JC3112282-0

スマートメーター “ＳｍａＭｅⅡ-ＴｙｐｅＨ”(※1)■概要
本製品は、高圧一括受電マンション・スマートコミュニティ用のスマートメーターです。先進のスマートマンション・住宅をサポートするための多彩な機能を備えています。

■特長●電力見える化サービスや各種料金メニューに対応
電力量（正方向・逆方向）、３０分値（正方向・逆方向）、瞬時電流値等のデータが取得できる他、太陽光発電や燃料電池、蓄電池等に対応する双方向計量タイプもラインアップしています。
●一括受電サービス事業者さまの運用の効率化をサポート
開閉機能と最大電流（アンペア）の設定機能を搭載(※3)し、居住者の異動や、各住戸の電流制限の遠隔設定により、管理業務の効率化・省力化が図れます。また、電流制限の動作記録等イベント情報の収集機能も実装しています。

S2SS-TAL(r)単相３線式 100V 60A

(※2)

■仕様
≪スマートメーター本体≫
製品名
単方向計量
双方向計量形名
耐候性能相線式
型式承認番号
定格電圧（V）
定格電流（A）
定格周波数（Hz）
精度

計量値

表示

出力データ

S1SWS-TALr
S1SWS-TAL
強化耐候形
単相 2 線式
第 4622 号
10030

整数部 4 桁、小数部 2 桁

SmaMeⅡ-TypeH
S2SS-TLr
S3SS-TLr
S2SS-TL
S3SS-TL
普通耐候形
単相 3 線式
三相 3 線式
第 4649 号
第 4623 号
第 4651 号
第 4626 号
10020060
120
60120
50, 60普通電力量計6桁
整数部 5 桁、小数部 1 桁
S2SS-TALr
S2SS-TAL

動作

動作表示、正/逆方向表示、無計量表示、逆潮流マーク※４、開閉器状態表示※５

現在値データ30 分値データ

電力量、電圧、電流、電力
30 分毎の計量値（正方向・逆方向）を当日含む 45 日分記録
通電時：電源同期計時、停電時：水晶計時内蔵(通信または電流制限で制御）なし
内蔵（時計のみバックアップ）
1S-2S 間：1.0 以下、3S-2S 間：0.1 以下※7
20 以上（DC500V 印加）
W:117.4
W:153.0
W:176.7
W:153.0
D:95.2
D:97.2
D:101.5
D:97.2
H:218.9
H:212.4
H:233.2
H:212.4
約 0.69
約 0.93
約 1.92
約 0.86
表面取付・前面接続
JIS C 1211-2, JIS C 1271-1

時計機能
開閉器
停電補償
電力損失（W）※6
絶縁性能（電気回路一括～ｹｰｽ間）（MΩ）
外形寸法（mm）
質量（通信ユニット含まず）(kg)
取付・接続方法
準拠規格≪通信ユニット(RS-485 用)≫≪通信ユニット(PLC 用)≫※8

モデル名
形 名

モデル名
形 名

上位装置側
通信計器側通信その他

外形寸法(mm)

RS-485モデル
RD-80B
RS-485シリアル通信規格準拠
9600
最大500
TRA1,TRB1,TRA2,TRB2,SG
専用モジュラープラグ
SmaMeⅡ-TypeHより供給-10～60℃、85%RH以下、結露なきこと
約W75×D54×H41（突起部、モジュラケーブルを除く）

質量(g)

約57

適合規格
伝送速度(bps)
伝送距離(m)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ端子
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ端子
電源
環境仕様

W:176.7
D:101.5
H:233.2
約 1.92

適合規格

PLCモデルLF-PLC-SB4
ARIB STD-T84

物理的接続

圧着端子部とSmaMeⅡ-TypeHの専用端子部接続

計器側通信

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ端子
電源
環境仕様

その他

外形寸法(mm)

専用モジュラープラグ
SmaMeⅡ-TypeHより供給-10～60℃、85%RH以下、結露なきこと
約75 × 54 ×41（突起部、モジュラケーブルを除く）
約65
電波法、総務省型式指定取得(第AH-15001号）

上位装置側
通信

質量 (g)
取得規格・法規制※1：『SmaMe』は東光東芝メーターシステムズ㈱の登録商標（第 5542012 号）です。※2：SmaMeⅡ-TypeH 及び通信ユニットは意匠登録済みです。
※3：開閉器搭載品（単相 3 線式 60A、単相 2 線式 30A)のみ搭載しています。※4：単方向計量計器の場合は逆潮流マークの表示はしません。
※5：開閉器状態表示は開閉器搭載品（単相 2 線式 30A、単相 3 線式 60A）のみ対象です。※6：電力損失は通信ユニットを含みません。
※7：3S-2S 間の電力損失は、単相 2 線式は対象外です。※8：通信ユニット(PLC 用)は㈱東光高岳の製品です。

JC3112282-0■接続図■電線・取付条件

単相 2 線式

単相 3 線式／三相 3 線式

導定格
電流体

被覆はぎ取り寸法

太さ

素線数／素線径[本／mm]

外径[mm]

仕上外径[mm]

締付ﾄﾙｸ[N･m]30A

1.6mm～22 mm2

1/1.6～7/2.0

1.6～6.0約 3.2～9.2

253.92±0.12

60A

1.6mm～22 mm2

1/1.6～7/2.0

1.6～6.0

約 3.2～9.2

25

3.92±0.12120A

2

1/2.6～19/2.0

2.6～10.0 約 4.6～13.630

5.39±0.49

[mm]

接続端子

1S

2S

2L

1L

電 1

1S

負源 2

荷2S

３S

3L

2L

1L

電 12源
3

2.6mm～60 mm

負荷定格電流：30A、60A

ねじサイズ：Ｍ６

推奨ドライバー：JIS B 4633 Ｈ形

定格電流：120A

ねじサイズ：Ｍ8

推奨ドライバー：JIS B 4609

２番

呼び 8×150■システム構成例

TRA

TRA

TRB

TRB

SG

SG

・渡り配線は上位側をTRA1およびTRB1に接続し、下位側をTRA2およびTRB2に接続してください。
・最終端のSmaMeⅡには通信線をTRA1およびTRB1に接続し、終端抵抗を接続する場合はTRA2およびTRB2に接続してください。
・推奨ｹｰﾌﾞﾙ：FCPEV-Φ0.9-2P または相当品（導体抵抗：29.2Ω／km 以下、かつ静電容量：平均 60nF／km 以下） 最大 500ｍ
・シールド線は上位装置側等で一括接地（D 種以上）してください。
・通信線は、ノイズの影響を避けるため電力線とは別に配線してください。
・通信線が屋外を経由する場合は、雷ｻｰｼﾞなどの影響を回避するための保護を施してください。

■外形寸法図●定格電流：30A●定格電流：60A●定格電流：120A●通信ユニット(RS-485 用)【営業部】〒105-0003
東京都港区西新橋 1 丁目 5 番 13 号（8 東洋海事ビル 5 階）TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332
製品に関するお問合せは、弊社のホームページ『お問合せフォーム』もご利用いただけます。
●記載内容は、設計変更・その他の理由により変更させていただくことがあります。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標・ロゴは、日本およびその他の国における商標または登録商標です。
●注 意●●

正しく安全にお使い頂くためにご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
（取扱説明書掲載先：弊社ホームページのダウンロード欄より）製品の取付・接続の詳細については、取扱説明書を必ずお読みください。
安全のため、接続・交換作業は、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

・通信ﾕﾆｯﾄ(PLC 用)も外形寸法は同ｻｲｽﾞです（ﾓｼﾞｭﾗｰｹｰﾌﾞﾙ部、PLC ﾊｰﾈｽ部は除く）
・通信ﾕﾆｯﾄ(PLC 用)は側面に PLC ﾊｰﾈｽ（電源接続用）を取付けております。
・SmaMeⅡ-TypeH 専用の通信ﾕﾆｯﾄ(RS-485 用, PLC 用)以外は使用しないでください。

©Toshiba Toko Meter Systems Co.,Ltd.