WM-3030793-13

取扱説明書

自動検針装置（本体編）

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12● ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

はじめに
このたびは「自動検針装置 TOSCAM-B12」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

お願い
本製品の設置・取り外し作業については、ご購入の販売代理店にご連絡ください。

商標について※Windows、Windows7、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標、および製品です。
※Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※Ethernet およびイーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。
※本書に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示（TM. R）を付記しておりません。

付属品リスト
本製品には下記の付属品がありますのでご確認ください。
● 自動検針装置 TOSCAM-B12

簡易取扱説明書

×１部● 自動検針装置

簡易工事要領書

×１部

TOSCAM-B12● 扉キー（N200 番

日東工業株式会社）

×１本● プリンタ用紙（サーマルロール紙 P-58-30 三栄電機株式会社） ×３巻

オプション品● 鉛蓄電池一式：バッテリ、ケーブル類● 上位伝送ケーブル：RS-232C ケーブル接続用●

アタッチメント：TOSCAM－B10,B11,RF14 リニューアル用壁面取付用アタッチメント（ねじ、ナット含む）● アングル：19 インチラックマウント取付用アングル（ボルト含む）

消耗品● プリンタ用紙：サーマルロール紙 P-58-30（58mm／30m）10 巻／1 箱 三栄電機株式会社製１

安全上のご注意
本取扱説明書には、お使いになる方（設置工事をされる方）や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明
表 示

危険
警告

表 示 の 意 味
“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険が差し迫って発生する可能性のあること”を示します。
“誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性のあること”を示します。
＊１

注意＊２“誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあること”を示します。

＊１：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
＊２：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明
図記号

図 記 号 の 意 味
禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の近くに絵や文章で指示します。

２

安全上のご注意（つづき）
免責事項について・ 地震などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能あるいは設定の誤りから生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

設置工事をされる方について・本製品を設置する方は、工事要領書を熟読し内容を理解した上で作業を行ってください。
・ 本製品の設置・取り外し作業の実施については、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

用途制限について・ 本製品は、人の生命に直接関わる装置(※1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置(※2)に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの装置に本製品を使用しないでください。
※1：生命維持装置や手術室用機器などの医療機器や、火災報知器などの防災設備など。
※2：集団輸送システムの運転制御・航空管制システムや原子力発電所の装置など｡

３

安全上のご注意（つづき）
警告■病院など電波の使用が禁止された場所には設置しないこと禁止

医療用電子機器に悪影響を与える恐れがあります。

■本装置やコード類の分解・改造・修理はしないこと
感電・火災・けがの原因となります。
分解禁止

修理が必要な場合は、ご購入先へご連絡ください。

■本装置やコード類のいたずらはしないこと
いたずら禁止感電・火災・けがの原因となります。

■屋外や浴室など、水のかかる場所に置かないこと
水ぬれ禁止

感電・火災の原因になります。

■ぬれた手で、設置・取り外し作業・操作をしないこと
ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■定格電圧を超える電源に接続しないこと
感電・火災の原因になります。
禁止

ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ）でご使用ください。

■インバータの二次側など定格商用周波数以外での使用はしないこと禁止

商用周波数以外の周波数（高周波含む）で使うと火災や破壊の原因になります。

４

安全上のご注意（つづき）
警告■機器を設置した後、ＡＣ電源を入れた状態で充電部には触れないこと禁止

感電・火災の原因になります。

■火花の近くに設置しないこと
火花を発生するもの（スイッチ、ヒューズなど）の近くや、火気の近くで使用しない
禁止でください。バッテリは充電によって引火性のガスを発生することがあり、火花がガスに引火し、破裂などの恐れがあります。

■発熱部の近くに設置しないこと
発熱部の近くで使用されるとバッテリの温度が上がり、液漏れ、発火、禁止

破裂の恐れがあります。

■バッテリを火中に投入したり、加熱しないこと
バッテリを火中に投入すると、バッテリを破裂させたり、有毒ガス発生の原因になる禁止恐れがあります。

■配線後、電源および端末伝送器接続用端子台に保護カバーを取り付けること
強制

感電・火災の原因になります。

■基板のカバーを外さないこと禁止

感電・火災の原因になります。
■落下した場合は、すぐに機器の使用を中止すること
そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。

強制点検・修理をご購入先へご依頼ください。

５安全上のご注意（つづき）
警告■異臭がしたり、発煙・過熱したときは、機器の使用を中止すること
そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。

強制点検・修理をご購入先へご依頼ください。

■設置および取り外し作業を行う前に、ＡＣ電源を切っておくこと
強制

電源を切らないで作業すると感電の原因になります。

■取付・配線工事は、ご購入の販売代理店又は専門業者に依頼すること
誤った取付・配線工事をされ不備があると、感電・火災・故障の原因

強制になります。

■定期的に、ケーブル等の接続状態を確認することケーブルが外れていると、感電や火災および通信エラーの原因になります。

強制

万一、ケーブルが外れていたときは、ＡＣ電源を切ってから、再度接続してください。

■設置および稼働中は、接続ケーブルや本体・端末伝送器に不要な力がかからな
いよう、ケーブルを固定すること強制

ケーブル類の断線や接続箇所が外れるなど、感電や火災および通信エラーの原因になります。

■設置するとき、接続ケーブルをむやみにねじったり、引っ張ったりして接続しないこと禁止

ケーブル類や接続箇所に力がかかり、断線や接続が外れるなどで、感電や火災および通信エラーの原因となります。

６

取扱上のお願い
製品の故障や性能低下などを防ぐために、以下の事項をお守りください。

■次のような場所への設置および保管はしないでください。
本製品の寿命を短くしたり動作不良の原因となります。
・周囲温度が０～＋４５℃の範囲を超える場所
・周囲湿度が２０～８０％ＲＨ（結露なし）の範囲を超える場所
・直射日光が当たる場所
・ほこり、腐食性ガスが多い場所
・強い電界、磁界が発生する場所
・高温になる場所
・振動、衝撃が加わる場所
・水滴がかかる場所
・過電流が流れる場所■本製品は強い振動、衝撃を加えないようにていねいにお取り扱いください。
運搬や取り付けの際に、強い振動、衝撃を加えると故障の原因となります。

■このシステムの電源は、他の電気機器の負荷変動および電気ノイズ等の影響のあるものは避けてください。
電動機、エレベータ、電気溶接機、静電気複写機および電気炉などの近くにある場合は、特に注意が必要です。もし、これらの負荷と同系統の電源のときは、別系統の電源を用意してください。

■AC スイッチは、常時 ON の状態でご使用ください。
「電源」ランプ、「端末電源」ランプともに点灯の状態です。

■停電補償用のバッテリ（オプション品）は、使用開始直後または長時間使用しなかった後に使用する場合には、充電不足状態の時があります。
■オプション品の停電補償用バッテリは下記のように定期交換が必要です。
推奨使用年数を目安にご購入先にご連絡ください。有償にて交換を承ります。
推奨使用年数

使用条件＊常温・常湿の屋内

停電補償用バッテリ（20℃、20～80%）

4年＊塵埃・塩分等を含まない環境＊腐食性ガスの無い環境
注１）バッテリは温度の高い環境における使用では寿命が著しく低下しますので注意が必要です。
（周囲温度が 25℃の場合は 3 年、30℃の場合は 2 年が交換目安となります）
注２）お客様にてバッテリを処分しないでください。弊社が交換したバッテリは電池メーカへ送付し、リサイクル処理されます。

■使用する USB メモリは、ご購入してからフォーマットをしないで使用してください。
「ファイル出力」や「設定読込」メニューで使用する USB メモリは、ご購入してからフォーマット
をせず、そのままご使用ください。フォーマットをすると、ファイル出力や設定読込が正常にできない場合があります。
動作確認済み USB メモリ：
BUFFALO 製 RUF3-K32GA-BK（32GB）、RUF3-C64GA-BK（64GB）
東芝製 TNU-A032G（32GB）、TNU-C032GK（32GB）、TNU-B064GK（64GB）

７

■システムの正常な動作を維持するために日常点検を実施してください。
また、１年に１回程度、定期点検の実施をおすすめします。ご購入先にご連絡ください。（有償）■タッチパネルの表面が汚れたときには、めがね拭き用のクロスなどの柔らかい布で軽く拭いてください。
・どうしても汚れがとれない場合はＯＡクリーナーを使用して拭き取ってください。
・硬いものでゴシゴシ擦らないでください。
・「10.4 画面清掃」の画面にて掃除を行ってください。

■プリンタの表面が汚れたときには、柔らかい布で乾拭きするか、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、乾拭きしてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
・プリンタの内部は絶対に水で濡らさないでください。

■バッテリのふたなどに亀裂、変形および液漏れが見られる場合はバッテリを交換する必要がありますのでご購入先にご連絡ください。
■ほこりなどによるバッテリの外観に汚損が見られた場合は、水または温水で湿した布切れで清掃してください。
・乾いた布の使用は静電気を発生させ、引火などの原因になる恐れがあります。

■テナント等にご請求される場合には事前に算出した料金を確認してください。
■本製品を破棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に従って適正に処理してください。
■システムの自己診断機能により再起動する場合があります。
・システムの自己診断機能が働き、再起動して定時検針が行われていない場合は、手動で検針してください。

■定時検針日時を設定している場合、定時検針日時直前で以下の操作はしないでください。
・検針値設定・確認
・設定読込

８

目

次

はじめに----------------------------------------------------------------------------------------- 1
安全上のご注意 ---------------------------------------------------------------------------------- 2
取扱上のお願い ---------------------------------------------------------------------------------- 7
目次 --------------------------------------------------------------------------------------------- 91.

システム構成 ........................................................................................................................ １１

1.1.

自動検針システムの構成 .................................................................................. １１

1.2.

上位伝送機能を用いたシステム構成の例 .............................................................. １３

1.3.

Web機能使用時の構成 .................................................................................... １５

2.

TOSCAM-B12の各部の名称 ............................................................................................... １６

2.1.

本体正面および側面 ........................................................................................ １６

2.2.

本体底面 ...................................................................................................... １６

2.3.

本体内部 ...................................................................................................... １７

2.4.

プリンタ ...................................................................................................... １８3.

機能一覧 ............................................................................................................................... １９4.

用語の説明 ........................................................................................................................... ２０4.1.

検針について ................................................................................................ ２０4.2.

検針メータ数について ..................................................................................... ２０

4.3.

入居者、メータの指定方法について .................................................................... ２１4.4.

検針値と指針値について .................................................................................. ２１

4.5.

増減率について.............................................................................................. ２１

4.6.

料金計算について ........................................................................................... ２２

4.7.

ロードサーベイデータ（30分間の使用量）について ............................................... ２３

5.

操作フロー ........................................................................................................................... ２４

6.

画面と操作 ........................................................................................................................... ２５

6.1.

画面と操作方法.............................................................................................. ２５

6.2.

画面構成 ...................................................................................................... ２７

6.3.

警報表示 ...................................................................................................... ２８

6.4.

パスワード入力画面 ........................................................................................ ２９

6.5.

メインメニューとサブメニュー画面 .................................................................... ３０7.

検針...................................................................................................................................... ３１

7.1.

全メータ検針 ................................................................................................ ３１

7.2.

入居者別検針 ................................................................................................ ３３

7.3.

メータ種別検針.............................................................................................. ３５

7.4.

個別メータ検針.............................................................................................. ３７7.5.

定時検針 ...................................................................................................... ３９7.6.

メータ交換検針.............................................................................................. ４０

7.7.

未登録や検針を中止したときの表示 .................................................................... ４２

8.

読取...................................................................................................................................... ４５

8.1.

全メータ読取 ................................................................................................ ４５

8.2.

入居者別読取 ................................................................................................ ４７

8.3.

メータ種別読取.............................................................................................. ４９
９

8.4.

個別メータ読取.............................................................................................. ５１

8.5.

未登録時の表示.............................................................................................. ５３9.

印字...................................................................................................................................... ５５

9.1.

全メータ印字 ................................................................................................ ５５

9.2.

入居者別印字 ................................................................................................ ５６9.3.

メータ種別印字.............................................................................................. ５８

9.4.

個別メータ印字.............................................................................................. ６０

10.

保守...................................................................................................................................... ６２

10.1. ログ表示 ...................................................................................................... ６３
10.2. ＴＴＥ保守 ................................................................................................... ６６
10.3. 検針値設定・確認 ........................................................................................... ７３
10.4. 画面清掃 ...................................................................................................... ７５
10.5. ファイル出力 ................................................................................................ ７６
10.6. バージョン情報.............................................................................................. ７７
11.

設定...................................................................................................................................... ７８

11.1. 時刻設定 ...................................................................................................... ８０
11.2. システム設定 ................................................................................................ ８２
11.2.1
メータ種別設定 ..................................................................................... ８３
11.2.2
メータ設定 ........................................................................................... ８５11.2.3
入居者設定 ........................................................................................... ８８
11.2.4
印字表題設定 ........................................................................................ ９１
11.2.5
自動更新許可設定 .................................................................................. ９２
11.2.6
警報出力設定 ........................................................................................ ９３
11.2.7
設定読込.............................................................................................. ９４
11.3. 印字濃度設定 ................................................................................................ ９６
11.4. 通信設定 ...................................................................................................... ９７
11.5. バッテリ設定 ................................................................................................ ９８
11.6. クライアント設定 ........................................................................................... ９９11.7. 管理者設定 ................................................................................................ １００
12.

バッテリ警告 ..................................................................................................................... １０４

12.1. バッテリ警告画面 ........................................................................................ １０４
12.2. バッテリ警告印字 ........................................................................................ １０５13.

取付けと配線 ..................................................................................................................... １０６

14.

プリンタ用紙の交換 .......................................................................................................... １０７

15.

困ったときは ..................................................................................................................... １０８

15.1. 基本動作、検針動作 ..................................................................................... １０８
15.2. エラー画面 ................................................................................................ １０９16.

一般仕様 ............................................................................................................................ １１１

16.1. 基本仕様 ................................................................................................... １１１
16.2. 入出力仕様 ................................................................................................ １１１＜付録＞ ...................................................................................................................................... １１２■本体外形図 ...................................................................................................... １１２■メータ交換手順 ................................................................................................ １１３■印字例 ............................................................................................................ １１４■ファイルフォーマット ........................................................................................ １２４

１０

1 システム構成

1. システム構成
1.1. 自動検針システムの構成
自動検針装置 TOSCAM-B12 は、ビル、寮等に設置された電気・ガス・水道などの料金取引にご利用いただける各種計量器の検針を自動的に行い、その検針結果をもとに料金計算を行い料金表を作成します。この一連の機械処理により検針業務の効率化を図ることを目的としています。
自動検針装置 TOSCAM-B12 を用いた自動検針システムは以下の機器で構成されます。
機器名
１

自動検針装置概要
・タッチ操作パネル、サーマルプリンタ、電源部、(TOSCAM-B12)

および端子台で構成されています。
・タッチ操作パネルに計量値および設定内容等を表示し、指やタッチペンで押すことにより手動検針等の操作を行います。
・検針した結果はサーマルプリンタに印字することができます。

２

端末伝送器

（注１）

（RQ-TTEA、RQ-TTE、N-TTE）・計量器から発信されたパルスを積算計量する電子カウンタと電子カウンタの値を自動検針装置本体に送出する伝送機能があります。

３

SmaMe（通信機能付電力量計） ・スマートメータ『SmaMe』（TypeH モデル、TypeM（注２）

４

発信装置付計量器

モデル、TypeS モデルがあります。）（注３）
・電力量計、ガスメータ、水道メータ等があります。

（注２）
５

回線分配器（RQ-BR）

・RS-485 通信回線を分岐し、接続するメータ台数を増やすことができます。

６

管理者用 PC

・TOSCAM-B12 に搭載されている Web 機能によ

閲覧者用 PC

り、LAN で接続されたパソコンで操作することができます。管理者は本体での操作と同様の操作ができます（印字機能を除く）。閲覧者は表示のみができます。

７

上位装置（オプション）・上位装置と接続用の RS-232C I/F を経由した回線
にて複数台の TOSCAM-B12 を上位装置にあたる
コンピュータへ接続し検針データの収集、管理等を行うことができます。

注１）本書の中では、端末伝送器については「TTE」と称します。
注２）本書の中では、発信装置付計量器および SmaMe（通信機能付電力量計）を総じて「メータ」と称すこともあります。
注３）SmaMe は東光東芝メーターシステムズ株式会社の登録商標です。
注４）本書の中では、管理者用 PC と閲覧者用 PC を総じて「クライアント PC」と称することもあります。

１１

1 システム構成■システム構成例
閲覧者用 PC

上位装置（オプション）（最大 5 台）
管理者用 PC

上位伝送回線（RS-232C）
Ethernet

TOSCAM-B12 本体

端末伝送回線（RS-485）4 回線

SmaMe

TTE

M

M
RQ-BR

SmaMe

TTE

メータは最大 128 台／回線

SmaMe

最大 32 台

RQ-BR

TTE

TTE

（最大 TTE10 台＋RQ-BR3 台）／回線

最大 32 台TTE

最大 32 台SmaMe

最大 32 台

RQ-BR

RQ-BR は最大 3 台／回線

SmaMe は最大 32 台／回線

RQ-BR

TTE は最大 10 台／回線

SmaMe

最大 10 台

発信装置付計量器

メータは最大 128 台／回線

１２

1 システム構成

1.2. 上位伝送機能を用いたシステム構成の例
TOSCAM-B12 と上位装置（コンピュータ）とを接続して、上位装置からデータ伝送器要求を受け取った TOSCAM-B12 はその要求に従って必要なデータを上位装置にデータ伝送（上位伝送）することで、検針データの収集を上位装置から行うことができます。この上位装置とTOSCAM-B12 を接続する方法として次の 3 通りがあります。
なお、上位伝送ケーブル、上位装置および上位装置ソフトはオプションです。詳細は販売代理店にご相談ください。
直結接続
オプションの上位伝送ケーブルを使って、上位装置（コンピュータ）と直接接続する方法です。
上位伝送ケーブル

RS-232C
ケーブル※ 直結接続するときの RS-232C ケーブルは、クロスケーブルを用います。

RS-485 による接続
変換ユニットを使用して、RS-485 通信で遠距離のデータ伝送を行うことができます。※

上位伝送
ケーブル

変換ユニット変換ユニットRS-485
RS-232C
ケーブル※

RS-232C
ケーブル

変換ユニットに接続するときの RS-232C ケーブルは、ストレートケーブル（特殊仕様）を用います。

１３

1 システム構成

LAN 回線による接続
LAN 変換器を使用して、上位装置（コンピュータ）がいずれの場所にあっても複数（１：Ｎ）の TOSCAM-B12 とデータ伝送を行うことができます。※

上位伝送
ケーブル

LAN 回線
LAN 変換器LAN
ケーブル

RS-232C
ケーブル

上位伝送
ケーブル

LAN 変換器

RS-232C
ケーブル※ LAN 変換器に接続するときの RS-232C ケーブルは、クロスケーブルを用います。

システム提案は弊社にてご提案させていただきます。

１４

1 システム構成

1.3. Web 機能使用時の構成
TOSCAM-B12 に搭載されている Web 機能により、LAN で接続されたパソコンで操作することができます。Web 機能を利用するのは管理者と閲覧者に分かれ、管理者は本体での操作と同様の操作ができます（印字機能を除く）。閲覧者は表示のみができます。
本体と Web から同時に管理者でログインすることはできません。
詳細は「TOSCAM-B12 取扱説明書（Web 機能編）」をご確認ください。
構成例

TOSCAM-B12 本体
HUB

管理者用 PC

LAN

閲覧者用 PC

最大 5 台

閲覧者用 PC

１５

2 TOSCAM-B12の各部の名称

2. TOSCAM-B12 の各部の名称
2.1. 本体正面および側面ＴＯＳＣＡＭ－Ｂ１２

AC 電源 LED

ＰＷＲ

端末電源 LED

ＴＴＥ

操作パネル
（タッチパネル）
扉キー

サーマルプリンタ

通気口（両側にあります）

2.2. 本体底面

電線挿入口※扉を開閉するときは指等が挟まれないようにご注意ください。
※通気口をふさいで本体を密閉構造にしないでください。密閉構造にすると異警告常時にバッテリ（オプション）が発火や破裂の恐れがあります。
※本体の左側は 70mm 以上、右側は 100mm 以上、上側・下側は 100mm 以
上空けてください。

１６

2 TOSCAM-B12の各部の名称

2.3. 本体内部

鉛蓄電池一式（オプション）

上位伝送用コネクタ

端子台基板
カバー

警報接点

ヒューズ BOX
電源スイッチ（Web 用）
通信回路入力端子
USB コネクタ
DC24V 電源（端末伝送器用）（USB メモリ用）

電源入力端子
FG 端子

LAN コネクタ

1P2W(MA-MB)
AC100V 50/60Hz※端子台基板カバーを開けないでください。感電の恐れがあります。
※バッテリの端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。
※ＡＣ電源スイッチがＯＦＦの場合でも、バッテリは活きていますので、バッテリの短警告

絡には十分注意してください。
※ＦＧ線を外さないでください。ＦＧ線を外すと、故障や漏電のときに感電する恐れや動作不良の恐れがあります。

※ 操作パネルの背面（本体内部）が高温になることがありますが、機器に障害を与えるものではありません。

１７

2 TOSCAM-B12の各部の名称

2.4. プリンタ
ペーパーカバーオープンボタン
ペーパーカッタ
ペーパーカバー※プリンタ用紙を紙挿入口より引っ張る又は逆に引っ張ると故障の原因になりますのでお止めください。
注意※付属品のプリンタ用紙は感熱紙です。以下のようにお取扱いにご注意ください。
・乾燥した冷暗所に保存してください。
・固いもので強くこすらないでください。
・有機溶剤の近くに置かないでください。
・塩化ビニールフィルム、消しゴムや粘着テープに長時間接触させないでください。
・プリンタ用紙は必ず指定紙をお使いください。
※プリンタ背面のディップスイッチは触らないでください。

１８

3 機能一覧

3. 機能一覧
このシステムは、毎月（または隔月）設定された日時に自動的に検針を行う定時検針を実行することができます。また、自動的に 30 分間隔で指針値を読取り（『ロードサーベイ収集』と称します）、30 分間の使用量（『ロードサーベイデータ』と称します）を自動で計算、記録することもできます。
本体は下表のように検針、読取、印字、設定、および保守メニューから構成され、画面操作により各機能を実行できます。Web 機能による通信や上位装置からの通信でも同様の機能を実行することができます。
メニュー

主な機能

内容

検針

・全メータ検針・全メータ、入居者別、メータ種別、個別メータ

・入居者別検針の検針を行うことができます。また、検針に引・メータ種別検針

き続き使用量表と料金表の印字を行います。

・個別メータ検針・メータを交換する際に、交換前と交換後の指針

・メータ交換検針
読取

値を設定します。

・全メータ読取・全メータ、入居者別、メータ種別、個別メータ

・入居者別読取の読取を行うことができます。また、指針値の・メータ種別読取表示または印字を行います。

・個別メータ読取
印字・全メータ印字

・全メータ、入居者別、メータ種別、個別メータ

・入居者別印字の料金表および使用量表の印字を行います。

・メータ種別印字
・個別メータ印字
設定

・時刻設定

・現在の日付および時刻を自動検針装置本体に設定します。

・システム設定・メータ種別、入居者、印字表題等を設定します。
・設定ツールで作成したパラメータファイルや指
針値データファイルの読み込みを行います。

・印字濃度設定・プリンタの印字濃度を設定します。

・通信設定

・上位伝送の通信速度、ID 等を設定します。

・バッテリ設定・バッテリ（オプション）の有無を設定します。

・クライアント設定

・Web 機能を使用して閲覧するクライアントの設定をします。

保守

・ログ表示

・システムエラー等のログ内容の表示を行います。

・TTE 保守

・TTE のパラメータやカウンタの設定・確認を行います。

・検針値設定・確認

・検針値の修正を行います。

・ファイル出力・検針データ、30 分データ、設定データ、ログデータおよび指針値データを USB メモリに出力・バージョン情報します。
・ソフトウェアのバージョン情報を確認します。

１９

4 用語の説明

4. 用語の説明
4.1. 検針について『検針』とは、端末伝送器に接続しているメータや SmaMe のメータ値（計数値）を読取ることをいいます。
（１）検針方法
オペレータの操作による検針と、毎月（または隔月）設定された日時に自動的に検針を行う定時検針の２種類の検針方法があります。
（２）オペレータの操作による検針の種類
オペレータの操作による検針には次の種類があります。
１

種類

内容

全メータ検針・オペレータの操作により、検針可能な全メータについて検針します。
・検針終了後、使用量表および料金表の印字ができます。
ただし、印字の有無はメータ単位であらかじめ設定する必要があります。

２

入居者別検針・オペレータの操作により、入居者を指定し、指定された入居者に登録しているメータについて検針します。
・指定入居者の検針後、継続して別の入居者の検針を行うこともできます。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。

３

メータ種別検針・オペレータの操作または検針日時設定により、メータ種別を指定し、検針します。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。

４

個別メータ検針・オペレータの操作により、メータを個別に検針します。
・指定メータの検針後、継続して別メータの検針を行うこともできます。
・印字は全メータ検針の場合と同様です。

誤操作を防止するために、手動による全メータ検針および同一種別でのメータ種
メモ

別検針は 1 日 1 回しかできません。また、定時検針が実行されたメータ種別は手動によるメータ種別検針および全メータ検針はできません。
連続して検針を 2 度実施すると、使用量が 0 に近い値になるからです。
自動検針時刻前後で手動検針を実施すると、手動検針後の印字内容が自動検針時注意のデータとなる場合がありますので、ご注意ください。

4.2. 検針メータ数について
検針メータ数は最大 512 台です。また、電気、ガス、水道等のメータ種別は 20 種類まで登録できます。なお、１入居者には、最大 20 台までのメータが登録できます。

２０

4 用語の説明

4.3. 入居者、メータの指定方法について『端末アドレス』でメータを特定します。これは、どのメータを検針するか指定する場合に必要です。
（１）TTETTE の端末アドレスは接続回線（０～３）、TTE の機器アドレス（０～９）およびメータア
ドレス（０～９）から構成される３桁の数字（０００～３９９）です。
（２）SmaMe
SmaMe の端末アドレスは接続回線（０～３）およびメータの ID（製造番号）です。

4.4. 検針値と指針値について
TTE や SmaMe から送られてくる各メータのメータ値（計数値）を『検針値』と呼んでいます。
この検針値をメータ種類の単位（kWh 等）に換算したものを『指針値』と呼び、換算するための係数のことを『乗率』と呼びます。
・検針値：
TTE は１０進６桁です。
SmaMe は１０進５桁のものと１０進４桁のものがあります。
・乗率の範囲：０．０１～１００．００
・指針値：検針値×乗率 １０進８桁（整数のみ）
・使用量：今回指針値－前回指針値（今回使用量の場合）
１０進６桁（ただし、合計使用量は１０桁）（整数のみ）

4.5. 増減率について計算した使用量をもとに増減率を計算します。増減率は、使用量一覧表に印字します。増減率は次の計算式で算出されます。
増減率（％）＝｛（今回使用量－前回使用量）／前回使用量｝ × １００
増減率は整数のみを印字します。エラーなどがあった場合は、以下のように印字します。
条件

印字内容

増減率が１００００％以上「＊＊＊＊」

今回使用量または前回使用量が検針エラーの場合（空白）

今回使用量および前回使用量がともに００

前回使用量が０で今回使用量が０以外「＊＊＊＊」

２１

4 用語の説明

4.6. 料金計算について
料金は次の式で計算されます。
１）今回使用量(X)が基本使用量(P1)以下の場合(X≦ P1)
料金 ＝ 基本料金
２）今回使用量(X)が基本使用量(P1)を超え、単価変更使用量１(P3)以下の場合(P1＜X≦ P3)
料金 ＝ 基本料金 ＋( ( 今回使用量 －基本使用量 )× 単価 1 )３）今回使用量(X)が単価変更使用量１(P3)を超え、単価変更使用量２(P5)以下の場合(P3＜X≦ P5)
料金 ＝ 基本料金 ＋( (単価変更使用量１－ 基本使用量 ) × 単価 1 )＋ ( 今回使用量 － 単価変更使用量１ ) × 単価 2 )４）今回使用量(X)が単価変更使用量 2(P5)を超えている場合(P5＜X)
料金 ＝ 基本料金 ＋( (単価変更使用量１－ 基本使用量 ) × 単価 1 )＋ ( 単価変更使用量 2 － 単価変更使用量１ ) × 単価 2 )＋ ( 今回使用量 － 単価変更使用量 2 ) × 単価 3 )
料金 Y
単価１
P2

単価２
P4

単価３
P６

基本料金
P0

P1
基本使用量

P3
単価変更

P5
単価変更

使用量１

使用量 2

使用量 X

※１ 料金は、計算結果の小数点以下は切り捨てます。
※２

料金は、１０進６桁で６桁を超えた場合にオーバーフローとなります。ただし、メー
タおよび入居者の合計料金は９桁を超えた場合にオーバーフローとなります。

テナント等にご請求される場合には事前に算出した料金を確認してください。
注意

２２

4 用語の説明

4.7. ロードサーベイデータ（30 分間の使用量）について『ロードサーベイデータ』とは、30 分間の使用量のことをいいます。
『ロードサーベイ収集』とは、毎時 00 分および 30 分に指針値を読取ることをいいます。
ロードサーベイ収集したデータからロードサーベイデータを算出し、保存します。保存されたデータは、TSV 形式で USB メモリに出力することができます。また、Web 機能を使用すること
で、クライアント PC にグラフや帳票を表示させることができます。

２３

5 操作フロー

5. 操作フロー
本製品の操作フロー（画面フロー）を以下に示します。

初期化処理の進捗状況を表示します

起動画面

パスワード入力

画面ロックを解除するパスワードを入力します

メインメニュー

検針

読取

全メータ検針「7.1 全メータ検針」参照

全メータ読取「8.1 全メータ読取」参照

入居者別検針「7.2 入居者別検針」参照

入居者別読取「8.2 入居者別読取」参照

メータ種別検針「7.3 メータ種別検針」参照

メータ種別読取「8.3 メータ種別読取」参照

個別メータ検針「7.4 個別メータ検針」参照

個別メータ読取「8.4 個別メータ読取」参照

メータ交換検針「7.6 メータ交換検針」参照（定時検針）「7.5 定時検針」参照

２４印字「9 印字」参照
保守「10 保守」参照
設定「11 設定」参照

6 画面と操作

6. 画面と操作
6.1. 画面と操作方法

タッチパネル画面に各種の表示を行います。
画面操作はタッチパネル画面に表示している各
種ボタンを押すことで行います。
先端が尖ったもので画面を押さないでくださ
注意

い。画面に傷がつきます。

操作例１ 操作選択画面
左画面のように□で囲まれたボタンを押すと、画面が切替ります。ただし、操作できないボタ
ンは色が薄くなっています。

操作例２ 文字入力画面
文字入力エリアを押すと左画面のキーボードが表示されます。
「漢/A」、「Ａ/あ」：
下図のように入力モードを切替えます「確定」：入力内容の確定「Ret」：キーボード入力を終了「確定」→「漢/A」

半角英数

全角漢字
「確定」
↓
「Shift」↓「Ａ/あ」「Shift」を押したとき

半角英数

「確定」
↓
「Ａ/あ」

全角英数
「確定」→「漢/A」

入力モードを変更する場合は、最初に必ず「確定」を押してください。

・半角「\」「＼」「’」は入力・設定することができません。
・ローマ数字（「Ⅰ」や「ⅱ」など）、丸囲み数字（「③」など）、カタカナ表記の記号（「㍑」など）、単位記号（「㎡」など）、括弧囲み文字（「㈱」など）等の機種依存文字は入力できません。
・日本語の入力は、「確定」を押して入力を確定させてください。日本語の変換中、「確定」を押す前に「Ret」を押すと、変換中の文字は入力されません。また、入力モードが上記のように正しく遷移されない場合があります。このときは、一旦メニュー画面に戻ってください。
２５

6 画面と操作

操作例３ 一覧表示画面
一覧表示では、選択位置が反転表示されます。
一覧表示をスクロールするには、右のバーを上下に移動させます。

２６

6 画面と操作

6.2. 画面構成
各画面は以下の領域で構成されています。
タイトル

時計
タイトル領域

表示領域

システム状態領域
警告表示（異常が無いときは表示されません）

画面ロックボタン

通信状態表示（１）通信状態表示
通信状態表示は、通信中の回線を緑色で表示します。
表示

回線

L0

端末回線０

L1

端末回線１

L2

端末回線２

L3

端末回線３

U1

上位回線

（２）画面ロックボタン
画面ロックボタンを押すと表示が消えます。画面のどこかを押すとパスワード入力画面が表示され、パスワードを入力すると操作できるようになります。
（３）警告表示
警告表示については、次のページを参照してください。

２７

6 画面と操作

6.3. 警報表示
どこの画面を表示していても、システム状態画面に以下の４つの警報を表示します。

バッテリ

本体異常
プリンタ異常警報種類

電池電圧低下
条件

対処方法

温度異常

操作パネル内部が異常に高温となったときに「本体異常」と赤色表示します。

扉を開けるなど、周囲温度を下げてください。それでも復帰しなければ、ご購入先にご連絡く
ださい。

起動異常

電源投入時に異常があった場
合、「本体異常」と赤色表示します。

一度電源スイッチを「切」にし、再び電源スイッチを「入」してください。

プリンタ紙切れプリンタの紙切れが発生したときに「プリンタ紙切」と赤色表示します。

プリンタ用紙の有無を確認してください。無いときはプリン
タ用紙を入れてください。

プリンタ異常プリンタの異常が発生したときに「プリンタ異常」と赤色します。

プリンタ用紙の紙詰まりがな
いか、プリンタカバーが開いていないか確認してください。それでも復帰しなければ、ご購入先にご連絡ください。

電池電圧低下（バッテリオプションが内蔵されている場合）

電池電圧異常バッテリ電圧低下が発生したときに「電池電圧低下」と赤色表示します。

停電から復帰した後はしばらく赤色表示することがあります。赤色表示から戻らない場合には、ご購入先にご連絡ください。

バッテリ（バッテリオプションが内蔵されている場合）

バッテリ交換推
奨状態

バッテリ交換推奨時期までの日数により、以下を表示します。（バッテリ交換推奨時期の設定方法は「11.5 バッテリ設定」をご確認ください）
4～7 ヶ月前：水色
2～4 ヶ月前：黄色
交換日～2 ヶ月前：ピンク色
交換時期を過ぎた：赤色

交換時期から余裕を持って、ご購入先にご連絡ください。

本体異常

プリンタ異常本製品の異常を本体外部へ伝えるため、警報出力を設けてあります。
上記のうち、「本体異常」「プリンタ異常」「電池電圧異常」の３つの警報に対して警報出力有無の設定があります。出力が有（出力する）に設定され、上記条件が発生した場合に、警報出力がＯＮになります。設定方法は「11.2.6 警報出力設定」をご確認ください。
２８

6 画面と操作

6.4. パスワード入力画面
起動時および画面消灯からの復帰時に下のパスワード入力画面を表示します。この画面で設定しているパスワードを入力して「ＯＫ」ボタンにタッチするとメインメニュー画面を表示します。

パスワードを入力（入力されたら「●」で表示されます）し、「Ret」を押してキーボード画
面を消去した後、「ロック解除」ボタンを押すとメニュー画面を表示します。「キャンセル」ボ
タンを押すと画面が消灯します。画面のどこかを押すと、再びパスワード入力画面が表示されます。

＜画面消灯について＞
メモ

起動後または最後に画面操作を行った後から５分間、何も画面操作が無い場合には、自動的に画面表示が消えます。この状態から画面のどこかを押すとパスワード入
力画面が表示され、パスワードを入力するとメインメニューに戻ります。

管理者用 PC または閲覧者用 PC でログインしている間は、本体を操作するこ注意とができません。管理者用 PC または閲覧者用 PC をログアウトしてから本体を操作してください。

２９

6 画面と操作

6.5. メインメニューとサブメニュー画面
メインメニュー画面上の各ボタンを押すと以下のようなサブメニュー画面を表示します。
検針メニュー

保守メニュー

保守メニュー画面の操作方法は｢10.保守｣を参照してください

検針メニュー画面の操作方法は｢7.検針｣を参照してください

メインメニュー

読取メニュー

読取メニュー画面の操作方法は｢8.読取｣を参照してください
印字メニュー

設定メニュー

印字メニュー画面の操作方法は｢9.印字｣を参照してください

設定メニュー画面の操作方法は｢11.設定｣を参照してください

３０

7 検針

7. 検針
「全メータ検針」、「入居者別検針」、「メータ種別検針」、「個別メータ検針」の４種類の検針業務を実行することができます。
また、あらかじめ設定した検針日時に自動的に検針を行う「定時検針」の機能もあります。
メータを交換する場合には、「メータ交換検針」で交換前と交換後の検針値を設定することができます。

7.1. 全メータ検針
入居者、メータ種別に関係なく、検針が許可されている全てのメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量表および料金表を自動で印字します。
なお、印字許可されていない印字項目がある場合は飛ばします。
検針メニュー画面①「全メータ検針」ボタンを押してください。

全メータ検針画面②前回の検針結果が表示されます。

「戻る」ボタンを押すと検針
メニュー画面に戻ります。

③「検針開始」ボタンを押してください。
当日、既に検針を行っている場合④「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すと「OK」ボタンを押して全メータて検針を開始します。

全メータ検針画面に戻り検針画面に戻ります。

ます。
次のページへ３１7 検針⑤検針の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと検針を中止します。
（「7.7」を参照してください。）
自動更新不許可の場合

自動更新許可の場合「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すとデータの更検針値データを更新し新を中止します。（「7.7」を参照してます。

ください。）⑥使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、全メー
タ検針画面に戻ります。

⑦料金一覧表を印
字します

料金一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、全メー
タ検針画面に戻ります。

印字終了後、全メータ検針画面に戻ります。
今回の検針結果が表示されます。

３２

7 検針

7.2. 入居者別検針指定された入居者に登録されていて検針許可されているメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量表および料金表を自動で印字します。
検針メニュー画面①「入居者別検針」ボタンを押してください。

入居者別検針画面「戻る」ボタンを押すと検針メ
ニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。

④選択した入居者に登録されているメータのリス
トが表示されま③入居者を選択し、す。

「決定」ボタンを押してください。

⑤「検針開始」ボタンを押してください。

⑥「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すと入居検針を開始します。

者検針画面に戻ります。

次のページへ

３３7 検針⑦検針の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと検針を中止します。
（「7.7」を参照してください。）
自動更新不許可の場合

自動更新許可の場合「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すとデータの更検針値データを更新し新を中止します。（「7.7」を参照してます。

ください。）⑧使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、入居者別検針画面に戻ります。

⑨料金一覧表を印
字します

料金一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、入居者別検針画面に戻ります。

印字終了後、入居者別検針画面に戻ります。
今回の検針結果が表示されます。

３４

7 検針

7.3. メータ種別検針指定されたメータ種別に登録されていて検針許可されているメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量表および料金表を自動で印字します。
検針メニュー画面①「メータ種別検針」ボタンを押してください。

メータ種別検針画面「戻る」ボタンを押すと検針
メニュー画面に戻ります。
②「種別選択」ボタンを押してください。

④選択した種別に登録され てい るメー
タのリ スト が表示されます。
③種別を選択し、「決定」ボタンを⑤「検針開始」ボタン

押してください。

を押してください。

当日、既に検針を行っている場合⑥「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すと「OK」ボタンを押してメータ種て検針を開始します。

メータ種別検針画面に戻別検針画面に戻ります。

ります。
次のページへ
３５7 検針⑦検針の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと検針を中止します。
（「7.7」を参照してください。）
自動更新不許可の場合

自動更新許可の場合「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すとデータの更検針値データを更新し新を中止します。（「7.7」を参照してます。

ください。）⑧使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、メータ
種別検針画面に戻ります。

⑨料金一覧表を印
字します

料金一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、メータ
種別検針画面に戻ります。

印字終了後、メータ種別検針画面に戻ります。
今回の検針結果が表示されます。

３６

7 検針

7.4. 個別メータ検針指定されたひとつのメータの検針を行います。検針後にデータを更新し、印字許可されていれば使用量表および料金表を自動で印字します。
検針メニュー画面①「個別メータ検針」ボタンを押してください。

個別メータ検針画面「戻る」ボタンを押すと検針
メニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。

④選択した入居者に登録さ れて いるメータの リス トが表示されます。
③入居者を選択し、「決定」ボタンを押してください。

⑤検針する 1 つのメータを選択してください。
⑥「検針開始」ボタンを押してください。

⑦「はい」ボタンを押して検針「いいえ」ボタンを押すと個別を開始します。

メータ検針画面に戻ります。

次のページへ

３７7 検針⑧検針の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと検針を中止します。
（「7.7」を参照してください。）
自動更新不許可の場合

自動更新許可の場合「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すとデータの更検針値データを更新し新を中止します。（「7.7」を参照してます。

ください。）⑨使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、個別メ
ータ検針画面に戻ります。

⑩料金一覧表を印
字します

料金一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、個別メ
ータ検針画面に戻ります。

印字終了後、個別メータ検針画面に戻ります。
今回の検針結果が表示されます。
同じ入居者のほかのメータの検針を行う場合は、⑤～⑦を繰り返し行って
ください。

３８

7 検針

7.5. 定時検針
定時検針は、あらかじめ検針する日時およびメータ種別を設定しておくことにより、自動的にメータ種別検針を行う機能です。定時検針日時はメータ種別毎に設定できます。検針日時になると自動的に検針を開始します。検針後にデータを自動更新します。

（１）同一日時の定時検針
同一日時に定時検針を行う検針メータ種別が複数存在するときは、メータ種別番
号の小さい順に検針を行います。
例えば、メータ種別 1、５、８の定時検針日時が同じに設定されていた場合、メー
タ種別 1⇒５⇒８の順で検針を行います。
メモ（２）操作途中の定時検針
何らかの画面操作途中でも定時検針日時になったときは定時検針を開始します。
ただし、データ更新中の場合はデータ更新が終了した後、定時検針を開始します。

（３）定時検針中の停電
定時検針中に停電した場合は定時検針を中止し、復電後に再検針を行います。

（４）停電中の定時検針
停電中に定時検針日時となった場合は定時検針は行いません。

３９

7 検針

7.6. メータ交換検針
メータを交換する際に、交換前の検針値と交換後の検針値を設定します。
メータ交換検針は、メータ交換してから次の検針までの間に行う機能ですので、必ず次回の検針までに操作を行ってください。なお、メータを交換する際には、取外したメータの指示値と取付けたメータの指示値を必ず記録してください。本メータ交換検針において、必ず入力する必要があります。
検針メニュー画面①「メータ交換検針」ボタンを押してください。

メータ交換検針画面「戻る」ボタンを押すと検針
メニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。

④選択した入居者に登録されているメータのリストが表示され③入居者を選択し、ます。

「決定」ボタンを押してください。
⑤交換する 1 つのメータを選択してください。
⑥「メータ設定」ボタンを押してください。

次のページへ４０7 検針⑦「交換前検針値」を入力してください。※１⑧「交換後検針値」を入力してください。※１⑨「使用量」ボタンを押すと「交換前指針値」「交換後指針値」「交換前使用量」が算出されます。

「戻る」ボタンを押すと※２

別のメータを選択することができます。
「印字」ボタンを押す⑩「交換前指針値」「交換後指針値」「使用量」が算出に誤りがなければ、「設定」ボタンをと登録した内容を印字押してください。

することができます。

メインメニュー
⑪すべての登録が完了したら、メイ
ンメニューまで戻ってください。

※今回指針値が空白（検針エラー）のメータをメータ交換検針することはできません。「検針値設定・確認」で指針値を設定してからメータ交換検針を実施し注意てください。
※「設定」ボタンを押す前に「使用量」ボタンで表示される「交換前指針値」「交換後指針値」をよく確認してください。「設定」ボタンを押すと検針データが確定され、元に戻すことができません。
※「設定」ボタンを押さずに「戻る」ボタンを押すと、入力した内容が登録されません。登録する場合は必ず「設定」ボタンを押してください。
※設定後は必ず「メインメニュー」まで戻ってください。「メインメニュー」に戻ったときに登録内容が反映されます。

※１ 「交換前検針値」「交換後検針値」は必ず半角数字で入力してください。
設定している接続メータに従って、以下範囲内で入力してください。
SmaMe5 桁：0～99999
SmaMe4 桁：0～9999
RQ-TTEA：0～999999
RQ-TTE：0～999999※２ 「使用量」ボタンを押すと、以下の計算を実施し、表示されます。
交換前指針値＝

交換前検針値×乗率

交換後指針値＝

交換後検針値×乗率

交換前使用量＝

交換前指針値

－

今回指針値

４１

7 検針

7.7. 未登録や検針を中止したときの表示
未登録の場合や、「中止」ボタンや「いいえ」ボタンを押した場合に表示する画面について説明します。
（１）全入居者未登録の場合全入居者が未登録の場合は、入居者別検針画面または個別メータ検針画面から「入居者選択」
ボタンを押すと、入居者選択画面には入居者が表示されません。入居者を登録するには本体の操作による設定（「11.2システム設定」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。入居者別検針画面から「入居者選択」を押したときの例を示します。
入居者別検針画面①「入居者選択」ボタンを押します。

入居者が表示されません。

②「キャンセル」ボタンを押して入居者別検針画
面に戻ります。

４２

7 検針（２）全メータ種別未登録の場合
全てのメータ種別が未登録の場合は、メータ種別検針、定時検針ができません。メータ種別を登録するには本体の操作による設定（「11.2システム設定」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。下記にメータ種別検針画面から「種別選択」ボタンを押した場合の例を示します。
メータ種別検針画面①「種別選択」ボタンを押します。

種別が表示されません。

②「キャンセル」ボタンを押してメータ種別検針
画面に戻ります。

４３

7 検針

（３）検針中に「中止」ボタンを押した場合
オペレータ操作による各検針を行っているとき、検針中画面の「中止」ボタンやデータ更新
確認画面の「いいえ」ボタンを押すと、検針したデータの更新を行わず、データを破棄します。
全メータ検針の場合の例を示します。
■検針を行っているとき「中止」ボタンを押します。

「OK」ボタンを押すと全メータ検針画面に戻ります。

■検針が完了したとき（通信エラーが発生した

通信エラーが発生しました。

場合）「いいえ」ボタンを押すと、全メータ検針画面に戻りま
す。

４４

8 読取

8. 読取
「検針」と似た機能として「読取」があります。読取はメータ値を検針値として保存しません。
検針日と検針日の途中でどのくらい使用したかを知りたいときなどのための機能です。「全メータ読取」、「入居者別読取」、「メータ種別読取」、「個別メータ読取」の４種類の読取があります。

8.1. 全メータ読取
入居者、メータ種別に関係なく、登録されている全てのメータの読取を行います。読取後、使用量一覧表を印字することもできます。
読取メニュー画面①「全メータ読取」ボタンを押してください。

全メータ読取画面②前回の検針結果が表示「戻る」ボタンを押すと読されます。

取メニュー画面に戻ります。

③「読取開始」ボタンを押してください。

④「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すとて読取を開始します。

全メータ読取画面に戻ります。

次のページへ

４５8 読取⑤読取の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと読取を中止します。

⑥使用量一覧表を印字する場合は「はい」を押してください。
「いいえ」ボタンを押すと全メータ読取画面に戻ります。
⑦使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、全メータ読取画面に戻ります。
印字終了後、全メータ読取画面に戻ります。
今回の読取結果が表示されます。

※全メータ読取画面には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

４６

8 読取

8.2. 入居者別読取指定された入居者に登録されている全てのメータの読取を行います。読取後、使用量一覧表を印字することもできます。
読取メニュー画面①「入居者別読取」ボタンを押してください。

入居者別読取画面「戻る」ボタンを押すと読取メニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。
④選択した入居者に登録されているメータのリス
トが表示されま③入居者を選択し、す。

「決定」ボタンを押してください。

⑤「読取開始」ボタンを押してください。

⑥「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すと入居読取を開始します。

者別読取画面に戻ります。

次のページへ

４７8 読取⑦読取の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと読取を中止します。

⑧使用量一覧表を印字する場合は「はい」を押してください。
「いいえ」ボタンを押すと入居者別読取画
面に戻ります。
⑨使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、入居者別読取画面に戻ります。
印字終了後、入居者別読取画面に戻ります。
今回の読取結果が表示されます。

※入居者別読取画面には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

４８

8 読取

8.3. メータ種別読取指定されたメータ種別に登録されている全てのメータの読取を行います。読取後、使用量一覧
表を印字することもできます。
読取メニュー画面①「メータ種別読取」ボ
タンを押してください。

メータ種別読取画面「戻る」ボタンを押すと読取
メニュー画面に戻ります。
②「種別選択」ボタンを押してください。

④選択した種別に登録され てい るメー
タのリ スト が表示されます。
③種別を選択し、「決定」ボタンを押してください。

⑤「読取開始」ボタンを押してください。

⑥「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すとメー読取を開始します。

タ種別読取画面に戻ります。

次のページへ

４９8 読取⑦読取の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと読取を中止します。

⑧使用量一覧表を印字する場合は「はい」を押してください。
「いいえ」ボタンを押すとメータ種別読取
画面に戻ります。
⑨使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、メータ種別読取画面に戻ります。
印字終了後、メータ種別読取画面に戻ります。
今回の読取結果が表示されます。

※メータ種別読取画面には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

５０

8 読取

8.4. 個別メータ読取指定されたひとつのメータの読取を行います。読取後、使用量一覧表を印字することもできます。
読取メニュー画面①「個別メータ読取」ボタンを押してください。

個別メータ読取画面「戻る」ボタンを押すと読取
メニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。
④選択した入居者に登録さ れて いるメータの リス トが表示されます。
③入居者を選択し、「決定」ボタンを押してください。

⑤読取する 1 つのメータを選択してください。
⑥「読取開始」ボタンを押してください。

⑦「はい」ボタンを押して「いいえ」ボタンを押すと個別読取を開始します。

メータ読取画面に戻ります。

次のページへ

５１

8 読取⑧読取の進捗状況を表示します。

「中止」ボタンを押すと読取を中止します。

⑨使用量一覧表を印字する場合は「はい」を押してください。
「いいえ」ボタンを押すと個別メータ読取
画面に戻ります。
⑩使用量一覧表を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、個別メータ読取画面に戻ります。
印字終了後、個別メータ読取画面に戻ります。
今回の読取結果が表示されます。
同じ入居者のほかのメータの読取を行う場合は、⑤～⑦を繰り返し行ってください。
※個別メータ読取画面には以下が表示されます。
読取前：前回指針値、前回使用量、前回検針日（いずれも最新の検針結果が表示されます）
読取後：今回指針値、今回使用量に読取結果が表示されます。

５２

8 読取

8.5. 未登録時の表示
未登録の場合の表示について説明します。
（１）全入居者未登録の場合全入居者が未登録の場合は、入居者別読取画面または個別メータ読取画面から「入居者選択」
ボタンを押すと、入居者選択画面には入居者が表示されません。入居者を登録するには本体の操作による設定（「11.2システム設定」を参照してください）、または Web 機能による管理者 PC からの登録が必要です。入居者別読取画面から「入居者選択」を押したときの例を示します。
入居者別読取画面①「入居者選択」ボタンを押します。

入居者が表示されません。

②「キャンセル」ボタンを押して入居者別読取画
面に戻ります。

５３

8 読取（２）全メータ種別未登録の場合
全てのメータ種別が未登録の場合は、メータ種別読取ができません。メータ種別を登録するには本体の操作による設定（「11.2システム設定」を参照してください）、または Web 機能
による管理者 PC からの登録が必要です。下記にメータ種別読取画面から「種別選択」ボタンを押した場合の例を示します。
メータ種別読取画面①「種別選択」ボタンを押します。

種別が表示されません。

②「キャンセル」ボタンを押してメータ種別読取
画面に戻ります。

５４

9 印字

9. 印字
保存している検針値を用いて、全メータ、入居者、メータ種別および個別メータの使用量表および料金表を印字します。
※各メータの印字対象は実行時の印字許可設定に基づいて印字します。検針してから印字許可設定
や検針許可設定を変更した場合は、検針したときと印字対象メータが変わる場合があります。

9.1. 全メータ印字
全てのメータの使用量表または料金表を印字します。
印字メニュー画面①「全メータ印字」ボタンを押してください。

全メータ印字画面「戻る」ボタンを押すと印字
メニュー画面に戻ります。
②「印字開始」ボタンを押してください。

印字許可のメータが 1 台も無い
帳票は選択できません。

③印字したい帳票を選択してください。
④「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すと全メータ印字画面に戻ります。

てください。

⑤選択した帳票を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、全メータ印字画面に戻ります。

印字終了後、全メータ印字画面に戻ります。

５５

9 印字

9.2. 入居者別印字指定された入居者に登録されていて検針許可されているメータの使用量表または料金表を印字します。
印字メニュー画面①「入居者別印字」ボタンを押してください。

入居者別印字画面「戻る」ボタンを押すと印字
メニュー画面に戻ります。

②「入居者選択」ボタンを押してください。

③入居者を選択し、「決定」ボ
タンを押してください。
④選択した入居者に登録されているメータのリストが表示されます。

⑤「印字開始」ボタンを押してください。

次のページへ５６

9 印字

印字許可のメータが 1 台も無い
帳票は選択できません。

⑥印字したい帳票を選択してください。
⑦「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すと入居者別印字画面に戻ります。

てください。

⑧選択した帳票を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、入居者別印字画面に戻ります。

印字終了後、入居者別印字画面に戻ります。

５７

9 印字

9.3. メータ種別印字
指定されたメータ種別ごとの使用量表または料金表を印字します。
印字メニュー画面①「メータ種別印字」ボタンを押してください。

メータ種別印字画面「戻る」ボタンを押すと印字
メニュー画面に戻ります。
②「種別選択」ボタンを押してください。

③種別を選択し、「決定」ボタンを押してください。

④選択した種別に登録されている メー タのリ スト が表示されます。

⑤「印字開始」ボタンを押してください。

次のページへ５８

9 印字

印字許可のメータが 1 台も無い
帳票は選択できません。

⑥印字したい帳票を選択してください。
⑦「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すとメー
タ種別印字画面に戻ります。

てください。

⑧選択した帳票を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、メータ種別印字画面に戻ります。

印字終了後、メータ種別印字画面に戻ります。

５９

9 印字

9.4. 個別メータ印字
指定されたひとつのメータの使用量表または料金表を印字します。
印字メニュー画面①「個別メータ印字」ボタンを押してください。

個別メータ印字画面「戻る」ボタンを押すと印字
メニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。

③入居者を選択し、「決定」ボ
タンを押してください。
④選択した入居者に登録されているメータのリストが表示されます。
⑤印字するメータを選択してください。
⑥「印字開始」ボタンを押してください。

次のページへ６０

9 印字

選択したメータが許可していな
い帳票は選択できません。

⑦印字したい帳票を選択してください。
⑧「はい」ボタンを押し「いいえ」ボタンを押すと個別
メータ印字画面に戻ります。

てください。

⑨選択した帳票を印字します「中止」ボタンを押すと印字を中止し、個別メータ印字画面に戻ります。

印字終了後、個別メータ印字画面に戻ります。
同じ入居者のほかのメータの印字を行う場合は、⑤～⑧を繰り返し行ってください。

６１

10 保守10. 保守メータの運用に関する保守機能として、検針値の設定／確認、登録情報の確認、TTE の設定／確認などを行います。

章10.1

や り た い こ と

メニュー名称自動検針装置本体に発生した事象や、操作・設定の履歴を確認す ログ表示
る。

10.2

TTE のパラメータ設定／確認、TTE のカウンタの初期値設定、カ ＴＴＥ保守
ウンタのリアルタイム確認を行う。

10.3

全てのメータの検針値を一覧表示したり、検針値の設定／印字を 検針値設定・確認
行う。

10.4

画面清掃を行う。

画面清掃

10.5

登録されているパラメータや検針データなどを USB メモリに出力 ファイル出力
する。

10.6

ファームウェアのバージョン情報を見る。

６２

バージョン情報10 保守10.1. ログ表示
TOSCAM-B12 本体に発生した事象や、操作・設定の履歴を表示します。最大 1000 件まで記録できます。履歴が 1000 件を超えると古い記録から消去され、新しい記録が上書き保存されます。
保守メニュー画面①「ログ表示」ボタンを押してください。

ログ表示画面
②履歴を記録した日時と履歴の一覧表示をスクロール

内容とそのコードを表示しまするには、右のバーをす。
最新の記録が一番上に表示

上下に移動させます。

されます。
③履歴を印字する場合は印字したい履歴を選択し、「印字」ボ
タンを押してください。

「戻る」ボタンを押すと保守
メニュー画面に戻ります。

④選択した履歴から 10 件の履歴を印字しますシステムログ「中止」ボタンを押すと印字を中止し、ログ表示画面に戻ります。
印字終了後、ログ表示画面に戻ります。

６３

10 保守※１

システムログに保存される履歴は次のとおりです。

分類

コード 詳細コード

ログ

内容

設定

100

00000

システムテーブル変更

101

000NN

メータ種別変更

メータ種別設定が変更された（NN=メータ種別番号）

102

00NNN

メータテーブル変更

メータ設定が変更された（NNN=メータ番号）

103

00NNN

入居者テーブル変更

入居者設定が変更された（NNN=入居者番号）

104

F0000

日時手動設定日時が手動で変更された （F=1:本体,2:Web）

105

00000

バッテリ交換日変更バッテリ交換日が変更された

106

F0NNN

検針値設定

検針値を設定した（F=1:本体,2:Web、NNN=メータ番号）

110

F0NNN

TTE 初期値設定

時刻設定方式、通信設定、クライアント設定、管理者設定が変更された

TTE へカウンタ設定を行った（F=1:本体,2:Web,3:上位、NNN=メータ番号、上位通信の場合は NNN=アドレス）
TTE へパラメータ設定を行った
111

F0NNN

TTE パラメータ設定（F=1:本体,2:Web,3:上位、NNN=メータ番号、上位通信の

112

30000

時刻設定

上位から時刻が設定された

113

00000

印字表題設定

印字表題設定を行った

場合は NNN=アドレス）

自動更新設定を行った
桁の内容は以下の通り
114

0ABCD

自動更新設定

A=全メータ検針

B=メータ種別検針

C=入居者検針

D=個別メータ検針

パラメータは以下の通り
0:自動更新しない

1:自動更新する

警報出力設定を行った
桁の内容は以下の通り
115

0ABCD

A=本体異常警報出力設定B=プリンタ異常

C=バッテリ電圧低下 D=予備パラメータは以下の通り
0:接点出力しない

検針

システム

1:接点出力する

設定ファイルを読込んだ

116

F0000

設定読込み

200

000NN

定時検針

定時検針が行われた（NN=メータ種別番号）

201

F0000

全メータ検針全メータ検針を行った（F:1=本体、2=Web）

202

F00NN

メータ種別検針

203

F0NNN

入居者別検針204

F0NNN

個別メータ検針

205

F0NNN

メータ交換検針

900

00000

システム起動システム起動

901

0000N

再起動

監視によるプログラム再起動（N はプログラムの種別を示す）

903

00000

バッテリ電圧低下

バッテリ（オプション）電圧低下を検出

904

00000

プリンタ異常プリンタ異常を検出（紙切れ等）

906

00000

本体異常

CPU 温度異常を検出（F:1=USB、2=Web）

メータ種別検針を行った（F:1=本体、2=Web、NN=メータ種別番号）
入居者検針を行った（F:1=本体、2=Web、NNN=入居者番号）
個別メータ検針を行った（F:1=本体、2=Web、NNN=メータ番号）
メータ交換検針を行った（F:1=本体、2=Web、NNN=メータ番号）

次ページに続く

６４

10 保守分類

コード 詳細コード

通信

930

00000

端子台通信異常

端子台基板から無応答

940

00NNN

メータ無応答メータから無応答（NNN=メータ番号）

941

00NNN

フレーミングエラー

メータとのフレーミングエラー（NNN=メータ番号）

942

00NNN

パリティエラーメータとのパリティエラー（NNN=メータ番号）

945

00NNN

BCC 不一致メータとの BCC 不一致（NNN=メータ番号）

946

00NNN

データエラー

メータとのテキストエラー（NNN=メータ番号）

947

00NNN

アドレス不一致メータとのアドレス不一致（NNN=メータ番号）

TTE

ログ

内容

ROM チェックサム

951

00NNN

952

00NNN

RAM R/W エラー

953

00NNN

EEPROM データエラー EEPROM データエラー（NNN=メータ番号）

954

00NNN

計量値異常

計量値異常（NNN=メータ番号）

955

00NNN

パラメータ異常

パラメータ異常（NNN=メータ番号）

956

00NNN

パルス入力異常

パルス入力異常（NNN=メータ番号）

957

00NNN

958

00NNN

959

00NNN

960

00NNN

テキストエラー発生

テキストエラー発生（NNN=メータ番号）

961

00NNN

12V 電圧異常

12V 電圧異常（NNN=メータ番号）

962

00NNN

メータ初期値未設定

メータ初期値未設定（NNN=メータ番号）

963

00NNN

INF 異常INF 異常（NNN=メータ番号）

エラー

受信タイムオーバー発生
フレーミングエラー
発生
オーバーランエラー
発生

６５

ROM チェックサムエラー（NNN=メータ番号）
RAM R/W エラー（NNN=メータ番号）

受信タイムオーバー発生（NNN=メータ番号）
フレーミングエラー発生（NNN=メータ番号）
オーバーランエラー発生（NNN=メータ番号）10 保守10.2. ＴＴＥ保守
ＴＴＥ保守はＴＴＥのパラメータ設定／確認、ＴＴＥのカウンタの初期値設定、カウンタ値の確認などを行います。
これらを実施する前に、次の手順で対象となるＴＴＥを選択してください。
■TTE の選択手順
保守メニュー画面①「TTE 保守」ボタンを押してください。

TTE 保守画面「戻る」ボタンを押すと保守メニュー画面に戻ります。
②「回線選択」ボタンを押してください。

③回線ボタンを押してください。

「戻る」ボタンを押すと TTE 保
守メニュー画面に戻ります。

次ページへ

６６

10 保守④選択した回線のメータのリストを表示します。

⑤「機器アドレス選択」ボタンを押してください。

⑥機器アドレスボタンを押してください。

「戻る」ボタンを押すと TTE 保
守メニュー画面に戻ります。
⑦選択した回線・機器アドレスの TTE と通信し、カウンタ値・パラメータを収集します。

「中止」ボタンを押すと通信を中止します。

「収集」ボタン：カウンタ値・パラメータの確認を行います。 →６８ページ「パラメータ設定」ボタン：パラメータの設定を行います。

→

６９ページ

「カウンタ値設定」ボタン：カウンタ値の設定を行います。

→

７０ページ

「印字」ボタン→

７１ページ：設定しているパラメータを印字します。

６７

10 保守■カウンタ値の確認
TTE 保守画面
回線・機器アドレス選択後の画面①「収集」ボタンを押してください。

②TTE と通信し、カウンタ値を収集します。
「中止」ボタンを押すと通信を中止します。

③収集したカウンタ値・パラメー
タを表示します。

６８

10 保守■パラメータの設定
TTE 保守画面
回線・機器アドレス選択後の画面①設定するメータの行を押してください。
②「パラメータ設定」ボタンを押してください。

③各パラメータを選択してください。（設定範囲は下表を参照してください。）「戻る」ボタンを押すと TTE④「設定」ボタンを押してください。

保守画面に戻ります。

⑤「はい」ボタンを押してください。

⑥TTE と通信し、パラメータを設定します。

「中止」ボタンを押すと通信を中止します。

通信終了後 TTE 保守画面に戻ります。

パラメータ設定内容
パラメータ
一括設定

設定内容
選択した回線・機器アドレスの TTE のメータをすべて同じパラメー
タで設定する場合に□にチェックを入れます。

線式「２線高速式」、「３線式」、「２線低速式」から選択します。

積算方式「パルス積算」、「ON 時間積算」から選択します。

重み

積算方式を「パルス積算」に設定したときの重みを設定します。
「1Pulse」、「0.5Pulse」から選択します。

６９10 保守■カウンタ値の設定
TTE 保守画面
回線・機器アドレス選択後の画面①設定するメータの行を押してください。
②「カウンタ値設定」ボタンを押してください。

③カウンタ値を入力してください。※④「設定」ボタンを押してください。
※カウンタ値は半角数字で0～999999 の範囲で入力してください。

⑤「はい」ボタンを押してください。

⑥TTE と通信し、カウンタ値を設定します。
「中止」ボタンを押すと通信を中止します。

通信終了後 TTE 保守画面に戻ります。

７０

10 保守■TTE パラメータの印字
TTE 保守画面
回線・機器アドレス選択後の画面①「印字」ボタンを押してください。

②TTE に設定したパラメータの一覧を印字します。

動作モード一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、TTE 保守画面に戻ります。

印字終了後、TTE 保守画面に戻ります。

７１

10 保守メモ＜ＴＴＥについて＞

・本体装置からはメータのカウンタ値､接続種別（２線低速／２線高速／３線）､パルスの重み（１／０．５）､積算種別（パルス積算／ＯＮ時間積算）の設定が可能です｡
・ＴＴＥ１台につき、２線式メータおよび 3 線式メータのパルスの積算または２線式メータの接点のＯＮ時間積算を最大１０点まで計測できます｡
・計量値であるＴＴＥカウンタは“００００００”から始まり、“９９９９９９”まで１ずつカウントアップします。“９９９９９９”の次は“００００００”に戻ります。
・２線式低速パルスモードは、電力量計、２線式ガスメータ、２線式水道メータなどからのパルスを入力するときに設定します。
・３線式パルスモードは、３線式ガスメータ、３線式水道メータなどからのパルスを入力する
ときに設定します。
・２線式高速パルスモードは、パルスＯＮ時間が１００ｍｓ以下のメータからのパルスを入力するときに設定します。
・パルスレートは１．０ｍ３または０．５ｍ３の２種類があり、パルスレートが１．０ｍ３の場
合は１パルス入力毎に１カウントアップし、パルスレートが０．５ｍ ３の場合は２パルス入力毎に１カウントアップします。
・これらの設定は本体以外にも管理者用 PC、上位装置または TTE チェッカー（MT 用チェッカー）からの設定でも行うことができます。なお管理者用 PC、上位装置または TTE チェッカー（MT 用チェッカー）からの設定方法は各々の説明書をご覧ください。

７２

10 保守10.3. 検針値設定・確認登録された全てのメータの検針値を一覧表示で確認したり、検針値の設定、印字を行います。
保守メニュー画面①「検針値設定・確認」ボタンを押してください。

検針値設定・確認画面「戻る」ボタンを押すと保守メニュー画面に戻ります。
②「入居者選択」ボタンを押してください。

③入居者を選択してください。

「キャンセル」ボタンを押すと検針
値設定・確認画面に戻ります。

④「決定」ボタンを押してください。

⑤選択された入居者に登録されたメータのリストが表示されます。
⑥メータを選択してください。

⑦「設定」ボタンを押してくださ
い。
次ページへ

７３

10 保守

⑧「今回検針値」、「前回検針値」を入力してください。※１⑨「計算」ボタンを押してください。
※２「戻る」ボタンを押すと検針値設定・確認画面に戻ります。

⑩「今回指針値」、「前回指針値」が表示されます。
⑪「登録」ボタンを押してください。
※３⑫検針値設定・確認画面に戻ります。

⑬検針値一覧表を印字する場合
は、「印字」ボタンを押してください。

⑭検針値一覧表を印字します。
検 針 値 一 覧 表を 印 字 中で す ・ ・・

「中止」ボタンを押すと印字を中止し、検針値設定・確認画面に戻ります。

印字終了後、検針値設定・確認画面に戻ります。

※１ 今回検針値および前回検針値は半角数字で以下の範囲で設定してください。
RQ-TTE または RQ-TTEA：0～999999

SmaMe5 桁：0～99999

SmaMe4 桁：0～9999※２ 「計算」ボタンを押すと以下の計算を実施し、表示されます。
変更後今回指針値

＝

今回検針値

×

乗率

変更後前回指針値

＝

前回検針値

×

乗率

※３ 「変更後今回指針値」「変更後前回指針値」をよく確認してから「登録」ボタンを押してください。

７４

10 保守10.4. 画面清掃
タッチパネル操作して画面が汚れた場合などに、画面を掃除してもボタンが反応しないようにするための機能です。次の手順で画面を掃除してください。
保守メニュー画面①「画面清掃」ボタンを押してください。

②下側を清掃してください。

「戻る」ボタンを押すと保守メニュー画面に戻り③「上を清掃」ボタンを押してく

ます。

ださい。

④上側を清掃してください。

「戻る」ボタンを押すと保守メニュー画面に戻ります。

※１

タッチパネルの表面が汚れたときには、めがね拭き用のクロスなどの柔らかい布で軽く拭いてください。

注意※２どうしても汚れがとれない場合はＯＡクリーナーを使用して拭き取って
ください。

※３

硬いものでゴシゴシ擦らないでください。

７５

10 保守10.5. ファイル出力
検針データ、30 分データ、設定データ、ログデータを TSV 形式で USB メモリに出力します。
拡大（下から見た図）
使用済み

空きポート

タッチパネル面①USB ポートの空きポートに USB メモ
リを挿入してください。

保守メニュー画面②「ファイル出力」ボタンを押してください。

ファイル出力画面④検針データおよび 30 分デ③ファイル出力するデータータを出力する場合は、出力する日付を 選択してくを選択してください。

ださい。

「戻る」ボタンを押すと保守メ⑤「コピー開始」ボタンを押ニュー画面に戻ります。

してください。
※USB メモリが認識されるまで「コ
ピー開始」ボタンは無効です（薄く表示されています）。

⑥「OK」ボタンを押してくだ
さい。

ファイル出力画面に戻ります。

７６

10 保守※出力されるデータのファイル名は以下のとおりです。
検針データ

検針値データ：YYYY_MM_DD_HH_Ken.tsv※（YYYY,MM,DD,HH：検針した年,月,日,時）
３０分データ データテーブル ：Actual_YYYY_MM_DD.tsv
日合計データ：Mon_Actual_YYYY_MM.tsv（YYYY,MM,DD：データの年,月,日）

設定データ

システムテーブル：System.tsv

メータ種別テーブル ：Meter_Kind.tsv

ログデータ

メータテーブル：Meter.tsv

入居者テーブル：User.tsv：YYYY_MM_DD_HH_NN_SS_Alm.tsv（YYYY,MM,DD,HH,NN,SS：ファイル作成年,月,日,時,分,秒）

指針値データ ：Kensin.tsv
各ファイルのフォーマットは＜付録＞をご参照ください。

※ 同一年・月・日・時に複数回検針を実施した場合、検針値データのファイルは同注意

一ファイル名で出力されます。出力したファイルごとに保管してください。

10.6. バージョン情報
TOSCAM-B12 本体のソフトバージョン情報を表示します。
保守メニュー画面①「バージョン情報」ボタンを押してください。

②バージョン情報が表示されます。
③「戻る」ボタンを押すと保守メニュー画面に戻ります７７

11 設定11. 設定自動検針装置本体の時計設定、上位伝送速度設定などの初期設定を行います。また、バッテリ交換日を設定してバッテリ交換用警告表示を行います。以下、設定メニュー画面からの各設定の操作方法について説明します。

章

やりたいことメニュー名称11.1

自動検針装置本体の日付、時刻を設定します。

時刻設定

11.2

メータ種別、メータ設定、入居者設定、印字表題設定、自動更新 システム設定
許可設定、警報出力設定、設定読み込みを実施します。

11.3

プリンタの印字濃度を設定します。

印字濃度設定11.4

上位装置（PC）と通信する場合に設定します。

通信設定

11.5

オプションのバッテリ交換日の表示／設定を行います。

バッテリ設定11.6

クライアントの閲覧を設定します。

クライアント設定

11.7

管理者用のパスワードを設定します。

管理者設定

７８

11 設定■本体の操作でパラメータ設定した場合の注意※

各設定メニューでパラメータを登録後は必ず「メインメニュー」まで戻ってください。
「メインメニュー」に戻ったときに登録内容が反映されます。（手動による時刻設定、設定読込、通信設定は除く）

注意※

各設定メニューでパラメータ登録後、「メインメニュー」に戻る前に本体の電源を OFFにしないでください。登録内容が反映されません。

【操作例（メータ種別設定の例）】
メインメニュー

他の設定項目も全て登録を完了してから「メインメニュー」に戻れば、一度に全ての登録内容が反映されます。

①「設定」ボタンを⑧登録内容の反映が押してください。

開始されます。

設定メニュー画面②「システム設定」
ボタンを押してください。

⑦「戻る」ボタンを押してください。

システム設定メニュー画面③「メータ種別設定」
ボタンを押してください。
⑥「戻る」ボタンを押してください。

④後述する手順に従って設定してください。

⑤「戻る」ボタンを押してください。

７９

11 設定11.1. 時刻設定
時刻設定は、NTP サーバ（※）による設定と、手動による設定を選択できます。NTP サーバの IP アドレスの設定、または手動による時刻設定を行います。NTP サーバによる設定にすると、
毎日 00:15 に設定された NTP サーバから時刻を取得します。
※NTP サーバ（Network Time Protocol サーバ）：現在時刻のデータを配信しているサーバ

設定メニュー画面①「時刻設定」ボタンを押してください。

時刻設定画面

「戻る」ボタンを押すと設定
メニュー画面に戻ります。

手動による設定

NTP サーバによる設定

次ページへ②「NTP サーバ」にチェックを入れてください。
③NTP サーバの IP アドレスを入力
してください。
※NTP サーバの IP アドレスは以下の範囲で半角で入力してください。
1 番目（1 番左）：１～223
2～4 番目：0～255④「設定」ボタンを押してください。

⑤「OK」ボタンを押してください。

８０

11 設定手動による設定③年・月を選択してくださ②「手動」にチェックを入れてく

い。

ださい。

④日を選択してください。
⑤時・分を選択してください。

⑥「設定」ボタンを押してください。

⑦「OK」ボタンを押してください※ 時刻設定を手動に「設定」した場合、使用していると時計がずれてきますので、定期的に時計設定を行ってください。
注意※ 月をまたいで時刻設定をした場合、有効データは変更後の月データとなります（変更前の月データは消去されます）。
「月データ」とは Web 機能を使って 1 日ごとのデータ１か月分をグラフや一覧表示するときに使用します。
詳細は「TOSCAM B12 取扱説明書（Web 機能編）」をご確認ください。

※ NTP サーバにより、月またぎの時刻変更が発生した場合は、変更は無効となりますので、手動で時刻設定を実施してください。
※ 本製品の時計は 2035 年 12 月 31 日まで計時します。2035 年 12 月 31 日を過ぎますと本製品は正常動作しなくなりますので、お早めご購入先へご連絡ください。
※ 手動で時刻設定した場合は、秒は 0 秒で設定されます。

８１

11 設定11.2. システム設定
メータ種別、メータ設定、入居者設定、印字表題設定、自動更新許可設定、警報出力設定、設定読み込みを実施します。
設定画面①「システム設定」ボタンを押してください。

システム設定メニュー画面
メータ種別設定画面に移行しま

自動更新許可設定画面に移行

す。

します。

（11.2.1 メータ種別設定）（11.2.5 自動更新許可設定）

メータ設定画面に移行します。

警報出力設定画面に移行しま（11.2.2 メータ設定）

す。
（11.2.6 警報出力設定）

入居者設定画面に移行します。
（11.2.3 入居者設定）

設定読込画面に移行します。
（11.2.7 設定読込）

印字表題設定画面に移行します。
（11.2.4 印字表題設定）

８２

11 設定11.2.1

メータ種別設定

メータ種別の設定を行います。
システム設定メニュー画面①「メータ種別設定」ボタンを押してください。

メータ種別設定画面②メータ種別が一覧表示されます。

「戻る」ボタンを押すと③設定するメータ種別を選択しシステム設定メニュー画面てください。

に戻ります。

④「設定／変更」ボタンを押してください。

⑤各パラメータを入力してください。（各パラメータの設定範
囲は次ページを参照してくだ「戻る」ボタンを押すと

さい）

メータ種別設定画面に戻ります。

⑥「登録」ボタンを押してください。

⑦「OK」ボタンを押してくださ
い。
次ページへ

８３

11 設定⑧メータ種別設定画面に戻ります。

⑨メータ種別設定一覧表を印字する場合は「印字」ボタンを押してください。

⑩メータ種別設定一覧表を印字します。
「中止」ボタンを押すと印字を中止し、メータ種別設
定画面に戻ります。

印字終了後、メータ種別設定画面に戻ります。

メータ種別設定 パラメータ設定内容
パラメータ

設定範囲

登録区分 ※１

メータ種別を登録（使用）する／しない

メータ種別

半角文字は 10 文字以内、または全角文字は 5 文字以内

単位

半角文字は 10 文字以内、または全角文字は 5 文字以内

基本料金

0.00～99999.99

基本使用量 ※２0～99999単価 10.00～99999.99

単価変更使用量 1※２0～99999単価 20.00～99999.99

単価変更使用量 2※２0～99999単価 30.00～99999.99

定時検針月 ※３

定時検針対象外／毎月検針／奇数月検針／偶数月検針

定時検針日 ※４

1～31

定時検針時

0～23

※１

登録区分 ：登録区分を「登録しない」に設定した場合は、種別名・単位等のすべてのパラメータ

※２

使用量

※３

定時検針 ：定時検針月を「定時検針対象外」で選択すると、定時検針日および定時検針時の設定※４

定時検針日：定時検針日を月末日以上に設定した場合には、月末日に検針します。

は無視されます。
：使用量は以下の条件で設定してください。
基本使用量

≦

単価変更使用量１≦

単価変更使用量２は無視されます例）31 日に設定した場合の検針日は以下のようになります。
１月３１日
２月２８日（うるう年の場合は２月２９日）
３月３１日
４月３０日
…
８４

11 設定11.2.2

メータ設定

メータ個別の設定を行います。
システム設定メニュー画面①「メータ設定」ボタンを押してください。

メータ設定画面②メータが一覧表示されます。
「戻る」ボタンを押すと③設定するメータを選択してく

システム設定メニュー画面

ださい。

に戻ります。

④「設定／変更」ボタンを押してください。
接続メータが「SmaMe4 桁」

接続メータが「RQ-TTE」またまたは「SmaMe5 桁」の場合

は「RQ-TTEA」の場合⑤各パラメータを入力してください。（各パラメータの設定範
囲は次ページを参照してくだ
さい）⑥「登録」ボタンを押してください。

「戻る」ボタンを押すとメータ設定画面に戻ります。

⑦「OK」ボタンを押してくださ
い。

次ページへ

８５

11 設定⑧メータ設定画面に戻ります。

⑨メータ設定一覧表を印字する
場合は「印字」ボタンを押してください。

⑩メータ設定一覧表を印字します。

メータ設定一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、メータ設定画
面に戻ります。

印字終了後、メータ設定画面に戻ります。

メータ設定 パラメータ設定内容
パラメータ

設定範囲

登録区分 ※１

メータを登録（使用）する／しない

接続メータ名 ※２

なし／SmaMe4 桁／SmaMe5 桁／RQ-TTEA／RQ-TTE

デバイス名

半角文字は 10 文字以内、または全角文字は 5 文字以内

メータ種別

登録されているメータ種別を選択

乗率0.01～100.00

回線

0～3
半角英数字 10 文字

ID（接続メータが SmaMe4 桁または SmaMe5 桁の場合に設定）※３
1～99

S アドレス（接続メータが SmaMe4 桁または SmaMe5 桁の場合に設定）※4
0～9

機器アドレス（接続メータが RQ-TTEA または RQ-TTE の場合に設定）
0～9

メータアドレス（接続メータが RQ-TTEA または RQ-TTE の場合に設定）

検針許可

メータを検針対象にする／しない

使用量印字許可

使用量表に印字する／しない

料金印字許可料金表に印字する／しない

※１

登録区分

：登録区分を設定しない場合は、検針、読取およびロードサーベイ収集の対象外とな※２

接続メータ名：接続メータ名を「なし」で選択すると、登録区分に関係なく、デバイス名以下の設ります。
定は無視されます。
「SmaMe5 桁」「SmaMe4 桁」はそれぞれ表示桁数がそれぞれ 5 桁、4 桁のメータを意味します。（表示桁数が 4 桁は定格が単相２線式 30A のみです）※３

ID：ID は計器種別と製造番号から構成されます（詳細は次ページを参照してください）※４

S アドレス：同一回線で同じ S アドレスは設定できません。
８６

11 設定■ID について
SmaMe（TypeH）の ID は銘板記載の 10 桁の製造番号です。
SmaMe（TypeM、TypeS）の ID は以下のとおり計器種別と製造番号から構成されます。
製造番号は銘板記載の７桁の製造番号です。計器種別については以下のとおりです。
計器の ID 番号＝「計器種別３桁」＋「製造番号７桁」＜計器種別＞
１桁目：S 固定
２桁目：表１のとおり
３桁目：表２のとおり
＜表１＞
記号

計

器

種

別

A

単相２線式

正方向計量

B

単相３線式

正方向計量

C

三相３線式

正方向計量

D

単相２線式

双方向計量

E

単相３線式

双方向計量

F

三相３線式

双方向計量

＜表２＞
記号

計

器

定

格

A

100V

30A

単独計器

B

〃

60A

〃

C

〃

120A

〃

D

〃

250A

〃

E

200V

30A

〃

F

〃

60A

〃

G

〃

120A

〃

H

〃

250A

〃

I

63.5V

5A

変成器付計器

J

100V

〃

〃

K

110V

〃

〃

L

200V

〃

〃

M

240V

〃

〃

例：単相 3 線式

正方向

100V

120A 製造番号 SM33021 の場合、ID 番号は SBCSM33021

８７

11 設定11.2.3

入居者設定

入居者の設定を行います。
システム設定メニュー画面①「入居者設定」ボタンを押してください。

入居者設定画面④選択した入居者のメータ②入居者が一覧表示されます。

が一覧表示されます。

③設定する入居者を選択してく「戻る」ボタンを押すとださい。

システム設定メニュー画面に戻ります。

⑤「設定／変更」ボタンを押してください。

⑥各パラメータを入力してください。（各パラメータの設定範⑦登録するメータを追加や囲は次ページを参照してくだ削除する場合には「追さい）加」、「削除」ボタンを押してください。

⑧「次ページ」「前ページ」ボタンを押すと、次の 10 台、前の10 台のメータを表示します。

次ページへ⑨「入居者登録」ボタンを押して「戻る」ボタンを押すとください。登録区分、記号、入入居者設定画面に戻ります。

居者名が登録されます。

登録するメータの追加・削除を行ってからこの「戻る」ボタンを押しても変更内
容は反映されます。

⑩「OK」ボタンを押してくださ
い。

次ページへ

８８

11 設定⑪入居者設定画面に戻ります。

⑫入居者設定一覧表を印字する
場合は「印字」ボタンを押してください。

⑬入居者設定一覧表を印字します。

入居者設定一覧表を印字中です・・・「中止」ボタンを押すと印字を中止し、入居者設定画
面に戻ります。

印字終了後、入居者設定画面に戻ります。

入居者設定 パラメータ設定内容
パラメータ

設定範囲

登録区分 ※１

入居者を登録（使用）する／しない記号

半角英数字 4 文字以内

入居者名

半角文字は 20 文字以内、または全角文字は 10 文字以内

※１

登録区分：登録区分を設定しない場合は、記号および入居者名の設定は無視されます。

■入居者からメータを削除する場合⑦「削除」ボタンを押してくだ
さい。

⑧「はい」ボタンを押すと設定内容が保存されます。

入居者設定画面に戻ります。
８９

11 設定■入居者にメータを追加する場合⑦「追加」ボタンを押してください。

⑧メータが一覧表示されます⑨登録するメータを選択してください。

⑩「登録」ボタンを押してください。

⑪「はい」ボタンを押すと設定内容が保存されます。

入居者設定画面に戻ります。

９０

11 設定11.2.4

印字表題設定プリンタに印字する表題を設定します。
システム設定メニュー画面①「印字表題設定」ボタンを押してください。

印字表題設定画面②印字表題 1 行目および 2 行目を入力してください※「戻る」ボタンを押すとシステム設定メニュー画面③設定した内容を確定するには、に戻ります。

「登録」
ボタンを押してください。
④設定した内容を確認する場合
は、「印字」ボタンを押して印字してください。

⑤「OK」ボタンを押してください。

※印字表題 1 行目および 2 行目の設定範囲は、全角 16 文字または半角 32 文字までです。

９１

11 設定11.2.5

自動更新許可設定

手動検針の完了時に検針データを自動更新するかどうかの設定をします。
システム設定メニュー画面①「自動更新許可設定」
ボタンを押してください。

自動更新許可設定画面②自動更新を許可する場合には□にチェックを入れてくださ「戻る」ボタンを押すとい。

システム設定メニュー画面に戻ります。

③設定した内容を確定するには、「登録」
ボタンを押してください。

④「OK」ボタンを押してください。

９２

11 設定11.2.6

警報出力設定警報発生時の外部への信号出力の有無を設定します。
システム設定メニュー画面①「警報出力設定」ボタンを押してください。

警報出力設定画面②信号を出力する項目の□にチ
ェックを入れてください。※「戻る」ボタンを押すとシステム設定メニュー画面に戻ります。

③設定した内容を確定するには、「登録」
ボタンを押してください。

④「OK」ボタンを押してください。

※各警報の項目は以下のときに信号を出力します。
本体異常：装置内部の温度が異常に上昇したとき。（異常時：接点 OFF）

プリンタ異常：紙詰まりやプリンタ異常が発生したとき。（異常時：接点 ON）

バッテリ電圧低下：バッテリの電圧が低下したとき。（異常時：接点 ON）

警報出力時の対処方法は「6.3 警報表示」をご確認ください。

９３

11 設定設定読込

11.2.7

設定ツールで作成したパラメータファイルや指針値ファイルを読み込み、データベースに登録します。
※

パラメータファイルを読み込むと、現在登録されている設定が、設定ファイルの内容に変わってしまいますので、注意してください。

注意※

指針値ファイルを読み込むと、現在保存している指針値（今回指針値、前回指針値）が指針値データファイルの内容に変わってしまいます。また、使用量、料金、増減率を再計算して保存しますので、注意してください。

※

上位通信中に設定読込を実行しないでください。通信エラーが発生する場合※

USB メモリを挿入したまま本装置の電源を ON しないでください。正常に起があります。
動できない場合があります。
拡大（下から見た図）
使用済み

空きポート

タッチパネル面①USB ポートの空きポートにパラメータ
ファイルが保存された USB メモリを挿入してください。
システム設定メニュー画面②「設定読込」ボタンを押してください。

設定読込画面
※USB メモリが認識されるまで「読込開始」と「指針値読込」ボ
タンは無効です（薄く表示されて「戻る」ボタンを押すといます）。

システム設定メニュー画面に戻ります。

③「読込開始」ボタンを押してください。→④へ
検針値データファイルのみを読み込む場合は「検針値読込」
ボタンを押してください。→⑤
へ

次ページへ

９４

11 設定④続けて指針値データファイル「いいえ」ボタンを押すと設定を読み込む場合は「はい」ボタ

読込画面に戻ります。

ンを押してください。

「いいえ」ボタンを押すと設定⑤指針値データファイルを読み読込画面に戻ります。

込む場合は「はい」ボタンを押してください。

「いいえ」ボタンを押すと設定⑥指針値データが上書きされて読込画面に戻ります。

も問題ない場合は「はい」ボタンを押してください。

⑦「OK」ボタンを押してください。
※IP アドレス等のネットワーク設定を行った場合は

5 分程経過後、電源を一旦落とし、再度電源をオンしてください。
※電源は本体内部の 2.3 電源スイッチを参照してください。

９５

11 設定11.3. 印字濃度設定
プリンタの印字濃度を設定します。
設定メニュー画面①「印字濃度設定」ボタンを押してください。

印字濃度設定画面②濃度を選択してください。
数字が大きいほど印字濃度が濃くなります。

プリンタをリセットする場③濃度を確認する場合は、「テス合は、「プリンタリセット」

ト印字」
ボタンを押してテストボタンを押してください。

印字を実行してください。
④設定した濃度を確定するには、「登録」
ボタンを押してくださ「戻る」ボタンを押すと設い。

定メニュー画面に戻ります。

⑤「OK」ボタンを押してください。

９６

11 設定11.4. 通信設定
上位通信するときの本体 ID、通信速度、30 分毎の使用量（ロードサーベイデータ）収集の可否を設定します。
※
注意

上位通信中に通信設定を変更しないでください。通信エラーが発生する場合があります。

設定メニュー画面①「通信設定」ボタンを押してください。

通信設定画面②ID、通信速度、ロードサーベ
イデータ収集可否を設定して「戻る」ボタンを押すと設ください。※

定メニュー画面に戻ります。

③設定した内容を確定するには、「登録」
ボタンを押してください。

④「OK」ボタンを押してください。

※各項目の設定範囲は以下の通りです。
ID：000～999（半角）通信速度：4800bps、9600bps、19200bps の中から選択します。

ロードサーベイ収集：ロードサーベイデータを収集する場合は□にチェックを入れてください。

９７

11 設定11.5. バッテリ設定
オプション品のバッテリを内蔵する場合、以下の要領でバッテリ使用、バッテリ交換日の設定を行います。
設定メニュー画面①「バッテリ設定」ボタンを押してください。

バッテリ設定画面②バッテリを使用する場合はバッテリを使用するにチェックを入れてください。
「戻る」ボタンを押すと設定③「交換日設定」ボタンを押

メニュー画面に戻ります。

してください。

④交換周期を選択してくだ⑤バッテリを交換した年月日

さい。※

を設定してください。

⑥「設定」ボタンを押してください。
「戻る」ボタンを押すとバッ
テリ設定画面に戻ります。

⑦「OK」ボタンを押してください。
※長期間バッテリを交換しないと、変形、発熱、発火の恐れがあります。
警告※バッテリを交換しないで使用を続けると、停電時にデータが消失する恐れがあります。

※推奨バッテリ交換周期は、周囲温度により以下の周期となります。
周囲温度２０℃：推奨バッテリ交換周期４年
注意

周囲温度２５℃：推奨バッテリ交換周期３年
周囲温度３０℃：推奨バッテリ交換周期２年
９８11 設定11.6. クライアント設定
閲覧者用 PC での閲覧許可、ID、パスワードを設定します。閲覧者は 5 ユーザーまで登録することができます。
設定メニュー画面①「クライアント設定」ボ
タンを押してください。

クライアント設定画面②「閲覧者 1」～「閲覧者 5」から選択してください。
③各項目を入力してください。

「戻る」ボタンを押すと設定（各項目の設定内容は下表を

メニュー画面に戻ります。

参照してください）④「登録」ボタンを押してください。

⑤「OK」ボタンを押してください。

設定メニュー画面に戻ります。

クライアント設定 設定内容
設定項目
許可
ID
新しいパスワード
パスワード確認

設定内容
閲覧者の閲覧を許可／不許可
閲覧者の ID
半角英数字 16 文字以内
閲覧者のパスワード（入力は「●」で表示されます）
半角英数字 16 文字以内
新しいパスワードと同じものを入力してください（入力は「●」で表示されます）９９

11 設定11.7. 管理者設定
以下の設定を行います。
・ユーザーID：管理者用 PC で使用するユーザーID・パスワード：本体および管理者用 PC で使用するパスワード
・ネットワーク設定：本体の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
設定メニュー画面①「管理者設定」ボタンを押してください。

管理者設定画面②「戻る」ボタンを押すと設定
メニュー画面に戻ります。

ネットワーク設定

パスワード変更

次ページへ③「パスワード設定」を選択してください。
④「ユーザーID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「パスワード確認」を入力してください。
※「ユーザーID」、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」は半角英数字で 16 文字以内で入力してください。（パスワード入力は「●」で表示されます）「パスワード確認」は「新しいパスワード」と同じ内容を入力してください。

⑤「登録」ボタンを押してください。

⑥「OK」ボタンを押してください。

１００

11 設定※ パスワードをお忘れになった場合は、起動時また画面消灯からの復帰時にパスワ
注意

ード入力画面から他の画面に移行できなくなります。そのときはご購入先にご連絡ください。

■ネットワーク設定
管理者設定画面③「ネットワーク設定」を選択してください。

④「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」を入力してください。
※次ページのアドレス設定表の範囲内で入力してください。（半角英数字）⑤「登録」ボタンを押してください。

⑥「OK」ボタンを押してください。

⑦「戻る」ボタンを押してください。

次ページへ

１０１

11 設定⑧「戻る」ボタンを押してください。

⑨「戻る」ボタンを押してください。

⑨5 分程経過後、電源を一旦落とし、再度電源をオンしてください。
※電源は本体内部の 2.3 電源スイッチを参照してください。

１０２

11 設定アドレス設定表
設定項目
IP アドレス
サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

設定範囲
1 番目

2 番目

3 番目

4 番目

001～223000～255000～255000～255

128

000

000

000

192

000

000

000

224

000

000

000

240

000

000

000

248

000

000

000

252

000

000

000

254

000

000

000

255

000

000

000

255

128

000

000

255

192

000

000

255

224

000

000

255

240

000

000

255

248

000

000

255

252

000

000

255

254

000

000

255

255

000

000

255

255

128

000

255

255

192

000

255

255

224

000

255

255

240

000

255

255

248

000

255

255

252

000

255

255

254

000

255

255

255

000

255

255

255

128

255

255

255

192

255

255

255

224

255

255

255

240

255

255

255

248

255

255

255

252

001～223000～255000～255000～255

１０３

12 バッテリ警告

12. バッテリ警告
オプション品のバッテリを内蔵し、「11.5 バッテリ設定」で説明したバッテリ交換日を設定している場合には、推奨交換時期の７ヶ月未満になると、バッテリ警告画面表示やバッテリ警告
印字を行います。
※バッテリ警告表示や印字時には、交換用バッテリの手配ができているかご確認
注意

ください。
※バッテリを交換しないと停電時にデータが消失する恐れがあります。

12.1. バッテリ警告画面
バッテリ交換日を設定している場合には起動時または画面消灯からの復帰時に推奨交換時期の７ヶ月未満になると、下のバッテリ警告画面を表示します。メッセージ内容は以下のように期間によって異なります。「OK」ボタンを押すとパスワード入力画面を表示します。

推奨交換時期までの日数
7 ヶ月以上前メッセージなし（警告画面は表示しません。）
バッテリ交換推奨時期まであと＊＊＊日です。

7 ヶ月未満～4 ヶ月以上ご購入先に手配を依頼してください。
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります。
バッテリ交換推奨時期まであと＊＊＊日です。

4 ヶ月未満～2 ヶ月以上ご購入先への手配は終わりましたか？
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります。
バッテリ交換推奨時期まであと＊＊＊日です。
ご購入先への手配は済んでいますね？

2 ヶ月未満～交換日

まだでしたら、至急手配をしてください。
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります。
バッテリ交換推奨時期を＊＊＊日過ぎています。

交換時期を過ぎた

至急、ご購入先に手配してください。
このままでは停電時にデータが消失する恐れがあります。

１０４

12 バッテリ警告

12.2. バッテリ警告印字
バッテリ交換日を設定し、推奨交換時期の７ヶ月未満になった場合には、検針、読取、印字のサブメニューから印字すると、バッテリ警告印字を行います。印字内容はバッテリ警告画面と同様です。
個別メータ検針時の場合を例にすると、料金一覧表印字完了後、バッテリ警告印字画面を表示
し、バッテリ警告印字を行います。したがってバッテリ警告印字は印字の一番最後になります。
■画面例
バッテリ警告印字中です・・・

■印字例
＊＊＊

バッテリ交換警告＊＊＊

バッテリ交換推奨時期まで
あと１５０日です
ご購入先に手配を依頼してください
交換推奨時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります

１０５

13 取付けと配線

13. 取付けと配線
取り付け工事は２人で行ってください。詳細は工事要領書をご覧ください。
なお、ＡＣ電源の接続は下図のように行ってください。
推奨電源線・・・・・・・・・1.25mm2 以上の CVV 線
推奨接地線・・・・・・・・・1.25mm2 以上の IV 線（緑）
筐体アース

バリスタグランド

ＭＡ ＭＢ

AC100V 電源
ショートバーIV 線（緑） 1.25mm2 以上

CVV 1.25mm2 以上専用Ｄ種接地※配線後はカバーを端子台に必ず取付けてください。
警告

感電・火災の原因になります。

※市販のコンセントから本装置へ AC100V を供給しないでください。専用の漏電機能付きブレーカー（5A 以上）から AC100V を供給してください。
※電線の接続には絶縁被覆付丸形圧着端子（M4）を使用してください。
※ネジは確実に締めてください。
注意（ネジ締めトルクの推奨値：1.5 N･m）
※ケーブルには力がかからないように接続してください。
※絶縁耐圧試験を行うときには、ショートバーを外してください※電気工事士の有資格者が AC 電源の接続およびＤ種接地工事をするよ
うに法令に定められています。
※接地線を取付けないと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

１０６

14 プリンタ用紙の交換

14. プリンタ用紙の交換
プリンタ用紙の交換は以下の手順で行ってください。
①ペーパーカバーオープンボタンを押して、ペーパーカバーを開きます。※１②用紙を右図の向きにセットします。※２③用紙の先端がプリンタの外に出るようにして、ペーパーカバー上面の両端を押し込んでカバーを閉じます。※３※１

ペーパーカッタの刃先で手を切らないように注意してください。

※２

印字直後にサーマルヘッド部が高温になっていることがあります
ので、絶対に触らないでください。

注意

用紙の交換やヘッドのクリーニングはサーマルヘッドが冷えていることを確認してから行ってください。
※３

カバーを閉めるときは手を挟まないように注意してください。

１０７

15 困ったときは

15. 困ったときは15.1. 基本動作、検針動作
症状

調査項目

本体に電源投入している・画面操作してから５分間経過しましが画面に何も表示されな
い。

対処方法

・電源端子 MA、MB に電源が接続されていますか？
すか？
ますか？

検針エラー（伝送エラー）

・電源スイッチの「入」側を押してください。

・AC 電源 LED が２つとも点灯してい全部が検針できない。

・MA、MB 端子に AC100V の電源を接続してください。

・電源スイッチが「入」になっていま

指定メータの一部または・画面に触れてください。

たか？

・LED 点灯状況をご購入先にご連絡ください。

・検針したいメータは検針許可になっていますか？

・ご購入先にご連絡ください
検針許可設定を行います。

・自動更新になっていますか？

がないのに、検針値の更新

・設定変更を行う必要があればご購入先にご連絡ください。

するか否かの選択となる。
使用量、料金表に一部または全部が印字されない。

・印字されないメータは印字許可になっていますか？

・印字、検針の許可設定を変更する必要があればご購入先にご連絡ください。

・検針後の印字で印字されないメータ
は検針許可になっていますか？
印字できない。

・プリンタ警報の「プリンタ異常」表
示していますか？

・プリンタ用紙の有無を確認してください。
無いときはプリンタ用紙を入れてください。
・プリンタ用紙を購入したいときはご購入
先にご連絡ください。
・プリンタ用紙の紙詰まりが無いか確認してください。それでも復帰しなければ、ご購入先にご連絡ください。

・空印字や文字化けしていますか？

・印字濃度設定画面で「プリンタリセット」
ボタンを押してプリンタをリセット後に再度印字してください。

使用量、料金表で指針値な・該当メータの検針値を確認してくだどが空白で印字されていさい。

るメータがある。

（検針エラーのあったメータにつ・正しい検針値を設定してください。

いて検針値の修正が行われていません。）
設定したパスワードを忘・ご購入先にご連絡ください。

れてパスワード画面から先に進まない。
設定読込ができない。

・USB メモリが挿入されていますか？

・所定の USB ポートに USB メモリを挿入

・USB メモリに所定のファイルが保存してください。または、挿し直してくだされていますか？

さい。
・USB メモリに設定ツールで作成したファ
イルを保存してください（設定ファイルの作成手順は取扱説明書（Web 機能編）
をご確認ください。）

１０８

15 困ったときは15.2. エラー画面表示「該当するメータがありません。」「入居者が登録されていません。」「メータ種別が登録されていません。」「XX 時 XX 分に検針済みです。１日に２回の検針は

調査項目

対処方法

・該当する処理を行うにあた ・該当するメータの登録を行う必要があり、メータが登録されていりますので、ご購入先にご連絡くださ

ますか？

い。

・入居者は登録されています ・入居者登録を行う必要がありますのか？

で、ご購入先にご連絡ください。

・メータ種別は登録されてい ・メータ種別登録を行う必要があります
ますか？

ので、ご購入先にご連絡ください。

・本日、既に検針を行ってい ・本日は既に検針を行っていますので同ませんか？

じ日に２回以上の検針はできません。

できません。」「＊＊＊印字中にエラーが発生しました。」

・紙切れになって いません
か？

・プリンタ用紙をセットしてください。
・「再印字」ボタンを押してもうまく印

・プリンタエラーが発生していませんか？

字できない場合は、再度「印字」を実施してください。（検針時の印字を再度印字する場合は、「印字」メニュー
で印字してください。）
・ご購入先にご連絡ください。

設定や保守で「＊＊＊を入力してください」「＊＊＊

・設定内容に誤りがありませ・正しい内容を設定してください。

んか？

に誤りがあります」など
ログイン時「時計がリセットされました。時刻設定を・右上に表示される時刻を確認してください・検針を行う前に必ず「時刻設定」メニ
ューで現在時刻を設定してください。

行ってください。」

今まで検針したデータをファイル出力できない場合があります。

時刻設定時｢この時刻は自・｢NTP サーバ｣から｢手動｣に・｢NTP サーバ｣から｢手動｣に変更をす

動補正する時刻のため設変更する際に時刻が 00 時

る場合は、時刻が 00 時 15 分以外で定できません。｣

15 分の場合に本メッセー

行ってください。

ジを表示します「システムが正常に起動

・左記のメッセージを表示した場合は、できません。」「OK」ボタンをクリックし、再起動「システムが正常に起動

で正常に動作することを確認してください。

できません。
（自己診断）」「システムが正常に動作・再起動しても同様のメッセージが頻繁できません。（自己診断開に表示される場合は、ご購入先にご連始）」

絡ください。

「システムが正常に動作できません。（自己診断監
視）」「システムが正常に動作できません。（自己診断終
了）」

１０９

15 困ったときは※画面消灯時に、下図のように画面右下に Window が表示された場合は、Window にタッチせず、黒い部分をタッチしてください。ログイン画面が表示されます。

１１０

16 一般仕様

16. 一般仕様
16.1. 基本仕様
項

目

仕

様

備考

形名

RQ-B12動作電源

AC100V±10%、50/60Hz 共用

消費電力

200VA 以下

動作環境

温度：0～45℃
湿度：20～80%Rh（但し、結露なきこと）

取付方法

屋内壁面取付又はラック取付寸法は JIS C6010 準

ラックマウント取付（オプション）

拠

塗装色

クリーム色（日本塗料工業会

但し、プリンタは白色

質量

約 24kg

電線取付穴

底面及び背面

外形寸法

約 400(W)×400(H)×160(D)mm

D22-90B）（PANTONE 5315）

詳細は外形図を参照してください。

停電補償時間

12 時間：TTE を 40 台使用した場合（オプションのバッテ

16 時間：TTE を 30 台使用した場合

TTE への給電時間リを内蔵している場合）

16.2. 入出力仕様
項

目

仕

計測点数

最大 512 点

ID 番号000～999

端末通信回線

回線数

様

4 回線

備

考

TTE のみの接続の場合は最大 400 点
TTE：最大 10 台／回線
SmaMe：最大 128 台／回線
（回線分配器使用時）

通信方式

RS-485 準拠

RQ-TTEA,RQ-TTE,N-TTE と通信で
きます

通信距離
上位伝送

通信方式

TTE：最大 1km

本体または回線分配器から最終端のSmaMe：最大 500m

TTE または SmaMe までの間

RS-232C 準拠

パソコン等の上位装置へのデータ伝
送用

表示
プリンタ

警報出力

操作部

8.4 インチパネル PC

ランプ

LED 表示（AC 電源、端末電源）

印字方式

サーマルプリンタ

印字文字数

16 文字／行

用紙幅

58mm

出力方式

無電圧接点 3 回路

800×600 画素※１

DC24V,1A
出力条件

本体エラー検出時・バッテリ電池電圧低下
・バッテリ充電回路異常
・プリンタ異常・CPU 温度異常※１ プリンタの印字用紙
サーマルロール紙 P-58-30（58mm/30m）
10 巻/1 箱 （三栄電機株式会社製）

１１１

＜付録＞

＜付録＞
■本体外形図
標準外形図
４００

１６０

Ｔ Ｏ Ｓ Ｃ Ａ Ｍ －Ｂ １ ２
Ｐ ＷＲ

３４０

４００

ＴＴＥ

４ －φ１ ０ 取付穴

３４０

１６０
４５
４００
壁面取付用アタッチメント（オプション）取り付け時外形図

Ｔ Ｏ Ｓ Ｃ Ａ Ｍ －Ｂ １ ２
Ｐ ＷＲ（ ３４０ ）
壁面取付アングル（ オプショ ン）

２０５

３５０

ラックマウント取付用アングル（オプション）取り付け時外形図

１１２

３８５

３８０

（ ３４０ ）

４００

４２０

ＴＴＥ

４ －φ１ ５ 長穴
取付穴

＜付録＞

■メータ交換手順
故障あるいは検定満期等により、メータを交換するときは次の手順で実行してください。※１

読取

使用量表チェック

メータの交換交換を実施するメータについて、読取を実行し、使用量一覧表を出力しておきます。（Ｐ５１参照）

エラーのあったメータについては、メータを見に行き、使用量一覧表で空白となっている指針値、今回使用量を記入します。

新メータを取り付けて所定の配線接続を行います。

（接続メータが TTE の場合）
ＴＴＥ初期値設定

メータ乗率の変更

検針値の修正ＴＴＥの計数値に新メータの初期値を設定します。

（メータの乗率に変更があれば弊社サービス店で実施します。）※１

メータ交換前に出力しておいた使用量表を元に、メータ交換検針により、今回検針値および前回検針値を修正します。（Ｐ４０参照）※１ 設備仕様変更等によりメータ乗率に変更があれば弊社サービス店が有償にて承ります。

１１３

＜付録＞

■印字例
全メータ使用量表
全メータ検針（7.1 全メータ検針）、全メータ読取（8.1 全メータ読取）、全メータ印字（9.1
全メータ印字）時に印字します。
東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
使用量一覧表（全メータ）
2015 年 01 月 10 日 12 時 00 分検針

見
出
し

入
居
者
別
使
用
量
一
覧
表

１
入
居
者
分
の
デ
ー
タ

１
メ
ー
タ
分
の
デ
ー
タ
メ 登
繰 ー 録
り タ さ
れ
返 の
数 て
す だ い
け る
入 登
繰 居 録
り 者 さ
れ
返 の
数 て
す だ い
け る

入居者

事業所Ａ
（記号

メータ種別
(ID/ｱﾄﾞﾚｽ

３１１４２
４６１
４５０
＋２％

今回,前回使用量
エラー⇒スペース、 オーバーフロー⇒”******”
増減率
今回又は前回がエラー⇒スペース
オーバーフロー又は前回=0,今回≠ 0⇒“****”

ガス
0-1-0)
４％

事業所Ｂ
（記号

増減率

B000）
－３％

タイトル

メータ種別合計使用量

メ
ー
タ
種
別
合
計
使
用
量

１
の メ
デ ー
タ
ー 種
タ 別
分
メ
ー 登
繰 タ 録
り 種 さ
返 別 れ
て
す の い
数
だ る
け

メータ種別

：入居者名
：入居者の認識番号

メータ種別：メータ種別名
ID/ｱﾄﾞﾚｽ ：TTE の場合 回線番号+機器ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
SmaMe の場合 回線番号＋ＩＤ
指針値：今回検針値の指針値（検針エラー時はスペース）
今回使用量：『今回指針値』-『前回指針値』
前回使用量：『前回指針値』-『前々回指針値』
増減率：増減率の計算結果

0-0-0)

メータ種別(ID/ｱﾄﾞﾚｽ
増減率

入居者

入居者
記号

A000）

電気

指針値
今回使用量
前回使用量
増減率

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時

電気
（種別番号

メータ台数
合計使用量
ガス
（種別番号
合計使用量

メータ種別：メータ種別名
種別番号 ：メータ種別の種別番号１）

メータ台数：同種別のメータ台数
合計使用量：同種別の今回使用量の合計（検針及び使用量印字
許可のメータ）

２
967

メータ種別

合計使用量
使用量にエラーメータ有り⇒合計値を“( )”
で囲み印字

２）
875

東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
使用量一覧表（全メータ）
2015 年 01 月 10 日 12 時 00 分検針
印字終了しました。

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時
終了メッセージ
・検針及び使用量の印字許可のみ集計印字・入居者別使用量印字
印字するメータの無い入居者は印字を行わない・メータ種別別使用量印字
印字するメータの無い種別は印字を行わない◎入居者別、メータ種別、個別メータの使用量表もタイトル等を除き同仕様で印字します。

１１４

＜付録＞

全メータ料金表印字
全メータ検針（7.1 全メータ検針）時に印字します。
東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
料金一覧表（全メータ）
2015 年 01 月 10 日 12 時 00 分検針

見
出
し

入
居
者
別
料
金
表

１
入
居
者
分
の
デ
ー
タ

１
メ
ー
タ
分
の
デ
ー
タ
メ 登
繰 ー 録
り タ さ
れ
返 の
数 て
す だ い
け る

入居者

事業所Ａ
（記号

メータ種別
(ID/ｱﾄﾞﾚｽ

入居者
記号

A000）

0-0-0)
３１１４２
３０６８１
４６１
￥２，０００

メータ種別(ID/ｱﾄﾞﾚｽ料金

ガス

今回使用量がエラー ⇒ スペース0-1-0)

料金￥５，０００

入居者合計料金

入居者合計料金：同一入居者の料金合計\56,000

タイトル

メータ種別合計料金

メ
ー
タ
種
別
合
計
料
金
表

１
の メ
デ ー
タ
ー 種
タ 別
分

メ
ー 登
繰 タ 録
り 種 さ
返 別 れ
て
す の い
数
だ る
け

：入居者名
：入居者の識別記号

メータ種別：メータ種別名(20 種別)
ID/ｱﾄﾞﾚｽ ：TTE の場合 回線番号+機器ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
SmaMe の場合 回線番号＋ＩＤ
今回指針値：今回の指針値（検針エラー時はスペース）
前回指針値：前回の指針値（検針エラー時はスペース）
使用量：『今回指針値』-『前回指針値』
料金：料金の計算結果

電気

今回指針値
前回指針値
使用量
料金

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時

メータ種別

メータ台数
合計使用量
合計料金

電気
（種別番号

メータ種別：メータ種別名
種別番号 ：メータ種別の種別番号１）

メータ台数：同種別のメータ台数
合計使用量：同種別の今回使用量の合計(検針及び使用量印字許可のメータ)
合計料金 ：同種別の料金の合計

メータ種別名２967\4,000

合計使用量
合計料金

ガス
（種別番号

合計使用量
今回使用量にエラーのメータ有り⇒合計値を”(
で囲み印字
合計料金
今回使用量がエラー ⇒ スペース２）
976
\5,000

東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
料金一覧表（全メータ）
2015 年 01 月 10 日 12 時 00 分検針
印字終了しました。

)”

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時
終了メッセージ
・検針及び使用量の印字許可のみ集計印字・入居者別使用量印字
印字するメータの無い入居者は印字を行わない・メータ種別別使用量印字
印字するメータの無い種別は印字を行わない◎入居者別、メータ種別、個別メータの料金表もタイトル等を除き同仕様で印字します。

１１５

＜付録＞

メータ交換検針時の印字
メータ交換検針（7.6 メータ交換検針）で「印字」ボタンを押すと印字します。
東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
メータ交換検針2015 年 01 月 10 日 12 時交換検針
入居者

事業所Ａ
（記号 A000）(ID/ｱﾄﾞﾚｽ0-0-0)
交換前指針値１２３４５８００
今回指針値 １２３４５６７８
交換前使用量１２２
交換後指針値
１０００

東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
メータ交換検針2015 年 01 月 10 日 12 時交換検針
印字終了しました。

印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時
入居者
：入居者名
記号
：入居者の識別記号
ID/ｱﾄﾞﾚｽ ：TTE の場合 回線番号+機器ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
SmaMe の場合 回線番号＋ＩＤ
交換前指針値：設定した交換前指針値
今回指針値 ：今回検針値
交換前使用量：『交換前指針値』-『今回指針値』
交換後指針値：設定した交換後検針値
印字表題 1
印字表題 2
タイトル
検針日時
終了メッセージ

システムログ一覧表示
ログ表示（10.1 ログ表示）で「印字」ボタンを押すと印字します。
タイトル

システムログ一覧表

１
０
件
分
の
ロ
グ
を
印
字
す
る

2015/01/10 12:00[検針値設定2015/01/10 11:30[TTE 初期値設定
2015/01/10 11:25[TTE 初期値設定](106) [10000]

発生日時
メッセージ
(コード)[詳細コード]](110) [10123]](110) [10122]

１１６

＜付録＞

ＴＴＥ保守実施時の印字
回線０ ＴＴＥ機器アドレス０
動作モード一覧表

メ
の ー
デ タ
ー １
タ 台
分

メータ

メータ０
メータ接続
積算方法
パルスの重み回線：回線番号（0～3）
TTE 機器アドレス：機器アドレス（0～9）
タイトル

３線
ﾊﾟﾙｽ積算1Pulseメータ接続 ：線式（2 線低速／3 線／2 線高速）
積算方法
：ﾊﾟﾙｽ積算／ON 時間積算
パルスの重み：1Pulse／0.5Pulse

メータ１
積算方法
パルスの重み：メータアドレス（０～9）

ﾊﾟﾙｽ積算0.5Pulse

１１７

＜付録＞

検針値設定・確認実施時の印字

印字表題 1
印字表題 2
タイトル

東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
検針値一覧表

入居者

事業所Ａ
（記号

メータ種別
(ID/ｱﾄﾞﾚｽ

入居者
記号

A000）

メータ種別：メータ種別名(20 種別)
ID/ｱﾄﾞﾚｽ ：TTE の場合 回線番号+機器ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
SmaMe の場合 回線番号＋ＩＤ
今回指針値：今回の指針値（検針エラー時はスペース）
今回検針日時
前回指針値：前回の指針値（検針エラー時はスペース）
前回検針日時
前々回指針値：前々回の指針値（検針エラー時はスペース）
前々回検針日時電気
0-0-0)

今回指針値
３１１４２
2015年01月10日 12時00分検針
前回指針値
３０６８１
2014年12月10日 12時00分検針
前々指針値
３０９３７
2014年11月10日 12時00分検針

１
入
居
者
分
の
デ
ー
タ
台
数
分
繰
り
返
す

：入居者名
：入居者の識別記号

メータ種別名 ガス(ID/ｱﾄﾞﾚｽ0-1-0)
前回指針値
３０６８１
2014年12月10日 12時00分検針
前々回指針値
３０９３７
2014年11月10日 12時00分検針

東光東芝メーターシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12
検針値一覧表
印字終了しました

１１８

メータ未登録の入居者は印字しません。

＜付録＞

メータ種別一覧表
メータ種別設定（11.2.1 メータ種別設定）で「印字」ボタンを押すと印字します。
種別設定一覧表

登
録
メ
ー
タ
種
別
分
を
印
字
す
る

１
種
別
の
デ
ー
タ

登録区分
登録
メータ種別番号
1
メータ種別
電気
単位
kWh
基本料金
2000.00
基本使用量
1000
単価１
10.01
単価変更使用量１
5000
単価２
20.01
単価変更使用量２
6000
単価３
30.01
定時検針
毎月 31 日 23 時

タイトル
登録区分
：登録／未登録
メータ種別番号 ：メータ種別の番号
メータ種別：メータ種別名
単位：メータ種別の単位
基本料金：0.00～99999.99
基本使用量：0～99999
単価１：0.00～99999.99
単価変更使用量１：0～99999
単価２：0.00～99999.99
単価変更使用量２：0～99999
単価３：0.00～99999.99
定時検針：定時検針日時以降登録メータ種別分繰り返します。

登録区分
未登録
メータ種別番号
2
メータ種別
ガス
単位
m3
基本料金
2500.00
基本使用量
1100
単価１
10.02
単価変更使用量１
5100
単価２
20.02
単価変更使用量２
6100
単価３
30.02
定時検針
毎月 1 日 12 時

１１９

＜付録＞

メータ設定一覧表
メータ設定（11.2.2 メータ設定）で「印字」ボタンを押すと印字します。
タイトル

メータ設定一覧表

登
録
メ
ー
タ
分
を
印
字
す
る

１
メ
ー
タ
の
デ
ー
タ

メータＮｏ
登録区分
デバイス名
メータ種別
ID/ｱﾄﾞﾚｽ
S ｱﾄﾞﾚｽ
乗率
検針許可
使用量印字許可
料金表印字許可

１
登録
Ｌ－１
電気
0-1234567890
10
10.00
許可
許可
許可

メータＮｏ：メータ番号
登録区分 ：登録／未登録
デバイス名：デバイスの名称
メータ種別：メータ種別名
ID/ｱﾄﾞﾚｽ ：TTE の場合 回線番号+機器ｱﾄﾞﾚｽ+ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ
SmaMe の場合 回線番号＋ＩＤ
S ｱﾄﾞﾚｽ：SmaMe の場合に印字
乗率：0.01～100.00
検針許可：許可／禁止使用量印字許可 ：許可／禁止
料金表印字許可 ：許可／禁止

メータＮｏ
２
登録区分
登録
デバイス名
Ｌ－２
メータ種別
電気
ID/ｱﾄﾞﾚｽ
1-2-3
乗率
10.00
検針許可
許可
使用量表印字許可
許可
料金表印字許可
許可

以降登録メータ分繰り返します。

１２０

＜付録＞

入居者設定一覧表
入居者設定（11.2.3 入居者設定）で「印字」ボタンを押すと印字します。
タイトル

入居者設定一覧表

登
録
入
居
者
分
を
印
字
す
る

１
入
居
者
の
デ
ー
タ

入居者Ｎｏ
１
登録区分
登録
入居者名 東光東芝Ａ
記号
AAAA
設置メータ
（No，メータＮｏ，メータ種別）
1，
１，電気
2，
２，ガス
3，
３，水道

入居者Ｎｏ：入居者番号
登録区分 ：登録／未登録
入居者名 ：入居者名
記号：入居者の識別記号

シリアル No.，メータ No.，メータ種別名

以降登録入居者分繰り返します。
入居者番号
２
登録区分
登録
入居者名 東光東芝Ｂ
記号
BBBB
設置メータ
（No，メータＮｏ，メータ種別）
1，
１１，電気
2，
０１２，ガス
3，
１３，水道

１２１

＜付録＞

登録印字表題
印字表題設定（11.2.4 印字表題設定）で「印字」ボタンを押すと印字します。
タイトル

印字表題設定** 東光東芝メータシステムズ
自動検針システム TOSCAM-B12

**

表題 1
表題 2

(全角 16 文字)(全角 16 文字)
使用量表、料金表の表題として印字する内容です。

印字濃度テスト
印字濃度設定（11.3 印字濃度設定）で「テスト印字」ボタンを押すと印字します。

印字濃度テスト

あいうえおかきくけこさしすせそた
１２３４５６７８９０１２３４５６
ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰ

１２２

＜付録＞

システム起動
ＸＸＸ

タイトル
発生日時
メッセージ

＃＃＃

タイトル
発生日時
エラーメッセージ（エラーメッセージは他にもあります。）

メッセージ ＸＸＸYYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分
システム起動

本体異常
本体異常 ＃＃＃YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時 MM 分
ＣＰＵ温度異常（パネルＰＣのＣＰＵ温度異常）

バッテリ交換警告
バッテリ交換推奨時期が近づいた場合、検針・読取・印字での帳票出力後に印字します。

＊＊＊

バッテリ交換警告＊＊＊

バッテリ交換推奨時期まで
あと１５０日です
ご購入先に手配を依頼してください
交換時期を過ぎると、停電時にデータが消失する恐れがあります

タイトル
メッセージ

１２３

＜付録＞

■ファイルフォーマット
検針データ、30 分データ、設定データ、ログデータは TSV 形式（Tab 区切り）で出力することができます。このファイルは表計算ソフトウェア等で見ることができます。

・検針データファイル
ファイル名：YYYY_MM_DD_HH_Ken.tsv（YYYY,MM,DD,HH:検針年,月,日,時）

検針データは入居者、メータ種別のレコード順位とします。
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

考

１

記号 ※1

4

２

入居者名 ※120

入居者の識別記号

３

ﾒｰﾀ種別 ※1

10

メータ種別名

４

単位

10

単位名称

５

ﾒｰﾀ No3

メータリスト番号(1～512)６

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

10

デバイス名称

７

ID/ｱﾄﾞﾚｽ

12

８

乗率

6

TTE,TTEA：回線番号+機器アドレス+メータアドレス
メータ乗率(0.01～100.00)

SmaMe5 桁、SmaMe4 桁：回線-ID

９

前回検針日

16

YYYY/MM/DD hh:mm

１０

今回検針日

16

YYYY/MM/DD hh:mm

１１

前回指針値

※2

8

整数値のみ

１２

今回指針値

※2

8

整数値のみ

１３

前回使用量

※2

8

整数値のみ

１４

今回使用量

※2

8

整数値のみ

１５

増減率

5

±XXXX（＋のときは符号なし）

１６

金額

9

整数値のみ

CR+LF

2

※１ 前レコードと同一文字の場合、空白とします。

※2

通信エラーなどで検針データが無い場合、指針値、使用量は空白となります。

１２４

＜付録＞

・30 分データファイル
ファイル名：Actual_YYYY_MM_DD.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名（YYYY,MM,DD:データの年,月,日）
最大文字長

備

１

No

3

1～512

２

日付

10

YYYY/MM/DD

３

ﾒｰﾀ No

3

1～512

４

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

20

５

ﾒｰﾀ種別番号

2

６

ﾒｰﾀ種別

10

７

単位

10

８

乗率

6

９

記号

4

１０

入居者名

20

１１

00:00-00:30 使用量

※1

8

１２

00:30-01:00 使用量

※1

8

１３

01:00-01:30 使用量

※1

8

考

1～20

0.01～100.00～
５７

23:00-23:30 使用量

※1

8

５８

23:30-00:00 使用量

※1

8

CR+LF

※1

2

通信エラーなどで 30 分データが無い場合、使用量は空白となります。

・日合計データファイル
ファイル名：Mon_Actual_YYYY_MM.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名（YYYY,MM:データの年,月）

最大文字長

備

1

No

3

1～512

2

日付

7

YYYY/MM3

ﾒｰﾀ No

3

1～512

4

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

20

5

ﾒｰﾀ種別番号

2

6

ﾒｰﾀ種別

10

7

単位

10

8

乗率

6

9

記号

4

10

入居者名

20

11

1 日使用量912

2 日使用量913

3 日使用量91～20

0.01～100.00～
40

30 日使用量941

31 日使用量

9

42

月使用量

12

CR+LF

2

１２５

考

＜付録＞

・設定データファイル（システムテーブル）
ファイル名：System.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

考

１

No

1

２

表題名 1

32

１レコードのみ

３

表題名 2

32

４

UserID

16

英数字のみ

５

UserPass

16

英数字のみ

６

時刻修正

1

1:NTP サーバで補正する 0:補正しない

７

NTP ｻｰﾊﾞ P4_1

15

XXX.XXX.XXX.XXX

８

NTP ｻｰﾊﾞ P4_2

15

XXX.XXX.XXX.XXX

９

NTP ｻｰﾊﾞ MSK_1

15

XXX.XXX.XXX.XXX

１０

NTP ｻｰﾊﾞ MSK_2

15

XXX.XXX.XXX.XXX

１１

閲覧者 ID_1

16

英数字のみ

１２

閲覧者 ID_2

16

英数字のみ

１３

閲覧者 ID_3

16

英数字のみ

１４

閲覧者 ID_4

16

英数字のみ

１５

閲覧者 ID_5

16

英数字のみ

１６

閲覧者 Pass_1

16

英数字のみ

１７

閲覧者 Pass_2

16

英数字のみ

１８

閲覧者 Pass_3

16

英数字のみ

１９

閲覧者 Pass_4

16

英数字のみ

２０

閲覧者 Pass_5

16

英数字のみ

２１

本体異常警報出力

1

1:出力する

0:出力しない

２２ﾌﾟﾘﾝﾀ異常警報出力

1

1:出力する

0:出力しない

２３

ﾊﾞｯﾃﾘ異常警報出力

1

1:出力する

0:出力しない

２４

予備

1

（将来用）

２５

ブザー鳴動

1

（将来用）

２６

上位伝送ﾓｰﾄﾞ

1

1:LS 収集する

２７

上位伝送速度

1

0:4800bps

２８

上位通信用 ID

3

数値のみ

２９

本体 IP

15

XXX.XXX.XXX.XXX

３０

本体 Mask

15

XXX.XXX.XXX.XXX

３１

Def_Gate

15

XXX.XXX.XXX.XXX

３２

ﾊﾞｯﾃﾘ有無1

1:ﾊﾞｯﾃﾘ有３３

閲覧者 1 許可

1

1:許可

0:許可しない３４

閲覧者 2 許可

1

1:許可

0:許可しない３５

閲覧者 3 許可

1

1:許可

0:許可しない３６

閲覧者 4 許可

1

1:許可

0:許可しない３７

閲覧者 5 許可

1

1:許可

0:許可しない３８

全ﾒｰﾀ検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない

３９

入居者別検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない４０

ﾒｰﾀ種別検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない４１

個別ﾒｰﾀ検針自動更新許可

1

1:許可

0:許可しない４２

全ﾒｰﾀ検針自動印字許可

1

（将来用）

４３

入居者別検針自動印字許可

1

（将来用）

４４

ﾒｰﾀ種別検針自動印字許可

1

（将来用）

４５

個別ﾒｰﾀ検針自動印字許可

1

（将来用）

CR+LF

2

１２６

0:LS 収集しない

1:9600bps

0:ﾊﾞｯﾃﾘなし

2:19200bps

＜付録＞

・設定データファイル（メータ種別テーブル）
ファイル名： Meter_Kind.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No

3

20 レコード

２

登録区分

1

1:登録

３

ﾒｰﾀ種別

10

４

単位

10

５

定時検針(月)1６定時検針(日)

2

01～31

７

定時検針(時)

2

00～23

８

基本料金

8

0～99999.99

９

基本使用量

5

0～99999

１０

単価 1

8

0～99999.99

１１単価変更使用量

50～99999

１２

単価 2

8

0～99999.99

１３単価変更使用量 2

50～99999

１４

単価 3

8

0～99999.99

CR+LF

2

考

0:未登録

0:定時検針対象外
2:奇数月検針

1:毎月検針3:偶数月検針・設定データファイル（メータテーブル）
ファイル名： Meter.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

１

No

２
３

最大文字長

備

3

512 レコード

登録区分

1

1:登録

ﾃﾞﾊﾞｲｽ名

10

４

ﾒｰﾀ種別

2

５

接続ﾒｰﾀ

1

６

乗率

6

７

製造番号/ID

10８

ﾒｰﾀ設置日10

YYYY/MM/DD

９

回線

1

0～3

考

0:未登録

1～20(ﾒｰﾀ種別 No)
0:なし

1:SmaMe4 桁 2:SmaMe5 桁

3:RQ-TTEA

4:RQ-TTE

0.01～100.00

0～99（接続ﾒｰﾀが SmaMe5 桁、SmaMe4 桁：S ｱﾄﾞﾚｽ
１０

機器ｱﾄﾞﾚｽ2

0 は上位通信対象外）
0～9（接続メータが RQ-TTEA、RQ-TTE：機器ｱﾄﾞﾚｽ）

１１

ﾒｰﾀｱﾄﾞﾚｽ

1

１２

入居者 No3

１３

料金印字許可1

1:印字する

0:印字しない

１４

使用量印字許可1

1:印字する

0:印字しない

１５

検針許可

1

1:検針する

0:検針しない

CR+LF

2

１２７

0～9（接続メータがなし、SmaMe5 桁、SmaMe4 桁は 0）

＜付録＞・設定データファイル（入居者テーブル）
ファイル名：User.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No

3

512 レコード

２

登録区分

1

1:検針する３

記号

4

半角英数文字のみ

４

入居者名

20

CR+LF

2

考

0:検針しない・ログデータファイル
ファイル名：YYYY_MM_DD_HH_NN_SS_Alm.tsv（YYYYMMDDHHNNSS : ファイル作成日時）
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No

4

リスト No(１～1000)

２

ﾛｸﾞ発生日時

16

YYYY/MM/DD HH:NN

３

ｺｰﾄﾞ

3

４

詳細ｺｰﾄﾞ

5

５

内容

20

CR+LF

2

考

・指針値データファイル
ファイル名：Kensin.tsv
ﾌｨｰﾙﾄﾞ No

ﾍｯﾀﾞｰ名

最大文字長

備

１

No

3

512 レコード

２

今回指針値

8

整数値のみ

３

前回指針値

8

整数値のみ

CR+LF

2

１２８

考

問い合わせ先〒105-0003

東京都港区西新橋 1－5―13

TEL

03-6371-4359

FAX

03-6371-4332

８東洋海事ビル 5 階

製品に関するお問い合わせは、下記の弊社ホームページ『お問い合わせフォーム』をご利用ください。
https://www.t2ms.co.jp/contact.htm

自動検針装置 TOSCAM-B12 取扱説明書（本体編）
初

版

２０１４年

８月

第2版

２０１４年 １１月

第3版

２０１５年

３月

第4版

２０１５年

６月

第５版

２０１６年

７月

第６版

２０１７年

３月

第７版

２０１８年

６月

第8版

２０２０年

１月

第９版

２０２１年

７月

第 10 版 ２０２2 年

8月

第 11 版 ２０２2 年

9月

第 12 版 ２０２3 年

１月

第 13 版 ２０２３年

１０月

第 14 版 ２０２4 年

７月

版権所有

東光東芝メーターシステムズ株式会社

この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。また、この内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
WM-3030793-13