电气控制箱

FB 系列 电气控制箱保护等级为 IP65 的轻量树脂控制箱。

APEM
开关 · 指示灯
电气控制箱• 开孔型可以安装 ø22 系列的控制元器件。
• 另备有可以对孔的大小以及配置进行自由加工的无孔型。
• 无孔型可以在内部安装端子台，作为中转控制箱。
• 另备有紧急停止用的黄色外壳型，以及可使安装在面板的控制
元器件接线部，保护等级为 IP65 的触点块保护型控制箱。
（仅 76mm 型）• 控制箱的安装类型有四种。
直接安装／背面安装／卡钩安装／铝框安装。

紧急停止开关使能开关
安全设备
防爆设备端子台继电器 · 插座
电路保护器
开关电源

❏型号
控制箱

触点块保护箱

箱体
尺寸

安装
孔数
076mm

1102

LED 照明可编程控制器可编程显示器140mm

传感器自动识别200mm

电气控制箱

箱体
尺寸

安装
孔数

１个76mm1１个

• 电气控制箱盖无控制元器件安装孔。
• 使用方法请参照 C-010 页。

外壳颜色（注 1）

订购型号

最小起订数量无孔

浅茶色

FB1T-000Z

ø22黄色

FB1W-111Y

ø22浅茶色FB1W-111Z

１个无孔

浅茶色

FB2T-000Z

１个

ø22 中心间距 50mm

浅茶色

FB2W-211Z

１个

安装孔规格

订购型号

最小起订
数量

浅茶色

FB1WR-111Z

１个请按订购型号订购
名称

订购型号

最小起订数量FB9Z-PK11个盒装表示型号

3

ø22 中心间距 30mm

浅茶色

FB2W-312Z

１个0无孔

浅茶色

FB3T-000Z

１个

安装配件

3

ø22 中心间距 50mm

浅茶色

FB3W-311Z

１个

DIN 导轨安装配件

FB9Z-PK31 盒（2 个）

4ø22 中心间距 36mm

浅茶色

FB3W-413Z

１个

安装孔塞

LW9Z-BP1

1个5

ø22 中心间距 30mm浅茶色

FB3W-512Z

１个

• 安装配件的尺寸以及使用方法请参照 C-010、C-011 页。
• 接线用的连接器、螺帽等另售。

注 1 ：浅茶色 ：迈歇尔 5Y7/1 近似值 黄色 ：迈歇尔 2.5Y8/10 近似值
箱底颜色 ：黑色（迈歇尔 N1.5 近似值）安全标准

标准使用条件使用环境温度－ 25 ～＋ 60˚C（无结冰）相对湿度45 ～ 85% RH（无结露）保存环境温度－ 40 ～＋ 80˚C（无结冰）使用环境污染等级 3

NEMA Type 4X Indoor Use Only（仅限与对应 NEMA Type 4X 机型配套时）

触电保护等级

Class Ⅱ（仅限与对应机型配套时）

对应机型

重量（约）

箱盖／箱底 ：聚碳酸树脂（注 5）

LW9Z-BP1• 箱盖
安装螺丝
（不锈钢制）• 组装元器件
安装孔76mm·140mm·200mm

箱盖安装螺丝 ：不锈钢HW/TW/XW 系列控制元器件以及附件（IDEC 产品）（注 3）（注 4）76mm 型

125g（FB1W-111Z 型单体）140mm 型

184g（FB2W-211Z 型单体）200mm 型

243g（FB3W-311Z 型单体）

注 2 ：上述为电气控制箱单体的标准值。配套控制元器件的标准值请参照各控制元器件的规格说明。
注 3 ：请选购控制箱对应安装孔中心间距、有效深度以及安装部厚（3mm）的
控制元器件以及附件。（特别在选择选择开关时须注意安装中心间距可
能限制旋钮的方向。）
注 4 ：XW 系列接线螺丝型在其端子的 1 极连接一个压接端子，故可以与 1 孔型以及 50mm 中心间距型组装。
注 5 ：采用阻燃性 UL 认证树脂 [UL94V-0]。

联系电话

FB9Z-PK3PN02• ø21.3 脱模加工

保护等级材料FB9Z-PK176mm

IEC/EN60529
UL508
UL50
CSA C22.2 No.14CSA C22.2 No.94

IP65（仅限与对应机型配套时）C-007

ø22外壳颜色附件❏规格（注 2）
FB

安装孔规格59.5mm• ø21.3 脱模加工

上海（总公司）：021-6135-1515 北京：010-6581-6131 广州：020-8362-2394 香港：852-2803-8989

电气控制箱FB 系列 电气控制箱

外形尺寸图（mm）❏76mm 型（FB1 型）❏140/200mm 型（FB2/FB3 型）

4-M4自攻螺丝孔（深：10mm）
ø66（标记牌可安装范围）
2-箱体正面安装孔箱盖
ø14脱模加工箱盖安装螺丝

2-箱体正面安装孔2-ø14脱模加工

箱盖

APEM

21箱盖安装螺丝

4-M4自攻螺丝孔（深：10mm）

2141.
R24-

开关 · 指示灯2电气控制箱□762-ø21.3
脱模加工15.5Lø4ABC

2箱底
59.5.6

紧急停止开关

62

使能开关〈触点块保护箱〉（FB1WR-111Z）

安全设备.3

ø2276箱底

31622-ø21.3脱模加工

140mm型（FB2∗）

200mm型（FB3∗）

L140200A

84144B

104164C106

16618∗ 外形尺寸与标准型相同。
∗ 箱盖侧面无元器件安装孔。

140mm型
2孔
3孔76mm型

55350

外观

45

LED 照明200mm型
4孔

3孔

继电器 · 插座开关电源

5孔

可编程控制器30 30 30 30200mm型（FB3∗）
150

36 36 36140mm型（FB2∗）
923030D

D76mm型（FB2∗）
45

端子台电路保护器❏元器件安装孔间距（mm）
类型❏内部有效尺寸（mm）

防爆设备

59.550 50

18箱底

可编程显示器传感器自动识别

2元器件安装部厚度❏元器件安装孔（mm）
140mm型
200mm型
50mm孔间距 36/50mm孔间距
3.23.2

安装孔

32.

ø2

❏对应附件
名称
标记牌XW 系列
紧急停止开关

TW 系列
控制元器件

32.

ø213

电气控制箱

13FB

• 触点块保护箱请参照外形尺寸图。

系列名称

HW 系列
控制元器件

140/200mm型
30mm孔间距
3.276mm型
13类型

• 选购时请注意控制元器件的面板纵深以及与相邻控制元器件的间距。

型号
HWAM、HWAQ、HWAS、HWAV-*标记牌用文字标记板HWNP-*防转环

HW9Z-RL❏对应 DIN 导轨

紧急遮断用（EMO）
HW9Z-KG3、HW9Z-KG4
开关防护罩名称材料铝钢板钢

DIN 导轨

型号
BAA1000
BAP1000
BNL6

开关防护罩

HW9Z-K1、HW9Z-K11

透明按钮罩

OC-31、OC-32

DIN 导轨紧固件

锁扣罩HW9Z-KL1• 将 DIN 导轨固定于树脂控制箱时，请使用 FB9Z-PK3 型 DIN 导轨安装配件。

标记牌HWAV-*紧急遮断用（EMO）
HW9Z-KG3、HW9Z-KG4
开关防护罩防转环

HW9Z-RL标记牌

NWA-*、NWAQ-*、NWAS-0、
NWAL-0、NWAQL-0、NWAV-*防转环

OGL-31

金属盖板

OLW-C

透明按钮罩

OC-31、OC-32

按钮罩

OCW-10*、OCW-11*

锁扣罩HW9Z-KL1、HS9Z-PC22❏对应端子台 · 单独安装型变压器
系列 · 型号

端子台

BN-W ／BNH-W ／BN1U 系列

BN10W、BN15MW、BN15LW、BN30W、BNH10W、BNH15MW、BNH15LW、BNH30W、
BN1U-16W、BN1U-20W、BN1U-40W

BA 系列

BA111T、BA211T、BA311T

单独安装型变压器

• 请务必先确认树脂控制箱、控制元器件以及附件的规格，再选购附件。

TWR5**• 端子台以及单独安装型变压器安装至 DIN 导轨时请用 FB9Z-PK3 型 DIN 导轨安装配件固定两端。请务必先确认端子台、单独安装型变压器、DIN 导轨固定夹以及树脂控制箱的规格，再选定类型以及个数。
此外，单独安装型变压器也可以直接安装至 FB9Z-PK3 型 DIN 导轨安装配件。

选型样本 · CAD 下载〉

idecchina.cn

C-008

电气控制箱FB 系列 电气控制箱

安全注意事项
• 安装、拆卸、接线等作业以及保养检修请务必事先切断电源。
以免造成触电或火灾。

使用注意事项
APEM
开关 · 指示灯
电气控制箱
紧急停止开关
使能开关
安全设备

❏安装
电气控制箱的安装❏对应压接端子HW/TW 系列

1. 直接安装电气控制箱时• 直接安装电气控制箱时，在将箱盖安装至箱底之前，请先使用 2 根 M4 螺丝，从箱底的控制箱正面安装孔进行安装。
（推荐拧紧扭矩 ：1.4 ～ 2.0N · m）
• 在决定安装螺丝的长度时请考虑箱底的厚度以及安装面板的安装螺丝（M4）
5.0mm
厚度。
（箱底厚度）• 请用户自行准备 M4 螺丝。

• 裸压端子A 方向时
ø4.3mm以上

4.0mm以下

继电器 · 插座电路保护器开关电源
LED 照明可编程控制器可编程显示器6.0mm以上

4.0mm以下

6.0mm以上

IP20对应压接端子
ø3.6〜4.3mm

防爆设备端子台ø3.6mm以上
7mm以下

8mm以下

7mm以下

2. 背面安装电气控制箱时• 从背面安装电气控制箱至面
安装面板
箱底板时，请将 4 根 M4 自攻螺
丝，安装至箱底背面 M4 自攻螺丝孔（拧紧深度：8 ～ 10mm，
孔直径 ：ø3.7）［推荐拧紧扭矩 ：1.3±0.1N · m（M4P 紧固螺丝（日东精工）确认值）］• M4 自攻螺丝请用户自行准备。（推荐自攻螺丝 ：M4P 紧固螺丝（日东精工））• 推荐拧紧扭矩为使用 M4P 紧固螺丝的确认值。使用其它螺丝时，请务必确认孔的破损程度以及螺丝的松紧状况。
3. 使用安装配件（型号 ：FB9Z-PK1）安装• 请参照 C-010 页的安装配件项目内容进行安装。

4.0mm以下

6.0mm以上

B 方向时
ø3.6mm以上
6.6mm以下
4.0mm以下

6.0mm以上• 绝缘包层压接端子对应压接端子 绝缘管电线
20.2mm以下• 对应压接端子，请参照 HW 系列。

传感器自动识别

电气控制箱FB• 接线方向

控制元器件的安装、拆卸请参照各控制元器件的安装方法。
• 连接器的安装• 先用螺丝刀等工具将安装在箱底的连接器处的导管口打通，再安装连接器。
• 在打通导管口时请注意勿损坏内部的触点单元。
• 请注意导管口的裂缝及毛边，以免损害保护等级。
• 将箱盖安装至箱底
将箱盖安装至箱底时，请使用箱盖安装螺丝，并确保箱盖与控制箱内部的［TOP］标记在同一方向。
（推荐拧紧扭矩：1.3±0.1N·m）若箱盖与箱底的安装方向不一致，则易导致产品破损或保护等级降低，敬请注意。
TOPTOPABBB

BA（箱底）

向内部 M3 自攻螺钉用孔安装时
使用内部 M3 自攻螺钉用孔时，请考虑绝缘距离、温度上升等安装设备。安装到本公司对应机种以外时，不属于质保对象。另，不对应 UL/c-UL 标准。
M3 自攻螺钉用孔 ：拧紧深度为 6 ～ 7 ｍｍ、下孔直径为 ø2.7
推荐拧紧扭矩 ：0.9±0.1N · m（日东精工的 M3P Tap Tight 确认值）·W尺寸
A 方向时：8.0mm以下
B 方向时：6.6mm以下

A

XW 系列（螺丝端子型）• 裸露压接端子• 绝缘包层压接端子

ø3.2mm以上
6.0mm以下
3.0mm以下

对应压接端子绝缘管电线(注)4.7mm以上
14.9mm以下「TOP」
标记（箱盖）

A

4.7～5.9mm

ø3.2mm以上
6.0mm以下
3.0mm以下

18.3mm以下

4.7～5.9mm
14.9mm以下

注 ：前端开口型压接端子为 4.7~5.9mm。
• 使用压接端子时，请务必安装绝缘管。
• XW 系列使用压接端子时，1 个端子的安装数为 1。
• 接线时请勿使电线等干扰操作电气控制箱。

❏对应连接器• 为保持必需的性能（IP65、NEMA TYPE 4X），请使用可以安
装到 3.0mm 以上面板的连接器。
※ 连接器 · 连接器安装用螺帽不标配，请另外准备。
连接器安装用螺帽
箱底
M20, G1/2, PG13.530mm以下
10mm以下
3mm

C-009

联系电话

上海（总公司）：021-6135-1515 北京：010-6581-6131 广州：020-8362-2394 香港：852-2803-8989

电气控制箱FB 系列 电气控制箱

使用注意事项
• 在将触点单元安装到操作部单元并进行接线后，用箱盖安装螺丝将箱盖安装至箱底。（推荐拧紧扭矩 ：1.3±0.1N · m）
• 必要时可以使用紧急停止用标记牌等（附件）。
• 安装面板厚度为电气控制箱的对应面板厚度减去箱底的厚度（2.0mm）以及标记牌（使用时）的厚度。

1. 使用挠性导管时（典型例）• 挠性导管 ：VF-03（日本 FLEX 制）
导管口尺寸

金属连接器

M20

RLC-103EC20（日本 FLEX 制）

G1/2RLC-103（日本 FLEX 制）

PG13.5

RBC-103PG13.5（日本 FLEX 制）

APEM

面板

开关 · 指示灯

橡胶垫圈2. 使用多芯电缆时（典型例）
管道孔尺寸

电气控制箱

树脂连接器

金属连接器

紧急停止开关

M205311 1220［电缆接头 ST-M］（UL 认证品） ALS-**EC20
对应密封垫 ：GPM20（LAPP 制）（日本 FLEX 制）

G1/25380 6030［电缆接头 ST-PF］（UL 认证品）
ALS16-**
对应密封垫 ：GP050（LAPP 制）（日本 FLEX 制）

操作部单元

PG13.55301 5030［电缆接头 ST］（UL 认证品） ABS-**PG13.5
对应密封垫 ：GP13.5（LAPP 制）（日本 FLEX 制）

使用注意事项

螺帽型号

M20

HW9Z-NM20（IDEC 制）

G1/2

HW9Z-G（IDEC 制）

PG13.5

HW9Z-PG135（IDEC 制）

紧急停止用标记牌

箱底触点单元橡胶垫圈（标配）操作部螺帽※ 连接器典型例的保护等级不符合 NEMA TYPE 4X。
• 若在北美使用请务必选择 UL 认证的树脂连接器。
• 连接器请按推荐拧紧扭矩 ：3.0±0.3N · m 进行安装。
• 拧扭不恰当会有损保护性能，敬请注意。
• 仅在使用树脂制连接器时绝缘结构为 Class Ⅱ。
• 多芯电缆用连接器电缆的型号因外层直径而异。请在仔细确认后购买。
• 在箱体背面进行接线时，请使用箱体背面 ø14 脱模。但是不可以在 ø14 脱模安装连接器。

❏安装配件
作为卡钩安装配件（FB9Z-PK1）使用时
• 在确认安装配件的方向后，使用标配的螺丝（M4 自攻螺丝 ×2）将其安装到 FB 系列电气控制箱。（推荐拧紧扭矩 ：1.3±0.1N · m）
• 紧固时若过度用力，会导致 FB 系列电气控制箱的孔破损而不能固定，敬请注意。

❏其他注意事项对应电线尺寸

使能开关
安全设备
防爆设备

• 对电缆过度施加外力，会引起电气控制箱旋转。若要确保安装强度，请从面板前部，在箱底背面的 M4 自攻螺丝孔处用螺丝固定。（螺丝紧固深度 ：8 ～ 10mm/ 孔直径 ：ø3.7）• 请在确认电气控制箱的外形尺寸后再决定安装至面板的安装中心间距。

3. 连接器安装用螺帽（树脂制 · 另售）
管道孔尺寸箱盖

FB 系列电气控制箱

端子台
继电器 · 插座电路保护器开关电源LED 照明可编程控制器
可编程显示器传感器自动识别FB9Z-PK1 型• 请在确认安装控制元器件的对应电线以及使用连接器的对应电缆直径后再决定电线尺寸。

电气控制箱

接线注意事项
• 接线时，请注意勿使灰尘、水、油等进入电气控制箱内部。
• 请勿对电缆、挠性导管等施加过度负荷或对其扭转拉扯等，以免导致断线或故障。
• 本产品未设置 PE 端子，故不可以进行焊接电路的中转。

以中心间距 30mm 型安装控制元器件时的注意事项
• 以中心间距 30mm 型安装 HW/TW 系列的控制元器件（密集安装），为确保端子的绝缘性，请务必在触点块安装隔离栅（另售：HW-VG1）。将隔离栅压入触点块的侧面即可。

使用环境注意事项30标配螺丝
M4 自攻螺丝 2 枚FB

2-M4 自攻螺丝孔作为框架安装配件使用时• 如右图所示，安装 1 套 2 个安装配件，即可以作为框架安装配件使用。
• 在确认安装配件的方向后，使用标配的螺丝（M4 自攻螺丝×2），分别安装到电气控制箱。（推荐拧紧扭矩：1.3±0.1N·m）
4-M4 自攻螺丝孔FB 系列电气控制箱• 请勿在有油或冷却剂的环境下使用。
以免造成损坏。
• 请在室内使用本产品。

FB9Z-PK1 型

隔离栅（另售：HW-VG1）❏触点块保护箱
规格（对应机型）、接线标配螺丝
M4 自攻螺丝2枚• 与标准型的电气控制箱相同。

安装方法（将 FB1WR-111Z 型安装至 XW 系列的开关上时）• 从 XW 系列的操作部单元上拆卸触点单元以及操作部的螺帽，
确认橡胶垫圈安装正常后，将操作部单元从面板前面穿过面板孔。将电气控制箱标配的橡胶垫圈及箱底套在操作部单元后（标配橡胶垫圈夹在面板与箱底间），用专用的螺帽扳手（型号 ：MW9Z-T1）拧紧螺帽。（推荐拧紧扭矩 ：2.0N · m）

• 紧固时若过度用力，会导致 FB 系列电气控制箱的孔破损而不
能固定，敬请注意。

选型样本 · CAD 下载〉

idecchina.cnC-010

电气控制箱FB 系列 电气控制箱

使用注意事项
• 如下所示，使用 2 根 M6 螺丝，确保固定本产品。
（推荐拧紧扭矩：5.0±0.3N · m）
FB系列电气控制箱

M6螺丝
APEM
开关 · 指示灯螺帽

1. 作为卡钩安装架使用时
• 作为卡钩安装架使用时，请在实机上确认不会出现因振动或冲击等而从壁挂卡钩脱落以及组装控制元器件不会出现误动作和破损。
• 请充分确保安装本产品部位的强度。
2. 作为框架安装架使用时
• 请勿对电气控制箱过度施加外力，以免引起破损或故障。
• 请充分考虑控制元器件的操作力、以及施加于控制箱的力等，确保安装部位的强度。

框架

FB9Z-PK1型

使用注意事项

电气控制箱紧急停止开关

• 请用户自行准备 M6 螺丝。
• M6 螺丝的推荐拧紧扭矩为使用内六角孔形铆钉确认值。使用
其他螺丝而不满足推荐值时，请仔细确认安装后的松紧程度等。
安全设备
外形尺寸（mm）
使能开关

R37236.3

6.610.5

防爆设备端子台54

继电器 · 插座R4开关电源LED 照明
可编程控制器

1. FB9Z-PK3 型的安装• 在确认 DIN 导轨安装配件的方向后，将配件上的定位用孔对准FB 系列电气控制箱的定位用凸起，使用标配螺丝（M3 自攻螺丝 × ４）如下图将其安装至电气控制箱。（推荐拧紧扭矩 ：0.9±0.1N · m）
• 紧固螺丝时请勿过度用力，以免导致电气控制箱孔破损而不能固定，敬请注意。
2. DIN 导轨的安装• 在 2 根 M5 螺丝上使用平垫圈以及弹簧垫圈，如下图将 DIN 导轨固定。（推荐拧紧扭矩 ：2.0±0.1N · m）
• DIN 导轨安装用螺丝（M5）长度 ：（弹簧垫圈厚＋平垫圈厚＋ DIN 导轨厚）＋ 3 ～ 5mm

2 6.5
10 1330R2.5电路保护器❏DIN 导轨安装配件
安装1. 作为卡钩安装配件使用时
安装孔
B

定位用凸起
电气控制箱A可编程显示器传感器

FB9Z-PK3型
定位用孔自动识别L标配螺丝
M3自攻螺丝4根电气控制箱59.57610M5螺丝2根（含弹簧垫圈、平垫圈）

安装 FB 系列电气控制箱
28FBDIN导轨

FB3*FB2*FB1*（200mm 型）（140mm 型）（76mm 型）
L（mm）

76140200A（mm）

1918.5

18.5B（mm）

12.51212• 请用户自行准备尺寸合适的 M5 螺丝、弹簧垫圈以及平垫圈。
• 请在内部有效尺寸范围内决定 DIN 导轨的长度。
• 紧固 M5 螺丝时请勿过度用力，以免导致 DIN 导轨安装配件的螺丝孔破损而不能固定，敬请注意。

2. 作为框架安装配件使用时

59.510FB3*FB2*FB1*（200mm 型）（140mm 型）（76mm 型）

安装 FB 系列电气控制箱

L（mm）

76140200C（mm）

93156

216D（mm）

114

177237弹簧垫圈厚＋平垫圈厚M6螺丝

DIN导轨厚

36（注）
7628

LCD

安装用螺丝（M5）长度

电气控制箱
M5螺丝
DIN导轨

弹簧垫圈平垫圈

注 ：框架安装可调整范围

C-011

联系电话

上海（总公司）：021-6135-1515 北京：010-6581-6131 广州：020-8362-2394 香港：852-2803-8989

电气控制箱FB 系列 电气控制箱

使用注意事项
3. 将设备安装至 DIN 导轨• 请参照各安装设备的安装方法• FB 系列电气控制箱
内部有效尺寸（mm）• FB9Z-PK3 型
可安装位置尺寸（mm）

4. 将单独安装型变压器安装至 DIN 导轨安装配件• 将 DIN 导轨安装配件安装到电气控制箱之后，请在 2 根 M3 螺
丝上使用平垫圈及弹簧垫圈，如下图所示安装单独安装型变压
器。（推荐拧紧扭矩 ：0.5 ～ 0.8N · m）
• 单独安装型变压器安装用螺丝（M3）长度 ：（弹簧垫圈厚度＋平垫圈厚度）＋ 7 ～ 10mm

APEMA※

开关 · 指示灯

B电气控制箱
紧急停止开关
使能开关安全设备

电气控制箱

4546

FB9Z-PK3型

单独安装型变压器

FB系列电气控制箱

防爆设备FB2∗FB3∗（140mm型） （200mm型）

端子台A（mm）

50112.5B（mm）-37.5

继电器 · 插座平垫圈2个M3螺丝2根※ 请参照 C-008 页的内部有效尺寸。
注 ：FB1*（76mm 型），只能安装 1 个 DIN 导轨安装配件。

弹簧垫圈2个

5. 其他注意事项
LED 照明• 端子台的通电电流因使用条件（电线种类、束线数量、环境温度等）而异，故请仔细确认端子台的规格。若超出规格范围则 可编程控制器会导致触电或发生火灾。
• FB 系列电气控制箱为触电保护等级 ：Class Ⅱ（无需保护对策） 可编程显示器的设备。作为连接箱使用且需要接地时，请在内部搭载接地用传感器
端子台或使用其他恰当的接地方法。
• 有关接线方法，请参照 FB 电气控制箱以及搭载设备的接线方 自动识别法。

电路保护器开关电源• 请用户自行准备尺寸合适的 M3 螺丝、弹簧垫圈以及平垫圈。
• 紧固螺丝时请勿过度用力，以免导致 DIN 导轨安装配件的螺丝孔以及单独安装型变压器破损而不能固定，敬请注意。
电气控制箱安装用螺丝（M3）长度
弹簧垫圈厚度＋平垫圈厚度M3螺丝
单独安装型变压器
FB9Z-PK3型

电气控制箱

FB平垫圈
弹簧垫圈

外形尺寸（mm）
2-M3

292212.5

2-M566240

选型样本 · CAD 下载〉

idecchina.cnC-012