お客さまへ

お客さまへ

2005876HA9402

振動による部品の破損、落下によるけがの原因

形 名

PF-H30CSD 単相 100V 温度ヒューズ内蔵PF-H30CTD 3 相 200V 自動復帰形サーマルプロテクター内蔵
PF-H35CTD 3 相 200V 自動復帰形サーマルプロテクター内蔵
取扱説明書（据付工事説明書付）

指示に従う●ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
●「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
●添付別紙の「修理窓口 · ご相談窓口のご案内」は、大切に保管してください。
●お客さまご自身での工事は故障や事故の原因になります。
●お客さまご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。

■この製品は屋内仕様です。直接雨がかかる場所には据付けないでください。
■この製品には単相 100V と 3 相 200V 製品があります。電源を確認して据付工事を行ってください。
■モータ過負荷保護装置として、温度ヒューズまたは、自動復帰形サーマルプロテクタが内蔵されています。
拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。再運転の場合の処置方法については、「9. 修理を依頼する前に」をご確認ください。

据付工事終了後は、必ずお客さまにこの説明書をお渡しください。

●使用可能な温度範囲（－10℃～＋45℃）を超える場所●氷結するおそれのある場所●腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所●製品の前後に障害物のある場所●雨または風にさらされる場所●可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのある場所●常温で相対湿度 90％を超える場所●酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所●厨房等で油煙・蒸気が直接製品にかかる場所●塩害地域（塩害地域においては早期にさびが発生するため定期的に保守点検・清掃を行い必要に応じて交換を行ってください）●海抜 1000m 以上の場所●多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所●堆肥舎、ふん尿の上など腐食性ガス、水蒸気の発生・滞留する場所

分解禁止

ぬれ手禁止

アース
確認

爆発や火災の原因

A
φ■変化寸法表単位（㎜）機種名
PF-H30CSD
PF-H30CTD
PF-H35CTDＡ
420
420475Ｂ390390445

Ｃ270270280

Ｄ135135135※PF-H30CSD の場合：
3 芯、電源（シロ・クロ）、アース（ミドリ）※PF-H30CTD の場合：
4 芯、電源（アカ・シロ・クロ）、アース（ミドリ）※PF-H35CTD の場合：
4 芯、電源（アカ・シロ・クロ）、アース（ミドリ）

Ｅ
282828〈取付金具取付状態〉■変化寸法表ショート・感電の原因

高さ 1.8m 以上の容易にふれることのできない場所に据付けるけがの原因

機種名
PF-H30CSD
PF-H30CTD
PF-H35CTD

F

水ぬれ禁止

〔電気設備の技術基準 解釈第 167 条 3 項〕
漏電したとき、火災の原因

漏電ブレーカを確実に取付ける
漏電のときに感電の原因

落下・焼損の原因

製品 1 台ごと過負荷保護装置 1 個を取付ける

据付けは専門業者に依頼する

G取付金具 B

付属部品

ア

取付金具 A●取付金具 A
……2 個

40

指示に従う

●取付金具 B……2 個

●M8 座金組込み
ボルト…4 本●M8 ナット……4 個

モータ焼損の原因

漏電・感電や災害の原因

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

シーズン前および自然災害発生後は異常がないか点検を行う

感電やけがの原因

落下・焼損の原因

アース確認

アース工事は必ず有資格者である電気工事士
が電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う

注意

製品･部品の落下によりけがの原因

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない禁止

衝撃を与えない

浴室取付禁止台風時、強風時には使用しない製品･部品の落下によりけがの原因

火災の原因

指示に従う

4. 据付方法●戻り止め
M10 ナット…2 個●蝶ボルト ……2 本

工事店さまへ警告●右図のように、必ず電源ケーブル出口が下側になるよ
うに据付けるステッカー（ステッカー「上」表示に従って据付ける）故障の原因●この製品は、高所取付用です。高さ 1.8m 以上の容易にふれることのできない場所に据付ける●雨・水のあたる場所には据付けない

電源ケーブル出口注意

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う●化粧ボード、壁材等の石こうボードへの据付けおよび木枠等への木ネジでの据付けは行わない●吸込側は 350 ㎜以上の空間を必ず設けて据付ける●本体取付穴を 4 か所以上使用して確実に据付ける●平座金・ばね座金は、本体の据付方法に従って必ず使用して据付ける●本体の据付けは振動のない強固な場所に軸水平状態で据付ける●本体の固定は、十分強度のある場所に軸水平状態で据付ける●開梱・据付けの際は手袋を着用する

感電や火災の原因

開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する落下によりけがの原因

G
391
391
430

浴室など湿気の多い場所（相対湿度 90% を超える）には据付けない

落下によりけがの原因

製品にぶらさがらない●M10 ボルト …2 本

故障や漏電のときに感電の原因

製品に異常な振動が発生した場
合は使用しない

単位（㎜）
F
444
444490矢視ア部（取付金具詳細）
10072.5
取付穴
21

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または、金属板張りの木造の造営物に据付ける場合、ボルトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう据付ける

感電やけがの原因

絶縁劣化による感電･火災の原因

ビニルキャブタイヤケーブル
0.75 ㎜ 2 有効長 1m

雨・水のあたる場所には据付けない

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

指示に従う

モータ

羽根

腐食して落下しけがの原因

感電やけがの原因

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る

ガード

9

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない
塩素消毒しているプール、酸･アルカリや腐食性ガスを含んだ湿気の多い場所に据付けないぬれた手で操作をしない

感電や火災の原因

据付姿勢

18

禁止

突然運転し始めてけがや感電の原因

禁止°
258×φ9本体取付用穴火災・感電の原因

電源が入ったままで運転が停止しているとき、異常時（こげ臭いなど）・
停電時は、製品には絶対にふれない部品の破損・落下によりけがの原因

45

工事店さまへ

上定格電圧・定格周波数以外では使用しない

けがの原因

1 日 50 回以上のひんぱんな起動･停止を伴う使用はしない

45

風方向
C
E
D

火災・感電・けがの原因

火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください

注意°

回転方向

送風用途以外では使用しない

運転中は危険ですから、製品のなかに指や物を入れない

指示に従う

運転できない周波数（回転数）
33Hz～37Hz（740 回転 / 分～910 回転 / 分）
28Hz～34Hz（730 回転 / 分～950 回転 / 分）
23Hz～32Hz（580 回転 / 分～890 回転 / 分）

3. 各部のなまえと外形寸法図

警告

ショート・感電・火災の原因

振動が大きい、羽根が回らないなど異常時には、使用を中止する

源●高圧水洗浄時はノズル先端をモータから50㎝以上はなして、水圧2MPa（20㎏f/㎝ 2）以下にしてください。

工事店さまへ

どんな場合でも改造はしない分解修理は修理技術者以外の人は行わない

ぬれ手禁止

電単相 100V
3 相 200V
3 相 200V●上表以外においても、異常な振動が発生した場合は、その周波数を避けて（ジャンプして）運転するようにしてくだ
さい。

浴室取付禁止水ぬれ禁止

製品を水や消毒液につけたり、水や消毒液をかけたりしない

接触禁止

お客さまへ

指示に従う

名

PF-H30CSD
PF-H30CTD
PF-H35CTD

工事店さまへ接触禁止

警告

分解禁止

形禁止

お客さまへ

水ぬれ禁止

●ハウス内の土壌消毒や太陽熱消毒など室内が高温になる場合は製品を必ず取りはずしてください。
●指定している取付方法以外では使用しないでください。
●ダクトなどに接続しないでください。
●インバータ運転を行う場合は、必ず「三菱送風機用インバータ」を使用してください。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

注意

工事店さまへ●インバータで速度調整する場合、下表の周波数（回転数）及び 60Hz を超える周波数では運転できません。
下表の周波数（回転数）で運転すると振動が大きくなり、据付部分が破損することがあります。この周波数を避けて（ジャンプして）運転するようにしてください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

警告

部品の破損･落下によるけがの原因

2. 据付け前のお願い

工事店さまへ

誤った取扱いをしたときに、 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく 軽傷または家屋・家財など可能性のあるものの物的損害に結びつくもの

接続不良や誤った電気工事は感電、火災の原因

積雪、落雪の可能性がある場所には据付けない

端面などでけがの原因

据付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に据付けてください。
据付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

指示に従う

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、
JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う■製品が容易にメンテナンスができる場所に据付け、また製品の寿命や万が一の故障により、二次的被害が想定される場所には必ずフェールセーフ設計の配慮をしてください。
■次のような場所には据付けないでください（故障の原因になります）。

お客さまへ

1. 安全のために必ず守ること注意

羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をする

高所取付用

ストレートパワーファン

工事店さまへ注意

工事店さまへE

この取扱説明書（据付工事説明書付）を必ずお読みください。

端面などでけがの原因

部品の取付けは確実に行う
落下によるけがの原因

送風性能が十分発揮されません

本体の転倒によりけがや製品の故障の原因
けがの原因●据付面は歪みのない同一平面内にて据付ける●安全のため据付けは 2 人以上で行う

4. 据付方法 つづき

1 か月に 1 度の清掃の際、下記の点検を行う。
点

パイプ・ブレスへ据付ける場合●U ボルト・ワイヤークリップ・平座金・ばね座
金はお客さま手配品です。
寸法を確認のうえ手配してください。
さび・腐食のおそれがありますので、溶融亜鉛メッキ品・SUS 品のご使用をお勧めします。

ナット
（M8）
蝶ボルト
ボルト 戻り止め取付金具（M8） ナット（M10）B

本体

上据付けの場合

転倒防止ひも（お客さま手配）

転倒防止ひも（お客さま手配）
ナット
ばね座金
平座金
U ボルト

取付金具

取付金具
取付パイプ

電源ケーブル（下側）

電源ケーブル（下側）

注意
つり下げの場合●モータなど温度の高い部分にほこりの付着はありませんか●ガードは目詰まりしていませんか●清掃してください

損

傷

取付パイプ
本体

金属チェーン（お客さま手配）

電源ケーブル（下側）

電源ケーブル（下側）

角度調整のしかた注意●角度調整の際には、ボルト（M10）ははずさない
落下によるけがの原因

ボルト
（M10）

蝶ボルト 角度調整

5. 電気工事

故障や漏電のときに感電の原因

工事店さまへ注意●電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない。電源電線の結線部分は安全上、JIS C 8340 の「電線管用金属製ボックス」内にて行う。又、電源電線の結線部分には雨・水がかからないように電気工事を行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因●漏電ブレーカを必ず設置する。
●モータの過負荷保護のためモータブレーカまたは電磁開閉器（電磁接触器＋サーマルリレー）の過負荷保護装置を使用する。過負荷保護装置は必ず機器 1 台ごとに取付ける。過負荷保護装置の選定
は仕様の欄の電流の 1.2～1.5 倍程度を目安にしてください。
絶縁体 導体●電源ケーブルに市販の電源プラグを取り付ける際は引掛形差込 電源電線シース部プラグを使用ください。また、電源プラグはがたつきのないよう刃の根元まで確実に差し込んでください。
防水処理を●細霧を使用する場合は、電源電線シース部を含む電源電線結線電源電線シース部まで行う部分に防水処理を行ってください。

6. 試運転工事店さまへ

■電気工事終了後、正常に運転できるか使用者立会のもと試運転を行ってください。
据付工事終了後、次のことを確認します。

7. 使用方法
運転する……
ブレーカを「入」にする
停止する……
ブレーカを「切」にする

ブレーカを「入」にして試運転を行う

5．異常な振動や騒音はありませんか。（異常がある場合は運転を停止し、電気工事内容を確認してください）
6．3 相製品の場合、回転方向が逆ではありませんか。
（回転方向を修正する場合は、3 本の電源のうち 2 本を入れ換える）
お客さまへ

警告
●運転中は危険ですから製品の中に指や物を入れない
けがの原因●ぬれた手で操作をしない

現象

点

お客さまへ

検と処

点検実施者

置

工事店さま お客さま

●電源の接続は正しいですか（正しく接続する）◯（ブレーカを切って原因を取り除き、モータを交換してから再運転する）◯

通電しても回転し ●ブレーカが切れていませんか（入にする）
ない●温度ヒューズ（注）が動作していませんか◯

運転と停止を繰り ●自動復帰形サーマルプロテクタ（注）が作動していませんか（ブレーカを切って原因を取り除き、モータが冷えてから再運転する）
返す工事店さまへ注意●保守点検の際は手袋を着用する 端面などでけがの原因●お手入れの際は電源電線の結線部分に水がかかることがないよう行ってください 感電、火災、製品故障の原因◯◯◯●羽根の締め付けがゆるんでいませんか（締め付け直す）

運転中に異常音や ●本体が確実に据付けられていますか（据付け直す）
振動がする●軸受の音がしていませんか（ボールベアリングを交換する）◯◯◯◯●羽根は軽く回りますか（羽根に何か引掛かっている場合は取り除く）

焦げ臭いにおいが ●周囲温度が 45℃以下ですか（温度を測定する）
する●異常に湿度が高い場所で使用していませんか◯（据付場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する）（注）●モータに過負荷保護装置として、温度ヒューズまたは、自動復帰形サーマルプロテクタが内蔵されています。拘束、過負荷、欠相運転、異電圧印加、あるいは周囲温度が基準以上に高い場合は、上記過負荷保護装置が自動的に動作し回転が止まることがありますので、電源を切り原因を取り除いてください。
再運転の場合は、以下を実施してください。
●温度ヒューズ内蔵機種……PF-H30CSD〈処置〉ヒューズが溶断し通電不能となり再運転できません。電源を切り、専門の工事店へモータ交換を依頼してください。
●自動復帰形サーマルプロテクタ内蔵機種……PF-H30CTD、PF-H35CTD〈処置〉電源を切り原因を取り除いて、モータが冷えてから再運転し正常に動作することを確認してからご使用してください。電源を切らず通電したまま放置しますとサーマルプロテクターが動作を繰り返し、接触不良や接点溶着につながるおそれがあります。この場合は、モータ交換が必要となります。電源を切り専門の工事店へモータ交換を依頼してください。
■この製品の塗装は設置時の板金部品によるけがの防止のために施されています。まれに使用環境により塗装がはがれることがありますが、製品の使用に問題はありません。

10. アフタ－サービス

お客さまへ

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のお問い合わせ窓口（添付別紙の「修理窓口・ご相談窓口のご案内」参照）にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間
当社はこの ソーワテクニカ ストレートパワーファンの補修用性能部品を製造打切後 9 年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

11. 仕名様電 源（V）

PF-H30CSD 単相 100V
お客さまへ

■長い間ご使用の製品は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。

●保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

9. 修理を依頼する前に形

感電やけがの原因

8. 点検・お手入れ
警告

お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤（変質・変色する原因になります）●全面にさびが発生していませんか（さびの発生した部品を交換する）●電源は単相 100V と 3 相 200V の製品があります。電源の間違いがないか確認して接続する。
間違った電源で運転するとモータが焼損します。
●必ず電気工事士によるＤ種接地工事（アース）を行う。

1．製品は確実に据付けてありますか。
2．電源ケーブルに傷・いたみはありませんか。
3．正しくアース工事がしてありますか。
4．電源電圧は正しいですか

全体の清掃

下記のような現象が見られる場合、お客さまで点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

2．お好みの角度に調整後、蝶ボルトを締め付けてからボルト（M10）を締め付ける。

●アース工事を必ず行う●ケーブルにヒビ割れ等がある場合には、モータの交換をしてください

必ず電源を切り、製品への水やほこりの侵入がないようにビニールシートなどで覆ってください。

1．本体据付け後、角度を調節する場合は、蝶ボルト（2か所）をはずしてから、ボルト（M10）（2 か所）を緩める。

火災・感電の原因●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください

保管のしかた

本体角度は同梱の取付金具を用いることで、電動機軸水平状態から俯角 45°～仰角 45°まで 7 段階の調整が可能です。

●定格電圧・定格周波数以外では使用しない●ボールベアリングの寿命は約 3 万時間ですので使用状況によっては、点検のうえ交換が必要です■油・粉じんなどの可燃性の汚れが製品に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的（1 年目安）に清掃してください。
■正規据付状態での散水では、モータ内に水が入らない構造となっていますが、モータ単品では絶対に水洗いしないでください（モータ内および軸受部に水がかかると漏電事故の危険があります）。
■農薬・肥料・消毒液を製品にかけないでください（製品の寿命を著しく短くします）。
■古くなった製品は買い換えてください。
■高圧洗浄時は、ノズル先端をモータから 50 ㎝以上離し、水圧は 2MPa（20 ㎏ f/ ㎝ 2）以下にしてください。
お願い

角度調整
俯角 45°～仰角 45°

警告

異 常 音
さびケーブル■羽根のほこりは掃除機で吸い取る。
■本体・ガードの汚れは中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

●ゆれ防止のため、チェーンは製品に対し外側に引っ張るように取付けてください。

U ボルト
平座金
ばね座金
ナット
※U ボルトまたはワイヤークリップ（お客さま手配）

感電やけがの原因●モータ交換をしてください●モータ交換をしてください●羽根交換をしてください（羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）●製品据付用のチェーンおよび取付金具を交換してください

約 2 か月に 1 度を目安に清掃する。

チェーンつり下げ据付けの場合取付金具

本体●モータの外観が変色していませんか●電源ケーブルにキズなどありませんか●羽根に亀裂などありませんか●製品据付用のチェーンおよび取付金具などにキズなどありませんか

羽根などの清掃●チェーンやワイヤ等（お客さま手配）で 1 か所以上つるす 転倒によるけがの原因取付パイプ●ガタつきがないようにナット・ボルト・チェーンなどを確実に取付けてください（製品落下および羽根落下によるけがのおそれがあります）

1 年に 1 回程度※U ボルトまたはワイヤークリップ（お客さま手配）本体

置●製品を据付けたナット・ボルト・チェー
ンなどが確実に取付けてありますか●羽根やモータは確実に止められています
か

ほ こ り

平座金
U ボルト

※U ボルトまたはワイヤークリップ（お客さま手配）

取付パイプ

ナット
ばね座金

処

ガタツキ

横据付けの場合

本体

目びお願い

取付金具 Aボルト（M10）

項●さびが部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください（部品落下および羽根破損 / 落下によるけがのおそれがあります）

さ取付金具の取付け

検●製品および製品据付用ナット・ボルトがさびていませんか●羽根および羽根取付用のナットがさびていませんかPF-H30CTD

3 相 200V

PF-H35CTD

3 相 200V

周波数（Hz）
506050605060

お客さまへ
工事店さまへ
電 流 起動電流 騒 音
質 量
風 量（Ａ） （Ａ） （dB） （m3/min） （㎏）
1.00
0.91
0.50
0.43
0.83
0.70

4.4
3.8
2.7
2.5
3.1
2.8

50
54
505456595160
5160
8092

温度過昇防止装置

6.5

温度ヒューズ

6.5

自動復帰形
サーマルプロテクタ

8.3

自動復帰形
サーマルプロテクタ※仕様値は、変更になる場合があります。 風速値は JIS C 9601 測定法による値です。
騒音は吹出口側中心位置より斜め 45°、1.5m の点における値です。

製造販売元

株式会社

ソーワテクニカ〒509－9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外 1646-45
TEL 0573－78－0302

技術指導元三菱電機株式会社

この説明書は、再生紙を使用しています。