8. ゴム・プラスチック電線・ケーブル使用上の注意事項
ゴム・プラスチック電線・ケーブルは送配電用、機器配る。電線・ケーブルの発注にあたって、規格を指定される線用、信号、制御用等いけいろな用途と場所に使われてい場合と、使用条件を与えて電線メーカーに設計を一任される。電線・ケーブルの役目は電力や信号を伝送することにる場合とがある。ある用途に対して、特定の規格の電線・あり、このため構造としては、銅等の導体と、それを取りケーブルを指定することは、一種の設計といえる。この設計

巻く絶縁体と保護シースから成っている。電気的絶縁性能が不適切であれば事故の原因となる。したがって、
ゴム・プラスチッと機械的または化学的保護性能を兼ね備えた材料は少ない

ク材料の基礎知識・ケーブル取扱い上の注意事項をよく理解したので、一般的には絶縁体に電気的機能を、シースに保護機上で、正しい選択を行なうことが大切です。電線メーカーに設計能を分担させるようにしている。

を一任される場合は表 1 の項目について情報をご連絡いただきますようお願い致します。

ゴム・プラスチックの種類は非常に多く、それぞれ特長を活かして用途に適したものを選択して組み合わせてい
表1
No.

項

内目

1

電流

2

周波数

3

公称線間電圧

4相数、線心数

5

布設時の設計に必要な情報
No.

容AC か DC か？

9通電電流または送電容量、負荷率

布設条件

最高電圧

10

用途

繰り返し屈曲1）屈曲径を受ける場合

2）屈曲の頻度mm

受ける場合（ねじりを受けるケーブル長）
2）ねじりの頻度

11

振動回/分
N

1）ねじの角度°/ℓmm

回/分1）振動mm1）布設場所

2）振動を受けるケーブル長mm2）日射の有無

3）振動数

Hz3）周囲温度（最高、最低値）

12張力

4）多条布設の場合、

13ケーブルのNmm 以下

外径制限

5）内径と材質14

型式認定の要否

6）架空布設の場合、風速、径間弛度

15

電磁遮へい

近接電力ケーブルの

7）乾燥地か湿潤地か制御ケーブル

イ）電圧

8）油、薬品類の有無と種類、濃度の場合

ハ）制御ケーブルの定常電流ロ）事故電流9）その他の特殊条件

ニ）遮へい層の接地抵抗

1）固定用か移動用か？

ホ）遮へい係数、電力ケーブルと制御

2）繰返し屈曲を受けるか？
8

容

ねじりをビニルシースの場合特に問題

ケーブルの配置と間隔

7

内目

3）張力

最低温度
6

項

移動またはケーブルの使用法（図示頂きたい）

可動用の場合移動（可動）距離と頻度

ケーブルの平行間隔
16

その他

1. ドラムの取扱い

2. 布設時の注意（1）トラックからのケーブル積み降ろし（1）事前チェック道板またはレッカー等を使用して降ろし、絶対に落下

ケーブルを延線する前に断混線、絶縁抵抗を測定し、を避けてください。

異常がないことの確認を行なってください。

（2）ドラムの回転方向
ドラムに記入してある矢印の方向としてください。逆方向に回すとケーブルの巻がゆるんできます。
なおドラムのころがし運搬はできるだけ避けてください。

108

（2）ケーブルの最小許容屈曲半径

3. 曲りのある布設ルートでは、曲りの方から引込んだ方

表 2 の通りです。

が張力が少なくてすみます。
4. 単心ケーブルを中間引きすることはシールド用銅テー

表 2 ケーブルの最小許容屈曲半径（ケーブル仕上り外径にする倍率）プを痛めることがありますので、できるだけ避けてください。

単心No.

ケーブルの種類

非分割

分割

導体

導体

多心

備

（5）キャプタイヤケーブルの許容張力

考

屈曲、ドラムへの巻付巻戻し、移動を繰返すキャプタ

1 遮へいなし

8D

12D

6D

含鋼帯がい装イヤケーブルの場合

2 遮へいあり

10D

12D

8D

ケーブル

〔39× 導体断面積（mm2）× 線心数〕N 以下

3

アルミ被平滑

20D

20D

20D

（注意）

ケーブル

波付

15D

15D

15D

1. ケーブルに引取りが加わる場合はケーブルを完全に10D

12D

10D

クランプして導体に張力が加わるようにし、線心がずれることのないようにしてください。

4 鉛被・鉄線がい装
5 タフレックスケーブル

10D

8D

6 トリプレックスケーブル

̶8D

2. 低圧キャブタイヤをクランプする場合のケーブル外径変形量は 15％以下、高圧の場合は 5％以下として、

4D

̶丸形

6D

4Dケーブルをクランプしてください。引張力の大きさに

低圧 平形

6D6Dよりクランプの長さを伸し、またスネーク状クランプ

̶

12D

丸形

8D8D

高圧 平形

8D8D

̶

16D

7 6.6kV 以下ロ出線

キャプ

リール巻

8 タイヤ
ケーブルリール巻を採用する等してください。

含カーテン式（6）ケーブルの引き出し
ドラム横倒しのまま引き出さないでください。タバものなどはターンテーブルにのせるなどして、ケーブル含カーテン式にねじれが加わらないようにして下さい。
（7）ケーブルの引きずり（3）ケーブル引入れ前注意事項
シース材料は、高温あるいは低温では物理特性値が著鋭利な突起状の上を引きずらないようにしてくださしく低下するため損傷を受け易くなります。手で触れい。特にビニルシースは、引き裂き強度が劣るので注意を要します。て暑いと感じる場合は引入れ作業を見合わせ、シース（8）電線・ケーブルに対する衝撃および加圧温度が低下してから作業するようにしてください。
シースは直射日光に晒されることにより温度上昇する

人間の打身と同様で、（外観上分からないことが多い）ので引入れ前はケーブルをシートで覆っておくと効果

長時間の課電によりこの部分から絶縁破壊事故を起すがあります。

ことが多いのでケーブルには衝撃を加えないでくださ

また、ビニルシースの場合、低温硬化を起し易いので、い。特にビニル電線を冬期に取り扱う場合は、衝撃を氷点下での布設は避けるか、ケーブルを暖めてから布加えないよう注意してください。また電線をまっすぐ設するようにしてください。にするため床や地面に叩きつけることは絶対に避けてください。（周囲温度が 0℃以下の場合にはビニルは割（4）ケーブル引入時の許容張力れやすくなる。）

A. プーリングアイの場合（9）ケーブルの圧縮

銅導体〔68× 導体断面積（mm2）× 線心数〕N 以下2

ビニルシース〔9.8× シース断面積（mm ）〕N 以下

表3

ただし、ワイヤグリップは 500mm 以上の長さでケーブルを把持してください。
（注意）
1. 布設ルートの屈曲部では張力が急増し、ケーブルに平滑面に対するケーブルの許容横圧
ケーブル

許容横圧（N/m）

丸形 CV ケーブル

2900

トリプレックス形ケーブル

2400

タフレックスケーブル

2900

横圧が加わるので極端な屈曲は避けなければなりません。

（注）ケーブルの横圧（N/m）＝張力（N）
屈曲半径（m）

2. 布設ルートの S 字屈曲は避けてください。

109

技術資料

A. 布設時の許容横圧

B. ワイヤグリップの場合

B. ブラケットによる圧縮

A. 静電遮へいの場合

ケーブルヘッドを固定するため、シース上をブラケッ

銅テープあるいは銅編組などによる静電遮へいを施しト等で固定する場合、ゴム布等の座床を施してくださたケーブルの場合、遮へいはその片端を確実に接地しい。てください。接地を施さなかったり、あるいは両端でC. 木製クリートで固定する場合

接地したりすると、遮へいの効果が著しく減少したり、木製クリートで固定する場合は、ケーブル外径変形量かえって誘導を拾ったりすることになります。

で 5％以下としてください。

B. 電磁遮へいの場合（10）3.3kV 以上の単心無遮へい電線・ケーブルの配線に銅テープ＋鉄テープなどによる電磁遮へいを施した

あたっては接地金属体（特に鋭利なもの）から離してケーブルの場合、遮へいはその両端を確実に接地してください。

ください。なおこの場合、接地抵抗はできる限り小さな値となるようにしてください。

表4

単心無遮へい電線・ケーブルの配線基準
配線条件
接地金属体と3.3kV

6.6kV

5 以上

15 以上

3. 特殊環境に対する考慮（1）腐食性ガスの発生する場所
亜硫酸ガスは、電線、ケーブルに使用される銅、鉛、錫、電線表面の間隔（d：mm）

アルミニウム、鉄などを腐食したりゴムおよび合成樹（注）上表の距離だけ空気またはポリエチレン・スペーサによって脂を透過します。したがって、非常に濃度の高い亜硫離すこと。

酸ガスの雰囲気中において使用できる完全な材料はありません。
しかし、一般工業地帯における程度の濃度に対しては、（11）単心ケーブルによる鉄の温度上昇

クロロプレンおよびビニル、黒色ポリエチレンの防食

A. 単心ケーブルを鉄筋入りヒューム管内に布設するこ層を施すことにより、ほとんど問題にならない程度にとは避けてください。

腐食を防止することができます。工場内の架空配電線、B. 鉄製アングル製の棚に単心ケーブルを布設する場合、鋼帯がい装ケーブルなどには、これらの防食層を施す

同一アングルに同相ケーブルを配列することは避けて必要がある。

ください。

（2）アンモニアガスの発生（アングルの温度上昇が 20〜30％増加する）

ゴムおよび合成樹脂は、アンモニアガスによって物理（12）木製クリートの防腐処理

特性は変化しませんが、アンモニアを吸収することにクレオソート処理はクロロプレンおよびビニルに悪影より絶縁抵抗は低下します。

響があるので避けてください。

アンモニアガスの雰囲気中で使用する場合は、ゴム、（13）プーリングアイ付きケーブルの延線後の注意

合成樹脂、鋼タフレックス、ラミネートシースのよう延線による張力および外傷等により、布設後はプーリなガス遮断層を施したケーブルを用いることにより、ングアイ部よりケーブル内に浸水する恐れがある。

絶縁抵抗の低下を防ぐことができます。

従 っ て 布 設 後 直 ち に プ ー リ ン グ ア イ を 切 断、防 水（3）酸類に接触する場所

キャップその他適当な方法によりケーブルの防水処理

濃硫酸、濃塩酸、硝酸などの酸化性酸に対して完全にを実施してください。

耐えるゴム、合成樹脂は、ふっ素樹脂を除いてはなく、プーリングアイ切断不可の場合は、プーリングアイ部いずれも酸化し、脆化してしまう。しかし、一般の鉱にテープ巻き等による防水処理を行ない、さらに端末酸（硫酸、塩酸など）に対しては、ポリエチレン、ビ部は直接水につけないよう留意してください。

ニルおよびクロロプレンが耐えるので、これらを被覆（14）制御、計装ケーブルの遮へい接地方法

した電線、ケーブルを使用してください。室温におい制御、計装ケーブルにおいては外部からの誘導障害にては、これら各材料のうちでもポリエチレンが比較的よる誤動作を防止するため遮へいを施すことが多い

良好です。

が、その接地の方法を誤ると折角の遮へいも役立たなくなるので、次のようにかならず正しい接地を行ってください。

110

（4）タール系溶剤に接触する場所

4. ケーブル端末処理上の注意

石炭ガスの廃液またはタール処理において発生する芳（1）絶縁体上半導電性テープの剥ぎ取り

香族系溶剤に対して、ゴム、合成樹脂単独で完全に耐絶縁体上の半導電性布テープはつぎの順序で完全に剥えるものはふっ素樹脂以外にはありません。したがっぎ取ってください。半導電性布テープのみを剥ぎ取って、現段階においては、鉛被にポリエチレンか、またても、布テープのケバ等を絶縁体上に残した場合このはニトリルゴムを防食層として施したものが最善の策

部分の絶縁抵抗が低く、コロナが発生しケーブルヘッといえます。できればケーブルがこれらの溶剤に浸漬

ドの閃絡、絶縁破壊事故の原因となるので十分注意しされないよう、架空配線とすることをお奨めいたしまてください。

す。

A. 絶縁体の端部より丁寧に剥ぎ取って下さい。

（5）製紙廃液に接触する場所

ただし逆巻きの場合は反対側より剥ぎ取る方が容易で製紙工場において問題となるのは、ターペンチン油です。

す。これに対しても、ほとんどのゴム、合成樹脂は単B. つぎに絶縁体表面をガソリン、ベンジン等でよく清拭

独では侵されます。

し、十分乾燥させた後、必要な端末処理を行って下さしかし、鉛や鉄の金属は侵されないので、鉛被ケーブい。

ル、鋼タフレックスがい装ケーブル、あるいは金属ラ（2）端末部の浸水防止

ミネートシースケーブルを使用してください。

ゴム、プラスチック電力ケーブルが屋外部で架空線と（6）ケトン系溶剤に接触する場所接続され、引込線として使用されている場合、端末施

メチルケトンなどのケトン系溶剤には、ビニル、ニト工が不完全であると導体内に雨水等が浸入し、ケーブリルゴムおよびクロロプレンは溶解されますが、天然ルの特性が急速に劣化し、絶縁破壊事故が発生するこ

ゴム、およびポリエチレンは侵されません。したがっとがあります。導体端部にターミナルまたは T 分岐をて、これらの材料を被覆した電線、ケーブルを使用し施し、完全に導体内への浸水を防止してください。特てください。に北海道地方では、導体内に浸水すると冬期に導体内（7）クレオソート油に接触する場所で凍結し、絶縁体に対して機械的悪影響があると考えポリエチレンを除くそのほかのゴムおよび合成樹脂られます。

は、クリオソート油により膨潤劣化します。したがって、ケーブル支持物として使用されるクリートで、ク5. 電線ケーブル選定上の注意

レオソート油を真空含浸したものを用いる場合、ある（1）屈曲、ねじり、振動を繰り返して受ける電線・ケーブ

いはクレオソート油で防腐処理した電柱に電線を添わルせて配線する場合には、クロロプレンシースやビニル表 1 に示した条件を明示して弊社に設計をご一任くだ

シースが直接クリートが電柱に接触しないよう、ポリさい。条件に最もマッチした電線・ケーブルを設計し、エチレンのシートを間に介在させて使用することが必

使用方法についてもアドバイスいたします。

要です。この場合、ポリエチレン電線を使用すること（例）移動用ケーブル、耐振性キャブタイヤケーブル、が安全です。

ロボット用ケーブル（8）汚染性ガス、煙霧雰囲気または海岸に近い場所

このようなケーブルでは、ゴムプッシュまたはスプリングなどにより機器入口に機械的な無理がかからない

ルヘッドには、最近、合成樹脂や合成ゴム材料を応用ようにし、さらに固定部で線心がずれないようにするしたものが多く用いられている。化学工場などの汚染必要があります。

性ガスあるいは煙霧の著しい場所においては、これら（2）防食ケーブルの表面が汚染し、トラッキングを生じ、ついには表面電食、化学腐食など腐食の激しい所では、鉛被、鋼帯閃絡事故を発生するおそれがあります。したがって、の金属をビニル、クロロプレン、ポリエチレンなどのこのような場所には、碍子形ケーブルヘッドを使用し、防食層で保護しなければなりません。化学腐食に対しかつ、定期的に清掃することが必要です。ては薬品、溶剤、油の種類と濃度、温度をご連絡下さい。
（3）防鼠
鼠の食害のおそれのある場所では、ビニルシースに防鼠処理を施したケーブルあるいは金属被覆付のケーブ
ル、たとえばタフレックスケーブル、鋼帯がい装ケーブルなどを使用してください。

111

技術資料合成樹脂あるいは合成ゴム絶縁電力ケーブルのケーブ