取扱説明書■寸法
本体寸法 [ ｍｍ ]呼び径

ファンコイル用ゴム製フレキシブル継手ファコレックス

15A20A

このたびは当社ファンコイル用ゴム製フレキシブル継手ファコレックス（以下製品）

接続最小曲率半径[ ｍｍ ]

φｄ1φｄ2

φ ID

φ０DφD

R（オス）

G（メス）

10121421

221／21／280

283／43／4100

1517192725A

2025253435

11125

32A

252931424311／411／4

160をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
お求めの製品を正しく安全にご利用いただくため、ご使用前に、必ずこの取扱説明面間寸法（L）一覧表書をお読みいただきますようお願いいたします。

200

この取扱説明書は工事完了後、保守点検管理ご担当者に必ずお渡しください。なお、当社製品に関するお取扱い上のご質問・ご相談などがございましたら、最寄りの営業所までお問合わせください。

[ 単位ｍｍ ]300

500

1000

■使用範囲（圧力・温度）
温度［℃］■面間寸法について標準面間寸法は 200・300・500・1000 です。注文時にご指定ください。
（32A は 300 より）
その他の特殊面間も製作可能です。

◇当 取扱説明書は、予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。最新版はTOZEN ホームページをご参照ください。

株式会社 TOZEN
東日本事業所：TEL 050-3538-2091（代） FAX 050-3538-2094
西日本事業所：TEL06-6578-0310（代） FAX

URL：https://www.tozen.co.jp06-6578-0312

Email：sales@tc.tozen.com

圧力［MPa］{kgf/cm2}●最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用ください。
● 20A・25A の高圧タイプ（2.0MPa）も製作可能です。

使用上の注意事項

禁止事項
製品はファンコイル専用です。下記の用途には使用できませんのでご注意く
ださい。これらの事項が守られず、製品に異常を来たし事故などが発生した場合、その責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

3）プール水用には使用禁止
プール水の循環ポンプ廻りにはご使用になれません。当社フッ素樹脂製フレキシブル継手をご使用ください。その他のプール水や温泉水ラインについてはご相談ください。

1）油用には使用禁止
油用にはご使用になれません。の上ご使用ください。使用範囲外での使用は製品の寿命を著しく短くし流体

当社付属のパッキン以外は絶対ご使用にはならないでください。付属のパッ給湯ラインにはご使用になれません。当社フッ素樹脂製フレキシブル継手をご使用ください。

2）使用範囲について現場の最高使用圧力・最高使用温度が各製品の使用範囲内であることを確認

4）付属パッキン以外使用禁止

2）給湯ラインには使用禁止

1）ご使用前に製品の損傷の有無をご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。

キン以外をご使用になりますと水漏れ事故などの不具合が発生する恐れがあります。の漏れなど不具合の原因となります。

3）流体を急激に流すようなバルブ操作はしないように充分ご注意ください。
4）製品は管内流速 3ｍ/ｓ以下でのご使用をお薦めします。

5）ガスラインには使用禁止

5）油脂・有機溶剤（シンナー・トルエンなど）・酸・アルカリなどが付着しないように注意してください。万一、付着した場合は速やかに拭取ってください。

ガスラインにはご使用できません。

6）2 コイル 4 パイプ式のファンコイルの場合、冬期の運転時に冷水側の仕切弁取付位置によっては熱膨張起因により、フレキが破損する恐れがありますのでご注意ください。
7）金具をオス×オスで使用されますとねじれにより、破損する恐れがありますのでご注意ください。
8）配管ラインの耐圧試験をエアで行う場合には、継手を外してから行ってください。
9）ニップルの形状（薄肉）によっては付属パッキンを破損させる恐れがあります。必要な場合はアダプタ付（別売）をご指定ください。

製品紹介
保管上の注意事項■構造番
Ｌ25413φＤ6Ｒφｄ２φｄ１φＯＤφＩＤφｄ１Ｇ号

名称材質①ゴムEPDM

1）運搬中・保管中、製品に損傷を与えないよう充分にご注意ください。
また、損傷などがある場合は使用しないでください。

3）温度 40℃以上および過度の湿度、水分のある場所に長時間放置しないでください。

②スリーブ

CAC406C

2）長期間保管する場合、暗室などに保管し直射日光を避けてください。

4）製品に火気が当たらぬよう充分にご注意ください。

③外ねじ

CAC406C④ブレード

SUS 304⑤

カラー

SUS 304⑥

袋ナット

CAC406C

5）製品に荷重をかけないようご注意ください。

施工上の注意事項

点検周期と保守点検要領● 製品は加圧により数％の長さ変化を生じます。そのため、若干たるませてお

1）点検の種別と実施時期

2. 袋ナット（めねじ）側
袋ナットの接続相手の外ねじに損傷なく、またパッキンを受ける平滑な座の取付けください。
● 極端な屈曲や無理な湾曲での接続は寿命を縮めます。小さな曲がり部にはエルボを使用し、最小曲率半径以上にてお取付けください。

あることをご確認ください。パッキンを挿入し、手締めできる山数まで締込み、相手側（アダプタなど）にもスパナなどを当てホースにねじれが生じないように固定し、袋ナットをスパナなどで締付けてください。
一旦締付けを完了した後、取りはずしたり、あるいは戻した場合は必ず新品のパッキンに交換した上で締付け直してください。なお、当社付属のパッキン以外は絶対ご使用にはならないでください。付属のパッキン以外をご使用

a. 竣工時点検	������竣工時	������������� 使用条件が守られ正しく施工されているかを確認してください。
b. 通常点検	���������年 2 回以上	����� 異常の早期発見と事故の防止を図るため、製品やその使用状況および設置状況を確認してください。記録したデータは、施主および建物管理者の方へお渡しください。
c. 定期点検	���������竣工後 5 年後	�� 通常点検に比べ、より詳細に異常の有無を確認してください。
（以降3年後）d. 臨時点検	���������災害直後	��������� 大きな地震や火災および浸水などの災害を受けた直後、速やかに製品への影響の有無を確認してください。になりますと水漏れ事故など不具合が発生する恐れがあります。施工の際、付属のパッキンが不足した場合は速やかに当社までご連絡ください。

相手側（アダプタなど）

相手側
外ねじ（おねじ）● 取付け時、袋ナットを締付ける際にねじれが加わらないようにご注意くだ

袋ナット（めねじ）

接続相手側

ファコレックス側

るように配管し、ねじれの発生を避けてください。（ねじれが生じますと継手

点検種別

点検箇所

a. 竣工時点検接続部

b. 通常点検さい。
繰返し変位を受けるような場合は、変位の方向と製品の曲げが同一平面にな

2）点検項目接続相手側

ファコレックス側

c. 定期点検

本体外面

d. 臨時点検

金具が緩んだり製品の早期破損を引起します。ねじれが生じないよう、レンチ・点検項目

点検方法

1. ねじ部の緩みはないか

接触2. ねじ部からの漏れはないか

目視

1. 傷・亀裂などが生じていないか

目視

2. ワイヤブレードが破損していないか

目視

3. ホースのねじれ・折れ・引張りはないか

目視

4. 一部に異様な膨らみおよび、へこみはないか

目

視

スパナ類は必ず 2 丁ご使用の上お取付けください。）
レンチなどで固定スパナなどで締付け

スパナなどで締付け

スパナなどで固定

3）異常現象とその対策
各点検において異常が認められた場合は、下表を参考に処置対策を行ってください。
該当部

袋ナット標準締付けトルク表● 製品の口金には外ねじタイプ・袋ナットタイプの 2 種類あります。施工の際は、下記の手順でお取付けください。

1. 外ねじ（おねじ）側L

まず外ねじ側にシールテープ（またはシール剤）を巻き接続相手のねじが損傷なく滑らかであることを確認の上、手締めできる山数まで締込み、相呼び径

標準締付けトルク [N・cm]｛kgf・cm｝

15A

2900｛300｝

20A

5900｛600｝

25A

9800｛1000｝

32A

14700｛1500｝ある場合には、製品を外すなどの処置をしてください。

溶接場所

φｄ１

接続相手側

2）パッキンの交換は、交換する

3）ねじ部の変形・破損

3）製品の交換

1）異常内圧が生じている交換する

1）金具カシメ部の変形交換する

5）異常内圧が生じている
金具カメシ部からワイヤブレードが1）製品が引張られている

抜けて漏れている

2）屈曲・湾曲が最小曲率半径以下

スパナなどで締付け交換する

3）製品がねじれている
異常な膨らみが生じている

1）異常内圧が生じている交換する

2）ワイヤブレードが破損している
異常なへこみを生じている

スパナなどで固定

2）パッキンの変形2）製品が引張られている

ファコレックス側

レンチなどで固定
スパナなどで締付け

置4）製品がねじれている

袋ナット（めねじ）

φＤ

φＯＤ

φＩＤ

φｄ１

ファコレックス側

金具カシメ部から漏れている

本体外面

φｄ２

接続相手側

処

左記の対策にて漏れが止まらないとき

3）屈曲・湾曲が最小曲率半径以下

プロテクタ板または布相手側（アダプタなど）

策

きささる

Ｒ

外ねじ（おねじ）

対
1）増締め

ブの破損

一旦締付けを完了した後、取りはずしたり、あるいは戻した場合は、ねじてください。

因3）ワイヤーブレードが断線し先端がゴムに突● 取付け後、その付近で溶接・溶断を行う場合は、製品に火花が掛からないよ

部の異物を清掃し、必ずシールテープ（またはシール剤）を取替え締付け

原1）ねじ部の緩み

2）ワイヤブレード損傷による本体ゴムチュー

う保護用カバーなどを被せてください。また溶接・溶断の熱が伝わる恐れの
3

Ｇ

接合部

本体部から漏れている手側にもレンチなどを当てて外ねじをスパナなどで締付けてください。
6 2
5 4 1

相手側

異常現象
ねじ部から漏れがある

1）外的応力交換する

2）屈曲・湾曲が最小曲率半径以下3）製品がねじれている

L
6 2

5 41

3Ｒ
ＧZ6-PDF-2101©