第 113 回 月例発表会（ 2010 年 4 月）

知的システムデザイン研究室

快適性評価 PMV
江見 明彦，米本 洋幸

Akihiko EMI ，Hiroyuki YONEMOTO

1

寒冷にさらされる人々を健康や耐暑・耐寒の限界，労働はじめに作業の継続許容時間の予測を要求された．そして第二次現代社会にすむわれわれは，ほとんどの時間を室内で世界対戦の際には，軍を主導に多くの実践的研究が重ね過ごしていて，その室内空間を快適にしたいという要望られた．

は絶え間なくある．寒ければ暖房をつけたり服を着込み，このように温熱環境の研究は，室内環境に限らず発展

暑ければ冷房をつける．また暗ければ電気をつけ，空気を遂げてきた．そして現在は，快適な温熱環境を作るこが悪ければ換気をし，うるさければ防音をする．このよとによる「生産性の向上」や，「省エネルギー」といったうにさまざまな要因に快適さを左右されている．本稿でことが要求されている 2) ．

はこれらのうち，人の暑さ寒さに関する温熱環境につい4てとりあげる．そして，温熱環境が，どれくらい快適か

温熱環境 6 要素を評価する手法として 1997 年に国際規格 (ISO7730) に人間の体温調節に影響を与える要素を「温熱環境要素」

なった PMV について説明する．また，PMV と最近のと呼ぶ．温熱環境要素は，空気温度，湿度，放射，気流の省エネ技術の関わりも併せて述べる．

4 つの環境側の要素と，在室者の着衣量と活動量の 2 つの人間側の要素とされている．これを Fig. 1 に示し，そ2

温熱環境の快適性れぞれについて説明する．

まずここで，温熱環境において「快適」の意味を定義をする．温熱環境における快適とは，熱的な不快がないことを意味する．つまり，暑さも寒さも気にすることなく過ごしている状態である．これに対して，熱的な快感というものが存在する．例えば，真夏の日差しにさらされたあとに，冷房の効いた部屋に入った瞬間の気持ちよさである．確かに快適な状態ではあるが，こういった一時的な快感では，環境の善し悪しを決めない．
つぎに，人間の体温調節に関して説明をする．人間はFig.1 温熱環境の 6 要素

通常，皮膚表面の毛細血管の血液の量をコントロールして皮膚の温度を変化させている．これによって人体から• 空気温度の放熱量をコントロールし，深部体温を一定に保つ．暑気温のことで，温度計で示される値のことである．

くなると血流を回して冷やすという生理学的機能もある．

• 湿度

その血流で体温を調整できる範囲がほぼ「快適」と感じる範囲である 1) ．それより，暑くなると発汗をうながし空気中の水分量のことである．「じめじめして暑い」，汗の蒸発による気化熱によって体温を下げようとする．

「からっとしていて気持ちがいい」という表現がある

また，寒くなると体を温めようとふるえがおきる．ふるように，温度が同じであっても，湿度が違うと感じる暑さが異なる．汗の蒸発が快適性に影響している．

えは一種の運動なので，代謝量が高まり，熱が発生する．

• 放射そしてこれらの体内反応は「余計な作業」であり，一種の壁や天井，床，家具などから，直接伝わる熱のことでストレスにつながる．

あり，赤外線によって伝わる．放射温度の値が室温

3

温熱環境の評価方法の発祥と現在よりも高いと，周囲から受ける熱放射による暑さを人が温熱環境をどのように受け入れるか，またそれを感じ，逆に室温より低いと涼しさを感じる．放射にどのように評価するかについての研究は，暖冷房技術，気よる熱の移動には空気は関係せず，真空でも伝わる．

• 気流

象学，心理学，生理学，衛生学，産業医学などの分野で行われてきたが，その発祥は今から 90 年前にさかのぼる．

空気の動きのことである．温度がおなじであっても，暖冷房の設計技術者は，1920 年代に発展を始めた中央気流が強くなるほど寒く感じる．

• 活動量

管理式の暖冷房装置をもつオフィスビル建築や劇場などの設計に当たって，温湿度の組み合わせに対する人々の活動が活発さのことであり，身体から発生する熱量の快適レベルや，温度感覚をできるだけ正確に予測するこことである．激しい運動をしているときは気温が低とが要求された．また衛生学者や産業医学者は，暑熱やいところでも寒さを感じ にくいように，作業の内容に1よって体感温度はかなり変わる．椅子に腰掛けた状

3 」〜「− 3 」までの 7 段階に数値化し，PMV とした．
PMV と温冷感の対応を Table 3 に示す．

態の単位面積あたりの人間の代謝量 (=58.2W/m2 )を 1Met（メット：Metabolic Equivalent ）とする．

Table3 PMV

人体の表面積は成人女子で 1.5∼1.8m2 程度，成人男2子で 1.7∼1.9m 程度である．具体例を Table 1 にPMV 値

温冷感+3

かなり暑い+2

暑い示す．活発な活動ほど Met 値は高くなる．

Table1 活動内容と Met 値+1

やや暑い活動Met 値0

中立 (快適)

安静時・睡眠時

0.7

−1

やや寒い

椅子に腰掛けた状態

1.0

−2

寒い

通常の事務作業

1.2

−3

かなり寒い

歩行時 (4.8 km/h)

2.6

運動時 (テニス)

3.8

Table 3 に示したように + は暑く−は寒いという温冷感を示す．PMV ＝ 0 が暑くもなく寒くもない，熱的に不快のない状態であり，温熱環境における快適を示す．

• 着衣量

PMV と PPD

クロ値（ clo 値）とは着衣の断熱・保温性を示す指標

5.2である．つまり着ている服の種類や量のことである．皮膚表面の温度が下がると寒く感じるが，服を着PMV には PPD（ Predicted Precentage of Dissatisfied：予測不快者率）が対応づけられている．PPD は，ると皮膚表面から熱量が逃げにくくなり，皮膚表面ある暑い，もしくは寒いの状態の時に何％の人がその環温度が上がり，暖かく感じる．着衣の面積や厚さに境に不満足かを表す指標である．PPD が高いほど，そよって熱抵抗がかわる．3 ピースのスーツを着た状の環境を不満に感じる人の割合が多いことが予想される態の熱抵抗 ( = 0.155(m2 ・K)/W) を 1cro（クロ）．PMV = 0 の時，その環境に不満を感じる人の割合はとする．具体例を Table 2 に示す．服を着こむほど5% と予想され，PMV = ±3 の時，その環境に不満を感じる人の割合は 99% と予想される．PMV から PPD を

Table2 clo 値算出する式をつぎに示す．

着衣

clo 値

半袖＋半ズボン

0.3

シャツ＋ズボン

0.5

P P D = 100−95exp−(0.03353P M V 4 + 0.2179P M V 2 )(1)
この式 (1) は，1300 人 (欧州人) に及ぶの申告実験にジャケット＋ズボン1.0

よって求められた．PMV と PPD の関係をグラフにしてコート＋スーツ

2.0

Fig. 2 に示す．

clo 値は高くなる．

5PMV

5.1

PMV 概要4 章で述べたように，人間の熱的快適性には温熱環境 6要素が関係するのだが，要素が多く扱いにくいので，まとめて単一の尺度をつくろうという試みで PMV(PredictedMean Vote：予想平均冷温感申告) が誕生した．PMV はFig.2 PMV と PPD の関係 (参考文献 3) より参照)，1967 年にデンマーク工科大学，Fanger 教授によって提唱された．1994 年には ISO7730 で規定されてオフィス

Fig. 2 のグラフの谷底を見てわかるように，仮に PMVづくりの温熱指標の国際標準となり，アメリカを除く各が±０の環境であったとしても５％の人（ 20 人に１人）国で，この指標が採用されている*1 ．Fanger 教授は温熱はその環境を不満と感じる．ISO の標準では，PMV が環境の 6 要素と，被験者実験から算出した「血流で体温± 0.5 以内， 不快者率 10 ％以下となるような温熱環境をコントロールできる範囲」を関連づけ，快適さを「＋を推奨している．

*1 アメリカではアメリカ空調学会 (ASHRAE) が 1971 年に策定

5.3

した，SET ∗（ Standard New Eﬀective Temperature：エス・イー・ティー・スター標準有効温度）が標準になっている．アメリカ空調学会の会員数は全世界で 55000 人に及ぶ．

省エネ技術に活用される PMV• ダイキン工業
商用の省エネタイプの空調機には PMV を活用した2制御を標準搭載している．また，家庭用エアコンで，いので，PMV の制御のみで個人個人の要望に応えること従来の温度のみに依存した空調から，気流，湿度もは不可能である．個人が衣服で調整するか，もしくは個併せてコントロールすることで，従来の快適性を維

人個人に空調を設ける必要がある．また，温熱環境以外持したまま，最大 50% のエネルギー削減を実現したにも快適性を左右する環境 (光環境や音環境など) がある．ダイキン工業はこの機能を「肌温度コントロール」ので，それらとの複合効果を検証が必要だろう．という名称にしている．

参考文献• 東芝1) OM ソーラー株式会社
http://omsolar.jp/info/interview09.html#n2
2) 川口 玄 , 西原 直枝 , 羽田 正沖 , 中村 駿介 , 内田 智志 , 田辺 新一，（他），室内環境が知的生産性に与える影響 (その 1 〜その 24)，2004 〜 20083) 田辺新一，温熱環境の快適性評価，日本物理學會誌 54(6), 440448, 1999-06-05
4) 株式会社レックス
http://www.rex-rental.jp/knowledge/tik/tik 007.html
5) 東芝社会システム社
http://www3.toshiba.co.jp/snis/bldg/kaiteki/index.
htm6) 天野至康 (他) ，不均一温熱環境における快適性評価手法に関する研究，2008
7) 今村仁美・田中美都，やさしい建築環境，学芸出版社，20098) 京都電子工業株式会社 アメニティメーター
http://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/sanhoken/kyouto.pdf
9) 北海道工業大学 SET*の歴史
http://www.hit.ac.jp/∼archi/zhp/nzhp/2.htm
10) ダイキン工業株式会社
http://www.daikinaircon.com/roomaircon/08 6 01/
index05.html
11) 三幸エステート株式会社 温感の科学
http://www.websanko.com/officeinfo/officemarket/
pdf/0203/science.pdf
12) 板本守正 (他) ，環境工学 (四訂) ，朝倉書店，2002
13) 田中俊六 (他) ，建築環境工学 (二訂) ，井上書院，1999
14) 田辺新一 (他) ，冷媒物性を考慮した空調設備のエネルギーシミュ
レーション用個別分散空調システムモデルの開発，2010

ビル省エネソリューションとして，PMV によって制御する空調システムを提供している．従来の一般的な管理方法では, 室内の温度を人 (管理者ら) が手動で設定する方式がとられており, 快適環境維持とエネルギー消費量低減との両立のため温度の上げ下げに苦慮することが多い．人手によって設定される温度は, この変化に耐えるように自ずと過剰な方向 (冷房ならば設定温度が低めの方向) になり, エネルギーのむだが生じることになっていた 4) ．PMV 制御の空調システムでは，従来より 6.8% のエネルギー削減を実現した．

5.4

PMV の課題

PMV は均一な環境を想定して算出された指標であり，局部温冷感に対応していない (Fig. 3) ．局部温冷感は実環境で必ず存在するので，PMV による制御だけでは個人個人の要望への対応が難しい．そこで現在は，不均一温熱環境における快適性評価手法に関する研究 5) がされている．

Fig.3 局所不快感 (参考文献 6) より参照)
また，本来暑い寒いといった温熱感覚は個人個人で差があるものだが，PMV は大多数の感じかたをもとにつくられた指標である．温熱環境が同一でも，人間の温熱感覚は，個人差，男女差，年齢差により異なり，平均的には，女性より男性が，また，熟年者より若年者の方が暑く感じる．

6

おわりにPMV による空調制御が，従来の快適性を維持したまま省エネを実現している．しかし忘れてはいけないのが，PMV は大多数の人が満足する温熱指標である．また，室内空間にいる人が全員同じ作業をしているとは限らな

3