P67-00463H

パールテク ト

住宅用分電盤分岐ブレーカ(速結端子)への電線接続

施工説明書

天井

[1]取付位置について

扉:開状態(1)カバ ー の取り外し・取り付けのスペースを確保するため、天井と本体上部の間隔が１５㎜以上になるように取り付けてください。
(2)照明器具(ダウンライト)の近くに取り付ける場合は、使用されるダウンライトの近接限度距離以上離してください。過熱による変形・火災の原因となるおそれがあります。
※扉付の場合は、扉を開けた状態でも確認してください。

[2]取り付け、壁の開口について■露出・半埋込形

半埋込取り付けする場合

マイナスドライバ(1)下表の開口寸法で壁に穴を開けます。
(2)ボックス左右側面の薄肉部を利用して、ねじでボックスを固定します。
(3)ボックス上側面の配線孔用ノックア
ウト部は、マイナスドライバを差し込み、ひねると開口します。

本体寸法（タテ × ヨコ）
320×347
320×381320×415320×449
320×483
320×517320×551
320×619の電線処理によりオレンジ色の表示が消えた場合は、再度電線を差し込み直してください。

接続不完全●電線の差し込み部の変形・腐食は、接続不良の原因となります。
電線の変形・腐食部分を取り除いた後、電線の被覆を剥離し、接続し直してください。
●１つの速結端子に２本以上の電線を差し込まないでください。
●棒圧着端子を使用する場合は、必ず絶縁キャップを取り付けてください。短絡のおそれがあります。
●心線をはんだ付けしないでください。
●適合圧着工具を使用して電線を圧着してください。

接続完了

6６・φ2.0０・接続可能電線：φ１
φ２．
・φ２．
接続可能電線：
φ1.．
φ2.6６CCu(銅)単線専用
u（銅）単線専用●分岐ブレーカ
100V回路の場合[上列]
N L N L

電線

解除ボタンの押込み荷重が高すぎる（70Ｎ以上）とブレーカが破損する場合があります。

L N L N[下列]注)３０Ａはφ２．
６の単線、より線の場合は指定の棒圧着端子を接続
注）30Aはφ2.
6の単線、より線の場合は指定の棒圧着端子を接続してください。
(より線の場合は棒圧着端子使用)
してください。
（より線の場合は棒圧着端子使用）

より線サイズ

適合棒圧着端子１.２５㎟２.０㎟

ＴＣ ２‐２０(棒圧着端子)
ＶＣ １‐２(絶縁キャップ)【ニチフ製】

３.５㎟５.５㎟

ＴＣ５.５‐２１ＳＴ(棒圧着端子)
ＶＣ５.５‐２１(絶縁キャップ)【ニチフ製】(３０Ａに標準付属）

接続電線は電線処理範囲内で配線してください。

[棒圧着端子接続方法]

ガタースペース

６２㎜

内器ユニットの取り付け時にねじ(黄色)を緩めすぎると、内器ユニットとボックスの間(下図 部)に隙間ができる場合があります。その状態で締め付けると、ボックスが破損するおそれがあります。

４０㎜

電線
電線範囲外に出ますと、カバーを取り付けることができません。また、電線被覆を傷つけ、感電・短絡の原因となるおそれがあります。

(1)電線の被覆を６㎜剥離します。
(2)棒圧着端子に電線を通し、圧着し０.５mm以下ます 。
(3)棒圧着端子に絶縁キャップを取り １５mm以上付けます。

ボックス
嵌合部内器ユニット
嵌合部(裏面)ボックス

ねじ（黄色）
取り外し方向速結式アース中継端子への電線接続

注意[1]速結端子への接続

カバーの取り外し・取り付け

電線をストリップゲージに合わせて被覆を12㎜剥離し、速結端子の奥まで確実に差し込みます。

■露出・半埋込形■埋込形

取り外し (1)扉下部中央にある ＰＵＳＨ 部を押して扉を開けます。
(2)カバ ー下側両端のレバーを外側へスライドさせてカバ ーを手前に引き上げます。

取り外し (1)扉下部中央にある ＰＵＳＨ 部を押して扉を開けます。
(2)左右のレバーを、上側へカチッと音がするまでスライドさせて、カバーを手前に引き上げます。
(1) 押す扉

扉カチッ(2)レバーカバーボックス[2]電線の抜き方
解除ボタン(白色)をドライバなどで押しながら、電線を抜きます。

[3]ねじ端子金具への接続
電線の被覆を15 ㎜剥離し、ねじ端子金具のねじを完全に緩めてから、ねじ端子金具に電線を奥まで差し込み、ねじを締め付けます。

ねじ締付トルクカバー(2)レバー

取り付け

ねじカバーをセットし、左右のレバーを下側へカチッと音がするまでスライドさせます。

溝レバー

ねじ

[1]速結端子[1]ストリップゲージ

ねじ[3]ねじ端子金具

正しい
電線接続
端子金具

カチッ

1

各部の名称
測定ピン

電線挿入箇所

誤った
電線取付

爪

１.９～２.０Ｎ・ｍ●電線の差し込み部の変形・腐食は、接続不良の原因となります。
電線の変形・腐食部分を取り除いた後、電線の被覆を剥離し、接続し直してください。
●１つの速結端子に２本以上の電線を差し込まないでください。

ねじ端子金具のねじを緩めない状態で電線を差し込まないでください。

ボックス取り付け ボックス上部の爪にカバー上部の溝を掛けて、カバー下部をそのままボックス側に押し込みます。

６mm■適合圧着工具ＮＨ９，ＮＡ３（Ｎ３７)または同等品
ニチフ製ＮＨ１，カバーまでの距離

電線処理範囲内器ユニット(2)レバー

オレンジ色

解除ボタンを押しながら引き抜(3)電線を抜く場合は、いてください。

開口寸法（タテ × ヨコ）
304×321304×355
304×389
304×423304×457
304×491
304×525
304×593

取り付け方向(1) 押す赤さを確認して接続し直してください。
施工時※ボックスから内器ユニットを取り外す場合は、５箇所のねじ(黄色)を緩め、スライドさせてください。取り付けは、嵌合部に注意しながら取り外しの逆手順で作業してください。ねじ(黄色)は、緩めすぎないでください。

開口寸法（タテ × ヨコ）
304～306×297～299
304～306×331～333
304～306×365～367
304～306×399～401
304～306×432～434
304～306×466～468
304～306×500～502
304～306×534～536
304～306×602～604
304～306×670～672304～306×772～774

または(2)電線挿入口

・分岐ブレーカ 100V 回路の場合、上列と下列では L 相と N 相の位置が逆になります。

開口寸法

開口寸法
（半埋込用）

白

黒

し込んでも、オレンジ色の接続完了表示が出ない場合は接続が不十分です。
電線の剥離長ボックスは壁面と同一か、壁面より深く埋め込んでください。
ボックスが壁面から突出していると、カバーと壁面との間に隙間ができます。

下表の開口寸法は、ボックス底面の寸法と異なります。
ボックス底面に合わせて穴を開けないでください。
開口寸法が小さい場合、ボックスを無理に取り付けると変形するおそれがあります。

黒レーカが破損する場合があります。
電線を差(1)下表の開口寸法で壁に穴を開けます。
(2)ボックス左右側面の丸ノックアウト部を利用して、ねじでボックスを壁の木枠に固定します。

(1)ボックス底面の配線孔に合わせて壁に穴を開けます。
(2)ボックスの四隅に取り付いているねじでボックスを固定します。

(3)解除ボタン

・電線の押込み荷重が高すぎる（100Ｎ以上）とブ(2)※ ３７５mm■埋込形

露出取り付けする場合

本体寸法（タテ × ヨコ）
320×313320×347
320×381320×415320×449
320×483
320×517320×551
320×619320×687
320×789

壁( ) mm以上施工の際は、本分電盤に同梱の『住宅用分電盤 施工説明書』も必ずお読みください。

住宅用分電盤の取り付け

注意 注意(1)ストリップゲージ(1)電線の被覆をブレーカ(2)接続完了
本体のストリップゲー
表示
ジに合わせ、１５㎜(１３～１８㎜ )剥離します。
(2)電線挿入口に電線を差し込み、オレンジ色の接続完了表示が出るまで差し込みます。

端子金具の下に電線が入った状態

端子金具が下がる

ねじを緩める

端子金具が上がる

電線を差し込み、ねじを締め付ける

2[3]ねじ端子[2]解除ボタン●接続可能電線(速結式アース中継端子）
速 結 端 子 ：φ１.６・φ２.０Ｃｕ( 銅 ) 単線専用
ねじ端子金具：φ１.６・φ２.０ Ｃｕ(銅) 単線
３.５～１４㎟ より線

[5]負荷名称カードの取り外し・取り付け

その他[1]分岐ブレーカの取り外し・取り付け

注意

分岐ブレーカの増設、交換についてガイドリブ

取り付け

②

母線カバー

母線カバー

②

※分岐ブレーカの増設、交換の際は、パールテクトブレーカをご使用ください。
電源側プラグイン端子の形状が異なるため、パールミニブレーカは取り付けできません。

ＢＡ

ロックレバー

取り外し

負荷名称カバーを取り外し、負荷名称カードをパネルから取り外します。

取り付け

①

①

パールテクトブレーカ①

ロックレバー

取付板取付板①ロックレバーを上げます。
②指をⒶ部にかけ、ブレーカを引きながら、プラスドライバでⒷ部を押し、ブレーカを取り外す。
※プラスドライバは、２番または３番を使用してください。
※ブレーカの脱落に注意してください。

[2]分岐ブレーカの電圧切り替え[2P2E型(100/200V)のみ]■200V 回路への切り替え方法➊ブレーカをガイドリブの間に置きます。
➋ブレーカをガイドリブ に沿って奥まで差し込みます。
➌ロックレバーを下ろします。

注意(1)分岐ブレーカ(2P2E)を取り外します。
（上記、取り外し方法を参照してください）(2)電圧切替端子部①を矢印方向にスライドします。
必ず端(カチッと音がする)までスライドさせてください。
(3)電圧確認表示②が200V(赤色)になっていることを確認します。
電圧確認表示②が100Vのままの場合は異常です。
本ブレーカを使用しないでください。
(4)カバー裏面に貼付している200Vシール③を貼付します。
(5)分岐ブレーカ(2P2E)を取り付けます。
(上記、取り付け方法を参照してください)(6)電線接続前にブレーカの負荷側で電圧を確認してください。

[3]電圧測定■分岐ブレーカ 1 次側の電圧測定方法
負荷機器に電圧を供給する前に各分岐回路の電圧 を 測定することができます。

●分岐ブレーカ上列側の電圧を測定する場合(1)テスターの測定棒(A) をＬ１測定孔①に差し込みます。
(2)テスターの測定棒( B)を分岐測定孔②の導体が見える穴に差し込み、各分岐回路の電圧値を読み取ります。
●分岐ブレーカ下列側の電圧を測定する場合(1)テスターの測定棒( A)をＬ２測定孔③に差し込みます。
(2)テスターの測定棒( B )を分岐測定孔④の導体が見える穴に差し込み、各分岐回路の電圧値を読み取ります。

パールミニブレーカ③12345678910 1112 13

14 15

❶16

12345678910 11

12 1314 1516

負荷名称カード

負荷名称カード②➋②➋❶、➋、➌ の順に負荷名称カバー突部からパネル側の溝にいれます。

①、②、➂の順に負荷名称カバー突部をパネル側の溝から抜きます。

負荷名称カバーの表面（片側）には保護シートがついています。必要に応じ、施工または清掃後に保護シートをはがして使用してください。

住宅用分電盤 パールテクトの取り扱いについて■安全上のご注意

注意
電源側
プラグイン端子●分岐ブレーカのパールテクトブレーカは、弊社製住宅用分電盤 パールテクト専用品です。
弊社製の他の分電盤、他社製分電盤には取り付けできません。無理に取り付けた場合、火災のおそれがあります。
●分岐ブレーカの電源側プラグイン端子はバーへ確実に差し込んでください。

２Ｐ２Ｅ型( 100/200V)のブレーカを使用してください。
必ず主幹ブレーカを切ってください。
感電のおそれがあります。

差し込みが不十分な場合、火災のおそれがあります。

●分岐ブレーカの負荷側速結端子に電線を接続する場合、オレンジ色の接続完了表示が出るまで電線を奥まで差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、火災のおそれがあります。

■施工上のご注意③(赤色)② 200V

注意

100V●電気工事は、有資格者(電気工事士)が行ってください。
●ゴミ、コンクリート粉、鉄粉等の異物および雨水等が分電盤、遮断器内部に入らないように施工してください。

①

感電、火災、不動作のおそれがあります。

①

図1.100Vの状態

注意

負荷名称カードをパネルの表面に置き、負荷名称カバーを取り付けます。
➌➌

負荷名称カバー

負荷名称カバープラスドライバ

取り外し

必ず主幹ブレーカは切ってください。感電のおそれがあります。
母線カバーは取り外すことができません。
無理に取り外そうとすると、感電のおそれがあります。

●配線作業は上位遮断器を切「 」にし、電気がきていないことを確認してから行ってください。感電のおそれがあります。
●端子のＬ相とＮ相を正しく接続してください。(AC100V 回路専用器種の場合)●端子方式がソルダレス端子の器種については、より線のハンダ上げやバインドは行わずに接続してください。
●連続負荷を有する分岐回路の場合、ブレーカに通電する負荷電流は定格電流の 80％以下としてください。(内線規程)

図2.200Vの状態

分岐ブレーカを必ず切ってください。
分岐ブレーカは正しく取り付けてください。
正しく取り付いていない場合、短絡のおそれがあります。

上列側

テスター測定棒(B)L1測定孔①(上列共通)

14mm以上注意●電気機器のアース端子は必ず接地してください。
●自動的に遮断した場合は、原因を取り除いてからハンドルを入「 」にしてください。感電、火災のおそれがあります。
●漏電遮断器のテストボタンを押して動作確認を行ってください。漏電遮断器が切「 」にならない場合は故障です。電気工事店へ連絡してください。

下列側

テスターは先端部が テスター測定棒(B)
1 4ｍｍ以上のものをテスター測定棒(A）使用してください。

テスター測定棒(A)■使用上のご注意■保守・点検上のご注意

注意

14mm以上L2測定孔③(下列共通）●保守・点検は、専門知識を有する人が行ってください。
●保守・点検は、上位遮断器を切「 」にし、電気がきていないことを確認してから行ってください。感電、短絡のおそれがあります。

■各部の名称(分岐ブレーカ パールテクトブレーカ)
２Ｐ２Ｅ

２Ｐ１Ｅ
100V
プラグイン端子配置

分岐測定孔②

導体が見える
穴に差し込む分岐測定孔④

導体が見える
穴に差し込む負荷側

２Ｐ１Ｅ・２Ｐ２Ｅ
200V
プラグイン端子配置

テストボタン(漏電遮断器の場合)

負荷側

電源側

接続完了表示解除ボタン

入切表示[4]扉付き⇒扉なしへの変更
扉付き(ＭＡタイプ)の場合は、扉を取り外して扉なしの分電盤にすることができます。

カバー➂カバー表面にあるストライカーをペンチで取り外す①カバー裏面にあるねじを取り外す

②扉を外す

ペンチ
扉取り外したストライカーは、再度使用しないでカバーください。外れやすくなることがあります。

3電源側

Ｌ相電源側プラグイン端子
Ｎ相電源側プラグイン端子

負荷側
電圧測定口

電源側

Ｌ相
電源側プラグイン端子
Ｎ相
電源側プラグイン端子

負荷側
Ｌ相
電源側プラグイン端子

負荷側速結端子解除ボタン

ロックレバー

テンパール工業株式会社

技術問い合わせ窓口■本店 〒732- 0802 広島市南区大州3-1-42

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00 (弊社営業日)

代表 TEL(082)282-1341 FAX(082)282-8680

4TEL(082)287-9110 FAX(082)283-4534