2 計器用変成器

2計器用変成器〔1〕機種一覧表… …………………………… 2-1〔2〕機種別仕様……………………………… 2-2〔3〕取扱いと保守… ………………………… 2-13

計器用変成器 2〔1〕機種一覧表
種 別
1100V 以下低圧計器用変流器 CT シリーズ
1100V 以下分電盤用低圧計器用変流器 CT シリーズ
440V 以下計器用変圧器
6600V 以下高圧計器用変流器
6600V 計器用変圧器

形 式
CT-15LS
CT-15LMS
CT-5LS3
CT-5LMS3
VT-15F
VT-15
CT-25KB
VT-50HF参照ページ
2-22-42-82-9用 途
低圧計器用変流器

2-10低圧計器用変圧器

2-112-12

高圧計器用変流器
高圧計器用変圧器

2-1

2 計器用変成器〔 2〕機種別仕様1100V 以下低圧計器用変流器 CTシリーズ
CT-15LS 検定専用品 ケーブル配線用■用 途
1. 一般計器用です。
2.普通電力量計と組み合わせて、検定が受けられる検定専用品です。

一次導体内蔵タイプ■特 長●検定封印後も取付足の方向を 90 ゜変更できます。

一次導体付きタイプ

一次導体なしタイプ（貫通型）■仕 様形 名定格一次電流（A）

CT-15LS

51020304050
6075
100120150200
250
300
400
500
600
750

二次電流
（A）

定格負担（VA）

確度階級（級）

5151.0405151.040

準拠規格 JIS C 1731-1
周波数（Hz）

外形図

質量（kg）

構 造

1.15/4/−50または60

図11.1

一次導体内蔵

1.15/4/−50または60

図21.2

一次導体付き0.9
1.05（注）耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。

2-2

最高電圧／過電流強度
耐電圧（倍）
注（kV）

151.0

401.15/4/−50または60

図30.60.8

一次導体なし（貫通型）

計器用変成器 2■外形寸法図（単位 mm）
図 1 5 〜 30A

図 2 40 〜 120A

定格一次 一次 一次電線
電流 巻数 断面積
A（A） （T）（mm2）4041485503228560
3228575
23810023885
12026070

図 3 150 〜 750A

寸法BCDEFGHJM

定格一次電流（A）

N

150､ 200250､ 300､ 400
500､ 600､ 750

100 57 75.5 78.5 105 215 203 105 57.5 M6100 57 75.5 78.5 105 220 203 105 57.5 M6AB
C
85 100 57
70 85 50
85 100 57

寸法DEFG H
J25 75.5 78.5 44 90 57.5
32 68.5 73 41.5 84.5 57.5
50 85.5 86.5 49.5 100 59

100 57 75.5 78.5 105 230 208 105 57.5 M8
100 57 75.5 78.5 105 240 218 105 57.5 M10
85 50 68.5 73 105 255 233 105 57.5 M10■参考●接続電線負担（VA）
リード線公称断面積（mm2）2.03.55.5備考●接続電線の導体抵抗（600V IV 線の例）
51.160.650.42

電線長さ（m）
102.311.30
0.83

153.47
1.951.25

電線公称断面積（mm2）
2.03.55.58.0

導体抵抗（Ω /km）
9.24
5.20
3.33
2.31

1. 各電線の負担値は、周囲温度 20℃、定格電流 5Aでの値です。
2. 電線長さは二次回路を構成する総長を表し、負担値は総長に対する値です。
3. 電線長さが 15m を超す場合は、次式で計算します。
例：2.0mm2 の往復 100m の場合
100m＝23.1VA（右上表）×VA ＝ I2R……5A2 ×1km 当たりの導体抵抗
1000m●組み合わせる変成器の確度階級
契約最大電力（経済産業省推奨基準）
電灯需要家および 500kW 未満
500kW 以上
10000kW 以上

電力量計
普通電力量計
精密電力量計 無効電力量計
特別精密電力量計

確度階級（級）
JIS C 1731-1（CT）
JIS C 1736
JIS C 1731-2（VT）
1.01.0W
0.50.5W－0.3W

備考

1969 年 JIS 規 格 の 改 訂 で、電力需給計器は W 級を使用することとなりましたが、現行計 量 法は JIS と関 係なく、W 級以外の階級のものでも（例えば1.0 級）受検可能です。

2-3

2 計器用変成器
1100V 以下低圧計器用変流器 CTシリーズ
CT-15LMS 検定専用品 ブスバー配線用・角窓貫通形■用 途
1. 一般計器用です。
2.普通電力量計と組み合わせて、検定が受けられる検定専用品です。

■特 長
1. 検定封印後も縦取付け、横取付け、ブスバー直取付けなど、取付方法による使い分けができます。
2. オプションで二次端子の絶縁キャップ（注）1を用意しています（4000/5A 以下）。
（注）1. オプションの絶縁キャップについては、当社営業担当まで連絡してください。

■仕 様準拠規格 JIS C 1731-1
形 名

CT-15LMS

定格一次二次電流 定格負担 確度階級
電流（A）
（VA）
（級）
（A）
200250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1500
2000
3000
4000

515

1.0

過電流
強度（倍）

40

最高電圧／耐電圧（注）3（kV）

1.15/4/−周波数（Hz）

外形図・取付寸法（注）1ブスバー
縦取付け 横取付け 直取付け

質量（kg）（注）250または60

図1

図21本

図3

図41本

図5

図61本

14× 80

図7

図81本または2本

28×105

図9

図 102本－（注）448×160（注）1. 標準品は縦取付けです。
2.ブスバー直取付金具は別売です。ご注文の際は本体形名・定格一次電流を指定してください。また、定格一次電流 1000 ～ 2000A の場合はブスバー本数も指定してください。
3. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
4.ブスバー断面寸法に対して CT の質量が大きいため、取付けはできません。

2-4角窓寸法
（mm）

14×55

1.10.6
1.10.91.21.1
1.2
4.86.3

計器用変成器 2■ブスバー直取付け
ブスバーは貫通穴の中央に配置し、貫通穴の内面に接触しないように取り付けてください。
●ブスバー 1本取付け 200 ～ 2000A

形 名
BK-15LMS-2
BK-15LMS-4
BK-15LMS-6
BK-15LMS-11

定格一次電流（A）
200･250･300
400･500
600･750･800
1000･1200･1500･2000

A
5 ～ 105 ～ 105 ～ 106 ～ 12

B
33.5
26.5
27.5
43.5

A
15～24
15～45B
3972C756165
97D
7.59.595.5E7473.5
7980.5

F
109910G11090.5121139H8.59.5910J9081107
129

N505075100P46465151P5168R4060●ブスバー 2 本取付け 1000 ～ 3000A

形 名
BK-15LMS-12
BK-15LMS-30

定格一次電流（A）
1000･1200･1500･2000
3000

C97162D
5.54E
80.5102

F
1010G
139223

H1011J
129210

N
100
150

2-5

2 計器用変成器■外形寸法図（単位 mm）

ねじ
ねじ

ねじ
ねじ

ねじ

ねじ

ねじ

ねじ

ねじ

ねじ

ねじ

ねじ

2-6

計器用変成器 2ねじ

ねじ

ねじ
ねじ

ねじ

ねじ

ねじ
ねじ

2-7

2 計器用変成器
1100V 以下分電盤用低圧計器用変流器 CTシリーズ
CT-5LS3 検定専用品■用 途
1. 一般計器用・分電盤用です。
2.普通電力量計と組み合わせて、検定が受けられる検定専用品です。

■特 長
1. 一体形 3 線式の構造で、主幹ブレーカ（225Aフレーム）端子からストレートに配線されたブスバーを、直接貫通させることができます。
省スペース化、配線作業の簡素化が図れます。
2. 定格負担は 5VAなので、電子式電力量計、誘導形電力量計と組み合わせて検定が受けられます。

■仕 様形 名定格一次電流
（A）

二次電流
（A）

CT-5LS31502002505

定格負担（VA）確度階級（級）

2×51.0準拠規格 JIS C 1731-1

過電流強度（倍）最高電圧／耐電圧（注）1（kV）

周波数（Hz）

適用回路

質量（kg）

40

1.15/4/−50または60

単相 3 線
三相 3 線1.0（注）1. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。

■外形寸法図（単位 mm）

・端子記号
K UVK WLLk･1S･1L

k･3S ･3L二次端子

2-8計器用変成器 21100V 以下分電盤用低圧計器用変流器 CTシリーズ
CT-5LMS3 検定専用品■用 途
1. 一般計器用・分電盤用です。
2. 普通電力量計と組み合わせて、検定が受けられる検定専用品です。

■特 長
1. 一体形 3 線式の構造で、主幹ブレーカ（400Aフレーム）端子からストレートに配線されたブスバーを、直接貫通させることができます。
省スペース化、配線作業の簡素化が図れます。
2. 定格負担は 5VAなので、電子式電力量計、誘導形電力量計と組み合わせて検定が受けられます。

■仕 様形 名定格一次電流
（A）

二次電流
（A）

CT-5LMS3250300
4005

定格負担
（VA）確度階級（級）

2×51.0準拠規格 JIS C 1731-1

過電流強度（倍）最高電圧／耐電圧（注）1（kV）

周波数（Hz）

適用回路

質量（kg）

401.15/4/−50または60

単相 3 線
三相 3 線

1.6（注）1. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。

■外形寸法図（単位 mm）

・端子記号
K U
VK W

LLk･1S･1Lk･3S ･3L

二次端子

2-9

2 計器用変成器
440V 以下計器用変圧器
VT-15F･VT-15 15VA･1.0･1P 級■用 途
1. 一般計器用です。
2.VT-15F、VT-15 形は普通電力量計と組み合わせて、検定を受けることができます。

■仕 様
変圧比形 名（V）
220/110
VT-15F（ヒューズ付） 440/110
220/110
VT-15440/110

準拠規格 JIS C 1731-2
定格負担（VA）

確度階級（級）

151.0･1P151.0･1P耐電圧（注）3（kV）
2323VT ヒューズ
周波数（注）1（Hz）
形名定格0.6kV T2AVL-G
100kA
50/60
両用－－（注）1. 検定用をご注文の場合は、周波数を指定してください。
2. 制限負荷 100VA のとき、誤差はマイナス 5％以下です。
3. 耐電圧は商用周波耐電圧値を示します。
備考：端子部・ヒューズ部を覆う透明絶縁カバーが装着できます（別売部品）。

■絶縁カバーの取付要領
絶縁カバーのA 部を外側に若干広げ、絶縁カバーの取付穴を本体の突起部に差し込んでください。

■外形寸法図（単位 mm）

2-10

制限負荷（注）2（VA）
100

外形図

質量（kg）

図13.5

図23.5

検定可否

可計器用変成器 26600V 以下高圧計器用変流器
CT-25KB 25VA
■用 途
1. 一般計器用です。継電器用にはご使用いただけません。
2. 本製品は普通電力量計と組み合わせて、検定を受けることができます。

■仕 様
形名CT-25KB

準拠規格 JIS C 1731-1
定格一次 二次電流
電流（A）（A）
2030405060751001205150200250300400500600750

定格負担（VA）

25確度階級
（級）

過電流
最高電圧
耐電圧
周波数（注）2（注）1
強度（倍） （ｋＶ） （ｋＶ）
（Ｈｚ）

1.040

6.922/60（注）350または60

外形図

質量（kg） 検定可否

図13.5

図23.6

図34.8

可（注）１. 検定用をご注文の際は周波数を指定してください。
２. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
３. 耐電圧は商用周波耐電圧／雷インパルス耐電圧を示します。

■外形寸法図（単位 mm）
図 1 20 〜 120A

図 2 150、200A

図 3 250 〜 750A

2-11

2 計器用変成器
6600V 計器用変圧器
VT-50HF 50VA･1.0･1P 級■用途
1. 一般計器用です。
2.VT-50HF 形は普通電力量計と組み合わせて、検定を受けることができます。

■仕様

準拠規格 JIS C 1731-2

形 名

変圧比（V）

定格負担（VA）

VT-50HF（注）
1（ヒューズ付）

6600/110

50VT ヒューズ
周波数（注）
2（Hz）
形名
定格
7.2/3.6kV
50/60
VL-G
T1A 40kA
両用

確度階級
耐電圧（注）
4（級） （kV）
1.0･1P

22/60

制限負荷（注）3（VA）

外形図

質量（kg）

検定可否

200

図18.5可（注）1. 変圧比 6600 ／ 110V のヒューズなしは製作できません。
2. 検定用をご注文の場合は、周波数を指定してください。
3. 制限負荷 200VA のとき、誤差はマイナス 5％以下です。
4. 耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。
備考：端子部・ヒューズ部を覆う透明絶縁カバーが装着できます（別売部品）。

■絶縁カバーの取付要領
絶縁カバーのA 部を持って外側に若干広げ、二次端子側からモールド隔壁部に差し込んでください。
なお、突起が B 部に当ると抜止めになります。

■外形寸法図（単位 mm）

ねじ

ねじ

2-12ねじねじ

計器用変成器 2〔3〕取扱いと保守
1.手入れ

変成器の手入れは、停電を伴う定期点検時に行ってください。

（1）
じんあいの除去変成器の表面に付着したじんあいを、ていねいに除去してください。
じんあいは純水を染み込ませたガーゼなどでふき取ってください。水道水や洗剤、化学ぞうきんなどは、界面活性剤などが含まれているため、絶縁低下の原因になるので使用しないでください。

（2）接続部に緩みがある場合は、ねじを増し締めてください。

2. 変成器の使用時のお知らせとお願い（1）耐圧試験時の発音
コイルモールド形変成器の耐圧試験時には、コイルモールド部と鉄心間の空気層に高電圧が分担されるため、空気層で放電音が発生します。通常の使用状態では、空気層に分担される電圧が小さいので、放電音は発生しません。耐圧試験時に上記のような放電音が発生しても、安心して使用してください。

（2）計器用変圧器一次側ヒューズの溶断
VT は使用回路での誤接続、過負荷による焼損あるいは過度の異常現象による絶縁劣化のため、絶縁破壊に至る事故は少なくありません。一次側ヒューズは、VT の絶縁破壊時の相間短絡電流によって溶断します。
ヒューズが溶断した時には、VT 内部に異常が発生している場合があります。必ず VT の絶縁性能を確認し、異常があれば VTを取り替える必要があります。
VT の絶縁性能に異常がなければ、ヒューズの劣化や励磁突入電流によってヒューズが溶断していますので、ヒューズを取り替えてください（ヒューズ溶断が 1 本でも全数を取り替えてください）。なお、ヒューズを取替後、短期間に再度ヒューズが溶断する
場合は、VT 内部で絶縁破壊している可能性が高いので、VTを取り替えてください。

（3）短絡事故時の変流器二次回路機器への影響
短絡事故が発生した時には、変流器の二次回路に大電流が流れます。変流器の二次回路に接続されている計器などは事故後の再使用に際しては十分に点検してください。

3. 保守・点検

変成器自体の事故は、電力の供給障害や生産障害を招くことがあります。保守点検を的確に実施し、事故を未然に防止してください。保守・点検を実施するときは、日本電機工業会発行の技術資料第 164 号『計器用変成器の保守、点検指針』に基づいて実施されることを推奨します。
保守・点検は次の事項をお守りください。なお、安全のため、電気主任技術者などの専門の技術を有する人が行ってください。

（1）
CT 二次開路（オープン）の禁止

CTの二次側は一次電流が流れている状態では開路しないでください。CTの二次側を開路すると一次電流は流れますが、二次電流が流れないため、二次側に高電圧を誘起し、温度が上昇します。このため二次巻線が絶縁破壊し、焼損事故になる恐れがあります。

（2）VT 二次短絡の禁止

VTの二次側を短絡、または低インピーダンスで短絡しないでください。VTの二次側を短絡、または低インピーダンスで短絡すると二次巻線に過大電流が流れ、二次巻線を破損します。また二次巻線の焼損が一次巻線の絶縁破壊に波及し、ついには相間短絡に至る可能性があります。

（3）誤接続の防止

誤接続は誤計量かつ危険を伴うことがあるので、絶対に避けてください。端子記号に注意して接続してください。電力量計、電力計など力率の関係あるものについては、極性も十分注意して接続してください。

（4）VCT 単相での使用の禁止

VCT（三相 3 線式用）を単相で使用しないでください。VT が V 接続された三相回路において単相で使用した場合、使用しない相の一線が開放されます。この時、使用しない相の VT には、ケーブルの対地静電容量とVT 巻線のリアクタンスで直列共振し、過電圧が発生する場合があります。この過電圧（1.3 ～2 倍程度）により、VT が焼損する恐れがあります。

（1）接地線の接続保守・点検は安全を図るため、必ず端子に接地線を接続してから作業してください。停電をしていると思い込んで確認を怠ると、感電、電気火傷、死亡に至る場合があります。変成器本体に触れる場合は、必ず回路から切り離されているかどうかを遮断器、開閉器で確認します。更にその回路の電圧に適応した検電器で、無電圧であることを確かめてから行ってください。

（2）通電時の接触禁止

保守・点検時、通電されている場合は、絶対に変成器本体、端子などに触れないでください。感電、電気火傷、機器の焼損や火災発生になるばかりか、死亡に至る場合があります。

2-13