要保存
WM-3018952 (1)パルス検出器ＫＥ１２Ａ／ＫＥ１２Ｂ
取扱説明書

WM-3018952 (1)

はじめに
このたびは「パルス検出器」 ＫＥ１２Ａ／ＫＥ１２Ｂをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
「パルス検出器」は、電力会社の取引用計器から発せられるパルスを検出し、増幅・整形して各種管理用機器にパルスを出力する装置です。
本書は、「パルス検出器」を正しくご使用いただくために、取扱方法や注意事項などについて説明しています。ご使用前に本書をよくお読みいただき、取付後も大切に保管してください。
説明内容および設定などでご不明な点がございましたら、必ず弊社までお問い合わせください。
お客様ご自身での設定などによる不具合、損害等の責を当社で負うことは、ご容赦ねがいます。
ＫＥ１２Ａは、中部電力株式会社管内以外向けの製品です。
ＫＥ１２Ｂは中部電力株式会社管内専用品です。形名をご確認のうえご使用ください。

◇本書の内容を無断で転載することを固くお断りいたします。
◇製品の改良などにより、本書の内容に一部合致しないことがあります。

1

WM-3018952 (1)目 次

安全上のご注意 .................................................................................................................................................................. 3
保 証 .......................................................................................................................................................................................... 5・ 保証の範囲と生産中止後のお取り扱い .............................................................................................. 5・ 有償業務の範囲 .................................................................................................................................................. 5
製品構成・付属品 ............................................................................................................................................................... 6
使用上のご注意 .................................................................................................................................................................. 7
・ 入力補助電源 ........................................................................................................................................................ 7
・ 関連機器との接続 .............................................................................................................................................. 7・ 保管上の注意事項............................................................................................................................................. 7
本体各部の名称と働き ................................................................................................................................................... 8・ 本体表面(全体図) ............................................................................................................................................... 8・ ＬＥＤ表示部とキー操作部（拡大図） ....................................................................................................... 8・ 端子台（拡大図） .................................................................................................................................................. 9
本体の取り付け方法について .................................................................................................................................10
・ 壁掛け取り付け ..................................................................................................................................................10・ ＩＥＣレール取り付け .........................................................................................................................................10
本体の接続 ...........................................................................................................................................................................11・ 接続図 ......................................................................................................................................................................11・ 接続方法 .................................................................................................................................................................12
本装置の動作・処理について ..................................................................................................................................13・ 基本動作 .................................................................................................................................................................13
各項目の設定 .....................................................................................................................................................................14・ 設定モードの概要 .............................................................................................................................................14
・ １．パルス種別の設定....................................................................................................................................15
・ ２．入力１パルス定数の設定 .....................................................................................................................16
・ ３．合成変成比の設定 ...................................................................................................................................16
・ ４．出力１パルス定数の設定 .....................................................................................................................17
・ ５．出力１パルス幅の設定 ..........................................................................................................................19
・ ６．出力２パルス定数の設定 .....................................................................................................................20
・ ７．出力２パルス幅の設定 ..........................................................................................................................21
・ 設定例（１） .............................................................................................................................................................21
・ 設定例（２） .............................................................................................................................................................23
・ 設定時の注意事項...........................................................................................................................................25
・ 内部メモリの消去 ..............................................................................................................................................26
各項目の確認 .....................................................................................................................................................................27
・ 確認モード ..............................................................................................................................................................27
・ パルスカウント値のクリア ............................................................................................................................28
・ 停電・復電時の動作 ........................................................................................................................................28
・ 設定モード・確認モード時の動作 ...........................................................................................................28
・ 異常・エラー時の動作 ....................................................................................................................................29
困ったとき・こんなとき ....................................................................................................................................................30
外形寸法図 ...........................................................................................................................................................................31
・ 本体外形図 ...........................................................................................................................................................31
・ パルス検出部外形図......................................................................................................................................31
・ 専用接続ケーブル ............................................................................................................................................32
仕 様 ........................................................................................................................................................................................332

WM-3018952 (1)

安全上のご注意
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示とその意味は次のようになっています。

本書での記号の意味（損害の程度）
表

示

表

危険
注意

示

の

意

味

回避しないと、死亡または重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。
回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況、及び物的損害のみの発生を招くおそれがある場合を示します。

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を意味します。

図記号の意味（守っていただきたい内容）
図 記 号

図

記

号

の

意

味

△は警告を示します。
具体的な内容は、△の中の近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。
○は禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は○の中の近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。
●は指示（必ずすること）を示します。
具体的な内容は●の中の近くに文章や絵で示します。
左図の場合は「使用者に対し指示に基づく行為を強制する。」を示します。

施工上の注意事項■ 電気工事は有資格者（電気工事士）が行ってください。
工事に不備があると、火災や感電などの事故の原因となります。
専門業者■ 配線工事を行う時には、必ず取扱説明書を読んで、それに危険従ってください。感電などの事故や負荷機器の物的損害など
取扱説明書確認の原因となります。

3

WM-3018952 (1)

使用上の注意事項■ 端子カバーは必ず取り付けてください。
端子や電線に直接触れて、感電事故の原因となります。

危険

感電注意

■ 本装置は、必ず接地（Ｄ種接地）してご使用ください。

設置場所の注意事項■ 次のような場所での設置・使用をしないでください。
誤動作、寿命低下、事故、故障の原因となります。
1. 周囲温度が-１０℃～５５℃の範囲を超える所
2. 周囲湿度が９０％を超える所や、９０％以下であっても結露する所
3. 水がかかったり、直射日光（紫外線）が当たる所

禁止

4. 振動や衝撃の多い所
5. ノイズやサージを発生する機械のある所
6. 強電界、強磁界の発生する所
7. 埃（特に鉄粉やカーボンなどの導電性の粉塵）やアンモ
ニア、亜硫酸ガスなどの腐食性ガスの多い所
8. 屋外

保守・点検・廃棄上の注意事項■ 保守・点検は電気工事士の資格を有する者が行ってください。
■ 保守・点検は定期的に（年１回程度）行ってください。
点検確認

端子の締め付けが緩んでいたりすると、火災などの事故の原
因となります。
■ 電源用端子以外の絶縁抵抗試験、耐電圧試験は行わないでください。
■ 保守・点検で耐圧試験を行う場合は、ＦＧ端子を接続している
ショートバーを外して行ってください。
■ 分解、改造やご自身での修理は絶対に行わないでください。
感電、火災などの事故や本体の故障の原因となります。

注意

分解禁止

■ 異常が起きた時には電源を切り、電気工事士の資格を有する者に連絡してください。そのまま使用すると、火災や負荷機器

電源を切れへの悪影響の原因となります。
■ 廃棄する場合は、地方自治体の条例に従い産業廃棄物として処分してください。

注意4

WM-3018952 (1)保証
保証の範囲と生産中止後のお取り扱い
保証期間は、本装置を納入後１年といたします。
保証期間中に当社が納入した本装置に欠陥があるときは、無償で修理・交換いたします。
（原則として、本装置を引き取り修理させていただきます。）
ただし、下記の項目に該当するときは、修理を有償とさせていただきます。
・本装置を本書に記載されていない不適当な取り扱いでご使用になった場合
・故障の原因が当社以外の理由による場合
・当社以外の改造・修理による場合
・天災・当社以外の人災などによる場合
保証は、本装置の保証を意味するもので、本装置の故障で誘発される損害についてはご
容赦ください。
本装置は生産中止後の修理対応期間を５年間といたします。但し､５年以内であっても修理用部品の在庫が無くなった場合は、当該部品を必要とする修理対応ができなくなる場合がございます。
本書に記載されていない内容で不明な点につきましては、当社にお問い合わせください。

有償業務の範囲
次のような場合は、別途費用を申し受けます。
・取り付け調整指導、または試運転立会い
・保守・点検、調整・技術指導、および技術教育
・本装置に付属の取扱説明書、試験成績書などの再発行または付属部数以上に必要な
場合

5

WM-3018952 (1)製品構成・付属品＜本 体＞
パルス検出器 ＫＥ１２Ａ／ＫＥ１２Ｂ

1台

＜付属品＞
１. 取扱説明書（この冊子です）

１部

２. パルス検出部

１個

３. 検出部固定用木ねじ φ４.１×１６ｍｍ
４. パルス検出線 ＥＭ－ＩＥ ３．５ｍｍ

２

灰色 ０.８ｍ

２本
１本

５. 専用接続ケーブル １０ｍ

１本

６. 壁掛用木ねじ φ５.１×２５ｍｍ

２本

ご注意

１.

関西電力株式会社管内において、新型取引用計器（１０Ｃ
ＤＭ）を設置されているお客様が、新たにパルスサービスを受けられる場合は本装置（ＫＥ１２Ａ／ＫＥ１２Ｂ）をご使用になれます。ただし本装置は時限信号への対応はできませんので、時限信号へ対応する場合は、別途パルス検出器１台が必要となります。ご注意ください。

２.

パルスサービスの詳細につきましては、関西電力株式会
社へのご照会をお願いいたします。

6

WM-3018952 (1)

使用上のご注意
安全上のご注意の他、取り扱い上、特にご注意いただきたいことは次のとおりです。

入力補助電源・電源電圧の仕様範囲外で使用しますと、誤動作および故障の原因となりますので、電圧変動の多い場所でのご使用は避けてください。
注意

・本装置はマイクロコンピュータを主体に、各種半導体などにより構成されていますので、ノイズやサージの少ない電源をご使用ください。

関連機器との接続
・信号入力端子には、専用接続ケーブルを接続します。信号入力端子に直接電圧が加わると、回路が破壊されるおそれがありますので、絶対に電圧をかけないでください。
禁止

・信号出力端子に本取扱説明書記載以上の電圧をかけないでください。

保管上の注意事項
・保管を行う場合は腐食性ガス、高温多湿、振動衝撃のある場所、直接雨水のかかる場所、寒暖の差が激しい場所には保管しないでください。
禁止

・周囲温度が－２０℃～＋６０℃の範囲を超える場所には保管しないでください。

7

WM-3018952 (1)

本体各部の名称と働き
本体表面(全体図)②キー操作部
パルス入出力条件の設定・確認等に使用します。

①ＬＥＤ表示部
動作モードや設定値等の表示を行います。

AC100/110V④電源用端子台ＡＣ１００Ｖ／１１０Ｖ、ＦＧ線を接続します。

③リセットボタン
内部メモリの消去、
パルスカウント値のク
リアに使用します。
⑤信号用端子台
専用接続ケーブルを接続します。

ＬＥＤ表示部とキー操作部（拡大図）② キー操作部
操作キー
動作/設定/確認のモード変更時に使用します。
決定キー
モード変更、設定内容の確定時に使用します。
数字送りキー
表示の切り替え、設定データの数値変更時に使用します。
押したままリセットボタンを離すと、内部メモリを消去することができます。
桁移動キー
表示の切り替え、設定データの桁移動時に使用します。

① ＬＥＤ表示部
動作ＬＥＤ
動作中に点灯します。
設定ＬＥＤ 確認ＬＥＤ
設定モード、確認モード時に、各ＬＥＤが点滅します。
入力ＬＥＤ
パルス信号の入力に応じて、点滅します。
５桁数字表示
設定モード、動作モード時にパルス入出力条件
等の設定値表示を行います。
動作モード時に、下位２桁のドットで出力表示を行います。（２７ページ参照）③ リセットボタン
内部メモリの消去、パルスカウント値のクリアに使用します。
操作は、つまようじなど導電性のないもので行ってください。

8

WM-3018952 (1)AC100/110V

端子台（拡大図）④ 電源用端子台⑤ 信号用端子台

ＭＡ ＭＢ

Ｒ１

ＡＣ１００Ｖ／１１０Ｖ入力端子です。

Ｒ０ １２Ｖ

信号入力端子です。専用接続ケーブルを接続

ＦＧ１ ＦＧ２

します。

ＦＧ線接続端子です。使用時にはショート（Ｒ１ ：白、Ｒ０ ：黒、１２Ｖ ：赤）

バーで接続します。

Ｃ１Ａ Ｃ１Ｂ
パルス出力端子（フォトモスリレー出力）です。
Ｃ１

Ｃ０

パルス出力端子（フォトモスリレー出力）です。
Ｃ２Ａ Ｃ２Ｂ
パルス出力端子（フォトモスリレー出力）です。
入力パルスをスルー出力します。
入力パルス定数が５０,０００ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈの場合のみ有効です。
ＮＣ
接続できません。何も接続しないでください。

9

WM-3018952 (1)本体の取り付け方法について
壁掛け取り付け
付属の壁掛け用木ねじ（φ５.１ 長さ２５ｍｍ）で２ヶ所を壁に固定します。

２箇所をねじで固定する

ＩＥＣレール取り付け
ドライバー等でＩＥＣレール固定用金具を下げながら、ＩＥＣレールに本体を固定します。
ＩＥＣレールは付属されていませんので、ご使用の場合は別途ご用意ください。

側 面 図AC100/110V

正 面 図

拡 大 図

ＩＥＣレール

ＩＥＣレール固定用金具

下
げ
る
10

WM-3018952 (1)本体の接続・配線工事は電源を切った状態で行ってください。
・接続する場合は、以下の圧着端子を使用してください。
感電注意
4.3mm 以上 9mm 以下

絶縁チューブ4.3mm 以上 9mm 以下

絶縁チューブ

圧着端子部は、使用する電線のサイズに合わせてください。

・接続終了後は、必ず端子カバーを取り付けてください。
・端子ねじは確実に締め付けてください。
接続注意

適正締め付けトルク 「１.２Ｎ･ｍ（約１２ｋｇｆ･ｃｍ）」
・接続図および、端子配列を参照し、関連機器と正しく接続してください。

接続図
接続方法の詳細につきましては、次ページからの「接続方法」をご覧ください。

電力需給用複合計器

Ｃ１ Ｃ２

パルス検出部

Ｒ１
Ｒ０
補助電源（※）
ＡＣ１００Ｖ／
ＡＣ１１０Ｖ

ＮＣ
ＭＡ

専用接続ケーブル

１２Ｖ
Ｃ１Ａ

ＭＢ

Ｃ１Ｂ

ＦＧ１

Ｃ１
Ｃ０

ＦＧ２

Ｃ２Ａ
Ｃ２Ｂ

（※）本製品の電源となりますので、施工が必要です。

11（出力１）受量器（出力２）受量器（出力３）受量器

WM-3018952 (1)接続方法◇パルス検出部の接続について
・取引用計器のパルスの利用は電力会社のサービスによるものであり、パルス検出部
注意の取付には電力会社の計器工事との関連がありますので、あらかじめ電力会社営業所へご相談されることが必要です。
・取引用計器のパルス回路のリード線（パルス検出線）をパルス検出部に貫通してください。（リード線の貫通に方向性はありません。）
・パルス検出部のソケットと専用接続ケーブルのコネクタのマークを合わせて、パチンと音がするまで差し込んでください。

◇電源の接続について・ノイズが少なく、電圧変動がＡＣ１００Ｖ／１１０Ｖ±１０％以内で、停電の少ない電源か注意

ら接続してください。（パルス検出器本体の補助電源は取引用計器側からは供給されません。）
・電源は、本体の「ＭＡ」、「ＭＢ」端子に接続してください。
・接地線（６００V ビニル絶縁電線(IV) ２ｍｍ２相当）を本体の「FG２」端子に接続してください。
・ＦＧ線接続端子はＤ種接地を行ってください。

◇信号線の接続について
１．パルス入力（Ｒ１、Ｒ０、１２Ｖ）
注意・パルス検出部との接続は、必ず付属の専用接続ケーブルを使用してください。
・専用接続ケーブルの圧着端子は、本体の端子記号に合わせて接続してください。
・２線式交流パルス、３線式直流パルス、４線式直流パルスを入力することはできません。
２．パルス出力（Ｃ１Ａ、Ｃ１Ｂ、Ｃ１、Ｃ０、Ｃ２Ａ、Ｃ２Ｂ）
・パルス（フォトモスリレー）出力は、無電圧ａ接点で出力されます。
・接点容量…ＡＣ／ＤＣ １１０Ｖ、０.１Ａ以下、１０ＶＡ以下、５００ｍＷ以下
機器の保護、誤作動防止のため、この接点容量に適合した接続を行ってください。
・出力線は、１.２５ｍｍ２以上の２心シールド線（ＣＶＶＳ相当品）を使用し、長さは５００ｍ以下としてください。ＡＣ電源ケーブルとは分離して配線してください。

12

WM-3018952 (1)本装置の動作・処理について
基本動作
パルス検出器は入力されたパルスを設定されたパルス定数に変換して出力します。設定できる入力パ
ルスと出力パルスは表の通りです。
ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ ［ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅ］
出力パルス
入力パルス

出力１
（C1A-C1B）

出力２（C1-C0）５０,０００

入力１（R1-R0）５０,０００

２,０００
１０ｎ

出力３
（C2A-C2B）
入力と同じ（スルー出力）

２,０００

２,０００
※２,０００（ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ）の入力パルスは４００Ｈｚの変調信号のため、スルー出力のパルスは利用できません。
入力パルスが５０，０００パルスの時に、出力２と出力３を使用することで、５０，０００パルスを２系統出力することができます。
◇パルス入力時
パルス信号の入力に応じて入力ＬＥＤが点滅します。

入力

入力１（Ｒ１－Ｒ０）◇パルス出力時
パルス出力に応じて下位２桁のドットが点滅します。最下位桁が出力１、右から２桁目が出力２に対応しています。（出力３（スルー出力）に対応した点灯はありません。）

出力２（Ｃ１－Ｃ０）13

出力１（Ｃ１Ａ－Ｃ１Ｂ）

WM-3018952 (1)

各項目の設定本装置をご使用になる前には、初期設定が必要となります。（出荷後最初に電源を入れると、自動的に設定モードとなり、設定ＬＥＤのみが点滅し初期設定を開始します。）
以下の説明に従い初期設定を行ってからご使用ください。

設定モードの概要「操作」キーを１回押し、設定ＬＥＤが点灯している状態で「決定」キーを押すと設定モードになり、動作
ＬＥＤが点灯し、設定ＬＥＤが点滅します。この状態から各設定項目の設定を行い、「決定」キーを押す
ごとに次の設定項目に進みます。「操作」キーを押すと、一つ前の設定項目に戻ります。
「操作」キーを２秒以上長押しすると、設定を取り消します。（初期状態からの設定の場合は取り消しを行うことはできません。）
設定したい項目が表示されているとき、「数字送り」キーと「桁移動」キーで、その項目の値を変えることができます。

設定ＬＥＤが点灯している状態

初期状態で電源を投入する

決定キー
操作キー長押し（２秒以上）

パルス種別
決定キー

操作キー

入力１パルス定数
決定キー

操作キー
合成変成比※

決定キー※出力１が”Ｓ”の場合は合成変成比の設定は行いません。
操作キー （スキップします）

出力１パルス定数
決定キー

操作キー

出力１パルス幅
決定キー

操作キー

出力２パルス定数
決定キー

操作キー

出力２パルス幅
決定キー
設定取り消し設定終了、動作開始

14

WM-3018952 (1)１．パルス種別の設定「パルス種別の設定」では、設定に「ＣＴ、ＶＴの一次側の実負荷」を使用するかどうかにより、設定値として「Ｓ」か「Ｐ」のいずれかを設定します。
１パルスあたりの「ＣＴ、ＶＴの一次側の実負荷」を設定に用いるときは、パルス種別を「Ｐ」（Primary、一次側）とし、パルス定数のみを設定するときは、パルス種別を「Ｓ」（Secondary、二次側）とします。
また、入力と出力のパルス種別が同じ場合は、16ページの「３．合成変成比の設定」は行いません。（スキップします）

１．

「操作」キーを押し、設定ＬＥＤが点灯している状態で、「決定」キーを押すとパルス種別の設定表示となります。（出荷後の初期状態の場合は、電源を投入すると、パルス種別の設定表示となります。）

入力１

２．

出力１

出力２

パルス種別を設定できるのは出力１のみです。“Ｓ”は二次側（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）、“Ｐ”は一次側（Ｐｒｉｍａｒｙ）を表します。（入力１、出力２は“Ｓ”固定）「数字送り」キーで出力１パルス定数が“Ｓ”か“Ｐ”を選択します。

二次側
｜
一次側

３．

選択後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、入力１パルス定数の設定へ進みます。

ご注意表示される入出力番号と端子記号の関係は、以下の通りです。
入出力番号表示

端子記号

入力１

Ｒ１、Ｒ０

出力１

Ｃ１Ａ、Ｃ１Ｂ

出力２

Ｃ１、Ｃ０

出力３

Ｃ２Ａ、Ｃ２Ｂ※出力３は、入力１のスルー出力のため設定はありません。

15

WM-3018952 (1)２．入力１パルス定数の設定
１．

パルス種別を選択し、「決定」キーを押して入力を確定すると、入力１パルス定数の設定表示となります。

最上位のドットが点滅

２．

「数字送り」キーで入力１のパルス定数を選択してください。

50,000pulse/kWh｜
2,000pulse/kWh

３．

選択後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、出力１パルス種別で“Ｐ”を設定した場
合は、合成変成比の設定へ、“Ｓ”を設定した場合は出力１パルス定数の設定へ進みます。

３．合成変成比の設定
１．

入力１パルス定数を選択し、「決定」キーを押して入力を確定すると、合成変成比の設定表示となります。

全桁のドットが消灯

２．

「桁移動」キーで変更したい桁の数字を点滅させ、「数字送り」キーで数値を変更してください。

３．

「桁移動」キーを長押しすると、整数表示（整数５桁）と指数表示（整数３桁＋指数）を切り替えることができます。
桁移動キー
長押し

整数部

整数部

16

指数部

WM-3018952 (1)ご注意

合成変成比の整数表示、指数表示で入力できる値は、以下の通りです。
表示

整数部

整数表示

１ ～ ６００００

指数表示

１ ～ ９９９指数部+ １ ～ + ４

“６００００”を超える値を入力する場合は指数表示に切り替えてから入力を行ってください。
◇指数表示の設定例
１０
１００００
〃

４．

→
→
→

００１ １
００１ ４
１００ ２

（１×１０１）（１×１０４）（１００×１０２）

入力後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、出力１パルス定数の設定へ進みます。

４．出力１パルス定数の設定
１．

入力１パルス定数を選択、または合成変成比を入力し、「決定」キーを押して入力を確定すると、出力１パルス定数の設定表示となります。

２．

「決定」キーを押して、出力１パルス幅の設定へ進みます。

最下位のドットが点滅

３．

出力１パルス種別で“Ｐ”を設定した場合は、「桁移動」キーで変更したい桁の数字を点滅させ、「数字送り」キーで数値を変更してください。

最下位のドットが点滅

17

WM-3018952 (1)４．

「桁移動」キーを長押しすると、整数表示（整数５桁）と指数表示（整数３桁＋指数）を切り替えることができます。
桁移動キー
長押し

整数部

ご注意

整数部

指数部

・出力１パルス種別で“Ｓ”を設定した場合は、出力１パルス定数は“２０００”（ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ）固定となります。
・出力１パルス定数の整数表示、指数表示で入力できる値は、以下の通りです。
表示
整数表示

整数部
１ ～ ６００００

指数表示

１ ～ ９９９指数部- ３ ～ + ５
（0 を除く）・“６００００”を超える値、または“１”未満の値を入力する場合は指数表示に切り替えてから入力を行ってください。
◇指数表示の設定例
０.０１（ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅ）〃
１００（ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅ）
〃

５．

→
→
→
→

００１－２
０１０－３
００１ ２
０１０ １

（１×１０－２）（１０×１０－３）（１×１０２）（１０×１０１）

入力後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、出力１パルス幅の設定へ進みます。

ご注意

出力１パルス定数は、以下の条件を満たさない値は設定できません。
分 子 （Ａ）
分 母 （Ｂ)＝

出力１（２次側）パルス定数
入力１（２次側）パルス定数

≦１

または、
分 子 （Ａ）

合成変成比（ＶＴ比×ＣＴ比）＝

分 母 （Ｂ）
出力１（１次側）パルス定数×入力１（２次側）パルス定数
かつ、
分子（Ａ）： ３桁（１～９９９）
分母（Ｂ）： ４桁（１～９９９９）≦１◇設定例と計算例は、25 ページの「設定時の注意事項」を参照してください。
◇「決定」キーを押しても、出力１パルス幅の設定へ進まない場合は値を変更してください。

18

WM-3018952 (1)５．出力１パルス幅の設定
１．

出力１パルス定数を入力し、「決定」キーを押して入力を確定すると、出力１パルス幅の設定表
示となります。

下位２桁は消灯

最下位のドットが点滅

２．

「数字送り」キーで出力１のパルス幅を選択してください。

120±5ms｜
40±4ms３．

選択後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、出力２パルス定数の設定へ進みます。

ご注意

設定した出力１パルス定数によっては出力１パルス幅を“１２０”に設定できない場
合があります。
「決定」キーを押しても、出力２パルス定数の設定に進まない場合はパルス幅を“４０”に変更するか、出力１パルス定数を変更してください。

19

WM-3018952 (1)６．出力２パルス定数の設定
１．

出力１パルス幅を選択し、「決定」キーを押して入力を確定すると、出力２パルス定数の設定表
示となります。

下位２つのドットが点滅

２．

「数字送り」キーで出力２のパルス定数を選択してください。

50,000pulse/kWh｜
2,000pulse/kWh

３．

選択後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、出力２パルス幅の設定へ進みます。

ご注意

出力パルス定数は、以下の条件を満たさない値は設定できません。
出力２（２次側）パルス定数
入力１（２次側）パルス定数≦１◇「決定」キーを押しても、出力２パルス幅の設定へ進まない場合は値を変更してください。

20

WM-3018952 (1)７．出力２パルス幅の設定
１．

出力２パルス定数を選択し、「決定」キーを押して入力を確定すると、出力２パルス幅の設定表
示となります。
下位２桁は消灯

下位２つのドットが点滅

２.

「数字送り」キーで出力２のパルス幅を選択してください。

120±5ms｜
40±4ms３.

選択後、「決定」キーで入力を確定します。確定すると、設定モードを終了し動作モードへ移
行します。

ご注意

設定した出力２パルス定数が“５００００”の場合、出力２パルス幅を“１２０”に設定できません。
「決定」キーを押しても、動作モードへ移行しない場合はパルス幅を“４０”に変更するか、出力２パルス定数を変更してください。

設定例（１）
ここでは、初期状態から＜設定Ａ＞の設定を行う際のキー操作を説明します。

＜設定Ａ＞
◇入力
入力１パルス定数 ： ５０,０００ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ
一 次 側 定 格 ： ６６００Ｖ、２００Ａ
二 次 側 定 格 ： １１０Ｖ、５Ａ［合成変成比 ： （（６６００/１１０）×（２００/５）＝）２４００］◇出力
出力１パルス定数 ： ０.１ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅ （パルス幅 ４０ｍｓｅｃ）
出力２パルス定数 ： ５０,０００ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ （パルス幅 ４０ｍｓｅｃ）

21

１．

電源を投入すると、自動的に設定モードへ移行し、

WM-3018952 (1)設定モードへ移行“Ｓ Ｓ Ｓ”を表示します。（このときＬＥＤは、「設定」
パ ル ス種別の設定

ＬＥＤのみが点滅しています。）
２．

設定する出力１パルス定数が１次側なので、「数字数字送りキー

送り」キーを１回押してパルス種別で“Ｐ”を選択し、「決定」キーを押します。
入力１パルス定数の設定へ移行し、“５００００”を表

決定キー

示します。
３．

入力１パルス
定数の設定

入力１パルス定数は５０,０００（ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ）なので、そのまま「決定」キーを押します。

決定キー

合成変成比の設定へ移行し、“０００００”を表示します。

合成変成比
の設定

桁移動キー＋数字送りキー

４．

「桁移動」キーを１回、「数字送り」キーを２回押して表示を“０２０００”とします。さらに、「桁移動」キーを１回、「数字送り」キーを４回押して合成変成比“０２４００”を入力し、「決定」キーを押します。
出力１パルス定数の設定へ移行し、“０００００”を表

決定キー

示します。
５．

出力１パルス
定数の設定「桁移動」キーを長押しして指数表示に変更し、表示を“０００１”とします。次に「桁移動」キーを２回、「数字送り」キーを１回押して表示を“００１

桁移動キー
長押し

１”としま

す。さらに、「桁移動」キーを１回、「数字送り」キーを１回押して出力１パルス定数“００１－１”を入力し、桁移動キー＋数字送りキー「決定」キーを押します。出力１パルス幅の設定へ移行し、“１２０６．

”を表示します。

出力１パルス幅は４０（ｍｓｅｃ）なので、「数字送り」キー

決定キー

を押して出力１パルス幅“４０”を選択し、「決定」キーを出力１パルス
幅の設定押します。
出力２パルス定数の設定へ移行し、“５００００”を表
数字送りキー

示します。

決定キー
出力２パルス
定数の設定

22

WM-3018952 (1)７．

出力２パルス定数は５０,０００（ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ）なので、決定キー

そのまま「決定」キーを押します。
出力２パルス幅の設定へ移行し、“１２０

出力２パルス
幅の設定

”を表示

します。
数字送りキー

８．

「数字送り」キーを１回押して出力２パルス幅“４０”を選択し、「決定」キーを押します。
決定キー

９．

動作モードへ移行します。（このとき、「動作」ＬＥＤのみが点灯し、表示部は消灯します。）

動作モードへ移行

設定例（２）
ここでは、＜設定Ａ＞から＜設定Ｂ＞へ設定変更を行う際のキー操作を説明します。

＜設定Ｂ＞
◇入力
入力１パルス定数 ： ５０,０００ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ
一 次 側 定 格 ： ６６００Ｖ、２００Ａ
二 次 側 定 格 ： １１０Ｖ、５Ａ［合成変成比 ： （（６６００/１１０）×（２００/５）＝）２４００］◇出力
出力１パルス定数 ： ０.１ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅ （パルス幅 ４０ｍｓｅｃ）
出力２パルス定数 ： ２,０００ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ （パルス幅 １２０ｍｓｅｃ）

１． 「操作」キーを１回押し、「設定」ＬＥＤが点灯した状態で、設定モードへ移行「決定」キーを押します。設定モードへ移行し、＜設定Ａ＞のパルス種別（“Ｓ Ｐ Ｓ”）を表示します。（このときパ ル ス種別の設定

ＬＥＤは、「動作」ＬＥＤが点灯、「設定」ＬＥＤが点滅して
います。）
決定キー

２． パルス種別に変更はないので、そのまま「決定」キーを入力１パルス
定数の設定押します。入力１パルス定数の設定へ移行し、＜設定Ａ＞の入力１パルス定数（“５００００”）を表示します。
決定キー

３． 入力１パルス定数に変更はないので、そのまま「決定」キーを押します。合成変成比の設定へ移行し、＜設定Ａ＞の合成変成比（“０２４００”）を表示します。

23

合成変成比
の設定

WM-3018952 (1)４． 合成変成比に変更はないので、そのまま「決定」キーを決定キー押します。出力１パルス定数の設定へ移行し、＜設定
出力１パルス
定数の設定

Ａ＞の出力１パルス定数（“００１－１”）を表示します。
５． 出力１パルス定数に変更はないので、そのまま「決定」

決定キー

キーを押します。出力１パルス幅の設定へ移行し、＜設定Ａ＞の出力１パルス幅（“ ４０出力１パルス
幅の設定”）を表示します。

６． 出力１パルス幅に変更はないので、そのまま「決定」キ

決定キー

ーを押します。出力２パルス定数の設定へ移行し、＜設

出力２パルス
定数の設定

定Ａ＞の出力２パルス定数（“５００００”）を表示します。
７． 出力２パルス定数を２,０００（ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ）に変更する

数字送りキーので、「数字送り」キーを１回押して出力２パルス定数“ ２０００”を選択し、「決定」キーを押します。出力２パ
ルス幅の設定へ移行し、＜設定Ａ＞出力２パルス幅（“ ４０”）を表示します。

決定キー
出力２パルス
幅の設定

８． 出力２パルス幅を１２０（ｍｓｅｃ）に変更するので、「数字送り」キーを１回押して出力２パルス幅“１２０”を選択し、数字送りキー「決定」キーを押します。
９． 動作モードへ移行します。（このとき、「動作」ＬＥＤのみが点灯し、表示部は消灯します。）

決定キー

動作モードへ移行

24

WM-3018952 (1)

設定時の注意事項
出力パルス定数を設定する場合、設定できる値に制約があります。
出力１パルス定数を１０ｎで設定する場合を例に説明します。

＜設定例＞
◇入力
入力１パルス定数 ： ５０,０００ｐｕｌｓｅ/ｋＷｈ
一 次 側 定 格 ： ６６００Ｖ、２００Ａ
二 次 側 定 格 ： １１０Ｖ、５Ａ［合成変成比 ： （（６６００/１１０）×（２００/５）＝）２４００］◇出力１パルス定数を０.０１ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅとする場合
合成変成比（ＶＴ比×ＣＴ比）
出力１（１次側）パルス定数×入力１（２次側）パルス定数＝

２４０００.０１×５００００

＝

２４
５

× 計算結果が１以上となるため設定できません。
◇出力１パルス定数を１００ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅとする場合
合成変成比（ＶＴ比×ＣＴ比）
出力１（１次側）パルス定数×入力１（２次側）パルス定数＝

２４００
１００×５００００

＝

３
６２５０

○ 計算結果は分子が１桁、分母が４桁となるので、設定できます。
◇出力１パルス定数を１０００ｋＷｈ/ｐｕｌｓｅとする場合
合成変成比（ＶＴ比×ＣＴ比）
出力１（１次側）パルス定数×入力１（２次側）パルス定数＝

２４００
１０００×５００００

× 計算結果は分子が１桁、分母が５桁となるため設定できません。

25

＝

３
６２５０ ０

WM-3018952 (1)内部メモリの消去「数字送り」キーを押しながら、リセットボタンを（押して）離すと、内部メモリ（設定データ、パルスカウント値）を消去します。消去を終了すると設定ＬＥＤが点滅に変わります。（弊社出荷初期状態）
内部メモリの消去を行うと、元の設定データ、パルスカウント値を呼び出すことはできません。新たに設定を行って、動作を開始してください。

①「数字 送り」キーを押したままにします②つまようじ等で、この穴からリセットボタン
を押します

ご注意

内部メモリの消去を行った場合、データの保証はできません。内部メモリの消去を行う際は、十分にご注意のうえ、操作を行ってください。

「数字送り」キーを押さずに、リセットボタンを押すと、パルスカウント値のみクリアします。（28 ページの「パルスカウント値のクリア」を参照してください）26

WM-3018952 (1)

各項目の確認
確認モード「操作」キーを２回押し、確認ＬＥＤが点灯している状態で「決定」キーを押すと確認モードになり、動作
ＬＥＤが点灯し、確認ＬＥＤが点滅します。
この状態から各設定データの確認を行うことができます。「数字送り」キーを押すごとに次の設定データを表示します。「桁移動」キーを押すと、一つ前の設定データを表示します。「操作」キーを押すと、確認操作を終了し動作モードへ戻ります。

確認ＬＥＤが点灯している状態
決定キー

パルス種別

操作キー
数字送りキー

桁移動キー

入力１パルス定数
数字送りキー

桁移動キー

合成変成比
数字送りキー

桁移動キー

出力１パルス定数
数字送りキー

桁移動キー

出力１パルス幅
数字送りキー

桁移動キー

出力２パルス定数
数字送りキー

桁移動キー

出力２パルス幅
数字送りキー

桁移動キー

動作モードへ戻る

27

WM-3018952 (1)パルスカウント値のクリア
リセットボタンを押すと、パルスカウント値をクリアします。クリアすると、表示部に“０００００”を２秒間表示します。

つまようじ等で、この穴からリセットボタンを押します

なお、設定データを含めて内部メモリ全てを消去する方法は、26 ページの「内部メモリの消去」を参照
してください。

停電・復電時の動作◇停電時
・パルス出力動作を停止します。
・入力パルス検出動作を停止します。
・ＬＥＤ、表示を消灯します。
・動作中の設定データ、停電検知時のパルスカウント値は内部メモリで保持します。
・設定途中の設定データは破棄します。
◇復電時
・停電前の設定データで、停電時に保持したパルスカウント値から動作を再開します。
・設定データがない場合は、設定モードで立ち上がります。

設定モード・確認モード時の動作
設定モード、確認モード時にボタン操作を行わない状態で５分間経過すると、自動的に動作モードへ移行します。設定モード時に設定途中の設定データは破棄します。
初期状態の設定モード時は、ボタン操作を行わない状態で５分間経過しても動作モードへ移行しません。

28

WM-3018952 (1)

異常・エラー時の動作◇内部メモリの異常表示部に“Ｅｒｒ０１”と表示された場合、内部メモリの異常です。（この時表示上部の３つのＬＥＤが全て点滅します。）お客様では対応できません。販売代理店、もしくは弊社営業担当までご連絡
ください。

動作

設定

確認

◇設定データのエラー
何らかの影響で設定データが破損した場合は初期状態で立ち上がります。（設定ＬＥＤのみが点滅します。）
この状態では再設定を行う必要があります。再設定を行う前に、「数字送り」キーを押しながら、リセ
ットボタンを（押して）離し、内部メモリを消去してから再設定を行ってください。（26 ページ参照）

動作

設定

確認

◇出力パルスのエラー表示部に“Ｕ”と表示された場合は、出力パルスのエラーです。入力パルスに対して設定されたパルス幅で出力ができません。設定データを確認して、誤りがある場合は修正してください。

29

WM-3018952 (1)

困ったとき・こんなとき次の表は、お客様でできる簡単な故障の見分け方とその対処方法をまとめたものです。サービスをお申しつけになる前に、まずご一読いただき、対処方法欄をご確認ください。
お客様での対応が行えない場合は、代理店あるいは弊社営業担当部署にご連絡をお願いいたします。
（納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれていません。）

分 類

電 源

状 況

表示／ＬＥＤが点灯
しない

入力ＬＥＤが点滅し
ない

パルス
入力
入力ＬＥＤの点灯状態が続いている

パルス 表示の下位２桁のド
出力 ットが点滅しない

原 因

対処方法

電圧（ＡＣ１００Ｖ／１
１０Ｖ）が印加されていない接続が正しく、定格電圧が印加されていることを確認して、誤りがある場合は修正してください。

上記以外の原因

お客様では対応できません。販売代理店、もしくは弊社営業担当までご連絡ください。

パルス検出部と接続する専用接続ケーブルの配線が誤っている

接続が正しいことを確認してください。誤りがある場合は修正してください。

パルス間隔の狭い
パルスが入力している

動作に問題はありません。入力ＬＥＤの点滅が速いと点灯しているように見えることがあります。

パルス検出線の貫通方向により点滅表示が逆転している

動作に問題はありません。点灯が気になる
場合は、電力会社へご連絡の上、検出線の貫通方向を変更してください。

入力パルスに対して出力パルスの間隔が長くなっている

設定データが正しいことを確認してください。誤りがある場合は修正してください。

上記以外の原因

お客様では対応できません。販売代理店、もしくは弊社営業担当までご連絡ください。

内部メモリの異常

お客様では対応できません。販売代理店、もしくは弊社営業担当までご連絡ください。

設定されたパルス
幅で出力ができない

設定データが正しいことを確認してください。誤りがある場合は修正してください。

設定条件を満たしていない値を入力
している

設定時の注意事項を参照の上、設定する値が設定条件を満たしていることを確認してください。

操作が有効なキーではない

必要とする操作に合ったキーであることを確認してください。

“Ｅｒｒ０１”を表示する

表 示

動作/設定/確認ＬＥ
Ｄが同時に点滅する“Ｕ”を表示する

キー

キーを押しても反応がない

30

WM-3018952 (1)外形寸法図

AC100/110V

本体外形図

パルス検出部外形図
下記の適用可能区域については、６ページの「ご注意」をご参照ください。
・ＫＥ１２Ａ－ＣＴ ： 一般用 （中部電力株式会社管内以外）

・ＫＥ１２Ｂ－ＣＴ ： 中部電力株式会社管内専用

31

WM-3018952 (1)専用接続ケーブル

32

WM-3018952 (1)仕様

本装置の適用可能区域は、６ページの「ご注意」をご参照ください。

項

目

仕
一般用

名 称 ・ 型 名

（中部電力株式会社管内以外）

中部電力株式会社
管内専用

様パルス検出器 ＫＥ１２Ａ
パルス検出器 ＫＥ１２Ｂ

パルス検出部

貫通形ＣＴ
50,000pulse/kWh
パルス幅 10msec 以上
パルス間隔 60msec 以上
DC パルス電流 8mA 以上 40mA 以下
2,000pulse/kWh (400Hz 変調パルス)
パルス幅 100msec 以上
パルス間隔 140msec 以上
DC パルス電流 12mA 以上 40mA 以下

出力 1、出力 22 点(C1A-C1B、C1-C0)無電圧ａ接点
AC/DC110V 0.1A 以下 10VA 以下 500mW 以下
パルス幅 120±5msec/40±4msec

入力

出力 出力 3(50,000pulse/kWh
入力時のみ使用可)

伝送距離
表 数字 LED
示 LED ランプ
電 源
使用環境
雰囲気
取付方法

外形寸法

質 量

1 点(C2A-C2B) 無電圧ａ接点
AC/DC110V 0.1A 以下 10VA 以下 500mW 以下
パルス幅 入力と同じ（スルー出力）
最大 500m （CVVS 線 1.25mm２使用）
パルス定数、合成変成比、パルス幅 等 (赤色 5 桁数字表示)
動作、設定、確認、入力 （全て赤色）
AC100V/110V±10%、50/60Hz 共用、5VA 以下-10～+55℃、90%RH 以下 (非結露時)
腐食性ガスのない場所、一般工業計器並
壁掛け取り付け、ＩＥＣレール取り付け兼用
本体 ： 83mm (W)×189.5mm (H)×85mm (D) (突起部含まず)
パルス検出部 ：ＫＥ１２Ａ用…36mm (W)×77mm (H)×36mm (D) (ＫＥ１２Ａ-CT)
ＫＥ１２Ｂ用…35mm (W)×50mm (H)×40mm (D) (ＫＥ１２Ｂ-CT)
専用接続ケーブル ： ケーブル長 10m
10m 以上のケーブルがご入用の際は、弊社営業窓口までお問い
合わせください。
本体 ： 約 500g
パルス検出部 ： 約 100g

33

WM-3018952 (1)パルス検出器KE12A/KE12B

取扱説明書

仕様書 Ver1.1
2011年10月 初版発行
2016年 7月 第２版発行
東光東芝メーターシステムズ株式会社
営業部〒146-0093 東京都大田区矢口1 丁目5 番1 号(KIP ビル2 階)TEL：03-6371-4359 FAX：03-6371-4332
URL http://www.t2ms.co.jp/
CopyrightⒸToshibaTokoMeterSystemsＣo.,Ltd.All Rights Reserved.
本仕様書の記載は、改良などの設計変更により、お知らせする事なく変更する場合があります。
また、仕様書の一部または全部を当社の許可なく、他に転用する事を禁じさせて頂きます。
WM-3018952 (1)