FEUILLE DE PRODUIT

D190L’échangeur de chaleur à plaques brasées D190 de SWEP est unvéritable échangeur double circuit polyvalent et très efficace. Il représente
un choix naturel pour les applications biphasiques. L’avantage du D190
est sa capacité à garantir des performances élevées aussi bien à pleine
charge qu'à charge partielle. Il est optimisé pour un fonctionnement avec
des réfrigérants respectueux de l’environnement et offre d’excellentes
performances dans des conditions extrêmes permettant ainsi à nosclients d’utiliser la totalité de l’enveloppe du compresseur. Son design deplaque innovant fait du D190 un échangeur de chaleur d’une efficacité
exceptionnelle dans les applications alliant de faibles débits et une large
gamme de pressions.
Spécifications de baseNombre de plaques max. (NoP)

190

Débit volumétrique max.

47 m³/h (206.93 gpm)

Volume du canal

0.1654/0.1955 dm³ (0.0058/0.0069 ft³)

Matières

Plaques en acier inoxydable 316, plaques de recouvrement en acier inoxydable 304, brasage cuivre

Poids sans les connexions

6.19+(0.285*NoP) kg
13.64+(0.628*NoP) lb

Taille la taille des Particules (mm) 0,9

Les dimensions standard#MMINA

525

20.67

B

202

7.95

C

228

8.98

D

136

5.35

F

10,00+2,11*(NoP)

0.39+0.08*(NoP)

G

2

0.08

I

142

5.59

M

214

8.43

O

2

0.08

R

30

1.18

S

232

9.13

T

214

8.43

E_1

27

1.06

E_2

54

2.13

www.swep.net | Product No. 100001010, DPID190H/1P-NSC-H | This PDF was generated 2024.09.27

Connexions disponibles

Connexion filetéeconnexion Victaulicconnexion à braser connexion conique à connexion à souderbraser*Pour obtenir d’autres informations, incluant les dimensions spécifi ques et les diff érents types de raccords, veuillez contacter votre représentant SWEP.

PED pression / température

Le concept d'un BPHE
L'échangeur thermique à plaques brasées (BPHE) est un ensemble deplaques de circulation ondulées avec un matériau de remplissage entre
chaque plaque. Pendant le brasage sous vide, le matériau de remplissage
forme un joint de brasage à chaque point de contact entre les plaques,créant ainsi une circulation complexe. Le BPHE permet de rapprocher des fluides de températures diff érentes, séparés par des plaques de circulation
permettant de transférer la chaleur d'un milieu à un autre de manière trèseffi cace. Le concept est semblable à d'autres technologies de plaques etcalandre, mais sans les joints et les pièces de calandre.

Homologations par un tiers
Les BPHE de SWEP sont généralement homologués par les organismesd'homologation ci-dessous : Europe, Directive équipements sous pression(DESP) Amérique, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japon, Kouatsu-Gas
Hoan Kyoukai (KHK) SWEP détient également l'homologation d'un grandnombre d'autres organismes d'homologation. Pour les informations relatives
à l'homologation d'un produit en particulier, veuillez contacter votre
représentant local SWEP. SWEP se réserve le droit d'apporter des modifi
cations sans préavis.

Logiciel de calcul SSP
Grâce au logiciel SSP (SWEP Software Package) de SWEP, vous pouvez
réaliser vos calculs d'échange thermique avancés et choisir la solution deproduit la mieux adaptée à votre application. Il est également facile dechoisir les connexions et de générer les plans du produit complet. Si vous
avez besoin de conseil, ou si vous souhaitez discuter des diff érentessolutions de produit, SWEP est à votre disposition pour vous off rir tout leservice et le soutien dont vous avez besoin.

Limitation de responsabilité par rapport au matériel
Les informations et recommandations relatives aux produits sont fournies debonne foi, néanmoins, SWEP n'émet aucune déclaration ni garantie en cequi concerne le caractère exhaustif et l'exactitude de ces informations. Les
informations sont fournies sous la condition que les acheteurs déterminent
par eux-mêmes et avant l'achat le caractère approprié des produits pourleurs applications. Les acheteurs doivent prendre en considération que lespropriétés des produits dépendent de l'application et des matériaux
sélectionnés et que les produits contenant de l'acier inoxydable s'exposent àla corrosion s'ils sont utilisés dans des environnements inappropriés.

.www.swep.net | Product No. 100001010, DPID190H/1P-NSC-H | This PDF was generated 2024.09.27