Anschlussbelegung / PIN assignment T568A
nach / according to TIA-568-C.2

29,2
1.15 in.

49
1.93 in.

W/GG

BR W/BRW/OO

BL

Datenblatt / data sheet J00026A2000i - JAR 23.06.2020 - Blatt / sheet 1 von / of 3 - SN 07.05.2010 © by Telegärtner

17,40.69 in.

13,80.54 in.

11,68
0.46 in.

14,20.56 in.

6,60.26 in.

MFP8 Cat.6A
AWG24-22/1, AWG27-22/7

W/BL

Anschlussbelegung / PIN assignment T568B
nach / according to TIA-568-C.2
W/O O

BR W/BRW/G G

BLW/BLBestell-Nr.
Order noBezeichnung
Description

BarcodeEAN 13

VPE
PUJ00026A2000

MFP8 T568A Cat.6A AWG24-22/1, AWG27-22/7

4018359380670

10J00026A2001

MFP8 T568B Cat.6A AWG24-22/1, AWG27-22/7

4018359380687

10J00026A2110

MFP8 T568A Cat.6A AWG24-22/1, AWG27-22/7

4018359389659

10J00026A2111

MFP8 T568B Cat.6A AWG24-22/1, AWG27-22/7

4018359389666

10Bestell-Nr.
Order noVerpackung
Packing

VPE
PU

KartonCartonUPE
OPU

KartonCartonUPE
OPU

KartonOuter carton

J00026A2000

1 pc. in PE bag,one mounting
information

10 PE bags incarton295x135x45[mm]--10 cartons inouter carton

330x305x270[mm]

J00026A2001

1 pc. in PE bag,one mounting
information

10 PE bags incarton295x135x45[mm]--10 cartons inouter carton

330x305x270[mm]

J00026A2110

10 pcs in blisterpack,
one mounting
information

10 pcs. inblister pack-

10 blister
packs incarton280x135x103[mm]

5 cartons inouter carton

330x305x270[mm]

J00026A2111

10 pcs in blisterpack,
one mounting
information

10 pcs. inblister pack-

10 blister
packs incarton280x135x103[mm]

5 cartons inouter carton

330x305x270[mm]

Montageanleitung siehe: www.telegaertner.com
Mounting instructions see: www.telegaertner.com

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com

MFP8 Cat.6A
AWG24-22/1, AWG27-22/7
Optional
MFP8 Adernmanager kann separatbestellt werden.
MFP8 wire manager canbe ordered separately.

Bestell-Nr.
Order noBezeichnung
DescriptionBarcode
EAN 13VPEPUUPEOPU

KartonCartonF00020A2130 MFP8 wire manager T568A AWG24-22/1,
AWG27-22/7

4018359395889

30 pcs inblister pack

10 blister packs
in carton

280x135x103[mm]

F00020A2131 MFP8 wire manager T568B AWG24-22/1,
AWG27-22/7

4018359395896

30 pcs inblister pack

10 blister packs
in carton

280x135x103[mm]

N00000B0020 Parallel press tool

4018359391430

1 pc.

--

N00000A0013 Plier-Wrench 1 3/8"

4018359306731

1 pc.

--

Technische Daten / Technical Data
Steckverbinder-Norm

IEC 60603-7-51

Mechanische EigenschaftenMechanical Characteristics

Steckkraft< 30 N

Insertion force

Lebensdauer (Steckzyklen)> 750

Life (mating cycles)

Kabelabzugskraft

min. 50 N

Werkstoffe
Datenblatt / data sheet J00026A2000i - JAR 23.06.2020 - Blatt / sheet 2 von / of 3 - SN 07.05.2010 © by Telegärtner

Connector Standard

Cable to plug tensile strength

Materials

Steckergehäuse

Zinkdruckguß vernickelt / zinc diecast Ni platedConnector housing

Kontaktgehäuse

PC UL94 V0 glasklar / crystal clear

Contact housing

Adernvorsortierung

PC UL94 V0 weiß / white

Wire presortingKabelabfangung

PBT UL94 V0 schwarz / black

Strain relief lever

Verriegelungshebel,
Staubschutzkappe

PBT UL94 V0 schwarz / black

Hook, protection cap

Leiterplatte
Durchdring-Kontakte
Schirmkontakt
Kontakte
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

FR4 UL94 V0
beidseitig Lötstopplack / soldermask both side
Phosphor Bronze, min. 3...6 µm Sn

Piercing contacts

Messing / brass 2,5 µm Ni

Shield contact

Federstahl / spring steel 0,8 µm Au; 1,2 µm Ni
RoHS-konform / RoHS-compliant

Adernanschluss
Cu-Leiterdurchmesser
AderndurchmesserWiederanschließbarkeit
Kabeldurchmesser

PCBContacts
Directive 2011/65/EU (RoHS)

Wire Connection
Massiv / solid 0,51 - 0,64 mm AWG24 - AWG22/1
Litze / stranded 0,46 - 0,76 mm AWG27 - AWG22/7 Cu-conductor diameter*Litze / stranded 0,61 - 0,78 mm AWG24 AWG22/19
1,0 - 1,6 mm

Core diameter≤ 4x

Reusable IPC

5,0 - 9,0 mm

Cable diameter* Freigabe des Kabels durch Fa. Telegärtner Karl Gärtner GmbH erforderlich.
* Approval of the cable by Telegärtner Karl Gärtner GmbH required.

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com

MFP8 Cat.6A
AWG24-22/1, AWG27-22/7

Technische Daten / Technical Data
UmweltanforderungenEnvironmental Requirements

Schutz vor Eindringen

Protection against Ingress

Eindringen von Teilchen

IP2X

Particulate ingress

Wasser / Untertauchen

IPX0

Water / Immersion

Klimatisch und chemisch
Umgebungstemperatur

Climatical and Chemical-40°C bis / to +85°C

Elektrische Eigenschaften

Electrical CharacteristicsKontaktwiderstand≤ 20 mΩContact resistance

Isolationswiderstand≥ 500 MΩ

Insulation resistanceSpannungsfestigkeit

Voltage Proof

Kontakt-Kontakt≥ 1000 V, DC

Contact-Contact

Kontakt-Schirm≥ 1500 V, DC

Contact-Shield

Strombelastbarkeit bei 50°C

1A

Current carrying capacity at 50°C

PoE gemäß IEEE 802.3af

Geeignet für Power over Ethernet
Adequate for Power over Ethernet

PoE according to IEEE 802.3af

PoE+ gemäß IEEE 802.3atGeeignet für Power over Ethernet+
Adequate for Power over Ethernet+

PoE+ according to IEEE 802.3at

4PPoE gemäß IEEE 802.3bt

Geeignet für 4 Pair Power over Ethernet
Adequate for 4 Pair Power over Ethernet

4PPoE according to IEEE 802.3bt

ÜbertragungstechnischeEigenschaften **Datenblatt / data sheet J00026A2000h - JAR 23.06.2020 - Blatt / sheet 3 von / of 3 - SN 07.05.2010 © by Telegärtner

Ambient temperature

Transmission Performance **10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE
802.3anGeeignet für 10 Gigabit Ethernet
Adequate for 10 Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE
802.3anKategorie 6A

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Category 6A

Klasse EA

ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1

Class EA

Kategorie 6A

ANSI/TIA-568-C.2

NormenCategory 6AStandards

IP-Schutzarten

IEC 60529

Degrees of protection provided byenclosures (IP code)

UL Norm: Kommunikationszubehör

UL 1863

UL Standard: Communications-Circuit
Accessories

UL Norm: Brandprüfung
Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen

UL 2043 ***UL Standard: Fire Test

ISO/IEC 11801;
DIN EN 50173-1

Generic cabling systems

Zulassung
UL-gelistet

Approval
E244889

UL listed** Für alle aufgeführten Standards gelten die aktuellen und publizierten Ausgabestände zum Zeitpunkt 08.11.2017.
** The editions of the aforementioned standards by the time of 08.11.2017 are valid.
*** Brandprüfung für die Abgabe von Wärme und sichtbarem Rauch durch Einzelprodukte und ihre
Zubehörteile in Klimaräumen.
*** Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products and Their Accessories Installed in
Air-Handling Spaces.

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-0 • Fax: +49 (0)7157/125-5120 • e-mail: info@telegaertner.com • www.telegaertner.com