Прибор приемно-контрольный
беспроводный

МАКС4064Р

Руководство попрограммированию

ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛ ВИЖН ЛТД© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaНастоящее руководство по программированию (далее по тексту – "РПр") описывает
порядок
программирования
инастройку
приборов
приемно-контрольных
беспроводных МАКС4064Р (далее по тексту – "приборов").
Перед программированием прибора следует внимательно изучить настоящее
руководство.
В тексте РПр для удобства пользователя применены следующие пиктограммы,подчеркивающие значимость того абзаца текста, от которого они расположены слева:– Существенная информация, в том числе ссылка на другие пункты данногоРПр или РП (руководства пользователя).
– Обратите внимание – выполнение/невыполнение данного пункта критичноили влечет важные практические последствия.
– Требуется ввод кода– Требуется ввод кода пользователя
– Требуется ввод кода Начальника
– Требуется ввод кода Инженера
Компания ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛ ВИЖН ЛТД" постоянно совершенствует
свои изделия. Поэтому, при неизменных или улучшенных технических
характеристиках, представленные в РПр рисунки могут отличаться.
Техническая поддержка для всей продукции ООО "ИНТЕГРЕЙТЕД ТЕКНИКАЛ ВИЖНЛТД" обеспечивается в рабочее время по телефону: +38 (044) 248 65 88.

2© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСодержание
1. Подготовка к программированию ППК ............................................................................................ 5
1.1. Вход в режим программирования ............................................................................................. 5
1.2. Сброс настроек прибора к заводским установкам ................................................................... 6
2. Программирование прибора ............................................................................................................ 7
2.1. Разделы (группы) ...................................................................................................................... 7
2.2. Зоны ........................................................................................................................................... 7Модуль ............................................................................................................................................................ 8Раздел ............................................................................................................................................................ 8Типы зон ......................................................................................................................................................... 8Атрибуты зон ................................................................................................................................................ 10

2.3. Выходы .................................................................................................................................... 11Типы выходов............................................................................................................................................... 11Параметры выходов .................................................................................................................................... 12Реакции (зависимость от состояния других элементов прибора) .......................................................... 13

2.4. Пользователи (хозорганы) и SMS информирование ............................................................. 13Добавление пользователя .......................................................................................................................... 13Код пользователя ........................................................................................................................................ 13Регистрация бесконтактной карточки ....................................................................................................... 13Номера SMS пользователей ...................................................................................................................... 14Права пользователя .................................................................................................................................... 14

2.6. "Коммуникация (связь с пультом)" .......................................................................................... 15Параметры модема, транспортного протокола и SIM карт ..................................................................... 15Тестовые сигналы (проверка канала связи) ............................................................................................. 16Доставка извещений по GSM ..................................................................................................................... 17Параметры GPRS соединений ................................................................................................................... 18Параметры облачного сервера .................................................................................................................. 18База номеров ............................................................................................................................................... 19

2.7. Секция "Системные настройки" .............................................................................................. 21Основные параметры .................................................................................................................................. 21Таймеры ....................................................................................................................................................... 22Параметры пользовательского SMS доступа ........................................................................................... 22Параметры счетчиков ................................................................................................................................. 23Обновление микропрограммы.................................................................................................................... 23

2.8. Беспроводные устройства. ..................................................................................................... 24Переход в режим регистрации беспроводных устройств ........................................................................ 24Регистрация радиодатчика ......................................................................................................................... 24Регистрация брелока .................................................................................................................................. 25Регистрация клавиатуры............................................................................................................................. 27Регистрация радиоретрансляторов ........................................................................................................... 28

3. Клавиатурные команды.................................................................................................................. 28
3.1. Быстрый выход ........................................................................................................................ 28
3.2. Постановка "Остаюсь" ............................................................................................................. 28
3.3. Обход зон ................................................................................................................................ 28
3.4. Просмотр неисправностей ...................................................................................................... 29Неисправности ППК .................................................................................................................................... 29Неисправности зон ...................................................................................................................................... 30Неисправности ретрансляторов ................................................................................................................ 30Неисправности клавиатур........................................................................................................................... 31

3.5. Просмотр памяти тревог ......................................................................................................... 31
3.6. Смена Кода.............................................................................................................................. 32
3.7. Управление пользователями .................................................................................................. 32
3.7.1. Удаление кода ................................................................................................................................... 32
3.7.2. Добавление кода ............................................................................................................................... 32
3.7.3. Права доступа .................................................................................................................................... 32
3.7.4. Разрешенные выходы ....................................................................................................................... 32
3.7.5. Телефонный номер для SMS доступа ............................................................................................ 33
3.7.6. Права для SMS доступа ................................................................................................................... 33

3.8. Сброс пожарных датчиков ...................................................................................................... 33
3.9. Управление выходами ............................................................................................................ 33
3.10. Системное меню.................................................................................................................... 34
3.10.1. Тестирование световой индикации ............................................................................................... 34
3.10.2. Активация прибора на облачном сервере .................................................................................... 34

4. Работа прибора .............................................................................................................................. 353© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

4.1. Работа ППК ............................................................................................................................. 35
4.2. Внешний вид прибора ............................................................................................................. 35
4.3. Индикация прибора ................................................................................................................. 35
4.4. Индикация клавиатуры............................................................................................................ 36Состояние прибора ..................................................................................................................................... 36Состояние питания ...................................................................................................................................... 37Состояние "Системная тревога" ................................................................................................................ 37Состояние "Готов к постановке" ................................................................................................................. 38Состояние "Не готов к постановке" ............................................................................................................ 39Состояние "Под охраной" ........................................................................................................................... 40Состояние "Тревога" ................................................................................................................................... 41Выполнен вход в командное меню ............................................................................................................ 43

5. Заводские установки ...................................................................................................................... 444© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

1. Подготовка к программированию ППКДля программирования ППК:при подключении компьютера к ППК используйте кабель с разъемом mini
USB B;
загрузите с сайта производителя приложение "Конфигуратор";загрузите с сайта производителя утилиту "Универсальный установщик
драйверов"установите драйвера согласно инструкции, прилагаемой к утилите.

1.1. Вход в режим программирования
Прибор программируется с помощью программы "Конфигуратор".
Вход в режим программирования возможен:a) после установки перемычки PRG на плате прибораb) после ввода команды перехода в режим программирования сзарегистрированной клавиатуры прибора.

ужеДля входа в режим программирования, без использования клавиатуры,выполните следующее:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обесточьте прибор, отключив его от источника питания.
Установите на плате прибора перемычку "PRG".
Запустите ПО "Конфигуратор"По кнопке "Новый" выберите из списка МАКС4064Р
Выберите нужный СОМ-порт.
Нажмите кнопку "Соединиться".
По окончании процедуры смены настроек убедитесь, что перемычка
снята, в противном случае прибор будет переходить в режим
конфигурации после каждого перезапуска.

Для входа в режим программирования, с использованием клавиатуры,выполните следующее:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прибор должен быть снят с охраны и, кроме этого, должны отсутствовать
нарушения зон типа "24 часа".
Запустите ПО "Конфигуратор"По кнопке "Новый" выберите из списка МАКС4064Р
Войдите в режим программирования, набрав с клавиатуры:нажмите кнопку "8"Выберите нужный СОМ-порт.
Нажмите кнопку "Соединиться".

8иПосле успешного подключения к прибору кнопка поменяет название на"Разъединиться" и в правой верхней строке появится серийный номер и версия
прибора – прибор готов к настройке.
Если в приборе уже была задана конфигурация, которую необходимо
исправить – нажмите кнопку "Вычитать" для её вычиткиВ левой панели программы находится главное меню. Перемещаясь по секциям, всредней панели будет отображаться детализация настраиваемых объектов системы
охраны (см. Рис. 1) – зон, выходов, номеров и т.д. Выбирая один из них, в правой
панели будут доступны параметры для редактирования. Назначение этих параметров
смотрите ниже по описаниям секций конфигуратора
5© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

Рис. 1Использование USB кабеля длиной более 1,5 м не допускается!

Заводская установка Кода Инженера – 4 0 6 4 0 0 .
Заводская установка Кода Администратора – 1 2 3 4 0 0 .
Если в течение 40 секунд не будет происходить обмена данными поUSB, прибор автоматически выйдет из режима программирования.
После выхода из режима программирования или перезапуска
прибора все зоны считаются нарушенными до восстановления
связи с беспроводными датчиками. Время восстановления – 2минуты (тестовый период).

1.2. Сброс настроек прибора к заводским установкамДля возврата программных параметров к значениям, заданным изготовителем,сделайте следующее:1. Обесточьте прибор, отключив его от источника питания.
2. Установите на плате прибора перемычки "PRG" и "Service Connector".
3. Подайте на прибор питание. Теперь программные установки соответствуют
заданным изготовителем, а прибор находится в режиме "Снят".
По окончании процедуры сброса убедитесь, что обе перемычки
сняты, в противном случае прибор будет возвращаться к заводским
установкам при выходе из режима программирования после каждого
перезапуска

6

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

2. Программирование прибора
2.1. Разделы (группы)Рис. 2В закладке "Разделы" следует установить параметры для Раздела №1 и Раздела №2ППК:"Название" - данный текст на пульт не передается, но отображается в тексте SMS
при извещении пользователя и в мобильном приложении.
"Пультовой номер" содержит поле для ввода пультового номера. Данный параметр
определяется на ПЦО:"Время задержки на вход" - здесь следует задать время задержки на вход дляраздела.
Допустимые значения времени – от 0 до 250 секунд.
"Время задержки на выход" - здесь следует задать время задержки на выход.
Отсчет времени задержки на выход будет происходить, даже если нет ни одной
зоны "с задержкой". В этом случае можно запрограммировать время задержки навыход, равное 0 секунд. Допустимые значения времени – от 0 до 250 секунд.
"Время задержки для типа зоны "Пожарная с задержкой" - здесь следует задать
время задержки для зон с типом "Пожарная с задержкой" (см. ниже). Если присработке пожарного датчика в течение указанного времени отменить пожарную
тревогу, то извещение на пульт отправляться не будет. Допустимые значения
времени – от 10 до 90 секунд.
Назначение ведущего раздела – здесь следует задать ведущий раздел. Есливедущий раздел будет поставлен под охрану, то ведомый тоже встанет под охрану
автоматически.
Зоны – список зон, принадлежащих данному разделу

2.2. Зоны
Прибор имеет четыре проводных зоны на базовом блоке и расширяется до 99 зон спомощью беспроводных датчиков.
Для каждой зоны Вы можете запрограммировать отдельную реакцию нанарушение/восстановление этой зоны.
Работа зон определяется такими параметрами:- тип реакции зоны- принадлежность к разделу
7© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua- модуль (датчик) назначенный в зону- атрибуты зоныРис. 3Модуль
Входы беспроводных датчиков, зарегистрированных в ППК, связываются с зонами.

Раздел
Зона может быть приписана к одному разделу охраны.

Типы зонДля зоны может быть изменено название. Данный текст на пульт не передается, ноотображается в тексте SMS при извещении пользователя и в мобильном приложении.
Параметр "Тип зоны" предопределяет поведение прибора при изменении состояния
данной зоны:"С задержкой". При нарушении зоны:Если прибор, находится в состоянии "Под охраной", то начинается
отсчет задержки на вход, что позволит снять прибор с охраны.
Если идет отсчет задержки на выход, прибор будет взят подохрану.
"Без задержки". При нарушении зоны типа "Без задержки" в состоянии "Под охраной",немедленно прибор переходит в состояние "Тревога" и начинает
передаваться тревожное извещение на пульт централизованного
наблюдения.
"Коридор". Нарушение зоны с типом "Коридор" в режиме "Под охраной", ведет квключению тревоги. Во время действия задержки на вход нарушение зонытипа "Коридор":не приводит к включению тревоги, если до окончания времени
задержки ППК будет снят с охраны
приводит к включению тревоги в момент окончания времени
задержки на вход, если ППК не был снят с охраны.
"Внутренняя". Данный тип зоны при состоянии раздела "Под охраной остаюсь"автоматически обходится, а при состоянии раздела "Под охраной ухожу"ведет себя как зона типа "Без задержки".
"Внутренний коридор". Данный тип зоны при состоянии раздела "Под охраной
остаюсь" автоматически обходится, а при состоянии раздела "Под охраной
ухожу" ведет себя как зона типа "Коридор".

8© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua"Постановка/снятие" (Постановка под охрану). При нарушении зоны такого типаинициируется процесс постановки прибора под охрану, либо снятия приборас охраны. Зона может работать в двух режимах: "импульсном" и "следование"(см. ниже).
"24-часа охранная". При нарушении зоны, вне зависимости от того, находится липрибор в состоянии "Под охраной" или нет, прибор переходит в состояние
"Тревога" и начинает передаваться тревожное извещение на пульт охраны.
"Прибытие наряда" (24-часовая контроль параметра). К зоне с таким типом
присоединяется датчик для контроля параметра на объекте, например
прибытия наряда. Состояние этой зоны не оказывает влияния на состояние
прибора.
"Газ" (24-часовая газ). При нарушении данного типа зоны, вне зависимости от того,находится ли прибор в состоянии "Под охраной" или нет, на ПЦН начинается
передача соответствующего типу зоны тревожного извещения.
"Нагрев" (24-часовая нагрев). При нарушении данного типа зоны, вне зависимости оттого, находится ли прибор в состоянии "Под охраной" или нет, на ПЦНначинается передача соответствующего типу зоны тревожного извещения.
"Охлаждение" (24-часовая охлаждение). При нарушении данного типа зоны, внезависимости от того, находится ли прибор в состоянии "Под охраной" илинет, на ПЦН начинается передача соответствующего типу зоны тревожного
извещения.
"Медицинская" (24-часовая медицинская). При нарушении данного типа зоны, внезависимости от того, находится ли прибор в состоянии "Под охраной" илинет, на ПЦН начинается передача соответствующего типу зоны тревожного
извещения.
"Тревожная кнопка" (24-часа паника). При нарушении зоны, вне зависимости от того,находится ли прибор в состоянии "Под охраной" или нет, прибор переходит всостояние "Тревога" и начинает передаваться тревожное извещение на пульт
централизованного наблюдения. При этом включение сигнала тревоги наППК не происходит.
"Затопление" (24-часа затопление). При нарушении данного типа зоны, внезависимости от того, находится ли прибор в состоянии "Под охраной" илинет, на ПЦН начинается передача соответствующего типу зоны тревожного
извещения. Для исключения ложных срабатываний зона введена задрежка в
30 секунд перед сработкой.
"Пожарная". При нарушении зоны, вне зависимости от того, находится ли прибор всостоянии "Под охраной" или нет, прибор переходит в состояние "Тревога ПОЖАР" и начинает передаваться тревожное извещение на пульт
централизованного наблюдения.
"Пожарная с задержкой". При нарушении зоны, вне зависимости от того, находитсяли прибор в состоянии "Под охраной" или нет, после отсчета задержки дляверификации, в случае, если зона осталась нарушена, прибор переходит всостояние "Тревога - ПОЖАР" и начинает передавать тревожное извещениена пульт централизованного наблюдения.
"Контроль сети 220В". Служит для обслуживания внешнего устройства. Принарушении зоны, вне зависимости от того, находится ли прибор в состоянии
"Под охраной" или нет, на ПЦН начинается передача извещения согласно
типу зоны.
9© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua"Контроль АКБ". Служит для обслуживания внешнего устройства. При нарушении
зоны, вне зависимости от того, находится ли прибор в состоянии "Подохраной" или нет, на ПЦН начинается передача извещения согласно типузоны.
"Неисправность". Служит для обслуживания внешнего устройства. При нарушении
зоны, вне зависимости от того, находится ли прибор в состоянии "Подохраной" или нет, на ПЦН начинается передача извещения согласно типузоны.
Для отключения зоны нужно её удалить – тогда нарушение зоны не будет приводить квключению тревоги как в режиме "Под охраной", так и в режиме "Снят".

Атрибуты зонВсе зоны, кроме типа "Постановка под охрану" имеют такие атрибуты: "Счетчик
переполнения тревог", "Пропуск", "Принудительная постановка".
Если атрибут "Счетчик переполнения тревог" включен, то извещения о сработке
передаются на пульт в количестве, определяемым значением счетчика
событий. Если же этот атрибут выключен, то количество извещений
определяется количеством сработок этих зон. Счетчик сбрасывается и повремени и после каждого периода постановки.
Если значение сработок превысило значение счетчика событий, будет
сформировано и отправлено на ПЦН извещение "Пропуск зоны". После
сброса счетчика будет отправлено извещение "Отмена пропуска зоны".
Внимание! Если Вы предполагаете использовать прибор дляконтроля тревожных кнопок, следует для зон, контролирующих
тревожные
кнопки
запретить
использование
счетчика
переполнения тревог.
Зоны с включенным атрибутом "Пропуск" могут быть пропущены по команде
"Пропуск зон" на один период охраны. Извещения о пропущенных зонах стипом "24 часа" передаются на ПЦН сразу после их пропуска, а с другими
типами зон – после постановки под охрану.
Зоны, с включенным атрибутом "Принудительная постановка" на момент постановкипод охрану могут быть нарушенными. При этом прибор все равно переходитв режим "Под охраной". При восстановлении этих зон прибор остается врежиме "Под охраной" и восстановленные зоны считаются взятыми подохрану.
Зона с типом "Постановка/снятие" имеет следующие атрибуты:"Постановка" - разрешается постановка
"Снятие" - разрешается снятие
"Отмена пожарной тревоги""Отмена охранной тревоги""Отмена системной тревоги""Режим" Задается режим работы зоны. Если параметр включен –используется "Импульсный режим", выключен - "Следование":в импульсном режиме при каждом размыкании и замыкании
управляющих контактов (например, кнопка без фиксации состояния)происходит сдача под охрану, при повторном размыкании изамыкании контактов - снятие.

10© Integrated Technical Vision Ltd.


http://www.itv.com.uaв режиме "следование" размыкание и удержание в разомкнутом
состоянии нормально замкнутых контактов (например, кнопка сфиксацией состояния) вызывает сдачу под охрану, а замыкание иудержание в замкнутом состоянии вызывает снятие с охраны.

Атрибуты по отмене разных типов тревог являются разрешительными и могут бытьустановлены в зависимости от задач.

2.3. Выходы
Прибор имеет три встроенных выхода:Выход 1 - LED (светодиод),Выход 2 - Сирена,Выход 3 – Реле.

А так же может управлять выходами, расположенными на беспроводных устройствах
КС131РС, КС133Р.
Для того чтобы добавить выход нажмите кнопку
Работа каждого
параметрами:изнезависимово второй колонке конфигуратора.

программируемых

выходов

определяется

- название
- тип реакции выхода
- время работы выхода
- режим работы выхода
- управление пользователем
- модуль: исполнительное беспроводное устройство приписанное к данному выходу
- реакция на разделы, зоны и неисправности

Рис. 4Типы выходовДля каждого выхода можно запрограммировать свой тип реакции:"Отключен". Выход не используется.
"Клапан". Доступен только для КС133Р, для управления моторизированными
клапанами, подключенными к разъемам BV1 и BV2 устройства. При сработке
зоны с типом "Затопление" BV1 и BV2 дезактивируются последовательно,управляя клапанами и перекрывая подачу воды. Включение выхода
(активация BV1 и BV2 и подача воды) возможно только вручную: из менюуправления выходами, мобильного приложения, SMS или брелока.
"Тревога охранно-пожарная". Выход включается при охранной и/или пожарной
тревоге в разделах, которые указаны в маске "реакция на разделы". Выход
11© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaвыключается при отмене тревоги вводом кода или, в случае импульсного
режима работы, по окончанию времени работы выхода.
"Тревога охранная" – Включается только при охранной тревоге. Работает
аналогично предыдущему.
"Пожарная тревога". Включается только при пожарной тревоге. Работает аналогично
предыдущему.
"Тревога в зонах". Выход включается при тревоге в зонах, которые включены всписке "Реакция на зоны" для этого выхода и выключается кодом
пользователя при отмене тревоги или по окончании времени работы выхода.
"Нарушение шлейфов". Выход включается при нарушении любой из зон, указанных
списке "Реакция на зоны" для выхода, и выключается при восстановлении
шлейфа или по окончании времени работы выхода.
"Тревога или нарушение шлейфов". Выход объединяет типы реакции "Тревога взонах" и "Нарушение шлейфов""Неисправность". Выход включается при событиях типа "неисправность", которые
включены списке "Реакция на неисправности"для этого выхода ивыключается при устранении неисправности или по окончании времени
работы выхода.
"Постановка/Снятие". Выход включается при постановке ППК под охрану ивыключается при снятии с охраны или по окончании времени работы выхода.
"Подтверждение постановки". Выход включается при получении от ПЦНподтверждения о постановке под охрану и выключается по окончанию
времени работы выхода.
"Тихая тревога". Выход включается при вводе кода пользователя с типом "Подпринуждением" или при сработке зоны с типом "Тревожная кнопка".
Выключается выход при отмене тревоги "нападение" или по окончанию
времени работы выхода.
"Неисправность пожарной зоны". Выход включается при переходе пожарной зоныв состояние "Неисправность" и выключается по окончании времени работы
выхода или при восстановлении пожарной зоны.
"Обход зоны". Выход включается при обходе (пропуске) зон. Выключается повремени, при отмене пропуска зон или при снятии с охраны.
"Пользовательский". Такой тип предназначен
только для управления
пользователем внешними устройствами. Состояние ППК на работу выходане влияет.

Параметры выходов
"Время работы выхода" – это время, в течение которого выход находится вактивном (включенном) состоянии. Активное состояние при инверсии – выход
выключен. Допустимые значения – от 0 до 250 секунд.
Если задано время работы "0", то выход включается на 0,2 секунды и выключается.
Может применяться для подтверждения постановки брелоком приподтверждении постановки (по аналогии автомобильных систем охраны).
"Управление пользователем" - параметр определяет, может ли пользователь
управлять выходом.
12© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaРеакции (зависимость от состояния других элементов прибора)"Реакция на разделы" – это список разделов, влияющих на работу выхода.
Выключенные (замаскированные) разделы в списке влияния на работу
выхода не оказывают.
"Реакция на зоны" – это список зон, влияющих на работу выхода. Выключенные
зоны в списке влияния на работу выхода не оказывают.
"Реакция на неисправности" - это список неисправностей, влияющих на работу
выхода. Выключенные неисправности в списке влияния на работу выхода неоказывают.
Список неисправностей:аккумулятор разряжен
вскрытие беспроводного датчика
вскрытие бокса ППКвскрытие клавиатуры
вскрытие модуля (радиоретранслятора)неисправность батареи датчика
неисправность клавиатуры
неисправность связи
неисправность 220В

2.4. Пользователи (хозорганы) и SMS информированиеДля авторизации, идентификации и определения прав пользователя служит егоуникальный номер хозоргана и код доступа, вводимый с клавиатуры.
Для создания, редактирования и удаления доступно 16 кодов пользователей. Дляпервых четырех из них доступны параметры для настройки SMS информирования
(пользовательские SMS).
Системным пользователям (Администратор, Инженер и т.д.) можно только сменить
код.
Совместно с кодом пользователя можно использовать в качестве идентификатора
пользователя бесконтактную карту (RF ID) и ПДУ (брелок).
При работе с ПДУ (брелоком) порядковый номер пользователя соответствует
порядковому номеру зарегистрированного брелока

Добавление пользователяДля того чтобы добавить пользователя вручную нажмите кнопку
колонке конфигуратора.
При регистрации
автоматически.

бесконтактной

картыпользовательво второй
будетсозданКод пользователя
После добавления пользователя следует задать его код, состоящий из 6 цифр.
Внимание! Код хозоргана должен быть обязательно задан,иначе конфигурация в ППК не загрузится. Коды хозорганов
совпадать не могут.

Регистрация бесконтактной карточкиДля регистрации бесконтактной карты:1.

В ППК должна быть зарегистрирована беспроводная клавиатура,оборудованная считывателем бесконтактных карт;13

© Integrated Technical Vision Ltd.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.itv.com.uaНажмите кнопку "Регистрация модулей и датчиков"Переведите клавиатуру в активный режим нажатием
кнопки
;Поднесите бесконтактную карту к клавиатуре – будет создан новый
хозорган;Повторите
пункт
3
и
4,
если
необходимо
зарегистрировать несколько картДля выхода из режима регистрации нажмите кнопку
"Остановить регистрацию"Номера SMS пользователейУ первых 4 пользователей доступны параметры для настройки получения извещений
по SMS в текстовом виде.
Поскольку передача извещений для пульта – шифрованные извещения, а дляпользователя – обычный текст в теле SMS-сообщения, нельзя использовать
пользовательские номера в настройках для пульта и наоборот.
Введите в строку с номером телефона. Номера следует вводить в международном
формате, включающем код страны, код оператора и номер абонента.
Отредактируйте параметры для выбранного номера, установив переключатели
"включить" или "выключить".
Параметры доставки извещений:"Звонок при тревоге" - При возникновении события перед отправкой SMS извещенияна номер пользователя будет произведен звонок. Назначение опции –громкий звонок (будильник), чтобы привлечь внимание владельца ктревожному извещению, текст которого он прочтет в SMS.
"Отправка тревожных извещений" - пользователь будет получать SMS стревожными извещениями.
"Отправка извещений о постановке/снятии" - пользователь будет получать SMS сизвещениями о постановке и снятии с охраны.
"Отправка системных извещений" - пользователь будет получать SMS сизвещениями о работе системы (состояние батарей, неисправности).
Опции удаленного управления:"Удаленная постановка" - пользователь, отправив SMS на номер ППК, может
поставить прибор под охрану.
"Удаленное снятие" - пользователь, отправив SMS на номер ППК, может снять
прибор с охраны.
"Удаленное управление" - пользователь, отправив SMS на номер ППК, может
включить или выключить заранее запрограммированный выход.
Примеры работы с пользовательскими SMS даны в Руководстве
пользователя.

Права пользователя
После ввода кода установите необходимые права для хозоргана.
"Вход в командный режим" - разрешает работу в меню "Клавиатурные команды""Отмена охранной тревоги" - разрешает отмену охранной тревоги.
"Отмена пожарной тревоги" - код имеет право отменять пожарную тревогу.
14

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua"Пропуск зон" - код имеет право обходить (пропускать) зоны при постановке подохрану.
"Постановка под охрану" - разрешает постановку кодом пользователя илиподнесением карточки.
"Снятие с охраны" - разрешает коду снятие с охраны.
"Отмена системной тревоги" - код имеет право отменять системную тревогу.
"Управление разделами" - опция показывает, в каком разделе разрешен выбранныйкод пользователя. Выберите из списка варианты: "Исключить все", "Все","Только те, что в списке". Если выбран параметр "Только те, что в списке", тов таблице конфигуратора "Назначение раздела хозоргану" добавьте всписок требуемые разделы.
"Управление выходами" - опция показывает, какими выходами пользователю
разрешено управлять. Выберите из списка варианты: "Исключить все", "Все","Только те, что в списке". Если выбран параметр "Только те, что в списке", тов таблице конфигуратора "Назначение выхода хозоргану" добавьте в список
требуемые выходы (см. Рис. 5) .
Чтобы пользователь мог управлять выходами в настройках
выхода установите опцию "Управление пользователем".

Рис. 52.6. "Коммуникация (связь с пультом)"Секция предназначена для настройки параметров
коммуникатора при передаче извещений на ПЦН.

связи

и

логики

работы

Параметры модема, транспортного протокола и SIM карт"GSM" - основной включатель GSM-модема. Если модем выключен, ППК является
только автономной охранной системой без передачи извещений куда-либо.
"SIM 1 установлена" - разрешает использование первой SIM карты коммуникатора.
15

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua"SIM 2 установлена" - разрешает использование второй SIM карты коммуникатора.
Вторая SIM-карта является резервной. Модем переходит на вторую карту вслучае невозможности совершить звонок или передать извещение по GPRSпри отсутствии связи с сотой оператора. Вторая карта остается активной дотех пор, пока модем не обнаружит проблему со связью, или, если включена
опция "Возврат к SIM 1 через час", не истечет 1 час. В таких случаях модем
выполнит переключение на первую SIM-карту.
"Возврат к SIM 1 через час" - если опция разрешена, модем переключится напервую карту через 1 час после работы на второй.
Если данная опция выключена, то SIM карты в приборе равнозначны. Еслиопция включена, то после восстановления работоспособности SIM1 прибор
вернется на нее с SIM2

Тестовые сигналы (проверка канала связи)"Тестовый период по GSM" Отображает текущее значение тестового периодаи содержит поле для ввода нового значения времени в часах и минутах.
Есливыбраны нулевые значения часов и минут, тестовые события
формироваться, и передаваться не будут. Допустимые значения: от 00:00 до
99:59.
"Тестовый период по GPRS" - позволяет задавать частоту передачи тестового
сигнала на ПЦН. Время - от 10 до 250 секунд.
"Ожидание ответа"- позволяет задавать время ожидания подтверждения ополучении пакета данных на ПЦН. Время - от 10 до 30 секунд.
Указанные в заводских настройках параметры являются оптимальными.
"Отправка тестового периода перед отправкой события (атрибут пакета)" – еслиданная опция выключена, то каждая передача извещения предваряется
отправкой тестового сигнала.
"Отправка тестов на сервера (дублирование тестов)" – позволяет настроить
поведение первого коммуникатора при работе с двумя SIM картами, иразрешить использование GPRS на них.
Если опция включена и заданы два (2) IP адреса сервера ПЦО, то тестовые
сигналы будут отправляться на оба адреса одновременно. Если выключена –отправка будет происходить последовательно, сначала на первый адрес иесли от него не будет ответов, отправка будет производиться на второй
адрес.
Внимание!!! Если включена опция "Дублирование тестовых" изадано два адреса сервера, следует установить тестовый
период в два раза больше обычного. Рекомендованное
значение – 180 секунд.
"Сетевой протокол" – выбор типа транспортного протокола для передачи извещений
по GPRS. Может быть выбран UDP (используется по умолчанию) или TCPпротокол.
Внимание!!! TCP протокол используется только при работе спультовым программным обеспечением Мониторинг III версии
3.72.ххх и выше.
При работе с приемниками извещений ПС МАКС GPRS, ПС МАКСEthernet и с ПЦН Гермес используется UDP протокол.
16

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaДоставка извещений по GSM
Доставка тревожных извещений: Настройка GSM"Начать передачу тревожных извещений с SMS" - При передаче извещения
вначале будет выполнено отправка с помощью SMS, затем последует дозвонпо заданным номерам. SMS-извещение имеет шифрованный вид ипредназначено только для пульта. При определенных условиях нагрузки насеть оператора, передача SMS может ускорить получение тревожного
извещения, по сравнению с дозвоном. Использование SMS не отменяет
дозвон, а лишь является дополнительным средством для повышения
гарантированности доставки извещения.
"Протокол передачи тревожных извещений" - указывается, каким образом ППКбудет дозваниваться до ПЦН. Возможны следующие варианты настройки:"Не используется" – протокол не выбран. Дозвон не будет работать,даже если задан номер дозвона и включен GSM-модем.
"BELL110" – передача извещения в голосовом формате BELL110.
Протокол совместим только с приборами производства ITV.
"GSM DTMF" – передача извещения в голосовом формате DTMF.
Протокол совместим с Ademco ContactID.

Прибор не поддерживает устаревший протокол "GSM
CSD" (модемное соединение в формате CSD), из-за:а) большого времени соединиения (20-40 секунд)б) нестабильной связи (соединение обрывалось безпередачи извещения)в) большой стоимости связи по сравнению с голосовими
протоколами
Выбор протокола зависит от тарифного плана, качества связи в местных условиях.
Поэтому протокол назначает инженерный персонал пульта охраны.
"Завершить передачу тревожных извещений SMS" - при неудачном дозвоне повсем заданным номерам при передаче извещения в конце цикла дозвона
будет отправлено извещение в виде SMS. SMS имеет шифрованный вид ипредназначено только для пульта.
Опции передачи посредством SMS предназначены для дублирования и/илирезервирования передачи извещений любым из протоколов дозвона при сбоях связи умобильного оператора, если передача сильно искажается и приемная аппаратура неможет расшифровать извещение.
Доставка нетревожных извещений: Настройка GSM"Протокол передачи нетревожных извещений" - выбор протоколов аналогичен
описанному для тревожных извещений.
"Завершить передачу нетревожных извещений SMS" - назначение опции
аналогично назначению для тревожных извещений.

17© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaПараметры GPRS соединений
Чтобы обеспечить доставку извещений по GPRS на ПЦО, и/или на облачный сервердля доступа с мобильных приложений следует выполнить настройки этих каналов
связи.
Параметры серверов ПЦОВозможна настройка передачи извещений на два сервера – основной и резервный.
Доменное имя имеет высший приоритет. Если для сервера указано
доменное имя, то IP-адрес игнорируется.
Сервер №1:"Доменное имя 1" - задайте доменное имя сервера ПЦН №1, например,Pult_Security_12.
"Адрес сервера 1" Позволяет задать адреса серверов (ПЦН). Укажите IP адрес
сервера ПЦН №1. Пример: 82.115.210.24"Порт сервера 1" Настройка порта для работы с пакетами данных сервера 1. поледля настройки "порт записи" следует ввести пятизначное число, например
41221.
"Сервер №2":Настройки сервера №2 аналогичны настройкам
соответствующие адрес, доменное имя и порт.

сервера

№1.

Укажите

Параметры GPRSДля одной (или двух) SIM-карт задаются настройки, позволяющие использовать GPRS
– APN (точка доступа) и параметры авторизации.
"SIM 1: GPRS канал " включить или выключить работу с GPRS для SIM-карты №1"SIM 1: Точка доступа" - название точки доступа, например, www.kyivstar.net"SIM 1: Пользователь" - позволяет задать имя пользователя (если требуется)"SIM 1: Пароль" - позволяет задать пароль пользователя (если требуется)Для второй SIM-карты настройки аналогичны: "SIM 2: GPRS канал ", "SIM 2: Точка
доступа", "SIM 2: Пользователь ", "SIM 2: Пароль"Параметры облачного сервераДля работы мобильного приложения необходимо поддерживать связь с облачным
сервером производителя, или сервером, установленным в сети поставщика охранных
услуг.
Если прибор работает в закрытой GPRS VPN сети, он може неиметь выхода в Интернет, и связи с облачным сервером не будет
"Доменное имя" - задайте доменное имя облачного сервера.
"Адрес сервера" Позволяет задать IP адрес облачного сервера.
"Порт сервера 1" Настройка порта для работы с пакетами данных, по умолчанию 55001.
Для того чтобы отключить доступ к облачному серверу следует
вместо доменного имени указати пустую строку, и вместо IP адреса
ввести 0.0.0.0.
18© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaПример настройки для передачи извещений по GPRS на два IP-сервера (основной ирезервный) с одним и тем же портом доставки и одной SIM-картой в ППК выглядит
так, как показано на Рис. 6.

Рис. 6

Если прибор будет работать только по GSM, поля с IP-адресами не заполняются и"GPRS - канал" запрещается.

База номеров
База номеров содержит два списка номеров: GSM номера для дозвона на пульт иномера для обратных команд. Они используются только для работы с пультовым
оборудованием,Номера для передачи извещений по GSM
Таблица "GSM номера" содержит следующие параметры:"№ Телефона" – номера следует вводить в международном формате, включающемкод страны, код оператора и номер абонента (т.е. номер SIM-карты
приемного устройства на ПЦН). Можно задать до восьми номеров дозвона стакими параметрами:"Только тревоги" - при отправке тревожного извещения, номера с признаком
"Только Тревоги" будут использоваться в первую очередь, а длянетревожных извещений – в последнюю. Опция предназначена для того,чтобы на приемные номера для тревог попадали преимущественно
тревожные извещения.
"Оператор SIM1" - при отправке любых извещений, номера с признаком "Оператор
для SIM1" при звонке с первой SIM карты будут использоваться в первую
очередь. Опция предназначена для экономии средств – звонки в сети одного
оператора между абонентами, как правило, дешевле.

19

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaКоманды от пультового оборудованияВ приборе предусмотрена возможность приема команд от пультового программного
обеспечения и выполнения различных действий в зависимости от типа звонка.
Номера следует вводить без кода страны только кодоператора и номер абонента (т.е. номер SIM-карты
передающего устройства на ПЦН). Например: 0671234567.
"Номера для обратных команд"номеров).

содержит поле для ввода номера (до шести

"Тип звонка":"Опрос состояния" - Голосовой звонок с данного номера инициирует процедуру
передачи прибором своего состояния, используется при работе с ПС МАКС.
"Подтверждение постановки" - Голосовой звонок с данного номера дает сигнал
прибору, что данные о постановке обработаны на ПЦН успешно и прибор
должен включить выход с типом реакции, подтверждающим постановку.
"Сервисный" - номер используется для работы со входящими звонками с GSM
оборудования ContactID совместимых СПТИ, для формирования и передачи
прибором свого состояния на приемники серии ПС МАКС.
Для проверки работоспособности каждого канала отдельно рекомендуется:При проверке передачи только по GPRS не удаляйте номера дозвона, атолько установите протокол передачи "Не используется" для тревожных инетревожных извещений.
При проверке дозвона без GPRS не удаляйте адреса и порты, а только
установите "Запретить" в нужном GPRS-канале.

После проверки восстановите настройки.

20

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

2.7. Секция "Системные настройки"Рис. 7

Основные параметры
"Пультовой номер" содержит поле для ввода пультового номера. Данный параметр
определяется на ПЦО:Если пультовой номер имеет значение 0000, то возможно только
использование прибора в автономном режиме – с передачей наоблачный сервер и/или оповещения пользователей с помощью SMS.
"Полный отсчет времени задержки на выход" определяет условие постановки
прибора под охрану. Если опция включена – прибор перейдет в режим "Подохраной" по истечении времени задержки на выход. При этом количество
нарушений/восстановлений зоны с задержкой не ограничено. Важно чтобы намомент истечения времени зоны находилась в норме. Если опция
выключена, то работает укороченный отсчет времени задержки на выход.
Прибор перейдет в режим "Под охраной" по первому нарушению ипоследующему восстановлению зоны.
Режим "Быстрый выход" - Включает режим быстрого выхода для полной
постановки раздела после ПОСТАНОВКИ ОСТАЮСЬ.
"Включить счетчик для системных событий" - опция разрешает работу счетчика.
"Отправка восстановлений после отмены тревоги" определяет, как отсылаются
извещения о восстановлении зоны, - после восстановления зоны либо после
отмены тревоги.
"Подтверждение
постановки"определяет,когдасработает
запрограммированный как "Подтверждение постановки":выход,

21

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaтогда, когда ППК отправит событие, и оно успешно доставится иотобразится на АРМ оператора и с ПЦН поступит команда
подтверждения.
выход активируется сразу после отправки события из ППК и получения
квитанции от ПЦН в этом же сеансе связи. Используется в автономной
работе (пользовательские SMS, облачный сервер) и при работе с ПСМАКС GPRS"Подтверждение постановки сиреной" - краткая сработка выхода, к которому
подключена сирена для звуковой индикации взятия под охрану.
"Перепостановка при удаленном снятии или с ПДУ" – если выполнено снятие
раздела с охраны с помощью брелока, но после этого не была нарушена
зона с задержкой, раздел вновь автоматически встанет под охрану.
"Предтревога по зоне с задержкой" определяет отправку события "Тревога в зонес задержкой", при нарушении такой зоны, если прибор находится всостоянии СНАРЯЖЕН.
"Автоотмена тревоги" – если включена данная опция, тревога будт отменена
автоматически по истечении 3-х минут.
"Постановка группы звонком с обрывом" – при выполнении звонка с обрывом
(звонок завершен до того как ППК снимет трубку) с номера SMSпользователя будет выполнена постановка указанной группы.
"Активирование группы звонком с обрывом"– при выполнении звонка с обрывом
(звонок завершен до того как ППК снимет трубку) с номера SMSпользователя будет выполнено включение указанного выхода.

Таймеры
"Таймаут отсутствия сети 220В" Позволяет выполнить настройку задержки перед
формированием извещения об отсутствия 220В. Время задается в минутах –от 0 до 250.
"Продолжительность звуковой сигнализации тревог на клавиатуре" Позволяет
задать время звучания зуммера клавиатуры при тревоге. Содержит поледля ввода нового значения времени в секундах. Позволяет выполнить
настройку времени звучания зуммера клавиатуры при тревоге. Время – от 0
до 250 секунд.
"Время

непрохождения тестового периода от беспроводных датчиков"Позволяет задать время для контроля тестового периода беспроводных
датчиков. Содержит поле для ввода нового значения времени в минутах.
Позволяет выполнить настройку времени для определения отсутствия связис беспроводными датчиками. Время – от 0 до 10 в минутах.

Параметры пользовательского SMS доступа"SMS доступ" - включает возможность пользователям управлять с мобильного
телефона посредством SMS.
"Язык

SMS сообщений"транслитерация.

- для выбора доступны английский, русский или"Код SMS-пользователей" - специальный цифровой код, который вводится в текст
отправляемого SMS извещения при удаленной работе с ППК. Предназначендля повышения защиты.
22

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua"Необходимость звонка перед командой снятия" – позволяет выполнять
удаленное снятие с охраны ППК в безопасном режиме, исключающем
ошибочный повтоный прием SMS.
"Лимит отправки SMS в день" – максимальное количество SMS, которое может
отправить прибор за день. Если данное значение было превышено, то вслучае тревоги прибор выполняет только голосовой звонок-оповещение
(даже если он и не был включен для данного номера). Лимитом SMS можно
управлять с помощью пользовательских SMS команд.
Заначение 0, означает, что лимит SMS не установлен.

Параметры счетчиков
Секция "Счетчики событий" содержит следующее меню:"Значение счетчика переполнения тревог и системных событий" определяет
количество передаваемых событий за один период охраны. Для каждой зонысчетчик включается индивидуально и независимо от других зон. Длясистемных событий счетчик включается глобально и независимо от настроек
зон. Если разрешить счетчик для какой-то зоны, то за период охраны
количество переданных тревог/восстановлений по этой зоне не будут
превышать заданного значения. Все последующие тревоги передаваться небудут до снятия ППК с охраны. Если включить счетчик переполнения длясистемных событий, то каждое системное событие за период охраны будет
передано не более заданного количества раз. Значение – от 1 до 99.
"Время сброса счетчика системных событий" Счетчик системных событий может
быть сброшен по истечении заданного промежутка времени. Время задаетсяв десятках минут. Если значение времени равно нулю, то счетчик по временине сбрасывается. Время – от 0 до 250 в десятках минут.
"Время сброса счетчика тревожных событий" Счетчик тревожных событий может
быть сброшен по истечении заданного промежутка времени. Время задаетсяв минутах. Если значение времени равно нулю, то счетчик по времени несбрасывается. Время – от 0 до 250 минут.

Обновление микропрограммы
Прибор может скачивать новые версии микропрограммы с FTP сервера. Решение оприменении скачанной микропрограммы принимает пользователь, если система
работает автономно, или инженер пульта охраны.
Секция содержит следующее меню:"FTP адрес автоскачивания микропрограммы" определяет путь к файлу
микропрограммы на FTP сервере. При загрузке микропрограммы прибор
проверяет её корректность и целостность.

23

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

2.8. Беспроводные устройства.
Беспроводные устройства, с которыми работает ППК МАКС4064Р – датчики, модули
выходов, брелоки, клавиатуры и радиоретрансляторы.

Переход в режим регистрации беспроводных устройств
1.
2.
3.
4.

Подключите ППК к компьютеру по USBПереведите прибор в режим программирования
Запустите ПО "Конфигуратор" и выберите нужный СОМ-порт и нажмите
кнопку "Соединиться".
Конфигуратор войдет в диалоговый режим работы с ППК.
Если в приборе уже была задана конфигурация, которую необходимо
дополнить – нажмите кнопку "Вычитать" для её вычитки

5.

Нажмите кнопку "Регистрация модулей и датчиков"Рис. 8Система готова к регистрации радиоустройств и будет находиться в этом режиме доего отключения кнопкой "Остановить регистрацию".
После регистрации состояние любого радиоустройства можно посмотреть в динамике:нарушить тампер, сделать сработку, проконтролировать уровень связи, перемещая
датчик в пределах помещения, а также видеть реальную картину радиоэфира вместах установки датчика и ППК. Такая возможность конфигуратора позволяет
оперативно проверить и выявить неисправности любого зарегистрированного
радиоустройства.

Регистрация радиодатчика
Вставьте батарею в датчик, который Вы хотите зарегистрировать.
В некоторых случаях, если в датчик была вставлена батарея раньше, и ондлительное время провел в активном режиме без регистрации необходимо
выполнить следующее:а) вынуть батарею из датчикаб) замкнуть накоротко контакты "+" и "–" держателя батареив) вставить батарею в датчик и выполнить его регистрацию снова.
В случае удачной регистрации будут отображены тип, серийный номер, версия,принадлежность зоне, а также состояние батареи, тампер-контакта и уровня сигнала
датчика (см. Рис. 9).

Рис. 924

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaПросмотр состояния датчиков
Пример (см. Рис. 10):У датчика в зоне 1 нарушен тампер (восклицательный знак), он находится всработке (красный фон), батарея в норме;датчик в зоне 2 имеет разряженную батарею (желтый цвет на иконке
батареи), тампер в норме,у датчика в зоне 3 критически разряжена батарея (требуется замена) инарушен тампер.
Уровень сигнала у всех трех датчиков в норме – полная шкала.

Рис. 10Обратите внимание! Все параметры, передаваемые от радиоустройства порадиоэфиру (версия, состояние, уровень сигнала) корректно отображаются,только если ППК подключен к конфигуратору, и между ними установлен
режим диалога (кнопка "Соединиться").
Если ППК разъединить, конфигуратор не может отобразить актуальную информациюот прибора, поэтому вместо данных отображается знак вопроса "?" (рис. 11).

Рис. 11Нумерация датчиков
Датчики можно регистрировать в произвольном порядке, и при регистрации каждого
датчика его номер назначается в порядке возрастания. Если нужно поменять
нумерацию, отпишите датчики от зон и назначьте нужные номера выбранным
датчикам. Эта процедура не затрагивает регистрацию, а предназначена только длясортировки по номерам.

Регистрация брелока
Чтобы зарегистрировать брелок, нажмите и удерживайте любую его кнопку допоявления его в панели конфигуратора.

Рис. 1225

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaКаждый брелок приписывается хозоргану. Порядковый номер брелока и хозоргана
совпадают.
Настройка кнопок брелока
После регистрации брелока для каждой кнопки установите тип "Реакция" идополнительный параметр "Реакция на…". Например, для кнопки включения выхода
нужно указать порядковый номер этого выхода.

Рис. 13Типы реакций кнопок брелока:"Отключена" – кнопка отключена, нажатие кнопки не обрабатывается.
"Постановка под охрану". Нажатие кнопки инициирует постановку раздела подохрану. Выполняется полная постановка раздела.
"Снятие с охраны". При нажатии кнопки раздел снимается с охраны.
"Тревога". – Кнопка тревожной сигнализации. Реакция кнопки соответствует событию
"Тревога: нападение" Нажатие кнопки переводит прибор в состояние
"Тревога" и начинает передаваться тревожное извещение на пульт
централизованного наблюдения. При этом включение сигнала тревоги наППК не происходит.
"Отмена тревоги". – При нажатии кнопки все тревоги в ППК будут отменены
"Включение выхода". При нажатии кнопки включается приписанный к этой кнопке
выход.
"Выключение выхода". При нажатии кнопки выключается приписанный к этой кнопке
выход.
"Включение/Выключение выхода". При нажатии кнопки включается приписанный кэтой кнопке выход, при повторном нажатии – выключается.
"Состояние раздела". Нажатие кнопки инициирует отображение состояния раздела спомощью светодиодной индикации брелока.
"Прибытие наряда". Подтвердение прибытия наряда охраны на объект в случае
тревожного события.
Просмотр состояния брелока
Работу брелока можно проверить в динамике. Пиктограмма (синий кружок сострелкой) показывает, какая кнопка на брелоке была нажата последней.
26

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaРегистрация клавиатуры
Вставьте батарейки в клавиатуру. Устройство отправит регистрационный пакет и впанели конфигуратора отобразится строка с типом, серийным номером, версией, атакже уровнем батареи и сигнала (см. Рис. 14).

Рис. 14Настройка параметров клавиатуры
Выберите клавиатуру на центральной панели и перейдите на панель справа длянастройки её параметров (см. Рис. 14).
"Контроль связи" - если опция включена, это означает, что контролируется
состояние связи с клавиатурой. При нарушении связи возникает событие
"неисправность".
"Сигнал при задержке на выход" - если опция включена, то зуммер этойклавиатуры при отсчете задержки на вход или выход будет включен.
"Сигнал при тревоге" - если опция включена, то зуммер этой клавиатуры притревоге будет включен. Зуммер выключится при отмене тревоги или поокончании заданного времени. Время устанавливается в секции
"продолжительность зву ковой сигнализации тревог на клавиатуре" взакладке "Системные настройки".
"Кнопка Пожар" – разрешить или запретить использование кнопки "Пожар" наклавиатуре. При её нажатии и удержании больше 2-х секунд прибор
перейдет в состояние "Пожар", и начнет передавать соответствующее
извещение.
"Кнопка Паника"– разрешить или запретить использование тревожной кнопки
"Паника" (нападение) на клавиатуре. При её нажатии и удержании больше 2х секунд прибор перейдет в состояние "Пожар", и начнет передавать
соответствующее извещение.
"Время индикации" - во время работы клавиатура ничего не отображает. Это режим
"спящей" индикации, предназначен для экономии батарей. Если нужно
включить индикацию, однократно нажмите кнопку
. Индикация
включается, можно вводить код,смотреть состояние т.д. Индикация
выключится после последнего нажатия любой кнопки через время, указанноев этой секции.
"Уровень сигнал/шум" и "Напряжение батареи" являются информационными
параметрами и отображаются только при подключении ППК к компьютеру.
"Разделы" – список разделов, состояние которых отображается в дежурном режимена клавиатуре. Если ни один раздел не назначен – клавиатура работает вглобальном режиме.
27

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaРегистрация радиоретрансляторовДля регистрации три раза быстро нажмите и отпустите
тампер на модуле
расширения, который Вы хотите зарегистрировать.
В случае удачной регистрации в конфигураторе будет отображаться тип устройства иего версия. Дополнительных настроек радиоретранслятор не требует.

Рис. 15

3. Клавиатурные команды
Дополнительное обслуживание прибора может быть выполнено с помощью вводимыхс клавиатуры команд.
Любая команда состоит из префикса – нажатия кнопки
команды, которые описаны ниже.

и номера клавиатурной

Клавиатура М4064РК "пробуждается" любой кнопкой.

3.1. Быстрый выход
Команда не требует ввода кода пользователя. Для смены режима охраны с "Подохраной остаюсь" на "Под охраной, ухожу", введите
0. Выйдите из помещения
через выход, охраняемый зоной "С задержкой". Внутренние зоны, пропущенные
ранее, будут взяты под охрану.

3.2. Постановка "Остаюсь"Для прехода прибора из режима "Снят" в режим "Под охраной остаюсь" (под охраной
только периметр), введите
0 и затемкод пользователя. Внутренние зоныбудут пропущены, остальные - взяты под охрану.

3.3. Обход зонИспользуйте обход зон, когда требуется исключить зоны из списка охраняемых. Обход
можно использовать для временно неисправных датчиков. Зона в обходе не вызывает
тревоги.
Если зона задана как зона обхода, устройство может быть поставлено под охрану
(индикатор "Готов" будет гореть), даже если зона нарушена.
Зоны не могут быть заданы как зоны обхода на взятой под охрану
системе.
Обход зон может быть отменен при взятом под охрану разделе
После ввода

1 и кода пользователя

:28

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaНа цифровом индикаторе будет выведен список зон, доступных пользователю.
Используя кнопки  можно перемещаться по списку. Если индикатор "Обход"включен – зона пропущена.
Включить или выключить обход можно нажатием кнопки FIRE.
Выйти из командного режима можно, нажав кнопку
изменений или кнопку

.

– выход без сохранения– с сохранением изменений.

3.4. Просмотр неисправностей
Чтобы определить тип неисправности, введите
2 и код пользователя
Светодиоды зон 1 – 4 отобразят наличие неисправностей:,Зона 1 – неисправности ППКЗона 2 – неисправности зон (датчиков)Зона 3 – неисправности
радиоретрансляторов
Зона 4 – неисправности клавиатур

Неисправности ППКДля просмотра детализации
неисправностей ППК нажмите "1" просмотр неисправностей ППК:Рис. 16Светодиод "1" включен, если есть саботаж радио - шум в эфире нарушен тампер
ППК.
Светодиод " 2" включена, если есть неисправность радиотрансивера, часов, памяти
и т.д.
Светодиод "3" включен, если не задан пультовой номер, но настроена коммуникацияс сервером охраны.
Светодиод "4" включен, если заводской код Администратора (Начальника) не былизменен.
Светодиод "5" включен, если заводской код Инженера не был изменен.
Светодиод "6" включен, если аккумулатор прибора неисправен
Светодиод "7" включен, если нет питания
Светодиод "8" включен, если есть вскрытие корпуса прибора
Светодиод ГОТОВ:






ВЫКЛЮЧЕН - Если GSM - модем выключен.
МИГАЕТ КРАСНЫМ - если модем неисправен (еще не включился либоне включается)Светит КРАСНЫМ – если не зарегистрирован в соте.
МИГАЕТ ЖЕЛТЫМ - если модем зарегистрировался в соте, но нет связи
по GPRS.
Светит ЗЕЛЕНЫМ или ЖЕЛТЫМ – есть связь по GPRS, цвет показывает
уровень сигнала (зеленый – отлично, желтый – ниже среднего).

Светодиоды СЕТЬ и БАТАРЕЯ светят как в основном режиме (см. раздел 4.4)29

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaДля того чтобы вернуться на предыдущий уровень следует нажать кнопку.

Для того чтобы выйти из меню следует нажать и удерживать кнопку

Неисправности зонДля входа в просмотр несправностей зон нажмите 2. На цифровом индикаторе будет
выведен список зон, доступных пользователю. Используя кнопки  можно
перемещаться по списку
Светодиод "3" включен, если нет связи с датчиком в зоне.
Светодиод "6" включен, если батарея датчика неисправна
Светодиод "8" включен, если нарушен тампер датчика
Светодиод БАТАРЕЯ:Светит КРАСНЫМ – батарея в датчике требует замены;Светит ЖЕЛТЫМ – батарея в датчике разряжена;Светит ЗЕЛЕНЫМ – батарея в датчике в норме

Светодиод "ГОТОВ":МИГАЕТ КРАСНЫМ – неисправность датчика, потеря тестового сигнала,светит КРАСНЫМ – плохой сигнал,светит ЖЕЛТЫМ – сигнал ниже среднего,светит ЗЕЛЕНЫМ – отличный радиосигнал.

Для того чтобы вернуться на предыдущий уровень следует нажать кнопку.

Для того чтобы выйти из меню следует нажать и удерживать кнопку

Неисправности ретрансляторовДля детализации неисправностей ретрансляторов нажмите "3". На цифровом
индикаторе будет выведен список ретрансляторов. Используя кнопки  можно
перемещаться по списку
Светодиод "3" включен, если нет связи с ретранслятором.
Светодиод "6" включен, если аккумулятор ретранслятора сильно разряжен илинеисправен
Светодиод "7" включен, если нет сети 220 В на ретрансляторе
Светодиод "8" включен, если нарушен тампер
Если нарушен тампер ретранслятора – светодиод с номером ретранслятора мигает
Светодиод "СЕТЬ":Светит ЗЕЛЕНЫМ – сеть 220В на ретрансляторе в норме.
МИГАЕТ КРАСНЫМ – нет сети 220В на ретрансляторе.

Светодиод "БАТАРЕЯ":МИГАЕТ КРАСНЫМ – аккумулятор на ретрансляторе критически разряжен;Светит КРАСНЫМ – аккумулятор на ретрансляторе сильно разряжен;30

© Integrated Technical Vision Ltd.


http://www.itv.com.uaСветит ЖЕЛТЫМ – аккумулятор на ретрансляторе разряжен;Светит ЗЕЛЕНЫМ – аккумулятор на ретрансляторе заряжен.

Светодиод "ГОТОВ":МИГАЕТ КРАСНЫМ – неисправность ретранслятора, потеря тестового
сигнала,светит КРАСНЫМ – плохой сигнал,светит ЖЕЛТЫМ – сигнал ниже среднего,светит ЗЕЛЕНЫМ – отличный радиосигнал.

Для того чтобы вернуться на предыдущий уровень следует нажать кнопку.

Для того чтобы выйти из меню следует нажать и удерживать кнопку

Неисправности клавиатурДля детализации неисправностей ретрансляторов нажмите "4". На цифровом
индикаторе будет выведен список клавиатур. Используя кнопки  можно
перемещаться по списку.
Светодиод "3" включен, если нет связи с клавиатурой.
Светодиод "6" включен, если батареи клавиатуры сильно разряжены
Светодиод "8" включен, если нарушен тампер клавиатуры
Светодиод "БАТАРЕЯ":МИГАЕТ КРАСНЫМ – батарея на клавиатуре критически разряжена;Светит КРАСНЫМ – батарея на клавиатуре сильно разряжена;Светит ЖЕЛТЫМ – батарея на клавиатуре разряжена;Светит ЗЕЛЕНЫМ – батарея на клавиатуре в норме.

Светодиод "ГОТОВ":МИГАЕТ КРАСНЫМ – неисправность клавиатуры, потеря тестового сигнала,светит КРАСНЫМ – плохой сигнал,светит ЖЕЛТЫМ – сигнал ниже среднего,светит ЗЕЛЕНЫМ – отличный радиосигнал.

Светодиод СЕТЬ не используется.
Для того чтобы вернуться на предыдущий уровень следует нажать кнопку 0.
Для того чтобы выйти из меню следует нажать кнопку

3.5. Просмотр памяти тревог
Введите

3 и код пользователя

либо

.

На цифровом индикаторе будет выведен список зон, в которых были тревоги запоследний период охраны. Используйте кнопки  для того, чтобы перемещаться посписку.
Для выхода из данного режима нажмите и удерживайте кнопку

.

31

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

3.6. Смена КодаСлужит для смены Кода Начальника или кодов пользователей. Введите
4 и код
пользователя
. Новый код вводится дважды: один раз, затем тот же код вкачестве подтверждения. Бесконтактная карточка подноситься один раз.

3.7. Управление пользователями
Введите

5 и. Далее выберите порядковый номер кода пользователя, спомощью кнопок  и
. Индикатор "Готов" зеленый, если пользователь добавлени красный, если отсутсвует и ячейка свободна.
Для выхода из данного режима нажмите и удерживайте кнопку

.

3.7.1. Удаление кодаПосле выбора порядкового номера пользователя нажмите и удерживайте кнопку 0 неменее двух секунд.

3.7.2. Добавление кодаПосле выбора порядкового номера пользователя нажмите 1, прибор ожидает ввода
нового кода пользователяи затем потора вводаили поднесения
бесконтактной карточки. Во время ввода на клавиатуре, с помощью индикаторов зон
1...6, отображается количество введенных цифр.
Код «под принуждением» для каждого пользователя создается автоматически.
Последняя цифра кода «под принуждением» – на единицу больше, чем последняя
цифра введенного кода.

3.7.3. Права доступа
После выбора порядкового номера пользователя нажмите 2, на клавиатуре
отобразится текущая настройка прав пользователя. Включенный индикатор означает
разрешенный параметр. Нажатием кнопок включите/выключите индикаторы от 1 до 7,соответственно таблице:Параметр

Индикатор

Кнопка

"Вход в командный режим"11"Отмена охранной тревоги"22"Отмена пожарной тревоги"3

3"Пропуск зон"44"Постановка под охрану"55"Снятие с охраны"6

6"Отмена системной тревоги"77

Для выхода из этого меню с сохранением нажмите

, выхода без сохранения

.

3.7.4. Разрешенные выходы
После выбора порядкового номера пользователя нажмите 4, на цифровом индикаторе
отобразится список разрешенных выходов для управления пользователем.

32

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaВключенный индикатор "Готов" означает разрешенный параметр. Для перемешенияпо списку используйте кнопки .
Нажатием кнопки Fire можно включить или выключить индикатор "Готов"Для выхода из этого меню с сохранением нажмите

, выхода без сохранения

.

3.7.5. Телефонный номер для SMS доступаУ первых 4 пользователей доступны параметры для настройки получения извещений
по SMS в текстовом виде.
После выбора порядкового номера пользователя нажмите 6. Далее - введите номер
телефона в международном формате, включающем код страны, код оператора иномер абонента (плюс вводить не нужно). Во время ввода кода идикаторы в двоичном
виде отобразят количество введенных цифр.
Например:5и

01 6 380501234567

3.7.6. Права для SMS доступаУ первых 4 пользователей доступны параметры для настройки получения извещений
по SMS в текстовом виде.
После выбора порядкового номера пользователя нажмите 7, на клавиатуре
отобразится текущая настройка SMS прав пользователя. Включенный индикатор
означает разрешенный параметр. Нажатием кнопок включите/выключите индикаторызон от 1 до 7, соответственно таблице:Параметр

Индикатор

Кнопка

"Звонок при тревоге"11"Отправка тревожных извещений"22"Отправка извещений о постановке/снятии"3

3"Отправка системных извещений"44"Удаленная постановка"55"Удаленное снятие"6

6"Удаленное управление"77

Для выхода из этого меню с сохранением нажмите

, выхода без сохранения

.

3.8. Сброс пожарных датчиков
Введите
5 и код пользователя
. Состояние зон, к которым подключены
беспроводные пожарные датчики, переводится в состояние "норма", и через время
равное тестовому периоду, возобновляется их контроль. Если после этого зонанарушена, прибор включает пожарную тревогу.

3.9. Управление выходами
Управление выходами – служит для предоставления возможности пользователю
включать/выключать выходы ППК, тем самым управляя внешними устройствами.
Введите
7 и код пользователя
. На цифровом индикаторе будет выведен
список выходов, доступных пользователю. Светодиод «Готов» отображает состояние
33

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaвыхода – если он включен, то и выход включен. Для просмотра списка выходов
следует нажимать кнопки .
Нажмите кнопку Fire – индикатор «Готов» изменит состояние, выход будет включенили выключен.
Для выхода из этого меню с сохранением нажмите

, выхода без сохранения

.

3.10. Системное менюВведите

9 и код пользователя

либо

.

3.10.1. Тестирование световой индикации
После выбора данного пункта меню будут включены все светодиоды на клавиатуре.
Введите с клавиатуры

9,код пользователя

либоТест завершится через 40 секунд, либо по нажатию на кнопку, и нажмите 4.

3.10.2. Активация прибора на облачном сервере
После установки мобильного приложения необходиом выполнить регистрацию
пользователя и далее активацию прибора на сервере.
Для регистрации введите имя и пароль и установите опцию "Я новый пользователь"(см. рис. 17). После успешной регистрации приложение перейдет к процедуре
регистрации устройства (см. рис. 18).

Рис. 17Рис. 18

Введите с клавиатуры
9 и код пользователялибо, нажмите 9 идалее введите код доступа, сгенерированный в мобильном приложении.
34

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

4. Работа прибора
4.1. Работа ППКПрибор МАКС4064Р может работать как в автономном режиме (с передачей намобильный телефон пользователя), так и в системе централизованного наблюдения спередачей извещений на ПЦН по каналу GSM / GPRS.
Обеспечивается работа с двумя беспроводными светодиодными клавиатурами
(возможна работа и без них), GPRS/GSM коммуникатором (с двумя SIM картами),взаимодействие с пользователем системы, обработка состояния до 8 беспроводныхзон с зарегистрированных в них беспроводных датчиках, сигнализации и управление
выходами на беспроводных устройствах в соответствии с настройками прибора.

4.2. Внешний вид прибора
Внешний вид прибора в корпусе показан на Рис.19, платы прибора – на Рис.20:

Рис. 19 ППК МАКС4064Р
в корпусе

20. Плата ППК МАКС4064Р

4.3. Индикация прибораДля индикации работы прибора на передней крышке корпуса размещено 3 светодиода
(см. рис. 19), слева на право:"Питание"– индикатор зеленого цвета PWR:oпостоянное свечение индикатора – питание в нормеoнет основного питания
– выключен;35

© Integrated Technical Vision Ltd.


http://www.itv.com.ua"Связь (Качество сигнала и соединение)"– двуцветный индикатор
SQ:oмодем выключен
– не горит,oустановка соединения
– мигает,oсоединение установлено – горит;oуровень сигнала:красный
– плохой уровень сигнала,желтый
– средний уровень сигнала,зеленый
– хороший уровень сигнала;"Неисправность"– индикатор желтого цвета:oесли в системе есть неисправность, то индикатор светит постоянно;oесли мигает – происходит отправка извещений;oесли неисправностей нет – выключен.

4.4. Индикация клавиатуры
Состояние прибора
Глобальный режим клавиатуры
Доступ к просмотру состояния разделов возможен только после ввода кодапользователя

Клавиатура привязана к нескольким разделам
Клавиатура отображает список доступных пользователю разделов с информацией осостоянии (Список разделов всегда обозначается "." возле цифры). Для просмотра
списка используйте кнопки . Доступ к управлению разделами возможен после
ввода кода.

Клавиатура привязана только к одному разделу
Если состояние раздела – в норме, цифровой индикатор выключен, в противном
случае будет выведен список нарушенных зон. Для просмотра списка используйте
кнопки . Состояние датчика в зоне будет отображаться при просмотре, так же каки в меню состояния.

36

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСостояние питания
Светодиод "СЕТЬ"Отображает состояние основного питания.
в норме – светит зеленым цветом,отсутствует – выключен.

Светодиод "БАТАРЕЯ"аккумулятор заряжен (от 3,7В до 3,9В) – светит ЗЕЛЕНЫМ
аккумулятор разряжен (от 3,5В до 3,7В) – светит ЖЕЛТЫМ
аккумулятор критически разряжен (менее 3,5В или неисправность) – мигает
КРАСНЫМ

Состояние "Системная тревога"Системная тревога означает вскрытие ППК или беспроводного датчика.
Для клавиатуры М4064КР светодиод СНАРЯЖЕН МИГАЕТ КРАСНЫМ и светодиод
НЕИСПРАВНОСТЬ ЖЕЛТЫМ. На цифровом индикаторе – символы "F0"37

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaЕсли системная тревога была отменена, но корпус прибора не был закрыт, илиретранслятор не подключен – на цифровом индикаторе выводяться символы "F0"Состояние "Готов к постановке"Состояние "Не под охраной" и "Готов к постановке". Клавиатура привязана
только к одному разделу
Индикатор "Готов" светит зеленым, если раздел готов к постановке и нетнеисправностей

Индикатор "Готов" мигает зеленым и желтым, если раздел готов к постановке и естьнекритические неисправности

38

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСостояние "Не под охраной" и "Готов к постановке". Клавиатура глобальная илиможет отображать состояние нескольких разделов.
При просмотре списка разделов в каждом пункте списка индикатор "Готов" светит
зеленым, если раздел готов к постановке и нет неисправностейПри просмотре списка разделов в каждом пункте списка индикатор "Готов" мигает
зеленым и желтым, если раздел готов к постановке и есть некритические
неисправности

Состояние "Не готов к постановке"Состояние "Не под охраной" и "Не готов к постановке". Клавиатура привязана
только к одному разделу
Индикатор "Готов" выключен, если прибор не готов к постановке и нетнеисправностей. На цифровом индикаторе будет выведен список нарушенных зон.
Для просмотра списка используйте кнопки .

Индикатор "Готов" выключен, индикатор "Неисправности" включен, если прибор неготов к постановке и есть неисправности. Код системной неисправности и\или списокзон в неисправности будет выведен на цифровом индикаторе. Для просмотра списка
используйте кнопки .

39© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСостояние "Не под охраной" и "Не готов к постановке" . Клавиатура глобальнаяили может отображать состояние нескольких разделов.
Индикатор "Готов" выключен, если прибор не готов к постановке и нетнеисправностей, На цифровом индикаторе после попытки постановки будет выведен
список нарушенных зон. Для просмотра списка используйте кнопки .

Индикатор "Готов" выключен, индикатор "Неисправности" включен, если прибор неготов к постановке и есть неисправности. Код системной неисправности и\или список
неисправных зон будет выведен на цифровом индикаторе после попытки постановки.
Для просмотра списка используйте кнопки .

Состояние "Под охраной"Состояние "Под охраной" глобальная клавиатура
Индикатор "Снаряжен" светит красным, только ЕСЛИ ВСЕ РАЗДЕЛЫ поставлены подохрану, индикатор "Готов" выключен. В других случаях доступ к просмотру состояния
разделов возможен только после ввода кода пользователя

40

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСостояние "Под охраной" клавиатура может отображать состояние нескольких
разделов.
Используя кнопки кнопки  просмотрите список разделов. Индикатор "Снаряжен"светит красным, если раздел поставлен под охрану, индикатор "Готов" выключен.

Состояние "Под охраной" Клавиатура привязана только к одному разделу.
Индикатор "Снаряжен" светит красным, если раздел поставлен под охрану, индикатор
"Готов" и цифровой индикатор выключены.

Состояние "Тревога"Состояние "Тревога", глобальная клавиатура
Информационные индикаторы и индикатор "Готов" мигает красным мигают красным,индикатор "Снаряжен" горит если прибор под охраной. Просмотр информации осработавших группах и зонах возможен после ввода кода41

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСостояние "Тревога", клавиатура может отображать состояние нескольких
разделов.
Информационные индикаторы мигают красным, если есть тревоги в разделах.
Используя кнопки кнопки  просмотрите список разделов. При тревоге индикатор
"Готов" мигает красным. Индикатор "Снаряжен" горит красным, если прибор находитсяпод охраной. Просмотр информации о сработавших зонах возможен после ввода кодаСостояние "Тревога", клавиатура приписана к одному разделу.
При тревоге индикатор "Готов" мигает красным. Индикатор "Снаряжен" горит красным,если прибор находится под охраной. На цифровом индикаторе будет выведен список
нарушенных зон. Для просмотра списка используйте кнопки .

Индикация "Пожарная тревога"Индикатор «Готов» мигает красным. На цифровой клавиатуре – символы "FA"42© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaВыполнен вход в командное менюСветодиод СНАРЯЖЕН быстрое мигает КРАСНЫМ, если пользователь вошел вкомандное меню.

43

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.ua

5. Заводские установки
Заполните страницу с параметрами и спрячьте это руководство в безопасном местедля использования его в качестве справочного материала.
Параметр

Заводские
значенияКод инженера

406400Код администратора

123400Код администратора 2

(нет)

Ваши
значения

Раздел 1:Название

Раздел 1Пультовой номер
Время задержки на вход30секВремя задержки на выход

30секВремя задержки для зоны "Пожарная с задержкой"10секВедущий раздел
Раздел 2:Название

Раздел 2Пультовой номер
Время задержки на вход30секВремя задержки на выход

30секВремя задержки для зоны "Пожарная с задержкой"10секВедущий раздел
Раздел 4:Название

Раздел 1Пультовой номер
Время задержки на вход30секВремя задержки на выход

30секВремя задержки для зоны "Пожарная с задержкой"10секВедущий раздел
Раздел 5:Название

Раздел 2Пультовой номер
Время задержки на вход30секВремя задержки на выход

30секВремя задержки для зоны "Пожарная с задержкой"10секВедущий раздел

44

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСтраница для копирования

Раздел ________:
Название
Пультовой номер
Время задержки на входВремя задержки на выход
Время задержки для зоны "Пожарная с задержкой"Ведущий раздел
Раздел ________:
Название
Пультовой номер
Время задержки на входВремя задержки на выход
Время задержки для зоны "Пожарная с задержкой"Ведущий раздел
Раздел ________:
Название
Пультовой номер
Время задержки на входВремя задержки на выход
Время задержки для зоны "Пожарная с задержкой"Ведущий раздел
Раздел ________:
Название
Пультовой номер
Время задержки на входВремя задержки на выход
Время задержки для зоны "Пожарная с задержкой"Ведущий раздел
Раздел ________:
Название
Пультовой номер
Время задержки на входВремя задержки на выход
Время задержки для зоны "Пожарная с задержкой"Ведущий раздел
Раздел ________:
Название
Пультовой номер
Время задержки на входВремя задержки на выход
Время задержки для зоны "Пожарная с задержкой"Ведущий раздел

Страница для копирования

45

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaЗоны:Зона 1 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона 2 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона 3 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона 4 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона 5 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона 6 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона 7 Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка

46

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСтраница для копирования

Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Зона _____________ Название
ТипСчетчик
Пропуск
Принудительная постановка
Страница для копирования

47

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaВыходы:Выход 1 НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход 2 НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход 3 НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы

48

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaСтраница для копирования

Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Выход _____________ НазваниеТип реакции
Время работы
Управление пользователем
Реакция на разделы
Страница для копирования

49

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaКОММУНИКАЦИЯ:
GSM

Выкл.

SIM1:Установлена

нет

SIM2:Установлена

нетВозврат к SIM1 через часзапретить

Тестовый период по GSM

180мин

Тестовый период по GPRS

90cОжидание ответа

10сАтрибут пакета

нетДублирование тестов
Сетевой протокол
Начать передачу тревожных с SMS

Только наактивный
UDPзапретить

Протокол передачи тревожных извещений

BELL110Завершить передачу тревожных SMS

запретить

Протокол передачи нетревожных извещений

BELL110Завершить передачу нетревожных SMS

запретить

Сервер 1: Доменное имяАдрес сервера 1Порт сервера 1Сервер 2: Доменное имяАдрес сервера 2Порт сервера 2Облачный сервер: Доменное имяОблачный сервер: Адрес сервера
Облачный сервер: Порт сервера
SIM1: GPRS-канал
SIM1: Точка доступа
SIM1: Пользователь
SIM1: Пароль
SIM2: GPRS-канал
SIM2: Точка доступа
SIM2: Пользователь
SIM2: Пароль
База номеров:GSM Номер 1:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нет

GSM Номер 2:Только тревоги

Запретить
50

© Integrated Technical Vision Ltd.

http://www.itv.com.uaОператор SIM1

нет

GSM Номер 3:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нет

GSM Номер 4:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нет

GSM Номер 5:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нет

GSM Номер 6:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нет

GSM Номер 7:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нет

GSM Номер 8:Только тревоги

Запретить

Оператор SIM1

нетСИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ:Пультовой номер

0000

Полный отсчет задержки на выход

разрешить

Режим "Быстрый выход"запретить

Включить счетчик для системных событий

разрешить

Отправка восстановлений после отмены тревоги

запретить

Подтверждение постановки

Послеотправки
события

Перепостановка при снятии с ПДУзапретить

Предтревога по зоне с задержкой

запретить

Таймаут отсутствия сети 220ВПродолжительность
тревог на клавиатуре

звуковой

Время непрохождения
беспроводных датчиков

15минсигнализации

тестового

периода

Автоотмена тревоги
Постановка группы звонком с обрывом
Активирование выхода звонком с обрывом

90с
5мин
запретитьнетнет

SMS доступ

запретить

Язык SMS-сообщений

транслит

Код SMS-пользователей

56780051

© Integrated Technical Vision Ltd.
Необходимость звонка перед командой снятия
Лимит отправки SMS в деньhttp://www.itv.com.uaзапретить
0Значение счетчика переполнения событий

6Время сброса счетчиков системных событий

180мин

Время сброса счетчиков тревожных событий

5мин

52

© Integrated Technical Vision Ltd.

Приложение
извещений

Постановка/ снятие

Тревога/восстановление

Типсобытия

http://www.itv.com.uaA.

Перечень

Событие

передаваемых

Дополнительное событие

1100 Медицинская тревога

3100 Восстановление зоны “Медицинская
тревога”

1110 Тревога: пожар

3110 Восстановление зоны “Пожар”

1120 Тревога: Паника

3120 Восстановление зоны “Паника”

1122 Тихая тревога

3122 Отмена тихой тревоги

1130 Тревога в немедленной зоне3130 Восстановление немедленной зоны1133 Тревога в 24-х часовой охранной
зоне

3133 Восстановление 24-х часовой охранной
зоны

1134 Тревога в зоне с задержкой

3134 Восстановление зоны с задержкой

1138 Сработка в зоне с задержкой

Нет

1150 Нарушение в 24-х часовой зоны"Прибытие наряда"3150 Восстановление 24-х часовой зоны"Прибытие наряда"1151 Тревога: утечка газа3151 Восстановление зоны “Утечка газа”

1152 Тревога: охлаждение

3152 Восстановление зоны “Охлаждение”

1154 Тревога: утечка воды3154 Восстановление зоны “Утечка воды”

1158 Тревога: высокая температура

3158 Восстановление зоны “Высокая
температура”

1205 Тревога: насос активирован

3205 Восстановление зоны “Насос
активирован”

1570 Обход зоны/датчика

Нет

1571 Обход пожарной зоны3571 Отмена обхода пожарной зоны1572 Обход 24-х часовой зоны3572 Отмена обхода 24-х часовой зоны1573 Обход немедленной зоныНет1334 Обнаружена радиопомеха

3334 Обнаружена радиопомеха

1406 Отмена постановки

Нет

1408 Быстрая постановка

Нет

1453 Неудачное снятие

Нет

1454 Неудачная постановка

Нет

1461 Введен неправильный кодНет3402 Постановка под охрану

1402 Снятие с охраны

53

© Integrated Technical Vision Ltd.

Системные

Типсобытия

http://www.itv.com.uaСобытие

Дополнительное событие

3407 Удаленная постановка

Нет

3441 Постановка "Остаюсь"Нет

3403 Автоматическая постановка

1403 Автоматическое снятие

1137 Вскрытие ППК

3137 Восстановление тампера ППК

1301 Неисправность сети 220В

3301 Восстановление сети 220В

1302 Аккумулятор разряжен

3302 Аккумулятор заряжен

1305 Перезапуск системы

Нет

1308 Отключение системы

Нет

1311 Аккумулятор отсутствует

3311 Аккумулятор присутствует

1313 Перезапуск инженером

Нет

1350 (Зона 1) Неисправность канала GSM

3350 Восстановление канала GSM

1350 (Зона 4) Неисправность канала
GPRS

3350 Восстановление канала GPRS

1373 Неисправность пожарной зоны3373 Восстановление неисправности
пожарной зоны1380 Неисправность датчика

3380 Датчик исправен

1383 Вскрытие датчика

3380 Восстановление тампера датчика

1602 Периодический тестНет1603 Ручной тестНет1615 Проверка тревожной кнопки

Нет

1624 Память событий переполнена

Нет

54