SmaMe series
TypeH / TypeM / TypeS / TypeR / TypeVIntroduction

2

SmaMeⅡ-TypeH

SmaMe-TypeM

SmaMe-TypeS

SmaMe-TypeR

SmaMe-TypeV

スマートメーター SmaMeシリーズ

コンセントレーター

データ収集ユニット TOSCAM-M1

自動検針装置 TOSCAM-B12

関連製品

スマートコミュニティのキーコンポーネント、
スマートメーター『SmaMe』シリーズ『SmaMe ※1』シリーズは、スマート化するマンション・住宅・テナントビル・ショッピングセンター・発変電所などで、電気料金取引に適用できる通信機能を搭載したスマートメーターです。
MEMS ※2 の専有部・共用部、BEMS ※3 の配電盤・低圧分電盤、誘導形メーターのリプレース用など
お客さまのご利用シーンに合わせた5機種をラインアップしています。
※1：SmaMeは東光東芝メーターシステムズ（株）の登録商標です。
（第5542012号）※2：MEMSとはMansion Energy Management Systemの略で、マンションエネルギー管理システムのことです。
※3：BEMSとはBuilding Energy Management Systemの略で、ビルエネルギー管理システムのことです。

3

SmaMe-TypeH

SmaMeⅡ-TypeH※1

High-Gradefor MEMS

スマートマンション・住宅をサポートするための機能を備えた高機能モデル
高圧一括受電マンション等の運用で求められる多彩な機能を備えたスマートメーターです。

ラインアップ
計器種別
項

目

計器の種類
普通耐候形

形

単独計器

名※1
強化耐候形
相

線

普通電力量計

通信機能付
（双方向）

－

S2SS-TAL

S2SS-TL

S3SS-TL

通信機能付
（単方向）

－

S2SS-TALr

S2SS-TLr

S3SS-TLr

通信機能付
（双方向）

S1SWS-TALS2SWS-TALS2SWS-TL

S3SWS-TL

通信機能付
（単方向）

S1SWS-TALr

S2SWS-TALr

S2SWS-TLr

S3SWS-TLr

普通耐候形

型式承認番号

単相３線式

単相２線式※2式

強化耐候形

第4649号
第4622号

定格電圧
（V）

100

定格電流
（A）

30

第4650号

第4651号

第4625号

第4652号

100
60※ 1 形名の補助記号の（r）について：単方向計器の場合は、形名に（r）が付きます。双方向計器の場合は、形名に（r）は付きません。
※ 2 単相 2 線式計器は受注生産品のため、納期は事前に営業窓口にお問い合わせください。

4

三相３線式

第4623号

第4626号
第4628号
200

120

60

120

主な特長

1.電力見える化サービスや各種料金メニューに対応
電力量（正方向・逆方向）、30分値（正方向・逆方向）、瞬時電流等のデータ取得ができます。

2.先進のスマートマンションにマッチするデザイン※2
3.双方向計量タイプをラインアップ
太陽光発電や燃料電池、蓄電池等に対応する双方向計量タイプをラインアップしています。

4.一括受電サービス事業者さまの運用の効率化をサポート
開閉機能と最大電流（アンペア）の設定機能を標準搭載※3し、居住者の異動や、電流制限設定における付帯業務の効率化・省力化が図れます。
また、電流制限の動作記録など、イベント情報の収集機能をラインアップしています。

5.スマートマンションに適した通信ユニット※5 をラインアップ
有線方式（RS485準拠）と、専用通信線が不要なPLC方式※4 の通信ユニット※5 をラインアップしていますので、新築／既築マンションでスマートメーターの設置環境に合った通信方式を選定いただけます。

6.30分毎の最大電流値記録機能搭載
居住者さまへの最適な契約容量の提案にご使用いただけます。

7.屋外への設置に対応した強化耐候形をラインアップ※1：『SmaMe』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第5542012号）です。
※2：単相2線式30A計器、単相3線式・三相3線式60A計器は意匠登録済みです。
※3：開閉器搭載モデル『単相3線式(60A)』、『単相2線式(30A)』に標準搭載。
※4：Power Line Communication。通信ユニットは株式会社東光高岳製です。
※5：SmaMeⅡ-TypeHには専用の通信ユニット（RS485モデル、PLCモデル）以外は使用しないでください。

単相3線式100V60A
普通耐候形

5

SmaMe-TypeM

SmaMe-TypeM
for BEMS

for MEMS

Mini

for HEMS

低圧分電盤や家庭用分電盤への設置性に優れたミニタイプ
電力量の自動検針や、さまざまな電力データの見える化に適した機能を搭載、汎用性の高いコンパクトタイプのスマートメーターです。

ラインアップ
計器種別
項

目

形

名 ※1

単独計器

計器の種類

相

普通電力量計

通信機能付
（双方向）

S1TS-TLNS23

S2TS-TLNS23

S3TS-TLNS23

S2RS-TLNS22

通信機能付
（単方向）

S1TS-TLNS23r

S2TS-TLNS23r

S3TS-TLNS23r

S2RS-TLNS22r S3RS-TLNS22r

線式

型式承認番号

単相２線式

定格電圧
（V）
定格電流
（A）

単相３線式

第4801号 第4802号 第4801号 第4802号
100
30

200
120

30

計器種別
項
形

目

第4804号

第4805号

三相３線式

単相３線式

第4807号 第4808号 第4807号 第4808号

第4352号

100
120

60

100
120

60

普通電力量計

通信機能付
（双方向）

S1TS-TLNS23

S2TS-TLNS23

S3TS-TLNS23

通信機能付
（単方向）

S1TS-TLNS23r

S2TS-TLNS23r

S3TS-TLNS23r

式

単相２線式

単相３線式

三相３線式

型式承認番号

第4803号

第4806号

相

線

定格電圧
（V）

120

変成器付計器

計器の種類

名

200

100

/110

定格電流
（A）

200

100

第4809号
100

/110

200

／5

※ 1 形名の補助記号の (r) について、単方向計器の場合は、形名に (r) が付きます。双方向計器の場合には、形名に (r) は付きません。

6※パルス出力機能のみのモデルもラインアップしています。

60

S3RS-TLNS22
三相３線式
第4383号

100
120

100
250

200

主な特長

１．料金取引に使用できる取引・証明用計器
日本電気計器検定所の型式承認を取得しております。
検定を受けることで取引・証明用計器としてご使用いただけます。

２．停電時計量値表示機能搭載※1
無通電状態でも、ボタンスイッチによりメーターの計量値確認や定数設定ができます。

３．30分値、１分値を保存※2
30分ごと（4４日分）、1分ごと（３２時間分）の電力量（指針値）を保存しています。
ＥＭＳ※3 における消費電力のデータ収集やダイナミックプライシング※4 の運用に活用できます。

４．MODBUS RTU※5 準拠
当社オリジナル電文に加え、MODBUS RTUによるRS485通信もおこなえますので、PLC※6 などのセンタ装置とのシステム連携が容易です。

５．通信機器用電源出力
通信機器用の外部機器接続端子(DC5V出力)を搭載しているため、煩わしい通信機器の電源工事が不要となります。
※出力仕様に適合した通信機器をご使用いただけます。詳細は営業窓口までお問合せください。
※電源ケーブルの接続の他に通信線の配線・接続も必要となります。
※定格電流250A品は、通信機器用電源出力は実装しておりません。

６．多彩な電力品質データ「電力デマンド関連データ」「中性線誤結線検出機能(単相3線式のみ)」を新たに実装しています。
※1：停電時表示（電池）の有効期限は、下記の通りです。
定格電流30A、60A、120A、/５A :累積停電125日間
定格電流250A:累積停電3年間※2：1分値は定格電流250A品には実装していません。
※3：EMSは「Energy Management System」の略です。
※4：ダイナミックプライシングは、電気料金を、特定のエリア内で電力需給の状況に応じて変更することです。
※5：MODBUSはSchneider Electric Inc.の登録商標です。30分値、1分値はMODBUS RTUプロトコルでは対象外です(定格電流250Aを除く)。
※6：PLCは「Programmable Logic Controller」の略です。

単独計器 定格電流250A品

単独計器

変成器付計器

単方向・双方向計量モデル

双方向計量モデル

双方向計量モデル

7

SmaMe-TypeS

SmaMe-TypeS
for BEMS

for MEMS

Standard

for Automated Meter Reading System

既設メーターからの置換えが容易なスタンダードタイプ
マンション専有部をはじめ、寮・テナントビル・市場・空港などの小規模から大規模の検針システムにお使いいただけるスマートメーターです。
さらに、弊社自動検針装置と組み合せることで料金計算、帳票印字などの業務もおこなえます。

ラインアップ
計器種別

単独計器
S1NS-RNS22

形名S2NS- RNS22

単相2線式

相線式

単相3線式

型式承認番号

第3905号

第3907号

定格電圧（V）

100

100

定格電流（A）

200
30

S3NS-RNS22

200
120

計器種別

第3890号 第3892号
100

100

60

120

三相3線式
第3895号
100

200

100

60

200
120

変成器付計器形名

S1NS-RNS22

S2NS- RNS22

S3NS-RNS22

相線式

単相2線式

単相3線式

三相3線式

第3908号

型式承認番号
定格電圧（V）
定格電流（A）

100/110

第3893号
200

100

第3898号100/5※単機能モデル（パルス出力機能なし、電文出力機能なし）もラインアップしています。

8

第3897号

/110

200

主な特長

1.誘導形電力量計と同等の施工要領 ※1
誘導形電力量計と端子配列、取付方法が同等のため、誘導形電力量計と同じ要領で施工できます。

2.30分値、1分値を保存※2
30分ごと、1分ごとの電力量（指針値）を保存しています。
EMS※3 における消費電力のデータ収集やダイナミックプライシングの運用に活用できます。

3.デマンドレスポンス信号出力
センター装置の指令により、DR信号（接点信号）を出力します。EMS※3 の通信ラインを活用し、照明や空調などの自家用電気設備のコントロールに活用できます。

4.停電時表示機能搭載※4
無通電状態でも、ボタンスイッチによりメーターの計量値確認や定数設定ができます。

5.逆方向電流無計量機能搭載
太陽光発電の計量に必須機能である「逆方向電流無計量機能（逆回転防止機能）」を標準搭載しています。

6.計測電圧・電流値表示機能搭載
計器設置後の配線チェックにご利用いただけます。

※1：本計器は、屋内耐候形計器です。
（直射日光を受けて、雨水のかからない場所で使用される計器）。屋外に設置する際には、計器ボックス等に収納してお使いください。
※2：30分値、1分値はMODBUS RTUプロトコルでは対象外です（定格電流250Aを除く）。MODBUSは、Schｎeider Electric Inc.の登録商標です。
※3：EMSは「Energy Management System」の略です。
※4：停電時表示（電池）の有効時間は累積停電時間４ヶ月です。

単独計器

変成器付計器9

SmaMe-TypeV

SmaMe-TypeV
for Switchboard

取引証明用に利用できるSmaMeシリーズの精密電力量計
スマートコミュニティの高圧配電盤・発電機毎のデータ計測にご利用いただけます。

ラインアップ
変成器付計器

計器種別
形名

S1PS-RLNS17V

S2PS-RLNS17V

S3PS-RLNS17V

S4PS-RLNS17V

普通電力量計クラス

SP4PS-RLNS17V

精密電力量計

SV3PS-RLNS17V

SV4PS-RLNS17V

無効電力量計※3※4

相線式

単相2線式

単相3線式

三相３線式

三相4線式

三相３線式

三相4線式

三相３線式

三相4線式

型式承認番号

第4765-1号

第4766-1号

第4768-1号

第4771-1号

第4767-1号

第4770-1号

第4769-1号※1

第4772-1号 ※1

定格電圧（V）

100、/110
200、240

100

100、
/110、
200

/110
─── /110、√3
100/173、/110/190、240/415

/110

/110
─── /110、√3
100/173 ※2、/110/190、240/415

/110

/110
─── /110、√3
100/173 ※2、/110/190、240/415

電流（A）※パルス出力モデル（電文出力機能なし）もラインアップしています。
※1 遅れ電流用のみ型式承認番号を取得しております。
※2 三相４線式（精密・無効電力量計）の100/173V定格は、型式承認番号を取得しておりません。
※3 無効電力量計の進み電流用はございません。
※4 無効の計量範囲180℃形をご注文の場合は、ご注文時にご指定ください。

10

SP3PS-RLNS17V/5

SmaMe-TypeV
精密電力量計と無効電力量計※1の2機種をラインアップ
精密電力量計と無効電力量計をラインアップしており、平均力率の計算などにご利用いただけます。

主な特長

1.電力データを通信で配信
電力量、瞬時電流値及び30分値などをデータで配信します。※2
収集した電力量データは、取引証明用やエネルギー管理用などにご利用いただけます。

2.サービスパルス出力機能も搭載
従来からご利用いただいているサービスパルス発信機能も標準搭載（1系統）。
既存のパルス収集システムから通信でのデータ収集システムへの移行も本電力量計一台で対応できます。

3.停電時表示機能搭載
本体に電源電圧が供給されない場合でも計量値を表示※3しますので、定期点検の停電時でも計量値が確認できます。

4.幅広い相線式・定格をラインアップ※1：無効電力量計は遅れ電流用です。
※2：弊社標準の通信電文となります。MODBUS RTUには対応しておりません。MODBUSはSchneider Electric Inc.の登録商標です（第3163343号）。
30分値はMODBUS RTUプロトコルでは対象外です。
※3：累積停電時間は8年間です。

変成器付計器

変成器付計器

精密電力量計

無効電力量計11

SmaMe-TypeR/高精度電力量系（管理用）

SmaMe-TypeR/高精度電力量計（管理用）
for Switchboard

当社製、一級基準電力量計の計測方式を受け継いだ特別精密／高精度電力量計
高精度の電力量管理が求められる発電所や変電所の証明用計器または管理用計器としてご利用いただけます。

ラインアップ
変成器付計器

計器種別

変成器付計器※1
高精度電力量計（管理用）

形名

SH3F-RLNS20V

SH4F-RLNS20V

形名

KS2E

相線式

三相３線式

三相4線式

相線式

三相３線式

型式承認番号

第4112号

第4113号

定格電圧（V）

/110

/110

/110
─── /110√3定格電流（A）/5

定格電圧（V）
定格電流（A）

12

計器種別

特別精密電力量計/5※1 本製品は検定を受けることができません。

SmaMe-TypeR
当社製一級基準電力量計で採用されているサンプリング方式を搭載した、
特別精密電力量計。
一級基準電力量計で採用しているサンプリング方式を搭載し最高精度を実現した、特別精密クラスの電力量計です。

高精度電力量計（管理用）
0.2％級相当の計量性能を備えた管理用電力量計
高精度な電力管理が求められる、発電所や変電所での電力管理に適した管理用電力量計です。

主な特長

1.多彩な電力関連データ出力機能
電力量、30分値などをデータで出力します。※2
収集した電力量データは、取引証明用やエネルギー管理用などにご利用いただけます。※3

2.パルス出力機能・電文出力機能を両方搭載
従来からご利用いただいているパルス出力機能も標準搭載（1系統）。
既存のパルスによる検針システムから、通信による検針システムへの移行にも対応できます。

3.停電時表示機能搭載
本体に電源電圧が供給されない場合でも計量値を表示※4しますので、定期点検の停電時でも計量値が確認できます。

※1：無効電力量計は遅れ電流用です。
※2：弊社標準の通信電文となります。MODBUS RTUには対応しておりません。MODBUSはSchneider Electric Inc.の登録商標です（第3163343号）。
※3：KS2E形は取引証明用には使用できません。
※4：累積停電時間は7年間です。

変成器付計器

変成器付計器特別精密電力量計

高精度電力量計13

Spec

SmaMeⅡ-TypeH

High-Grade

外形寸法（普通耐候形）（単位：mm）●定格電流：60A●定格電流：120A

外形寸法（強化耐候形）（単位：mm）●定格電流：30A●定格電流：120A●定格電流：60A

通信ユニット（RS-485用）外形寸法図（単位：mm）

・通信ユニット（PLC用）
も外形寸法は同サイズです（モジュラーケーブル部、PLCハーネス部は除く）
・通信ユニット（PLC用）は側面にPLCハーネス（電源接続用）を取付けております。
・SmaMeⅡ-TypeH専用の通信ユニット（RS-485用、PLC用）以外は使用しないでください。

14

SmaMe-TypeM

Mini

外形寸法（単位：mm）
単独計器（30A, 60A, 120A）

変成器付計器※4

単独計器（250A）

※4

※2

※3

※1：単相２線式計器には本端子はありません。
※2：計器取付ねじ穴の深さになります。
※3：計器背面（取付板）からの寸法になります。
※4：本外形図は、電文出力タイプのものです。
パルス出力機能付には本端子はございません。

15

Spec

SmaMe-TypeS

Standard

外形寸法（単位：mm）

単独計器※1：単相2線式計器の場合、本端子はありあせん。

16

変成器付計器SmaMe-TypeR

外形寸法（単位：mm）

SmaMe-TypeV

外形寸法（単位：mm）

17

System Up

SmaMeⅡ-TypeH

High-Grade

システム構成例

各住戸へ

専有部

サーバー

RNT

SmaMeⅡ-TypeH
PLCモデム
各住戸

インターネット
ルーター
PLC親機
PLC親機
お客さま/
管理組合

PLCモデム
各住戸

コンセント
レーター
PLCモデム
各住戸

共用部※コンセントレーターは、（株）東光高岳製をおすすめしています。
システム及び各機器の詳細については、別途営業担当までご相談ください。

18

SmaMe-TypeM

SmaMe-TypeM

Mini

システム構成例【BEMS】の場合
RS485通信（MODBUS RTU）
DR信号
発令

PLC
プログラマブルロジック
コントローラー【HEMS】の場合
太陽光発電
パネル

取引用電力計

ホーム
分電盤

電力

パワー
コンディショナー

データ
収集装置

19

System Up

SmaMe-TypeS

Standard

システム構成例【自動検針システム TOSCAM-B12】の場合

電文

自動検針システムTOSCAM-B12※自動検針システムTOSCAM-B12の詳細は、専用カタログをご参照ください。

20

SmaMe-TypeR

システム構成例

高圧・大容量の電力を連系

A社
電力網

A社
変電所

B社
変電所
送電

受電

受電

送電

RS485通信

SmaMe-TypeV

B社
電力網

データ
収集装置

システム構成例

高圧配電盤の場合
精密電力計

総合用電力量計

精密電力計

精密電力計

動力用電力量計

データ収集装置

電灯用電力量計
RS485通信

発電機の場合売電用電力量計
精密電力計

売電用電力量計
精密電力計

RS485通信

G

データ
収集装置

21

関連製品

自動検針用 関連商品
SmaMeと組合せて検針システムを構築いただくことで、検針業務の効率化、検針業務の品質の向上などが図れます。

料金計算、帳票作成を含めた検針システム構築に！

自動検針装置 TOSCAM-B12●電気・ガス・水道メータを一括検針、
料金計算・帳票印字●上位機種「TOSCAM-B20」と組合わせることで、大規模施設や全国各地に点在したビルの遠隔検針にも対応●パルス・電文混在のシステム構築にも対応●ネットワーク上のPCで検針

多点数計測

空港・市場・テナントビル

for BEMS

for MEMS

for Automated Meter Reading System

計測点数：最大512点

画面例

印字例

TOSCAM-B12本体

TOSCAM-B12本体での印字例

メインメニュー

全メーター検針画面

パソコン（WEBブラウザ）
ガス

ガス

全メーター検針画面

日データグラフ 画面

全メータ使用量一覧表

全メータ料金一覧表仕様
ハードウェア22

ソフトウェア

計測点数

512点（SmaMe、RS485リピーター※使用）、400点（端末伝送器使用）

検針

全メーター、入居者別、メーター種別、個別

通信回路

4回線（SmaMe、RS485リピーター※、端末伝送器用）、1回線（上位伝送用）、1回線（LAN回線用）

メータ値読取全メーター、入居者別、メーター種別、個別

端末伝送器接続台数

40台：10台/回線

Web＊

帳票（30分値日報、月報、
日報グラフ、月報グラフ）、
CSV出力

SmaMe接続台数

RS485リピーター※を利用して最大512台：128台/回線、回線直結で最大32台

その他

各種保守、設定、USBメモリ出力（CSV出力）

停電補償時間［オプションのバッテリ使用時］

端末伝送器 40台 12時間

操作方法

カラー液晶タッチパネル操作

印刷方法

内蔵58mm幅プリンター

動作電源

AC100V

消費電力

250VA以下

動作環境

温度0℃〜45℃ 湿度20〜80％RH（結露なきこと）

取付方法

屋内壁面取付又はラックマウント取付（取付アングル、ラックマウント金具はオプション）

塗装色

クリーム色

外形寸法

400（W）×400（H）×160（D）mm

質量

約24kg

50/60Hz＊Webは、Internet Exproler ver.8以上でご利用ください。
＊時計は、2035年12月31日まで計時します。
＊Internet Exprolerは、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における商標登録・製品です。
※RS485 リピーターは、一般市販製品です。

〈オプション品〉
・停電時対応バッテリー（質量 約6kg） ・取付アングル ・ラックマウント金具

システム構成例

テナントビル、市場、空港向け
検針システム

大規模施設や各地に点在するビルの遠隔検針システム

スマートメーターとダイレクト接続（最大32台）

電文

センター装置自動検針
ソフトウェアTOSCAM-B12

スマートメーターを多数接続（最大512台）
電文※センター装置は弊社にて手配・セットアップを実施します。
※TOSCAM-B20はTOSCAM-B12をコンセントレーター（検針データ収集装置）として利用します。
※RS485リピーターは、一般市販製品です。

RS485
リピーター※
電文
電文

RS485
リピーター※

スマートメーターとパルス出力付計器の混在
電文

RS485
リピーター※

電文

パルス

端末伝送器
（RQ-TTEB）
電文

パルス

電文

既設端末伝送器（RQ-TTE）

23

関連製品

SmaMeの遠隔検針・データ収集に！

データ収集ユニット TOSCAM-M1● 低コストで少点数の検針システム構築に！
●設置工事が容易なコンパクト筺体● LANやSDカードでデータ出力● RS485/LAN変換機能搭載● 専用ツールの操作で簡単に計量値ファイル（CSV）収集

少点数計測

小規模ビル

for BEMS

for FEMS

for MEMS

計測点数：スマートメーター SmaMe最大128点、パルス2点（端末伝送器RQ-TTEB使用でパルスメーター 最大102点接続）

システム構成例

RS485

SmaMe-TypeSTOSCAM-M1

仕様
形式

RL-20A

電源電圧

AC100V〜240V

消費電力

10VA以下

データ記録

下位通信接続機器
I/F

SDメモリカード

記録日数

最大7 ヶ月

記録形式

1日単位のCSVファイル形式

記録データ

計量値（正方向、逆方向）、パルス計数

各種設定内容等

SDHCメモリカードおよび不揮発性メモリに記録

SmaMe II-TypeH、SmaMe-TypeM、SmaMe-TypeS、SmaMe-TypeV、SmaMe-TypeR、RQ-TTEB
500m

最大接続台数

128台

回路数

2回路

入力信号

定格5V、10mA

インターフェース

24

I/F

RS485

最大伝送距離

パルス入力

上位通信

50/60Hz

記録媒体

通信方式
下位通信

パルス

無接点 2線式パルス、オープンコレクタ、無電圧 2線式パルス

メーター接点無電圧

ON時間

40ms以上40ms以上OFF時間

40ms以上40ms以上100BASE-TX/10BASE-T対応

伝送速度

100Mbps/10Mbps

ポート

RJ-45×1ポート

対応プロトコル

TCP/IP、UDP/IP、TLS1.2、SNTPクライアント、Webサーバー（TLS）
、DHCP

時計機能

日差2秒以内（25℃）

停電補償

連続停電補償時間 ： 48時間、補償内容 ： RTC（現在時刻を保持）

動作温湿度範囲−10℃〜 +50℃、25％〜 85％RH以下（ただし氷結、結露なきこと）

外形寸法(mm)80（W）×100（H）×56（D）

質量(g)

約220

取付

IECレール付け、またはネジ止めによる壁面取付け※パルスメーター（発信装置付電力量計）、水道メーター等を本製品または端末伝送器 RQ -TTEB に接続する場合は、パルスカウンタ値×パルス単位の値をパルスメーターの計量値×乗率の値と一致するよう、ご使用される前に本製品のパルスカウンタ値を必ず設定してください。
※停電によってパルスの取りこぼしがないように、停電発生時は、復電後に必ず本製品のパルスカウンタ値とパルスメーターの計量値の確認を実施してください。また、停電により本製品のパルスカウンタ値とパルスメーターの計量値に差異が生じる可能性がありますので、定期的にパルスメーターの計量値と本製品のパルスカウンタ値の確認を実施してください。
※本製品のパルスカウンタ値とパルスメーターの計量値に差異がある場合、パルスカウンタ値の設定を確実に実施してください。
※SDメモリカードはオプションです。弊社指定品の型番等詳細は営業窓口にお問い合わせください。弊社指定品以外のSDメモリカードをご使用の場合はデータ等が正常に保存できない場合があります。SDメモリカードは消耗品のため、5 年ごとに交換して使用することをお勧めします。

PLC※1を活用したSmaMeの検針システム構築に！

コンセントレータ ー※2●PLC※1通信に対応

通信線の敷設が不要なPLC※1でデータ収集できるため、
既築マンションの検針システム構築に！
●WEBサーバー機能搭載

ネットワーク上のPCで検針※1：PLC:PowerLine Communicationの略で電力線搬送通信のことです。
※2：コンセントレーターは株式会社東光高岳の製品です。

多点数計測

既築マンション・テナントビル

for BEMS

for MEMS

計測点数：最大600点 ※PLCの場合：200点

システム構成例TOSCAM-B20/S

TOSCAM-B20/H

ルーター

T
トランス
単相3線式
100-200V
T
コンセントレーター
PLC親機
T

T PLC子機仕様
形式

MPAC1d140（W）×40（H）×110（D）mm

外形寸法
環境仕様
電源仕様
通信仕様

使用温度範囲-20℃〜60℃

相対湿度30〜85%RH

供給電源

AC100V

消費電力

20W以下

LAN通信

TCP/IP専用

RS485通信

RS485×2ch

外部I/F仕様LAN通信ポート

RJ-45モジュラージャック

RS485通信端子

端子色（赤）：TX（＋）、端子色（青）：RX（−）、端子色（黒）
：GND

25

関連製品

TOSCAM-B12

TOSCAM-M1

コンセントレーター

26

自動検針用 標準ソフトウェア
検針業務、料金計算業務、保守業務など自動検針システムの運用に必要なメニューを備えたアプリケーションソフトウェアです。
インターフェイスTOSCAM-B20/S

メインメニュー

検針業務

メニュー画面により、オペレーターの操作によって各種処理を実行します。

検針実行時には、『検針中』の表示をおこない、進捗状況が把握できます。また、『今回指針値』『前回指針値』『今回使用量』など自標準

ソフトウェア

検針業務に必要な各種機能を標準搭載した、
自動検針専用のアプリケーションソフト。
検針業務に必須である、定期検針・予備検針・中途検針・メーター
交換検針の各種検針機能やメータ情報をはじめとする各種情報の保守機能などノウハウを詰め込んだアプリケーションソフ
トウェアです。計測ポイントの多い“子メーター検針と管理”に威力を発揮します。
※お客さまのご要望に応じて、計測点数が 2,000 ポイントクラスの検針シ
ステムや専用アプリケーションソフトウェア（専用帳票 , 共用部の配分計算処理や架空メータの設定）にも対応できます。

毎月の
使用実績の
確認

毎月の
検針表の
出力

30分毎の
データの
収集

当月の
使用量の
予測

動検針システムに必須である情報を検針結果として出力します。

ソフトウェアメニュー
メニュー

アイテム

検針
検針

詳細アイテム
定期検針

全メーター、メーター種別、現在値 / 定時検針値（TOSCAM-B12 の機能による）予備検針

全メーター、メーター種別、メーター番号、入居者番号、複数メーター、アドレス範囲

中途検針

転出時検針、転入時検針

メーター交換検針
帳票

定期検針台帳、予備検針台帳、中途検針台帳、メーター交換検針台帳、
使用量異常チェックリスト、不進行チェックリスト、検針エラーリスト、手入力メーターリスト

台帳

入居者別定期検針台帳、使用量一覧表（使用量の年報）、グラフ表示請求請求書 , 請求一覧表、種別集計表

保守
補助

保守

メーター情報保守、入居者情報保守、システム情報保守、端末情報保守

帳票

メーター情報リスト、入居者情報リスト

データバックアップ、バックアップデータ復元、上位データ渡し機能

インターフェイスTOSCAM-B20/H
多様な切り口から収集データの分析。
SmaMe のコントロールも実現。
TOSCAM-B20/H は、電力をはじめとするエネルギーインフラ
データの 30 分データを収集し、いろいろな切り口で利用状況を分析するための専用アプリケーションソフトウェアです。また、弊社製スマートメーター“SmaMeシリーズ”をコントロールできる機能を搭載しましたのでエネルギーマネジメントにもご

請求書

拡張

毎月の
使用実績の
確認

毎月の
検針表の
出力

30分毎の
データの
収集

当月の
使用量の
予測

実績グラフ

ソフトウェア

活用いただけます。
※ TOSCAM-B20/H のアプリケーションソフトウェアは、TOSCAM-B20/
S がインストールされていることが必要です。

ソフトウェアメニュー
メニュー

アイテム
実績

見える化

詳細アイテム日実績グラフ、月実績グラフ、年実績グラフ

帳票

日報、月報、年報
種別分析、入居者分析、時間帯分析、曜日分析、当月メーター予測、
当月種別予測、当月入居者予測
時間帯別請求、時間帯別請求書、時間帯別請求明細書
分析

請求
保守

イベントログ表示、システム情報表示、データインポート,データ出力、30 分値収集、時間帯設定・確認
データベースメンテナンス、バックアップ、SmaMe 設定、メーター交換検針値設定

システム構成自動検針システムのスタンダードタイプ

TOSCAM-B20/W のセンタ装置の更新に

PLC を利用したシステム

少点数の点在した計測ポイントの一元管理に！

お客さまのメーターリング状況に沿った形のシステムをご提案いたします。

端末側システムはそのまま活かし、センタ PC を更新するだけで、最新の自動検針ソフトウェアをご利用いただけます。

メーターで計測したデータを、PLC子機から電力線を通じ通信を行ないます。新たに通信線やパルス線を敷設する必要がないため、既存の建物等にシステムを導入する際に有効です。

少点数の計測ポイントが構内に分散している場合、データ収集装置を利用してシステムを構築することができます。

TOSCAM-B20/S

TOSCAM-B20/H

RS232CまたはEthernet

TOSCAM-B20/W

TOSCAM-B11

パルス
10点/台

TOSCAM-B20/S

TOSCAM-B20/S

TOSCAM-B20/H

TOSCAM-B20/H

ルーター
電文

端末伝送器
（RQ-TTEB）

パルス
10点/台

ルーター

TOSCAM-B20/S

TOSCAM-B12

端末伝送器（RQ-TTEB）

T
RS485（最大4回線）
最大128点/回線

トランス
単相3線式
100-200V

構内に点在したTOSCAM-B12 の一元管理
エリア毎、建屋毎などにデータ収集装置として設置した
TOSCAM-B12 のデータを一括管理します。

構内LAN
T

コンセントレーター

PLC親機
RS485
リピーター※T
B地区
TOSCAM-B12

A 地区
TOSCAM-B12

C地区
TOSCAM-B12

データ収集装置

データ収集装置

T PLC子機※ PLC：Power Line Communication の略で電力線搬送通信のことです。
※コンセントレーター ,PLC 親機 ,PLC 子機は、株式会社東光高岳の製品です。
※ SmaMeⅡ-TypeH を除くSmaMe シリーズでは、外置きの PLC 専用子機が別途必要になります。
※ RS485 リピーターは、一般市販製品です。

PC( パソコン ) は、弊社で手配しアプリケーションソフトウェアをインストールし動作確認を実施後、お客さまにご納入いたします。

27

東光東芝メーターシステムズ株式会社
営業部〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目 5 番地13 号（8 東洋海事ビル 5 階）TEL 03-6371-4359 FAX 03-6371-4332
製品に関するお問い合わせは、弊社ホームページ『お問合わせフォーム』をご利用ください。

※SmaMe は、東光東芝メーターシステムズ（株）の登録商標です。
（第 5542012 号）※ TOSCAM は、東光東芝メーターシステムズ（株）の登録商標です。
（第1154888 号）

安全上のご注意●これらの製品は、一般産業機器のシステムに使用されることを意図して設計、製造されたものです。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器や、その機器の含まれているシステムに使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。これらの製品をそれらの用途にご使用の場合には、事前に営業窓口にご相談ください。
●これらの製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、電子デバイスの故障などにより、人命にかかわるような設備や重大な影響が予測される設備への適用に際しては、システムの運用・維持・管理に関して、安全なシステムを構築するための特別な配慮を施してください。
●これらの製品は、電気工事・据付工事などが必要です。お買上げの販売店や専門業者、当社販売担当にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になります。
●これらの製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

●記載内容は、お断りなく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

JC 3113388-0
2024-03（SB）