WM-3004004-2

自動検針装置用 端末伝送器
取扱説明書

目次1

ご注意事項................................
注意事項 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................
................................................. 2

2概要................................
概要 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
............................................................... 53機能概要 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
..................................................... 64仕様................................
仕様 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
............................................................... 75各部の各部の名称 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................
................................................ 85.15.2

6カバー・
カバー・点検窓の点検窓の開け方 ................................................................
................................................................................................
.......................................................................................
....................................................... 96.16.2

7外観 .................................................................................................................................................................................8内部 .................................................................................................................................................................................8

カバーの開け方 ..........................................................................................................................................................9
点検窓の開け方 .........................................................................................................................................................9設定................................
設定 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.............................................................................................
.............................................................10.............................107.17.2アドレススイッチ ....................................................................................................................................................... 10Ｋ８設定スイッチ....................................................................................................................................................... 108表示................................
表示 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.............................................................................................
.............................................................11.............................11

9

ＴＴＥチェッカ
ＴＴＥチェッカ接続
チェッカ接続 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
....................................................................
....................................12....12

取り付け工事方法については製品に添付されている工事説明書をご覧ください。

1

1

ご注意事項

免責事項
・・・・

地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
本製品の使用または使用不可能あるいは設定の誤りから生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
取扱説明書および工事説明書で説明された以外の使い方、工事によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

用途の用途の制限
・

本製品は、人の生命に直接関わる装置（※１）や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置（※２）に使用するような設計・製造されたものではないため、それらの装置に本製品を使用しないでください。
※１：生命維持装置や手術室用機器などの医療機器や、火災報知器などの防災設備など。
※２：集団輸送システムの運転制御・航空管制システムや原子力発電所の装置など。

2

安全上のご安全上のご注意のご注意
本説明書には、お使いになる方（工事される方）や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しております。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
表示の説明
図記号の説明左の表示は“誤った取扱いをす
ると人が死亡する、または重症左の図は禁止（してはいけないこと警告 を負う可能性のあること”を示しを）を示します。
ます。
左の表示は“誤った取扱いをす
ると人が傷害 ＊１ を負う可能性、左の図は強制（必ずすること）を示し
注意 または物的損害 ＊２ のみが発生ます。
する可能性のあること”を示します。
＊１：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・火傷・感電をさします。
＊２：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

警告
分解禁止

本装置を分解・改造・修理しない。
感電・火災・けがの原因となります。
修理は購入先へご連絡ください。

屋外や、水のかかる場所には設置しない。
水濡れ 感電・火災の原因となります。
禁止
濡れた手で設置・取り外し作業・操作をしない。
濡れ手 感電の原因となります。
禁止

強制

配線後は端子台にはカバーを取り付け、前面ケースを閉める。
感電・火災の原因となります。

注意強制強制強制

強制3

ネジは確実に締める。
落下によりけが、本装置の破損の原因となります。

強度のあるところに取り付ける。
落下によりけが、本装置の故障の原因となります。

ケーブルに力をかけないように接続する。
本装置の故障の原因となります。

取付・配線工事は電気設備技術基準および内線規定にしたがって行う。
誤った工事は感電・火災・故障の原因となります。

取扱い取扱い上のお願のお願い
本装置の故障や性能低下を防ぐため、次のような場所への設置はしないでください。
・ 周囲温度が-10～50℃の範囲を超える ・ 強い磁界、電界が発生する場所
場所・ 振動、衝撃がある場所
・ 周囲湿度が 80%RH を超える場所
・ ほこり、腐食性ガスがある場所
・ 直射日光があたる場所

梱包内容のご梱包内容のご確認のご確認梱包を開梱しましたら、次のものが揃っているかご確認ください。
端末伝送器 １台
絶縁スペーサ １個
工事説明書 １枚
Ａ３判

42

概要
端末伝送器（形名：RQ-TTE）は自動検針装置（RQ-B１１,TOSCAM-B10,RF-14）と組み合わせて発信装置付計量器(電力量計､水道メータ等)からの発信パルスの積算および接点の ON 時間積算等を行う端末装置です｡
最大 10 点の計測が行え､計測データはシリアル信号に変換して自動検針装置へ送られます｡
システム図

上位装置

上位用 RS232C

自動検針装置#1#2 #3 #4

RS485 伝送回線 端末伝送器を最大１０台接続
端末伝送器
RQ-TTE

M

M

端末伝送器
RQ-TTE

M

端末伝送器
RQ-TTEM

発信装置付計量器
最大１０台接続

5MM

3

機能概要
本装置は以下の機能を持ちます｡■パルス入力2 線式メータおよび 3 線式メータのパルスの積算または 2 線式メータの接点の ON 時間積算を最大 10 点まで計測します｡■自動検針装置への伝送
計量値データなどを自動検針装置へ送信します｡■TTE チェッカ伝送
TTE チェッカを接続することにより､メータの初期値､接続種別(2 線低速/2 線高速/3 線)､パルス乗率(1/0.5)､積算種別(パルス積算/ON 時間積算)の設定およびリセットの有無を読み出すことができます｡

64仕様
項目
回路数
信号数
入力信号定格仕様
10 回路
20 Bit(2 線式：1 Bit,3 線式：2 Bit)
12V,10mA
東芝製
K8 パルス

パルス入力

伝送自動検針装置⇔RQ-TTE

TTE チェッカ
⇔RQ-TTE

バックアップ
アドレス

LED 表示

取付方法
塗装色
質量

無電圧メータ接点
２線式パルス

無電圧トランスファ
接点３線式パルス

ON 時間
OFF 時間伝送距離
内部カウンタ
測定方式
推奨ケーブル方式
速度
伝送距離
起動方法
推奨ケーブル方式
速度
起動方法

40～400ms 100ms 以上
100ms 以上
40ms 以上
500ms 以上
500ms 以上
100m 以内
100m 以内250m 以内
000000～999999 6 桁
パルス計数/接点 ON 時間積算(2 線式のみ)
CVVS-1.25mm2
RS485 準拠
2400 bps
1km 以内自動検針装置からのポーリング
CPEVS-0.9φ-3Ｐ
RS232C 準拠
2400 bps
TTE チェッカからのポーリング

停電処理

計量値、設定は内蔵 EEPROM にて保持

設定方法
設定範囲
RUN
PLS
RDSD

アドレス設定スイッチ×1
0～9
2.4sec または 6sec 間隔で点滅
いずれかのパルス信号入力時に点滅
RS485 受信時に点滅
RS485 送信時に点滅/TTE チェッカ接続時に点灯
DC24V （自動検針装置より給電）-10～+55℃
20～80%RH（ただし結露なきこと）
屋内
壁面取り付けクリーム色（日本塗料工業会：Ｃ２２－８０Ｃ、半ツヤ）
約 2kg

電源
環境

無接点２線式
パルス（オープンコレクタ）

動作温度範囲湿度
設置場所

7500ms 以上
500ms 以上
250m 以内

5

各部の名称
5.1

外観

カバー固定ネジ
点検窓、点検窓カバー
電線挿入口φ３６カバー

59mm

200mm247mm
質量 約２ｋｇ

5.2

内部取付ダルマ穴

ＬＥＤ

アドレス設定スイッチ
Ｋ８設定スイッチ

TTE チェッカ接続コネクタ

プリント基板RUNPLS

RDSD

端子台ラベル接点 1空A1空B1A0接点 3C1B0接点 0A3C0B3A2接点 5C3B2接点 2A5C2B5A4接点 7C5B4接点 4A7C4B7A6接点 9C7B6A9C6接点 6B9A8伝送C9B8接点 8電源

TRA TRB PW+ PWC8Rt

Rt

終端抵 抗PW+ PW電源

端子台端子カバー

FG 端子台取付穴86

カバー・点検窓の開け方
6.1

カバーの開け方①→②→③の手順で開けます。閉め方はその逆の手順です。
①ネジを外します。
③カバーを上に引いて外します。

②ネジを緩めます。
（ネジが外れるまで緩める必要はありません。）

6.2

点検窓の開け方①→②→③の手順で開けます。閉め方はその逆の手順です。
手順①

ツマミ付ネジを緩めます。
（外れるまで緩める必要はありません。）

RUN

手順②

PLS

RDSD

点検窓カバーを左にスライドさせます。

RUN

PLS

RDSD

手順③
RUN

PLS

RDSD

点検窓カバーを下にスライドさせます。

97

設定
7.1

アドレス設定スイッチ
アドレス設定スイッチのダイヤルを回して､RQ-TTE に設定するアドレスの番号にダイヤルの矢印をあわせます｡
ダイヤルを回す時には精密ドライバーを用いてください｡

7.2

Ｋ８設定スイッチ
RQ-TTE に接続する電力量計の発信パルスが東芝 K8 パルスの時にスライドスイッチのツマミを上方に動かして設定します｡
スライドスイッチの 1～10 の番号は端子台の接点に対応します。対応は次の表の通りです。
端子台の接点接点０接点１接点２接点３接点４接点５接点６接点７接点８接点９スライドスイッチの端末アドレス
１２３４５６７８９１０ツマミ

端末アドレス

スライドスイッチの出荷状態は OFF（下方）に設定されています。
Ｋ８パルス以外の時にはツマミは OFF に設定してください。

10

8

表示
RUN,PLS,RD,SD の LED ランプにて RQ-TTE の状態を表示します｡表示状態とその内容は下表の通りです｡
RUN

PLS

RDSD

LED ランプ
RUN
PLS
RDSD

内容
正常動作の時には 6 秒に 1 回点滅します。
異常時には 2.4 秒に 1 回点滅します。
パルスが入力したときに点灯します。
自動検針装置からの電文を受信した時に点灯します。
自動検針装置に電文を送信する時に点灯します。
TTE チェッカと通信する時に点灯します。

11

9ＴＴＥチェッカ接続
TTE チェッカは下図のモジュラージャックに接続します。TTE チェッカからの設定はTTE チェッカの説明書をご覧ください。

TTE チェッカ接続コネクタ12お問い合わせについてご相談またはトラブルなどにつきましては、弊社サービス店にお問い合わせください。

自動検針装置用
初版

２０１０年

端末伝送器
９月

取扱説明書
版権所有、東光東芝メーターシステムズ、２０１０年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。また、この内容は、予告無しに変更することがありますのでご了承ください。