消防危第１０号
平成１９年１月１８日
殿

各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁危険物保安室長

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について

平成18年 11 月中に実施をお願いした移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施結果を、別添１及び別添２のとおりとりまとめたので送付します。
これによると、移動タンク貯蔵所等の基準不適合車両の割合19.49％は、最近の５年間について依然横ばいであります。なかでも移動タンク貯蔵所における【完成検査済証等備え付け義務違反 723件】及び【電気設備、設置導線の不良等 684件】については、前年の重点事項であったものの減少に至っておらず、また【定期点検に係る義務違反 1,717件】は他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。
移動タンク貯蔵所に対する指導については、従前から「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について 」（昭和 61 年 12 月 26 日付け消防危第 120 号 )により御尽力いただいているところですが、さらに立入検査結果中の不適合項目等を踏まえた別記の留意事項に重点をおいて、危険物安全週間等の機会を捉えてなお一層の指導の徹底をお願いします。特に、無許可貯蔵や無許可の変更工事等の重大な違反を把握した場合には、迅速な違反処理を実施していただくようお願いします。
また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村等に対してもこの旨周知していただくようお願いします。
なお、この結 果等につい て は 、 別 添 ３ の と お り ( 社 ) 全日本トラック協会、日本貨物運送協同組合連合会及び日本危険物物流団体連合会にも通知し、注意を喚起しているので参考のため添付します。

問合せ先
消防庁危険物保安室危険物第二係
担当：佐藤、木塚℡

03-5253-7524

別記

危険物の移送等における保安確保のための留意事項
移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び危険物の運搬における事故防止のため、移送については下記２、運搬については下記３に掲げる事項について安全の確保を図る。特に、今回の立入検査の結果を踏まえ、移動タンク貯蔵所に係る事故の発生を防止するとともに、事故が発生した場合においても被害の拡大を防止するために、１に掲げる事項を重点事項として、安全確保の徹底を図る。
１重点事項

(1 )

重大な事故につながるおそれのあるマンホールふた及び底弁の閉鎖の徹底(2 )電気設備、接地導線の不良の発生（断線等）を防止するため維持管理の徹底(3)

定期点検（特に5年以内の期間ごとの漏れの点検）の実施と、その結果及び完成検査済証の車両への備え付けの徹底
２

移動タンク貯蔵所を所有、管理する関係者に対する留意事項
(1 )

(2 )

移動タンク貯蔵所の設備、維持管理に関する事項
ア

必要な消火設備（消火器は２個以上）の設置と維持管理

イ

貯蔵する危険物に係る表示及び標識の適正な掲示と維持管理

ウ

配管、弁等の適正な維持管理

貯蔵、取扱い及び移送に関する事項
ア

危険物取扱者の乗車及び移送前の危険物取扱者免状携帯の確認

イ

乗車する危険物取扱者の危険物取扱者免状の交付年月日又は保安講習の受講確認と、危険物取扱者の計画的な保安講習の受講

ウ(3 )移送前の点検及び移送に際しての保安措置の励行等、移送の基準遵守の徹底

その他必要なイエローカードが容易に特定できる方法による携行の徹底

３

危険物の運搬車両を所有、管理する関係者に対する留意事項(1)

指定数量以上の危険物を運搬する車両の標識及び消火設備の設置とその点検等維持管理の徹底(2)

運搬前に、容器の蓋の閉め忘れ防止及び容器の固定等、法令に定められた積載方法確認の徹底(3)

必要なイエローカードの携行の徹底別添１
移動タンク貯蔵所の立入検査結果
１

総括表
移

危険物運搬車両 警察機関
動 タ ン ク 貯 蔵 所
実施車両数 不適合車両数 無許可車両数 不適合車両数等 実 施 不 適 合 とのうち他
うち他
うち他
うち他
協力状況
(a)
(b)
(a+b)
行政庁
行政庁
行政庁
行政庁 車 両 数 車 両 数
有898
934 3,184 1,948772459
42776461
501
114
無36

実 施実 施実施場所 消 防機関数 場所数

道 路 上645常置場所

416 5,289 12,551

61 2,26113

120 2,273

13

危険物の積みおろし 場 所

71197258100

430010043125

9

そ の 他

233

843 7,454

60 1,5805

230 1,603

5349

26794 7,263 24,167 2,327 4,713

520

39

2 4,752522

975

149978※合計（注）（１） 実施場所の区分において、走行中の車両を道路に接した空地等に誘導して立入検査を実施した場合は、「道路上」での実施の区分とした。
実施場所「その他」とは、道路上、常置場所及び危険物の積み下ろし場所以外の場所をいう。
（２） 「不適合車両」とは、移動タンク貯蔵所にあっては、貯蔵、取扱いの技術上の基準、位置、構造、設備の技術上の基準及び移送の基準等に関し、危険物運搬車両にあっては、運搬の基準に関し、１件以上不適合が認められる車両をいう。
（３） 「無許可車両」とは、無許可貯蔵又は無許可変更に係る車両をいう。
（４） 移動タンク貯蔵所の実施車両数、不適合車両数又は無許可車両数欄の「うち他行政庁」の欄は、立入検査において基準不適合を指摘した行政庁以外の行政庁によって許可された車両数で内数である。
（５） ※の「実施消防機関数：」の合計は、延べ数ではなく実数である。

２

最近５年間の立入検査実施車両数及び基準不適合車両数の推移
移動タンク貯蔵所

危険物運搬車両

施 車 不 適 合 車 不 適 合 実
数 両 数 等 率 ( ％ ) 両合計

施 車 不 適 合 不 適 合 実 施 車 不 適 合 不 適 合数 車 両 数 率 ( ％ ) 両数 車 両 数 率 ( ％ )年度

実両平 成 14年 度

27,527

5,42719.72

94815416.24

28,4755,58119.60平 成 15年 度

26,036

4,931

18.94

892

121

13.57

26,9285,052

18.76

平 成 16年 度

24,723

4,922

19.91

943

136

14.4225,666

5,058

19.71

平 成 17年 度

24,923

4,954

19.88

908

141

15.53

25,831

5,095

19.72

平 成 18年 度

24,167

4,752

19.66

975

149

15.28

25,142

4,901

19.49

（注）「不適合車両数」には、無許可車両数を含む。

３ 基準不適合車両の項目別内訳項

不適合車両数 増減数目

18 年 度 17 年 度

許可品目以外の貯蔵（令24条１号）
貯蔵、取扱の 貯蔵、取扱いの不備による漏えい等（令24条８号、令26条１項７号）

マンホールのふた不適合
基 準 不 適 合 完成検査済証等備付け義務違反（令26条１項９号）(法10条3項) その他の貯蔵、取扱の基準違反(令24条～27条(上記の各項号を除く))
小計
移常置場所に係る基準不適合（令15条１項１号）
塗料の剥離発錆

タンク本体に係る基準不適合（令15条１項２号、３号、７号、８号）

動

変形、破損
漏えい有

その他
変形、破損
機能不良
その他
変形、破損附属装置に係る基準不適合(令15条1項4号(防波板を除く。)､5号、6号)

タ
設備等の基準ン 維持義務違反(法12条1項) 配管、弁等に係る基準不適合（令15条１項９～12号）

漏えい有

機能不良
その他

ク

電気設備、接地導線の不良等（令15条１項13号、14号）
表示、標識の未掲示等
未掲示、不足（令15条１項17号）
そ の 他
貯消火器の未設置等
未設置、不足（令20条）
そ の 他
その他の設備等の基準不適合（令15条１項（上記各号を除く))
蔵
積載式移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令15条２項）IMDGコード不適合
給油タンク車の特例基準不適合（令15条３項）
ｱﾙｷﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ等の移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令15条４項）
小計
所
危険物取扱者無乗車（法16条の２・１項）
移 送 の 基 準 運転要員不足（令30条の２・２号）
不 適 合 危険物取扱者免状不携帯（法16条の２・３項）(法16条の2) その他の移送基準に係る不適合（令30条の２・１号及び３～５号）
小計
定期点検に係る義務違反（法14条の３の２）
漏れの点検未実施
危険物取扱者の保安講習義務違反（法13条の23）
合運搬容器の技術上の基準不適合（令28条）

計

収納、表示不適合（令29条１号、２号）

漏えい有積載不適合（令29条３号、４号、７号）
被覆不適合（令29条５号）
混載不適合（令29条６号）
小計
標 識
未掲示、不足（令30条１項２号）
そ の 他
運搬方法基準不適合
消 火 器
未設置、不足（令30条）（令30条１項４号）
そ の 他
そ の 他
小計
運転者の事故等発生時の応急措置等に関する認識状況不良
合計

危
積載方法基準不適合
険物 運搬の基準 （令29条）
運 不適合
搬 （法16条）
車
両その他

30354761
1513723
744
164
128
964
968
102
130
251
273
24
2000
38
64
50
49
80
647457
52
45
8
4
168
153
149
145
684
744
96
98
549
527
107
89
688
650
569
462
4
18
0
0
0
1
00
3,685 3,589
11
1001
69
68
1615
96
94
1,717 1,802
794
841
749
747
7,211 7,20071014
1100
35
27212053
39
19141515334358431418139133
513199195-5-142-2136-4-28-2240-261161774154-60-2
221838107-140-10961-1
112-85-47
2
11-3
30812
1450-1015-46-84

別添２
第１１

検査結果に基づく不適合項目違反の多い項目 ＊１（１）移動タンク貯蔵所関係
ア＊２

定期点検に係る義務違反

・・・・・・・・・・・1,717件（7.1％）（うち、漏れの点検未実施

794件 (3.3％））

イ

消火器の未設置等

・・・・・・・・・・・（うち、消火器の未設置、不足795件 (3.3％）
107件 (0.4％））

ウ

危険物取扱者の保安講習義務違反・・・・・・・・749件 (3.1％)

エ完成検査済証等の備付け義務違反・・・・・・・・

723件 (3.0％)

オ

電気設備、接地導線の不良等

・・・・・・・・・

684件 (2.8％)

カ表示、標識の未掲示等

・・・・・・・・・・・645件 (2.7％)（うち、表示、標識の未掲示、不足96件 (0.4％））（２）危険物運搬車両関係
ア

消火器の未設置等

・・・・・・・・・・・（うち、消火器の未設置、不足33件 (3.4％））

イ

積載方法不適合・・・・・・・・・・・35件（3.6％）

ウ標識の未掲示、不足等

・・・・・・・・・・・

34件 (3.5％)（うち、標識の未掲示、不足２91件（9.3％)

19件（2.0％））

前１以外の主な違反項目（１）移動タンク貯蔵所関係
ア

タンク本体の塗料の剥離発錆

・・・・・・・・・

251件（1.0％）

イ

配管、弁等の変形、破損、機能不良・・・・・・・

220件（0.9％）

ウ

附属装置の変形、破損、機能不良・・・・・・・・

130件（0.5％）エ常置場所に係る基準不適合

・・・・・・・・・・

102件（0.4％）

オ

危険物取扱者免状不携帯

・・・・・・・・・・

69件（0.3％）

カ貯蔵、取扱いの不備による漏えい等

・・・・・・（うち、マンホールの蓋不適合47件（0.2％）
15件 (0.1％））（２）危険物運搬車両関係

第２

ア

収納、表示不適合・・・・・・・・・・・・・・

イ

運搬容器の技術上の基準不適合

イエローカードの携行状況・・・・・・・・

14件（1.4％）
7件（0.7％）＊３

１

移動タンク貯蔵所

携行率98.1％ （303台／309台）

２

危険物運搬車両

携行率57.4％ （ 27台／ 47台）

＊１

違反の多い項目は最近の５年間変わっていない。

＊２

立入検査実施車両数に対する割合を示す。

＊３

調査対象は危険物の移送、運搬中の車両であって、ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油、動植物油類に係るものを除く。

別添３
消 防 危 第 １ ０ 号
平成１９年１月１８日

殿( 社 ) 全日本トラック協会会長
日本貨物運送協同組合連合会会長
日本危険物物流団体連絡会会長

消防庁危険物保安室長

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果等について

今般、消防庁において、平成18年 11 月中に全国の消防機関が一部警察機関の協力の下に実施した移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両の立入検査結果を、別添１及び別添２のとおりとりまとめました。
これによると、移動タンク貯蔵所等の基準不適合車両の割合（19.49％）は、最近の５年間について依然横ばいであります。なかでも移動タンク貯蔵所における【完成検査済証等備え付け義務違反 723件】及び【電気設備、設置導線の不良等684件】については、前年の重点事項であったものの減少に至っておらず、また【定期点検に係る義務違反 1,717件】
は他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。
さらに、無許可貯蔵や無許可の変更工事等の、重大な違反も把握されております。
基準不適合車両に対しては、既に関係消防機関による指導等の必要な措置が行われたところですが、貴団体におかれましても、違反項目の傾向が例年変わっていない状況等を勘案され、貴団体会員に対し別記の点について周知するとともに、消防法令に基づく変更許可申請等の適切な実施についても周知徹底してくださるようお願いします。

問合せ先
消防庁危険物保安室危険物第二係
担当：佐藤、木塚℡

03-5253-7524（別添略 ）