘッドが冷えていることを確認したから行なってください。

※3

カバーを閉めるときは手を挟まないように注意してく
ださい。

８７

15 困ったときは

15.

困ったときは

15.1.

基本動作、検針動作
症状

本体に電源投入しているが画面に何も表示されない。
指定メータの一部または全部が検針できない。
検針エラー（伝送エラー）がないのに、検針値の更新するか否かの選択となる。
使用量、料金表に一部または全部が印字されない。
印字できない。

検針値確認画面で今回値が保留表示
使用量、料金表で指針値などが空白で印字されているメータがある。
設定したパスワードを忘れてパ
スワード画面から先に進まない。

調査項目

対処方法

・電源端子 MA、MB に電源が接続されて ・MA、MB 端子に AC100V の電源を接続しいますか？
てください。
・画面操作してから５分間経過しまし ・画面に触れてください。
たか ？
・電源ＬＥＤと端末電源ＬＥＤが２つ ・ＬＥＤ点灯状況を弊社サービス店にごとも点灯していますか？
連絡ください。
・検針したいメータは検針許可になっ ・弊社サービス店にご連絡くださいていますか？
検針許可設定を行ないます。
・自動更新になっていますか？

・設定変更を行う必要があれば弊社サー
ビス店にご連絡ください。

・印字されないメータは印字許可にな ・印字、検針の許可設定を変更する必要っていますか？
があれば弊社サービス店にご連絡く
・検針後の印字で印字されないメータ
ださい。
は検針許可になっていますか？
・プリンタ警報の「紙切れ」表示して ・プリンタ用紙の有無を確認してくださいますか？
い。無い時はプリンタ用紙を入れてください。
・プリンタ用紙を購入したい時は
弊社サービス店にご連絡ください。
・プリンタ警報の「ﾌﾟﾘﾝﾀ」表示して ・プリンタ用紙の紙詰まりが無いか確認
いますか？
してください。
それでも復帰しなければ、
弊社サービス店にご連絡ください。
・保留再検針を行なってください。

・左記操作を実行しても同じ状態ならば弊社サービス店にご連絡ください。

該当メータの検針値を確認してくだ
さい。
（検針エラーのあったメータについて検針値の修正が行なわれていません。）

正しい検針値を設定してください。

弊社サービス店にご連絡ください。

８８

15 困ったときは

15.2.

エラー画面
表示

「該当するメータがありません。」「入居者が登録されていません。」「メータ種別が登録されていません。」「XX 時 XX 分に検針済みです。１日に２回の検針はできません。」「データ更新中にエラーが発生しました。」
ＴＴＥメンテナンス画面
での「通信エラー発生」「ＴＴＥエラー印字中にエラーが発生しました。」「システムエラーの印字
中にエラーが発生しました。」「使用量一覧表の印字中にエラーが発生しました。」「料金一覧表の印字中にエラーが発生しました。」「ﾊﾞｯﾃﾘ交換警告の印字中にエラーが発生しました。」
検針値確認画面での「検針値一覧表の印字中にエラーが発生しました。」「登録メータ種別一覧表の印字中にエラーが発生しました。」「登録入居者一覧表の印
字中にエラーが発生しました。」「検針・印字許可状態一覧
表の印字中にエラーが発生しました。」「登録印字表題の印字中にエラーが発生しまし
た。」

調査項目

対処方法

・該当する処理を行なうにあ ・該当するメータの登録を行なう必要がたり、メータが登録されてありますので、弊社サービス店にご連いますか？
絡ください。
・入居者は登録されています ・入居者登録を行なう必要がありますのか？
で、弊社サービス店にご連絡ください。
・メータ種別は登録されてい ・メータ種別登録を行なう必要がありまますか？
すので、弊社サービス店にご連絡ください。
・本日、既に検針を行なって ・本日は既に検針を行なっていますのでいませんか？
同じ日に２回以上の検針はできません。
・システムエラーが発生して ・弊社サービス店にご連絡ください。
ませんか？（「システムエ
ラー印字」を参照）
・エラー内容をご確認くださ ・弊社サービス店にご連絡ください。
い。（「ＴＴＥエラー印字」の「伝送エラー」を参照）

・紙切れになってませんか？
・プリンタエラーが発生して
ませんか？

８９

・プリンタ用紙をセットしてください。
・弊社サービス店にご連絡ください。

15 困ったときは

15.3.

エラー印字動作症状(1)

システムエラー
印字が発生(2)

ＴＴＥ異常メッセージ(3)

端末伝送部に関するエラー印字(4)

上記以外のエラー印字

調査項目
・システムログをご確認ください。

対処方法
・システムログの内容を弊社サービス店にご連絡ください。

ＴＴＥメンテナンス画面でエラーのあっ ・設定内容が正しい場合は、弊社サービ
たＴＴＥの設定内容を確認してくださ
ス店にご連絡ください。
い。
・ＴＴＥをリセットしてください。
・左記操作でも復旧しない場合は弊社サ・本体電源を入れ直してください。
ービス店にご連絡ください。
・本体電源を入れ直してください。

エラー印字の詳細については次頁以降で説明します。

９０・左記操作でも復旧しない場合は弊社サービス店にご連絡ください。

15 困ったときは

システムエラー印字
本体装置に関するエラーが発生した場合、システムエラー印字を行ないます。
エラーメッセージ
ＳＲＡＭバックアップエラー

エラー内容
ＳＲＡＭ保存データのチェックサムエ
ラー
ＦＬＡＳＨメモリ（データ）ＦＬＡＳＨメモリ（データ領域）からチェックサムエラー
データを読み込もうとしたがチェック
サムエラー。
ＦＬＡＳＨメモリ（パラメータ） ＦＬＡＳＨメモリ（パラメータ領域）
チェックサムエラーからデータを読み込もうとしたがチェックサムエラー。
ＲＴＣバックアップエラー
ＲＴＣを読み出した値が不正。
ＥＥＰＲＯＭバックアップエラ ＥＥＰＲＯＭの読み込み時にチェックー
サムエラー発生。
バックアップ電源電圧異常
充電回路の電圧低下を検出した。
（ＲＴＣバックアップおよびＴＴＥへの供給用）
充電回路電圧異常
充電回路の電圧低下を検出した。
ＲＴＣ読み書きエラー
ＲＴＣの設定時、正しく設定できない。
ＲＴＣの読み込み時にリトライオーバ
ー発生。
ＦＬＡＳＨメモリ読み書きエラ ＦＬＡＳＨメモリの消去、または書ー
き込み時にタイムアウトまたはベリ
ファイエラー発生。
ＥＥＰＲＯＭ読み書きエラー
ＥＥＰＲＯＭの書き込み時にタイムアウトまたはベリファイエラー発生。

＃＃＃

本体異常 ＃＃＃
2007 年 01 月 01 日 00 時 00 分
バックアップ電源電圧異常(ＲＴＣバックアップおよびＴＴＥへの供給用）

タイトル
発生日時（異常が発生した日時）
エラーメッセージ

９１

15 困ったときは伝送エラー
ＴＴＥとの通信時に次のような伝送エラーが発生すると、伝送エラー印字を行ないます。
エラーメッセージ
端末送信不能無応答
フレーミングエラー
オーバーランエラー
パリティエラー
ＳＴＸ未受信ＥＴＸ未受信ＢＣＣ未受信ＢＣＣ不一致
データエラー
アドレス不一致

エラー内容
装置本体で送信エラーが発生
ＴＴＥから何も受信できない
フレーミングエラーが発生
オーバーランエラーが発生
パリティエラーが発生
キャラクタ受信したが STX 未受信
ＥＴＸ待ちでタイムアウト発生
ＢＣＣ待ちでタイムアウト発生
受信電文のＢＣＣが一致しない
電文の内容チェックエラー
受信電文のアドレスが不一致＊＊＊ 伝送エラー ＊＊＊端末アドレス ０００
パリティエラー

検出タイミング

検針、読取などＴＴＥと通信を行
なったとき

タイトル
端末アドレス（エラーが発生した端末アドレス）
エラーメッセージ

９２

15 困ったときはＴＴＥ異常ＴＴＥとの通信時に次のようなＴＴＥの異常情報を取得した時は、ＴＴＥ異常エラー印字を行ないます。
エラーメッセージ
ＲＯＭチェックサムエラー
ＲＡＭ

Ｒ／ＷエラーＥＥＰＲＯＭデータエラー
計量値異常
パラメータ異常
パルス入力異常
受信タイムオーバー発生
フレーミングエラー発生
オーバーランエラー発生
テキストエラー発生
メータ初期値未設定
１２Ｖ電圧異常

エラー内容
ＲＯＭチェックサムエラーが発生した
ＲＡＭのＲ／Ｗエラーが発生した
ＥＥＰＲＯＭの内容（パラメータ等の保存データ）が異常指定メータの計量値カウンタの値が破壊されている
指定メータ（ＲＡＭの上）のパラ
メータが破壊されている
指定メータからのパルス入力が正しく行なわれていない
本体からのデータを受信したとき、伝送エラーを検出した

検出タイミング

検針、読取などでＴＴＥと通信を行なったとき指定メータの計量値カウンタ初期値設定が行なわれていない
１２Ｖ電源の電圧が低下％％％ ＴＴＥ異常 ％％％端末アドレス ＝ ０８１
メータ初期値未設定

タイトル
端末アドレス（エラーが発生した端末アドレス）
エラーメッセージ

９３

15 困ったときは

15.4.

上位通信動作症状

上位通信できない

調査項目「上位通信」接続端子の接続は合っていますか？（線の取付けが逆だと通信でき
ません。）

対処方法
正しく接続してください。

通信速度は合っていますか？
（上位装置の通信速度と合った速度になっていますか）通信速度を正しく設定してください。

本体ＩＤ番号は上位装置で設定したＩＤ番号と合っていますか？

本体または上位装置、どちらかでＩＤ番号を合わせてください。

上位装置から呼び出したとき、画面右隅の菱形の通信状態表示マークの下側は点滅しますか？

点滅していれば、本体は上位装置に応答を返しています。上位装置を調査してください。

９４

16 一般仕様

16.

一般仕様

16.1.

基本仕様
項 目
形名
動作電源
消費電力
停電補償時間仕 様
RQ-B11AC100V±10%、50/60Hz 共用
200VA 以下
12 時間：TTE を 40 台使用した場合
16 時間：TTE を 30 台使用した場合（K8 型パルスの場合：TTE30 台で 3 時間）
温度：-5～45℃
湿度：20～80%Rh（但し、結露なきこと）

内部電池で供給

取付方法
塗装色

屋内壁面取付又はラックマウント取付

ラック取付寸法は JIS C6010 準拠

クリーム色(日本塗料工業会:C22-80C、半ツヤ)

但し、プリンタは白色（PANTONE 5315）

質量
電線取付穴
外形寸法

約 25kg
底面及び背面

動作環境

16.2.

約 430(W)×449(H)×205(D)mm

備考

詳細は外形図を参照してください。

入出力仕様
項

目

仕

計測点数
ID 番号

様

最大 400 点
000～999

上位伝送

回線数
通信方式
通信距離
通信方式

4 回線
RS-485 準拠
最大 1km
RS-232C 準拠

表示

操作部

プリンタ

ランプ
印字方式
印字文字数
用紙幅
出力方式

タッチパネル付液晶（5.7 インチ LCD）
LED 表示（電源、端末給電）
サーマルプリンタ
16 文字／行
58mm
無電圧接点１回路
AC100V,１A または DC24V,1A
本体エラー検出時

端末通信回線

警報出力

出力条件*1）プリンタの印字用紙
サーマルロール紙
10 巻/1 箱

P-58-30（58mm/30m）（三栄電機株式会社製）

９５

備 考
TTE の最大接続可能台数は 40 台
ID 番号をロータリースイッチで設定
TTE 最大 10 台／回線
RQ-TTE,N-TTE と通信できます
本体から最終端の TTE までの間
パソコン等の上位装置へのデータ伝送用
320×240 画素*1・バッテリ電池電圧低下
動作:DC23V(TYP)以下で検出・バッテリ充電回路異常
・紙切れ
・プリンタエラー

＜付録＞

＜付録＞
付録＞
■本体外形図ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１＜本体背面図＞

塗装色は、クリーム色、日本塗料工業会 Ｃ２２－８０Ｃ、半ツヤ
ラック取付寸法は、ＪＩＳ Ｃ６０１０準拠
質量は最大２５ｋｇ

９６

＜付録＞

■メータ交換手順
故障あるいは検定満期等により、メータを交換するときは次の手順で実行してください。※１

読取

使用量表チェック

交換を実施するメータについて、読取を実行し、使用量表を出力しておきます。（Ｐ４７参照）

エラーのあったメータについては、メータを見に行き、使用量表で空白となっている指針値、今回使用量表を記入します。

メータの交換新メータを取り付けて所定の配線接続を行います。
（Ｐ６２参照）

ＴＴＥ初期値設定

ＴＴＥの計数値に新メータの初期値を設定します。

メータ乗率の変更（メータの乗率に変更があれば弊社サービス店で実施します。） ※１

検針値の修正メータ交換前に出力しておいた使用量表を元に、
今回検針値および前回検針値を修正します。
（Ｐ６９参照）
今回検針値←ＴＴＥ初期値－今回使用量／乗率
前回検針値←今回検針値－前回使用量／乗率※１

設備仕様変更等によりメータ乗率に変更があれば弊社サービス店が有償にて承
ります。

９７

＜付録＞

■印字例

全メータ使用量表*********** 東芝***********
自動検針システム TOSCAM-B11
使用量一覧表（全メータ）
YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分検針

入居者別使用量印字┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃入居者 事業所Ａ┃┃（識別記号 Ａ０００）┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 電気┃┃（端末アドレス ０００）┃┃┃┃指針値
３１１４２┃┃今回使用量４６１┃┃前回使用量
４５０┃
┃増減率
２％┃
┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 ガス┃┃（端末アドレス ００１）┃┃┃┃指針値
１２００４┃

メータ種別別使用量印字┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃メータ種別合計使用量┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 電気┃┃（種別番号 ０）┃┃┃┃ メータ台数
２ ┃┃ 合計使用量
967 ┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 ガス┃┃（種別番号 １）┃┃┃
┃ メータ台数
２ ┃┃ 合計使用量976 ┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 水道┃┃（種別番号 ２）┃*********** 東芝***********
自動検針システム TOSCAM-B11
使用量一覧表（全メータ）
2000 年 01 月 07 日 00 時 40 分検針
印字終了しました

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時

入居者名称(全角 10 文字)
入居者の認識番号(4 文字)
メータ種別名称(10 種別)
回線番号+ＴＴＥアドレス+メータ番号
今回検針値の指針値(検針エラー時はスペース)『今回指針値』-『前回指針値』『前回指針値』-『前々回指針値』
増減率の計算結果
今回,前回使用量
エラー⇒スペース、 オーバーフロー⇒“******”
増減率
今回又は前回がエラー⇒スペース
オーバーフロー又は前回=0,今回≠0⇒“****”
タイトル
メータ種別名称
メータ種別名称の種別番号
同種別のメータ台数
同種別の今回使用量の合計(検針及び使用量印字許可のメータ)
合計使用量
オーバーフロー⇒“*********”
使用量にエラーメータ有り⇒合計値を“(
で囲み印字

)”

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時
終了メッセージ
・検針及び使用量の印字許可のみ集計印字・入居者別使用量印字
印字するメータのない入居者は印字を行わない・ﾒｰﾀ種別別使用量印字
印字するメータのない種別は印字を行わない◎入居者別、メータ種別、個別メータ、保留メータの使用量表もタイトル等を除き同仕様で印字します。

９８

＜付録＞

全メータ料金表印字*********** 東芝***********
自動検針システム TOSCAM-B11
料金一覧表（全メータ）
2000 年 01 月 07 日 00 時 40 分検針

入居者別料金印字┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃入居者 事業所Ａ┃┃（識別記号 Ａ０００）┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 電気┃┃（端末アドレス ０００）┃┃┃┃今回指針値
３１１４２┃┃前回指針値
３０６８１┃
┃使用量
４６１┃
┃料金
２，０００┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 ガス┃┃（端末アドレス ００１）┃┃┃

メータ種別別料金量印字┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃メータ種別合計料金┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 電気┃┃（種別番号 ０）┃┃┃┃ メータ台数
２ ┃┃ 合計使用量
967 ┃┃ 合計料金\4,000 ┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 ガス┃┃（種別番号 １）┃┃┃
┃ メータ台数
２ ┃┃ 合計使用量
976 ┃┃ 合計料金\5,000 ┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 水道┃┃（種別番号 ２）┃┃┃
┃ メータ台数
１ ┃*********** 東芝***********
自動検針システム TOSCAM-B11
料金一覧表（全メータ）
2000 年 01 月 07 日 00 時 40 分検針
印字終了しました

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時

入居者名称(全角 10 文字)
入居者の識別記号(4 文字)
メータ種別名称(10 種別)
回線番号+ＴＴＥアドレス+メータ番号
今回の指針値(検針エラー時はスペース)
前回の指針値(検針エラー時はスペース)
今回使用量（『今回指針値』-『前回指針値』）
料金の計算結果
今回使用量
エラー⇒スペース、 オーバーフロー⇒“******”
料金
今回がエラー⇒“\+スペース”
オーバーフロー ⇒“￥***,***,***”
タイトル
メータ種別名称
メータ種別名称の種別番号
同種別のメータ台数
同種別の今回使用量の合計(検針及び使用量印字許可のメータ)
同種別の料金の合計
合計使用量
オーバーフロー⇒“*********”
使用量にエラーメータ有り⇒合計値を”(
で囲み印字
合計料金
今回がエラー⇒“\+スペース”
オーバーフロー ⇒“￥***,***,***”)”

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時
終了メッセージ
・検針及び使用量の印字許可のみ集計印字・入居者別使用量印字
印字するメータのない入居者は印字を行わない・メータ種別別使用量印字
印字するメータのない種別は印字を行わない◎入居者別、メータ種別、個別メータ、保留メータの料金表もタイトル等を除き同仕様で印字します。
９９

＜付録＞

ＴＴＥから取得した設定内容の印字
回線０ ＴＴＥ機器アドレス０
動作モード一覧表

回線番号（0～3）、ＴＴＥアドレス（0～9）
タイトル┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃メータ０
┃
┃
┃
┃ メータ接続３線┃┃ 積算方法
パルス積算 ┃┃ パルスの重み １パルス┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫
┃メータ１

┃

┃

┃

メータ番号（０～9）
2 線低速/3 線/2 線高速
パルス積算/ON 時間積算
1 パルス/0.5 パルス
アドレスに“＃”を指定した場合は、0～9 の全てを印字

登録メータ種別一覧表
登録メータ種別一覧表

タイトル┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃メータ種別番号 ０┃┃メータ種別名電気┃┃基本料金
2000.00┃┃基本使用量1000┃┃単価１10.01┃┃単価変更使用量１
5000┃
┃単価２
20.01┃┃単価変更使用量２
6000┃
┃単価３
30.01┃┃定時検針
31 日 23 時 59 分┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別番号 １┃┃メータ種別名ガス┃┃基本料金2500.00┃┃基本使用量1100┃┃単価１10.02┃┃単価変更使用量１
5100┃
┃単価２
20.02┃┃単価変更使用量２
6100┃
┃単価３
30.02┃┃定時検針
31 日 23 時 59 分┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別番号 ２┃┃メータ種別名
水道┃

メータ種別番号(0～9)
メータ種別名(全角 3 文字)
0.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
定時検針日時

１００

以降登録メータ種別分繰り返します。

＜付録＞

登録入居者一覧表
登録入居者一覧表

ﾀｲﾄﾙ┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃入居者識別記号 Ａ０００
┃
┃
事業所Ａ
┃
┃
┃
┃ 設置メータ （メータ種別，┃┃
端末アドレス，乗率）┃┃┃┃
０，０００，
１．０１┃┃
１，００１，
１．０２┃┃
２，００２，
１．０３┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃入居者識別記号 Ａ００１
┃
┃
事業所Ｂ
┃
┃
┃
┃ 設置メータ （メータ種別，┃┃
端末アドレス，乗率）┃┃┃┃
３，００３，
１．０４┃┃
４，００４，
１．０５┃┃
５，００５，
１．０６┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫

入居者の識別記号(4 文字)
入居者名(全角 10 文字)

メータ種別、端末アドレス、乗率（登録分のみ続く）

以降登録入居者分繰り返します。
メータ未登録の入居者は印字しません。
メータ種別：0～9
端末アドレス：
回線番号
TTE アドレスメータ番号
乗率：0.01～100.00

：0～3
：0～9
：0～9

検針・印字許可状態一覧表
ﾀｲﾄﾙ

検針・印字許可状態一覧表┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃入居者 事業所Ａ┃┃（識別記号 Ａ０００）┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 電気┃┃（端末アドレス ０００）┃
┃
┃
┃
検針許可
┃
┃
使用量印字許可┃┃
料金印字許可┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫┃メータ種別名 ガス┃┃（端末アドレス ００１）┃
┃
┃
┃
検針許可
┃
┃
使用量印字許可┃┃
料金印字許可┃┣━━━━━━━━━━━━━━┫

入居者名(全角 10 文字)
入居者の識別記号(4 文字)
メータ種別
端末アドレス
検針許可/停止
使用量印字許可/禁止
料金表印字許可/禁止

１０１

以降登録入居者分繰り返します。
メータ未登録の入居者は印字しません。

メータ種別：登録している名称
端末アドレス：
回線番号：0～3
TTE アドレス
：0～9
メータ番号
：0～9

＜付録＞

登録情報表題登録印字表題

タイトル*********** 東芝***********
自動検針システム TOSCAM-B11

表題 1
表題 2

(全角 16 文字)(全角 16 文字)
使用量表、料金表の表題として印字する内容です。

本体異常
＃＃＃

本体異常 ＃＃＃YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分
バックアップ電源電圧異常(ＲＴＣバックアップおよびＴＴＥへの供給用）

タイトル
発生日時
エラーメッセージ（エラーメッセージは他にもあります。）

端末伝送器（TTE）エラー＜伝送エラー＞＊＊＊ 伝送ｴﾗｰ
端末アドレス＊＊＊NNN
ﾊﾟﾘﾃｨｴﾗｰ

タイトル
端末アドレス
エラーメッセージ（エラーメッセージは他にもあります。）＜TTE エラー＞％％％ ＴＴＥ異常
端末アドレス ＝％％％NNN
ﾊﾟﾙｽ入力異常

タイトル
端末アドレス
エラーメッセージ（エラーメッセージは他にもあります。）

バッテリ交換警告＊＊＊ バッテリ交換警告 ＊＊＊┏━━━━━━━━━━━━━━┓┃バッテリ交換推奨時期まで┃┃あと NNN 日です。
┃┗━━━━━━━━━━━━━━┛

タイトル
メッセージ
（エラーメッセージは他にもあります。）

１０２

お問い合わせについてご相談またはトラブルなどにつきましては、弊社サービス店にお問い合わせください。

自動検針装置ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１１

初版

２０１０年

９月

取扱説明書

版権所有、東光東芝メーターシステムズ、２０１０年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。また、この内容は、予告無しに変更することがありますのでご了承ください。