各種メーターの検針作業を一括化
膨大なデータを一元管理

TOSCAM-B12
自動検針システム特徴

スマートコミュニティ時代に向けて新たな機能を搭載した新自動検針システム登場
ショッピングセンター・テナントビル・寮などの各施設をはじめ、市場・空港などの各種メーターの検針には膨大な労力がかかります。自動検針システム『TOSCAMシリーズ』は、電気・水道・ガスメーターなどの計量値を自動で収集し料金計算をおこないます。また「TOSCAM-B12」本体で検針データを表示・印字できるほか、接続したパソコンでも検針データの管理がおこなえます。さらに、スマートメーター（電文出力付電子式メーター）を活用した電文方式の自動検針システムも構築できます。

【TOSCAMシリーズの新機能】

ネットワーク機能搭載
検針データ・30分使用量を保持

L A N などの ネットワー クに 接 続 す れ ば
パ ソ コ ン（WEB ブ ラ ウ ザ）で 点 在 す る「TOSCAM-B12」本体のデータを遠隔で一括検針でき、帳票作成やデータ管理がおこ検針したデータに加え、30 分ごとの使なえます。また、入居者の登録・変更もパソ用量を3年分保存します。省エネルギー

コン（専用ソフトウェア※）でおこなえます。

推進のためのデータとして、またダイナミックプライシング（時間帯別料金）な※専用ソフトウェアは「TOSCAM-B12」からダウンロードできます。

どのデータとしてご活用いただけます。
なお、検針データや30分使用量データは「TOSCAM-B12」本体から直接USBメモリでも収集（CSV形式）できます。

スマートメーター『SmaMe』にも完全対応
電 文 出 力 付 の ス マ ー トメ ー タ ー「SmaMe」シリーズを使用すれば、電文方式の自動検針がおこなえますので、パルス方式のメーターと比べ、初期コスト、運用コストの低減が図れます。

1｜

TOSCAM-B12

特徴

自動検針システムTOSCAM-B12

自動検針システム『TOSCAM-B12』の特徴

1 正確で迅速なデータの収集【検針データの信頼性と同時性】
人手による巡回検針や月間使用量・料金計算など煩雑な作業がなくなります。検針の同時性や読み・書き間違えなどの誤計算撲滅による信頼性が確保できます。

2 立ち入り困難な場所での検針やなりすまし対策も【難検針業務に最適】
高所などの目視確認が困難な所や営業時間中は立ち入れないテナントなどの難検針に威力を発揮します。また、検針員に なりすまし ての立ち入り防止など、セキュリティー面でも貢献します。

3 保守点検などによる停電時も安心【停電時もパルス計量】
オプションの専用バッテリをご利用いただくことで、受変電設備の保守点検などで停電が発生した場合でも水道メーター、ガスメーターの計量がおこなえます。
※「TOSCAM-B12」本体から端末伝送器に電源を供給しています。

TOSCAM-B12

｜

2

システム

多彩なシステムパターン「TOSCAM-B12」は電文出力付のスマートメーター（以下SmaMeシリーズ ※）の検針（Case1、Case2）、パルス出力付計器の検針（従来仕様Case3）のシステム構築ができます。 ※SmaMeシリーズについては最終ページをご参照ください。

CaseCase21

電文

RS485
リピーター※
電文

電文

電文

RS485
リピーター※

スマートメーターとダイレクト接続（最大128 台/4 回線）

スマートメーターを多数接続（最大 512 台/4回線）

SmaMeシリーズの機 能を活用した最 新システムが構 築できます。又、パルス方 式に比べ端 末伝 送 器が不要になるため、導入コストの削減に貢献できます。

SmaMe シリーズとRS485リピー ター ※を 組 合 せ て接続することで計測点数を増やすことができます。ダイレクト接 続 では 計 測 点 数 が 足りない 場 合 や、分 岐が必要な箇所に活用できます。
※RS485リピーターは、一 般市販製品です。

Case3

パルス

パルス出力付計器の検針端末伝送器（最大400 台/4 回線）

電文

既設の端末伝送器を引続きご使用いただけます。既にパルス端末伝送器

システアップ ム!!

ご活用いただいている弊社自動検針システム ※の本体だけを「TOSCAM-B12」に更新することもできます。
※既設自動検針システム「TOSC AM-B10または B11」

Case1〜3を組合せて、SmaMeシリーズとパルス出力付計器を混在したシステムが構築できます。

Case4

電文

スマートメーターとパルス出力付計器の混在

RS485
リピーター※

電文

パルス

端末伝送器
（RQ-TTEB）

パルス

既設端末伝送器（RQ-TTE）

3｜

TOSCAM-B12

設することができ、RS485リピーター ※と同じ回線に端末伝 送器 ※も接 続できます。また、既設の端末伝 送器も引続きご使 用いただけますので、SmaMeシリーズと端末伝送器を混在させての運用もできます。

電文

電文

RS485リピーター ※を使 用して、SmaMe シリーズを増※既設の端 末伝 送 器は SmaMe シリーズと同じ回線でご使 用いただくことはできません。
※RS485リピーターは、一 般市販製品です。

システム

ネットワーク上のパソコンで検針業務
ネットワーク上のパソコンで、検針から一連の帳票作成業務、データ管理業務、システム管理業務がおこなえます。

「TOSCAM-B12」本体による操作と同等の操作がイントラネット上のPCで実行できます。

Webブラウザで検針業務
専用ソフトウェアで設定変更

100BASE/TX
LAN回線
LAN回線

帳票も通常お使いのプリンターに出力することができます。なお、帳票はPDF形式で出力
TOSCAM-B12（標準仕様）できますので、帳票管理もパソコンでおこなえます。また、収 集したCSVファ※お客さま独自で、表計算ソフトなどを活用して作成いただけます。

システム管理データ管理

イントラネット網に専用帳票が作成できます※。

帳票作成

検 針

イル（検針データ、日報・月報データ）をもとネットワーク上のパソコンでの機能
Web 機能検針

専用ソフトウェア
読○全メーター検針○入居者別検針○メーター種別検針○個別メーター検針○メーター交換検針
グラフ

システム設定メーター種別設定○自動更新許可○自動印字許可○印字表題○IP Adress○ユーザー名/パスワード

○種別単位
○単位名称
○定時検針日時○基本料金○料金単価（1〜3）○単価変更使用量（1〜2）

守メーター設定

入居者設定

○ログ表示
○TTE保守
○検針値確認○名称○メーター種別○接続メーター○メーター倍率○メーターアドレス○全メーター読取○入居者別読取○メーター種別読取○個別メーター読取帳●日データグラフ●月データグラフ

取票

○検針帳票
●日報
●月報

保○印は管理者機能です。
●印は閲覧ユーザーも操作できます。

画面例

○名称
○記号
○メーター選択印字例
TOSCAM-B12 本体

メインメニューTOSCAM-B12 本体での印字例

全メーター検針画面

パソコン（WEBブラウザ）
ガス

全メーター検針画面

日データグラフ 画面

全メータ使用量一覧表

ガス

全メータ料金一覧表

TOSCAM-B12｜

4

仕様

機器仕様
外形寸法図

自動検針システムTOSCAM-B12【RQ-B12】TOSCAM-B12本体だけで検針・印字・表示・設定ができます。

【RQ-B12】
ハードウェア
計測点数

512点（SmaMe、RS485リピーター※使用）、400点（端末伝送器使用）

通信回路

4回線（SmaMe、RS485リピーター※、端末伝送器用）、1回線（上位伝送用）、1回線（LAN回線用）

端末伝送器接続台数

40台：10台/回線

SmaMe接続台数

RS485リピーター※を利用して最大512台：128台/回線、回線直結で最大128台：32台/回線

停電補償時間［オプションのバッテリ使用時］

端末伝送器 40台 12時間

操作方法

カラー液晶タッチパネル操作

印刷方法

内蔵58mm幅プリンター

動作電源

AC100V

消費電力

50/60Hz

250VA以下

動作環境

温度0℃〜45℃ 湿度20〜80％RH（結露なきこと）

取付方法

屋内壁面取付又はラックマウント取付（取付アングル、ラックマウント金具はオプション）

塗装色

クリーム色

外形寸法(mm)

400（W）×400（H）×160（D）

質量(kg)

約24

ソフトウェア
検針

全メーター、入居者別、メーター種別、個別

メータ値読取全メーター、入居者別、メーター種別、個別

Web※

帳票（30分値日報、月報、日報グラフ、月報グラフ）、CSV出力その他

各種保守、設定、USBメモリ出力（CSV出力）※WEBはInternet Explorer11もしくはMicrosoft EdgeのInternetExplorerモードでご利用ください。
※時計は2035年12月31日まで計時します。
※Internet Explorer11、Microsoft Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標および製品です。
※RS485リピーターは一般市販製品です。

〈オプション品〉
・停電時対応バッテリー（質量 約6kg） ・取付アングル ・ラックマウント金具

外形寸法図【RQ-TTEB】
入力回路数

10回路
※1
無接点 2線式パルス（オープンコレクタ）

入力信号形式※1
無電圧 2線式パルス（メーター接点）

無電圧3線式パルス（トランスファ接点）

端末伝送器【RQ-TTEB】

5｜

TOSCAM-B12

電源※2

DC15V 〜 DC29V（TOSCAM-B12より供給）

動作環境-10〜55℃、20〜80%RH（但し、結露なきこと）

設置場所

屋内

外形寸法図

247（W）×198（H）×59（D）

塗装色（mm）

クリーム色

質量（kg）

約2※1 2線低速 /高速のパルス検出処理は、ソフト処理にて行われます。
※2 自動検針装置と接続時は、自動検針装置から給電されます。
データ収集ユニットとの接続時には、別途専用電源ユニットが必要になりますので、詳しくは、営業窓口までお問い合わせください。

上位機種のご案内

大規模検針やオリジナルシステムをお考えのお客さまに！！
『TOSCAM-B20』

お客さまの運用に沿って最適システムが構築できます。

自動検針
ソフトウェアセンター装置TOSCAMシリーズの上位機種「TOSCAM-B20」は、大規模な施設や全国各地に点在したビルなどのTOSCAM-B12検針業務を遠隔で実施することができます。
また、検針業務から請求書発行まで※センター装置は当社にて手配・セットアップを実施します。
※TOSCAM-B20はTOSCAM-B12をコンセントレーター（検針データ収集装置）として利用します。

一連の業務を効率的におこなえます。

『TOSCAM-B20』で、こんなことが実現できます。

1.広域敷地内に設置している料金取引用各種メーター（子メーター＊）をセンターで一括検針。
ショッピングセンターなどの複数のテナントが入居する大規模施設の場合、ブロックごとにTOSCAM-B12本体を配置し、TOSCAM-B20を活用いただくことでTOSCAM-B12
TOSCAM-B12

TOSCAM-B20（センター）［TOSCAM-B12］

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12
TOSCAM-B12

検針・帳票作成まで一元管理できます。
＊管理会社さまと各テナントさまが料金取引するために、ご利用いただける検定を取得した証明用計器
TOSCAM-B12

2.全国でテナントが使用したエネルギー使用量データを一括検針
全国に点在するテナントビルを一か所で遠隔検針することができます。

TOSCAM-B12

事業所ごとのエネルギー利用状況を管理することができます。

【TOSCAM-B20】仕様
TOSCAM-B12

ハードウェア計算機

汎用パソコンディスプレイ

カラー液晶ディスプレイ

プリンター

レーザープリンター

ソフトウェア（標準）検針

定期、予備、中途、メーター交換
請求書、入居者別定期検針台帳、種別集計表、

TOSCAM-B20

帳票

請求一覧表、使用量増減チェックリスト、

その他

保守機能、補助機能、お客さまのご要望によりカスタマイズ対応します。

検針エラーリスト（センター）［TOSCAM-B12］

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12※汎用パソコンは、システム保守のため当社手配品とします。
TOSCAM-B12
TOSCAM-B12

TOSCAM-B12

TOSCAM-B12｜6

関連商品のご案内 ： 電力量計『SmaMe』シリーズ
MEMS ＊1 の専有部でご利用いただけるHigh-Grade モデル

SmaMeⅡ-TypeH
項目形名

計器種別
計器の種類
通信機能付
（双方向）
普通耐候形
通信機能付
（単方向）
通信機能付
（双方向）
強化耐候形
通信機能付
（単方向）
相線式
定格電圧（V）
定格電流（A）

High-Grade
単独計器
普通電力量計
S2SS-TAL
S2SS-TL
S2SS-TALr
S2SS-TLr
S2SWS-TALS2SWS-TLS2SWS-TALr
S2WS-TLr
単相 3 線式
10060120－－S1SWS-TAL
S1SWS-TALr
単相 2 線式
10030

S3SS-TL
S3SS-TLr
S3SWS-TL
S3SWS-TLr
三相 3 線式
20060120※形名の補助記号の（r）について：単方向計器の場合は、形名に（r）が付きます。双方向計器の場合は、形名に（r）は付きません。

BEMS ＊2 用としてご利用いただけるMini モデル

SmaMe-TypeM

Mini

STシリーズ

計器種別
単独計器
変成器付計器
単独計器
項目
計器の種類
普通電力量計
通信機能付（双方向） S1TS-TLNS23 S2TS-TLNS23 S3TS-TLNS23 S1TS-TLNS23 S2TS-TLNS23 S3TS-TLNS23 S2RS-TLNS22 S3RS-TLNS22（単方向）S1TS-TLNS23r S2TS-TLNS23r S3TS-TLNS23r S1TS-TLNS23r S2TS-TLNS23r S3TS-TLNS23r S2RS-TLNS22r S3RS-TLNS22r
形名 通信機能付
パルス出力付 S1TS-TLS23r S2TS-TLS23r S3TS-TLS23r S1TS-TLS23r S2TS-TLS23r S3TS-TLS23r 単相３線式
三相３線式相線式
単相 2 線式
単相 3 線式
三相 3 線式
単相 2 線式
単相 3 線式
三相 3 線式
第 4352号
第 4383号
定格電圧（V）
100200100100
200 100 110 200100
100 110 200100
100 200
30 120 30 120 60
120 60 120 60 120/5250
定格電流（A）※パルス出力機能のみのモデルもラインアップしています。

電子式電力量計をスマートメーター化したStandard モデル

SmaMe-TypeS
計器種別形名相線式
電圧（V）
電流（A）

S1NS-RNS22
単相 2 線式
100 200 100 200
30120Standard

単独計器
S2NS-RNS22
単相 3 線式
10060120SNシリーズ

S3NS-RNS22
S1NS-RNS22
三相 3 線式
単相 2 線式
100 200 100 200 100 /110 200
60120

変成器付計器S2NS-RNS22
単相 3 線式
100/5

S3NS-RNS22
三相 3 線式
100 /110 200※単機能モデル（パルス出力機能なし、電文出力機能なし）、パルス出力モデルもラインアップしています。

高圧受変電盤にご利用いただける精密級と無効のV 型モデル

SmaMe-TypeV SP シリーズ
計器種別形名変成器付計器S1PSRLNS17V

S2PSRLNS17V

クラス
相線式
電圧（V）

S3PSRLNS17V

S4PSRLNS17V

SP3PSRLNS17V

普通電力量計単相 2 線式
100/110200240

単相 3 線式

電流（A）100

三相 3 線式

三相 4 線式/110100 /110 ── /110 100/173√3200

SP4PSRLNS17V

SV3PSRLNS17V

精密電力量計三相 3 線式

三相 4 線式/110/110
── /110 100/173 ※1√3/110/190 240/415/110/190 240/415

SV4PSRLNS17V

無効電力量計三相 3 線式

三相 4 線式/110/110
── /110 100/173 ※1√3/110/190 240/415/5※パルス出力モデル（電文出力機能なし）もラインアップしています。
※遅れ電流用のみ型式承認番号を取得しております。
※ 1 三相４線式（精密・無効電力量計）の 100/173V 定格は、型式承認番号を取得しておりません。

東光東芝メーターシステムズ株式会社＊１：MEMS とは Mansion Energy Management System の略で、マンションエネルギー管理システムのことです。
＊２：BEMS とは Building Energy Management System の略で、ビルエネルギー管理システムのことです。
※ SmaMe は東光東芝メーターシステムズ（株）の登録商標です。
（第 5542012 号）※ TOSCAM は東光東芝メーターシステムズ（株）の登録商標です。
（第 1154888 号）

営業部〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目 5 番地13 号（8 東洋海事ビル 5 階）TEL 03-6371-4359 FAX 03-6371-4332
製品に関するお問い合わせは、当社ホームページ『お問合わせフォーム』をご利用ください。

安全上のご注意●これらの製品は、一般産業機器のシステムに使用されることを意図して設計、製造されたものです。人命に直接かかわるような状況の下で使用される機器や、その機器の含まれているシステムに使用されることを目的として設計、製造されたものではありません。これらの製品をそれらの用途にご使用の場合には、事前に営業窓口にご相談ください。
●これらの製品は、厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、電子デバイスの故障などにより、人命にかかわるような設備や重大な影響が予測される設備への適用に際しては、システムの運用・維持・管理に関して、安全なシステムを構築するための特別な配慮を施してください。
●これらの製品は、電気工事・据付工事などが必要です。お買上げの販売店や専門業者、当社販売担当にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になります。
●これらの製品をご使用の前には、関連の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

●記載内容は、お断りなく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
●当カタログに掲載の各社デバイスおよびソフトウェア関連の商標およびロゴは、日本およびその他の国における商標または登録商標です。

JC3113385-0
2024-06(SB)