優良住宅部品性能試験方法書
Methods of Testing Performance of Quality Housing Components

暖・冷房システム(天井暖房ユニット)
Heating and Cooling Systems／Heating ceiling unit

BLT HS/B b-9:2023

２０２３年４月２１日公表・施行

一般財団法人Ⅰ

性能試験項目優良住宅部品認定基準において、試験により性能等を確認する項目、試験方法等は下表によるものとする。
性能試験項目名

備考頁

運転開始後の昇温特性

BLT HS/B-b-901

2

制御特性

BLT HS/B-b-902

3

室内温度分布BLT HS/B-b-903

4

放熱特性

BLT HS/B-b-907

7

耐熱性能

BLT HS/B-b-905

6

長期加熱繰返し試験

BLT HS/B-b-9066加熱による変形特性 試験方法ＡBLT HS/B-b-9045

加熱による変形特性 試験方法Ｂ

BLT HS/B-b-904
電気用品安全法 電気用品
技術基準 別表第八平常温度上昇試験 附表第四5

温度限度

Ⅱ

性能試験方法第三者性を有する機関等による試験の実施

試験体
試験体の種別、形状、個数については性能試験方法で示すとおりとする。ただし、個数の下限は当財団の判断によるものとする。
また、試験体は認定申請時に提出された設計図書の図面、仕様書の内容と同一のものであるとし、差異のある場合は、追加試験の要請もあり得る。

Ⅲ

試験結果の提示
定量的に表示しうるものは図表化を図ること。また、外観観察については具体的に、何が、いつ、どのような状態になったかを試験目的にそって簡潔に記述すること。なお、試験体、試験装置は詳細図を添付し、また、試験結果を示すのに有効な場合は写真を添付すること。

Ⅳ

試験結果の取扱い
当試験方法書に基づく試験結果の判定は、優良住宅部品評価基準による。

BLT HS/B-b-9:2023

暖・冷房システム(天井暖房ユニット)性能試験方法
この試験方法は、天井暖房ユニットについて適用する。
1．性能試験
天井暖房ユニット(天井暖房放熱器(以下、放熱器という)及び制御機器)の性能試験方法等は、
BLT

HS/B-ｂ-901～BLT HS/B-ｂ-907による。

なお、天井暖房ユニットの形態と設置タイプにより、適用される性能試験項目を表１に示す。

表１ 天井暖房ユニットの分類別試験項目＜〇印は適用される性能試験項目を示す＞

試験番号

BLT
HS/B-b903

BLT
HS/B-b904

BLT
HS/B-b905
耐熱注性
能BLT
HS/B-b906

昇温特性

制御特性

温度
分
布加熱
変形

(形態)
天井仕上げ材一体型

１(設置ﾀｲﾌﾟ)
化粧仕上げ天井パネル
一体設置

〇〇

〇

〇Ａ

〇〇〇

〇Ａ

〇〇〇

〇

〇Ｂ

〇〇〇〇〇Ａ〇〇〇(構造･設置例)

注)

分類)

試験項目

BLT
HS/B-b907(BLT
HS/B-b902

(分類番号

BLT
HS/B-b901

放熱特性〇〇

加熱繰
返し断熱材
野縁

〇

放熱器(化粧仕上げ天井パネル)

壁装材
分離設置

２断熱材
野縁

壁装材
(クロス貼リ等)

３

天井仕上げ材
分離型

天井裏面設置

断熱材
野縁放熱器

４

天井表面設置

天井仕上げ材

野縁放熱器

５放熱器(天井パネル)

吊り下げ設置〇〇〇〇

天井仕上げ材

野縁

天井仕上げ材
吊り下げ金具放熱器(注)：放熱器の表面仕上げ(塗装･フィルム･シート･クロスなど)の試験項目である。

1〇

BLT HS/B-b-9:2023
暖・冷房システム天井暖房ユニットの性能試験方法

番号
1.0

試験項目
目的

1.1

試験室

1.2

試験体

1.3

試験方法

1.4

試験条件

1.5

測定項目

1.6

判定方法

試験番号
BLT HS/B-b-901 分類番号
全て
運転開始後の昇温特性
放熱器または天上仕上げ材の表面温度の昇温特性を把握する。
(1)室内温度が一定に保持される試験室で行う。
(2)空調機等からの風が、直接試験体(放熱器または天井仕上げ材)、及び天井裏相当部分(分類番号 1～4 の場合)に当たることがないよう、配慮する。
なお、天井裏相当部分については、放熱特性試験と同様に天井裏保護箱等を設置することが望ましい。(別紙２参照)
放熱器を申請者指定の標準施工状態に準じて、試験室内に設置する。
試験室内温度を、2 時間一定温度に保持したのち、定格電圧を放熱器に加えて（室温制御の場合は、制御装置を使用しない）各部温度の経時変化を測定する。
(1)試験室内温度は 18±2℃とする。
(2)申請者指定の定格電圧（AC 100V または 200V）を加える。
(3)天井下熱伝達抵抗：（1.63±0.33）×10-1（ｍ2・Ｋ/Ｗ）
熱伝達抵抗の算出は別紙 1(4)に示す。
(4)放熱面の床面からの高さ、床仕上げを明示すること。(特定の試験室でなくても実施できるよう、特に寸法規定はしない。)(1)試験室内温度は、試験室内空気温度１点とする。（放熱器からの放射の影響を受けないように配慮する）(2)放熱器または天井仕上げ材の表面温度は、別紙 1(1)の 5 点とする。
なお表面温度、試験室内空気温度の測定は別紙 1(2)、(3)項による。
(3)消費電力
下記事項の情報提供の有無① 放熱器へ定格電圧を加える 2 時間前より、ほぼ定常に達するまでの各部温度経時変化曲線。
② 放熱器へ定格電圧を加えてから、試験体の表面温度が飽和状態とみなされるまでの各部温度経時変化曲線、及び試験体の飽和状態とみなされた時の表面温度と試験室内温度との差の 80％に達するまでの時間。

断 熱 材等●2 表面温度

温度
放熱器等表面温度●1 試験室内温度

定格電圧一定（放熱器の室温制御等の設定温度を最高にする）

試験室

試験室内温度●3 消費電力●：測定点

実験のイメージ図(分類番号 1～3 等の場合)

22hr時間BLT HS/B-b-9:2023

番号
2.0

試験項目
目的

2.1

試験室

2.2

試験体

2.3

試験方法

2.4

試験条件

2.5

測定項目

2.6

判定方法

試験番号
BLT HS/B-b-902 分類番号
全て
制御特性
試験室内空気温度の制御特性を把握する。
一般居室など（試験室の壁・床・天井･開口部等の位置･寸法･仕様、熱特性(熱損失係数、断熱仕様･熱通過率等)及び試験体取付け状態等を明確にし、資料提出できること）
試験室の熱負荷に対し、申請者指定の標準施工仕様に基づき、天井暖房ユニット(所要枚数の放熱器と制御機器)を設置する。
(1)申請者指定の定格電圧を加え、制御機器の温度調節を３段階に設定し、それぞれの設定に対し、試験室内中央床上 1.1m における空気温度が設定温度に達してから３時間にわたって運転を維持しながら空気温度を連続で測定する。
(2)試験時に他の暖冷房機器は使用しないこと。
(3)計測間隔は、空気温度の変動が十分に把握できる間隔とすること。
(1)制御機器の温度調節は 3 段階で設定する。
(2)外気温度または人工気象室の温度(試験室外温度)と室内との温度差は、10Ｋ以上とすることが望ましい。
(3)申請者指定の定格電圧（AC 100V または 200V）を加える。
(1)試験室内中央床上 1.1m の地点の空気温度(2)放熱器または天井仕上げ材表面温度(3)外気温度または人工気象室の温度(試験室外温度) ：(参考)(4)消費電力：(参考)
実験室内の中央部の床上 1.1m における空気温度が設定温度に達した後、制御状態を 3 時間にわたって運転を維持しながら測定した空気温度の振れの大きさ。

●3 外気温度または人工気象室の温度(試験室外温度)●2 表面温度●1 試験室内温度●4 消費電力

試験室●：測定点

実験のイメージ図(分類番号 1～3 等の場合)

3

BLT HS/B-b-9:2023

番号3.0

試験項目
目的

3.1

試験室

3.2

試験体

3.3

試験方法

3.4

試験条件

3.5試験番号BLT HS/B-b-903 分類番号
全て
室内温度分布特性
試験室内空気温度の分布を把握する。
2.1 に同じ（試験室の壁･床･天井･開口部等の位置･寸法･仕様、熱特性(断熱仕様･熱通過率等)及び試験体取付け状態等を資料提出できること）
試験室の部屋の熱負荷に対し、申請者指定の標準施工仕様に基づき所要枚数の放熱器を設置する。
定格電圧を加え、定められた設定温度に対し定常状態になった時点までの室内の温度分布を測定する。
(1)制御機器の温度調節の温度は、申請者指定の温度とする。
(2)室外と室内との温度差は、10Ｋ以上とすることが望ましい。
(3)申請者指定の定格電圧（AC 100V または 200V）を加える。
(1)試験室内空気温度
測定点は、室内中央近傍あるいは窓などの開口部から十分離れた位置にある、①パネル(放熱器)中心部と②パネルとパネルの間またはパネルのない部位の垂直方向各 5 点(床表面より+0.01m、+0.1m +1.1m、天井面より-0.01m、-0.1m)、室内中央部(床上 1.1m)を含む水平方向 3 点(下図参照)とする。
注)②の測定点は、照明器具の近くは避けること。
また、試験時に他の暖冷房機器は使用しないこと。

測定項目

試験室内水平方向の測定点

3.6

判定方法

(2)外気温度または人工気象室の温度(試験室外温度)：(参考)(3)消費電力：(参考)下記事項の情報提供の有無
室内中央近傍あるいは窓などの開口部から十分離れた位置にある、①パネ
ル(放熱器)中心部と②パネルとパネルの間またはパネルのない部位の垂直方向、及び室内中央の床上 1.1m を含む水平方向の各測定点における空気温度の定常状態になるまでの経時変化曲線。

4

BLT HS/B-b-9:2023

番号
4.0
4.1

試験項目
目的
試験室

4.2

試験体

4.3

試験方法

4.4

試験条件

4.5

測定項目

４.6

判定方法

試験番号
BLT HS/B-b-904 分類番号
１、２、３、４加熱による変形特性天井暖房放熱器の変形特性を把握し、変形による脱落などを防ぐ。
1.1 に同じ放熱器を申請者指定の標準施工状態に準じて、試験室の床上に敷いた厚さ150mm 程度の断熱材の上に、放熱面を上にして静置する。
Ａの場合は、野縁相当の固定枠に放熱器をビス等で固定する。
Ｂの場合は、申請者の指定(推奨)する天井仕上げ材相当品を放熱器の上面に設置する。 (下図参照)
試験室内温度 20±3℃において、定格電圧を加え、放熱器の表面Ａ温度がほぼ定常になったとき、たて･横の寸法(各２辺)の変位量(分類番号 (2)ビス等の固定点どうしの対角の中心点、又はビス等の固定点ど1,2,4) うしの最長間隔の中間点における放熱器上面の 2 箇所で垂直方向の変位量を測定する。(下図参照)
Ｂ
試験室内温度 20±3℃において、定格電圧を加え、放熱器の表面(分類番号 温度がほぼ定常になったとき、たて、横の寸法(各２辺)の変位量3)を測定する。
(1)試験室内温度は 20±3℃とする。
(2)申請者指定の定格電圧（AC 100V または 200V）を加える。
天井暖房放熱器(試験体)のたて･横の寸法(各２辺)の変位量
ビス等の固定点どうしの対角の中心点、又はビス等の固定点どうしの最長間隔の中間点における放熱器上面の 2 箇所での垂直方向の変位量(3) 試験室内温度(4) 放熱器の表面温度(5) 消費電力：(参考)放熱器(試験体)のたて･横の寸法の変位量及び放熱器上面の垂直方向の変位量
試験室

天井仕上げ材(Ｂ:分類番号３)又は壁装材(Ａ:分類番号２)使用の場合に適用。
野縁相当の放熱器固定枠(Ａ:分類番号１,２,４)使用の場合に適用

放熱器(試験体)(放熱面を上)断熱材(スタイロフォームなど)(厚み合計 150mm 程度)

放熱器(試験体)の支持方法
ビス等の固定点
垂直方向の変位測定点

放熱器(試験体)の垂直方向の変位測定箇所(例)5BLT HS/B-b-9:2023

番号

試験項目

5.0

目的

5.1

試験室

5.2

試験体

5.3

試験方法

試験番号
BLT HS/B-b-905 分類番号
１、４、５
耐熱性能
放熱器の表面仕上げ(塗装･フィルム･シート･クロスなど)の耐熱性能を把握する。
恒温器
下記の大きさの試験体を供試体(放熱器)より２片ずつ作成する。
厚さ：製品原寸厚(2)幅 ：150mm(3)長さ：150mm
試験体を恒温器を使用して、加熱、放冷繰返し試験を行い、試験体の表面状態を観察する。

5.4

試験条件

(1)100±5℃の恒温器中に２時間放置したのち、高温設定温度より 80Ｋ以上の低温〔{(100±5)－80}℃以下〕に設定した恒温器中に２時間放置する工程を４回繰返す。
(2)室温に達するまで放置したのち試験体表面状態を観察する。

5.5

測定項目

放熱器の表面仕上げの状態変化を目視等で観察し、写真を撮影する。

5.6

判定方法

放熱器の表面仕上げの、支障となる割れ、めくれ、ふくれ、しわ、変色の発生状態。

番号

試験項目

6.0

目的

6.1

試験室

6.2

試験体

6.3

試験方法

6.4

試験条件

6.5

測定項目

6.6

判定方法

試験番号
BLT HS/B-b-906 分類番号
１、４、５
長期加熱繰返し性能
放熱器の表面仕上げ(塗装･フィルム･シート･クロスなど)の長期加熱繰返し性能を把握する。
1.1 に同じ試験室内に申請者の標準施工仕様に基づき放熱器を設置する。
(1)試験室内温度 20±3℃において、温度制御器の設定を最強(最高)の状態にして、定格電圧を加える。
(2)12 時間通電(スイッチ ON)による加熱後、12 時間通電停止(スイッチ0FF）を 1 サイクルとし、この繰返しを 20 サイクル(合計 480 時間)行う。
(1)試験室内温度は 20±3℃とする。
(2)申請者指定の定格電圧（AC 100V または 200V）を加える。
長期繰返し後、放熱器の表面仕上げの状態を目視等で観察し、写真を撮影する。
放熱器の表面仕上げの、支障となる割れ、めくれ、ふくれ、しわ、変色等の発生状態。

6

BLT HS/B-b-9:2023

番号
7.0

試験項目
目的

7.1

試験室

7.2

試験体

7.3

試験方法

7.4

試験条件

7.5

測定項目

7.6

判定方法

試験番号
BLT HS/B-b-907 分類番号
１、２、３、４
放熱特性
放熱器の放熱特性を把握する。
(1)室内温度が一定に保持できる試験室(恒温室等)で行う。
(2)試験室は、放熱器の放熱状態を一定に保つことができる試験装置が設置出来ること。
(3)試験装置は保護箱(設置用架台付き)などから成り、保護箱内は放熱器以外で温度制御が行えるものとする。
（試験装置の構成例を別紙 2 に示す）
放熱器を申請者指定の標準施工状態に準じて、試験装置に組込み、試験室に設置する。
(1)定格電圧を加えた状態で室内に相当する保護箱内と屋外に相当する試
験室内の空気温度を設定温度に制御する。このときの保護箱内への天井下放熱量、各部の温度や消費電力等を測定する。
(2)天井下放熱量は、熱流計にて測定する。熱流計は放熱面全体に取付ける。但し、放熱器面全面でなくても、比例換算等により全面取付けと同等と判断できる場合はこの限りでない。
(1)保護箱内温度は 18±1℃とする。
(2)試験室内温度は 4±1℃とする(3)天井下熱伝達抵抗を用いる場合は次に示す値を用いる。なお、熱伝達抵抗の算出は別紙 1(4)に示す。
天井下熱伝達抵抗：（1.63±0.33）×10-1（ｍ2・Ｋ/Ｗ）(1)各部の温度
・試験体(放熱器または天井仕上げ材)平均表面温度
・保護箱の内箱内平均空気温度
・保護箱の内箱内側壁･床上表面温度：(参考)・試験室内平均空気温度：(参考)・天井裏の保護箱内平均空気温度：(参考)(2)消費電力(全供給熱量)(3)天井下放熱量
7.5 にて測定した天井下放熱量の、消費電力から求められた全供給熱量に対する比率。

7

BLT HS/B-b-9:2023（１）放熱器表面温度または天井仕上げ材表面温度の測定位置
天井仕上げ材表面温度の測定位置(例)は次の（Ａ）または（Ｂ）図による。

（Ａ）

（Ｂ）
天井仕上げ材表面温度の測定位置(例)（２）放熱器等表面温度測定方法① Ｔ熱電対等による測定の場合は、放熱面に直径φ0.3ｍｍ以下のＴ熱電対を置き、通気性のある紙テープ等で貼り付ける。導線は測定点から約100mm以上表面に接して導く。
分類番号２，４のように放熱器表面が直接の放熱面とならないものの放熱器表面温度を測定する場合は、下図のように、放熱器表面に申請者の指定する標準仕様の壁装材(クロス貼り等)や天井仕上げ材を施して行う。
なお、測定箇所周辺の温度を平均化する必要がある場合は、下図のようにアルミ箔あるいはアルミテープ等を温度測定面に貼る方法もあるが、この場合はアルミ表面を塗装するなどして表面仕上げ材に類似した状態に仕上げる。
約 100mm

熱電対
通気性紙テープ
アルミ箔あるいはアルミテープ(65×65ｍｍ、厚さ５０μ)(測定箇所周辺の温度を平均化する必要のある場合に用壁装材(クロス貼り等)又は天井仕上げ材(寸法は任意)いる)(分類番号２，４で放熱器表面温度測定の場合)② サーミスターや抵抗温度計を用いる場合は、その感温素子は十分細かいものか薄いもので、表面温度の測定に適したものを熱電対の使用法に準じて取り付けるものとする。
③ その他の方法による場合も、問題となるような測定誤差を生じさせないよう、感温部の取り付け方法や空気温度･気流による影響等も受けないよう、適正な測定を行う。
④ 測定は多点式熱電対温度記録計または相当設備で行う。
（３）室内空気温度測定方法
熱電対、測定機器は、表面温度測定と同じものを使用する。
（４）熱伝達抵抗の算出方法
ｒi＝Ａ（θis－θi）/Ｑu
ｒi：天井下熱伝達抵抗（ｍ2・Ｋ/Ｗ）
Ａ：試験体面積（ｍ2）
Ｑu：天井下放熱量（Ｗ）
θi：内箱内平均空気温度（℃）θis：放熱器または天井仕上げ材平均表面温度（℃）
8

BLT HS/B-b-9:2023（１）試験装置の構成

1180435

試験室

天井裏保護箱(穴あき合板)

断熱材

200

試験体(両端は断熱)

保護箱

内箱(輻射遮断板)

1000

加熱装置

気流撹拌装置
床上内箱
循環ファン

354

保護箱設置用架台：温度測定点
単位：mm1