ＫＨ１０型

デマンド監視装置

ＴＯＳＤＥＭＡＣ

取

扱

説

明

書

東光東芝メーターシステムズ株式会社

－ 目次 －

１． はじめに ....................................................................................................................................... 1
２． 概要 .............................................................................................................................................. 4
３． システム構成 ................................................................................................................................ 4４． 機能名称の定義一覧 ..................................................................................................................... 5５． 各部の名称と機能......................................................................................................................... 6
５－１． デマンド監視装置外観 ...................................................................................................... 6
５－２． デマンド監視装置端子部 ................................................................................................... 8
５－３． パルスセンサー外観 ........................................................................................................ 12
６． デマンド監視装置の固定方法 .................................................................................................... 13
６－１． 取り付けプレート ............................................................................................................ 13
６－２． ＤＩＮレール（オプション） ......................................................................................... 14
６－３． 固定用磁石（オプション） ............................................................................................. 15
７． パルスセンサーの固定方法 ........................................................................................................ 16
７－１． ２箇所止め方法 ............................................................................................................... 16
７－２． １箇所止め方法 ............................................................................................................... 16
８． デマンド監視装置端子台 ............................................................................................................ 17９． 電力量計とパルスセンサーの接続方法 ...................................................................................... 20
１０． 設定／操作方法....................................................................................................................... 21
１０－１． 入力キー操作説明 ........................................................................................................ 21
１０－２． 設定値入力・消去方法 ................................................................................................. 22
１１． デマンド監視機能 ................................................................................................................... 26
１１－１． 電力量計測機能 ............................................................................................................ 26
１１－２． デマンド予測機能 ........................................................................................................ 26
１１－３． 予測警報機能 ............................................................................................................... 28
１１－４． 調整電力の演算 ............................................................................................................ 29
１１－５． 時刻同期機能 ............................................................................................................... 30
１１－６． 停復電機能 ................................................................................................................... 31
１２． 動作モードについて ............................................................................................................... 32
１３． 仕様 ......................................................................................................................................... 33
１３－１． デマンド監視装置（ＫＨ１０Ａ）仕様 ....................................................................... 33
１３－２． パルスセンサー（ＫＨ１０Ｂ）仕様 ........................................................................... 34
１３－３． 接続ケーブル仕様 ........................................................................................................ 34
１４． 外形寸法.................................................................................................................................. 35
１４－１． デマンド監視装置 ........................................................................................................ 35
１４－２． パルスセンサー ............................................................................................................ 37

１．はじめに
このたびは、デマンド監視装置「ＴＯＳＤＥＭＡＣ」を、お買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
本製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

下記内容をよくご理解してから、取扱説明書をお読みになり記載事項を必ずお守り下さい。

【表示の説明】
本取扱説明書中のシンボルマークは、下記の意味を定義するものです。取扱説明書の指示を必ずお守り下さい。

取扱を誤ると、死亡あるいは重傷を負う可能性が想定される場合
危 険

人体に傷害を負ったり、本製品が思わぬ事態になったり物的損害の発生が想定される場合
注 意【用途制限について】
・ 本製品は、人の生命に直接関わる装置(※1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置(※2)に使用するよう設計・製造されたものではないため、それらの装置に本製品を使用しないでください。
※1：生命維持装置や手術室用機器などの医療機器や、火災報知器などの防災設備など。
※2：集団輸送システムの運転制御・航空管制システムや原子力発電所の装置など｡
・本製品は電力管理用計器であり、電力料金の取引には使用できません。

1

【免責事項】
・ 地震などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能あるいは設定の誤りから生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

【安全上の注意】

危 険

改造・分解しないこと。
故障、感電、火災の原因となります。
本製品は活線工事（コネクタ配線、挿抜 等）で行わないこと。
感電、電気火傷、機器の故障、焼損、火災の原因となります。
本製品から、異臭・異音・発煙・異常に高温になっている場合は、本製品の電源を切り、弊社までご連絡下さい。
本製品は屋外や、水のかかる場所に設置しないこと。
感電、電気火傷、機器の故障、焼損、火災の原因となります。
濡れた手で設置・取り外し作業・操作をしないこと。
感電の原因になります。
配線後は端子台にカバーを取り付けること。
感電、火災の原因になります。

2

注 意

定格電圧を超える電源に接続しないこと。
感電、火災の原因になります。
AC９０V～ＡＣ１２０Ｖ（５０／６０Ｈｚ）でご使用ください。
通信端子・信号端子に仕様以外の電圧・電流、その他信号などを印加しないこと。

【本製品を安全にお使いいただくために】

注 意

下記のような環境での使用は故障、寿命低下の原因になりますので設置、保管は避けて下さい。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

塵埃、塩分の多い場所
腐食性ガス（ＳＯ２、Ｈ２Ｓなど）、油煙の発生する場所
振動、衝撃の加わる場所
仕様範囲外の低温（０℃以下）・高温（５０℃以上）環境
湿度の高い（９０％ＲＨ以上、または結露のある）場所
外部ノイズ（電磁ノイズ・静電気）の大きい環境
雨、水滴、直射日光の当たる場所【本製品を廃棄する場合のお願い】■本製品を破棄する場合は、専門の廃棄物処理業者(※1)に依頼してください。
本製品は産業廃棄物として処置してください。
産業廃棄物の収集・運搬および処分は、認定を受けていない方が行うと、法律により罰せられます。
※1：専門の廃棄物処理業者とは、「産業廃棄物収集運搬業者」「産業廃棄物処分業者」をさします。

3

２．概要
本装置は、電力量計から出力される電力量パルスをもとに、デマンド時限における最終デマンド値を予測し、あらかじめ設定された注意電力や目標電力、契約電力を超える場合に予測警報を出力する
デマンド監視を行うことを目的とした装置です。
本装置には、パソコン接続用に RS232C、RS485、LAN インタフェースを備えています。
３．システム構成
本装置のシステム構成を図 ３-１に示します。
図 ３-１ システム構成
電力量計

お客さまサービス用
有効電力量パルス

時限
パルス

パルスセンサー(KH10B)

デマンド監視装置 (KH10A)
LCD

電力量パルス
入力

操作キー
LAN

時限パルス
入力

ブザー
(警報音、操作音)
RS232C

予測警報
出力接点(x3)
外部警報装
置などへ

時限
出力接点
装置異常
出力接点

AC100V

10BASE-T

RS232C

LAN

パソコン(データ収集)RS232C

パソコン(データ収集)

SCI0
RS485

RS485

RTC

RS485/
RS232C

パソコン(データ収集)RS232C

AC
周波数
SCI1

AC 入力

TTL

LED 表示予測警報(x3)

電源

4

電池異常

装置異常

TTL/
RS232C

RS232Cコンソール用
パソコン

４．機能名称の定義一覧
本取扱説明書に記載されるデマンド監視に関係する機能名称の定義を図 ４-１、および表 ４-１に示します。
図 ４-１ 機能名称

⑦前回デマンド

⑨残り時間

①契約電力
⑧予測デマンド②目標電力⑥現在デマンド③注意電力④現在注意値↑
電力
時間→xx:00(前半開始分)
xx:30(後半開始分)⑩経過時間

xx:30（前半終了分）
xx:00（後半終了分）

デマンド監視時間⑤デマンド時限

表 ４-１ 機能名称一覧
図中
番号

機能名称

意

味

①

契約電力

電気の基本料金となる電力

②

目標電力

電気使用量を削減する場合に指標とする目標電力

③

注意電力

目標電力に注意警報定数(%)を乗算することにより求められる値

④

現在注意値

⑤

デマンド時限デマンドを監視する時間（本装置では 30 分固定）

－

デマンド値

30 分間における需要電力⑥

現在デマンドデマンド時限から現在までの需要電力⑦

前回デマンド前回デマンド時限の最終デマンド値⑧

予測デマンドデマンド時限最終のデマンド値を予測した値

⑨

残り時間

デマンド時限から経過時間を引いた時間

⑩

経過時間

デマンド時限開始時から現在までの時間－

前半

デマンド監視を１時間で管理する場合の 0～29 分の時間－

後半

デマンド監視を１時間で管理する場合の 30～59 分の時間

デマンド時限の開始時を 0、デマンド時限の最終を注意電力として求められる現在時の注意電力値

5５．各部の名称と機能
５－１．デマンド監視装置外観
①ＬＣＤ

②入力キー

⑥ＬＡＮインタフェース

デマ ンド 監視 装置 Ｔ ＯＳ ＤＥ ＭＡ Ｃ

予

測 警

７ ８ ９

表示

４ ５ ６

目標

１ ２ ３

ｼｽﾃﾑ

報

超過

目標

注意

電源

電池異常

装置異常

０

ＫＨ１０

③状態表示 LED

決定

取消

ﾌﾞｻﾞｰ
停止
戻る

④ブザー

⑤端子台カバー① ＬＣＤ
本装置の測定値、設定値などを表示する液晶画面です。
表 ５-１に表示内容を示します。尚、時刻は１秒間隔で更新し現在・予測デマンド、調整電力、積算電力量は１０秒間隔で更新します。
表 ５-１ LCD 表示内容
表示名称
現在電力
予測電力
残り時間
調整電力
年月日
時分秒

表示内容
現在デマンドを上段に表示
予測デマンドを下段に表示
時限残り時間を上段に表示
調整電力を下段に表示
現在日時と、時計動作状態を表示
内部時計動作表示：[*CLOCK]AC 同期動作表示 ：[*AC]

単位
kW
kW
分：秒
kW

表示範囲
0.0～999999.9
0.0～999999.9
00:00～29:59
0.0～999999.9－－

前回デマンド前回デマンドを表示

kW

0.0～999999.9

積算 WH

積算電力量を表示（※1）

kWh0.0～999999.9

LAN IP アドレス

本装置の IP アドレスを表示－－

システム情報本装置の型式、
ソフトウェアバージョンを表示

－

－

備考

年は、西暦下２桁を表示

上段：乗率を表示
下段：積算値を表示(※1)実際の積算電力量は、積算電力量表示値(下段)×乗率表示値(上段)[kWh]になります。
なお、積算電力量の初期化については「１０－２．
（５）項」を、ご参照下さい。

6

② 入力キー
本装置を操作する入力キーです。操作方法は、「１０．設定／操作方法」を参照して下さい。
③ 状態表示ＬＥＤ
本装置の動作状態を表示するＬＥＤです。表 ５-２に表示内容を示します。
表 ５-２ 状態表示ＬＥＤ表示内容
LED 名称

表示色

電源

緑

AC 電源供給時

電池異常

赤

内部電池の電圧低下時

装置異常

赤

本装置の異常検出時

注意予測警報黄目標予測警報赤超過予測警報赤点灯時の状態

内

容装置通電時に点灯

デマンド予測が注意レベルに達した時
デマンド予測が目標レベルに達した時
デマンド予測が超過レベルに達した時点灯した場合は電池交換が必要です。
弊社までお問い合わせ下さい。
装置に異常を生じた場合に点灯します。
尚、電源投入時は、装置が正常計測できる状態になるまで点灯します。
注意予測、目標予測，超過予測出力の詳細は、「１１－３．予測警報機能」を参照してください。

④ ブザー
操作音、警報音用のブザー出力部分です。
⑤ 端子台カバー
本装置端子台の保護カバーです。端子台への信号線接続時や内部の機能設定スイッチを操作する
場合は、カバーを固定している２ヵ所のネジを外し矢印の方向に持ち上げると外れます。

取り外し
方向
端子台カバー固定ネジ⑥ LAN インタフェース
パソコンと LAN 接続するためのコネクタです。
表 ５-３ LAN インタフェース 端子配列
LED1

１

LED2
1

8

８

Pin
1
2
3
6
4,5,7,8

信号名
TX+
TXRX+
RX―

備
考
送信データ（正極）送信データ（負極）受信データ（正極）受信データ（負極）
※1

LED
1
2

点灯時状態
リンクアップ時に点灯
データ送受信時に点灯※1：抵抗(75Ω),ｺﾝﾃﾞﾝｻ(0.001uF)を介して FG へ接続しています。

一般的なネットワーク機器(HUB 等)と接続する場合は、ストレートケーブルをご使用下さい。
パソコンの LAN コネクタと直接接続する場合は、クロスケーブルをご使用下さい。
尚、本装置では LAN ケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意下さい。

7

５－２．デマンド監視装置端子部⑨ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀﾝ(SW-RES)⑦装置ﾋｭｰｽﾞ(FU1)⑩機能設定ｽｲｯﾁ(SW1)
⑧端子台
(TB1)

⑪保守用ｺﾈｸﾀ(CN3)⑬装置異常出力⑫RS485 終端抵抗

ｺﾈｸﾀ(CN7)

接続ｽｲｯﾁ(SW-TRM2)
A12A1

VBB VDD GND VF GNDF
B1

B12

⑮ｻｰﾋﾞｽﾋﾟﾝﾎﾞﾀﾝ⑭拡張機能終端抵抗(SW-SVP)

接続ｽｲｯﾁ(SW-TRM）⑱RS232C
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ⑯確認 LED⑰LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄ

調整ﾎﾞﾘｭｰﾑ (VR1)⑦ 装置ヒューズ（FU1）
本装置のヒューズソケットです。ヒューズが切れた場合は、表 ５-４に適合する管ヒューズと交換して下さい。管ヒューズはソケット上部の端を上方向に引き上げソケットを分離し取り出します。

取り外し方向

表 ５-４ 管ヒューズ仕様
定格

125V ／2A⑦装置ﾋｭｰｽﾞ

サイズ

サイズ：φ5.2mm 長さ 20mm

(FU1)

数量

２本

⑧ 端子台（TB1）
本装置への電源入力や、予測警報接点出力、パルスセンサーなどを接続する端子台です。端子名
称・接続方法は「８．デマンド監視装置端子台」を参照して下さい。
圧着端子のサイズはＭ３をご使用下さい。
⑨ リセットボタン（SW-RES）
このボタンを押すと本装置が再起動します。
アドレス設定などの設置時に行う操作画面を呼び出す場合に使用します。

8

⑩ 機能設定スイッチ（SW1）
機能設定用の DIP スイッチです。
（工場出荷時は全てＯＦＦ設定です。
）

８

７

６

５

４

３

１

OFF 側→

２

Ｏ
Ｎ

SW1

表 ５-５ 機能設定用 DIP スイッチ機能一覧
SW 番号
1
2
3
4
5
6
7
8

機
能
時限パルス判定モード設定(※1)
拡張機能(※2)

ON
低速判定モード
拡張機能使用時

保守用(※3)

OFF
高速判定モード
通常時

出荷時設定値

通常動作

拡張機能設定(※4)
TELNET 許可選択(※5)
RS485／RS232C 選択

拡張機能使用時TELNET 許可
RS485 選択時

通常時
TELNET 禁止
RS232 選択時(※1)高速判定モード(OFF 状態)でご使用下さい。
(※2)拡張機能の設定スイッチです。OFF設定でご使用下さい。
(※3)必ず OFF でご使用下さい。ON にした場合、正常動作しません。
(※4)拡張機能の設定スイッチです。OFF 設定でご使用下さい。
(※5)LAN を介して保守を行う場合に使用します。
OFF 設定（TELNET 禁止）でご使用下さい。
⑪ 保守用コネクタ（CN3）
保守用コネクタです。通常動作では使用しません。
⑫ RS485 終端抵抗接続スイッチ（SW-TRM2）
RS485 通信線を終端する場合に使用します。
表 ５-６ ＲＳ４８５終端抵抗接続スイッチの設定内容
ＲＳ４８５通信線を終端しない場合

ＲＳ４８５通信線を終端する場合（工場出荷時の設定）

２

１

SW-TRM2

２

１

SW-TRM2
ON 側→

Ｏ
Ｆ
Ｆ

Ｏ
Ｆ
Ｆ

OFF 側→

9OFF

⑬ 装置異常出力コネクタ（CN7）
本装置への電源供給が停止した時や、本装置に異常が発生した時に接点を閉じます。
表 ５-７～表 ５-９に接点の仕様、出力内容、接続端子を示します。
表 ５-７ 装置異常出力コネクタ接点仕様
項 目
接点容量
装置側コネクタ
接続可能電線範囲

仕様

0.3A(MAX)/ DC60V 以下
ML-820-S1BYH-2（サトーパーツ製）
単線：φ0.4mm(AWG26)からφ1.2mm(AWG16)
撚線：0.3mm²(AWG22)から 1.25mm²(AWG16) 素線径φ0.18 以上

表 ５-８ 装置異常出力の機能
項目

動作状態

１

正常動作時

２

装置電源 OFF 時

３

装置リセット時

４

動 作 内 容

装置異常
接点状態

装置異常
LED 状態

開消灯

電源が供給されて正常に計測している時電源が供給されていない時（装置がリセットする瞬停時含む）
電源を ON した場合、またはリセットボタンを押した後、正常状態になるまで出力

装置異常時

消灯
閉
点灯

本装置が異常停止した場合

表 ５-９ 装置異常出力コネクタ接続端子⑬装置異常出力コネクタ(ＣＮ７)

Pin

2 1

１

VBB VDD GND VF GNDF

２

内 容
装置異常発生時
1-2 ピン間が ON(閉)⑭ 拡張機能終端抵抗接続スイッチ（SW-TRM）
拡張機能の通信線を終端する場合に使用します。
表 ５-１０ 拡張機能終端抵抗接続スイッチの設定内容
通信線を終端しない場合

通信線を終端する場合（工場出荷時の設定）
１

２

SW-TRM

２

１

SW-TRM
ON 側→

Ｏ
Ｆ
Ｆ

Ｏ
Ｆ
Ｆ

OFF 側→

10

備

考

無電圧接点

⑮ サービスピンボタン（SW-SVP）
拡張機能通信時の設定ボタンです。拡張機能を使わない場合は使用しません。
⑯ 確認 LED
本装置への入力信号状態などを表示します。
表 ５-１１ 表示内容
LED8 LED9
LED1 LED14

RS232C
コネクタ

LED No
1
8
9
14

点灯時状態
内部電源状態正常
電力量パルス入力時
時限パルス入力時
サービスピンモニタ

備考
通常点灯
入力毎に点灯
入力毎に点灯通常消灯⑰ LCD コントラスト調整ボリューム（VR1）
LCD のコントラストを調整します。時計方向に回すと濃淡がはっきりします。
⑱ RS232C インタフェース
パソコンと接続するための D-SUB 9pin（オス）のコネクタです。付属の RS-232C ストレート
ケーブルでパソコンと接続します。尚、RS232C を使用する場合は、機能設定スイッチ(SW1)の 8
ビット目が OFF になっていることを確認して下さい。
表 ５-１２ RS232C インタフェース 端子配列

1

5

6

9

Pin
１
２
３
４
５
６
７
８
９

信号名
―
TD (TxD)
RD (RxD)―
SG (GND)
―
CTS
RTS
―

11

備
未接続
送信データ（出力）受信データ（入力）
未接続
信号グランド未接続
送信許可（入力）
送信要求（出力）
未接続

考５－３．パルスセンサー外観
接続用 貫通スリーブ① 電力量パルス電流入力（貫通穴）(1.25 mm2 用)③ 出力線（1.25 mm2 6 本）

② 時限パルス入力コネクタ（裏面）① 電力量パルス電流入力（貫通穴）

電力量計から出力される電力量パルス電流を入力する貫通穴です。
② 時限パルス入力（コネクタ）
電力量計から出力される時限パルスを入力するコネクタです。
表 ５-１３ 時限パルス入力コネクタ仕様
項

目

仕

様

センサー側コネクタ

B2B－XH－A（日本圧着端子製）

接続コネクタ

XHP－2（日本圧着端子製）

表 ５-１４ 時限パルス入力コネクタ 端子配列
Pin
CN2
１２

信号名

１

時限パルス入力（＋）

２

時限パルス入力（－）

時限パルス入力（コネクタ）

センサー裏面③ 出力線
デマンド監視装置との接続に使用する接続線です。
延長ケーブルは付属しておりません。0.5mm2～1.25mm2 サイズの 6 芯 シールドケーブル、または 6 芯シールド付きツイストケーブルを別途ご用意下さい。（最長 100m まで）
表 ５-１５ 出力線内容
パルスセンサー出力線色
赤
黒
茶
白
黄
緑

機
能
パルスセンサー電源（＋）
パルスセンサー電源（－）
電力量パルス出力 （＋）
電力量パルス出力 （－）
時限パルス出力（＋）
時限パルス出力（－）

12

デマンド監視装置 接続端子
TB1－A10（Ｓ電源＋）
TB1－B10（Ｓ電源－）
TB1－A11（電力量Ｐ＋）
TB1－B11（電力量Ｐ－）
TB1－A12（時限Ｐ＋）
TB1－B12（時限Ｐ－）

６．デマンド監視装置の固定方法
６－１．取り付けプレート（１）添付の取り付けプレートを壁などの取り付け面に固定します。
本体を引っかけるためのツメ

３ヵ所 もしくは ４ヵ所 取り付け面へネジ止めをします。
ネジのサイズは、Ｍ４をご使用下さい。
デマンド監視装置を取り付けプレートに固定するためのネジ穴取り付けプレート（２）デマンド監視装置を取り付けプレートに引っかけます。
取り付けプレートのツメが本体にデマンド監視装置

デ マン ド監 視装 置 ＴＯＳＤＥＭＡＣ

引っかかるようにします。

固定穴
表示

７ ８ ９
４ ５ ６
予

測

警

超過

目標

注意

電源

電池異常

装置異常

１ ２ ３
０

ＫＨ１０

A1
B1

A2
B2

A3
B3

A4
B4

目標

報

A5
B5

A6
B6

A7
B7

A8
B8

決定

取消

ｼｽﾃﾑ
ﾌﾞｻﾞｰ
停止
戻る

A9 A10 A11 A12B9 B10 B11 B12

デマンド監視装置裏面
上左図に示すように、デマンド監視装置の固定穴と取り付けプレートのネジ穴が一直線上に並ぶようにし、取り付けプレート上で装置本体を上から下に滑らせて移動し、右上図に示す
ように、取り付けプレートのツメが本体に引っかかるようにします。
（３）デマンド監視装置をネジ止め固定します。
デマンド監視装置 Ｔ ＯＳＤＥＭＡＣ

予 測取り付けプレートと装置本体をネジ止め固定します。
７ ８ ９

表示

４ ５ ６

目標

１ ２ ３

ｼｽﾃﾑ

警 報

超過

目標

注意

電源

電池異常

装置異常

０

ＫＨ１０

A1
B1

A2
B2

A3
B3

A4
B4

A5
B5

A6
B6

A7
B7

A8
B8

決定

取消

固定用ネジは、添付しているネジをご使用下さい。
（添付ネジ：Ｍ3セットネジ 長さ6ｍｍ）

ﾌﾞｻﾞｰ
停止
戻る

A9 A10 A11 A12B9 B10 B11 B12

13

６－２．ＤＩＮレール（オプション）
ＤＩＮレールアダプタはオプションです。別途お買い求め下さい。
（１）DIN レールアダプタをデマンド監視装置裏面に取り付けします。
固定ネジ位置・DIN レールアダプタは、３方向に固定できますので、設置場所に合わせて選択して下さい。
・アダプタの固定は、上図に示す固定位置にネジ止めで固定します。
・固定用のネジは、DIN レールアダプタ（オプション）に添付しているネジをご使用下さい。
（添付ネジ：M3 セットネジ 長さ 8ｍｍ、4 本）
上記以外のネジのご使用は、内部基板等に接触する可能性がありますのでお止め下さい。
注 意（２）DIN レールへの取り付け

①

②

③

・DIN レールへの取り付け①のツメをレールに引っかけます。
次に、②のツメがレールに引っかかるまでデマンド監視装置を取り付け面方向に押して下さい。
（尚、DIN レールに②のツメがかかる際、”カチ”と音がします。
）
・DIN レールからの取り外し③のレバーにマイナスドライバーを引っかけて矢印方向に引っ張るとロックがはずれ、DIN レー
ルから取り外しできます。

14

６－３．固定用磁石（オプション）
固定用磁石はオプションです。別途お買い求め下さい。
（１）固定用磁石をデマンド監視装置裏面に取り付けします。

固定ネジ位置（４ヵ所）

・固定用磁石（２個）を指定位置に取り付けします。
・固定ネジは、固定用磁石（オプション）に添付しているネジをご使用下さい。
（添付ネジ：Ｍ３セットネジ 長さ 6ｍｍ）
上記以外のネジのご使用は、内部基板等に接触する可能性がありますのでお止め下さい。
注 意（２）壁面（鉄）に取り付けします。
磁石で固定する場合、取り付け面に凹凸がある場合や振動がある場合、本装置が剥がれる可能性がありますのでお止め下さい。
注 意15

７．パルスセンサーの固定方法
７－１．２箇所止め方法
付属の固定金具 A をパルスセンサーに上部からかぶせて、固定金具 A の両側の穴を付属の木ネジで固定します。
固定用木ネジ

パルスセンサー固定金具Ａ

パルスセンサー７－２．１箇所止め方法
固定金具 A,B を併用することにより１箇所で固定することができます。
固定金具 B を使用し、固定金具 A と固定金具 B でパルスセンサーを挟み込み、一方の固定穴で両金具を接続し、もう一方の固定穴で取り付けします。
固定用ネジ（金具Ａ，Ｂを固定）

こちらのネジで１箇所を固定する

パルスセンサー固定金具Ａ

パルスセンサー

パルスセンサー固定金具Ｂ
ナット

パルスセンサー固定後、パルスセンサーに「取引用計器更新時注意シール」を見える箇所に貼付して下さい。
注 意16

８．デマンド監視装置端子台
図 ８-１ 端子台（TB1） 端子配列

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A5

B5

A6

B6

A7

B7

A8

B8

A9

B9

A10

B10

A11

A12

B11 B12（端子サイズ M3）

表 ８-１ 端子台（TB1）機能
端子番号

端子名称

備考

A1

Ｌ

B1

Ｎ

B2

ＦＧ

接地線を接続する端子です。

[注意]

出力接点（ａ接点） 注意予測警報発生時に A2-B3 間の接点が閉じます。

[目標]

出力接点（ａ接点） 目標予測警報発生時に A3-B4 間の接点が閉じます。

[超過]

出力接点（ａ接点） 超過予測警報発生時に A4-B5 間の接点が閉じます。

[時限]

出力接点（ａ接点）

A2
B3
A3
B4
A4
B5
A5
B6

本装置の電源（ＡＣ１００Ｖ）入力端子です。

次時限へ遷移した際に A5-B6 間の接点が閉じます。
接点閉時間は１秒間です。

A6

ＮＥＴ＋

B7

ＮＥＴ－

A7

ＦＧ

A8

Ｄ＋（Ａ）

B8

Ｄ－（Ｂ）

B9

ＳＧ

ＲＳ４８５の回路グランドです。

A9ＦＧ

パルスセンサーへの延長ケーブルのシールド線を接続する端子です。
（Ｂ２端子と内部で接続しています。
）

A10

Ｓ電源＋

B10

Ｓ電源－

A11

電力量Ｐ＋

B11

電力量Ｐ－

A12

時限Ｐ＋

B12

時限Ｐ－

拡張機能接続用端子です。
（FT-10A）
RS485 インタフェースケーブルのシールド線を接続する端子です。
（Ｂ２端子と内部で接続しています。）
ＲＳ４８５の通信ケーブル接続用端子です。

パルスセンサーへの電源供給用端子です。

パルスセンサーからの電力量パルス入力端子です。

パルスセンサーからの時限パルス入力端子です。

17

（１）電源線の接続
電源線、接地線を下図に示す端子位置に接続します。圧着端子の端子サイズ は、M3 をご使用下さい。
接続を誤ると破損のTB1原因になりますので、

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

十分注意して行ってB1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

下さい。
注 意

活線作業は、行わないでください。

(L) (N) 接地(FG)AC100V（２）警報接点の接続
警報接点は、下図に示す端子位置から出力しています。圧着端子の端子サイズは、M3 をご使用下さい。

TB1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

注意
目標
超過

（３）時限出力接点の接続
時限出力接点は、下図に示す端子位置から出力しています。圧着端子の端子サイズは、M3をご使用下さい。

TB1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
時限出力接点18

（４）RS485 の接続
RS485 通信線は、下図に示す端子位置に接続して下さい。圧着端子の端子サイズは、M3をご使用下さい。
通信線 A(D+(A))

ケーブルシールド線(FG)

TB1
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

通信線 B(D-(B))

RS485 回路グランド
(SG)

（注意）
SG(RS485 回路グランド)は、通常接続する必要はありませんが、接続する RS485 機器のシステム
状況によっては本装置の回路グランドと RS485 機器の回路グランド間に電位差を発生する場合があり、正常に通信できないことがあります。このような場合は SG 端子と RS485 機器の回路グランド
間を接続して下さい。

19

（５）デマンド監視装置とパルスセンサーの接続
デマンド監視装置とパルスセンサーの接続を下図に示します。圧着端子の端子サイズは、
M3 をご使用下さい。時限パルス信号を使用しない場合、端子番号 A12，B12 への接続は不要です。
なお、延長ケーブルは付属しておりませんので、「１３－３．接続ケーブル仕様に適合するケーブル」を別途ご用意下さい。

パルスセンサー

赤

1

黒

2

茶

3

白

4

黄

5

緑

6

テーピング

シールドは無接続

接続スリーブ

延長ケーブル
シールドケーブル（６芯）
最長 100m まで
シールド線接続端子

135TB1 （デマンド監視装置端子台）

テーピング

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
シールド線
2

4

6

スリーブ（圧着）

９．電力量計とパルスセンサーの接続方法
電力量計の電力量パルス出力端子 C1，C2 を、付属の「電力量パルス計測用信号線」を使用して、パルスセンサーの電力量パルス電流入力（貫通穴）を通過するように接続します。

電力量計

Ｃ１ Ｃ２

パルスセンサー

ＡＣ電源ライン

電力量パルス計測用信号線※貫通方向の極性はありません（注意）電力量パルス計測用信号線は、ＡＣ電源ラインから離して配線して下さい。

20

１０．設定／操作方法
１０－１．入力キー操作説明①テンキー
デマンド監視装置 ＴＯＳＤＥＭＡＣ

②表示キー

予 測

表示

４ ５ ６

目標

１ ２ ３

ｼｽﾃﾑ

③目標キー

警 報

超過

目標

注意

電源

電池異常

装置異常

ＫＨ１０

７ ８ ９

０

決定

取消

ﾌﾞｻﾞｰ
停止

④システムキー戻る⑤ブザー停止
戻るキー
⑥決定キー

⑦取消キー

① テンキー
入力パルス定数・目標電力の設定など、数字の入力に使用します。
② 表示キー
このキーを押す毎に現在デマンド値、予想デマンド値、現在日時、残り時間などの情報を順次、表示することができます。尚、[⑤ブザー停止キー]を押すと表示項目を戻すことができます。
③ 目標キー
目標設定値を表示・設定する時に使用します。このキーを押す毎に目標設定値の表示が変わります。設定を変更するには、変更する目標値を表示、値をテンキーで入力後、決定キーを押します。尚、[⑤ブザー停止キー]を押すと表示項目を戻すことができます。
④ システムキー
システム設定値を表示・設定する時に使用します。このキーを押す毎にシステム設定値の表示が変わります。設定を変更するには、変更する値を表示、値をテンキーで入力後、決定キーを押します。尚、[⑤ブザー停止キー]を押すと表示項目を戻すことができます。
⑤ ブザー停止・戻るキー
警報音出力時にこのキーを押すと警報音が停止します。尚、警報音が出力されていない時は、LCD に表示されている表示項目を１つ前の表示項目に戻すことができます。
⑥ 決定キー
設定値の設定／変更時に数値を入力後このキーを押すと設定データが更新されます。
⑦ 取消キー
設定値の設定／変更時に数値を入力後このキーを押すと設定データがクリアされます。

21

１０－２．設定値入力・消去方法
デマンド監視装置設定の際は、付属の「デマンド監視装置 設定内容記録票」をご使用ください。
（１）目標設定① “目標キー”を押し、設定／変更したいデータを表示させます。
② 設定値（数値）を“テンキー”より入力し、“決定キー”を押します。
③ 「ピー（長音）」音がすれば設定が完了です。
入力値が不正な場合は「ピコ（短音）」音がします。この場合、設定値は更新されていません。
④ 設定値を確認する場合は、“目標キー”を押下する毎に表示内容が変わりますのでこれで設定値を確認して下さい。
表 １０-１ 目標設定値範囲
設定項目

内容（設定範囲）

単位

初期値

契約電力

契約電力量を設定します。
（0 ～ 999999）

ｋＷ0

目標電力（1～12 月）

月毎の目標電力を設定します。
（0 ～ 999999）

ｋＷ0

注意警報定数注意値として目標値に対する割合を設定します。
（0～100）

％

0

分

0

分

0

警報ロック時間

デルタＴ

時限開始時点から警報発生を禁止する時間を設定します。
（0～30）
デルタＴ［Δｔ：予測基準時間］は「１１－２．
デマンド予測機能」を参照してください。
（0～30）

22

（２）システム設定① “システムキー”を押し、設定／変更したいデータを表示させます。
② 設定値（数値）を“テンキー”より入力し、“決定キー”を押します。
③ 「ピー（長音）」音がすれば設定が完了です。
入力値が不正な場合は「ピコ（短音）」音がします。この場合、設定値は更新されていません。
④ 設定値を確認する場合は、“システムキー”を押下する毎に表示内容が変わりますのでこれで設定値を確認して下さい。
表 １０-２ システム設定範囲
設定項目
パルス定数
合成変成比

計器乗率
時限同期
AC 時間同期
AC 同期保留内容（設定範囲）
単位
電力量パルスから電力量を計算するための定数でPulse／す。 （1 ～ 99999）
kWh
電力量計と変成器から構成される、PT 比、CT 比の乗算した値を設定します。 （0 ～ 99999）－[VT 一次電圧／110V×CT 一次電流／5A]
積算電力量の表示乗率を、10 の整数べき倍で設定します。 （0 ～ 4）－[積算電力量＝積算電力量表示値×10^計器乗率]
時限パルスを使用して時刻同期する機能の有効/（フラグ）
無効を設定します。 （0=無効 , 1=有効）AC 電源周波数を使用して時刻同期する機能の有効（フラグ）/無効を設定します。 （0=無効 , 1=有効）装置起動後に AC 電源同期を開始するまでの保留時間を設定します。0 を設定した場合、本機能は無効
時間です。 （0 ～ 48）

初期値
50000
0

0
0
（無効）
1
（有効）
0

現在日

(西暦下 2 桁)／(月 2 桁)／(日 2 桁)

年月日

－

現在時刻

(時 2 桁)：(分 2 桁)：(秒 2 桁)

時分秒－

注意記録(※)
目標記録(※)
警報音出力

バックライト消灯

注意予測警報発生時の警報履歴記録の有無を設定します。 （0=なし , 1=あり）
目標予測警報発生時の警報履歴記録の有無を設定します。 （0=なし , 1=あり）
警報発生時の警報音出力の有無を設定します。
（0=なし , 1=あり）
LCD バックライトを自動消灯する機能の有無を設定します。ありを選択した場合 15 分間、スイッチ操作を行わないとバックライトが消灯します。
（0=あり , 1=なし）

（フラグ）
（フラグ）
（フラグ）

（フラグ）

0
（なし）
0
（なし）
1
（あり）
0
（あり）

(※) 予測警報発生時の履歴記録が「あり」に設定されている場合のみ、警報履歴やデマンド発
生時電力パルス履歴記録が行われます。なお、超過予測警報は、常に記録されます。

23

（３）通信アドレス設定
LAN などの通信に必要となる設定を行います。設定は以下の操作により設定画面に移行して行います。
① “システムキー”を押した状態で、リセットボタン（SW-RES）を押します。
この時、アドレス設定画面が表示されるまで“システムキー”を押し続けます。
② アドレス設定画面に移行した後、“システムキー”を押すことで入力したい画面を表示します。
③ 設定値（数値）を“テンキー”より入力し、“決定キー”を押します。
（LAN 関係のアドレス入力は、必ず３桁で入力します。”1”の場合”001”と入力）④ 「ピー（長音）」音がすれば設定が完了です。なお、入力値が不正な場合は「ピコ（短音）」という音がし、入力値は更新されていませんので、正しい値を入力して下さい。
⑤ 設定完了後、リセットボタン（SW-RES）を押すことで、通常動作に戻ります。
表 １０-３ 通信アドレス設定内容
設定項目
シリアル Speed
LAN IP アドレス(※1)
LAN サブネットマスク(※1)
LAN Default G/W(※1)
LAN 待ち受けポート(※2)
ドメインサイズ(※3)
サブネット(※3)
ノード(※3)OP-Index(※3)
OPSV サブネット(※3)
OPSV ノード(※3)

内容（設定範囲）
本装置の RS232C、および RS485 の通信速度設定(0=9.6kbps , 1=38.4kbps)
本装置の IP アドレス(000.000.000.000 ～ 255.255.255.255)
本装置のサブネットマスク(000.000.000.000 ～ 255.255.255.255)
本装置のデフォルトゲートウェイアドレス(000.000.000.000 ～ 255.255.255.255)
TCP 通信待ち受け用ポート番号(1～65535)
本装置のドメインサイズ(0,1,3,6 のみ)
本装置のサブネットアドレス(1～254)
本装置のノードアドレス(1～127)本装置の OP インデクス(1～65535)
OP サーバサブネットアドレス(1～254)
OP サーバノードアドレス(1～127)初期値
0(9.6kbps)
192.168.000.011
255.255.255.000
192.168.000.001
9403
6
１
10
10
2
1

LAN MAC Address

本装置の Ethernet MAC アドレスを表示します。

Neuron ID

本装置に使用しているニューロンチップの ID を表示します。

アドレス設定完了

アドレス設定後の操作案内を表示します。

(※1) データ収集ソフトを LAN 経由で使用する場合に設定します。ご使用されるネットワーク環
境にあわせて変更して下さい。
(※2) 通常は初期値でご使用下さい。
(※3) 拡張機能使用時に設定します。通常は初期値でご使用下さい。
24

（４）内部データの一括消去方法
この操作により、本装置に記録しているデマンドデータや動作履歴、警報履歴を消去し、設定値情報を工場出荷状態に戻すことができます。
① “取消キー”を押した状態で、リセットボタン（SW-RES）を押します。
（右図の a 画面が表示されるまで“削除キー”を押し続けます。）② 表示画面に従い“テンキー”、“決定キー”を押しａｾﾞﾝﾃﾞｰﾀｻｸｼﾞｮ OK
1=OK,2=ｷｬﾝｾﾙ
１

２

ﾎﾝﾄｳﾆｻｸｼﾞｮ OK
1=ｷｬﾝｾﾙ,2=OK

１

２

ます。

ｻｸｼﾞｮﾁｭｳﾃﾞｽ
ｼﾊﾞﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾞｻｲ

一度消去したデータは、復活させることができませんので、よく確認して操作して下さい。
注 意

処理完了後
ｾﾞﾝﾃﾞｰﾀｻｸｼﾞｮｼﾏｼﾀ
SW-RES ｦｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

ｿｳｻｦｷｬﾝｾﾙｼﾏｼﾀ
SW-RES ｦｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ（５）初期設定時・設定変更時のご注意
取引用計器の更新時は、必ず目標設定、システム設定の全内容(合成変成比 他)を確認ください。
注 意

導入時の初期設定および設定変更時は、取引用計器の表示値とデマンド監視装置の表示値を照合確認して下さい。
設定項目のうち、下記項目の設定変更を行った場合は、現在デマンド値、積算電力量を
注 意

初期化し、設定変更時点から再測定を行いますのでご注意願います。
現在デマンド値の初期化条件

積算電力量の初期化条件

・パルス定数の変更時

・入力パルス定数の変更時

・合成変成比の変更時

・合成変成比の変更時

・現在日の変更時 (※)

・計器乗率の変更時

・現在時刻の変更時 (※)(※)日時を変更した場合は、日時変更直前までに収集した過去 30 分間の電力量パルスデータを用いて変更後の日時における現在デマンドを計算し表示していますが、取引用計器のデマンド指示値等と一致しない場合がありますのでご確認してください。

25

１１．デマンド監視機能
１１－１．電力量計測機能
電力量計が出力する電力量パルスの計量処理を 10 秒間毎に行い現在デマンドや積算電力量などを算出します。
（１）積算電力量算出方法
入力計量した累積パルスの数から、数式 １１-１により算出します。
数式 １１-１ 積算電力量
合成変成比
Ｗｈ＝Ｎａ×

パルス定数[pulse/kWh]×10^計器乗率

Ｗｈ：積算電力量[kWh]Ｎａ：累積入力パルス数（２）現在デマンド算出方法
デマンド時限の開始から、現在までの入力パルス数より、数式 １１-２により算出します。
数式 １１-２ 現在デマンド
合成変成比
Ｐ＝Ｎ×

パルス定数[pulse/kWh]×２

Ｐ：現在デマンド[kW]Ｎ：デマンド時限開始時から現在までの入力パルス数

１１－２．デマンド予測機能
本装置では 10 秒周期で予測デマンドの演算を行い、予測デマンドが目標電力を超過する場合、目標電力を達成するために必要となる調整電力について演算します。（調整電力は「１１－４．調整電力の演算」を参照してください。
）
予測デマンドの演算には、予測基準時間（以下、Δt とする）の設定を元に、Δｔ≠０の場合と、Δt=０の場合で演算式が異なります。
また、Δｔ≠０に設定されている場合、デマンド時限開始からの経過時間(ｔ)がΔｔより小さい場
合は、前回デマンド時限のデマンドデータを使用して連続した予測演算を行います。
予測デマンド演算式を、数式 １１-３から数式 １１-５に示します。

26

（１）Δｔ≠０の場合の演算式（Ａ）時限開始からの経過時間≧Δｔの場合
数式 １１-３ 予測デマンド（Δｔ≠０ 、ｔ≧Δｔ）
ΔＰ
Δｔ

Ｐｆ＝Ｐ＋

×（Ｔ－ｔ）
Ｐｆ ：予測デマンド

Ｐｆ：予測デマンド[kW]Ｐ：現在デマンド[kW]Ｐ ：現在デマンド

ΔＰ

電力[kW]Δｔ

ΔＰ：[kW]

残り時間（Ｔ－ｔ）

Δｔ：[分]
ｔＴ：経過時間（現在時間）[分]

０

時間[分]

：デマンド時限（30）[分]ｔ ：経過時間

Ｔ：デマンド時限（Ｂ）時限開始からの経過時間≦Δｔの場合
数式 １１-４ 予測デマンド（Δｔ≠０ 、ｔ＜Δｔ）

Ｐｆ＝Ｐ＋

ΔＰｂ＋Ｐ

×（Ｔ－ｔ）(前回デマンド時間)(現在デマンド時間)
Ｐｂ ：前回デマンドΔｔ

Ｐｆ ：予測Δ Ｐ

Ｐｆ：予測デマンド[kW]Ｐ ：現在デマンド[kW]ΔＰｂ：[kW]Δｔ：[分]
ｔ ：経過時間（現在時間）[分]Ｔ ：デマンド時限（30）[分]

Δｔ

デマンド

ｂ

電力[kW]

残り時間（Ｔ－ｔ）
Ｐ ：現在
デマンド
ｔ ：経過時間
デマンド時限開始

Ｔ：デマンド時限
時間

時

[分]

（２）Δｔ＝０の場合の演算式
数式 １１-５ 予測デマンド （Δｔ＝０）
Ｐｆ ：予測デマンド

Ｐ
Ｐｆ＝Ｐ＋

ｔ

×（Ｔ－ｔ）

Ｐｆ：予測デマンド[kW]Ｐ ：現在デマンド[kW]ｔ ：経過時間（現在時間）[分]Ｔ ：デマンド時限（30）[分]電力[kW]

Ｐ ：現在デマンド
残り時間（Ｔ－ｔ）
０ｔ ：経過時間時間[分]27

Ｔ：デマンド時限

１１－３．予測警報機能（１）予測警報発生条件
予測警報発生条件を表 １１-１、判定イメージを図 １１-１に示します。尚、経過時間が、警報ロック時間内は警報を出力しません。また、予測警報発生条件は、警報発生条件が不成立となった時点で発生していた警報を復帰させます。
表 １１-１ 予測警報発生条件
予測警報種別発生条件

注

意（予測デマンド＞注意電力） and （現在デマンド＞

現在注意値）

目標（予測デマンド＞目標電力） and （現在デマンド＞

現在注意値）

超過（予測デマンド＞

契約電力） and （現在デマンド＞

現在注意値）

現在注意値は、数式 １１-６より求めます。

数式 １１-６ 現在注意値
Ｎｗ＝

Ｐｗ×ｔ
Ｔ

Ｎｗ：現在注意値[kW]Ｐｗ：注意電力 [kW]ｔ ：経過時間（現在時間）[分]Ｔ ：デマンド時限（30）[分]超過
Pc：契約電力目標
警報判定範囲Po：目標電力注意
Pw：注意電力

電力[kW]

Ｎｗ：現在注意値
現在注意値線０

ｔ：経過時間時間[分]T：デマンド時限

図 １１-１ 予測警報判定イメージ

28

（２）予測警報出力
予測警報発生条件に従い、表 １１-２に示す警報を出力します。時限が終了した場合は全ての予測警報出力を復帰（リセット）します。
状態表示 LED（予測警報）及び警報出力接点は、警報状態が変化した場合、その都度出力状態を更新します。
警報音は、優先度の高い状態に変化したときのみ警報音出力状態を更新し、低い優先度への変化時には警報音の出力更新は行いません。
尚、警報音は時限終了まで継続して出力します。警報音を止める場合は“停止キー”をして下さい。
表 １１-２ 予測警報出力
出力

予測警報出力接点

予測警報 LED（a 接点）

予測

ブザー

優先度

警報種別

注意

目標

超過

注意

目標

超過

なし（正常時）

消灯

消灯

消灯

解放

解放

解放

停止

最低

注意

ON

消灯

消灯

閉

解放

解放

間歇

低

目標

ON

ON

消灯

閉

閉

解放

短間歇

中

超過

ON

ON

ON

閉

閉

閉

連続

高

１１－４．調整電力の演算
予測デマンドが目標電力を超過する場合、デマンド時限終了までに目標電力を達成するために必要となる調整電力を算出します。演算式を数式 １１-７に示します。

数式 １１-７ 調整電力
Ｕ＝（Ｐｆ－Ｐｏ）×

Ｔ
（Ｔ－ｔ）

Ｕ ：調整電力[kW]Ｐｆ：予測デマンド[kW]Ｐｏ：目標電力ｔ ：経過時間（現在時間）[分]Ｔ ：デマンド時限（30）[分]

契約電力
Ｐｆ ：予測デマンド
Ｐｏ ：目標電力

Ｕ＞０のとき：目標電力以下にするために遮断し 電力[kW]なければならない電力値を表示します。
Ｕ＜０のとき：ゼロ［０］を表示します。

残り時間（Ｔ－ｔ）

０

時間
[分]

29

ｔ ：経過時間

Ｔ：デマンド時限

時刻同期機能
本装置は内部時計を電力量計と一致させるために AC 電源の周波数による時刻補正「AC 周波数同期」と時限パルス入力による時刻補正「時限パルス同期」を行っています。これら機能の有効／無効
は、「１０－２．
（２）システム設定」項を参照してください。また、デマンド時限の終了時には時限
出力接点を１秒間閉じます。
（１）AC 周波数同期
AC 電源周波数をカウントし、カウント値が１分毎に内部時計を補正します。また、起動時に AC 電源周波数（50/60Hz）を自動判別しています。
なお、AC 同期保留時間が設定されている場合、本装置が再起動したあと AC 同期保留時間
は、AC 周波数同期は行われず装置内部水晶時計のみで動作します。
（２）時限パルス同期
電力量計から出力される時限パルスにより内部時計を補正します。尚、時限パルスによる時
刻補正範囲を表 １１-３に示します。
表 １１-３ 時限パルスによる時刻補正範囲
現在時刻(時限パルス入力時)

補正後の時刻45 分 0 秒～59 分 59 秒

+1 時の 0 分 0 秒

0 分 0 秒～14 分 59 秒

同一時の 0 分 0 秒

15 分 0 秒～44 分 59 秒

同一時の 30 分 0 秒（３）時限パルス待ちモード
本装置起動時に、“決定キー”を押した場合、電力量計の時計と時刻合わせを行うための時
限パルス待ちモードを実行します。時限パルス待ちモードは、時限パルスの入力が行われるまで待機し、時限パルスが入力されると、本装置の内部時計を表 １１-３に示す時刻修正を実行
し通常動作へ戻り、計量器との時刻を合わせることができます。操作手順を以下に示します。
① 電力量計の時限パルスを本装置の時限パルス入力に接続します。
② 本装置の時刻設定を行います。
（電力量計の時計に対し±15 分以内の精度で合わせます。）③ “決定キー”を押した状態でリセットスイッチ（SW－RES）を１回押します。
（尚、時限パル
ス待ちモード画面が表示されるまで“決定キー”を押し続けます。）④ 時限パルスが入力されるまで待ちます。時限パルスが入力されると本装置の時刻を自動修正し通常モードに自動的に切り替わります。
尚、誤ってこのモードに入った場合は、リセットボタン（SW-RES）を押すと解除できます。
（４）時限出力機能
デマンド時限（00 分、または 30 分）に、時限出力リレーにより１秒間接点出力します。

30

１１－５．停復電機能（１）同一時限内の停電・復旧時のデマンド値の処理
同一時限内に停電・復旧が発生した場
合、デマンド計測は停止直前の状態から継続します。図 １１-２に示すように停停止
期間

止期間の使用電力量は 0 とします。

０

デマンド時限図 １１-２ 同一デマンド時限内の停止・復旧（２）時限を越える期間の停電・復旧のデマンド値の処理
時限を越える停電が発生した場

前回デマンド合、図 １１-３に示すように停電期間の電力量は 0 とし、停電発生時点

予測デマンド起動までの計量値を前回デマンド値と現在デマンド停止
期間して保存した後、デマンド計測を開始します。

デマンド時限経過時間

デマンド時限図 １１-３ デマンド時限を越える期間の停止（３）複数時限に渡る停電・復旧のデマンド値の処理
複数時限に渡る停電が発生した
場合の動作を

前回デマンド＝０

図 １１-４に示し

起動
予測デマンドます。停電している期間のデマンド値は、0 にセ ットし、復電した

現在デマンド

停止期間

時点からデマンド計測を開始しま
す。

デマンド
時限

デマンド
時限

経過
時間

図 １１-４ 複数時限に渡る停電・復旧

31

デマンド
時限

（４）予測警報出力接点、状態表示 LED（予測警報）の処理
停電した時の予測警報出力状態を保持し、復電後、停電前の出力状態に戻します。尚、停電が発生してから復旧するまでの間にデマンド時限が切り替わっていた場合は、予測警報出力接点及び状態表示 LED（予測警報）はリセットします。
（５）バックアップ機能
停電時には、「１３－１．デマンド監視装置（ＫＨ１０Ａ）仕様」に示す保存データ項目、
および内部時計の動作を、内蔵電池によりバックアップします。

１２．動作モードについて「アドレス設定モード」、「時限パルス待ちモード」、「内部データの一括消去」の設定は、下図に示すように（A）の各入力キーを押した状態でリセットボタン（SW-RES）を押し、各設定画面を表示させてから設定して下さい。尚、各入力キーは、各設定画面が表示されるまで押し続けて下さい。

①(A)の各キーを押した状態でリセッ
トボタン(SW-RES)を押す。

②（A）のキーを押し続けるキー状態
なにもキーを押さない状態「システム」キー状態

押されている

アドレス設定モード

他のキー

(A)

「決定」キー状態

押されている

時限パルス待ちモード

他のキー「取消」キー状態
他のキー

通常モード

32

押されている

内部データの一括消去

１３．仕様１３－１．デマンド監視装置（ＫＨ１０Ａ）仕様
項

目

源

電

仕

電
定
消

格
費

電

停
装

電
置
起

保
動
時

時

計

方

周

様

圧 AC90～120V
数 60／50Hz
力 15VA 以下

波時

証 累積停電１年間以内（保存データ、及び内部時計動作）
間 10 秒以内
式 AC 電源周波数時計,又は内部時計(精度：25℃において±30ppm)
限 30 分（固定）時

限期 内部時計又は外部時限パルス

同

セ ン サ ー 電 源 出 力 DC12V／0.13A（最大）パ
入 力 種 別 DC 入力
ル 電 力 量ス パ ル ス 入 力 条 件 無電圧 a 接点,又はオープンコレクタ信号 (接点容量：DC12V､15mA 以上)
セ
力 入 力 パ ル ス 幅 12.6msec 以上
ン 入
パルス休止時間 12.6msec 以上
サー限 入 力 種 別 DC 入力
接 時
続 パ ル ス 入 力 条 件 無電圧 a 接点,又はオープンコレクタ信号(接点容量：DC12V､15mA 以上)
入力 入 力 パ ル ス 幅 150μsec 以上

接

点

出

力

注

意

予

目
超

標
過

予
予

時
装

液
状
入

晶
態

表

表
示

測

接点種別：無電圧 a 接点
測接点容量：1A/AC125V 以下 又は １A/DC30V 以下
測接点種別：無電圧 a 接点
限 オン時間：１秒間(次時限への遷移時に出力)
接点容量：1A/AC125V 以下 又は １A/DC30V 以下
接点種別：無電圧 a 接点
置 異 常
接点容量：0.3A（最大）/DC60V 以下
示
器 16 文字×2 行 LCD（バックライト付）
L
E
D φ5mm 高輝度 LED（赤、黄、緑）

キー 4×4 マトリックススイッチ
過去のデマンド 200 日
警 報 発 生 時 256 デマンド時限
電 力 量 パ ル ス （予測警報発生時のデマンド時限の電力量パルスを保存）
保存データ(停電時保持) 予 測 警 報 履 歴 1024 件
動 作 履 歴 256 件
停 電 履 歴 256 件
Ｒ Ｓ ２ ３ ２ Ｃ 通信速度:9600/38400bps, RS485 との排他で使用可能
PC データ通信
Ｒ Ｓ ４ ８ ５ 通信速度:9600/38400bps, RS232C との排他で使用可能
インタフェースＬＡ
Ｎ 10BASE-T、ISO8877 準拠 MDI、PC 同時接続最大４台まで
動 作 温 度 湿 度 0～50℃ 30～90％（結露しないこと）
環
境屋 内 外 の 別 屋内
構

力

取
造 寸
質

り

付

け 取り付けプレート標準付属、（オプション：磁石、DIN レールアダプタ）
法 151（H）×215（W）×46（D） 但し、取り付けプレートは除く
量 2kg 以下33

１３－２．パルスセンサー（ＫＨ１０Ｂ）仕様
目
仕様
電
圧 DC12V ±10％
電力 2W 以下ー
延 長 距 離 最大 100m
入力パルス定数 50000pulse/kWh
H レベル：10mA 以上
電 力 量 パ ル ス パルス電流
L レベル：2mA 以下
電 流 入 力パルス幅12.6msec 以上
パルス休止時間 12.6msec 以上
出 力 回 路 数 １回路
出力パルス定数 50000pulse/kWh
電力 量パルス
出 力 パ ル ス 幅 13msec ±1msec
出力
出 力 形 式 フォトカプラ オープンコレクタ信号
接 点 容 量 DC30V、10ｍA 以下
入 力 形 式 無電圧 1a 接点又はオープンコレクタ信号
時 限 パ ル ス
接 点 容 量 DC12V､15mA 以上
入力
検 出 パ ル ス 幅 150μsec 以上
出 力 回 路 数 1 回路
時 限 パ ル ス 出 力 形 式 フォトカプラ オープンコレクタ信号出
力 接 点 容 量 DC30V、10mA 以下
出 力 パ ル ス 幅 150μsec 以上
電力量パルス電流入力(貫通穴)AC 2KV 1 分間
耐～出力線(一括)間
電
時限パルス入力コネクタ(一括)圧
AC 500V 1 分間
～出力線(一括)間
動 作 温 度 湿 度 0～50℃ 30～90％（結露しないこと）
環
境屋 内 外 の 別 屋内 又は 屋外計器ボックス
取 り 付 け 取り付け金具２種類（A,B）標準付属
寸法 50(H)×95(W)×25(D) 但し、突起部・取り付け金具は除く
構
造
質
量 0.2kg 以下
出
力線 電線サイズ：1.25mm2、本数：6 本、長さ：300±30mm
電
消
ケ

項
源
費
ブ ル

１３－３．接続ケーブル仕様
項目
延 長 ケ ー ブ ル 最大ケーブル長(デマンド監視装 心線数、サイズ
置 ～ パ ル ス
ケーブル種類セ ン サ ー 間 )最大ケーブル長L A N ケ ー ブ ル 適合規格
終端コネクタ最大ケーブル長RS232C ケーブル
終端コネクタ最大ケーブル長
RS485 ケーブル
ケーブル種類

仕様

100m
6 芯、0.5mm2～1.25mm2
シールドケーブル、またはシールド付きツイストケーブル
100m
TIA／EIA 568A CAT-3 以上, (UTP、または STP)
RJ4512m
D-SUB 9pin メス（ストレート）1km
シールド付きツイストケーブル(※)いずれのケーブルも付属されておりませんので必要時に別途ご用意下さい。

34

１４．外形寸法１４－１．デマンド監視装置（１）デマンド監視装置（ＫＨ１０Ａ）
215

151

デマンド監視装置 ＴＯＳＤＥＭＡＣ

予

４ ５ ６

目標

目標

注意

電源

電池異常

装置異常

１ ２ ３

ｼｽﾃﾑ

０

決定

取消

ﾌﾞｻﾞｰ
停止
戻る

42.2

45.2

表示

測 警 報

超過

ＫＨ１０

49.2

７ ８ ９

（２）本体取り付けプレート

107.5

107.5
7
16

60

取付プレート 壁面固定穴
６－φ４．５

35

51

70

45

40

45

0.8
KH10A外形

KH10A固定用ネジ穴（M3)

35

117

（３）延長カバー（オプション）

KH10A外形

32.8

37.7

104.5

34

221.5

延長カバー固定用ネジ穴

21
37.7

42.2

カットスリット

32

117

32

17

215

延長カバー使用時の取付寸法
107.5

107.5

60

KH10A外形

45

40

45

121.5

17

延長カバー外形

36

カットスリット１４－２．パルスセンサー（１）パルスセンサー（ＫＨ１０Ｂ）
接続ケーブル×５本（赤、黒、茶、白、黄、緑）
26

両端圧着端子9050

φ６200 ±15300 ±30

26

スパイラルチューブ（２）パルスセンサー取り付け金具 A
28

91
21
20

51

70

パルスセンサー外形
56

10

11

10

46

2-φ3.5（３）パルスセンサー取り付け金具 B
56

20

10

46

1

2-φ3.537

・記載されている製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
なお、文中ではマークをすべてに明記していません。

ＫＨ１０型
取扱説明書

デマンド監視装置

2011 年 6 月 11 日
初版発行2018 年 6 月 29 日
第２版発行

ＴＯＳＤＥＭＡＣ

東光東芝メーターシステムズ〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2 丁目 14 番 4 号ヤブ原ビル 5F
URL http://www.t2ms.co.jp/

・本書は著作権上の保護を受けています。
・本書の一部あるいは全部について、東光東芝メーターシステムズ株式会社から許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。
・本書の内容は、予告無く変更する場合があります。
4Z-B1206-001

38