NS形チェンジャッキ◆NS形ダクタイル管接合・解体器具◆
φ7 5 〜φ250

株式会社 中野製作所〒331-0057 埼玉県さいたま市西区中野林214
D 048-622-3601
J 048-623-7753
販売店

取 扱 説 明 書

この取扱説明書は、チェンジャッキを正しく、安全に使用していただくための作業手順と注意事項を記載したものです。
使用前に必ず、お読み、理解したうえで使用してください。作業担当の方が、いつでも読めるように携帯・保管してください。
この取扱説明書は、ＮＳ形ダクタイル管の接合要領そのものに関しては、お客様が理解しているものとしたうえで、接合器具の説明・注意・接合確認に限定し、接合器具そのものにかかわる事柄以外には、当社は免責となる場合があります。
※本書の記載事項は、予告なく変更する事があります。

1

目

次―ＮＳ形ダクタイル管接合・解体器具―

ï 器具内訳ñ 部品名称部ó 注意事項ò 本体部の取り付け方、および位置

6

õ 解体矢の打ち込みú チェンジャッキの取り付け

78直管の場合

ù チェンレバーの取り付け

1719
〃
20q

直管の場合

〃q

直管の場合

〃r

異形管の場合〃r

異形管の場合21s

取り付け、および締め付け

9û保守

22

ô 接合方法11q

接合する前に〃r

チェンレバーの取り付け方〃ö 接合の確認

2514q

直管受口＋直管挿口〃r

異形管受口＋異形管挿口〃s

直管（ライナー）＋異形管挿口〃t

異形管受口＋直管挿口〃3

ＮＳ形ダクタイル管接合・解体器具

チェンジャッキについてチェンジャッキは、ＮＳ形ダクタイル管の接合・解体を行うために、開発された器具です。
ＮＳ形ダクタイル管φ 75 〜φ 250 まで使用でき、接合・解体がスムーズに行えます。
ＮＳ形接合・解体器具は、チェンを使用しています1

器具内訳
チェンジャッキは、NS管φ75〜φ250までの呼び径すべてに使用できます。
作業にかかる前に必要な部品がそろっているか、お確かめください。

ので管にキズが付く場合があります。
キズの補修は、日本ダクタイル鉄管協会指定の補修用塗料を使用してください。

◆標準部品◆
bチェンジャッキ本体部‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4組
b解体用シャフト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2本
b解体用スぺーサー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2ケb片口スパナ ♯30 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1本
bチェンレバー［S］（2ｍ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥2丁b取扱説明書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1部◆オプション部品 解体矢◆3Ÿ170L

異形管用

4

写真-13Ÿ300L

直管用

写真-25

23

部品名称部

注意：チェンジャッキ本体部及び本体部チェンをパイプに取り付ける時、パイプの間に指を挟まないようにしてください。

＜チェンジャッキ 一式＞
チェンジャッキ本体‥4台
《裏》

《表》

解体用
ローラー付

注意事項

片口スパナ
♯30

上

注意：チェンレバーのフック部を本体にセットする時に、指を挟まないようにしてください。
注記：専用のチェンレバーは、本品の目的のためだけに使用してください。

下禁止：製品を改造しないでください。
改造品の修理には一切応じられません。

接合ローラー部
締め付けボルト部
チェンレバー
フック取り付け部

解体用
スぺーサー‥‥2ケ
解体用シャフト‥‥2本
チェンレバー‥2丁［S］（2ｍ）

禁止：部品は純正部品を使用してください。
純正部品以外を使用しますと、製品の耐久性に影響し、作業に不具合を生じる事があり、修理に応じられません。
点検で異常が見つかった時には、そのまま使用せず、修理などの対策をとってください。

オプション部品…ラチェットハンドル ♯3067接合手順4s∏

本体部の取り付け方、および位置

q 直管の場合〔受口側〕チェンジャッキ本体は締め付けネジを上にして可能な限り、受口端面に近い位置に写真 -3 のように、取り付けてください。
〔挿口側〕チェンジャッキ本体は、白線（B）の近くに取り付けてください。
チェンレバー
白線（A）

チェンレバー
フック取り付け部

チェンレバー
フック取り付け部

写真-3

白線（B）接合用ローラー部

チェン取り付け部
写真-7

写真-9

写真-6
写真-5

写真-8
片口スパナ ♯30でかるく締め付けてください。

異形管の場合写真-4

8

チェン締め付けボルト

フック取り付け部※チェンジャッキ本体が管の軸方向から見て、左右対称に取り付けてください。
r

取り付け、および締め付け管の上にチェンジャッキ本体を置き、チェンを管に巻きつけ（写真 -7）本体のチェン取り付け部にセットし（写真 -8）締め付けボルトを手でまわしチェンのタルミがなくなったらチェンジャッキ本体部の中心部が管と水平になるように取り付けます。
（写真 -9）

写真-10

注記：10kg以上の力を加えないでください。必要ないだけではなく、他の部品の破損の原因になります。（ボルトの中心から、100mmの所で10kgの力）
9π

反対側のチェンジャッキ本体の取り付け
チェンジャッキ本体のチェンを片側のチェンジャッキ本体に通してチェンジャッキ本体の接合ローラー部が管に左右対称になるよう取り付けます。
チェンが交差しないように取り付けてください。
チェン取り付け部

5q

接合方法
接合する前に挿口突部と受口などに異物・ゴミ等の確認をし、必ず指定の滑剤を使用してください。次に受口部に挿口突部をあずけてください。

r チェンレバーの取り付け方∏ チェンレバーの上フック（本体フック）を受口側フック取り付け部に掛けてください。
（写真-15）π

写真-11

挿し口の接合用ローラー部にチェンを巻き付けます。
（写真-16）接合用ローラー部

写真-12
白線（A）

写真-15

写真-16

∫
写真-13

白線（B）

写真-14

挿口のチェンジャッキ本体取り付けは受口と同じ方法で白線（B）の近くに取り付けます。

写真-17※チェンのねじれに注意してください。

10

チェンレバーの下フックを受口本体部の下側フック取り付け部に掛けます。
（写真-17）11

ª

反対側のチェンレバーの取り付け
直管受口＋直管挿口

写真-18

異形受口＋直管挿口º

チェンレバー切換えツマミ
チェンレバー切換えツマミを遊転にし、チェンのたるみを取り、切換えツマミをUP にしてください。
（写真 -21）Ω

チェンレバーの操作パイプがまっすぐ入るように、チェンレバーの柄を左右交互に操作し、ゴム輪・ロックリングを通過させ、規定寸法まで挿入してください。
（写真-22）（左右対称に取り付け）（左右対称に取り付け）

写真-21

写真-19

異形管＋異形管 （上フックを対角線に取り付け）

写真-22

æ
写真-20
12

チェンジャッキ本体使用後、締め付けネジ部のナットを一番上まで上げておくと、次の作業がしやすくなります。
13

6

接合の確認

q

直管受口＋直管挿口
挿口先端から1本目の白線（A）を受口端面まで挿入してください。

r

異形管受口＋異形管挿口
受口側端面と挿口側突部が当たるまで挿入してください。

s

直管受口（ライナ）＋異形管挿口
挿口先端がライナに当たるまで挿入してください。
注意：挿口先端がライナに当たったら挿入を停めてください。

t

異形管受口＋直管挿口
直管挿口先端が異形管受口の奥に当たるまで、挿入してください。

注記：チェンレバーを操作して、チェンジャッキ本体がはずれた時は、チェンジャッキ本体の締め付けが弱いのではなく、施行上の問題です。
●管がまっすぐになっていない。
●チェンジャッキ本体の取り付けが誤っている。
●ロックリング・ゴム輪の異常を確認して再度、操作してください。
注記：挿口端面がロックリングを通過しない場合、解体して異常を確認し、ロックリング・ゴム輪を必ず交換して、始めからやり直してください。
チェンレバーの上フック、下フックがのびるよ
うな無理な力は絶対にかけないでください。
＜直管×直管接合の場合のみ＞

注意：挿口先端が受口の奥に当たったら挿入を停めてください。
※挿入規定寸法は、接合要領書で参照してください。
写真-23

チェンレバーのチェンを接合用ローラー部に取り付け上フックと下フックを掛け左右同じようにセットし接合します。
1415

解体要領
各口径と最大接合力・チェンレバー手巻力量
口径φ75
φ100
φ150φ200φ250

最大接合力kgf
手巻力量kg（ ）内は解体時 （ ）内は解体時
700（1200）
11（19）
800（1300）
12（20）
14（24）
1000（1600）
1500（2400）
16（26）
1900（3000）
20（32）

注記：使用方法でチェンレバーを取り外す場合にはパイプの接合完了後すぐにチェンジャッキ本体を外さず、フックを掛けたままツマミを（DN）に合わせチェンをゆるめ、最後にチェンジャッキ本体を取り外すようにしてください。この順序で作業を行うことにより、ロックがかかった状態にはなりませんので、次回の使用には問題がありません。

16

7

解体矢の打ち込み方∏

解体矢、使用本数は8本です。（必要に応じて、本数を増してください。
）

π

解体矢の先端に滑剤を塗布してください。

∫

解体矢の先端がテーパー加工してある方を表にしてください。

ª

解体矢を受口・挿口管の隙間からパイプに傷をつけないように打ち込んでください。

写真-24

滑剤注入器を使用

写真-25

打ち込みハンマー使用
17º

曲管の場合3Ÿ×170Lの解体矢を使用しますと打ち込みが容易にできます。

チェンジャッキの取り付け方
直管の場合解体矢の手前にチェンジャッキ本体を取り付けます。

曲管の場合
解体矢
（曲管内側）

8（異形管受口）

屈曲防止突部解体矢

屈曲防止突部
図-1

Ω

写真-27

（直管受口）（曲管内側）

写真-26

解体用シャフトをチェンジャッキ本体中心部の穴に通します。解体用ローラー部が上になるようにします。

解体矢がロックリングを押し広げ挿口突部に当たるまで挿入してください。
（図-2）
ハンマ
解体矢

挿口æ

ゴム輪 ロックリング 挿口突部

写真-28
受口

解体用シャフト先端部に解体用スぺーサーを取り付けます。
図-2

解体矢の打ち込み過ぎ、打ち込み不足を防止するため、挿口突部までの寸法を解体矢に記し、それを目安にしてください。
写真-291819

ª

解体用スぺーサーを取り付け受口端面にあてます。
このとき、スぺーサーにカットされた部分がありますので管側にセットしてください。

r

異形管の場合解体矢は3Ÿ×170Lを使用しますと、打ち込みが容易にできます。

カット部
写真-27
写真-30
直管＋異形管

9チェンレバーの取り付け方

q

直管の場合

∏

チェンレバーの上フック取り付けは、チェンジャッキ本体上部のフック取り付け部にセットしてください。
（左、右）

異形管＋直管

写真-3120

写真-32

異形管＋異形管21

禁止：再度接合する時には、必ずゴム輪は新しいものと交換してください。解体したゴム輪は絶対に使用しないでください。

10 保eeeee

22

守
チェンジャッキ本体、チェンレバー、解体用シャフト等に泥、ゴミ等が付着したまま放置しないでください。
チェンジャッキ本体、締め付けボルト、接合用ローラー部、解体用シャフト等にサビがでないよう注油してください。
器具は純正部品を販売店に注文してください。
接合器具を落したり、放り投げたりしないでください。
接合・解体器具にゴミなど付着したままにしないでください。
また、滑剤が付着した時には、よく水洗いしてきれいに取り除いてください。

NS形チェンジャッキ◆NS形ダクタイル管接合・解体器具◆
φ7 5 〜φ250

株式会社 中野製作所〒331-0057 埼玉県さいたま市西区中野林214
D 048-622-3601
J 048-623-7753
販売店

取 扱 説 明 書