日液協３第３２号
令和４年１月７日

会 員各 位
日本液化石油ガス協議会

Ｉ・Ｔ・Ｏ（株）製８kg/h 及び２０kg/h 自動切替式調整器の不具合対象製品の取替作業等について（お知らせ）

標記つきましては、「２００８年５月製造～２０１４年９月製造の８kg/h 小型自動切替式調整器」及び「２０１１年３月製造～２０１５年６月製造の２０kg/h自動切替式調整器」において、一部に少量のガス漏れが発生する恐れのあることが判明したため、対象製品の取替等を実施することについて、同社ホームページに公表されましたのでお知らせいたします。
なお、対象調整器の納入事業者には、同社より連絡の上対処するとのことです。
つきましては、事業所等、関係各位にご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
また、本件に関する具体的な不具合の内容、取替作業費(同社負担)、お問い合わせ窓口等の詳細につきましては、別紙をご参照くださいますようお願いいたします。
同社ホームページ
https://www.itokoki.co.jp/news/20220107_info.pdf

以上

発信手段：Ｅメール
担当：木村、橋本、北邨別紙
御中2022 年 1 月
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社
営業本部

小型自動切替式調整器の取替のお願い
謹啓

貴社ますますご隆盛の段お喜び申し上げます。平素は格段のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび弊社にて製造販売いたしました 8 ㎏/h 小型自動切替式調整器において、安全弁シート部と低圧ダイヤフラムの間に異物が挟まり少量のガス漏れが発生することが判明いたしました。漏れの原因となる異物は構成部品である入口側装着のストレーナー取付部の隙間が大きくなっている物があり、そこを通過した異物が調整器内部に侵入したと判断しております。
お得意先様には大変なご迷惑をお掛けいたしまして、深くお詫び申し上げますと共に、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。
ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。
謹白記
１． 対象製品
8kg/h 小型自動切替式調整器
型式：AXS‑8B シリーズ及び TAXS‑8B シリーズ
２． 対象製品の範囲
2008 年 5 月製造（ロット№0805101）〜 2014 年 9 月製造 (ロット№1409113)①2013 年 1 月〜2014 年 9 月

約 43 万台②2010 年 8 月〜2012 年 12 月

ダイヤフラム自主回収済分③2008 年 5 月〜2010 年 7 月

約 72 万台（期限交換済対象）

上記記載のように①の対象製品から、下記に貴社納入台数を記載します。
３． 貴社納入台数：台

４． 代替品の供給、取替作業に関わる費用等につきましては、勝手ながら別添に定めました内容にてお願い申し上げます。
以上

(別添)
代替品及び取替えについてのお願い＜取替対象品について＞
この度お取替えをお願いいたします、8 ㎏/h 小型自動切替式調整器の不具合要
因は、入口ストレーナー部と中圧ノズルの嵌合部の隙間が大きくなっている物があり、通過した異物が調整器内に入り、安全弁が作動して閉止した際に、安全弁シール部に異物が噛み込んだことによるもの、および設置から不具合発生までの経年使用によるダイヤフラムの弾性低下によって気密性を保てなくなり、噛み込んだ異物が要因で、時間をかけて漏れに至ったと考えております。
＜代替品について＞
代替品として提供させていただく製品は、入口部のストレーナーメッシュがより細かくなっており、全般的な寸法の見直しにより、中圧ノズルとストレーナーの嵌合部がより密着されているため、異物が入りにくい製品となっております。
記
1. 代替品は、原則弊社製調整器とさせていただきます。
但し、生産能力の関係上、他社製調整器とさせていただく場合もございます。
2. 代替品は、調整器本体とホース、ユニオンパッキンとさせていただきます。
3. 代替品との取替えは、お得意先様との打合せの上、実施させていただきます。
お得意先様にて代替品との取替えを実施いただける場合は、甚だ勝手ではございますが、1,500 円／台（税別）にて、ご対応をお願い申し上げます。
なお、前項記載の対象製品の範囲「③2008 年 5 月〜2010 年 7 月」の製品（期限交換済対象）に関しては、誠に申し訳ございませんが代替品のみのご提供とさせて頂きます。
以上

2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

小型自動切替式調整器（ＡＸＳ－８Ｂシリーズ） 取替対象品の見分け方
外観図

③

確認方法

①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②「AXS-8」と表示されているかご確認ください。
①②③■問い合わせ先
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部
０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）
０７２－９８１－３７８１（代表）･表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。
・型式名は「ＡＸＳ－８Ｂ」ですが、表示は「ＡＸＳ－８」になっています。

③ ７桁のロットＮｏ．が、「０８０５１０１ ～ １４０９１１３」の範囲内であるかご確認ください。
･カバー部またはシグナル部に表示されています。
・下段の４桁の番号は、取替対象品を見分ける際には使用しません。
・４本立、６本立、容器直結型に関わらず、上記範囲内であれば対象品となります。

①～③がすべて該当していれば取替対象品となります。

シグナル部に表示されている場合

2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

発信機能付
小型自動切替式調整器（ＴＡＸＳ－８Ｂシリーズ） 取替対象品の見分け方
外観図

②①
②

■問い合わせ先
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部
０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）
０７２－９８１－３７８１（代表）確認方法①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②７桁のロットＮｏ．が、「０８０５１０６ ～ １４０９１１１」の範囲内であるかご確認ください。
･カバー部またはシグナル部に表示されています。
・下段の４桁の番号は、取替対象品を見分ける際には使用しません。
・４本立、６本立に関わらず、上記範囲内であれば対象品となります。

①～②がすべて該当していれば取替対象品となります。

シグナル部に表示されている場合

2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

注） AXS-8UAは取替対象品ではありません。
外観図

確認方法

ＡＸＳ－８Ｂの類似品である「ＡＸＳ－８ＵＡ」及び、発信機能付「ＴＡＸＳ－８ＵＡ」は、この度の取替対象品ではありません。

■問い合わせ先
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部
０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）
０７２－９８１－３７８１（代表）御中2022 年 1 月
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社
営業本部

２０㎏/h 自動切替式調整器の取替のお願い
謹啓

貴社ますますご隆盛の段お喜び申し上げます。平素は格段のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度お取替えをお願いいたします、20 ㎏/h 自動切替式調整器の不具合要因
は、生産工程中にダイヤフラムと連動子のシール部にアルミの切粉片を噛み込ませてしまった事と、経年劣化によりダイヤフラムの弾性が低下して、少量のガス漏れに至ったものです。また、中圧弁体に噛み込んでいた異物は、調整器の上流側より侵入したと思われます。この異物により中圧弁部が閉塞不良になり、中圧ダイヤフラムに過剰な圧力が繰り返し加わり、ダイヤフラムの劣化が促進し、弾性が低下したと判断しております。
お得意先様には大変なご迷惑をお掛けいたしまして、深くお詫び申し上げますと共に、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。
ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。
謹白記
１． 対象製品
20kg/h 自動切替式調整器
型式：AX‑20B,TAX‑20B シリーズ及び AX‑20BHL,TAX‑20BHL シリーズ
２． 対象製品の範囲＜ITO 生産品＞
2011 年 3 月製造（ロット№110301）〜 2015 年 6 月製造 (ロット№150602)＜矢崎 ES

OEM 製品＞

2011 年 4 月製造（ロット№110451）〜 2015 年 6 月製造 (ロット№150653)① 2015 年 1 月〜2015 年 6 月

約 13,000 台② 2011 年 3 月〜2014 年 12 月

約 92,000 台（期限交換済対象）

上記記載のように①の対象製品から、下記に貴社納入台数を記載します。
３． 貴社納入台数：台（当社からの納入数）

４． 代替品の供給、取替作業に関わる費用等につきましては、勝手ながら別添に定めました内容にてお願い申し上げます。
以上

(別添)
代替品及び取替えについてのお願い＜取替対象品について＞
この度お取替えをお願いいたします、20 ㎏/h 自動切替式調整器の不具合要因
は、生産工程中にダイヤフラムと連動子のシール部にアルミの切粉片が噛み込み、経年劣化によりダイヤフラムの弾性が低下して、少量のガス漏れに至ったものです。また、中圧弁体に噛み込んでいた異物は、調整器の上流側より侵入したと思われます。この異物により中圧弁部が閉塞不良になり、中圧ダイヤフラムに過剰な圧力が繰り返し加わり、ダイヤフラムの劣化が促進し、弾性が低下したと判断しております。
＜代替品について＞
代替品として提供させていただく製品は、2015 年 6 月に当該製品の製造工程を変更し、上記不具合要員の原因となった中圧ダイヤフラムへのアルミの切粉片が製造工程で入らないような措置を講じ、製造しております。
工程変更後、現在までに 6 年以上を経過しておりますが、2015 年 7 月以降の製品では不具合は発生しておりません。
記
１．

代替品は、原則設置している製品と同様の型式とさせていただきます。

２．

代替品との取替えは、お得意先様との打合せの上実施させていただきます。
お得意先様にて代替品との取替えを実施いただける場合は、甚だ勝手ではございますが、下記の取替え費用にてご対応をお願い申し上げます。

① 漏えい検知装置無しの調整器・・・7,000 円／台（税別）② 漏えい検知装置有りの調整器・・・10,000 円／台（税別）以上2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

Ｉ･Ｔ･Ｏ生産品
２０ｋｇ/ｈ自動切替式調整器（ＡＸ－２０Ｂシリーズ） 取替対象品の見分け方
外観図確認方法①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②「AX-20B」「TAX-20B」「AX-20BHL」「TAX-20BHL」と表示されているかご確認ください。

①･表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。

②③③ ６桁のロットＮｏ．が、「１１０３０１ ～ １５０６０２」の範囲内であるかご確認ください。
・フランジタイプ、ねじ接続、４本立、６本立に関わらず、上記範囲内であれば取替対象品となります。

■問い合わせ先
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部
０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）
０７２－９８１－３７８１（代表）①～③がすべて該当していれば取替対象品となります。

2022年1月
I･Ｔ･Ｏ（株）営業本部

矢崎エナジーシステム㈱ＯＥＭ製品２０ｋｇ/ｈ自動切替式調整器(ＡＸ－２０ＢＨＬシリーズ)取替対象品の見分け方
外観図

確認方法

①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。

②「AX-20BHL」「AX-20BHL-R」①と表示されているかご確認ください。
･表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。

②③③ ６桁のロットＮｏ．が、「１１０４５１ ～ １５０６５３」の範囲内であるかご確認ください。
・フランジタイプ、ねじ接続、４本立、６本立に関わらず、上記範囲内であれば取替対象品となります。

■問い合わせ先
Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 対策本部
０１２０－８３－３７８１（フリーダイヤル）
０７２－９８１－３７８１（代表）①～③がすべて該当していれば取替対象品となります。