SBシリーズ

計装モジュールSB���（調節計機能）SB���（デジタル入力）
SB���（デジタル出力）

SB シリーズは、自由なシステム構成、省スペース・省配線、データの一元管理、高速データ収集、容易なメンテナンス性を実現したモジュール形調節計です。
SB���（�ch の調節計機能）、SB���（�� 点のデジタル入力機能）、SB���（�� 点のデジタル出力機能）、SB���※１（イーサネット⇔RS-���変換機能）/SB���※１（SLMP
クライアント機能・Modbusマスター機能）をラインアップしています。
通信機能（RS-���、エンジニアリング通信）を標準搭載し、お客様のご要望に沿ったシステムを構築できます。
■特SB���

長■形 式
調節モジュール●自由なシステム構成
各モジュールを最大�� 台まで組み合わせてシステムを構成できます。

SB�□□-□□-�

●省スペース設計
��×���mm のコンパクト設計。
SB��� は� モジュールに� ループ 調節計� 台分の機能を集約しています。
また、プログラム運転では、� パターン最大�� ステップ。
最大�� 種のパターン設定に対応します。

SB���SB���SB���
調節出力� / 調節出力��：オンオフパルス出力形（オープンコレクタ出力）
�：電流出力形※��：SSR 駆動パルス出力形
調節出力� / 調節出力��：オンオフパルス出力形 ※�
（オープンコレクタ出力）
�：電流出力形 ※�
�：SSR 駆動パルス出力形●省配線
SBシリーズ同士を連結することで内部で電源線や通信線が共有され、省配線を実現します。

デジタル入力 / デジタル出力 / CT 入力
�：なし
�：デジタル入力� 点
�：デジタル出力� 点
�：CT 入力� 点 ※�●マスター / スレーブ構成に対応
マスター / スレーブ構成（協調運転）では各モジュールが連携して動作します。
マスター器はスレーブ器のデータを一元管理し、システム全体で高い同期性を実現します。
スタンドアローン構成（個別運転）では、モジュールごとに独立して動作します。

付加機能（オプション）
�：なし
�：防湿処理※�
A：下限バーンアウト
B：防湿処理 ＋ 下限バーンアウト※�
注）上限バーンアウトは標準機能です●設定ソフトウェア（当社ホームページよりダウンロード）
パラメータ設定や機器状態の取得を行うソフトウェアです。
USB エンジニアリングケーブルと接続することで、初期設定が容易に行えます。

デジタル入力モジュール
SB���-�□ｰ�●保守機能
モジュールは分離構造を採用し、配線を残した状態で設定や機器点検が可能です。

付加機能（オプション）
�：なし
�：防湿処理※�

デジタル出力モジュール
SB���-�□ｰ�●予防保全機能
累積稼働時間や周囲温度などの情報を元に、寿命を予測、保全タイミングを通知します。

●高精度センサ補正（折れ線補正）
使用する温度センサの特性を登録することで、より精密な制御が可能です。

SB���SB���

付加機能（オプション）
�：なし
�：防湿処理※�※� コミュニケーションモジュールSB���／SB��� の詳細は、PSシートNo.PS-��をご覧ください※� アナログ伝送出力�点としても使用可※� デジタル出力�点としても使用可※� 「調節出力�／調節出力�」または「調節出力�／調節出力�」が「�」、「�」のとき指定可能※� この形式の機種は、CE 、UKCAマーキング／ UL 認証に非適合です�

PS-91-3

SBシリーズSB���仕様■入力仕様■測定レンジ・精度定格

入 力 信 号：熱電対

B、R、S、N、K、E、J、T、U、L、C（WRe�-WRe��）、W-WRe��、
PlatinelⅡ、PtRh��-PtRh��
測温抵抗体 Pt���、JPt���、Pt��
直流電圧��mV、���mV、�V、��V
直流電流
��mA
測 定 レ ン ジ：熱電対�� 種、測温抵抗体� 種、直流電圧� 種、直流電流� 種
精 度 定 格：測定レンジの±�.�%FS±�digit
詳細は「測定レンジ・精度定格」を参照
基準点補償精度：
周囲温度
��℃±��℃

熱電対RNK

左記以外の範囲

���℃未満：±�.�％FS±�digit

�.� ～ ����.�℃－���.� ～ ���.�℃－���.� ～ ���.�℃

C (WRe�WRe��）－���.� ～����.�℃

�.� ～ ����.�℃

�.� ～ ����.�℃

���℃未満：±�.�%FS±�digit

�.� ～ ����.�℃ ±�.�%FS±�digit

���℃未満：規定外

�.� ～ ����.�℃

PtRh��PtRh��

JPt���

測定レンジ－���.� ～ ���.�℃－���.� ～ ���.�℃－���.� ～ ���.�℃－���.� ～ ���.�℃

Pt��

－���.� ～ ���.�℃

��mV－��.�� ～ ��.��mV

直流電圧－���.� ～ ���.�mV

��V－�.��� ～��.���V

直流電流－�.��� ～�.���V

��mA

測定レンジ

�.�� ～ ��.��mA

測定精度±�.�%FS±�digit

測定レンジ

���mV
�V

�℃未満：±�.�％FS±�digit－���.� ～ ���.�℃

PlatinelⅡPt���±�.�%FS±�digit－���.� ～ ���.�℃

W-WRe��

測温抵抗体

���℃未満：±�.�％FS±�digit－���.� ～ ����.�℃

TL

制御アルゴリズム：PID 制御（位置形／速度形）
制 御 周 期：���ms ／ ���ms ／ ���ms
出 力 形 式：オンオフパルス出力形、電流出力形、SSR 駆動パルス出力形
オンオフパルス出力形※�：出力仕様
オープンコレクタ出力
外部定格電圧��V DC±��%
出力許容電流���mA 以下
OFF 時リーク電流 ���μA 以下
ON 時残留電圧 �.�V 以下
パルス周期
約�.� ～ ��� 秒
出力分解能
��msまたは出力値�.�％の大きい方
接点保護素子内蔵せず

�.� ～ ����.�℃－���.� ～ ���.�℃

U

入力取込周期：約�.� 秒／ �CH
バーンア ウト：熱電対、測温抵抗体、直流電圧(��mV のみ) で、上限バーンアウトを標準装備。バーンアウト時は、PV 異常時出力、上限／下限警報出力が動作
許 容 入 力：熱電対±�V DC
測温抵抗体±�V DC
直流電圧（mV） ±�V DC
直流電圧（V） －�V ～ ��V DC
直流電流±�V DC ／ ��mA 以下／
開放電圧��V DC 以下

���℃未満：規定外
��� ～ ���℃：±�.�%FS±�digit

EJ

測定精度

�.� ～ ����.�℃

�.� ～ ����.�℃

S

±�.�℃
±�.�℃
±�.�℃（入力: －���℃以下） ±�.�℃（入力: －���℃以下）

測定精度±�.�%FS±�digit±�.�%FS±�digit

測定精度※ 精度は、基準動作条件における性能です※ 熱電対は、上記の測定精度に基準接点補償精度が加算されます※ 直流電流は、受信抵抗を内蔵しています※ 直流電流に使用する電流発生器の開放電圧は、��V DC 以下にしてください��V DCを超える場合は、受信抵抗( 形式：EZ-RX���)をご使用ください※ 連結で熱電対入力を使用した場合、隣接モジュールの発熱状態により、精度定格内で指示差が大きくなる場合があります■適応規格※� 調節出力� ／調節出力�はデジタル出力としても使用可能

入力種類

電流出力形※�：出力仕様

� ～ ��mA DC、� ～ �� mA DC、
�.�� ～ ��.��mA DC
出力精度±�.�%FS（�mA 以下では±�.�%FS）
出力分解能 �/�����（� ～ ��mA）
�/�����（� ～ ��mA）
負荷抵抗���Ω以下

熱電対※� 調節出力１／調節出力�、調節出力�／調節出力�はアナログ伝送出力としてもご使用できます

測温抵抗体

SSR駆動パルス出力形：パルス周期
出力仕様

約�.� ～ ���.� 秒
オン時 ��VDC±��％（負荷電流��mA 以下)
オフ時 �.８VDC 以下
出力分解能 ��msまたは出力�.�% の大きい方■イベント機能

警 報 モ ー ド：絶対値警報、実測絶対値警報、偏差警報、絶対値偏差警報、設定値警報、出力値警報、ヒータ断線警報※�、制御ループ異常警報、累積駆動時間警報、タイマ警報、FAIL 警報※� オンオフパルス出力形またはSSR 駆動パルス出力形の場合に限る■プログラム機能

パ タ ー ン：�� パターン
ス テ ッ プ：�� ステップ ※�

※� 個々のパターンをリンクすることで、最大��� ステップまで対応可能

PS-91-3

測定レンジ

B�

適応規格

B、R、S、N、K、E、J、T

IEC���（����、����）、JIS C ����-����、U、L

DIN�����-����

JIS C ����-����

W-WRe��、PlatinelⅡ、 ASTM E����
PtRh��-PtRh��C（WRe�-WRe��）JIS C ����-����

JPt���

JIS C ����-����、 JIS C ����-����

Pt���
Pt��

IEC���（����）、JIS C ����-����
JIS C ����-����SB���オプション仕様■デジタル入力

共通仕様
■内部バス

マスター／スレーブ：マスター…内部バスのマスター機能（SB���、SB���※）連結モジュール�� 台中、� 台をホストに設定可
スレーブ…内部バスのスレーブ機能
スタンドアローン：内部バスを遮断し、独立運転（SB��� のみ）

入 力 点 数：� 点 COM 共通
入 力 信 号：無電圧接点またはオープンコレクタ
開放時端子電圧：�V DC±��%
短絡時端子電流：�mA 以下
許容ON残留電圧：�.�V DC 以下
許容OFF時リーク電流：���μA 以下
機
能：プログラム運転RUN、プログラム運転STOP、プログラム運転RESET、プログラム運転RUN/STOP、プログラム運転ADVANCE、プログラム運転パターン選択、定値運転用実行No. 選択、AUTO/MANUAL、タイマー� ～ �、プリセットマニュアル、RUN/READY、警報イベントリセット、リモート/ローカル切換、プログラム / 定値運転切換※ コミュニケーションモジュールSB��� の詳細は、
PS シートNo.PS-�� をご覧ください。

■通信インタフェース

上位通信種類：RS-���
ビットレート：����（初期値）/ ����� / ����� / ����� / ������bps
通信プロトコル：Modbus RTU（初期値） / ASCII
通信キャラクタ：�N�（初期値） / �E� / �O� / �N� / �E� /�O� / �E� / �O� / �E� / �O�
伝 送 距 離：���m 以下
エンジニアリング通信機
能：本体設定、初期化
ビットレート：�����bps（固定）通信プロトコル：Modbus RTU（固定通信キャラクタ：�N�（固定）■デジタル出力

出 力 形 式：オープンコレクタ出力
出 力 点 数：� 点 COM 共通+� 点 COM 共通※ � 点COM 共通は、調節出力から設定により割り当て

外部定格電圧：��V DC 以下±��%
出力許容電流：���mA 以下
OFF時リーク電流：���μA 以下
ON時残留電圧：�.�V 以下
機
能：プログラム運転RUN、プログラム運転STOP、プログラム運転WAIT、プログラム運転ADVANCE、プログラム運転RESET、プログラム運転END、プログラム運転CONST、プログラム運転STEP�� ～ ��、ステップ切換、タイムシグナル、警報� ～ �、
（前 / 実行中 /次ステップ）SV勾配（上昇/下降/定値）、RUN/READY、プリセットマニュアル、SV 上昇、SV 下降、システムエラー■一般仕様

定格電源電圧：��V DC（±��%）
消 費 電 力：�.�W 以下 （SB���）
�.�W 以下 （SB���）、�.�W 以下 （SB���）
外 形 寸 法：��（W）×���（H）×���（D）mm
質量：約 ���g（SB���）、約 ���g（SB��� / SB���）端 子 ネ ジ：M�.�

■正常動作条件
周周
電取設
振衝

度：－�� ～ ��℃度：�� ～ ��%rh（結露なきこと）
圧：��V DC±��%
勢：前後±�°、左右±�°
度：標高����m 以下
動：� m/s�
撃：� m/s�
風：なし
外 部 ノ イ ズ：なし
周囲温度変化率：��℃/hour 以下■カレントトランス（CT）入力

入 力 点 数：� 点
測 定 範 囲：�.� ～ ��.�A（�� ／ ��Hz）
精 度 範 囲：�.� ～ ��.�A（�� ／ ��Hz）
許容入力電流：��.�A 以下（� 次側）／ ��mA 以下（� 次側）
精度：±�.�% FS±�digit※指定カレントトランス（CT）：株式会社U-RD 製「CTL-�-S-H」■下限バーンアウト

入力が断線したとき、測定値を下限に振り切らせ下限警報を出力します。下限バーンアウトを行う入力信号は、標準の上限バーンアウトと同じ入力信号のみになります。

■輸送条件

周 囲 温 度：－�� ～ ��℃
周 囲 湿 度：� ～ ��%rh（結露なきこと）
振動：�.� m/s� 以下（�� ～ ��Hz）
衝
撃：��� m/s� 以下（出荷時梱包状態）

SB��� 仕様■デジタル入力

入 力 点 数：�� 点 COM 共通
入 力 信 号：無電圧接点またはオープンコレクタ
開放時端子電圧：�V DC±��%
短絡時端子電流：�mA 以下
許容ON残留電圧：�.�V DC 以下
許容OFF時リーク電流：���μA 以下機
能：プログラム運転RUN、プログラム運転STOP、プログラム運転RESET、プログラム運転RUN/STOP、プログラム運転ADVANCE、プログラム運転パターン選択、定値運転用実行No. 選択、AUTO/MANUAL、タイマー� ～ �、プリセットマニュアル、RUN/READY、警報イベントリセット、リモート/ ローカル切換、プログラム/ 定値運転切換■対応規格

E M C 指 令：EN�����-� 適合（CE） ClassA
安

能：プログラム運転RUN、プログラム運転STOP、プログラム運転WAIT、プログラム運転ADVANCE、プログラム運転RESET、プログラム運転END、プログラム運転CONST、プログラム運転STEP�� ～ ��、ステップ切換、タイムシグナル、警報� ～ �、
（前 / 実行中 /次ステップ）SV勾配（上昇/下降/定値）、RUN/READY、プリセットマニュアル、SV 上昇、SV 下降、システムエラー※試験中、±��%FSまたは±�mA のいずれか大きい方に相当する指示値や出力値の変動が生じます

全：EN�����-� 適合（CE、UKCA）
EN�����-�-��� 適合（CE、UKCA）
UL�����-� 認証（UL）
UL�����-�-��� 認証（UL）
CAN/CSA C��.� No.�����-� 認証（cUL）
過電圧カテゴリ：Ⅱ
汚染度：�
環 境 規 制：RoHS（CE、UKCA）
環境規制規格…EN IEC����� 適合（産業用を含む監視および制御機器）
U L F i l e N o .：E������

SB��� 仕様■デジタル出力機

囲 温
囲 湿源 電付 姿
置 高※UL認定品は指定受注にて対応いたします■防湿処理（オプション）

製品内部のプリント基板に、防湿コーティング処理を施します�

PS-91-3

SBシリーズ■本体外観SB���/SB���/SB���（共通）■ 外形寸法SB���/SB���/SB���（共通）

DIN
レール端子部

本体部

端子部（��）本体着脱時

�本体部（�）DIN レール ロック解除時

ベース部���

●分離構造�.�

��

形式コード銘板マーキング
（右側面）

ベース部

�����

端子カバー

■各部の機能と名称●ベース部
SB���/SB���/SB���（共通）

単位：mm

●本体部
SB���➄➀

SB���

➅➆➄➅

SB���➄ ➅➆➆➁➂➃➀ マスター / スレーブ切換スイッチ

マスター／スレーブ構成において、SB���の「マスター器」/「スレーブ器」動作を切換えます※�

➄LED

マスター / スレーブ切換スイッチ

本体の状態を LED で表示します

※�

マスター

スレーブ

➅機器アドレススイッチ「検出位置」を回し、機器アドレスを設定します※� SB���/SB���は常に「スレーブ器」として動作します※� 出荷状態ではスレーブに設定されています➁ コネクタモジュール同士の連結用コネクタ➂ 電源端子（��V DC 電源）➃ RS-��� 通信端子

電源端子（��VDC）＋－

DRS-��� 通信端子

SASBEF�

�

�

CBSG

�

�A

�����

刻印
�～�
検出位置
A
（矢印が指す刻印：B
機器アドレス番号）
C
D
EF➆エンジニアリングポート�

機器アドレス１～ ��������������� ～ ��（SB 設定ソフトで設定）

USB エンジニアリングケーブル（形式：RZ-EC�）を使用し、パソコンと接続します

PS-91-3

�●端子部SB���

調節出力端子OUT�

※�

－※�

B�

A�

＋OUT�

－B�

OUT�

A�

＋オンオフパルス
オンオフパルス
電流出力 ※�
電流出力 ※�
SSR駆動パルス（��V） SSR駆動パルス（��V）

※�
※�

－B�

A�

＋OUT�

－

SB���

B�

＋オンオフパルス※�
オンオフパルス※�
電流出力 ※�
電流出力 ※�
SSR駆動パルス（��V） SSR駆動パルス（��V）

DI � 点DI COMC�DI COMC�

DO � 点

※�

B�

A�

B�

A�

C�

B�A�

C�

C�

B�

A�

C�

DO COM

DO COM

測定入力端子CH�

熱電対・電圧 (mv)

－B�

CH�

A�

＋熱電対・電圧 (mv)

－B�

CH�

A�

＋熱電対・電圧 (mv)

B�

－CH�

A�

＋熱電対・電圧 (mv)

Ba

－

Aa＋

C�
b

C�
b

C�
b

測温抵抗体

B�
A�
B
A

測温抵抗体

B�
B

A

A�

測温抵抗体

B�
B

AA�

測温抵抗体

CabBa
B

A

Aa

B�

A�

B�

A�

CT�

CT�

※�

※�

CT � 点※�
※�
※�

CT�

※�

＋SB���

B�

－C�

※�

B�

－※�
※�

電圧 (V )・電流 (mA )

C�

＋※�

B�

－Ca※�

－※�

※�

■ 端子への接続

DI COM

DI COM

DI COM

DI COM

デジタル出力DO COM

DO COM

DO COM

DO COM

DO COM

DO COM

DO COM

DO COMC� ～ Ca 端子は共通です■ 絶縁ブロック

実線で区切られた回路ごとに機能絶縁 (���V AC) されています

O形

�.� 以下 �.�以上

�.� 以下DI COM※�

Ba※� B�、B�端子は共通※� B�、B�端子は共通※� C�端子は共通※� 設定により、デジタル出力�点として使用可能※� 設定により、伝送信号出力�点として使用可能※� オオプション（最大�種指定）

Y形

DI COM※�

電圧 (V )・電流 (mA )＋DI COM

DO �� 点電圧 (V)・電流 (mA)＋DI �� 点※�CT�

電圧 (V)・電流 (mA)C�DI COM※７

デジタル入力 / デジタル出力 /CT 入力端子（オプション）※�

デジタル入力A��.�以上SB���

絶縁スリーブ

絶縁スリーブ

締め付けトルク：�.�N・m
線材：断面積 �.�� ～ �.��mm�

調節出力端子OUT�

調節出力端子OUT�

調節出力端子
調節出力端子SB���

デジタル入力端子

OUT�

A� ～ Ba 端子

電源端子（��V DC）

OUT�

通信端子

デジタル入力端子※�

単位：mm

デジタル出力端子※�
CT 入力端子 ※�

端子部

測定入力端子 CH�

※電源端子には必ずO形端子をご使用ください
その他の端子もO形端子のご使用をお勧めしますA� ～ Ba 端子

測定入力端子 CH�
測定入力端子 CH�
電源端子 (��V DC)
RS-��� 通信端子

電源端子（��V DC）
ベース部

ベース部

SB���

デジタル出力端子

測定入力端子 CH�

端子部

通信端子端子部
ベース部
PS-92-3※� オプション（最大�種指定）

�PS-91-3

■ SB 設定ソフト（チノーWebサイトよりダウンロード）■ アクセサリパネルマウント形調節計をイメージしたグラフィカルな表示で、パラメータの設定や機器の状態を取得するソフトウェアです。
USB エンジニアリングケーブルと併せることで、初期設定を容易に行えます。

●コネクタカバー形式：RZ-SB�
連結用コネクタを保護
コネクタカバーA、B で�セット

主な機能：システム構築、パラメータ設定、運転状態・プログラム進行状況の確認
プログラムパターンの編集・比較

コネクタ
カバー A

コネクタ
カバー B

●接点保護素子 形式：CX-CR�
オープンコレクタ出力端子のノイズを除去
開閉電流�.�A 以下●電流入力用 受信抵抗 形式：EZ-RX���
測定入力端子に受信抵抗を接続し、直流電流を入力できます
抵抗値：���Ω、精度定格：±�.��%、最大許容入力��mA 以下
動作環境
OS

パソコン

CPU

メモリー

ストレージ容量USB ポート

イーサネット※ディスプレイ※SB���、SB��� 使用時

■ 付属品

品

端子カバー

名

取扱説明書 [ 設置 ]内容・条件

Windows��Pro（��bit / ��bit）※.NET Framework�.�.� 以降
Intel Core i� 以上●USB エンジニアリングケーブル 形式：RZ-EC�
本体とパソコンを接続するケーブルです。
SB 設定ソフトを使用してパラメータ設定を行います。
パソコンから分離した本体部へ電源供給可能です。

�GB 以上�GB 以上の空き容量� ポート以上
� ポート以上

解像度 ����×���� が表示可能

本体部

数量

USBエンジニアリング
ケーブル

�個
�冊

URL: https://www.chino.co.jp/〒���-���� 東京都板橋区熊野町��-���-����-����

PS-91-3

パソコン

営業所：

東

京

大宮

大津

名古屋

仙台

立

川

広

島

富

水戸

宇都宮
高崎

千葉

神奈川
大阪

岡
福山

静岡

北九州

�

岡山

安全に関するご注意※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は����年�月現在のものです。

発行 ����.�

PDF

初版 ����.�