WM-3030997-6

取扱説明書

自動検針装置（Web 機能編）

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12● ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

はじめに
このたびは「自動検針装置 TOSCAM-B12」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書は TOSCAM-B12 本体に搭載されている「Web 機能」、および TOSCAM-B12 本体からダウンロードしてご使用する「設定ツール」の操作方法について記載しています。
TOSCAM-B12 本体の操作方法については「TOSCAM-B12

取扱説明書（本体編）」をご確認ください。

商標について※Windows、Windows7、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標、および製品です。
※Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
※Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※Ethernet およびイーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。
※本書に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示（TM. R）を付記しておりません。

１目

次

はじめに------------------------------------------------------------------------------------------- 1
目次 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2
1.

システム構成 ............................................................................................................................ ４1.1.

自動検針システムの構成 ..................................................................................... ４

1.2.

Web 機能使用時の構成 ....................................................................................... ７2.

機能一覧 ................................................................................................................................... ８3.

用語の説明 ............................................................................................................................... ９3.1.

検針について ................................................................................................... ９3.2.

検針メータ数について ........................................................................................ ９

3.3.

入居者、メータの指定方法について .................................................................... １１

3.4.

検針値と指針値について .................................................................................. １１

3.5.

増減率について.............................................................................................. １１

3.6.

料金計算について ........................................................................................... １２

4.

画面ツリー ........................................................................................................................... １３

5.

起動と操作 ........................................................................................................................... １５

5.1.

LAN コネクタの接続 ....................................................................................... １５

5.2.

起動方法 ...................................................................................................... １６

5.3.

Window 構成 ................................................................................................ １７

5.4.

ログイン Window .......................................................................................... １８

5.5.

メインメニューWindow とサブメニューWindow .................................................. １９

5.6.

本体との通信に失敗したとき ............................................................................ ２０

5.7.

終了 Window ................................................................................................ ２０6.

検針...................................................................................................................................... ２１

6.1.

全メータ検針 ................................................................................................ ２１

6.2.

入居者別検針 ................................................................................................ ２４

6.3.

メータ種別検針.............................................................................................. ２６

6.4.

個別メータ検針.............................................................................................. ２８6.5.

メータ交換検針.............................................................................................. ３０

6.6.

未登録時の表示.............................................................................................. ３２

7.

読取...................................................................................................................................... ３５

7.1.

全メータ読取 ................................................................................................ ３５

7.2.

入居者別読取 ................................................................................................ ３８

7.3.

メータ種別読取.............................................................................................. ４０

7.4.

個別メータ読取.............................................................................................. ４２

7.5.

未登録時の表示.............................................................................................. ４４8.

保守...................................................................................................................................... ４６

8.1.

ログ表示 ...................................................................................................... ４７8.2.

ＴＴＥ保守 ................................................................................................... ５０8.3.

検針値設定・確認 ........................................................................................... ５５

8.4.

バージョン情報.............................................................................................. ５７

9.

設定...................................................................................................................................... ５８
２

9.1.

時刻設定 ...................................................................................................... ５９9.2. データベース更新 ........................................................................................... ６０
9.2.1 設定ツールのダウンロード ......................................................................... ６１
9.2.2 データベースの更新手順 ............................................................................ ６２
9.2.3 パラメータファイルのダウンロード .............................................................. ６３
9.2.4 パラメータファイルのアップロード .............................................................. ６４
9.2.5 設定ツールの起動 ..................................................................................... ６６
9.2.6 ファイル読込 ........................................................................................... ６７
9.2.7 システム設定 ........................................................................................... ６８
9.2.8 メータ種別設定 ........................................................................................ ７１
9.2.9 メータ設定.............................................................................................. ７３
9.2.10
入居者設定 ........................................................................................... ７６
9.2.11
ファイル出力 ........................................................................................ ７８
9.2.12
設定ツールの終了 .................................................................................. ７９10.

グラフ .................................................................................................................................. ８０

10.1. 日データ ...................................................................................................... ８０
10.2. 月データ ...................................................................................................... ８２
10.3. 年データ ...................................................................................................... ８３
11.

帳票、ダウンロード ............................................................................................................. ８４

11.1. 検針 ............................................................................................................ ８４
11.2. 日報 ............................................................................................................ ８６
11.3. 月報 ............................................................................................................ ８７12.

困ったときは ........................................................................................................................ ８８12.1. 基本動作、検針動作 ........................................................................................ ８８12.2. エラー画面 ................................................................................................... ８９＜付録＞ ......................................................................................................................................... ９０■グラフ例 ............................................................................................................ ９０■帳票例 ............................................................................................................... ９２■ファイル形式 ...................................................................................................... ９６

３

1 システム構成

1. システム構成
1.1. 自動検針システムの構成
自動検針装置 TOSCAM-B12 は、ビル、寮等に設置された電気・ガス・水道などの料金取引にご利用いただける各種計量器の検針を自動的に行い、その検針結果をもとに料金計算を行い料金表を作成します。この一連の機械処理により検針業務の効率化を図ることを目的としています。
自動検針装置 TOSCAM-B12 を用いた自動検針システムは以下の機器で構成されます。
機器名
１

自動検針装置概要
・タッチ操作パネル、サーマルプリンタ、電源部、および端子台で構成されています。

(TOSCAM-B12)

・タッチ操作パネルに計量値および設定内容等を表示し、指やタッチペンで押すことにより手動検針等の操作を行います。
・検針した結果はサーマルプリンタに印字することができます。
２

端末伝送器

（注１）

（RQ-TTEA、RQ-TTE、N-TTE）
３

子カウンタと電子カウンタの値を自動検針装置
本体に送出する伝送機能があります。

SmaMe（通信機能付電力量計） ・スマートメータ『SmaMe』（TypeH モデル、
（注２）４・計量器から発信されたパルスを積算計量する電発信装置付計量器

TypeM モデル、TypeS モデルがあります。）（注
３）・電力量計、ガスメータ、水道メータ等があります。

（注２）
５

回線分配器（RQ-BR）

・RS-485 通信回線を分岐し、接続するメータ台数を増やすことができます。

６

管理者用 PC

・TOSCAM-B12 に搭載されている Web 機能によ

閲覧者用 PC

り、LAN で接続されたパソコンで操作すること（注４）ができます。管理者は本体での操作と同様の操作ができます（印字機能を除く）。閲覧者は表示のみができます。

７

上位装置（オプション）・上位装置と接続用の RS-232C I/F を経由した回線にて複数台の TOSCAM-B12 を上位装置にあたるコンピュータへ接続し検針データの収集、管理等を行うことができます。

注１）本書の中では、端末伝送器については「TTE」と称します。
注２）本書の中では、発信装置付計量器および SmaMe（通信機能付電力量計）を総じて「メータ」と称すこともあります。
注３）SmaMe は東光東芝メーターシステムズ株式会社の登録商標です。
注４）本書の中では、管理者用 PC と閲覧者用 PC を総じて「クライアント PC」と称することもあります。
４

1 システム構成

５

1 システム構成■システム構成例
閲覧者用 PC

上位装置（オプション）（最大 5 台）管理用 PC

上位伝送回線（RS-232C）
Ethernet

TOSCAM-B12 本体

端末伝送回線（RS-485）4 回線

SmaMe

TTE

M

M
RQ-BR

SmaMe

TTE

メータは最大 128 台／回線

SmaMe

最大 32 台

RQ-BR

TTE

TTE

（最大 TTE10 台＋RQ-BR3 台）／回線

最大 32 台TTE

最大 32 台SmaMe

最大 32 台

RQ-BR

RQ-BR は最大 3 台／回線

SmaMe は最大 32 台／回線

RQ-BR

TTE は最大 10 台／回線

SmaMe

最大 10 台

発信装置付計量器

メータは最大 128 台／回線

６

1 システム構成

1.2. Web 機能使用時の構成
TOSCAM-B12 に搭載されている Web 機能により、LAN で接続されたパソコンで操作することができます。Web 機能を利用するのは管理者と閲覧者に分かれ、管理者は本体での操作と同様の操作ができます（印字機能を除く）。閲覧者は表示のみができます。
本体と Web の管理者での同時ログイン及び本体と Web の閲覧者での同時ログインはすることはできません。
また、Web の管理者がログイン中は、閲覧者はログインすることができません。
構成例

TOSCAM-B12 本体
HUB

管理用 PCLAN

閲覧者用 PC

最大 5 台

閲覧者用 PC７

2 機能一覧

2. 機能一覧
Web 機能は、ログイン、検針、読取、保守、設定、グラフ、帳票の各メニューから構成され、管理者と閲覧者では使用できる機能が異なります。
メニュー

主な機能

内容

管理者

閲覧者

○

○

ログイン

・ログイン

・管理者または閲覧者でログインします。

検針・全メータ検針・全メータ、入居者別、メータ種別、個別メ・入居者別検針

ータの検針を行うことができます。また、・メータ種別検針

検針に引き続き検針結果を PDF 形式にて・個別メータ検針

表示します。

・メータ交換検針○・メータを交換する際に、交換するメータのみを検針し、新しいメータの指針値を設定します。

読取

保守

・全メータ読取・全メータ、入居者別、メータ種別、個別メ・入居者別読取

ータの読取を行うことができます。また、・メータ種別読取

読取に引き続き読取結果を PDF 形式にて・個別メータ読取表示します。

・ログ表示○

・システムエラー等のログ内容の表示を行います。

・TTE 保守

・TTE のパラメータやカウンタの設定・確認を行います。

・検針値設定・確認

・検針値の修正を行います。

・バージョン情報

・本体のソフトウェアのバージョンを確認

○

します。
設定

・時刻設定

・現在の日付および時刻を自動検針装置本体に設定します。

・データベース更新

・本体のデータベースをダウンロード／ア○ップロードします。
グラフ

・日データ
・月データ

・年月日ごとのデータをグラフ表示しま
す。

○

○

・年データ
帳票

・検針

・検針データの帳票を作成します。

・日報

・日または月ごとのデータの帳票を作成し

・月報

ます。

管理者、閲覧者はそれぞれ○印の機能を使用することができます。

８

○
○

○

3 用語の説明

3. 用語の説明
3.1. 検針について『検針』とは、端末伝送器に接続しているメータや SmaMe のメータ値（計数値）を読取ることをいいます。
（１）検針方法
管理者の操作による検針と毎月（または隔月）設定された日時に自動的に検針を行う定時検針の２種類の検針方法があります。
（２）管理者の操作による検針の種類
管理者の操作による検針には次の種類があります。
１

種類

内容

全メータ検針・管理者の操作により、検針可能な全メータについて検
針します。

２

入居者別検針・管理者の操作により、入居者を指定し、指定された入居者に登録しているメータについて検針します。
・指定入居者の検針後、継続して別の入居者の検針を行うこともできます。

３

メータ種別検針・管理者の操作または検針日時設定により、メータ種別を指定し、検針します。

４

個別メータ検針・管理者の操作により、メータを個別に検針します。
・指定メータの検針後、継続して別メータの検針を行うこともできます。

誤操作を防止するために、手動による全メータ検針および同一種別でのメータ種
メモ

別検針は 1 日 1 回しかできません。また、定時検針が実行されたメータ種別は手動によるメータ種別検針および全メータ検針はできません。
連続して検針を 2 度実施すると、使用量が 0 に近い値になるからです。
自動検針時刻前後で手動検針を実施すると、自動検針を優先するため、検針動作が中断される場合があります。

注意

検針が中断された場合は、「検針帳票、ダウンロードメニューWindow」にて、中断された検針が完了しているか、無効となったのかを確認してください。
年月日のリストの中に実施した検針日が無い場合は、検針が無効になっているため、もう一度検針を実施してください。
（「検針帳票、ダウンロードメニューWindow」については、11.1 章（P79）を参照してください）

3.2. 検針メータ数について
検針メータ数は最大 512 台です。また、電気、ガス、水道等のメータ種別は 20 種類まで登録できます。なお、１入居者には、最大 20 台までのメータが登録できます。

９

3 用語の説明

１０

3 用語の説明

3.3. 入居者、メータの指定方法について『端末アドレス』でメータを特定します。これは、どのメータを検針するか指定する場合に必要です。
（１）TTETTE の端末アドレスは接続回線（０～３）、TTE の機器アドレス（０～９）およびメータ番号（０～９）から構成される３桁の数字（０００～３９９）です。
（２）SmaMe
SmaMe の端末アドレスは接続回線（０～３）およびメータの ID（製造番号）です。

3.4. 検針値と指針値について
TTE や SmaMe から送られてくる各メータのメータ値（計数値）を『検針値』と呼んでいます。この検針値をメータ種類の単位（kWh 等）に換算したものを『指針値』と呼び、換算するための係数のことを『乗率』と呼びます。
・検針値：
TTE は１０進６桁です。
SmaMe は１０進５桁のものと１０進４桁のものがあります。
・乗率の範囲：０．０１～１００．００
・指針値：検針値×乗率 １０進８桁（整数のみ）
・使用量：今回指針値－前回指針値（今回使用量の場合）
１０進６桁（ただし、合計使用量は１０桁）（整数のみ）

3.5. 増減率について計算した使用量をもとに増減率を計算します。増減率は、画面及び PDF に表示します。増減率は次の計算式で算出されます。
増減率（％）＝｛（今回使用量－前回使用量）／前回使用量｝ × １００
増減率は整数のみを表示します。エラーなどがあった場合は、以下のように表示します。
条件

表示内容

増減率が１００００％以上「＊＊＊＊」

今回使用量または前回使用量が検針エラーの場合（空白）

今回使用量および前回使用量がともに００

前回使用量が０で今回使用量が０以外「＊＊＊＊」

１１

3 用語の説明

3.6. 料金計算について
料金は次の式で計算されます。
１）今回使用量(X)が基本使用量(P1)以下の場合(X≦P1)
料金 ＝ 基本料金
２）今回使用量(X)が基本使用量(P1)を超え、単価変更使用量１(P3)以下の場合(P1＜X≦P3)
料金 ＝ 基本料金 ＋( ( 今回使用量 －基本使用量 )× 単価 1 )３）今回使用量(X)が単価変更使用量１(P3)を超え、単価変更使用量２(P5)以下の場合(P3＜X≦P5)
料金 ＝ 基本料金 ＋( (単価変更使用量１－ 基本使用量 ) × 単価 1 )＋ ( 今回使用量 － 単価変更使用量１ ) × 単価 2 )４）今回使用量(X)が単価変更使用量 2(P5)を超えている場合(P5＜X)
料金 ＝ 基本料金 ＋( (単価変更使用量１－ 基本使用量 ) × 単価 1 )＋ ( 単価変更使用量 2 － 単価変更使用量１ ) × 単価 2 )＋ ( 今回使用量 － 単価変更使用量 2 ) × 単価 3 )
料金 Y
単価１
P2

単価２
P4

単価３
P６

基本料金
P0

P1
基本使用量

P3
単価変更

P5
単価変更

使用量１

使用量 2

使用量 X

※１ 料金は、計算結果の小数点以下は切り捨てます。
※２ 料金は、１０進９桁で９桁を超えた場合にオーバーフローとなります。また、メータおよび入居者の合計料金も９桁を超えた場合にオーバーフローとなります。

テナント等にご請求される場合には事前に算出した料金を確認してください。
注意

１２

4 画面ツリー

4. 画面ツリー
Web 機能における画面ツリーを以下に示します。点線内は管理者のみの機能です。
ログイン Window
メインメニューWindow
検針メニューWindow
全メータ検針 Window

P２１参照

入居者別検針 Window

P２４参照

メータ種別検針 Window

P２６参照

個別メータ検針 Window

P２８参照

メータ交換検針 Window

P３０参照

読取メニューWindow
全メータ読取 Window

P３５参照

入居者別読取 Window

P３８参照

メータ種別読取 Window

P４０参照

個別メータ読取 Window

P４２参照

保守メニューWindow
ログ表示 Window

P４７参照

TTE 保守 Window

P５０参照

検針値設定・確認

P５５参照

Window
バージョン情報 Window

P５７参照

次ページへ

１３

4 画面ツリー

前ページより設定メニューWindow
時刻設定 Window

P５９参照

データベース更新 Window

P６０参照

グラフメニューWindow
日データ Window

P８０参照

月データ Window

P８２参照

年データ Window

P８３参照

帳票、ダウンロードメニュー
Window
検針帳票、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ Window

P８４参照

日報帳票、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ Window

P８６参照

月報帳票、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ Window

P８７参照

終了 Window

１４

5 起動と操作

5. 起動と操作
5.1. LAN コネクタの接続
Web 機能を使用するには、検針盤本体に LAN ケーブル（UTP）を接続してください。
検針盤本体（扉を開けた状態）

拡大（下から見た図）
LAN ケーブル
接続コネクタタッチパネル面

LAN ケーブルを上図と異なるコネクタと接続した場合には、クライアント PC
注意と本体が通信できませんので注意してください。

１５

5 起動と操作

5.2. 起動方法
Web 機能をご利用いただくためには、パソコンに以下の条件が必要です。
・OS（日本語版）：Windows7 以上
・Web ブラウザ（日本語版）：Internet Explorer 8.0 以上
・JAVA：JavaTM６Standard

Edition 以上

検針データ、グラフ、帳票を表示、印刷するには Adobe Reader（無料）が必要です。Adobe
Reader は以下の URL からダウンロードできます。
http://get.adobe.com/jp/reader/■起動方法
Internet Explorer を起動し、アドレス欄に本体の URL を入力すると本体と通信を行い、Web 機能が起動し、ログイン Window が表示されます。
【初期状態の URL】
管理者用 PC：http://192.168.1.1:8080/RQB12_APP
閲覧者用 PC：http://192.168.1.1:8080/RQB12_CR※下線部は、TOSCAM－B12 に設定した IP アドレスを使用してください。
上記の URL を入力してくださいInternet Explorer

１６

5 起動と操作

5.3. Window 構成
各 Window は以下で構成されています。
（題名エリア）（ボタン
エリア）（メイン表示エリア）

各エリアの表示内容を以下のとおりです。
項目

表示内容

題名エリア

画面のタイトルを表示します。

ボタンエリア

各画面毎に必要なボタンを表示します。

メイン表示エリア

各画面毎に必要な表などを表示します。

１７

5 起動と操作

5.4. ログイン Window
最初に下のパスワード入力画面を表示します。TOSCAM-B12 本体に設定しているユーザ
ーID とパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックするとメインメニュー画面を表示します。

① ユーザーID を入力
してください。
②パスワードを入力してください。

③「ログイン」ボタンをクリックしてください。

１５分以内にログアウト処理をしないで、ブラウザを閉じた場合、下記の画面が表示されるので、ログアウトを実施して、ログインの起動からやり直してください。

① 「ログアウト」ボ
タンをクリックしてください。

＜自動ログアウトについて＞
メモ

起動後または最後に画面操作を行った後から１５分間、何も画面操作が無い場合には、自動的にログアウトされます。再び操作をする場合には再起動し、ログインからやり直してください。
画面を操作し、右のダイアログが表示された
場合は、自動ログアウトされています。

・自動検針装置本体で操作中は管理者及び閲覧者の ID でログインすることができません。本体の操作が完了してからログインしてください。
注意・Web 機能で検針、読取等を実施中に他の Web ページに移動しないでください。移動したい場合は、検針、読取等の終了後、ログアウトしてから実施してください。
検針、読取等を実施中に他の WEB ページに移動した場合、再度ログインするのに１５分程度待つ場合があります。

１８

5 起動と操作

5.5. メインメニューWindow とサブメニューWindow
メインメニューWindow 上の各ボタンをクリックすると以下のようなサブメニューWindow
を表示します。
メインメニューWindow

検針メニューWindow

管理者の ID でログインしたときのみ表示されます。

読取メニューWindow

帳票メニューWindow

保守メニューWindow

グラフメニューWindow

設定メニューWindow

１９

5 起動と操作

5.6. 本体との通信に失敗したとき
自動検針装置本体との通信に失敗した場合、以下のメッセージが表示されます。

5.7. 終了 Window
各画面の「ログアウト」ボタンをクリックすると以下の画面を表示し、ログアウトします。

２０

6 検針

6. 検針
検針は管理者でログインしたときのみ実施することができます。
「全メータ検針」、「入居者別検針」、「メータ種別検針」、「個別メータ検針」の４種類の検針業務を動作させるときは検針メニュー画面から画面のガイダンスに従って入力していけば目的の検針業務を実行することができます。
また、あらかじめ設定した検針日時に自動的に検針を行う「定時検針」の機能もあります。
メータを交換する場合には、「メータ交換検針」で交換前と交換後の検針値を設定することができます。

6.1. 全メータ検針
入居者、メータ種別に関係なく、検針が許可されている全てのメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、検針結果を PDF 形式で表示します。
検針メニューWindow①「全メータ検針」ボタンをクリックしてください。

全メータ検針 Window②前回の検針結果が表示されます。
③「検針開始」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックす
ると検針メニューWindow に戻ります。
当日、既に検針を行っている場合

次のページへ

「OK」ボタンをクリックして全メータ検針 Window に戻ります。

２１

6 検針

２２

6 検針
④検針の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると検針を中止します。
自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合※エラーが発生した場合は、自動更新許可でも自動更新
不許可と同一の動作となります。

「はい」ボタンをクリッ「いいえ」ボタンをクリックするとデ

クして検針値データをータの更新を中止します。

更新します。

「はい」ボタンをクリックすると検針結果が別「いいえ」ボタンをクリックすると検Window に PDF ファイル形式で表示されます。

針結果の表示を中止します。

２３

6 検針

6.2. 入居者別検針指定された入居者に登録されていて検針許可されているメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、検針結果を PDF 形式で表示します。
検針メニューWindow① 「入居者別検針」ボタ
ンをクリックしてください。

入居者別検針 Window②入居者を選択してください。
③「検針開始」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックす
ると検針メニューWindow に戻ります。

次のページへ２４6 検針④検針の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると検針を中止します。
自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合※エラーが発生した場合は、自動更新許可でも自動更新
不許可と同一の動作となります。

「はい」ボタンをクリッ「いいえ」ボタンをクリックするとデ

クして検針値データをータの更新を中止します。

更新します。

「はい」ボタンをクリックすると検針結果が別「いいえ」ボタンをクリックすると検Window に PDF ファイル形式で表示されます。

針結果の表示を中止します。

２５

6 検針

6.3. メータ種別検針指定されたメータ種別に登録されていて検針許可されているメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、検針結果を PDF 形式で表示します。
検針メニューWindow①「メータ種別検針」ボタ
ンをクリックしてくだ
さい。

メータ種別検針 Window②メータ種別を選択してください。
③「検針開始」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックす
ると検針メニューWindow に戻ります。
当日、既に検針を行っている場合

次のページへ

「OK」ボタンをクリックしてメー
タ種別検針 Window に戻ります。

２６

6 検針
④検針の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると検針を中止します。
自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合※エラーが発生した場合は、自動更新許可でも自動更新
不許可と同一の動作となります。

「はい」ボタンをクリッ「いいえ」ボタンをクリックするとデ

クして検針値データをータの更新を中止します。

更新します。

「いいえ」ボタンをクリックすると検「はい」ボタンをクリックすると検針結果が別
Window に PDF ファイル形式で表示されます。

２７

針結果の表示を中止します。

6 検針

6.4. 個別メータ検針指定されたひとつのメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、検針結果を PDF 形式で表示します。
検針メニューWindow①「個別メータ検針」ボタンをクリックしてください。

個別メータ検針 Window②入居者を選択してください。
③入居者に登録されたメータが一覧表示されますので、検針するメータを選択してください。
④「検針開始」ボタンをクリックしてください。

「戻る」ボタンをクリックすると検針メニューWindow に戻ります。

次のページへ

２８6 検針⑤検針の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると検針を中止します。
自動更新許可の場合

自動更新不許可の場合※エラーが発生した場合は、自動更新許可でも自動更新
不許可と同一の動作となります。

「はい」ボタンをクリッ「いいえ」ボタンをクリックするとデ

クして検針値データをータの更新を中止します。

更新します。

「はい」ボタンをクリックすると検針結果が別
Window に PDF ファイル形式で表示されます。

２９「いいえ」ボタンをクリックすると検針結果の表示を中止します。

6 検針

6.5. メータ交換検針
メータを交換する際に、交換前の検針値と交換後の検針値を設定します。
検針メニューWindow①「メータ交換検針」ボタンをクリックしてください。

メータ交換検針 Window②入居者を選択してください。
③入居者に登録されたメータが一覧表示されますので、検針するメータを選択してください。
④「設定」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると検針メニューWindow に戻ります。

⑤「交換前検針値」を入力してください。

「戻る」ボタンをクリックす⑥「交換後検針値」を入力してくだ

ると別のメータを選択する

さい。

⑦「使用量」ボタンをクリックすると「交換前指針値」「交換後指針値」「交換前使用量」が算出されます。

ことができます。

⑧「交換前指針値」「交換後指針値」「交換前使用量」の算出に誤りがなければ、「設定」ボタンをクリックしてください。

次のページへ３０6 検針⑨検針の進捗状況を表示します。

「いいえ」ボタンをクリックすると検「はい」ボタンをクリックして検針結果が別

針結果の表示を中止します。

Window に PDF ファイル形式で表示されます。

「設定」ボタンをクリックせずに「戻る」ボタンをクリックすると、入力
注意

した内容が登録されません。登録する場合は必ず「設定」ボタンをクリッ
クしてください。

「交換前検針値」「交換後検針値」は半角数字で入力してください。
設定している接続メータに従って、以下範囲内で入力してください。
SmaMe5 桁：0～99999
SmaMe4 桁：0～9999

RQ-TTEA：0～999999
RQ-TTE：0～999999「使用量」ボタンをクリックすると、以下の計算を実施し、表示されます。
交換前指針値 ＝ 交換前検針値 × 乗率
交換後指針値 ＝ 交換後検針値 × 乗率
交換前使用量 ＝ 交換前指針値 － 今回指針値

３１

6 検針

6.6. 未登録時の表示
未登録の場合の表示について説明します。
（１）全メータ未登録の場合
全メータが未登録の場合は、全メータ検針メニューWindow の「検針開始」ボタンをクリッ
クすることができません。メータを登録するには本体の操作による設定（「取扱説明書 本体編」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。
全メータ検針 Window「検針開始」ボタンをクリッ
クすることができません。

３２

6 検針

（２）全入居者未登録の場合全入居者が未登録の場合は、入居者別検針 Window または個別メータ検針 Window から「入居者選択」に入居者が表示されません。入居者を登録するには本体の操作による設定（「取扱説明書 本体編」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。入居者別検針 Window から「入居者選択」をクリックしたときの例を示します。
入居者別検針 Window① 「入居者選択」の選択リストをクリッ
クします。

②入居者が表示されま
せん。

３３

6 検針

（３）全メータ種別未登録の場合
全てのメータ種別が未登録の場合は、メータ種別検針ができません。メータ種別を登録するには本体の操作による設定（「取扱説明書 本体編」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。
メータ種別検針 Window① 「種別選択」の選択リ
ストをクリックします。

②メータ種別が表示されま
せん。

３４

7 読取

7. 読取
読取は管理者でログインしたときのみ実施することができます。
「検針」と似た機能として「読取」があります。読取はメータ値を検針値として保存しません。
検針日と検針日の途中でどのくらい使用したかを知りたいときなどのための機能です。「全メータ読取」、「入居者別読取」、「メータ種別読取」、「個別メータ読取」の４種類の読取があります。

7.1. 全メータ読取
入居者、メータ種別に関係なく、登録されている全てのメータの読取を行います。読取後に読取結果を PDF 形式で表示します。
読取メニューWindow①「全メータ読取」ボタンをクリックしてください。

全メータ読取 Window②前回の検針結果が表示されます。
③「読取開始」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると読取メニューWindow に戻ります。

次のページへ

※全メータ読取 Window には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

３５

7 読取

３６

7 読取
④読取の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると読取を中止します。

「いいえ」ボタンをクリックす「はい」ボタンをクリックして読取結果が別ると読取結果の表示を中止しWindow に PDF ファイル形式で表示されます。

ます。

３７

7 読取

7.2. 入居者別読取指定された入居者に登録されている全てのメータの読取を行います。読取後に読取結果を PDF
形式で表示します。
読取メニューWindow①「入居者別読取」ボタンをクリッ クして ください。

入居者別読取 Window②入居者を選択してください。
③「読取開始」ボタンをクリックしてください。

「戻る」ボタンをクリックすると読取メニューWindow に戻ります。

次のページへ※入居者別読取 Window には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

３８

7 読取
④読取の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると読取を中止します。

「いいえ」ボタンをクリックす「はい」ボタンをクリックして読取結果が別ると読取結果の表示を中止しWindow に PDF ファイル形式で表示されます。

ます。

３９

7 読取

7.3. メータ種別読取指定されたメータ種別に登録されている全てのメータの読取を行います。読取後に読取結果をPDF 形式で表示します。
読取メニューWindow①「メータ種別読取」ボタン
をクリックしてください。

メータ種別読取 Window②メータ種別を選択してください。
③「読取開始」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると読取メニューWindow に戻ります。

次のページへ※メータ種別読取 Window には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

４０

7 読取
④読取の進捗状況を表示します。
「中断」ボタンをクリックすると読取を中止します。

「いいえ」ボタンをクリックす「はい」ボタンをクリックして読取結果が別ると読取結果の表示を中止しWindow に PDF ファイル形式で表示されます。

ます。

４１

7 読取

7.4. 個別メータ読取指定されたひとつのメータの読取を行います。読取後に読取結果を PDF 形式で表示します。
読取メニューWindow①「個別メータ読取」ボタンをクリックしてください。

個別メータ読取 Window②入居者を選択してください。
③入居者に登録されたメータが一覧表示されますので、読取するメータを選択してください。
④「読取開始」ボタンをクリックしてください。

「戻る」ボタンをクリックすると読取メニューWindow に戻ります。

次のページへ

※個別メータ読取 Window には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

４２

7 読取

⑤読取の進捗状況を表示します。

「中断」ボタンをクリック
すると読取を中止します。

「いいえ」ボタンをクリックす「はい」ボタンをクリックして読取結果が別ると読取結果の表示を中止しWindow に PDF ファイル形式で表示されます。

ます。

４３

7 読取

7.5. 未登録時の表示
未登録の場合の表示について説明します。
（１）全入居者未登録の場合全入居者が未登録の場合は、入居者別読取 Window または個別メータ読取 Window から「入居者選択」に入居者が表示されません。入居者を登録するには本体の操作による設定（「取扱説明書 本体編」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。入居者別読取 Window から「入居者選択」をクリックしたときの例を示します。

入居者別読取 Window①「入居者選択」の選択リス
トをクリックします。

②入居者が表示されません。

４４

7 読取

（２）全メータ種別未登録の場合
全てのメータ種別が未登録の場合は、メータ種別読取ができません。メータ種別を登録するには本体の操作による設定（「取扱説明書 本体編」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。
メータ種別読取 Window①「種別選択」の選択リスト
をクリックします。

②メータ種別が表示されません。

４５

8 保守

8. 保守
保守は管理者でログインしたときのみ実施することができます。
メータの運用に関する保守機能として、検針値の設定／確認、登録情報の確認、TTE の設定／確認などを行います。

章
8.1

や

り た い こ と

メニュー名称自動検針装置本体に発生した事象や、操作・設定の履歴を確認しま ログ表示
す。

8.2

TTE のパラメータ設定／確認、TTE のカウンタの初期値設定、カ ＴＴＥ保守
ウンタのリアルタイム確認を行います。

8.3

全てのメータの検針値を一覧表示したり、検針値の設定／表示を 検針値設定・確認
行います。

8.4

自動検針装置本体のファームウェアのバージョン情報を確認しま バージョン情報
す。

４６

8 保守

8.1. ログ表示
自動検針装置本体に発生した事象や、操作・設定の履歴を表示します。最大 1000 件まで記録できます。PDF 形式に表示することもできます。
保守メニューWindow①「ログ表示」ボタンをクリック
してください。

ログ表示 Window②履歴を記録した日時と履歴の内容とそのコードを表示しま

一覧表示をスクロール

す。

するには、右のバーを上下に移動させます。

③履歴をＰＤＦファイル形式で表示する場合は、「印字」ボタ
ンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると保守メニューWindow に戻ります。
④ログが別 Window に PDF ファ
イル形式で表示されます。

４７

8 保守

※１

システムログに保存される履歴は次のとおりです。

分類
設定

コード 詳細コード

ログ

内容
時刻設定方式、通信設定、クライアント設定、管理者設定が変

100

00000

システムテーブル変更

101

000NN

メータ種別変更

メータ種別設定が変更された（NN=メータ種別番号）

102

00NNN

メータテーブル変更

メータ設定が変更された（NNN=メータ番号）

103

00NNN

入居者テーブル変更

入居者設定が変更された。（NNN=入居者番号）

104

F0000

日時手動設定日時が手動で変更された （F=1:本体,2:Web,3:上位）

105

00000

バッテリ交換日変更バッテリ交換日が変更された

106

F0NNN

検針値設定

検針値を設定した（F=1:本体,2:Web、NNN=メータ番号）

107

00000

バッテリ設定変更

バッテリ使用有無が変更された

110

F0NNN

TTE 初期値設定

111

F0NNN

TTE パラメータ設定

112

30000

時刻設定

上位から時刻が設定された

113

00000

印字表題設定

印字表題設定を行った

更された

TTE へカウンタ設定を行った（F=1:本体,2:Web,3:上位、NNN=メータ番号）
TTE へパラメータ設定を行った（F=1:本体,2:Web,3:上位、NNN=メータ番号）

自動更新設定を行った
桁の内容は以下の通り
114

0ABCD

自動更新設定

A=全メータ検針

B=メータ種別検針

C=入居者検針

D=個別メータ検針

パラメータは以下の通り
0:自動更新しない

1:自動更新する

警報出力設定桁の内容は以下の通り
115

0ABCD

警報出力設定A=本体異常B=バッテリ電圧低下

C=プリンタ異常

D=予備パラメータは以下の通り
0:接点出力しない

検針

システム

1:接点出力する

設定ファイルを読込んだ

116

F0000

設定読込

200

000NN

定時検針

定時検針が行われた（NN=メータ種別番号）

201

F0000

全メータ検針全メータ検針を行った（F:1=本体、2=Web）

202

F00NN

メータ種別検針

203

F0NNN

入居者別検針204

F0NNN

個別メータ検針

205

F0NNN

メータ交換検針

900

00000

システム起動システム起動

901

0000N

再起動

監視によるプログラム再起動（N はプログラムの種別を示す）

903

00000

バッテリ電圧低下

バッテリ（オプション）電圧低下を検出

904

00000

プリンタ異常プリンタ異常を検出（紙切れ等）

906

00000

本体異常

CPU 温度異常を検出（F:1=USB、2=Web）

メータ種別検針を行った（F:1=本体、2=Web、NN=メータ種別番号）
入居者検針を行った（F:1=本体、2=Web、NNN=入居者番号）
個別メータ検針を行った（F:1=本体、2=Web、NNN=メータ番号）
メータ交換検針を行った（F:1=本体、2=Web、NNN=メータ番号）

次ページに続く

４８

8 保守
分類

コード 詳細コード

通信

930

00000

端子台通信異常

端子台基板から無応答

940

00NNN

メータ無応答メータから無応答（NNN=メータ番号）

941

00NNN

フレーミングエラー

メータとのフレーミングエラー（NNN=メータ番号）

942

00NNN

パリティエラーメータとのパリティエラー（NNN=メータ番号）

945

00NNN

BCC 不一致メータとの BCC 不一致（NNN=メータ番号）

946

00NNN

データエラー

メータとのテキストエラー（NNN=メータ番号）

947

00NNN

アドレス不一致メータとのアドレス不一致（NNN=メータ番号）

TTE

ログ

内容

ROM チェックサム

951

00NNN

952

00NNN

RAM R/W エラー

953

00NNN

EEPROM データエラー EEPROM データエラー（NNN=メータ番号）

954

00NNN

計量値異常

計量値異常（NNN=メータ番号）

955

00NNN

パラメータ異常

パラメータ異常（NNN=メータ番号）

956

00NNN

パルス入力異常

パルス入力異常（NNN=メータ番号）

957

00NNN

958

00NNN

959

00NNN

960

00NNN

テキストエラー発生

テキストエラー発生（NNN=メータ番号）

961

00NNN

12V 電圧異常

12V 電圧異常（NNN=メータ番号）

962

00NNN

メータ初期値未設定

メータ初期値未設定（NNN=メータ番号）

963

00NNN

INF 異常INF 異常（NNN=メータ番号）

エラー

受信タイムオーバー発生
フレーミングエラー
発生
オーバーランエラー
発生

４９

ROM チェックサムエラー（NNN=メータ番号）
RAM R/W エラー（NNN=メータ番号）

受信タイムオーバー発生（NNN=メータ番号）
フレーミングエラー発（NNN=メータ番号）
オーバーランエラー発生（NNN=メータ番号）

8 保守

8.2. ＴＴＥ保守
ＴＴＥ保守はＴＴＥのパラメータ設定／確認、ＴＴＥのカウンタの初期値設定、カウンタ値の確認などを行います。
これらを実施する前に、次の手順で対象となるＴＴＥを選択してください。
■TTE の選択手順
保守メニューWindow①「TTE 保守」ボタンをクリック

してください。

TTE 保守 Window②「回線」と「機器アドレス」を選択してください。

③「個別」か「一括」を選択してください。
※「一括」を選択すると、選択した回線・機器アドレスの TTE のメータをすべて同じパラメータに設定します。

「戻る」ボタンをクリックすると保守メニューWindow に戻ります。
「読込」ボタン＿＿＿＿＿：カウンタ値・パラメータ値の確認を行います。→

５１ページ「パラメータ設定」ボタン：パラメータの設定を行います。＿＿＿＿＿＿＿→

５２ページ「カウンタ値設定」ボタン：カウンタ値の確認・設定を行います。＿＿＿＿→

５３ページ

５０

8 保守

■カウンタ値の確認
TTE 保守 Window
回線・機器アドレス選択後の画面① 「読込」ボタンをクリックしてください。

②TTE と通信し、カウンタ値・パラ
メータ値を収集します。

③収集したカウンタ値・パラメー
タ値を表示します。

５１

8 保守

■パラメータの設定
TTE 保守 Window
回線・機器アドレス選択後の画面①個別・一括の選択してください。

②設定するメータの行を選択してください（個別のみ）。
③「パラメータ設定」ボタンをクリックしてください。

④各パラメータを選択してください。（設定範囲は下表を参照してください。）「キャンセル」ボタンをク⑤「設定」ボタンをクリックしてく

リ ッ ク す る と TTE 保 守

ださい。

Window に戻ります。
⑥TTE と通信し、パラメータを設定します。

通信終了後 TTE 保守 Window に戻ります。

パラメータ設定内容
パラメータ

設定内容

線式

「２線低速」、「３線」、「２線高速」から選択します。

積算方式「パルス積算」、「ON 時間積算」から選択します。

重み

積算方式を「パルス積算」に設定したときの重みを設定します。
「1Pulse」、「0.5Pulse」から選択します。

５２

8 保守

■カウンタ値の設定
TTE 保守 Window
回線・機器アドレス選択後の画面①設定するメータの行を選択してください。
②「カウンタ値設定」ボタンをクリックしてください。

③カウンタ値を入力してください。
※④「決定」ボタンをクリックしてください。
※カウンタ値は半角数字で0～999999 の範囲で入力してください。

⑤TTE と通信し、パラメータを設定します。

通信終了後 TTE 保守 Window に戻ります。

５３

8 保守

メモ

＜ＴＴＥについて＞

・本体装置からはメータのカウンタ値､接続種別（２線低速／２線高速／３線）､パルスの重み（１／０．５）､積算種別（パルス積算／ＯＮ時間積算）の設定が可能です｡
・ＴＴＥ１台につき、２線式メータおよび 3 線式メータのパルスの積算または２線式メータの接点のＯＮ時間積算を最大１０点まで計測できます｡
・計量値であるＴＴＥカウンタは“００００００”から始まり、“９９９９９９”まで１ずつカウントアップします。“９９９９９９”の次は“００００００”に戻ります。
・２線式低速パルスモードは、電力量計、２線式ガスメータ、２線式水道メータなどからのパルスを入力するときに設定します。
・３線式パルスモードは、３線式ガスメータ、３線式水道メータなどからのパルスを入力する
ときに設定します。
・２線式高速パルスモードは、パルスＯＮ時間が１００ｍｓ以下のメータからのパルスを入力するときに設定します。
・パルスレートは１．０ｍ３または０．５ｍ３の２種類があり、パルスレートが１．０ｍ３の場
合は１パルス入力毎に１カウントアップし、パルスレートが０．５ｍ３の場合は２パルス入力
毎に１カウントアップします。
・これらの設定は管理者用 PC 以外にも、本体、上位装置またはＴＴＥチェッカからの設定でも行うことができます。なお本体、上位装置またはＴＴＥチェッカからの設定方法は各々の説明書をご覧ください。

５４

8 保守

8.3. 検針値設定・確認登録された全てのメータの検針値を一覧表示で確認したり、検針値の設定を行います。検針値設定後に検針値設定結果を PDF 形式で表示します。

保守メニューWindow①「検針値設定・確認」ボタンをクリックしてください。

検針値設定・確認 Window②入居者を選択してください。
③入居者に登録されたメータの検針結果が一覧表示されますので、設定するメータを選択してください。
④「決定」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると保守メニューWindow に戻ります。

次のページへ５５

8 保守⑤「今回検針値」」、「前回検針値」を入力してください。※⑥「計算」ボタンをクリックして「キャンセル」ボタンをクリックください。

すると検針値設定・確認 Window⑦「決定」ボタンをクリックしてに戻ります。

ください。

⑧検針の進捗状況を表示します。

⑨検針値設定結果が別
Window に PDF ファイ
ル形式で表示されます。

※今回検針値および前回検針値は半角数字で以下の範囲で設定してください。
RQ-TTE または RQ-TTEA：0～999999

SmaMe5 桁：0～99999

SmaMe4 桁：0～9999※「計算」ボタンをクリックすると以下の計算を実施し、表示されます。
変更後今回指針値 ＝ 今回検針値 × 乗率
変更後前回指針値 ＝ 前回検針値 × 乗率※「変更後今回指針値」「変更後前回指針値」をよく確認してから「決定」ボタンをクリックしてください。

５６

8 保守

8.4. バージョン情報
自動検針装置本体のソフトバージョン情報を表示します。
保守メニューWindow①「バージョン情報」ボタンをクリックしてください。

バージョン情報 Window②バージョン情報が表示されます。
「戻る」
ボタンをクリックすると保守メニューWindow に戻りま

す。

５７

9 設定

9. 設定
設定は管理者でログインしたときのみ実施することができます。
自動検針装置本体の時計設定や、設定ツールをダウンロードして自動検針装置本体の各種パラメータの設定を行います。

章

やりたいことメニュー名称9.1

自動検針装置本体の日付、時刻を設定します。

時刻設定

9.2

設定ツールをダウンロードし、各種設定を行います。

データベース更新

５８

9 設定

9.1. 時刻設定
自動検針装置本体の時刻の設定や読み込みを行います。
設定メニューWindow①「時刻設定」ボタンをクリックしてください。

時刻設定 Window

設定するとき

②年月日時分を選択してください。
③「設定」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると設定
メニューWindow に戻ります。

読み込むとき

②「読込」ボタンをクリックしてくだ
さい。
③本体の時刻が表示されます。
「戻る」ボタンをクリックすると設定

メニューWindow に戻ります。

使用していると時計がずれてきますので、定期的注意に時計設定を行ってください。

５９

9 設定

9.2. データベース更新
自動検針装置本体には、以下のデータベース（パラメータファイル）が保存されています。これらのファイルをダウンロード／アップロードすることができます。
また、自動検針装置本体に保存されている「設定ツール」をダウンロードし、これを使用してパラメータファイルを編集することができます。
■パラメータファイル
項目

パラメータ

ファイル名

管理者設定、クライアント設定、時刻設定方法、印字表
システム設定

題設定、自動更新許可設定、警報出力設定、通信設定、 System.tsv
バッテリ使用設定

メータ種別設定
メータ設定
入居者設定

種別名、単位、基本料金、基本使用量、単価 1,2,3、単価変更使用量 1,2、定時検針月日時
接続メータ、デバイス名、メータ種別、乗率、回線、ID、
検針許可、印字許可
記号、入居者名、入居者に登録するメータの追加・削除

Meter_Kind.tsv
Meter.tsv
User.tsv■設定ツール
ファイル名：RQ_B12_TOOL.exe
動作環境（OS）：Windows 7（日本語版）

種別名や入居者名など、文字列を設定する際には以下を設定しないでください。設定エラーとなります。
・半角「\」「＼」「’」
・ローマ数字（「Ⅰ」や「ⅱ」など）、丸囲み数字（「③」など）、カタカナ表記の記号（「㍑」など）、単位記号（「㎏」など）、括弧囲み文字（「㈱」など）等の機種依存文字

６０

9 設定

9.2.1 設定ツールのダウンロード
パラメータファイルを編集する設定ツールを自動検針装置からダウンロードします。
設定メニューWindow①「データベース更新」ボタンをクリックしてください。

データベース更新 Window②「設定ツール DL」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると設定メニューWindow に戻ります。

③「保存」ボタンをクリックしてください。

Internet Explorer のバージョンによっては、保存先が固定される場合と保存先の選択画面を表示する場合があります。
保存先の選択画面を表示する場合は、パラメータファイルと同じフォルダに保存してください。

６１

9 設定

9.2.2 データベースの更新手順
以下の手順でデータベースを更新してください。
データベース更新開始
パラメータファイルのダウンロード
以下のパラメータファイルをダウンロードしてください。

Web 機能のメニューから実行してください。
（「9.2.3 パラメータファイルのダウ・システム設定

ンロード」参照）・メータ種別設定
・メータ設定・入居者設定「9.2.5 設定ツールの起動」参照

設定ツールの起動

パラメータファイルの読込「9.2.6 ファイル読込」参照

パラメータ設定「9.2.7 システム設定」

以下のパラメータを設定してください。

「9.2.8 メータ種別設定」

・システム設定「9.2.9 メータ設定」

・メータ種別設定「9.2.10 入居者設定」参照

・メータ設定各画面でパラメータを変更後、登録・入居者設定をクリックし、設定エラーが無いことを確認してください。
誤って登録した場合は、再度ファイル読み込みを実行してください。

パラメータファイルの出力「9.2.11 ファイル出力」参照「9.2.12 設定ツールの終了」参照

設定ツールの終了

パラメータファイルのアップロード／更新

Web 機能のメニューから実行してください。
（「9.2.4 パラメータファイルのアッ

データベース更新終了

プロード」参照）

６２

9 設定

9.2.3 パラメータファイルのダウンロード
パラメータファイルを自動検針装置からダウンロードします。
設定メニューWindow①「データベース更新」ボタンをクリックしてください。

データベース更新 Window②ダウンロードするデータベー
スを選択してください。
③「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
「戻る」ボタンをクリックすると設定メニューWindow に戻ります。

④「保存」ボタンをクリックしてください。

Internet Explorer のバージョンによっては、保存先が固定される場合と保存先の選択画面を表示する場合があります。
保存先の選択画面を表示する場合は、パラメータファイルと同じフォルダに保存してください。

設定ツールを使用する場合は、必ず下記の 4 つのファイルをダウンロード

注意

してください。
４つのファイルがそろわないと設定ツールを起動することができません。
必要なファイル：Meter、Meter_Kind、System、User

６３

9 設定

9.2.4 パラメータファイルのアップロード
設定ツールで作成したパラメータファイルを自動検針装置本体へアップロードします。
設定メニューWindow①「データベース更新」ボタンをクリックしてください。

データベース更新 Window②「アップロード」ボタンをクリ⑦完了表示がでた

ックしてください。

ら、Window を消去しデータベース
更新 Window に「戻る」ボタンをクリックする戻ります。

と設定メニューWindow に戻ります。

⑥「アップロード」
ボタンをクリック

③「参照」ボタンをクリックしてしてください。

ください。

④ファイル名をクリックしてください。

⑤「開く」ボタンをクリックしてください。

②～⑦の手順を繰り返し、以下の 4 つのファイルを選択してください。
必要なファイル：Meter、Meter_Kind、System、User
上記の 4 つのファイルがそろわないと正常にデータを更新できません。
注意

必ず 4 つのファイルに対して②～⑦の手順を実施してください。

次のページへ６４

9 設定

4 つのファイルに対して前頁の②～⑦の手順を繰り返してから次の手順に移ってください。
データベース更新 Window⑧「アップロードデータ更新」ボ
タンをクリックしてください。

６５

9 設定

9.2.5 設定ツールの起動
設定ツールをダウンロードしたフォルダの以下のファイルをダブルクリックしてください。
ファイル名：RQ_B12_TOOL.exe
以下の画面が表示されます。

設定ツールには、以下の機能があります。
章やり た い こ と

メニュー名称9.2.6

パラメータをファイルから読込みます。

ファイル読込

9.2.7

RQ-B12 のシステム設定パラメータを設定します。

システム設定9.2.8

RQ-B12 のメータ種別設定パラメータを設定しま

メータ種別設定す。
9.2.9

RQ-B12 のメータ設定パラメータを設定します。

メータ設定

9.2.10

RQ-B12 の入居者設定パラメータを設定します。

入居者設定

9.2.11

パラメータをファイルに出力します。

ファイル出力６６

9 設定

9.2.6 ファイル読込
ダウンロードしたパラメータファイルを設定ツールに読み込みます。
（設定ツールの起動時、または「ファイル読込」ボタンをクリックしたとき）
設定メニュー画面①「ファイル読込」ボタンをクリックしてください。

「ファイル読込」ボタンをクリックすると、それまでに編集したパラ
注意

メータはすべて破棄されますので、注意してください。

②「はい」ボタンをクリックしてください。

③ファイル読込が正常に完了すると右のメッセージを表示しますので「OK」ボタンをクリックしてくださ
い。

６７

9 設定

9.2.7 システム設定
RQ-B12 のシステム設定パラメータを設定します。
設定メニュー画面①「システム設定」ボタンをクリックしてください。

システム設定画面②パラメータを入力してください。
設定する内容は次ページを参照してください。

③「登録」をクリックしてください。入力内容をチェックしま「戻る」
ボタンをクリックするとす。

設定メニュー画面に戻ります。

④「はい」をクリックしてくださ
い。

６８

9 設定

■管理者設定パラメータ

パラメータの説明

設定範囲
半角英数字 16 文字以

管理者

ID

管理者の ID

管理者

パスワード

管理者のパスワード

内
半角英数字 16 文字以内■クライアント設定
パラメータ

パラメータの説明

設定範囲

閲覧者許可

閲覧者の閲覧を許可／不許可☑：閲覧を許可

閲覧者

ID

閲覧者の ID

半角英数字 16 文字以内

閲覧者

パスワード

閲覧者のパスワード

半角英数字 16 文字以内

■時刻設定
パラメータ

パラメータの説明

設定範囲

NTP サーバを使用する

時刻設定に NTP サーバ使用／不使用☑：NTP サーバ使用

No.1 サーバアドレス

1 番目の NTP サーバの IP アドレス

アドレス設定表参照

No.2 サーバアドレス

2 番目の NTP サーバの IP アドレス

アドレス設定表参照

アドレス設定表
設定項目
IP アドレス

設定範囲
1 番目

2 番目

3 番目

4 番目

001～223000～255000～255000～255■印字表題設定パラメータ

パラメータの説明

印字表題 1

使用量表および料金表の印字表題の 1 行目

印字表題 2

使用量表および料金表の印字表題の 2 行目

設定範囲
半角文字は 32 文字以内
全角文字は 16 文字以内
半角文字は 32 文字以内
全角文字は 16 文字以内

■自動更新許可設定
パラメータ

パラメータの説明

設定範囲

全メータ検針全メータ検針後の自動更新をする／しない☑：自動更新する

入居者検針

入居者検針後の自動更新をする／しない☑：自動更新する

メータ種別検針

メータ種別検針後の自動更新をする／しない☑：自動更新する

個別メータ検針

個別メータ検針後の自動更新をする／しない☑：自動更新する■警報出力設定パラメータ

パラメータの説明

設定範囲

本体異常警報出力

RQ-B12 の異常検出時に警報出力をする／しない☑：警報出力する

プリンタ異常出力

プリンタ異常検出時に警報出力する／しない☑：警報出力する

バッテリ電圧低下出力

バッテリの電池電圧低下検出時に警報出力する／しない☑：警報出力する

■通信設定
パラメータ
ID 設定

パラメータの説明
上位伝送における ID 番号６９

設定範囲
000～9999 設定
上位通信速度

上位伝送の通信速度（bps）

ロードサーベイ収集

30 分データを収集する／しない

19200/9600/4800☑：30 分データ収集する■バッテリ使用パラメータ
バッテリ使用パラメータの説明
オプションのバッテリを使用する／しない

７０

設定範囲
☑：バッテリを使用する

9 設定

9.2.8 メータ種別設定
メータ種別設定パラメータを設定します。
設定メニュー画面①「メータ種別設定」ボタンをクリックしてください。

メータ種別一覧画面②メータ種別の一覧表が表示されます。

③設定するメータ種別の行をダ
ブルクリックしてください。

「戻る」
ボタンをクリックすると設定メニュー画面に戻ります。
メータ種別設定画面④パラメータを入力してください。設定する内容は次ページを参照してください。

「戻る」ボタンをクリックするとメータ種別一覧画面に戻りま⑤「登録」をクリックしてください。入力内す。

容をチェックします。

７１

9 設定

■設定内容
パラメータ
登録区分

パラメータの説明※１☑：登録（使用）する

メータ種別を登録（使用）する／しない

種別名

メータ種別の種別名

単位

メータ種別の単位

基本料金
基本使用量 ※２
単価 1
単価変更使用量 1 ※２
単価 2
単価変更使用量 2 ※２
単価 3

メータ種別の基本料金
メータ種別の基本使用量
メータ種別の単価 1
メータ種別の単価変更使用量 1
メータ種別の単価 2メータ種別の単価変更使用量 2
メータ種別の単価 3

定時検針月

※３

定時検針の対象月

定時検針日
定時検針時

※４

定時検針の実施日
定時検針の実施時※１

設定範囲
半角文字は 10 文字以内
全角文字は 5 文字以内
半角文字は 10 文字以内
全角文字は 5 文字以内
0.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
0～999990.00～99999.99
定時検針対象外/毎月検針/
奇数月検針/偶数月検針
1～31
0～23

登録区分 ：登録区分を設定しない場合は、種別名・単位等のすべてのパラメータは無視されます。

※２

使用量：使用量は以下の条件で設定してください。
基本使用量

※３

≦

単価変更使用量１≦

単価変更使用量２

定時検針 ：定時検針月を「定時検針対象外」で選択すると、定時検針日および定時検針時の設定は無視されます※４

定時検針日：定時検針日を月末日以上に設定した場合には、月末日に検針します。
例）31 日に設定した場合の検針日は以下のようになります。
１月３１日
２月２８日（うるう年の場合は２月２９日）
３月３１日
４月３０日
…

７２

9 設定

9.2.9 メータ設定
メータ設定パラメータを設定します。
設定メニュー画面①「メータ設定」ボタンをクリッ
クしてください。

メータ一覧画面②メータの一覧表が表示されます。

③設定するメータの行をダブルクリックしてください。

「戻る」
ボタンをクリックすると設定メニュー画面に戻ります。

メータ設定画面

接続メータが接続メータが「RQ-TTE」「SmaMe4 桁」
または

または「RQ-TTEA」の場「SmaMe5 桁」の場合

合④パラ メー タを 入力
してください。設定

する内容は次ページを参照してください。

⑤「登録」をクリックしてください。

「戻る」ボタンをクリックすると入力内容をチェックします。

メータ一覧画面に戻ります。

７３

9 設定

■設定内容
パラメータ
登録区分

パラメータの説明※１

接続メータ名

設定範囲

メータを登録（使用）する／しない※２なし/
SmaMe4 桁/SmaMe5 桁/
RQ-TTEA/RQ-TTE
半角文字は 10 文字以内
全角文字は 5 文字以内

接続するメータを選択

デバイス名

デバイス名

メータ種別
乗率
回線

登録されているメータ種別を選択
メータの乗率接続するメータの回線を選択
接 続 メ ー タ 名 が 、 SmaMe4 桁 ま た は
SmaMe5 桁の場合に設定
接 続 メ ー タ 名 が 、 SmaMe4 桁 ま た は
SmaMe5 桁の場合に設定
接続メータ名が、RQ-TTEA または RQ-TTEの場合に TTE の機器アドレスを選択
接続メータ名が、RQ-TTEA または RQ-TTEの場合に TTE のメータ端子アドレスを選択

ID ※３
S アドレス※４

機器アドレスメータアドレス☑：登録（使用）する

0.01～100.00
0～3
半角英数字 10 文字
1～99
0～9
0～9

検針許可

メータを検針対象にする／しない☑：検針対象にする

使用量印字許可

使用量表に印字する／しない☑：印字する

料金印字許可料金表に印字する／しない

※１

登録区分

※５
※５

☑：印字する：登録区分を設定しない場合は、ロードサーベイ収集、検針および読取の対象外となります。

※２

接続メータ名：接続メータ名を「なし」で選択すると、登録区分に関係なく、デバイス名以下の設定は無視されます。
「SmaMe5 桁」「SmaMe4 桁」はそれぞれ表示桁数がそれぞれ 5 桁、4 桁のメータを意味します。（表示桁数が 4 桁は定格が単相２線式 30A のみです）※３

ID：ID は計器種別と製造番号から構成されます（詳細は次ページを参照してください）※４

S アドレス：同一回線で同じ S アドレスは設定できません。

※５

印字しない ：使用量及び料金を「印字しない」に設定した場合、検針帳票及び読取帳票では空白として表示されます。

７４

9 設定
■ID について
SmaMe（TypeH）の ID は銘板記載の 10 桁の製造番号です。
SmaMe（TypeM、TypeS）の ID は以下のとおり計器種別と製造番号から構成されます。
製造番号は銘板記載の７桁の製造番号です。計器種別については以下のとおりです。
計器の ID 番号＝「計器種別３桁」＋「製造番号７桁」＜計器種別＞
１桁目：S 固定
２桁目：表１のとおり
３桁目：表２のとおり
＜表１＞
記号

計

器

種

別

A

単相２線式

正方向計量

B

単相３線式

正方向計量

C

三相３線式

正方向計量

D

単相２線式

双方向計量

E

単相３線式

双方向計量

F

三相３線式

双方向計量

＜表２＞
記号

計

器

定

格

A

100V

30A

単独計器

B

〃

60A

〃

C

〃

120A

〃

D

〃

250A

〃

E

200V

30A

〃

F

〃

60A

〃

G

〃

120A

〃

H

〃

250A

〃

I

63.5V

5A

変成器付計器

J

100V

〃

〃

K

110V

〃

〃

L

200V

〃

〃

M

240V

〃

〃

例：単相 3 線式

正方向

100V

120A 製造番号 SM33021 の場合、ID 番号は SBCSM33021

７５

9 設定

9.2.10 入居者設定
入居者設定パラメータを設定します。
設定メニュー画面①「入居者設定」ボタンをクリッ
クしてください。

入居者一覧画面②入居者一覧表が表示されます。
入居者に登録されているメー
タのメータ No.が表示されます。
③設定する入居者の行をダブルクリックしてください。

「戻る」
ボタンをクリックすると設定メニュー画面に戻ります。
入居者設定画面④パラメータを入力してください。
設定する内容は次ページを参照してください。

⑤登録するメータを追加や削除する
場合には「追加」、「削除」ボタン
をクリックしてください。
次ページへ⑥「次ページ」「前ページ」ボタンをクリックすると、次の 10 台、前の10 台のメータを表示します。
「戻る」ボタンをクリックすると入居⑦「登録」をクリックしてください。

者一覧画面に戻ります。

入力内容をチェックします。

７６

9 設定

■設定内容
パラメータ

パラメータの説明

設定範囲

入居者を登録（使用）する／しない☑：登録（使用）する

記号

入居者を識別する記号

入居者名

入居者名

半角英数字 4 文字以内
半角文字は 20 文字以内
全角文字は 10 文字以内

登録区分

※１

※１

登録区分：登録区分を設定しない場合は、記号および入居者名の設定は無視されます。

■登録するメータを追加する場合
入居者設定画面①「追加」ボタンをクリックしてください。

②メータが一覧表示されます。

③登録するメータの行をクリックしてください。

④「追加」ボタンをクリックしてください。

選択したメータを選択したメータが既に他の入居追加できる場合者に登録されている場合⑤「はい」ボタンをクリックしてください。
「OK」ボタンをクリックし、他のメータを選択してください。

７７

9 設定

9.2.11 ファイル出力
設定ツールで設定したパラメータをファイルに出力します。
設定メニュー画面①「ファイル出力」ボタンをクリックしてください。

②「はい」ボタンをクリックしてください。

③ファイル出力が正常に完了すると右のメッセージを表示しますので「OK」ボタンをクリックしてください。

出力したファイルは設定ツールと同じフォルダに保存されます。

７８

9 設定

9.2.12 設定ツールの終了
設定ツールを終了します。
設定メニュー画面①「終了」ボタンをクリックしてください。

②「はい」ボタンをクリックしてくだ
さい。

設定ツールが終了します。

７９

10 グラフ10. グラフロードサーベイデータを収集するに設定していると、使用量の日データ（30 分ごとのデータ）、
月データ（1 日ごとのデータ）、年データ（1 か月ごとのデータ）をグラフおよび一覧表を PDF
形式で表示することができます。

10.1. 日データ
30 分ごとの使用量および積算値のグラフと一覧表を 1 日分 PDF 形式で表示します。2 日分のデータを 1 画面に比較表示することもできます。
グラフメニューWindow①「日データ」ボタンをクリックしてください。

日データ Window②表示するメータの入居者を選択してください。
③選択された入居者に登録しているメータが一覧表示されますので、表示するメータの行をクリックしてください。
④表示する年月日を選択してください。（第 1選択）⑤2 つのデータを比較する場合は第 2 選択の年「戻る」ボタンをクリックするとグラ

月日を選択してください。

フメニューWindow に戻ります。

⑥「決定」ボタンをクリックしてください。

⑦日データが別 Window に PDF ファイル形式で表示されます。

８０

10 グラフ８１

10 グラフ10.2. 月データ
1 日ごとの使用量および積算値のグラフと一覧表を１か月分 PDF 形式で表示します。2 か月分のデータを 1 画面に比較表示することもできます。

グラフメニューWindow①「月データ」ボタンをクリックしてください。

月データ Window②表示するメータの入居者を選択してください。
③選択された入居者に登録しているメータが一覧表示されますので、表示するメータの行をクリックしてください。
④表示する年月を選択してください。（第 1 選
択）⑤2 つのデータを比較する場合は第 2 選択の年「戻る」ボタンをクリックするとグラ月を選択してください。

フメニューWindow に戻ります。

⑥「決定」ボタンをクリックしてください。

⑦月データが別 Window に PDF ファイル形式で表示されます。

８２

10 グラフ10.3. 年データ
１か月ごとの使用量および積算値のグラフと一覧表を１年分 PDF 形式で表示します。2 年分のデータを 1 画面に比較表示することもできます。

グラフメニューWindow①「年データ」ボタンをクリックしてください。

年データ Window②表示するメータの入居者を選択してください。
③選択された入居者に登録しているメータが一覧表示されますので、表示するメータの行をクリックしてください。
④表示する年を選択してください。
（第 1 選択）⑤2 つのデータを比較する場合は第 2 選択の年「戻る」ボタンをクリックするとグラを選択してください。

フメニューWindow に戻ります。

⑥「決定」ボタンをクリックしてください。

⑦年データが別 Window に PDF ファイル形式で表示されます。

８３

11 帳票、ダウンロード

11. 帳票、ダウンロード
検針、日報、月報の帳票を PDF 形式で表示します。また、データファイルをダウンロードすることができます。

11.1. 検針
検針は管理者でログインしたときのみ実施することができます。
検針データの帳票を PDF 形式で表示します。また、データファイルをダウンロードすることができます。

①「検針」ボタンをクリックしてください。

②検針した年月日を選択してください。

「戻る」ボタンをクリックすると帳票・ダウン
ロードメニューWindow に戻ります。

③選択した年月日に実施した検針の種別が表示されます。
④「帳票作成」ボタンをクリックしてください。
⑤検針データをダウンロードする場合は「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
詳細は付録のファイル形式を参照してくだ
さい。
⑥帳票データが別 Window に PDF ファイル形
式で表示されます。

８４

11 帳票、ダウンロード

８５

11 帳票、ダウンロード

11.2. 日報
日報の帳票を PDF 形式で表示します。また、データファイルをダウンロードすることができます。

①「日報」ボタンをクリックしてください。

②年月日を選択してください。
③「帳票作成」ボタンをクリックしてください。
④日報データをダウンロードする場合は「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
詳細は付録のファイル形式を参照してください。

「戻る」ボタンをクリックすると帳票・ダウン
ロードメニューWindow に戻ります。

⑤帳票データが別 Window に PDF ファイル形
式で表示されます。

日報を出力するには、「ロードサーベイを収集する」に設定しておく必要があります。

８６

11 帳票、ダウンロード

11.3. 月報
月報の帳票を PDF 形式で表示します。また、データファイルをダウンロードすることができます。

①「月報」ボタンをクリックしてください。

②年月を選択してください。
③「帳票作成」ボタンをクリックしてください。
④月報データをダウンロードする場合は「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
詳細は付録のファイル形式を参照してください。
「戻る」ボタンをクリックすると帳票・ダウン
ロードメニューWindow に戻ります。

⑤帳票データが別 Window に PDF ファイル形
式で表示されます。

月報を出力するには、「ロードサーベイを収集する」に設定しておく必要があります。

８７

12 困ったときは

12. 困ったときは12.1. 基本動作、検針動作
症状

調査項目

指定メータの一・検針したいメータは検針許可になっ部または全部が対処方法ていますか？

・弊社サービス店にご連絡ください
検針許可設定を行います。

検針できない。
検針帳票で指針

・該当メータの検針値を確認してくだ値が空白で表示

さい。

されているメー（検針エラーのあったメータについタがある。

て 検 針 値 の 修 正 が 行 わ れて い ま せ・正しい検針値を設定してください。
設定方法については以下を参照願い

ん。）

ます。
・8.3章

検針値設定・確認・「取扱説明書

本体編」

10.3章

検針値設定・確認「使用量」、「料・使用量印字禁止、料金表印字禁止にし・メータ設定内容を確認し、許可に設定金」が表示されなていませんか？

してください。

い（使用量印字禁止、料金表印字禁止に設定方法については以下を参照願い

設定している場合、表示は空白になり

ます。

ます。）

・9.2 章データベース更新

・「取扱説明書本体編」

11.2 章システム設定設定したパスワ・ご購入先にご連絡ください。

ードを忘れてパ
スワード画面から先に進まない。

８８

12 困ったときは12.2. エラー画面
表示「通信が失敗しました。もう一度やり直してくださ

調査項目

対処方法

・ネットワークケーブルの抜 ・ネットワークケーブル等の抜けがあっ
けはありませんか？

い。」

た場合は、挿し直し後、ブラウザを再立ち上げして、ログインからやり直してください。

「XX 時 XX 分に検針済みです。１日に２回の検針は・本日、既に検針を行ってい ・本日は既に検針を行っていますので同ませんか？

じ日に２回以上の検針はできません。

できません。」「＊＊＊がアップロード

・＊＊＊に該当するファイル ・＊＊＊に該当するファイルをアップロ

されていません。アップロのアップロードを忘れていードして、再度、「アップロードデー

ード後、もう一度やり直しませんか？

タ更新」を行ってください。

てください。」「＊＊＊に誤りがありま・＊＊＊に該当するファイル ・＊＊＊に該当するファイルを設定ツーす。設定ツールで確認しての内容に誤りはありません

ルで読み込みをして内容が正しいかください。」

か？

確認後、出力されたファイルをアップ
ロードからやり直してください。

「本体作業中のため、しばらくおまちください。」

・本体のパネル PC でログイ ・本体のパネル PC で画面ロックしてかンしていませんか？

ら、ログインしてください。

・毎時検針時刻、定時検針時 ・定時検針、毎時検針が終わったと思わ
刻ではありませんか？
「優先処理実施中のため、しばらくおまちください」

れる時刻にログインしてください。

・毎時検針時刻、定時検針時 ・定時検針、毎時検針が終わったと思わ
刻ではありませんか？

れる時刻に再度実施してください。

※下線部は実施内容によって変わります。

「上位端末通信中のため中断しました。しばらく待・上位端末の通信時刻ではあ ・上位端末の通信が終わったと思われる
りませんか？

時刻に再度実施してください。

ってから再度実行してください。」「ＰＤＦもしくはファイ・PDF の表示中、ファイルの ・PDF の表示完了、ファイルのダウンロ

ル作成中です、しばらくおダウンロード中ではありま

まちください。

せんか？

本表示が続く場合は、メニ

ード後に再度実施してください。

・PDF 表示中、ファイルのダ ＜表示が継続する場合＞

ュー画面から操作をやり

ウンロード中にブラウザを ・グラフメニュー画面または帳票＆ダウ

直してください。」

閉じませんでしたか？

ンロードメニューに戻ってから再度操作を行ってください。

ログイン時「時計がリセッ

・検針を行う前に必ず「時刻設定」メニトされました。時刻設定を

ューで現在時刻を設定してください。

行ってください。」

今まで検針したデータをファイル出力できない場合があります。

８９

＜付録＞

＜付録＞
■グラフ例
日データ

月データ

９０

＜付録＞

年データ

９１

＜付録＞

■帳票例
検針帳票

読取帳票

９２

＜付録＞

日報帳票

月報帳票

９３

＜付録＞

メータ交換検針

検針値設定確認

９４

＜付録＞

ログ出力

９５

＜付録＞

■ファイル形式
検針データ、日報データ、月報データ、設定データは TSV 形式（Tab 区切り）で出力することができます。このファイルは表計算ソフトウェア等で見ることができます。
・検針データファイル
ファイル名：K(YYYYMMDD).tsv（YYYY,MM,DD:検針年,月,日）

最初の３行には、以下を記載
１行目：“検針帳票”
２行目：“検針日”＋検針年月日（フォーマット：YYYY 年 MM 月 DD 日）
３行目：“作成日”＋作成した年月日（フォーマット：YYYY 年 MM 月 DD 日）
検針データは入居者、種別名のレコード順位とします。
また、入居者毎に合計を、メータ種別毎に小計行を入れます。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

考

１

No.

3

通し番号

２

記号 ※1

4

入居者記号

３

入居者名 ※1

20

４

ﾒｰﾀ種別

10

５

単位

10

単位名称

６

ﾒｰﾀ No3

メータリスト番号(1～512)７

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

10

デバイス名称

ID/ｱﾄﾞﾚｽ

12

９

乗率

6

メータ乗率(0.01～100.00)

１０

前回検針日

16

YYYY/MM/DD

hh:mm

１１

今回検針日

16

YYYY/MM/DD

hh:mm

１２

前回指針値

8

整数値のみ

１３

今回指針値

8

整数値のみ

１４

前回使用量

8

整数値のみ

１５

今回使用量

8

整数値のみ

１６

増減率

5

±XXXX（＋のときは符号なし）

１７

金額

9

整数値のみ

CR+LF

2

８

SmaMe5 桁、SmaMe4 桁：回線-製造番号/ID
TTE,TTEA：回線-機器ｱﾄﾞﾚｽ-ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ※１ 前レコードと同一文字の場合、空白とします。

９６

＜付録＞

・日報データファイル
ファイル名：D(YYYYMMDD).tsv （YYYY,MM,DD：指定年,月,日）
最初の３行には、以下を記載
１行目：“日報”
２行目：“日時”＋指定年月日（フォーマット：YYYY 年 MM 月 DD 日）
３行目：“作成日”＋作成した年月日（フォーマット：YYYY 年 MM 月 DD 日）
データは、メータテーブル順とします。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No.

3

通し番号

２

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

10

デバイス名称

３

入居者

20

入居者名

４

単位

10

単位名称

9×48

整数値のみ

合計

9

整数値のみ

CR+LF

2

５
～
５２
５３

30 分ごとの使用量(00:30~24:00)

考（=メータ No.）・月報データファイル
ファイル名：M(YYYYMM).tsv （YYYYMM：指定年月）
最初の３行には、以下を記載
１行目：“月報”
２行目：“年月”＋指定年月（フォーマット：YYYY 年 MM 月）
３行目：“作成日”＋作成した年月日（フォーマット：YYYY 年 MM 月 DD 日）
データは、メータテーブル順とします。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No.

3

通し番号

２

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

10

デバイス名称

３

入居者

20

入居者名

４

単位

10

単位名称

9×31

整数値のみ

合計

9

整数値のみ

CR+LF

2

５
～
３５
３６

1 日ごとの使用量（１~３１）

９７

考（=ﾒｰﾀ No）

＜付録＞

・設定データファイル（システムテーブル）
ファイル名：System.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

考

１

No

1

２

表題名 1

32

１レコードのみ

３

表題名 2

32

４

UserID

16

英数字のみ

５

UserPass

16

英数字のみ

６

時刻修正

1

1:NTP サーバで補正する 0:補正しない

７

NTP ｻｰﾊﾞ P4_1

15

XXX.XXX.XXX.XXX

８

NTP ｻｰﾊﾞ P4_2

15

XXX.XXX.XXX.XXX

９

NTP ｻｰﾊﾞ MSK_1

15

XXX.XXX.XXX.XXX

１０

NTP ｻｰﾊﾞ MSK_2

15

XXX.XXX.XXX.XXX

１１

閲覧者 ID_1

16

英数字のみ

１２

閲覧者 ID_2

16

英数字のみ

１３

閲覧者 ID_3

16

英数字のみ

１４

閲覧者 ID_4

16

英数字のみ

１５

閲覧者 ID_5

16

英数字のみ

１６

閲覧者 Pass_1

16

英数字のみ

１７

閲覧者 Pass_2

16

英数字のみ

１８

閲覧者 Pass_3

16

英数字のみ

１９

閲覧者 Pass_4

16

英数字のみ

２０

閲覧者 Pass_5

16

英数字のみ

２１

本体異常警報出力

1

1:出力する

0:出力しない

２２ﾌﾟﾘﾝﾀ異常警報出力

1

1:出力する

0:出力しない

２３

ﾊﾞｯﾃﾘ異常警報出力

1

1:出力する

0:出力しない

２４

予備

1

（将来用）

２５

ﾌﾞｻﾞｰ鳴動

1

（将来用）

２６

上位伝送ﾓｰﾄﾞ

1

1:LS 収集する

２７

上位伝送速度

1

0:4800bps

２８

上位通信用 ID

3

数値のみ

２９

本体 IP

15

XXX.XXX.XXX.XXX

３０

本体 Mask

15

XXX.XXX.XXX.XXX

３１

Def_Gate

15

XXX.XXX.XXX.XXX

３２

ﾊﾞｯﾃﾘ有無1

1:ﾊﾞｯﾃﾘ有３３

閲覧者 1 許可

1

1:許可

0:許可しない３４

閲覧者 2 許可

1

1:許可

0:許可しない３５

閲覧者 3 許可

1

1:許可

0:許可しない３６

閲覧者 4 許可

1

1:許可

0:許可しない３７

閲覧者 5 許可

1

1:許可

0:許可しない３８

全ﾒｰﾀ検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない

３９

入居者別検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない４０

ﾒｰﾀ種別検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない４１

個別ﾒｰﾀ検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない４２

全ﾒｰﾀ検針自動印字許可

1

（将来用）

４３

入居者別検針自動印字許可

1

（将来用）

４４

ﾒｰﾀ種別検針自動印字許可

1

（将来用）

４５

個別ﾒｰﾀ検針自動印字許可

1

（将来用）

CR+LF

2

９８

0:LS 収集しない

1:9600bps 2:19200bps

0:ﾊﾞｯﾃﾘなし

＜付録＞

９９

＜付録＞

・設定データファイル（メータ種別テーブル）
ファイル名： Meter_Kind.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No

3

20 レコード

２

登録区分

1

1:登録

３

ﾒｰﾀ種別

10

４

単位

10

５

定時検針(月)1６定時検針(日)

2

01～31

７

定時検針(時)

2

00～23

８

基本料金

8

0～99999.99

９

基本使用量

5

0～99999

１０

単価 1

8

0～99999.99

１１単価変更使用量

50～99999

１２

単価 2

8

0～99999.99

１３単価変更使用量 2

50～99999

１４

単価 3

8

0～99999.99

CR+LF

2

考

0:未登録

0:定時検針対象外
2:奇数月検針

1:毎月検針3:偶数月検針・設定データファイル（メータテーブル）
ファイル名： Meter.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

１

No

２
３

最大文字長

備

考

3

512 レコード

登録区分

1

1:登録

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

10

４

ﾒｰﾀ種別

2

５

接続ﾒｰﾀ

1

６

乗率

6

７

製造番号/ID

10８

ﾒｰﾀ設置日10

YYYY/MM/DD

９

回線

1

0～3

１０

機器ｱﾄﾞﾚｽ1

１１

ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ

1

１２

入居者 No3

１３

料金印字許可1

1:印字する

0:印字しない

１４

使用量印字許可1

1:印字する

0:印字しない

１５

検針許可

1

1:検針する

0:検針しない

CR+LF

2

0:未登録

1～20(ﾒｰﾀ種別 No)
0:なし

1:SmaMe4 桁 2:SmaMe5 桁

3:RQ-TTEA

4:RQ-TTE

0.01～100.00

0～9（接続メータがなし、SmaMe5 桁、SmaMe4 桁は0）0～9（接続メータがなし、SmaMe5 桁、SmaMe4 桁は0）・設定データファイル（入居者テーブル）
ファイル名：User.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No

3

512 レコード

２

登録区分

1

1:検針する３

記号

4

半角英数文字のみ

４

入居者名

20

入居者名称

１００

考

0:検針しない

＜付録＞
CR+LF

2

１０１

問い合わせ先〒105-0003

東京都港区西新橋 1－5―13

TEL

03-6371-4359

FAX

03-6371-4332

８東洋海事ビル 5 階

製品に関するお問い合わせは、下記の弊社ホームページ『お問い合わせフォーム』をご利用ください。
https://www.t2ms.co.jp/contact.htm

自動検針装置 TOSCAM-B12 取扱説明書（Web 機能編）
初

版

２０１４年

８月

第2版

２０１４年 １２月

版権所有

第3版

２０１５年

３月

この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを

第4版

２０１６年

７月

第5版

２０１８年

６月

禁じます。また、この内容は、予告なしに変更すること

第6版

２０２０年

１月

第７版

２０２３年 １０月

東光東芝メーターシステムズ株式会社がありますのでご了承ください。
WM-3030997-6