優良住宅部品認定基準
Certification Standard for Quality Housing Component

暖･冷房システム(ファンコンベクタ)
Heating and Cooling Systems/(Fan Convector)

BLS HS/B-b-5:2023

２０２３年４月２１日公表・施行
一般財団法人目次優良住宅部品認定基準
暖･冷房システム(ファンコンベクタ)
暖･冷房システム
第１章 総則Ⅰ．総則第２章 性能基準
Ⅰ．通則
1. 適用範囲
2. 用語の定義
3. 部品の構成
4. 材料
5. 施工の範囲(6. 寸法)Ⅱ．要求事項1 住宅部品の性能等に係る要求事項
1.1 機能の確保
1.2 安全性の確保
1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保
1.2.2 使用時の安全性及び保安性の確保（1.2.3 健康上の安全性の確保）（1.2.4 火災に対する安全性の確保）（1.3 耐久性の確保）（1.4 環境に対する配慮）
2 供給者の供給体制等に係る要求事項（2.1 適切な品質管理の実施）（2.2 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保）
2.3 適切な施工の担保
2.3.1 適切なインターフェイスの設定
3 情報の提供に係る要求事項
3.1 基本性能に関する情報提供（3.2 使用に関する情報提供）（3.3 維持管理に関する情報提供）（3.4 施工に関する情報提供）
Ⅲ．附則

BLS HS/B-b-5:2023

優良住宅部品評認定基準
暖・冷房システム(ファンコンベクタ)
第１章

総則

Ⅰ．総則
この基準は、一般財団法人ベターリビング（以下「財団」という。）が行う優良住宅部品の認定及び評価に関し必要な事項を定めるものである。なお、当基準以外の方法について、その性能が同等以上であると財団が認めるときは他の方法によることができる。

第２章

性能基準

Ⅰ. 通則
1. 適用範囲
熱源機より循環供給された熱媒を、ケーシング内のコイルなどで熱交換し、内蔵されたファンを用い強制対流暖房を行う、室内に設置された 10kW 以下の暖房放熱器を対象とする。

2. 用語の定義
本基準で用いる用語の定義については、「優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)」によるほか、による他、次による。
a) 取替えパーツ：将来的に交換が可能な構成部品若しくはその部分又は代替品をいう。
b) 消耗品：取替パーツのうち、耐用年数が短いもので、製品本体の機能･性能を維持するために交換を前提としているもの。
c) メンテナンス：製品の利用期間中にわたり、その機能・性能を維持･保守する行為をいう。
当基準上では、計画的な維持･保守に加え、製品の破損･故障に対する緊急補修や、クレーム処理などをその範囲に加える。
d) インターフェイス：他の住宅部品、住宅の躯体等との取り合いをいう。

3. 部品の構成
構成部品は表－１による。
表－１ 構成部品
構

成 部

品 名

構成の別

機器本体

ｹｰｼﾝｸﾞ、熱交換ｺｲﾙ、ﾌｧﾝ、制御部、機器内の配管、ﾌｨﾙﾀｰ等

●

操作部

バルブ等

△

機器設置用 機器本体の標準取付部品
必要部品
耐震用支持金物●注)

備考

移動型は除く○注）構成の別●：(必須構成部品)住宅部品として基本性能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。
1

BLS HS/B-b-5:2023○：(セットフリー部品)必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。
△：（選択構成部品）必須構成部品に選択的に付加することができるもので、必ずしも保有しなくてもよい部品及び部材を示す。

4. 材料
必須構成部品及び選択構成部品に使用する材料の名称及び該当する JIS 等の規格名称を明確化したもの、又は、JIS 等と同等の性能を有していることを証明したものを対象とする。

5. 施工の範囲
構成部品の施工範囲は、原則として以下のとおりとする。
a) 取付け下地の確認
b) 機器本体の取付c) 機器付属搬送部材の温水コンセントへの接合（温水コンセントを使用する場合）(6. 寸法)Ⅱ．要求事項ファンコンベクタの性能は、「優良住宅部品認定基準(暖・冷房システム)」による他、次による。

1

住宅部品の性能等に係る要求事項

1.1機能の確保

a) 機器特性
1) 暖房能力
定格流量時の暖房能力は、暖房能力試験を実施し温水を定格流量値の±50％の範囲内の特性をグラフ化し、表示暖房能力の 95％以上であること。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-601「暖房能力試験」＞
2) 吹出し平均風速風量
定格電圧および定格周波数の下で、マノメータまたは渦流量計等を用いて吹出し風量を測定する。算定風量は、標準状態に換算し、定格風量の 95％以上であること。
＜試験：JIS A 4007-8.1：1995「風量試験」＞
3) 温風の到達範囲
ファンコンベクタを試験室に設置し、ファンのみ連続運転する。熱線風速計等により風速 0.5m/sec の地点を測定した結果を明確にすること。風向可変のものは最大可変の状態も測定する。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-602「温風最大到達距離試験」＞
4) 室内風速分布
ファンコンベクタを試験室に設置し、熱線風速計等により室内の風速分布を測定した結果を明確にすること。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-603「室内風速分布試験」＞
5) 室内温度分布ファンコンベクタを試験室に設置し、多点式熱電対温度記録計または相当する設備により室内の温度分布を測定した結果を明確にすること。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-604「室内温度分布試験」＞
2

BLS HS/B-b-5:2023

6) 運転騒音
ファンコンベクタを定格周波数、定格電圧の下で、所定の位置・運転状態に設定したの
ち、JIS C 1502 に規定する普通騒音計（Ａ特性）で騒音レベルを測定し、45dB(Ａ)以下であること。
＜試験：JIS A 4007-8.10：1995「騒音試験」＞
7) 消費電力
定格電圧および定格周波数の下で消費電力試験を実施し、電動機その他標準装置電気品を含めた消費電力を測定し、定格消費電力が 30Ｗ以下のものについては 125％以下、30 を超え 100Ｗ以下のものについては 120％以下、100 を超え 1000Ｗ以下のものについては115％以下であること。
＜試験：JIS A 4007-8.2：1995「消費電力試験」＞

1.2

安全性の確保1.2.1 機械的な抵抗力及び安定性の確保a)

移動型機器の安定性「移動形機器の安全性試験」後、傾斜させ転倒に至るまでの角度を測定し、転倒させても異常がないこと。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-608「移動形機器の安全性試験」＞b) 電気性能
1) 絶縁抵抗
風量試験のすぐ後で、JIS C 1302 に規定する 500V，100ＭΩの絶縁抵抗計を使用し、充電部とアースするおそれのある非充電金属部の間の絶縁抵抗を測定し、１MΩ以上であること。
＜試験：JIS A 4007-8.7：1995「絶縁抵抗試験」＞
2) 耐電圧
絶縁抵抗試験に引き続いて行い、定格電圧が 100V のものは 1000V、定格電圧が 200V のものは 1500V の電圧を充電部と非充電金属部との間に連続して 1 分間加え異常が無いこと。
ただし、定格電圧が 200V で定格出力が 400W 未満の電動機、コンデンザなどは 1000V、対地電圧が 30V 以下の回路については 500V とする。
＜試験：JIS A 4007-8.8：1995「絶縁耐力試験」＞
c) 各部の温度上昇
送風運転（入口空気乾球温度 40℃としコイルに通水しない）および暖房運転（放熱能力試
験と同様の条件）を行って、各部の温度を測定で測定し、次によること。
1) 電動機巻線の温度
電動機巻線の温度は抵抗法によって測定し、Ａ種絶縁のものは 100℃以下、Ｅ種絶縁のものは 115℃以下、Ｂ種絶縁のものは 120℃以下、Ｆ種絶縁のものは 140℃以下であること。
＜試験：JIS A 4007-8.6：1995「温度試験」＞
d) 通水抵抗(損失水頭)
温水コイルの通水抵抗試験を実施し、温水を定格流量値の±50％の範囲内の特性をグラフ化し、表示通水抵抗の 110％以下であること。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-606「通水抵抗(損失水頭)試験」＞
e) 通水部の気密・耐圧
1) 気密性・耐圧性
3

BLS HS/B-b-5:2023

温水コイルの気密性・耐圧性試験を実施し漏れがないこと。
＜試験：JIS A 4007-8.9：1995「気密性及び耐圧試験」＞
2) 温水閉止性能
熱交換器温水入口から 98ｋPa の圧力で加圧し、温水開閉弁を閉じた時、温水出口からの漏水量を測定し、100cc/min 以下であること。
＜試験：別冊 BLT HS/B-b-607「温水開閉弁の温水閉止性能試験」＞

4

BLS HS/B-b-5:2023

1.2.2

使用時の安全性及び保安性の確保

a) 使用上の安全性
1) 移動形機器の安全性
放熱器を水平に置き、傾斜角度 10 度で転倒しないこと。
＜試験：別冊 BLT HS B-b-608「移動形機器の安全性試験」＞（1.2.3 健康上の安全性の確保）（1.2.4 火災に対する安全性の確保）（1.3

耐久性の確保）（1.4

環境に対する配慮）

2

供給者の供給体制等に係る要求事項（2.1

適切な品質管理の実施）（2.2

適切な供給体制及び維持管理体制等の確保）

2.3

適切な施工の担保

2.3.1

適切なインターフェイスの設定

機器は、配管の取り出し位置及び形状については、JIS A 4412:1994[住宅用冷暖房ユニット]に基づき外形寸法を設定すること。

3

情報の提供に係る要求事項

3.1

基本性能に関する情報提供

次の機能性、安全性、耐久性、環境負荷低減等の部品に関する基本的な事項についての情報
が、わかりやすく表現され､かつ、カタログその他の図書又はホームページにより、提供されること。
a) 暖房能力b) 温水流量c) 通水抵抗d) 温度調節機能e) 凍結防止対策（3.2使用に関する情報提供）（3.3維持管理に関する情報提供）（3.4

施工に関する情報提供）

5

BLS HS/B-b-5:2023

Ⅲ．附則
１． この認定基準（暖・冷房システム（ファンコンベクタ）BLS HS/B-b-5:2020）は、２０２３
年４月２１日から施行する。
２．この認定基準の施行に伴い、改正前の認定基準（暖・冷房システム（ファンコンベクタ）
BLS HS/B-b-5:2020）は廃止する。
３．この認定基準の施行の日に、既に改正前の認定基準に従って認定又は変更の準備を行っていた者については、この認定基準の施行の日から３か月を超えない日までは、改正後の認定基準を適用しないものとする。
４．この認定基準の施行の日以前に既に改正前の認定基準に従って優良住宅部品認定規程第１４条第１項の認定を受けており（２．により施行の日以後に改正前の認定基準を適用して認定を受けた場合を含む。
）、かつ、認定が維持されている優良住宅部品に係る認定基準は、優良住宅部品認定規程第３０条第１項の期間内においては、改正前の当該認定基準を適用する。

6

BLS HS/B-b-5:2023 解説

優良住宅部品認定基準
暖・冷房システム(ファンコンベクタ)の解説
この解説は、「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム(ファンコンベクタ)）」の改正内容等を補足的に説明するものである。

Ⅰ

今回の改正内容

１．情報提供に関する表現の修正（全品目共通）

Ⅱ

要求性能の根拠

１.環境に対する配慮【Ⅱ．1.4】（任意選択事項）
各方面からのニーズが高まっている環境対策について、2003年に当財団、(社)リビングアメニティ協会及び環境共生住宅推進協議会と共に「住宅部品環境大綱」を策定し、環境に配慮した住宅部品の開発・普及に努めることを宣言した。優良住宅部品認定基準においても「環境負荷の低減」に関する事項を任意選択事項として定め、申請者の製造場における環境負荷の低減への取組み等を評価することとした。
a) 製造場の活動における環境配慮【Ⅱ．1.4.1】（任意選択事項）
環境に配慮した製造には、ISO14001等の環境マネジメントシステム取得のほか、独自に環境方針や環境基準を定め、省エネルギー型生産設備の導入、環境法令(騒音、振動、排水、排気、廃棄物の処理など)に基づいた製造等が考えられる。環境マネジメントシステムの取得を義務付けるものではない。
b) 住宅部品のライフサイクルの各段階における環境配慮【Ⅱ．1.4.2】（任意選択事項）
全ての住宅部品は、設計から廃棄に至るまでの部品のライフサイクルの各段階（次の①から⑥の各項）において、必ず何らかの環境負荷を発生させており、一部の申請者では、環境負荷低減に向け業界をリードする積極的な活動の裾野を広げることを目的に、これらの活動を評価する基準を設けた。なお、当面の間は対象となる住宅部品が一部の住宅部品と考えられることから、任意選択事項とした。
① 材料の調達時等における環境配慮【Ⅱ．1.4.2.1】② 製造・流通時における環境配慮【Ⅱ．1.4.2.2】③ 施工時における環境配慮【Ⅱ．1.4.2.3】④ 使用時における環境配慮【Ⅱ．1.4.2.4】⑤ 更新・取外し時における環境配慮【Ⅱ．1.4.2.5】⑥ 処理・処分時における環境配慮【Ⅱ．1.4.2.6】
２．供給者の供給体制等に係る要求事項【Ⅱ．2】
ＢＬ部品を長期にわたって使用するためには、相談の受付、補修や取替えの確実な実施が行われることなどが重要であるため、維持管理のための体制に関する基準を制定した。
a) 適切な品質管理の実施【Ⅱ．2.1】
認定の対象となる部品は工業化された部品であり、製造における品質の安定性が強く求められている。これら品質管理の手法としてISO9001等の品質マネジメントシステムを用い
1

BLS HS/B-b-5:2023 解説るケースが増えてきていることから、その内容を認定基準として取り入れた。また、従前の認定基準総則において要求していた「生産上の品質管理規準」も、ISO9001と同等の品質マネジメントシステムとして考えられる。
b) 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保【Ⅱ．2.2】
使用者への情報提供不足からクレームとなることが多く、これらを抑制するためには、製品個々の実力、性能を維持し続けるための適切な使用方法、消耗品の有無及び交換頻度等の情報を、適切な情報伝達により使用者と共有することが重要と考えられる。
そこで、製品の確実な供給を行うとともに、適切なアフターサービスの提供により顧客満足度の向上に努めることなどの取組み内容を求めた。
c) 適切な品質保証の実施【Ⅱ．2.2.1】
住宅の品質確保の促進等に関する法律により、住宅の主要構造部等に対し10年間の瑕疵担保責任づけられたことなどを背景に、住宅部品についても瑕疵に対する保証を充実していく必要があるとの観点から、優良住宅部品の保証制度の拡充を行い、かつ「別に定める免責事項」＊を保証書等に記載することを要求した。また、保証期間には「施工の瑕疵を含む」事を明確に表示することを求めた。
＊：「別に定める免責事項」
１ 住宅用途以外で使用した場合の不具合
２ ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
３ メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動･分解などに起因する不具合
４ 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
５ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
６ ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
７ 火災･爆発等事故、落雷･地震･噴火･洪水･津波等天変地異または戦争･暴動等破壊行為による不具合
８ 消耗部品の消耗に起因する不具合
９ ガス･電気･給水の供給トラブル等に起因する不具合
10 指定規格以外のガス･電気等を使用したことに起因する不具合
11 熱量変更に伴う調節等
12 給水・給湯配管の錆び等異物流入に起因する不具合
13 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合
14 指定規格以外の熱媒を使用したことに起因する不具合
d) 確実な供給体制の確保【Ⅱ．2.2.2】
全てのＢＬ部品への要求事項。
e) 維持管理のしやすさへの配慮【Ⅱ．2.2.3.1】
全てのＢＬ部品への要求事項。消耗品の交換やメンテナンスの実施のしやすさ等を求めた。

2

BLS HS/B-b-5:2023 解説f) 補修及び取替えへの配慮【Ⅱ．2.2.3.2】
全てのＢＬ部品への要求事項。「取替えパーツの供給可能な期間の設定」に加え、消費者との間で誤解を招きやすいような消耗品の有無や交換頻度など、維持管理上の重要情報の有無を明確にしておく事を求めた。
住宅部品に対するクレームのひとつとして、メーカー側から必要情報が提供されていないことや、住宅部品の流通段階で情報が適切にリレーされず、使用者等に必要な情報が届かないことによるものがある。これらを改善するために、使用期間中に交換や点検が必要な部品(消耗品や補修用性能部品と呼ばれている部品)の有無やその交換頻度(交換条件等を含む)の情報を提供することにより、メーカーと使用者等との間のトラブル低減に努めることとした。
なお、交換頻度については、設置環境、使用環境、その他、複数の条件が重なることにより、バラツキが大きいため、できる限り想定している前提条件を明確にし、交換頻度とともに使用者等へ情報提供を行い、住宅部品が使用されることが必要と考えられる。
また、住宅部品の設計耐用年数は、建築躯体の寿命まで住宅部品の更新を行いながら使い続けるために、大変重要な情報であるが、使用者等が「設計耐用年数」＊1、と「製品保証期間」＊2等を同一のものと捉えているケースが多く、住宅部品の設計耐用年数の公表は市場をさらに混乱させる可能性が高いと考えられるため、当財団では第三者機関として、企業と使用者等との間で共通認識されていない用語や定義の通訳を行うなど、お互いが都合の良い判断や一方的に妥協させられる対応が行われないよう環境整備に努める。
＊１：メーカーが住宅部品の開発・製造時に設置環境、使用環境、使用条件等を設定し、基本性能や機能が維持するであろう年数として設定する耐用年数をいう。
＊２：住宅部品の初期故障等のフォローを意識している保証期間をいう。製品の初期不良や設計上の瑕疵等の保証のみについて行うことが多く、基本性能の維持等使用状況等に左右される部分の保証は行っていないケースが多い。
g) 確実な維持管理体制の整備【Ⅱ．2.2.4】
全てのＢＬ部品への要求事項。消費者対応が適切に行われるよう、相談窓口機能及び維持管理機能の継続を要求した。又、これらの対応を行う者に対して資質の向上、最新情報の入手や共有等計画的な教育の実施を求めた。さらに、維持管理対応記録の管理を求めた。
h) 適切な施工の担保【Ⅱ．2.3】
従前からの全ての部品への要求事項としての適切なインターフェイスの設定に加え、供給者の意図とは別の施工によりトラブルが発生しないよう、施工方法・納まりの明確化、施工上の注意点、禁止事項の明確化を求めた。
なお、不適切な隠蔽部位の寿命構成や、納まりの不適切さによって生ずる、本来の改修目的以外の部位の工事の抑制などの観点から、インターフェイスを設定しておくことが必要と考えられる。また、住宅部品の廃棄時を考えた場合、できる限り住宅部品間あるいは建築躯体間とで、分別しやすい納まりなどを設定していることも重要である。
さらに、施工説明書等で指示された施工要領から逸脱していない施工の瑕疵について、一般的にＢＬ保険の対象としたことを踏まえ、施工要領の範囲の明確化や施工における注意事項及び禁止事項を明確にしておくことを求めた。
３．情報の提供に係る要求事項【Ⅱ．3】
住宅部品に対するクレームを低減するために、住宅部品の持っている情報を、メーカーから使用者へ確実に伝えることが重要となる。住宅部品の選択段階、施工段階、使用段階、維持段階の各段階において、適切な情報を適切な方法で関係する者へ提供する事を求めた。消耗品の有無や価格等のような情報については、消費者が部品選択時に情報提供を受ける事により、ク3

BLS HS/B-b-5:2023 解説

レームとはなりにくいものであり、適切なタイミング及びルートで提供されることが必要である。
a) 基本性能に関する情報提供【Ⅱ．3.1】
設計者が設計ミスを犯さないよう、また、消費者が誤解しないよう、部品選択時において情報提供しておくべき内容をまとめ、カタログ等により提供する事を求めた。
使用者へ提供されるべき情報については、メーカーから直接届くものと設計者や施工者を介して届けられるものがあるため、後者に関しては使用者へ確実に提供されるようなお願い事項等が必要である。
b) 使用に関する情報提供【Ⅱ．3.2】
従前からの全ての部品への要求事項として、取扱説明書等において使用者へ提供すべき内容をまとめ、適切な使用に関する情報を提供する事を求めた。また、保証書においてＢＬ保険制度基づく優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることを明記する事を要求し、ＢＬ部品の特徴である保険の付保についての認識を高めることとした。
c) 維持管理に関する情報提供【Ⅱ．3.3】
最低限維持管理者へ提供すべき内容をまとめ、適切な方法により維持管理の実施に関する情報を提供する事を求めた。
d) 施工に関する情報提供【Ⅱ．3.4】
従前からの全ての部品への要求事項として、施工説明書等において施工者へ提供すべき内容をまとめ、確実な施工の実施に関する情報を提供する事を求めた。また、ＢＬ保険制度基づく優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されていることと、施工説明書どおりの施工を行った場合にあっては、施工者が被保険者として請求できる事を明記する事を要求し、ＢＬ部品の特徴である保険の付保についての認識を高めることとした。

Ⅲ

その他

１．基準改正の履歴【2020 年 4 月 1 日公表・施行】
１．認定基準と評価基準の統合による改正（全品目共通）
認定基準と評価基準を統合し認定基準に一本化した。第１章は総則、第２章は性能基準と章立てし、性能基準は改正前（統合前）の評価基準をベースとし、改正前（統合前）の認定基準も包含できるようにした。

【2006 年 12 月 28 日公表・施行】
１.

認定基準の性能規定化と充実
認定基準の作成ガイドラインに基づき認定基準を整理・充実し、性能規定化した。
a) 認定基準の性能規定化
住宅部品の技術革新や多様化に柔軟に対応すること及び消費者等の理解の一助とすることを目的に、認定基準の性能規定化を行った。
b) 認定基準の充実① 環境に対する配慮の項目（選択）の追加【Ⅱ．1.4】
改正前の暖・冷房システム（ガス熱源機）認定基準においては、環境に対する負荷の低減についての性能は定められていたが、各方面からのニーズが高まっている環境対策状況についての申請者の製造場における取組みを評価できるよう認定基準を追加

4

BLS HS/B-b-5:2023 解説した。
② 供給者の供給体制等に係る要求事項及び情報の提供に係る要求事項の充実
ⅰ) 維持管理体制の充実【Ⅱ．2】
ＢＬ部品を長期にわたって使用するためには、相談の受付、補修や取り替えの確実な実施ができることなどが重要であるため、維持管理のための体制に関する基準を充実した。
ⅱ) 消費者等への情報提供【Ⅱ．3】
ＢＬ部品の高い機能性、安全性、耐久性等を有効に発揮・維持するためには、部品の取り付け方、適切な取り扱い方などが消費者、工務店等に適切に伝達される必要があるため、情報提供に関する基準を充実した。
c) 評価基準の制定
認定基準の性能規定化に伴い、基準への適合を確認するための評価方法である評価基準を制定した。

【2005 年 9 月 9 日公表・2005 年 12 月 1 日施行】
(1)施工方法の明確化等の変更【Ⅱ ９.（２） 12.（１）、（２）、（３）】
施工説明書等で指示された施工要領から逸脱していない施工の瑕疵について、一般的にＢＬ保険の対象としたことを踏まえ、施工要領の範囲の明確化及びＢＬ保険の付保の情報提供を行うことを求めることとした。

【2003 年 4 月 1 日公表・施行】(1)放熱能力の基準値変更【Ⅱ ７．（１）1) ①】
暖房能力試験を実施した時の表示暖房能力について、JIS A 4007（ファンコンベクタ）において要求されている基準値に変更した（±１０％以内→９５％以上）。

【2001 年 1 月 10 日公表・施行】(1)ユニット別基準の制定【「Ⅱ 基礎基準」】
暖・冷房システム認定基準の中にユニット別の基準として「優良住宅部品認定基準（暖・冷房システム／ファンコンベクタ）」を制定した。

２．情報提供上の整理区分
設置タイプ
足元組込型
床置型（移動型）
壁埋込型
壁面設置型

5