TOSCAM-M1
データ収集ユニット

TOSCAM-M1
SmaMe の検針値を簡単に収集
TOSCAM-M1は、当社製スマートメーター“SmaMeシリーズ”（以下、SmaMeと言います。）と組み合わせて、30 分毎の計量値データを収集・保存する SmaMeシリーズ専用のデータ収集ユニットです。
一般的なインターフェースを標準搭載しましたので、お客さまの運用に沿った様々なシステム構築に対応できます。
また、TOSCAM-M1では 30 分ごとに計量値を収集しているので、電力会社のスマートメーターと同じように、30 分ごとの計量値をお客さまにご提供することができます。

システム構成例（標準）
SmaMeとTOSCAM‐M1間は専用線で接続し、PC とTOSCAM-M1間は LAN を通じ計量値を取得します。
さらに、パルス入力回路も2 回路装備していますので、ガス・水道などの発信装置付メーターも収集できます。

TOSCAM-M1

システム構成例（無線システム）
SmaMeとTOSCAM‐M1間の配線工事が困難な場合は、※無線化ユニット（東邦電子株式会社製）
を使用することでシステム構築が図れます。

無線化ユニット
TOSCAM-M1※無線化ユニットについては、弊社までお問合せください。

01

TOSCAM-M1

システム構成例（遠方検針）ご使用している子メーターをSmaMe に変更して有線にて TOSCAM-M1を接続します。
市販されているLTE・VPN ルーター等とTOSCAM-M1を接続すれば遠⽅にあるTOSCAM-M1でスマートメーターの計量値を回収できます。
INTERNET

VPN
ルーター等
TOSCAM-M1

再生可能エネルギーの検針にも最適
太陽光で発電した総発電電力量や蓄電池に充電した電力量を正確に計量し、遠方からデータを取得できます。
たとえばクラウドシステムと組み合わせて、複数の太陽光発電所などのデータを1カ所で管理できるようになります。

PCS

電力会社

電力会社
スマートメーター
スマートメーター
SmaMe-TypeMTOSCAM-M1
ethernet

負荷IoT
ゲートウェイ
当社指定のクラウド
蓄電池

クラウド
お客様PC

LTE
基地局

TOSCAM-M1

02データ取出しは PCから楽々
TOSCAM-M1は WEB サーバーを内蔵しており、お手持ちの PC を LAN につないでいただければWEBブラウザの操作で簡単に計量値ファイル（CSV 形式）を収集できます。

Webブラウザーで30分計量値取得

100BASE/TX
LAN回線

LAN回線
TOSCAM-M1

イントラネット網※データ収集用の専用ツールもございます。

システム構成例（発信装置付メーター 3 台以上）
発信装置付きメーターを3 台以上ご使用の場合は、端末伝送装置（RQ-TTEB）をご利用いただくことで、スマートメーターと同じように 30 分毎の計量値を収集することができます。
端末伝送装置（RQ-TTEB）
は最大 10 台まで接続でき、1 台当たり最大 10 回路の発信装置付きメーターからのパルスを入力することができます。

最大10台
直流バックアップ電源

TOSCAM-M1
端子台

RQ-TTEB

最大10台

RQ-TTEB

最大10台

AC100 or 200V

※直流バックアップ電源（当社指定推奨品）、
端子台、ブレーカーはお客さまでご準備をお願いします。RQ-TTEB は初期設定（現地調整）が必要です。

03

TOSCAM-M1

TOSCAM-B20/S の端末装置にも使用できます
TOSCAM-B20/S（自動検針システム）を使う場合はデータ収集装置として TOSCAM-B12に加え、スマートメーターで計量した電力量を収集する場合は TOSCAM-M1を使用して電力量データを収集させることが出来ます。
TOSCAMB20/Sは、適格請求書(インボイス)に対応

TOSCAM-M1

LANHUBTOSCAM-M1
TOSCAM-B20/S

TOSCAM-M1

TOSCAM-M1

04

WEB 画面例
ログイン画面

ファイル選択画面

設定メニュー画面保守メニュー画面

TOSCAM-M1での保存データ形式●保存データ・保存周期：30 分 【別売の SDカードを使用して最大保存期間 7カ月】
・保存データ：計量値●ファイル名dYYMMDD 機器 ID.csv
YYMMDD：計測年月日
機器 ID：設定したデータ収集ユニットの識別用 ID●ファイルレイアウト
機器 ID,(メーター ID1+)kWh,(メーター ID1-)kWh,(メーター ID2+)kWh･･･,(メーター ID128-)kWh,P01,P02
00:30,1234.560,1234.560,12345.60,･･･,12345.60,000001,000001
01:00,1234.570,1234.570,12345.70,･･･,12345.70,000002,000002
01:30,1234.580,1234.580,12345.80,･･･,12345.80,000003,000003･･･
23:00,1234.590,1234.590,12345.90,･･･,12345.90,000004,000004
23:30,1234.600,1234.600,12346.00,･･･,12346.00,000005,000005
00:00,1234.610,1234.610,12346.10,･･･,12346.10,000006,000006
計測データは1日1ファイル作成されますので、1か月の使用量を計測したい場合は 2 つのファイルを収集させます。
例）2018 年 8月1日 00：00 ～ 2018 年 9月1日 00：00までの使用量を測定する場合はd20180731.csvとd20180831.csv の２つのファイルを転送して、d20180831.csv の計測データから d20180731.csv の計測データを引けば、一か月の使用量が算出できます。

05

TOSCAM-M1

仕様■外形寸法図■各部の名称IEC レールフック

形名
電源電圧
消費電力

データ記録

下位通信接続機器
下位通信 I/F

パルス入力

上位通信 I/F
時計機能
停電補償
動作温湿度範囲
外形寸法 (mm)
質量 (g)
取付

RL-20A
AC100V 〜 240V 50/60Hz
10VA 以下
記録媒体
SDHC メモリカード
記録日数
最大7 ヶ月
記録形式
1日単位の CSV ファイル形式
記録データ
計量値（正方向、逆方向）、パルス計数
各種設定内容等
SDHC メモリカードおよび不揮発性メモリに記録
SmaMeⅡ-TypeH、SmaMe-TypeM、SmaMe-TypeS、SmaMe-TypeV、SmaMe –TypeR、RQ-TTEB
通信方式
RS485
最大伝送距離500m
最大接続台数128 台
回路数2 回路
定格 5V、10mA
入力信号
無接点 2 線式パルス、オープンコレクタ、無電圧 2 線式パルス メーター接点 無電圧
ON 時間
40ms 以上
40ms 以上
OFF 時間40ms 以上
40ms 以上
インターフェース
100BASE-TX/10BASE-T 対応
伝送速度
100Mbps/10Mbps
ポート
RJ-45 × 1 ポート
対応プロトコル
TCP/IP、UDP/IP、TLS1.2、SNTP クライアント、Web サーバー（TLS）、DHCP
日差約 2 秒（25℃）
連続停電補償時間 ： 48 時間、補償内容 ： RTC（現在時刻を保持）－10℃～ 50℃、25％～ 85％ RH 以下（ただし氷結、結露なきこと）
80（W）× 100（H）× 56（D）
約 220
IEC レール付け、またはネジ止めによる壁面取付け※パルスメーター（発信装置付電力量計）、水道メーター等を本製品または端末伝送器 RQ-TTEB に接続する場合は、パルスカウンタ値×パルス単位の値をパルスメーターの計量値×乗率の値と一致するよう、ご使用される前に本製品のパルスカウンタ値を必ず設定してください。
※停電によってパルスの取りこぼしがないように、停電発生時は、復電後に必ず本製品のパルスカウンタ値とパルスメーターの計量値の確認を実施してください。また、停電により本製品のパルスカウンタ値とパルスメーターの計量値に差異が生じる可能性がありますので、定期的にパルスメーターの計量値と本製品のパルスカウンタ値の確認を実施してください。
※本製品のパルスカウンタ値とパルスメーターの計量値に差異がある場合、パルスカウンタ値の設定を確実に実施してください。
※ SDメモリカードはオプションです。当社指定品の型番等詳細は営業窓口にお問い合わせください。当社指定品以外の SDメモリカードをご使用の場合はデータ等が正常に保存できない場合があります。SDメモリカードは消耗品のため、5 年ごとに交換して使用することをお勧めします。

TOSCAM-M106

関連商品のご案内 ： 電力量計『SmaMe』シリーズ
MEMS ＊1 の専有部でご利用いただけるHigh-Grade モデル

SmaMeⅡ-TypeH
項目
形名

計器種別
計器の種類
通信機能付（双方向）
普通耐候形
通信機能付（単方向）
通信機能付（双方向）強化耐候形
通信機能付（単方向）相線式
定格電圧（V）
定格電流（A）

High-Grade単独計器
普通電力量計
S2SS-TAL
S2SS-TL
S2SS-TALr
S2SS-TLr
S2SWS-TALS2SWS-TLS2SWS-TALr
S2WS-TLr
単相 3 線式
10060120－－
S1SWS-TALS1SWS-TALr
単相 2 線式
10030

S3SS-TL
S3SS-TLr
S3SWS-TL
S3SWS-TLr
三相 3 線式
20060120※形名の補助記号の（r）について：単方向計器の場合は、形名に（r）が付きます。双方向計器の場合は、形名に（r）は付きません。

BEMS ＊2 用としてご利用いただけるMini モデル

SmaMe-TypeM

Mini

STシリーズ

計器種別単独計器
変成器付計器
単独計器
項目
計器の種類
普通電力量計
通信機能付（双方向） S1TS-TLNS23 S2TS-TLNS23 S3TS-TLNS23 S1TS-TLNS23 S2TS-TLNS23 S3TS-TLNS23 S2RS-TLNS22 S3RS-TLNS22（単方向）S1TS-TLNS23r S2TS-TLNS23r S3TS-TLNS23r S1TS-TLNS23r S2TS-TLNS23r S3TS-TLNS23r S2RS-TLNS22r S3RS-TLNS22r
形名 通信機能付
パルス出力付 S1TS-TLS23r S2TS-TLS23r S3TS-TLS23r S1TS-TLS23r S2TS-TLS23r S3TS-TLS23r 単相３線式
三相３線式相線式
単相 2 線式
単相 3 線式
三相 3 線式
単相 2 線式
単相 3 線式
三相 3 線式
第 4352号
第 4383号
定格電圧（V）
100200100100
200 100 110 200
100
100 110 200
100
100 200
30 120 30 120 60
120 60 120 60 120/5250
定格電流（A）※パルス出力機能のみのモデルもラインアップしています。

電子式電力量計をスマートメーター化したStandard モデル

SmaMe-TypeS
計器種別
形名相線式
電圧（V）
電流
（A）

S1NS-RNS22
単相 2 線式
100 200 100 200
30120

Standard

単独計器
S2NS-RNS22
単相 3 線式
10060120

SNシリーズS3NS-RNS22
S1NS-RNS22
三相 3 線式
単相 2 線式
100 200 100 200 100 /110 200
60120

変成器付計器S2NS-RNS22
単相 3 線式
100/5

S3NS-RNS22
三相 3 線式
100 /110 200※単機能モデル（パルス出力機能なし、電文出力機能なし）、パルス出力モデルもラインアップしています。

高圧受変電盤にご利用いただける精密級と無効のV 型モデル

SmaMe-TypeV SP シリーズ
計器種別
形名変成器付計器
S1PSRLNS17V

S2PSRLNS17V

クラス
相線式
電圧
（V）

S3PSRLNS17V

S4PSRLNS17V

SP3PSRLNS17V

普通電力量計単相 2 線式
100/110200240

単相 3 線式

電流（A）

100

三相 3 線式

三相 4 線式/110
100 /110 ── /110 100/173√3200

SP4PSRLNS17V

SV3PSRLNS17V

精密電力量計三相 3 線式

三相 4 線式/110/110── /110 100/173 ※1√3/110/190 240/415/110/190 240/415

SV4PSRLNS17V

無効電力量計三相 3 線式

三相 4 線式/110/110── /110 100/173 ※1√3/110/190 240/415/5※パルス出力モデル（電文出力機能なし）もラインアップしています。
※遅れ電流用のみ型式承認番号を取得しております。
※ 1 三相４線式（精密・無効電力量計）の 100/173V 定格は、型式承認番号を取得しておりません。

東光東芝メーターシステムズ株式会社＊１：MEMS とは Mansion Energy Management System の略で、マンションエネルギー管理システムのことです。
＊２：BEMS とは Building Energy Management System の略で、ビルエネルギー管理システムのことです。
※ SmaMe は東光東芝メーターシステムズ ( 株 ) の登録商標です。
（第 5542012 号）※ TOSCAM は東光東芝メーターシステムズ ( 株 ) の登録商標です。
（第 1154888 号）

営業部〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目 5 番地13 号（8 東洋海事ビル 5 階）TEL 03-6371-4359 FAX 03-6371-4332
製品に関するお問い合わせは、当社ホームページ『お問合わせフォーム』をご利用ください。

安全上のご注意●これらの製品は、一般産業機器のシステムに使用されることを意図して設計、製造されたものです。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器や、その機器の含まれているシステムに使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。これらの製品をそれらの用途にご使用の場合には、事前に営業窓口にご相談ください。
●これらの製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、電子デバイスの故障などにより、人命にかかわるような設備や重大な影響が予測される設備への適用に際しては、システムの運用・維持・管理に関して、安全なシステムを構築するための特別な配慮を施してください。
●これらの製品は、電気工事・据付工事などが必要です。お買上げの販売店や専門業者、当社販売担当にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になります。
●これらの製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

●記載内容は、お断りなく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

JC3113387-0
2024-06 (SB)