店舗経営者様

快適換気の全熱交換器が、後付けで、屋外に置ける。

屋外設置形
後付け設置用

高機能換気設備NEW
換気風量

250 m3/h

2021年5月下旬
発売予定

高い設置自由度

室内を広く使える

省施工

屋外の狭小スペースに設置できる。

室内スペースを有効利用できる。

最小限の工事だから、工事期間を短縮できる。

屋外のわずかなスペースに設置でき、室内に置き場所が確保できなくても、製品の吊り下げ工事やOAダクト、換気対策のPR効果も期待できます。

そのままのレイアウトで設置できます。

EAダクトの施工が不要です。

サービス
スペース
100mm

805mm

1230mm

100mm

100mm

室内に置き場所を取りません！

mm

345

400mm
（メンテナンススペース）ダクトレスで給気 & 排気全熱交換器は、確実な換気を行いながら「 夏は涼しさ 」を、「 冬は暖かさ 」を保てる換気機器です。
給気排気

空 気 の 入れ替えを行いながら、エアコンで整えた温 度は再 び 室 内に戻して、快 適 温 度を保ちます。

簡単メンテナンス

ラクラク管理CO2センサー（別売品）

手間なく取り出せてキレイが保てる。

空調と換気がリモコンで簡単に操作できる。

人が密集する時間は自動で換気量アップ。

室内に入らず、屋外でラクラクメンテナンス。

ダイキンエアコンなら、空調と換気がCO 2 濃度に合わせてまた、OA側のフィルターは、脚立や工具なしで連動運転でき、手間なく管理できます。

適切な風量に自動で制御できます。

取り出せて、そのまま水洗いできます。
連動制御

OAフィルターさらに人が多いと風量アップ

特殊構造＋ 防水板の採用や筐体の強度を高めることで、防水性能、耐風性能を強化。

■仕様■ 外 形 図（ 単 位：m m ）VAR250AS30/25
68.5/67.0

60.5/55.0

60.5/58.0

63.0/61.5

73.5/68.5

72.5/70.0

74.0/72.5

60.0/55.0

60.0/58.0

61.5/62.0

67.0/62.567.0/65.0

69.0/70.045/4542/4135/34137/165

消費電力
（W）

116/1376

製品質量（kg）

55

ダクト径（mm）

室内側：φ150108133

室外側：ー

2-丸穴
(M８またはＭ10用)（基礎ボルト用）

2574291※消費電力、効率は上記風量時の値です｡※交換効率はJIS B8628：2017に準拠した性能規定、空気条件による値です。
※温度交換効率、エンタルピ交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します｡※運転音はJIS B8628：2017に準拠した無響室換算値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反射を受け表示値より大きくなるのが普通です｡※交換効率、運転音、使用周囲条件の詳細は、お問い合わせください。

2-Ｕ切欠穴(M８またはＭ10用)（基礎ボルト用）■全熱交換器ユニット 屋外設置形の工事諸注意

11151213ＯＡ(外気吸込)

ＥＡ(排気吹出)

68/73

1497

1230×805×345

外形寸法（mm） 高さ×幅×奥行き

φ145
145

100
93497

60 52

50/55
66.5/64.0

60

運転音
（dB）

60/75
67.0/62.0

1230
1300

冷房
エンタルピ
交換効率
（％） 暖房

805
617
ＲＡ
351
(排気吸込)
ＳＡ(室内給気)

φ145

52

温度
冷房
交換効率
（％）
暖房

弱166/150

3

平均

強250/250342

機外静圧（Pa）

特強
271/2938

風量（m3/h）

326

ノッチ

189

単相100V 50/60Hz

電源152345320,000円

希望小売価格99 135

60
25

機種名

風量／
機外静圧

給気

排気

エアコンを運転すると、全熱交換器も連動して運転

100

32

①アース端子 電気品箱内Ｍ４②電源線取出口 Φ27穴
③操作線取出口 Φ27穴④ドレン出口 Φ15.9穴⑤ドレンソケット（付属品） 接続ホース径I.D.15.9⑥給気用送風機⑦排気用送風機⑧ダンパ板

吹出口や底フレーム下部が雪で閉塞するおそれがありますので、次のような対策を実施してください。
● 降 雪・積 雪・落 雪で 埋まらないよう、室 外ユニットを架 台（現 地 調達品）の上に設置し、底フレームが予想される雪面より500mm以上高くなるようにする。
●雪が吹きだまる場所への設置は避ける。

3⑨メンテナンスカバー⑩電気品箱⑪熱交換エレメント⑫エアフィルター⑬ＯＡフィルター⑭高性能フィルター
（別売品）
（別売品）
⑮チタンアパタイトフィルター

所要スペース(単位ｍｍ)注) 1. 積雪が予想される地域では、全熱交換器ユニットの吸込口・●全熱交換器ユニット 屋外設置形は外壁に2本のダクトをつなぐ必要があります。
（穴あけ許可が必要となります）●天井がある場合は開口して作業する可能性があります。
●電源（100V）が必要です。
●設置の際は、基礎ボルトでしっかりとした台の上に、強固に固定してください。

2＜単独設置の場合＞

100

２．高性能フィルター(別売品)・チタンアパタイトフィルター(別売品)は、熱交換エレメントのＳＡ面に取付可能です。

外気吸込口
1004100 00＜連続設置(２台以上)の場合＞
外気吸込口
排気吹出口

400100

連続設置の場合は、排気吹出(EA)が外気吸込(OA)に流入しないよう排気吹出(EA)同士または外気吸込(OA)同士を向かい合わせに設置してください。

■主要別売品
制御関連

項 目
液晶リモコン

簡単リモコン

機種名

BRC1G3

BRC321E1

希望小売価格39,000円

5,000円※受注生産品となります。

付加機能関連

給排気関連

防火関連

チタンアパタイト

交換用

樹脂グリル

フィルター

高性能フィルター エアフィルター（風量調節形）BRYC24A25M KAFC241H25 KAF242J25M KAF241J25M

K-GVK150A

K-DGL150C

K-FDS151E

K-SMA150B

3,500円

29,700円

2,500円

8,000円

CO2センサー48,000円

5,000円

23,000円

7,300円

給排気グリル

フレキシブル
ダクト※（1m）

防火ダンパーはダイキン工業（株）扱い、それ以外はオーケー器材（株）扱いとなります。

空 気・換 気 に つ い て お 困りの 際 はダイキン 空 気 相 談 窓 口

検索

空調営業本部
本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南ニ丁目18番1号 JR品川イーストビル
お客様総合窓口

0120-88-1081（全国共通
フリーダイヤル）

ダイキンエアコンホームページ https://www.daikin.co.jp/aircon/

・商品の価格には消費税は含まれておりません。・本チラシに掲載の内容は2021年2月現在のものです。
尚、改良などのため内容を予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

SPP21030（21.02.050）
SW・HP・AD