E-mail urala@fek.jp
http://fek.jp/

それが私たちの願い
URaLa : Utopian Radiant Land「光り輝く大地を」

私たちは、 心地よさばかりではなく、 健康や安全性、 長く使っていただくための経済性や耐久性、 資源の回収まで考えた床暖房を提案させていただきます。

普及タイプを採用するためのご予算の目安
１平方メートル当たりの床暖房工事費の目安は26,000円です
これよりも面積が狭くな(この単価は30m2以上の面積を床暖房したときの単価です。
ると熱源機の価格が占める割合が高くなりますので、単価も割高になります。
）

予算の目安（ガス熱源機使用、工事費を含む）

洋間8帖＋LDK12帖85万円
LD16帖＋K4帖＋寝室8帖＋子供部屋6帖＋WC＋脱衣所150万円

実際には、同じ面積の床暖房でも、間取りや熱源機の種類・位置などによって工事費は異なります。
詳しくは弊社または弊社特約店にお問い合わせください

サイズ表303mm㎜

形295mm㎜
根太ピッチ 303mm（建築工事）

式

サイズ A

L-12 AL
L-10.5 AL
L-9 AL
L-7.5 AL
L-6 AL
L-4.5 AL
L-4 ALL-3 AL

アルミ板厚 0.2mm㎜

銅管 φ15.88㎜

サイズ B

3290
2840
2380
1930
1480
1070
840
610

サイズ C

295
295
295
295
295
295
295
295（単位m/m）

3230
2780
2320
1870
1420
1010
780
550

C

断面図

303mm㎜
根太ピッチ 303mm（建築工事）

銅管 φ15.88㎜

B

A

30mm㎜

H4000系アルミ合金を放熱板に使用した新型パネル

アルミ板厚 0.2mm㎜
L-12ALL-10.5AL

L-9AL

L-7.5AL

L-6AL

L-4.5AL

Lー4AL

L-3AL

ヒーティングパネル平面図

平面図

H4000系アルミ合金とは
H4000系とは、純アルミにケイ素の添加により熱膨張をおさえ、さらに微量の銅やニッケル、マグネウムを添加したアルミ合金です。 耐摩耗性を向上させてありますのでピストンの材料に用いられています。
また耐食性がありますので建築用の外装パネルなどにも利用されています。熱の拡散性がよく、肉薄の板にしても強度があり、リサイクル性にも優れている点も大きな特徴です。

お問い合わせ、ご相談はこちらへ

URaLa : Utopian Radiant Land「光り輝く大地を」
それが私たちの願い

富士環境システム株式会社

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-12-2-2F 電話 03-3257-1456 Fax 03-3257-1440
工場 〒403-0002 山梨県富士吉田市小明見539-11 電話 0555-24-4760 Fax 0555-24-4761
この印刷物は大豆油インクを使用しています。

古紙100％再生紙

URaLa : Utopian Radiant Land
「光り輝く大地を」それが私たちの願い

富士環境システム株式会社

の快適さの秘密の特長 快適な低温水式床暖房「うらら」のよさをそこなわず、お求めやすくしました。
温水を流す管は銅管ですが、放熱板をアルミ合金にしてつくりました。

維持費が安いので、安心して長時間つかえます

低温水式床暖房とは弊社が考案し提案してきた床暖房方法です。
一般的な床暖房は65℃から85℃ほどの温水を使用しますが、低 温水式の床暖房「うららAL」では45℃から60℃ほどの温水を利用します。 一般的に床暖房では床面が人肌よりも熱くなりますが 、 低温水式の床暖房ではふれても冷たく感じない程度にしか床面を温めません。それによって暖房感を感じない心地よさを味わうことができます。

放熱パネルの厳選したパーツ○低い温水でも効率よく遠赤外線を放射します。
○長さをかえた８種類のパネルを用意しています。
施工時に長さを調整することもできますので、キッチンでは足のつま先も温まるよう隅まで敷き込むことができます。
○資源回収に配慮した設計になっています。

床暖房パネルの上に厚さ12ミリのベニアを張り、その上に厚さ15ミリのフローリン
グを張ったときの放熱量は３ｗ/m2・ｈ・degです。

（ｗ/m2・ｈ・degの意味は、１平方メートル・時間当たりの、室温と温水との温度差が１℃違った場合の放熱量です）

このように設計の計算で使います

室温15℃のときと25℃のときを比較すると次のようになります
温水温度55℃、室温15℃の場合には90ワット／時間・平方メートル
温水温度55℃、室温25℃の場合には60ワット／時間・平方メートル

省エネ、耐久性、安全性、資源循環を重視して各パーツを開発しました。
熱源機以外は低温水式床暖房のために開発したオリジナルパーツです。

パルプ積層断熱材○素材は耐水段ボールです。
それを貼り合わせて断熱材にしました。
○保温効果はグラスウール並ですが、透気性がありますので床下に入れても結露するようなことはありません。
○食品衛生基準もクリアした段ボール原紙を使用しています。積層する接着剤にはでんぷんノリを使用していますので、化学ノリとちがって暖房時に有害な化学物質の放散はありません。

おわかりのように低温水式床暖房では部屋が暖まると自然に放熱量も少なくなります。また、床に陽射しのある時にはその部分からの放熱はなくなりますので省エネ効果は抜群です。たとえば、都市ガスを熱源として、室温が25℃に保たれている場合の8畳間の燃料費は一ヶ月当たり約4,500円となります。ファンヒーターではこの2倍ほどの維持費がかかります。しかもファンヒータのように部屋の空気をよごしたり、結露させたりすることもありません。
（注）燃料費は断熱や外気温度にも影響されます

自然乾燥の無垢材も使えます

銅製の継ぎ手銅製フレキシブルパイプ

ヘッダー○床暖房をより経済的に、より快適に使用するためのパーツです。
○床暖房をいくつかのゾーンに分けて、タイマーやスイッチで入り切りするときに使用します。
○脱衣所や風呂場は高めの温水を、陽当たりよい部屋は低めの温水をと、回路ごとに流す温水の温度を変えたりするときにつかいます。
※写真は3回路用ヘッダー

熱源機

ガス・灯油焚きの熱源機はノーリツの製品を使用しています。
故障時にはノーリツテクノサービスが対応します。

※写真はガス熱源機

熱伝導率を比較すると、銅の熱伝導率は390W/m・℃、アルミの熱伝導率は220W/m・℃となります。鉄の４倍、ステンレ
スの10倍以上と銅に次いで熱伝導率の高一般的温水管 当社温水管い金属です。一般的な床暖房に使用されている架橋ポリエチレンの熱 たばこ
伝導率は0.2W/m・℃とアルミの1000分の１にしかなりません。架橋ポリエチレン製の床暖房が温度の高い温水を流さ 「うららAL」の銅管は一般的な温水管のなければ温まらない理由かここにあります。
2倍の太さ※ｗ/m・℃とは「素材の長さを１メートルとして、両端の温度差が１℃あったときに、１平方メートル当たりの片方面からもう片方の面に伝わっていく熱の量」の意味です床材表面温度25〜28℃

樹の幹は陽射しで50℃ほどは体験していますから復元力があり膨張と収縮を繰り返します。
いろんな床板無垢材の試験をしてみますと60℃以上に熱すると曲合板表面温度40℃がったまま戻らなくなることが多くなります。
「うららAL」に無垢の床材を使用する場合には下地に12ミリの合板合板パネル表面温度48℃を張ります。
そうすると合板と床板のと接触面の温度は40℃ほどになります。陽が射した場合には、床の温度は50℃を超えることもありますが、それよりもずっと低い温度で床板を温55℃の温水床暖房パネルめます。
「うららAL」
は樹が体験してきた温度域で温めますから、湿度を吸収したり放出したりする樹の調湿性をそのまま生かすこ断熱材とができます。
※床材の表面温度は室温により変化します

低温やけどの心配はありません○床暖房パネルとフレキシブルパイプとをつなく部品です。
○プレス加工した銅管は堅牢です。500キログラムの力で引っ張っても、水 道の30倍ほどの圧力をかけても漏れることはありません。もちろん耐 久 性にもすぐれています。
○ハンダ付けや溶接では銅に不純物が混じってしまいスクラップバリューが 低くなってしまいますので、回収 価 値を高めるために専用のプレス工具でカシメて接続する方法を採用しました。

○床暖房パネルと床暖房パネルとを接続するのに用います。
○銅管の伸び縮みを吸収し、地震の揺れによるひずみを吸収して床暖房を損傷から守ります。

低温水（45〜60℃）
でも温まります「うららAL」
は、はじめからリサイクルのことを考えて作りました。
アルミの放熱板と銅管とは、アルミ板を折り曲げて銅管に圧着して一枚のパネルに仕上げていますので、簡単にアルミと銅とに分けることができます。
断熱材の上に床暖房パネルを置くだけで接着していませんので床暖房パネ
ルと断熱材とも簡単に分別することができます。
しかも銅もアルミもスクラップバリューの高い素材です。
※「うららAL」
は接着剤はいっさい使用していないので、アルミ、銅、パルプが容易に分別できます

銅管

床暖房パネルは金属ですから化学物質の放散はありません。
しかもウレタンやフェノールなどの化学ノリは一切使用していませんので、使用時も室内を化学物質で汚染することもありません。パルプ断熱材は食品安全基準を満たしており、安心して使用することができます。

省エネ設計になっています

床の表面温度が25℃から28℃ほどになるよ
うに設計します。直に肌が床に触れていても床の温度が体温をこえることはありませんので、紅斑・水泡などの低温やけどの心配はありません。

資源の循環を考えて作りました

健康を最優先に作りました「うらら AL」は一般的な床暖房よりも 20℃ほど低い温水を使用します。
温水の温度が高いほど、気温との温度差が大きくなりますので、多くの熱が逃げていきます。一般的な架橋ポリエチレン管を使用した床暖房の場合は、さや管の中に温水管を挿入するだけで特に配管の保配管部から熱が容易に逃げていきます。
「うららAL」 では、配管部はすべて10ミリ厚の保温筒でつつみ熱が逃げていくのを少なくするようにしています。

電食の心配はありません

異なった金属を接触させると一方が陰極（­）となり、もう片方が陽極（＋）となって陽極側から陰極側に電流が流れます。
このときに陽極側の金属が腐パルプ断熱材食します。
この現象を「電食」といいま一般的な床暖房のパネル す。銅とアルミの組み合わせの場合にはアルミ側に電食が起きる可能性があります。
しかし、エアコンは銅管とアルミ板とを組み合わせたラジエーターのような放熱器がついていますが、雨にさらされてもアルミが腐食されてい発泡スチロール製床暖房パネル くことはありません。銅の表面は水や空気中の酸素と結びついて酸化し安このような床暖房パネルは分別してアルミ放熱版定した保護膜をつくります。
資源回収することはできません