工事説明書
蓄電システム ESS-U1N2/ESS-U1N3
蓄電システム（増設システム）ESS-UA1N2/ESS-UA1N3
室内リモコン ESS-R1N2● この工事説明書は、蓄電ユニットおよび増設ユニットの保守および施工方法について、工事店様向けに説明しています。保守および施工作業従事者のみご使用ください。
● はじめにこの工事説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用ください。
● 蓄電ユニットおよび増設ユニットの保守および施工に際して下記のことを守ってください。
● 施工されるときは、本書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しく安全にご使用ください。
● 蓄電ユニットおよび増設ユニットの施工は、電気の知識を有する専門家が扱ってください。
※ この工事説明書は蓄電システム ESS-U1N2/ESS-U1N3、増設システム ESSUA1N2/ESS-UA1N3 兼用のため、代表例として ESS-U1N2 のイラストを記載している箇所があります。

目次
工事を始める前に試運転・試験

安全のために必ずお守りください................... 3

試運転を始める前に ....................................... 31

設置に関する注意事項 .................................. 4

蓄電ユニットの電源投入前点検 ............... 31

電気工事に関する注意事項 .......................... 6

蓄電ユニット・室内リモコンの外形寸法図 ......................................................... 8試運転・試験 ............................................... 33

各部の名称 ......................................................... 9[1] 蓄電ユニットの運転前確認 ................ 33[2] 蓄電パワーコンディショナの工事の流れ
工事の流れ ...................................................... 12設置工事

整定値・設定の確認 ................................ 34[3] 蓄電ユニットの運転確認 .................... 36[4] 電気測定（その他）.............................. 37[5] 充放電動作の確認................................ 38[6] 蓄電ユニットの最終確認 .................... 40

蓄電ユニットの設置 ....................................... 13[7] 室内リモコンの設定確認 .................... 40

室内リモコンの設置 ....................................... 18[8] 停電時の動作確認................................ 41[9] お客様への動作説明 ............................ 41

配線工事[10] 施工完了後 ........................................ 42

配線工事を始める前に ................................... 20
配線工事 .......................................................... 21[1] オプション分電盤を使用しない場合........................................ 21[2] オプション分電盤を蓄電パワーコンディショナの操作方法 ........ 43
こんなときは .................................................. 52
室内リモコンの操作方法 ............................... 53

使用する場合 ........................................... 23

蓄電システム システム構成図 ...................... 59[3] 配線材引き込み ................................... 27

蓄電システム 単独運転検出方式 .................. 60[4] プルボックスの取り付け .................... 27

仕様 .................................................................. 61[5] CT の取り付け..................................... 28

分割搬入のしかた........................................... 62[6] 蓄電ユニットへの配線 ........................ 29

防風パネル（オプション）[7] 電気測定（絶縁抵抗測定）.................. 30[8] 配線引き込み口のパテ埋め ................ 30

2

付録の取り付けかた............................................ 68

安全のために必ずお守りください● 蓄電池は、感電および大きな短絡電流を発生する可能性があります。
本書の「電気工事に関する注意事項」（6 ページ）を必ずお守りください。

工事を始める前に● 設置工事を始める前に、必ず工事説明書（本書）と取扱説明書をお読みになり、正しく安全に作業を行ってください。

● ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
● 工事中に異常を発見した場合は速やかに工事を中断し、販売会社までご連絡ください。
● 工事説明書（本書）および簡易工事説明書に記載されていない設置や加工は絶対に行わないでください。
● 製品を廃棄する場合は、一般ゴミ、粗大ゴミとして廃棄せず、販売会社にご確認ください。

■ 次の表示は、誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分しています。

警告

作業を誤った場合に、取付工事業者または使用者が、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

注意

作業を誤った場合に、取付工事業者または使用者が、傷害または財産の損害に結びつく可能性があるもの■ 本書で使用している図記号の意味は次のとおりです。
禁止

指示に従い必ず行う

感電注意

分解禁止

必ずアース線を接続する

3

設置に関する注意事項
工事を始める前に

警告■ 次のような場所には取り付けない
蓄電ユニット□ 標高 1500m より高いところ□ 岩礁隣接地域□ 本書で定めている重塩害地域 ( ☞ 5 ページ )□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 油蒸気、結露のあるところ□ 浸水の恐れがあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 直射日光が当たるところ□ 風通しが悪いところ※ 次の温度範囲以外のところでは、動作を停止します
温度 :-10 〜 +40℃

室内リモコン□ 屋外□ 温度変化が激しいところ□ 揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ□ 振動、衝撃の影響が大きいところ□ 水蒸気、油蒸気、雨水、結露のあるところ□ 浸水の恐れがあるところ□ 電界の影響が大きいところ□ 直射日光が当たるところ□ 次の温度範囲以外のところ
温度 :0 〜 +40℃、湿度 :25 〜 85%RH（ただし、結露および氷結なきこと）□ 通風を妨げ、使用条件温度を超えるような押入れや階段下などの狭い場所□ 操作が困難で、表示部が確認しづらいところ注意■ 取り付けには、必ず同梱の部材を使用する同梱されていない部材については最新の工事説明書に指定された部材を使用してください。

4

設置に関する注意事項

本書では、塩害 / 重塩害地域を次のように区分して、蓄電ユニットが設置できる地域を定めています。
● 塩害地域 :● 重塩害地域 :ầ㘑ߩᓇ㗀ࠍฃߌࠆ႐ᚲ

ầ㘑ߪ⋥ធᒰߚࠄߥ޿߇‫ޔ‬ầ㘑ߩ㔓࿐᳇ߦߥࠆ႐ᚲ

工事を始める前に

塩害 / 重塩害地域の区分について

ầ㘑

ầ㘑
ᶏ

ᶏ

䊡䊆䉾䊃

䊡䊆䉾䊃

⫾㔚࡙࠾࠶࠻ࠍ⸳⟎ߢ߈߹ߖࠎ

⫾㔚࡙࠾࠶࠻ࠍ⸳⟎ߢ߈߹ߔ■内海に面する地域
潮風300m まで

当たらない（塩害地域）

当たる（重塩害地域）

海岸からの距離1 〜 2km

1km まで

2 〜 7km

7km 以上（一般地域）（塩害地域）（一般地域）■外海に面する地域
潮風
当たらない300m まで（重塩害地域）（塩害地域）（重塩害地域）当たる

海岸からの距離1 〜 2km

1km まで

2 〜 7km

7km 以上（一般地域）（塩害地域）（一般地域 ) ※ 1（一般地域 ) ※ 2※ 1：※ 2 を除く地域※ 2：北海道：松前町〜稚内市／東北：青森県東通村〜山形県温海町 の地域■沖縄・離島
潮風の影響や海岸からの距離にかかわらず、蓄電ユニットを設置できません。

防風パネル（オプション）について● 屋上等で独立に蓄電ユニットが設置される場合は、防風パネルの設置対象となります。
● 地上において蓄電ユニットの背面側が以下の条件の場合は、防風パネルの設置対象となります。
⫾㔚࡙࠾࠶࠻

L ＞ 4m（家屋との距離：L が4m以上）の場合※ 4mは平屋の屋根高さを想定
ただし、蓄電ユニット幅の一部が家屋よりはみ出す場合は防風パネルの設置対象となります。

.

*႖╬ߩ㜞ߐ.

L ＞ H （塀等との距離：L がH 以上）の場合
ただし、蓄電ユニット幅の一部が塀等よりはみ出す場合や、Hが蓄電ユニットより低い場合は防風パネルの設置対象となります。
立木、金網フェンス等の隙間のある物と隣接している場合
全てが防風パネルの設置対象となります。

5

電気工事に関する注意事項
工事を始める前に警告■ アース工事を行う（D 種接地工事）■ BT+、BT-、U、N(O)、W、E、 停 電 時 出 力 U、
停電時出力 V、PV̲U、PV̲V 端子は、ネジが斜
アースが不完全な場合、感電の恐れがあります。
めの状態で締め付けない
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
接触不良により、火災の原因となることがあります。

■ 運 転 中 お よ び ブ レ ー カ「 オ フ 」 後 3 分 間 は、 ■ BT+、BT-、U、N(O)、W、E、 停 電 時 出 力 U、
BT+、BT-、U、N(O)、W、E、停 電 時 出 力 U、 停電時出力 V、PV̲U、PV̲V 端子は規定のトル
停電時出力 V、PV̲U、PV̲V 端子に触れない
クで締め付け、固定する
感電の恐れがあります。
端子のネジが十分に固定されていないと、接触不良により火災の原因となります。

■ 既築住宅に設置する場合は、必要に応じて屋内配 ■ 誤配線などにより、蓄電パワーコンディショナの直線の変更を行う
流側に一瞬でも交流電圧を印加した場合は、絶対に使用しないそのままで使用すると、焼損や発火の原因となることがあります。
正しく配線しなおしても、使用し続けると発煙や発火の危険があります。

■ 分解、改造または修理をしない
感電や傷害の原因となります。

■ 内部の絶縁シートを外さない、内部を手で触れない
感電の恐れがあります。

■ 時計、指輪またはその他の金属製のものは取り外 ■ 工具は、手持ち部分が電気的に絶縁の施されていして作業を行うるものを使用する
感電の恐れがあります。
感電の恐れがあります。

■ ジ ャ ン ク シ ョ ン ボ ッ ク ス 内 の BATT(+)、 ■ 蓄電池の端子の脱着前に、蓄電池へ充電するため
BATT(-)、INV(+)、INV(-) 端子を脱着する際にの電源を切り離すは、本書に定められた手順で行う
感電の恐れがあります。
感電の恐れがあります。

■ 蓄電池の上に、工具または金属製品を置かない
感電の恐れがあります。

■ 革製の手袋および靴を着用する
感電の恐れがあります。

■ 蓄電池は絶対に接地しない
誤って接地した場合は、接地からの電源を取り外してください。接地された蓄電池は、どこに触れても感電する恐れがあります。

6

電気工事に関する注意事項■ 電気設備技術基準・内線規程に従い、第一種また ■ 非常時兼用コンセントに使用する電線は、定格がは第二種電気工事士が作業する
15 A 以上のものを使用する
感電の恐れがあります。
焼損や発火の原因となることがあります。

工事を始める前に注意■ 配線には、同梱の部材を使用する
守らないと、端子の焼損や故障の原因となることがあります。同梱されていない部材については、最新の工事説明書で指定された部材を使用してください。

7外形寸法図
蓄電ユニット：ESS-U1N2

増設ユニット：ESS-A1N2
㪊㪋㪌

㪊㪋㪌

工事を始める前に

単位：（mm）

㪐㪇㪇

㪈㪍㪉㪅㪋
㪌㪎㪎㪅㪍
㪏㪈㪇

㪈㪇㪊㪅㪏

㪈㪇㪊㪅㪏

㪏㪍㪍

㪏㪍㪍

㪈㪉㪌㪇

㪈㪉㪌㪇

㪐㪇㪇

㪈㪍㪉㪅㪋
㪌㪎㪎㪅㪍

㪉㪇

㪉㪇

㪏㪈㪇

㪋㪄㱢

㪉㪎㪇

㪉㪎㪇

㪋㪄㱢

増設ユニット：ESS-A1N3
345

345

蓄電ユニット：ESS-U1N3

900

1250

103.8

103.8

866

866

1250

900

162.4

577.6

577.6
810

4-

20

270

270

4-

810

20

162.4

室内リモコン㻟㻞㻚㻡㻥㻞㟁※䝇䜲䝑䝏
⾲♧䛂㻿㼃䛃

㼙㼕㼏㼞㼛㻌㻿㻰䜹䞊䝗ᕪ㎸ཱྀ⾲♧䛂㻹㻱㻹㻻㻾㼅䛃㼁㻿㻮㻸㻭㻺䝁䝛䜽䝍
㻾㻿㻠㻤㻡䝁䝛䜽䝍

室内リモコン表面8㻟㻥

室内リモコン裏面

各部の名称ᄤ᧼

工事を始める前に蓄電ユニット⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽

ࠫࡖࡦ࡚ࠢࠪࡦࡏ࠶ࠢࠬ

ࡈࡠࡦ࠻ࡄࡀ࡞

ࡊ࡞ࡏ࠶ࠢࠬ

ਅࠞࡃ࡯

Ꮐ‫ޔ‬ฝ

⫾㔚ᳰ
ᢿᾲ᧚
ਅࠞࡃ࡯

೨

※下カバーは、出荷時は取り付けてありません。蓄電ユニットに別途同梱されています。
※ ESS-U1N2 のイラストで記載しています。

9

各部の名称工事を始める前に蓄電パワーコンディショナ（右側パネルを開けた状態）⵳㟁ࣘࢽࢵࢺ๓㠃

6

7

1

スライドスイッチ
動作表示灯

10

2

3

4

5

蓄電パワーコンディショナを運転／停止します。
スイッチを上にあげると、運転が始まります。下にさげると停止します。
運転状態を、LED の点灯で表示します

運転● 蓄電パワーコンディショナ運転中:が点灯します。
（緑色）

充電

● 充電中

:

が点灯します。
（黄色）

放電

● 放電中

:

が点灯します。
（黄色）

非常時安心

● 非常時安心設定がオン:が点灯します。
（橙色）

表示部

充放電時の電力、運転モード、点検コード、整定値およびその他の設定を表示します。

キースイッチ

運転モード、整定値およびその他の設定項目を変更します。

各部の名称ㆇォࠬࠗ࠶࠴

8㔚Ḯ ⫾㔚ᳰ߳

工事を始める前にジャンクションボックス

8㔚Ḯ⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽߆ࠄ
%#0ㅢାࠤ࡯ࡉ࡞ ⫾㔚ᳰ߳%#0ㅢାࠤ࡯ࡉ࡞ Ⴧ⸳࡙࠾࠶࠻
%#0ㅢାࠤ࡯ࡉ࡞
⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽߳

$#66⫾㔚ᳰ߆ࠄ

$#66  ⫾㔚ᳰ߆ࠄ
+08

⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽߳

+08  ⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽߳

5.#8'/#56'4/#56'4⫾㔚࡙࠾࠶࠻஥ߩ႐ว
5.#8'Ⴧ⸳࡙࠾࠶࠻஥ߩ႐ว
&7#.5+0).'㧔૶↪ߔࠆบᢙߩ⸳ቯ㧕&7#.บ૶↪ߔࠆ႐ว
5+0).'บߩߺߩ႐ว

11

工事の流れ
本書では、「施工報告書」の内容に沿って、点検項目と点検方法を説明しています。
「施工報告書」に点検結果を記入しながら、作業を進めてください。

設置工事

配線工事

試運転・試験

1

同梱物の確認（キズの有無・部品の過不足を確認）☞ 14 ページ

2

蓄電ユニットの設置場所の選定・確認☞ 15 ページ3

基礎工事☞ 16 ページ

4

室内リモコンの設置☞ 17 ページ

1

分電盤への配線☞ 23 ページ2

配線材引き込み☞ 27 ページ3

プルボックスの取り付け☞ 27 ページ

4

蓄電ユニットへの配線☞ 29 ページ5

電気測定（絶縁抵抗測定）☞ 30 ページ1

蓄電ユニットの電源投入前点検☞ 31 ページ

2

蓄電ユニットの運転前確認☞ 33 ページ3

蓄電パワーコンディショナの整定値・設定の確認☞ 34 ページ

4

蓄電ユニットの運転確認☞ 36 ページ5

電気測定（その他）☞ 37 ページ

6

充放電動作の確認☞ 38 ページ

7

蓄電ユニットの最終確認☞ 40 ページ

8

室内リモコンの設定確認☞ 40 ページ9

停電時の動作確認☞ 41 ページ

10 お客様への動作説明

各設定を初期値に戻す

施工完了

12

「施工報告書」に必要事項の記入のうえ、販売会社に返送してください。

☞ 41 ページ☞ 41 ページ蓄電ユニットの設置
設置環境の制約により、蓄電池を取り外して搬入する必要がある場合は、｢分割搬入のしかた｣（62 ページ）をご参照ください。
1

荷下ろし
スリーブにベルトを掛けて、吊下げ作業ができます。
ベルトは、必ず 210kg 以上の質量に耐えられるものを使用してください。

運搬

設置工事

2

スリーブにフォークリフトのフォークを挿入して、運搬できます。

13

蓄電ユニットの設置
3

同梱物の確認部品の過不足や傷の有無を確認してください。

設置工事

袋入

部品名

形状

用途など

員数

☆

下カバー（前）ー1☆

下カバー（左）ー1☆

下カバー（右）

ー

1

☆

ケース

プルボックス1☆

カバー

プルボックス1☆

パッキン

プルボックス外用

1

☆

パッキン

プルボックス内用1☆

PF 管コネクター

4

ネジ

アンカーカバー、ボックス用

20

ワッシャー

アンカー用

5

CT

PV 電力監視 CT（1 個）、逆潮流防止 CT（2 個）（CT はすべて同じ部品）

3

丸型圧着端子8mm2 用系統（3 個）・PV（2 個）・自立（2 個）・予備（1 個）8

絶縁キャップ赤（1 個）、白（3 個）、黒（3 個）8mm2 用

7

丸型圧着端子5.5mm2 用系統（3 個）・PV（2 個）・自立（2 個）・アース（1 個）・
予備（1 個）9

絶縁キャップ赤（1 個）、白（3 個）、黒（3 個）、緑（1 個）5.5mm2 用

8☆

絶縁キャップ

白（2 個）、黒（2 個）3.5mm2 用

4☆

室内リモコンエアーパッキン袋入り

1☆

取付アダプタ室内リモコン取付用

1

ネジ

木ネジ ＋ 3.5 × 25

2

ボードアンカーー2

配線引き込み部パテ埋め用

1

☆

☆

☆

☆

☆

14

☆

パテ

ー

☆

角スペーサ

☆

取扱説明書

ー

ー

1

☆

ラベル類一式ー

配線型紙、リモコン用型紙、分電盤シール、セキュリティラベル

1

☆

検査成績書

ー

ー

1

蓄電ユニット据付け用( 外形寸法 50 × 50 × 5

穴寸法 φ 20)4

蓄電ユニットの設置
4

設置場所の選定
ユニット背面のスペースは、100㎜以上確保してください。
ユニット前面および側面の空間は、下図を参考にスペースを確保してください。
前面に作業スペースが取れる場合

એ਄⫾㔚࡙࠾࠶࠻

⫾㔚࡙࠾࠶࠻

એ਄Ⴧ⸳࡙࠾࠶࠻એ਄ એ਄ એ਄

設置工事

૞ᬺࠬࡍ࡯ࠬ એ਄ એ਄

૞ᬺࠬࡍ࡯ࠬ


એ਄


એ਄

前面に作業スペースが取れない場合

 એ਄

⫾㔚࡙࠾࠶࠻ એ਄ એ਄ એ਄

૞ᬺࠬࡍ࡯ࠬએ਄ એ਄

⫾㔚࡙࠾࠶࠻ એ਄

Ⴧ⸳࡙࠾࠶࠻ એ਄

૞ᬺࠬࡍ࡯ࠬ એ਄

※増設ユニットの各接続ケーブルは 10 ｍです。ケーブルが届く範囲に設置してください。
※ユニット背面のスペースが「防風パネル（オプション）について」（5 ページ）に該当する場合は、防風パネルの設置が必要になります。
「防風パネル（オプション）の取り付けかた」（68 ページ）に従って取り付けてください。

5

設置前点検
設置環境状態の点検
1 設置場所
点検
蓄電ユニットの設置箇所を施工報告書に記載してください。
（蓄電ユニットがどの方角に設置してあるか、家屋のどの辺りに設置してあるか等が分かること）

15

蓄電ユニットの設置
6 基礎工事アンカー仕様、コンクリート強度などについて、専門の工事事業者と十分ご相談のうえ、実施してください。
㪋㪄㪤㪈㪉 䉝䊮䉦䊷䊗䊦䊃㶎䉝䊮䉦䊷䊏䉾䉼
ᮮ㪑㩷㪏㪈㪇㫄㫄㫧㪌㫄㫄ᅏⴕ㪑㩷㪉㪎㪇㫄㫄㫧㪌㫄㫄




⫾㔚࡙࠾࠶࠻r㩿 ⢛㕙஥ 㪀

࿾⋚㕙

設置工事

7



䉝䊮䉦䊷
㩷㘧䈶಴䈚㐳䈘  



r



㶎䉝䊮䉦䊷㘧䈶಴䈚㐳䈘ᦨ㐳㪑㩷㪏㪇㫄㫄
ᦨ⍴㪑㩷㪋㪇㫄㫄
㶎䉝䊮䉦䊷ᛂ䈤ㄟ䉂ᷓ䈘㪑㩷㪈㪈㪇䋘䈜䈩䉮䊮䉪䊥䊷䊃
⎈⍹蓄電ユニットの据付け
蓄電ユニットの据付け穴 (4 ヶ所 ) にアンカーボルトを合わせて、固定してください。
固定方法については、下図を参照してください。
※製品の脚部に水が滞留すると錆の原因になりますので、基礎上面は凹状にならないようにして排水性を確保してください。
※必ず角スペーサーを図の位置に使用してください。

16

蓄電ユニットの設置
8

フロントパネルを開ける
配線工事を行うために、蓄電ユニットのフロントパネルを開けます。
（1）①のネジを取り外し、天板を上に持ち上げて取り外します。
（2）②のネジを取り外し、フロントパネルをまっすぐ手前に引き、取り外します。

ձࢿࢪࢆ  ࠿ᡤእࡍ※ESS-U1N2のイラストで記載しています。

設置工事ղࢿࢪࢆ  ࠿ᡤእࡍ17

室内リモコンの設置
1

準備・確認● 室内リモコンの周囲は、換気、操作性が保てる場所に設置してください。
● 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチが「停止」になっていることを確認してください。
蓄電パワーコンディショナの操作パネル

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

● 事前に、リモコンケーブルの屋外から屋内への引き込みを行ってください。
ネットワークを利用する際には、ネットワークケーブルもあわせて行ってください。

● 取付アダプタを使用する場合は、はさみ金具と M4 のネジを準備してください。

2

設置

設置工事

■ 取付アダプタを使用する場合 :(1) 室内リモコンを取り付ける場所を決めます。はさみ金具 ( 例 : らくワーク ) の寸法に合わせて決めてください ( 図 1)。位置決めには、同梱のリモコン用型紙を使用してください。
(2) はさみ金具の取り付け位置に合わせて、ケーブルを通すための穴を、壁に開けます ( 図 2)。
開口部はビスの間隔より若干広めに開けてください。
ត⍮↪ࠕ࡞ࡒ▗࿕ቯ↪ᧁࡀࠫⓣ





図1

はさみ金具（例 : らくワーク）

図2

壁に穴をあける(3) 各ケーブルを取り出し、はさみ金具を使って、取付アダプタを壁に固定します。（図 3）䈲䈘䉂㊄ౕ╬⍹⤉䊗䊷䊄㐿ญㇱขઃ䉝䉻䊒䉺䊷

㪏㪊㪅㪌㫄㫄

㪐㪉㫄㫄䊈䉳䋨㪤㪋㬍㪊䋩

図3※ はさみ金具と M4 のネジ 3 つは同梱されていません。

18

室内リモコンの設置
2

設置(4) リモコンケーブルを室内リモコン背面の RS485 差込口に接続します。
リモコンケーブルの接続は、「[6] 蓄電ユニットへの配線」を参照してください。
(5) LAN ケーブルを室内リモコン背面の LAN コネクタに差し込みます。有線 LAN と接続してください。（LAN ケーブルはカテゴリー 5e 以上の非シールドまたはシールド LAN ケーブルを使用
してください。）(6) 室内リモコン背面の取り付け溝に、取付アダプタのフックを引っ掛けて、室内リモコンを壁に取り付けます。
䊐䉾䉪

䊐䉾䉪
䉬䊷䊑䊦ⓣ

䊐䉾䉪

ขઃḴ

ขઃḴ

䊐䉾䉪

取付アダプタ室内リモコン背面図
設置工事■ だるま穴を使用する場合 :(1) 室内リモコンを取り付ける場所を決めます。だるま穴の間隔は、92mm です。
位置決めには、同梱のリモコン用型紙を使用してください。
(2) 室内リモコン背面のだるま穴の位置に合わせて、同梱の木ネジを壁に取り付けます。
ネジ部は完全に埋め込まないで、2mm 以上残してください。
䈣䉎䉁ⓣ
䋲▎ᚲ

ข䉍ઃ䈔䉝䉻䊒䉺䊐䉾䉪↪
ಾㄟ䉂ⓣ(3) リモコンケーブルを室内リモコンに接続します。
(4) 手順 (2) で取り付けたネジを、室内リモコン背面のだるま穴に引っ掛けて、壁に掛けて固定します。
※ 石膏ボードに設置する場合は、ボードアンカーを使用してください。

19

配線工事を始める前に
1 注意事項● 蓄電池は、感電および大きな短絡電流を発生する恐れがあります。本書の「電気工事に関する注意事項」（6 ページ）を必ずお守りください。
● 電気設備技術基準・内線規程に従い、第一種または第二種電気工事士が作業してください。
● 蓄電池は絶対に接地しないでください。
誤って接地した場合は、接地からの電源を取り外してください。接地された蓄電池は、どこに触れても感電する恐れがあります。
⫾㔚䉲䉴䊁䊛↪
䊑䊧䊷䉦

2 準備・確認■ 分電盤 :
主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブ
レーカ、PV システム用ブレーカ等、すべてのブレーカが「OFF」になっていることを確認してください。

㕖Ᏹᤨ౗↪
䉮䊮䉶䊮䊃↪
ಾᦧ䉴䉟䉾䉼

㪦㪝㪝

㪪
㪦㪝㪝

㕖Ᏹᤨ౗↪
䉮䊮䉶䊮䊃↪
䊑䊧䊷䉦㪣

感電の恐れがあります。
⫾㔚䉲䉴䊁䊛

■ 蓄電システム :ジャンクションボックスの運転スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
ジャンクションボックスは、蓄電パワーコンディショナの奥に配置されています。
ࠫࡖࡦ࡚ࠢࠪࡦࡏ࠶ࠢࠬ‫ޓޓޓޓޓޓ‬⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽ߩⵣ஥
配線工事

ㆇォ
ࠬࠗ࠶࠴

⫾㔚䊌䊪䊷䉮䊮䊂䉞䉲䊢䊅䉳䊞䊮䉪䉲䊢䊮䊗䉾䉪䉴
㪦㪥

⫾㔚ࡄࡢ࡯
ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽

㪈㪉㪭㩷㪦㪬㪫
㪈㪉㪭㩷㪠㪥

㪦㪝㪝㪚㪘㪥㪄㪫㪩㪘㪰
㪙㪘㪫㪫㩿㪂㪀

㪚㪘㪥㪄㪪㪣㪭

㪙㪘㪫㪫㩿㪄㪀

㪚㪘㪥㪄㪧㪚㪪

㪠㪥㪭㩿㪂㪀
㪠㪥㪭㩿㪄㪀

正面から見た場合

斜めから見た場合■ 準備する測定器類および部材 :測定器類□ テスター□ 絶縁抵抗計□ 接地抵抗測定器□ クランプ型電流計（DC 用）※ 20A まで測定可能なもの
部材□ アース棒（リード線付）※分電盤に接続する場合は必要ありません□ 線材（「配線材引き込み」(27 ページ ) の表に従ってください）

20

配線工事
[1] オプション分電盤を使用しない場合（1）接続図⣔⤫ 㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂㼃㻴㼃㻴䐟ዎ⣙䝤䝺䞊䜹䜎䛯䛿㻹㻯㻯㻮㻸㻯㼀㽢㻞㻔㼁┦䚸㼃┦㻕
㏫₻ὶ㜵Ṇ㻯㼀

㻷㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂䐢୺ᖿ䝤䝺䞊䜹
䐡⵳㟁䝅䝇䝔䝮⏝䝤䝺䞊䜹䐠ኴ㝧ගⓎ㟁⏝䝤䝺䞊䜹㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂

㻟㻼㻟㻱

㻔⵳㟁㻕

㻟㻜㻭㼀

㻯㼀㽢㻝㻔㼁┦㻕㻼㼂㟁ຊ┘ど㻯㼀㻸㻔୰❧㻕䐣ษ᭰䝇䜲䝑䝏
⣔⤫䜿䞊䝤䝹

㻷㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂

㻔⣔⤫㻕

㻞㻼
ศᒱ䝤䝺䞊䜹

೵㟁᫬ฟຊ
䜿䞊䝤䝹

䞉䞉䞉

᥋ᆅ⥺
㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂᥋ᆅ㻼㼂 㻼㻯㻿

㻱

⮬❧ฟຊ

⣔⤫

೵㟁᫬ฟຊ

㻰㻯

୍⯡

୍⯡

୍⯡

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

䐤㠀ᖖ᫬ව⏝
䝁䞁䝉䞁䝖䝤䝺䞊䜹㻼㼂⮬❧⵳㟁䝴䝙䝑䝖

㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂

ᙅ㟁⣔

配線工事

䞉䞉䞉

㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂
䝸䝰䝁䞁

ኴ㝧

ኴ㝧

㟁ụ

㟁ụ

㻭㻯㼋㻯㼀

୍⯡ᐙ㟁〇ရ

㻞㻼㻞㻱
㻝㻡㻭㼀

ᙉ㟁⣔
㻰㻯

୍⯡

㻼㼂㼋㻯㼀

㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹ኴ㝧ගⓎ㟁䝸䝰䝁䞁䈜ኴ㝧ගⓎ㟁䛾㓄⥺᥋⥆䛾ヲ⣽䛿ኴ㝧ගⓎ㟁䛾᪋ᕤ䝬䝙䝳䜰䝹䜢ཧ↷ᐊෆ䝸䝰䝁䞁

䐥㠀ᖖ᫬ව⏝䝁䞁䝉䞁䝖ศᒱ䝤䝺䞊䜹

㻸㻭㻺䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹
㔜せ

㔜せ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

䝹䞊䝍➼
㔜せᐙ㟁〇ရ

䝛䝑䝖䝽䞊䜽
㻭㻯㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂㻼㼂㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻼㼂⮬❧䜿䞊䝤䝹

21

（2）配線図⣔⤫ 㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂
㼁 㻺 㼃

㼃㻴
ዎ⣙䝤䝺䞊䜹䜢タ⨨䛧䛺䛔ሙྜ䛿䚸௦䜟䜚䛻㻹㻯㻯㻮䜢タ⨨䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㼃㻴䐟ዎ⣙䝤䝺䞊䜹
䜎䛯䛿
㻹㻯㻯㻮

୍⯡㈇Ⲵ
㔜せ㈇Ⲵ

ධ

䐢୺ᖿ䝤䝺䞊䜹

㻔⣔⤫㻕
ධ

ධ

㻸

㻷

㻷

㻸

䐥㠀ᖖ᫬ව⏝
䝁䞁䝉䞁䝖ศᒱ䝤䝺䞊䜹

ධ

ධ

㻸

ศᒱ䝤䝺䞊䜹

㻔⵳㟁㻕䐣ษ᭰䝇䜲䝑䝏

㻷䐠ኴ㝧ගⓎ㟁⏝䝤䝺䞊䜹୍⯡㈇Ⲵ

䐡⵳㟁䝅䝇䝔䝮⏝䝤䝺䞊䜹䐤㠀ᖖ᫬ව⏝
䝁䞁䝉䞁䝖䝤䝺䞊䜹㏫₻ὶ㜵Ṇ㻯㼀
㻼㼂㟁ຊ┘ど㻯㼀㻭㻯㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻼㼂㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹⣔⤫䜿䞊䝤䝹㻔㻯㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻢㻕ኴ㝧ගⓎ㟁೵㟁᫬ฟຊ䜿䞊䝤䝹㻔㓄⥺㛗 㻝㻜㼙௨ୗ䠖㻯㼂㻟㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻜䚸㻝㻜䡚㻞㻜㼙䠖㻯㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻢㻕⮬❧ฟຊ㻼㼂 㻼㻯㻿

⵳㟁䝴䝙䝑䝖
㓄⥺䜶䝸䜰

➃Ꮚྎ
㻮㼀㻗
⵳㟁ụ

䝴䝙䝑䝖ෆ䛾
䝆䝱䞁䜽䝅䝵䞁䝪䝑䜽䝇䜈

㻮㼀㻙
䝸䝰䝁䞁

䞉䞉䞉

㼁
⣔⤫

㻺㻔㻻㻕
㼃

配線工事

䜰䞊䝇
೵㟁᫬ฟຊ

㻱

㻔᥋ᆅഃ㻕 㼁㻔㠀᥋ᆅഃ㻕 㼂
㻼㼂⮬❧

㼁

㻭㻯㼋㻯㼀
㻼㼂㼋㻯㼀

㼂

㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹
᥋ᆅ⥺㻔㻵㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㻵㼂㻞㻚㻢㻕

ኴ㝧㟁ụ

ኴ㝧㟁ụ

䈜ኴ㝧ගⓎ㟁䛾㓄⥺᥋⥆䛾ヲ⣽䛿䚸ᙜヱ䛾᪋ᕤ䝬䝙䝳䜰䝹䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᐊෆ䝸䝰䝁䞁
㻼㼂⮬❧䜿䞊䝤䝹㻔㓄⥺㛗 㻝㻜㼙௨ୗ䠖㻯㼂㻟㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻜䚸㻝㻜䡚㻞㻜㼙䠖㻯㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻢㻕㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹

䛆ὀព஦㡯䛇
䞉㔜せ㈇Ⲵ䛿ྜィ㻝㻚㻡㼗㼂㻭௨ୗ䛸䛺䜛䜘䛖䛺ᐙ㟁〇ရ䛸䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䞉㏦䜚㓄⥺䚸Ώ䜚㓄⥺䛿䝤䝺䞊䜹➼䛾チᐜ㟁ὶ䚸Ⓨ⇕➼䜢༑ศ⪃៖䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸➃Ꮚྎ䜢タ䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹䞉⵳㟁䝅䝇䝔䝮䛾೵㟁᫬ฟຊ䛿㼁䛜᥋ᆅഃ䛻䛺䜚䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹䞉ษ᭰䝇䜲䝑䝏䛾㓄⥺䜢㛫㐪䛘䜛䛸⵳㟁䝅䝇䝔䝮䛜ᨾ㞀䛧䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹䞉䜶䝛䝣䜯䞊䝮㻔ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụ䝁䞊䝆䜵䝛䝺䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮㻕䛿ేタ䛷䛝䜎䛫䜣䚹䞉ᐙᗞ㈇Ⲵ䛜᥋⥆䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝰䞊䝗䛜ṇᖖ䛻⤊஢䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸ᐙᗞ㈇Ⲵ䜢᥋⥆䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䝹䞊䝍䞊➼䝛䝑䝖䝽䞊䜽

22

[2] オプション分電盤を使用する場合（1）接続図⣔⤫ 㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂㼃㻴㼃㻴䐟ዎ⣙䝤䝺䞊䜹䜎䛯䛿㻹㻯㻯㻮䜸䝥䝅䝵䞁ศ㟁┙㻔㻳㻡㻡㻜㻣㻡㻙㻾㻕㼀㻮㻸 㻯㼀㽢㻞㻔㼁┦䚸㼃┦㻕
㏫₻ὶ㜵Ṇ㻯㼀

㻷㼀㻮㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂䐢୺ᖿ䝤䝺䞊䜹
䐡⵳㟁䝅䝇䝔䝮⏝䝤䝺䞊䜹㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂䐠ኴ㝧ගⓎ㟁⏝
䝤䝺䞊䜹

㻟㻼㻟㻱
㻔⵳㟁㻕

㻟㻜㻭㼀

ศᒱ䝤䝺䞊䜹

䐣ษ᭰䝇䜲䝑䝏
⣔⤫䜿䞊䝤䝹

㻸

㻞㻼

೵㟁᫬ฟຊ
䜿䞊䝤䝹

㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂

㻱

⣔⤫

೵㟁᫬ฟຊ

୍⯡

୍⯡

୍⯡

୍⯡

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

㻼㼂 㻼㻯㻿

䐤㠀ᖖ᫬ව⏝䝁䞁䝉䞁䝖
䝤䝺䞊䜹

㻼㼂⮬❧

䞉䞉䞉

㻯㼀㽢㻝㻔㼁┦㻕㻼㼂㟁ຊ┘ど㻯㼀

㻷

᥋ᆅ⥺

᥋ᆅ

㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂

㻔⣔⤫㻕

㻔୰❧㻕

⮬❧ฟຊ

୍⯡ᐙ㟁〇ရ

㻞㻼㻞㻱
㻝㻡㻭㼀

ᙉ㟁⣔

⵳㟁䝴䝙䝑䝖

㻰㻯

㻰㻯
ᙅ㟁⣔

䞉䞉䞉
㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂

䝸䝰䝁䞁

㻭㻯㼋㻯㼀

㻼㼂㼋㻯㼀

䐥㠀ᖖ᫬ව⏝䝁䞁䝉䞁䝖ศᒱ䝤䝺䞊䜹

ኴ㝧

㟁ụ

㟁ụ

ኴ㝧ගⓎ㟁
䈜ኴ㝧ගⓎ㟁䛾㓄⥺᥋⥆䛾ヲ⣽䛿ኴ㝧ගⓎ㟁䛾᪋ᕤ䝬䝙䝳䜰䝹䜢ཧ↷䝸䝰䝁䞁ᐊෆ䝸䝰䝁䞁

䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

配線工事

㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹

ኴ㝧㻸㻭㻺㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹
㔜せ

㔜せ

㈇Ⲵ

㈇Ⲵ

䝹䞊䝍➼
㔜せᐙ㟁〇ရ

䝛䝑䝖䝽䞊䜽
㻭㻯㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻝䃥㻞㼃 㻝㻜㻜㼂㻼㼂⮬❧䜿䞊䝤䝹

㻼㼂㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹23

（2）配線図⣔⤫ 㻝䃥㻟㼃 㻝㻜㻜㻛㻞㻜㻜㼂
㼁 㻺 㼃

㼃㻴
䐠ኴ㝧ගⓎ㟁⏝䝤䝺䞊䜹
㼃㻴

䐢୺ᖿ
䝤䝺䞊䜹
䐟ዎ⣙
䝤䝺䞊䜹
䜎䛯䛿
㻹㻯㻯㻮

㏫₻ὶ㜵Ṇ㻯㼀

䜸䝥䝅䝵䞁ศ㟁┙㻔㻳㻡㻡㻜㻣㻡㻙㻾㻕

ᶆ‽ศ㟁┙

ධ

୍⯡㈇Ⲵ

䐣ษ᭰䝇䜲䝑䝏

ධධ䐡⵳㟁䝅䝇䝔䝮⏝䝤䝺䞊䜹

㻷

㻷

㻸

㻸
➃Ꮚྎ
ᐃ᱁
㻝㻜㻜㻭

➃Ꮚྎ
ᐃ᱁
㻝㻜㻜㻭

㻸

ධ

ධ

䐥㠀ᖖ᫬ව⏝
䝁䞁䝉䞁䝖ศᒱ䝤䝺䞊䜹㻔⵳㟁㻕ศᒱ䝤䝺䞊䜹

㻷

㔜せ㈇Ⲵ

㻔⣔⤫㻕

୍⯡㈇Ⲵ

䐤㠀ᖖ᫬ව⏝
䝁䞁䝉䞁䝖䝤䝺䞊䜹ዎ⣙䝤䝺䞊䜹䜢タ⨨䛧䛺䛔ሙྜ䛿䚸௦䜟䜚䛻㻹㻯㻯㻮䜢タ⨨䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻼㼂㟁ຊ┘ど㻯㼀㻭㻯㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹㻼㼂㼋㻯㼀䜿䞊䝤䝹⣔⤫䜿䞊䝤䝹㻔㻯㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻢㻕ኴ㝧ගⓎ㟁೵㟁᫬ฟຊ䜿䞊䝤䝹㻔㓄⥺㛗 㻝㻜㼙௨ୗ䠖㻯㼂㻟㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻜䚸㻝㻜䡚㻞㻜㼙䠖㻯㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻢㻕⮬❧ฟຊ㻼㼂 㻼㻯㻿

⵳㟁䝴䝙䝑䝖
㓄⥺䜶䝸䜰

➃Ꮚྎ
㻮㼀㻗
⵳㟁ụ

䝴䝙䝑䝖ෆ䛾
䝆䝱䞁䜽䝅䝵䞁䝪䝑䜽䝇䜈

㻮㼀㻙
䝸䝰䝁䞁
㼁

配線工事

䞉䞉䞉

⣔⤫

㻺㻔㻻㻕
㼃

䜰䞊䝇
೵㟁᫬ฟຊ

㻱

㻔᥋ᆅഃ㻕 㼁㻔㠀᥋ᆅഃ㻕 㼂
㻼㼂⮬❧

㼁

㻭㻯㼋㻯㼀
㻼㼂㼋㻯㼀
㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹

㼂᥋ᆅ⥺㻔㻵㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㻵㼂㻞㻚㻢㻕
ኴ㝧㟁ụ

ኴ㝧㟁ụ

䈜ኴ㝧ගⓎ㟁䛾㓄⥺᥋⥆䛾ヲ⣽䛿䚸ᐊෆ䝸䝰䝁䞁

ᙜヱ䛾᪋ᕤ䝬䝙䝳䜰䝹䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻼㼂⮬❧䜿䞊䝤䝹㻔㓄⥺㛗 㻝㻜㼙௨ୗ䠖㻯㼂㻟㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻜䚸㻝㻜䡚㻞㻜㼙䠖㻯㼂㻡㻚㻡㼟㼝䜎䛯䛿㼂㼂㻲㻞㻚㻢㻕㻸㻭㻺䜿䞊䝤䝹

䛆ὀព஦㡯䛇
䞉㔜せ㈇Ⲵ䛿ྜィ㻝㻚㻡㼗㼂㻭௨ୗ䛸䛺䜛䜘䛖䛺ᐙ㟁〇ရ䛸䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䞉㏦䜚㓄⥺䚸Ώ䜚㓄⥺䛿䝤䝺䞊䜹➼䛾チᐜ㟁ὶ䚸Ⓨ⇕➼䜢༑ศ⪃៖䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸➃Ꮚྎ䜢タ䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹䝹䞊䝍䞊➼䞉⵳㟁䝅䝇䝔䝮䛾೵㟁᫬ฟຊ䛿㼁䛜᥋ᆅഃ䛻䛺䜚䜎䛩䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹䞉䜶䝛䝣䜯䞊䝮㻔ᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụ䝁䞊䝆䜵䝛䝺䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮㻕䛿ేタ䛷䛝䜎䛫䜣䚹䞉ᐙᗞ㈇Ⲵ䛜᥋⥆䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸䝯䞁䝔䝘䞁䝇䝰䞊䝗䛜ṇᖖ䛻⤊஢䛷䛝䜎䛫䜣䛾䛷䚸ᐙᗞ㈇Ⲵ䜢᥋⥆䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䝛䝑䝖䝽䞊䜽

24

分電盤への配線作業時の注意事項
蓄電システムには、最大 27.5A の電流が流れます。他の機器の電流値も考慮して、蓄電システム以外のブレーカの容量を決定してください。また、総電流値によっては、電力契約の見直しを行ってください。
※ オプション分電盤を使用する場合は、③⑤⑥⑦は分電盤に内蔵されていますので、工事店様で選定する必要はありません。
No.
部品① 契約ブレーカまたは
MCCB

員数
1

仕様
• 契約電力に応じて設置してください。
• 契約ブレーカがない場合は、配線用遮断器 (MCCB) を設置してください。

1③ 蓄電システム用ブレーカ

1④ 主幹ブレーカ⑤ 切替スイッチ

1
1• 必要に応じて送り端子台を設けてください。
OC 付漏電遮断器 (ELCB)
逆接続可能型
3P3E
単 3 中性線欠相保護機能なし
AT( 定格電流 ) ： 30A
蓄電システム用ブレーカが分かるように同梱のシールを貼る。
ご家庭の一般負荷に応じて選定してください。
DS62 2P 60A ( 日東工業 )DS32 2P 30A ( 日東工業 )KSS-62 ( 河村電器産業 )BB99230 2P 30A ( パナソニック )「同梱シールの貼り方」(26 ページ ) を参考に下記シール
を貼る。

配線工事

② 太陽光発電用ブレーカ• 系統との接続位置・方法は最寄りの電力会社営業所へご確認ください。
• 実際に流れる電流や太陽光発電の仕様に応じて選定してください。

•「切替スイッチ」のシールを貼る⑥ 非常時兼用コンセントブレーカ

1⑦ 非常時兼用コンセント
分岐ブレーカ

適宜• 上側に「系統」、下側に「蓄電」のシールを貼る。
OC 付漏電遮断器 (ELCB)
2P2E
AT( 定格電流 ) ： 15A
ご家庭の重要負荷の分岐方法に応じて選定してください。

１本しか接続できない構造のブレーカ端子に２本以上の電線を接続することは禁止されているため、本システムに使用する各種ブレーカの接続には、専用の分岐用端子等を使って配線してください。
（次ページに続く）

25

分電盤への配線作業時の注意事項（続き）■ 同梱シールの貼り方（例）
ಽ㔚⋚

㪪

㪣

ಽ㔚⋚䉲䊷䊦
配線工事■ 丸型圧着端子 : 付属の丸型圧着端子を使用して、緩みのないように配線してください。
次のポイントを確認してください。

● 規定のトルクで締め付けられているか ?
端子ネジサイズ

推奨締付トルク範囲（N・m）

M4

1.2 〜 1.8

M5

2.0 〜 2.5

● ネジが斜めに入って、締め付けが不完全になっていないか ?
ᱜᏱ

㈩✢↪
࿶⌕┵ሶ

㈩✢↪
࿶⌕┵ሶ
䇴஥㕙䇵

┵ሶบ

㪈㫄㫄 એ਄㹢ធ⸅ਇ⦟䈱ⷐ࿃䈫䈭䉍䉁䈜䇯
⚛✢䈲䉂಴䈚ㇱಽ⇣Ᏹ㈩✢↪࿶⌕┵ሶ
䇴ᱜ㕙䇵

┵ሶบ
䇴஥㕙䇵

┵ሶบ

● 丸型圧着端子は、下図に従って、電線に圧着してください。
⧌✢࿶⌕∥⛘✼䉨䊞䉾䊒
㪈㫄㫄 ⒟ᐲ
㪈㫄㫄 ⒟ᐲ

配線ケーブル圧着後の点検

26

絶縁キャップの取り付け

[3] 配線材引き込み● 各ケーブルは配線長をもとに選択してください。
右の表は、片道 10m の場合と 20m の場合の例です。右の表と異なる場合は、内線規程を確認した上で、適切な電線を選定してください。
● 配線材の引き込み時の PF 管は、右の表のケーブ
ルを使用する場合には、同梱のφ 22 の PF 管を使用するケーブルに合わせて、3 つあるいは 4つ利用してください。右の表と異なるケーブルを利用する場合は、内線規程を確認したうえで、適切な PF 管径を選定してください。その場合、その PF 管径に合わせた PF 管コネクタを別途準備してください。
● 増設ユニットの接続ケーブルは 10m です。ケー
ブルが届く範囲に増設ユニットを設置してください。
※ 右の表に示した PF 管、線材の組合せで、配線材の引き込みを行ってください。
※ 逆潮流防止 CT ケーブル、PV 電力監視 CT ケー
ブルはリモコンケーブルと同じ弱電として扱って
ください。

E

IV2.6

系統

CV5.5-3C

PV 自立

CV3.5-2C

PF 管 3

停電時出力CV3.5-2C

PF 管 4弱電

PF 管 1① PF 管 2〜 10m

PF 管 1②

PF 管 2PF 管 3PF 管 1③ PF 管 2

〜 20m

E

IV2.6

系統

VVF-2.6-3C

PV 自立

VVF-2.0-2C

停電時出力VVF-2.0-2C

弱電
E

IV2.6

系統

CV5.5-3C

PV 自立

CV5.5-2C

PF 管 3

停電時出力CV5.5-2C

PF 管 4

弱電
E

IV2.6

系統

VVF-2.6-3C

PV 自立

VVF-2.6-2CPF 管 3

停電時出力VVF-2.6-2CPF 管 4弱電

PF 管 1④ PF 管 2増設ユニット PF 管 5接続ケーブル 付属品※ 逆潮流防止 CT ケーブル、PV 電力監視 CT ケーブルのコネクタ部近くに、「分電盤側」と表記したシールが貼ってあるので、そのシールが貼ってある方のコネクタを分電盤側に引き込んでください。
配線工事※ 電力系のケーブル（CV 線、VVF 線）は手前の引き込み穴、弱電系のケーブル（CT ケーブル、リモコ
ンケーブル等）は奥の引き込み穴を通し、双方のケーブルが近づかないように配線してください。

[4] プルボックスの取り付け
1 プルボックスに PF 管用の穴を必要数（3 つま
たは 4 つ）開けます。
（目印「・」が付いているので、それを穴の中心にしてください。）※ 増設ユニットがある場合は、穴を 1 つ追加します。

䊒䊦䊗䉾䉪䉴

2 プルボックスにパッキンを付けて、蓄電ユニッ
トにネジ止めします。
3 ケーブルを通した PF 管を、PF 管コネクタを使用して、プルボックスに取り付けます。しっかり締め付けを行ってください。
4 配線作業後、プルボックスの蓋を閉める際には、2 と同様に、パッキンを間に入れて、ネジ止めを行ってください。

䊒䊦䊗䉾䉪䉴

䉯䊛䊌䉾䉨䊮
⫾㔚䊡䊆䉾䊃㈩✢ᒁ䈐ㄟ䉂஥஥㕙

27

[5] CT の取り付け● 電流センサー（CT）は高所から落下させないように取り扱いには十分に注意してください。また、落下させた CT は使用しないでください。
● CT の取り付け位置、向きを間違えると、点検コード BE-105、BE-520 が表示されます。下記の注意点を守って取り付けを行ってください。
• 蓄電システムの逆潮流防止 CT を太陽光発電システム用ブレーカより上流につける• U 相と W 相の接続を間違えないこと• CT の向きを間違えないこと（「K ⇒ L」の⇒が３つとも系統側を向く）
1 CT ケーブルと CT を接続します。
（逆潮流防止 CT に 2 個、PV 電力監視 CTに 1 個使用します。）

コネクタのロック部にカチッと音がするまで押し込んでください2 PV 電力監視 CT の取り付け（1 個）
21 〜 24 ページの接続図、配線図の「PV 電力監視 CT」の位置の U 相に
CT を取り付けます。
CT に矢印（K ⇒ L）が表記されているので、矢印の先を系統側に向けて
ください。

配線工事

㹢䉕♽⛔஥䈮ធ⛯3 逆潮流防止 CT の取り付け（2 個）
21 〜 24 ページの接続図、配線図の「逆潮流防止 CT」の位置の U 相と W 相に、ケーブルの色を間違えないように注意して CT を取り付けます。
PV 電力監視 CT と同様に CT に矢印（K ⇒ L）が表記されているので、矢印の先を系統側に向けてください。
U 相 CT ケーブル ; 赤と黒のケーブル
W 相 CT ケーブル ; 茶と黒のケーブル⿒ 䊶㤥䉬䊷䊑䊦
ㅒầᵹ㒐ᱛ㩷㪚㪫䈱㩷㪬⋧

4 CT にセキュリティラベルを貼る
CT を正しく接続した後、CT の取り外しができないように、同梱のセキュリティラベルを
全ての CT に貼ります。CT のストッパーのツメの部分が隠れるように貼ってください。
ラベルは一度剥がすと使えなくなるので、接続に問題ないことを確認して、慎重に貼ってください。
28⨥ 䊶㤥䉬䊷䊑䊦
ㅒầᵹ㒐ᱛ㩷㪚㪫䈱㩷㪮⋧[6] 蓄電ユニットへの配線
1 蓄電パワーコンディショナの右側パネルのネジ（3 か所）を外して開けます。

2 端子台に系統、PV 自立、接地類の配線作業を行います。
$6$6

絶縁キャップは下記の指定どおり取り付
けてください。
※ 増設ユニット接続時以外は、バッテリー端子に接続することはありません。
:黒

7

BT-

:白

0㧔1㧕

U

:赤

N (O)

:白

W

:黒

E

:緑

停電時出力 U

:白

停電時出力 V

:黒

PV̲U

:黒

PV̲V

:白

9
'

接地側
非接地側

● 系統

● 接地

஗㔚ᤨ಴ജ
7
஗㔚ᤨ಴ജ
8
28A7

● 停電時出力28A8● PV 自立

配線工事

BT+● バッテリー※ 停電出力 U が接地側となりますので、ご注意ください。
※ 増設ユニットを接続する際には、BT+、BT- の空いている箇所にそれぞれ BT+、BT- のケーブルを接続してください。また、その際には、同梱の絶縁キャップを使用し、上記指定どおり取り付けてください。
※ PV パワーコンディショナの自立端子と蓄電パワーコンディショナの PV 自立間を接続します。
3 逆潮流防止 CT ケーブルを① AC-CT のコネクタへ、PV 電力監視 CT ケーブルを② PV-CT のコネク
タへそれぞれ接続します。
4 リモコンケーブルを③リモコン
コネクタに接続します。

ࣜࣔࢥࣥճ※ HEMS 用のコネクタには何も接続しません。

)$1

接地側
非接地側

ձ

$&&7

ղ

39&7

29

[7] 電気測定（絶縁抵抗測定）
1

注意事項
絶縁抵抗測定を行う時は、以下の注意事項を守って作業を行ってください。
● 作業を行う前に必ず次の事項を確認してください。
(1) 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「停止」(2) ジャンクションボックスの運転スイッチを ｢OFF｣(3) 蓄電システム用ブレーカを「OFF」(4) 他のブレーカもすべて「OFF」(5) 蓄電パワーコンディショナ端子台の各端子に電圧がないことをテスターで確認● 蓄電パワーコンディショナの端子台を素手で触らないでください。
● アースプローブ（黒）;E 端子、ラインプローブ（赤）;E 端子以外として作業してください。
● 値が安定したところを測定してください。
● 1 極ずつ測定してください。

2$6絶縁抵抗測定蓄 電 パ ワ ー コ ン デ ィ シ ョ ナ の 各 端 子（BT+、
BT-、U、N (O)、W、停電時出力 U、停電時出力 V、
PV̲U、PV̲V）と E 端子との間を、絶縁抵抗計を用いて絶縁抵抗測定を行ってください。
（1M Ω以上）

$6

7
0㧔1㧕

点検

配線工事

9
'
஗㔚ᤨ಴ജ
7
஗㔚ᤨ಴ജ
8
28A7

接地側
非接地側

28A8

[8] 配線引き込み口のパテ埋め「[7] 電気測定（絶縁抵抗測定）」まで終了した後、蓄電ユニット内部の配線引き込み穴を同梱のパテで埋めてください。
● 配線引き込み穴が全て埋まるようにパテを盛ってください。（図 1）● プルボックス側から見て、引き込み穴に隙間が見えないことを確認してください。
（図 2）● 増設ユニットがある場合は、増設ユニット側も同様にパテ埋めを行ってください。
図1

30

図2

試運転を始める前に工事が完了したら、蓄電ユニットに電源を入れる前に、必ず次の点検を実施してください。

蓄電ユニットの電源投入前点検
1

ブレーカ確認
蓄電システム用ブレーカ、ジャンクションボックスの運転スイッチがそれぞれ「OFF」になっていることを確認してください。

2

点検装置の外観確認
蓄電ユニットに傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないことを確認してください。

点検[ 対処 ] 上記項目に問題があった場合には、問題箇所を撮影し、販売会社に連絡してください。
3

装置周辺
蓄電ユニット設置場所付近にガス、引火物等の危険物がないことを確認してください。

点検[ 対処 ] ガス、引火物等の危険物がある場合には、それらを別の場所に移動させてください。
4

装置の固定確認
蓄電ユニット固定のアンカーがしっかりネジ止めされていることを確認してください。

点検[ 対処 ] しっかりネジ止めを行ってください。
5

配線材の引き込み口
点検[ 対処 ] 隙間があった場合には、一度取り外し、再度取り付けなおしてください。
6

試運転・試験

パッキンと引き込み口、配線用配管の間に隙間がないことを確認してください。

吸排気口
吸排気口のフィルターおよびメッシュ部分にごみが詰まっていないこと、吸排気口を塞いでいるものがないことを確認してください。

点検[ 対処 ] ごみ等障害物があった場合には取り除いてください。

31

電源投入前点検

7

装置の内部確認
蓄電ユニット内部に、腐食、汚れ、水の侵入がないことを確認してください。

点検[ 対処 ] 上記項目に問題があった場合には、問題箇所を撮影し、販売会社に連絡してください。
8

ケーブルの接続確認
誤配線、電線、端子の腐食、変形、損傷がないことを確認してください。

点検[ 対処 ] 誤配線の場合には、配線作業をやり直してください。電線、端子等に問題があった場合には、問題箇所を交換してください。
9

端子台の接続端子確認● 端子台接続端子のネジにゆるみがないことを確認してください。（トルクドライバーを用いて増し締めを行い、規定のトルクで締め付けられているか確認してください。）● 各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいないことを確認してください。

点検
点検● より線もしくは単線をそのまま端子台へ固定していないことを確認してください。

点検[ 対処 ] 噛み込みや圧着不良があれば、手直しを行ってください。単線等そのまま固定している場
合には、丸型圧着端子を取り付けて固定してください。

試運転・試験

32

蓄電ユニット・室内リモコンの試運転・試験[1] 蓄電ユニットの運転前確認
1

電源を入れる前に必ず、「電気測定（絶縁抵抗測定）」と「電源投入前点検」を実施してください。
「電気測定（絶縁抵抗測定）」(30 ページ )「蓄電ユニットの電源投入前点検」(31 ページ )2

電源投入を下記の手順で行います。
(1) 蓄電ユニット内部にあるジャンクションボックスの運転スイッチを上にあげて、「ON」にします。
(2) 主幹漏電ブレーカ、蓄電システム用ブレーカ、非常時兼用コンセント用ブレーカを「ON」にします。
(3) 電源投入後、蓄電パワーコンディショナの表示部が「OP.̲ ̲3」になっていることを確認します。
点検※ ジャンクションボックスの運転スイッチを「ON」にする前に入力ブレーカ（上記 (2) のブレーカ）を「ON」にするとエラー（BE-416）が発生します。その際には、「エラー表示について」(49 ページ ) に従い、エラーを解除してください。
[ 対処 ] 「OP.̲ ̲3」が表示されない場合は、「蓄電パワーコンディショナの操作方法 運転モードの変更」（43 ページ）に従い、「OP.̲ ̲3」に変更してください。変更できない場合、全く表示しない場合は、すべてのブレーカを「OFF」にし、誤配線がないか確認してください。
3

蓄電池電圧の確認⫾㔚࡙࠾࠶࠻┵ሶบ$6 ‫ޔ‬$6┵ሶ

蓄電パワーコンディショナ端子台の BT+、BT- 端子間の電圧を測定し、DC144V 以上であることを確認してください。
点検(1) キースイッチ②を押して「OP.̲ ̲1」を選択し、キー
スイッチ①を押して決定します。

試運転・試験

[ 対処 ] DC144V 未満の場合、蓄電池の異常が考えられます。
次の操作を行って、表示される点検コードを販売会社に連絡してください。
接地側
非接地側

(2) 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「運転」にして、表示される点検コードを確認してください。
※ 蓄電システムを完全停止させる場合は、次の手順で「OFF」にしてください。
(1) 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「停止」にします。
(2) 非常時兼用コンセント用ブレーカ⇒蓄電システム用ブレーカ⇒主幹漏電ブレーカの順にブレーカを「OFF」にします。
(3) ジャンクションボックスの運転スイッチを「OFF」にします。

33

[2] 蓄電パワーコンディショナの整定値・設定の確認
⸳ቯ୯
⸳ቯ㗄⋡

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

1

はじめに蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチが「停止」であることを確認してください。

2

整定値確認
次の設定項目の設定値を確認してください。
(1) キースイッチ③を押し、整定値設定画面に切り替えます。
(2) キースイッチ③を繰り返し押すことで、整定値の設定項目が順に切り替わります。
(3) 変更したい設定項目が表示されたら、キースイッチ④を押し、値を変更します。
(4) 変更が終了したら、キースイッチ③を押し、決定します。
(5) 手順 (2) 〜 (4) の作業を繰り返し、下表の 1 〜 10 の項目を変更・確認して、施工報告書に各整定値を記載してください。

点検

試運転・試験

No.

設定項目

表示

1

交流過電圧検出レベル2

交流過電圧検出時限

3交流不足電圧検出レベル Uv̲

90V、85V、80V

4

交流不足電圧検出時限Uvt

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

5周波数上昇検出レベルOF̲6

周波数上昇検出時限OFt7

周波数低下検出レベルUF̲8

周波数低下検出時限UFt9

受動的方式電圧位相跳躍 PAS

10 復帰時限

設定値

初期値

Ov̲

110V、115V、120V

115V

Ovt

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.0 秒

HLd

80V
1.0 秒

50Hz 時 :50.5Hz、51.0Hz、51.5Hz

51.0Hz60Hz 時 :60.6Hz、61.2Hz、61.8Hz

61.2Hz

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.0 秒

50Hz 時 :49.5Hz、49.0Hz、48.5Hz

48.5Hz60Hz 時 :59.4Hz、58.8Hz、58.2Hz

58.2Hz

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.0 秒± 10 度、± 15 度、± 20 度

± 10 度

10 秒、60 秒、150 秒、300 秒

300 秒(6) 施工報告書に記載後、再度表示と施工報告書の値が一致しているか確認してください。
(7) 終了後、キースイッチ①を押し、モード設定画面に戻ります。

34

入力値

蓄電パワーコンディショナの整定値・設定の確認

3

他の設定確認(1) 手順 2 の「整定値確認」と同様に操作を行い、下記項目の設定値を変更・確認します。
No.

設定項目

11

現在年月日

12

現在時刻

17

アンペアブレーカ

18

設置年月日

表示

設定値

初期値

YY（西暦下 2 桁）.MM.DD

12.̲1.̲1

̲HH-MM（時は 24 時間表示とする。）
Ab

入力値

̲0-00

単位 :A/ 変更ステップ :10A
設定範囲 :0A 〜 60A（10A は設定できません）
YY（西暦下 2 桁）.MM.DD.

0
̲.̲.̲.

● 現在年月日 : 西暦の下 2 桁、月、日を入力します。
（例 :2012 年 1 月 1 日の場合⇒ 12.̲1.̲1.̲）● 現在時刻：現在の時刻を入力します。２４時間表示です。
● アンペアブレーカ値 : 契約ブレーカのことです。アンペアブレーカ設置宅では、そのアンペアブレーカの値を入力します。
（※ アンペアブレーカが 60A より大きい場合、アンペアブレーカが設置されない場合は、「0」を入力します。
）● 設置年月日 : 西暦の下 2 桁、月、日を入力します。
（例 :2012 年 1 月 1 日の場合⇒ 12.̲1.̲1.̲）※ 設置年月日が未入力の場合、ネットワークを利用する際にエラーが発生します。
(2) 変更・確認後、施工報告書に各設定値を記載してください。
(3) 施工報告書に記載後、再度表示と施工報告書の値が一致しているか確認してください。
(4) 終了後、キースイッチ①を押し、モード設定画面に戻ります。
4

蓄電池項目確認(1) キースイッチ①を押し、下記の設定項目の値を確認します。キースイッチ①を繰り返し押すことで、設定項目が順に切り替わります。
No.

設定項目

表示

内容

表示値

蓄電池 SOH

SOH

SOH の値（単位 :%/ 範囲 :0% 〜 100%）%

2

蓄電池充放電回数

CC

充放電回数（単位 : 回数 / 範囲 :0 〜 9999）

回数(2) 確認後、施工報告書に各設定値を記載してください。

点検(3) 施工報告書に記載後、再度表示と施工報告書の値が一致しているか確認してください。

試運転・試験

1(4) 終了後、キースイッチ①を押し、モード設定画面に戻ります。

35

[3] 蓄電ユニットの運転確認
LED 点灯の確認(1) 運転モードを「待機モード」（蓄電パワーコンディショナの表示 ;「OP.̲ ̲0」）に変更してから、
蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「運転」にします。
運転モードの変更は、「蓄電パワーコンディショナの操作方法 運転モードの変更」（43 ページ）を参照してください。
(2)「運転」（一番左）の LED が点灯することを確認してください。

蓄電パワーコンディショナ : 停止中

点検

蓄電パワーコンディショナ : 運転中※ 蓄電パワーコンディショナを初めて運転状態にする場合、または、蓄電システムを完全停止させた後に再度運転状態にする場合は、ブレーカを「ON」にした後、整定値の復帰時限（最大 5 分）が経過するまで待ってから、スライドスイッチを「運転」にしてください。（整定値の復帰時限が経過するまで停電動作になります。）[ 対処 ] LED が点灯しない場合、LED が損傷している可能性があります。
蓄電パワーコンディショナの表示部が「00.̲-.-」（運転中）になっていることを確認し、販売会社に連絡してください。また、点検コードが表示された場合は、点検コードに対応した処置を行ってください。

試運転・試験

36

[4] 電気測定（その他）
1

蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチが「停止」であることを確認してから、下記項目を実施してください。

2

電力系統電圧測定
蓄電パワーコンディショナ停止時に、蓄電パワーコンディショナ端子台の 100V ラインの U-N (O)および N (O)-W 間の電圧測定、200V ラインの U-W 間の電圧測定を行ってください。
（U-N、N-W 間が 101V ± 6V、U-W 間が 202V ± 20V の範囲であることを確認してください。
）
点検[ 対処 ] 各電圧が範囲外の場合は、すべてのブレーカを「OFF」にして、誤配線、各端子の状態を確認し、問題があれば手直しします。
3

アース間電圧測定(1) 蓄電パワーコンディショナの表示部が「OP.̲ ̲0」になっていることを確認してから、スライドスイッ
チを「運転」にします。
運転モードの変更は、「蓄電パワーコンディショナの操作方法 運転モードの変更」（43 ページ）を参照
してください。
(2) 蓄電パワーコンディショナの N（O）端子と E 端子
間を、テスターを用いて電圧測定（AC-V レンジ）を行ってください。（AC1V 以下）

Ｎ
（Ｏ）

点検

[ 対処 ] 各電圧が範囲外の場合は、すべてのブレーカを「OFF」にして、誤配線、各端子の状態を確認し、問題があれば手直しします。

Ｅ

接地側
非接地側

試運転・試験

4

非常時兼用コンセント出力（停電時出力端子）電圧測定(1) 蓄電パワーコンディショナの表示部が「OP.̲ ̲0」になっていることを確認してから、スライドスイッチを「運転」にします。
運転モードの変更は、「蓄電パワーコンディショナの操作方法 運転モードの変更」（43 ページ）を参照してください。
(2) 停電時出力 U、停電時出力 V 端子の電圧をテスターで測定してください。
（AC101V ± 6V）
点検[ 対処 ] AC101V ± 6V を満たさない場合は、停電時出力端子の状態を確認してください。
異常がなければ、販売会社に連絡してください。

37

[5] 充放電動作の確認
⸳ቯ୯
⸳ቯ㗄⋡

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

1

準備・確認
作業を行う前に、下記項目を確認してください。
● 太陽電池（PV）以外のブレーカが「ON」になっていること● PV パワーコンディショナのスイッチが「OFF」になっていること● 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチが「停止」になっていること

2

強制充電の動作確認(1) 運転モードを「強制充電」に切り替えます。
キースイッチ②を繰り返し押して「OP.̲ ̲1」を選択し、キースイッチ①を押して決定します。
(2) 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「運転」にして、蓄電パワーコンディショナ
を運転状態にします。
(3) 充電時の表示値が 1.5kW 〜 2.4kW の範囲であることを確認してください。

点検

充電時の表示例（表示値 :2.3kW）
試運転・試験

(4) 蓄電パワーコンディショナの BT+、BT- 端子間の蓄電池直流電圧をテスターで測定します。
点検(5) 蓄電パワーコンディショナの BT+ に繋がっている電線の直流電流をクランプ型電流計で測定点検します。
※ 増設ユニット接続時は、それぞれの BT+ の電流値を測定し、合計してください。各々の電流が 6A ± 2A の範囲になっていることを確認してください。

(6) 上記電流と電圧値の積が表示値と同じであることを確認してください。
（許容幅 ; ± 0.2kW）
点検38࠺ࠫ࠲࡞࠹ࠬ࠲࡯ߢ
⋥ᵹ㔚࿶ࠍ᷹ቯ

ࠢ࡜ࡦࡊဳ㔚ᵹ⸘ߢ⋥ᵹ㔚ᵹࠍ᷹ቯ

充放電動作の確認
2

強制充電の動作確認[ 対処 ]● 充電を行わない場合-

モード選択が正しいか確認し、選択ミスがあれば正しいモードを選択してください。

-

CT の取り付け位置、向きを確認し、問題があれば是正してください。

-

配線が間違っていないか確認し、問題があれば手直ししてください。

● 表示値と実測値が異なる場合-端子の接続に問題がないか確認し、問題があれば手直ししてください。

上記の対処を行っても問題がある場合は、販売会社に連絡してください。
3

強制放電の動作確認(1) 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「停止」にして、蓄電パワーコンディショナの運転を停止します。
※ 切替スイッチは「系統」側にした状態で実施してください。
(2) 100W 以上の負荷を繋ぎます。
（電動機以外の負荷）(3) 運転モードを「強制放電」に切り替えます。
キースイッチ②を繰り返し押して「OP.̲ ̲2」を選択し、キースイッチ①を押して決定します。
(4) スライドスイッチを「運転」にして、蓄電パワーコンディショナを運転状態にします。

放電時の表示例（表示値 :1.7kW）(5) 繋いだ負荷（電気機器）が問題なく動作することを確認してください。

点検(6) スライドスイッチを「停止」にして、運転モードを「待機モード」に切り替えます。
キースイッチ②を繰り返し押して「OP.̲ ̲0」を選択し、キースイッチ①を押して決定します。

[ 対処 ]● 放電を行わない場合-

モード選択が正しいか確認し、選択ミスがあれば正しいモードを選択してください。

-

CT の取り付け位置、向きを確認し、問題があれば是正してください。

-

配線が間違っていないか確認し、問題があれば手直ししてください。
逆潮流防止 CT より上流に負荷が接続されている場合、負荷に電力を供給できません。

試運転・試験

(7) スライドスイッチを「運転」にして、蓄電パワーコンディショナを運転状態にします。

● 表示値と実測値が異なる場合-端子の接続に問題がないか確認し、問題があれば手直ししてください。

上記対処を行っても問題がある場合は、販売会社に連絡してください。

39

[6] 蓄電ユニットの最終確認
1

装置の外観確認
蓄電ユニットに傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないことを確認してください。

点検[ 対処 ] 上記項目に問題があった場合には、問題箇所を撮影し、販売会社に連絡してください。
2

装置パネルの固定確認● 蓄電パワーコンディショナの右側パネルを閉め、3 か所のネジを締めてください。
● フロントパネルを閉め、16 か所すべてのネジを締めてください。
※ フロントパネルを閉める前に、蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチが「運転」になっていることを確認してください。
● 天板を取り付け、4 か所すべてのネジを締めてください。
● 同梱の下カバーを蓄電ユニットに取り付けて、8 か所すべてのネジを締めてください。
すべてのネジを締めた後に再度各ネジを増し締めして確認してください。
[ 対処 ] しっかりネジ止めを行ってください。（規定トルク M5：1.4N・m

M4：0.7N・m）[7] 室内リモコンの設定確認
室内リモコンの操作方法は、53 ページ以降を参照してください。
1

室内リモコン背面にある電源スイッチを「ON」にします。

ܴϋȪȢǳȳ

製造番号6;2':::::::＊ microSD カード●通常は使用しません。
●出荷時は挿入されていません。

0Q:::::::::::::/#%::::::::::::MADE IN JAPANȋȁǳȳఇࡸ˟ᅈSW

ON

MEMORY

電源スイッチLAN

試運転・試験

USB

OFF

RS485

2

室内リモコンの製造番号確認
室内リモコン背面に表記されている製造番号を施工報告書に記載してください。

3

日時の設定
室内リモコンの日時設定画面にて、日時を入力してください。

40

点検

点検

[8] 停電時の動作確認
停電時動作確認(1) 全てのブレーカを ｢ON｣ にします。非常時兼用コンセント用切替スイッチが「蓄電」になっていることを確認してください。
(2) 非常時兼用コンセントに負荷（電気機器）を繋いでおきます。（電動機以外で、500W 以下の負荷であること）(3) 蓄電システムが動作していることを確認します。（充電中、放電中どちらも可）(4) 室内リモコンで、非常運転モードが「自動給電切替設定」になっていることを確認します。
(5) 蓄電システム用ブレーカを「OFF」にし、疑似的に停電状態にします。
(6) 非常時兼用コンセントに接続した負荷（電気機器）が動作していることを確認してください。

点検(7) 蓄電システム用ブレーカを「ON」にし、復電状態にします。
整定値の復帰時限中は、停電動作を行います。
[ 対処 ] 動作に問題がある場合には、● CT の位置、向きを確認してください。
● 配線が間違っていないか確認してください。
上記に問題がない場合には、販売会社に連絡してください。

[9] お客様への動作説明
1

動作説明● お客様に運転モード等の説明を行ってください。
2

各設定値を初期設定に戻す
点検

運転モード
: 経済モード
非常運転モード : 自動給電切替設定● 充電時間帯・放電時間帯を初期設定に戻してください。
放電開始時刻 ; 10:00
充電開始時刻 ; 23:30

点検

試運転・試験

● 運転モードと非常運転モードを初期設定に戻してください。

放電停止時刻 ; 22:59
充電停止時刻 ; 6:59

なお、上記設定は、お客様から別途指定があった場合には、その指定に従ってください。

41

[10] 施工完了後●「施工報告書」に必要事項を記入のうえ、販売会社に返送してください。
● 施工完了後、PV パワーコンディショナのスイッチが「ON」になっていることを確認してください。
● 設置からお客様使用開始日までの間は、必ず下記の状態にしてください。
下記の作業が行われない場合、蓄電池が過放電状態になり、使用できなくなります。
(1) 切替スイッチ :「系統」(2) 蓄電システム用ブレーカ :「OFF」(3) 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチ :「停止」(4) ジャンクションボックスの運転スイッチ :「OFF」※ 連系許可が下りており、通電したままお客様に引き渡す場合は、上記の状態にする必要はありません。

試運転・試験

42

蓄電パワーコンディショナの操作方法
運転モードの変更
各運転モードの充放電動作については、取扱説明書を参照してください。
⴫␜ㇱࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

1

蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを ｢停止｣にします。
「OP.」( 運転モード ) が表示されていることを確認します。
表示されていない場合は、「OP.」が表示されるまでキース
イッチ①を繰り返し押してください。
（停止中の表示）2

3

キースイッチ②を押して、運転モードを選びます。

運転モード

表示

表示値（設定値）
非常時安心 : 無効

非常時安心 : 有効

待機モード

OP

OP.̲ ̲0̲

OP.̲10̲

強制充電OPOP.̲ ̲1̲

OP.̲11̲

強制放電

OP

OP.̲ ̲2̲

OP.̲12̲

経済モード

OPOP.̲ ̲3̲

OP.̲13̲

グリーンモードOPOP.̲ ̲4̲

OP.̲14̲

キースイッチ①を押して運転モードを決定します。

表示例 :( 強制放電を選択した場合 )付録

43蓄電パワーコンディショナの操作方法

非常運転モードの変更
各運転モードの充放電動作については、取扱説明書を参照してください。
⴫␜ㇱࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

1

蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを ｢停止｣ にします。

2

キースイッチ①を押します。
「ACL.」( 非常運転モード ) が表示されるまで、繰
り返しキースイッチ①を押してください。

3

4

キースイッチ②を押して、非常運転モードを選びます。

非常運転モード

表示 表示値（非常運転モード設定値）

自動給電切換設定

ACL

ACL.̲0̲

蓄電池給電設定

ACL

ACL.̲1̲

太陽光給電設定

ACL

ACL.̲2̲

充電設定

ACL

ACL.̲3̲

強制充電設定ACL

ACL.̲4̲

キースイッチ①を押して、非常運転モードを決定します。

表示例 :( 蓄電池給電設定を選択した場合 )付録

44蓄電パワーコンディショナの操作方法

蓄電池項目の確認
蓄電池の状態を確認できます。
⴫␜ㇱࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

1

蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを ｢停止｣ にします。

2

キースイッチ①を繰り返し押すと、蓄電池項目が表示されます。
キースイッチ①を繰り返し押すことで、表示が順に切り替わります。

3●(rSC.): 蓄電池 SOC●(rE): 蓄電池残量●(CC): 蓄電池充放電回数●(SOH.): 蓄電池 SOH

蓄電池項目のとなりに表示されている値を読み取ります。（数値の変更はできません。）
蓄電池項目
蓄電池 SOC

表示

表示値

表示のみ

rSC

単位 :% / 範囲 :0% 〜 100%

○

蓄電池残量

rE

単位 :kWh / 範囲 :0.0 〜 20.0kWh○

蓄電池充放電回数CC

単位 : 回数 / 範囲 :0 〜 9999○

蓄電池 SOH

SOH 単位 :% / 範囲 :0% 〜 100%

○

付録

45

蓄電パワーコンディショナの操作方法

整定値の確認と変更⴫␜ㇱࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

付録

46

1

蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを ｢停止｣ にします。

2

キースイッチ③を押します。整定値の設定画面に切り替わります。

蓄電パワーコンディショナの操作方法
整定値の確認と変更
3

キースイッチ③を押すごとに、設定項目の表示が変わります。
No.

設定項目

表示

1

交流過電圧検出レベルOv̲

2

交流過電圧検出時限

3交流不足電圧検出レベル

4

交流不足電圧検出時限Uvt

5

周波数上昇検出レベルOF̲6

周波数上昇検出時限

OFt

115

Ovt

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.0

Uv̲

90V、85V、80V

80

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.050Hz 時 :50.5Hz、51.0Hz、51.5Hz

51.0

60Hz 時 :60.6Hz、61.2Hz、61.8Hz

61.2

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.050Hz 時 :49.5Hz、49.0Hz、48.5Hz

48.5

60Hz 時 :59.4Hz、58.8Hz、58.2Hz

58.2

7

周波数低下検出レベルUF̲8

周波数低下検出時限UFt

0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒

1.09

受動的方式電圧位相跳躍

PAS ± 10 度、± 15 度、± 20 度

± 10

10 復帰時限HLd

10 秒、60 秒、150 秒、300 秒
YY（西暦下 2 桁）.MM.DD

12 現在時刻
13 時間帯 1: 開始時刻

S1

300

̲HH-MM（時は 24 時間表示とする。）

̲0-00

S1.HH.MM（時は 24 時間表示とする。）

10.00

14 時間帯 1: 終了時刻

E1

E1.HH.MM（時は 24 時間表示とする。
）

22.59

S2

S2.HH.MM（時は 24 時間表示とする。
）

23.30

16 時間帯 2: 終了時刻

E2

E2.HH.MM（時は 24 時間表示とする。）

̲6.59

17 アンペアブレーカ

Ab

19

ピーク抑制電力（ピークカット）

単位 :A/ 変更ステップ :10A
設定範囲 :0A 〜 60A（10A は設定できません）
YY（西暦下 2 桁）.MM.DD.

PCP

単位 :kW/ 変更ステップ :0.1kW
設定範囲 :0.0kW 〜 10.0kW

0̲.̲.̲.
5

20 子局アドレス

Add

変更ステップ :1、設定範囲 :02 〜 27

02

21 長期運転防止設定

Long 0: 動作せず、1: アラームのみ、2: 運転停止

0

22

23

設置日からアラームまでの年月数
アラームから運転停止までの日数

24 CT 方向確認表示のみ

12.̲1.̲1

15 時間帯 2: 開始時刻

18 設置年月日

AL.yy.mm.
ALyy 変更ステップ :1、設定範囲 :0 〜 20

15.00.

mm 変更ステップ :1、設定範囲 :0 〜 11
Stop

変更ステップ :1、設定範囲 :0 〜 90
CT1 〜 5 までの挿入向き判別 /OK:O、NG:r

30○

25 PCS ソフトバージョン

N/A○

26 蓄電池ソフトバージョン

N/A○

Cgbt 0：通常、1：1 回キャンセル、2：強制実行

0

付録

変更したい設定項目を
表 示 し た 状 態 で、 キ ー
ス イ ッ チ ④ を 押 し ま す。
キースイッチ④を押すごとに、設定値が変わります。

CStop.dd.

N/A

27 メンテナンスモード

5

初期値

110V、115V、120V

11 現在年月日

4

設定値

表示例 : 交流過電圧検出レベル (120V → 115V)

設定値を選んだら、キースイッチ③を押して決定します。
キースイッチ①を押すと、モード設定画面に戻ります。

47

蓄電パワーコンディショナの操作方法

CT の向き確認⴫␜ㇱࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル

1

蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを ｢停止｣ にします。

2

キースイッチ③を押します。
「C」(CT 方向確認 ) が表示されるまで、繰り返しキースイッチ③を押してください。

3

表示内容から、CT の状態を確認します。
左 か ら、PV 電 力 監 視 CT、 逆 潮 流 防 止 CT の W 相、
U 相が表示されます。
●(0):CT が適切に接続されている※ 負荷が少ないと点滅します。
その場合は、負荷の量を増やしてください。 PV 㔚ജ⋙ⷞ CT●(r):CT が逆向きに接続されている●(-):CT が接続されていないㅒầᵹ㒐ᱛCT ߩ U ⋧ㅒầᵹ㒐ᱛ CT ߩ W ⋧（表示例 1）（表示例 2）● 3 つの CT が適切に接続されています。

● PV 電力監視 CT が接続されていません。

※ 太陽光が発電状態で、買電中のみ上記の表示となります。

● 逆潮流防止 CT の W 相が逆に接続されています。
● 逆潮流防止 CT の U 相が適切に接続されています。

付録※ 太陽光が売電中は、逆潮流防止 CT の表示は「r」になります。売電している場合は、PV 用のブレー
カを「OFF」にする、あるいは PV パワーコンディショナを停止して、売電しない状態で確認してください。
4

キースイッチ①を押すと、モード設定画面に戻ります。

※ PV が発電していない場合は、PV 電力監視 CT は表示されず、確認できません。
※ 逆潮流防止 CT は、稼働している家電品（負荷）の電力が小さい場合、表示がちらつく場合があります。
その場合は、家電品（負荷）の接続を増やす等、使用電力を増やしてください。
※ 停電動作中は、系統から解列状態のため、CT の向きは正しく表示されません。通常動作中に確認を行ってください。
48

蓄電パワーコンディショナの操作方法

エラー表示について⴫␜ㇱࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԛ

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԛ
ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴ԙ

ࠬ࡜ࠗ࠼ࠬࠗ࠶࠴

ࠠ࡯ࠬࠗ࠶࠴Ԙ

蓄電パワーコンディショナの操作パネル■「BE」で始まる点検コードが表示された場合 :次の操作で、手動でエラーを解除してください。
キースイッチ①とキースイッチ②を同時に押しながら、スライドスイッチを ｢停止｣ にします。

■「BF」で始まる点検コードが表示された場合 :エラー原因が解消されると、自動で復帰します。自動復帰までの時間は、整定値の復帰時限（HLd）に
従います。

付録

49

蓄電パワーコンディショナの操作方法■ 点検コード一覧
故障度

重故障

中故障

エラー解除方法

キースイッチでエラー解除

キースイッチでエラー解除
室内リモコンで再起動可能

点検コード

保護機能種類付録

BE-415スイッチギア異常

BE-416セル異常

BE-501

チョッパ異常 ( 上下アーム短絡過電流検出 )BE-502出力制御異常BE-503リレー制御異常BE-504コンバータ部回路・センサ部異常

BE-509PCS 内部温度上昇異常

BE-510

電解コンデンサ過電圧

BE-511

電解コンデンサ低電圧

BE-513

端子台温度異常BE-514

センサ補正値異常

BE-515

センサ異常BE-516

温度上昇 ( 温度ヒューズ )BE-518CTU 相脱落

BE-519CT

W 相脱落

BE-520CT

片相逆付BE-601

長期間運転停止

BE-105逆電力

BE-106直流分

BE-110交流過電流異常BE-112

過電圧異常

BE-114

起動時系統電圧異常

BE-201

自立出力瞬間ピーク電圧

BE-202自立出力低電圧BE-301

AC リンク入力周波数

BE-401

電池過電圧

BE-402

電池不足電圧BE-406

電池瞬間充電過電流

BE-407

電池平均充電過電流

BE-408電池瞬間放電過電流

BE-409電池平均放電過電流

BE-411

電池間 CAN 通信異常

BE-412

ユニット間 CAN 通信異常

BE-414

PCS 間 CAN 通信異常

BE-418

マスター・スレーブ間電圧異常

BE-203

自立出力過電流（次ページに続く）
50

蓄電パワーコンディショナの操作方法■ 点検コード一覧
故障度

軽故障

エラー解除方法

自動復帰

室内リモコンで時間を設定で解除
ネットワークがある場合は自動警告
コーションのみ

点検コード

保護機能種類
交流過電圧

BF-102交流不足電圧BF-103交流周波数上昇

BF-104交流周波数低下

BF-107瞬時不平衡過電圧

BF-108

受動的単独運転

BF-109

能動的単独運転

BF-111

瞬時交流過電流BF-403

電池過充電

BF-404

電池過放電

BF-405電池高低温異常BF-410電池直流過電流BF-413

PCS 間 CAN 通信警告

BF-505

U 相 PWM 制御警告

BF-506

W 相 PWM 制御警告

BF-507DC 側 PWM 制御警告

BF-508

PCS 内部温度上昇警告

BF-517

PCS 現在時刻初期化

BC-096

運転スイッチ OFF

BC-512

FAN 異常BC-550

RS485 通信エラー

BC-551

ルータ PING 疎通エラー

BC-552SD カードエラー

BC-553SD カードフル

BC-554

ファームウェアアップデート中

BC-562保守サーバ通信エラー

BC-602

長期間運転警告

BC-098

定期点検のお知らせ

BC-417

SOH 警告BC-097

メンテナンスモード

付録

BF-10151

こんなときは
エラーが発生（点検コードが表示）した場合には、まず、「エラー表示について」（49 ページ）に従い、エラー解除を行ってください。エラー解除後も数秒は点検コードが表示する場合があります。
それでも、解除されない場合は、次の操作に従い、蓄電システムを再起動させてください。
1 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「停止」にする
2 非常時兼用コンセント用切替スイッチを「系統」側にする
3 蓄電システム用ブレーカを「OFF」にする
4 ジャンクションボックスの運転スイッチを「OFF」にする
5 ジャンクションボックスの運転スイッチを「ON」にする
6 蓄電システム用ブレーカを「ON」にする
7 非常時兼用コンセント用切替スイッチを「蓄電」側にする
8 現在日時を室内リモコンで再設定する
9 蓄電パワーコンディショナのスライドスイッチを「運転」にする「復帰時限」の間は停電動作になります● 下記は施工時に発生しやすいエラーです。各対処に従ってください。
■ BE-105、BE-518、BE-519、BE-520 が表示した場合• CT の取り付け位置・向きが間違っているか、または CT がしっかり取り付けられていない可能性があります。21 〜 24 ページの接続図、配線図や「CT の取り付け」（28 ページ）を参考に、適切に取り付けられているか確認してください。間違っている場合は、正しく取り付けなおしてから、エラー解除を行ってください。
• 分電盤の配線が間違っている可能性があります。21 〜 24 ページの接続図、配線図を参考に、適切に配線されているか確認してください。間違っている場合は、正しく配線しなおしてください。
■ BF-517 が表示した場合• 現在日時が設定されていない可能性があります。室内リモコンで現在日時を再設定してください。
現在日時を入力したら、必ず [Enter] をタッチしてください。
■ BE-416 が表示した場合• ジャンクションボックスの運転スイッチ⇒蓄電システム用ブレーカの順に「ON」にし、蓄電パワー
コンディショナのスライドスイッチを「運転」にした状態で、エラー解除を行ってください。
• 蓄電池の電源ケーブルなど、蓄電池周りのケーブルが抜けている可能性があります。すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。ケーブルがゆるんでいたり、抜けている場合は、接続しなおしてから、エラー解除を行ってください。
● エラーは発生しないが放電しない場合

付録• CT の取り付け位置が間違っている可能性があります。21 〜 24 ページの接続図、配線図や「CTの取り付け」（28 ページ）を参考に、適切に取り付けられているか確認してください。間違っている場合は、正しく取り付けてから、放電確認を行ってください。
• 蓄電池残量がゼロになっている可能性があります。室内リモコンで蓄電池残量を確認してください。
蓄電池残量がゼロの場合は、強制充電などを行い、蓄電池残量を 10% 以上にしてから、放電確認を行ってください。
• 現在時刻あるいは充放電時間帯が間違っている可能性があります。室内リモコンでそれぞれが正しい設定になっているか確認してください。間違っている場合は、現在日時を再設定してください。
• 太陽光が売電中は、蓄電システムは放電できません。太陽光の発電を止めてから放電の確認を行ってください。
● 運転中に「ACL」が蓄電パワーコンディショナの表示部に表示した場合• 停電動作中です。系統から電力が供給されて、整定値の「復帰時限」中は、停電動作を行います。
復帰時限経過後、自動で通常の動作を行います。通常の動作に戻ると、「ACL」の表示も消えます。

52

室内リモコンの操作方法
室内リモコン各部の名前とはたらき
室内リモコンの本体について
画面
表示画面を兼ねた操作パネルです。
充電・放電状態の表示や各運転モードの設定が行えます。

リセットボタン
室内リモコンのマイコンをリセットすることができ
ます。

電源ランプ

運転ランプ

運転 ON 時に点灯します。

運転状態を表示します。

橙：充電
消灯：待機

緑：放電
点滅：お知らせ室内リモコンの表示について
この製品は、室内リモコンの画面をタッチしてさまざまな操作を行います。
■ 例：運転画面

①

ဒ᩿ෞ

②

ấ‫ڤ‬Ớᛦૢ

③Ӌༀऴ‫إ‬④

἟ἕἚὁὊἁᚨ‫ܭ‬■ 例：モード設定画面
ᵎᵏᵌᵎᵏᴾஉኺฎἴὊἛẅᢃ᠃ɶᵔᵎᵃ્ᩓ

ᵏᵐ ᾉ ᵎᵎ

⑥ἴὊἛᚨ‫ܭ‬⑦

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾀ

⑧ᚨ‫ܭ‬ᴾᾁ

⑨ᢃ᠃ἴὊἛᴾᚨ‫ܭ‬ᴾኺฎἴὊἛἂἼὊὅἴὊἛ
ࢍСΪᩓ
ࢍС્ᩓ
ࢳೞἴὊἛ

ᄩ‫ܭ‬

ᵏᵌᵐ ᶉᵵ

⑤

⑩

⑪

⑫

⑬

タッチすると画面が消えます。再度画面をタッチすると表示します。

② お好み調整

タッチするとタッチパネルの明るさや操作音を調整する「お好み調整」画面を表示します。

③ 参照情報タッチすると個体識別などを表示します。

④ ネットワーク設定

タッチするとネットワーク設定を表示します。

⑤ 充放電情報

充放電の状態および電力・蓄電池残量を表示します。

⑥ 現在日時タッチすると現在日時を変更する「日時設定」画面を表示します。

⑦ モード設定

タッチすると運転モードを設定する「モード設定」画面を表示します。

⑧ 設定 1

タッチすると非常運転モードや非常時安心設定を設定する「設定 1」画面を表示します。

⑨ 設定 2

タッチすると蓄電システムの充放電時間を設定する「設定 2」画面を表示します。

⑩

タッチすると前画面に戻ります。

⑪

タッチすると運転画面に戻ります。

⑫

タッチすると次画面を表示します。（次画面がある場合のみ有効）⑬

タッチすると機能の説明を表示します。

付録

① 画面消

53

室内リモコンの操作方法

運転モードを選ぶ
通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。
● 工場出荷時は [ 経済モード ] です。
①「モード設定」画面に切り替える[ モード設定 ] をタッチします。

ဒ᩿ෞấ‫ڤ‬Ớᛦૢ
Ӌༀऴ‫إ‬

ᵔᵎᵃᚨ‫ܭ‬ᴾᾀ

ᵏᵌᵐ ᶉᵵ

ᢃ᠃ἴὊἛᴾᚨ‫ܭ‬ᴾኺฎἴὊἛἂἼὊὅἴὊἛ
ࢍСΪᩓ
ࢍС્ᩓ
ࢳೞἴὊἛ

②

ᄩ‫ܭ‬

付録

54

①

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾁ

્ᩓ③ 変更したモードを保存する[ 確定 ] をタッチします。

ᵏᵐ ᾉ ᵎᵎ

ἴὊἛᚨ‫ܭ‬἟ἕἚὁὊἁᚨ‫ܭ‬② モードを変更する
設定したいモードをタッチします。

ᵎᵏᵌᵎᵏᴾஉኺฎἴὊἛẅᢃ᠃ɶ③

室内リモコンの操作方法

非常時（停電時）の設定をする
もしも停電になったときのために、非常運転モードや非常時安心設定をお客様のお好みに合わせて選択してください。
● 工場出荷時は「非常運転モード」は [ 自動給電切換設定 ] です。
「非常時安心設定」は [OFF] です。
①「設定 1」画面に切り替える[ 設定 1] をタッチします。

ဒ᩿ෞấ‫ڤ‬Ớᛦૢ
Ӌༀऴ‫إ‬

ᵎᵏᵌᵎᵏᴾஉኺฎἴὊἛẅᢃ᠃ɶᵏᵐ ᾉ ᵎᵎ

ἴὊἛᚨ‫ܭ‬ᵔᵎᵃ἟ἕἚὁὊἁᚨ‫ܭ‬③ 変更した設定を保存する[ 確定 ] をタッチします。

ᵏᵌᵐ ᶉᵵ

ᚨ‫≔ܭ‬᩼ࠝᢃ᠃∈∞⇯

᩼ࠝ଺‫࣎ܤ‬ᚨ‫ܭ‬ᐯѣዅᩓЏ੭ᚨ‫ܭ‬Ϊᩓᚨ‫ܭ‬
ࢍСΪᩓᚨ‫ܭ‬ᔛᩓ൷ዅᩓᚨ‫ܭ‬‫ٽ‬ᨗήዅᩓᚨ‫ܭ‬

②

⁁‸‸

ᄩ‫ܭ‬

非常運転
モード

①

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾁ

્ᩓ

② 設定を変更する
設定したい項目をタッチします。

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾀ

③

自動給電切換設定

太陽光給電設定、蓄電池給電設定、充電設定を太陽光の発電電力と負荷電力を判断しながら自動で切り換えます。最も利用しやすい設定です。

充電設定

太陽光から非常時兼用コンセントへの給電、蓄電ユニットへの充電を行います。非常時兼用コンセントでの消費電力が大きいと、充電できない
場合があります。太陽光の発電電力が小さい場合、非常時兼用コンセン
トへの給電、蓄電ユニットへの充電ともできない場合があります。

強制充電設定太陽光から蓄電ユニットへの充電のみ行います。
非常時兼用コンセントへの給電は一切行われません。
蓄電ユニットから非常時兼用コンセントに給電を行います。

蓄電池給電設定

太陽光から蓄電ユニットへの充電、非常時兼用コンセントへの給電は行いません。

太陽光給電設定

非常時安心設定

蓄電ユニットから非常時兼用コンセントへの給電、太陽光から蓄電ユニットへの充電は行いません。太陽光の発電電力が小さい場合、家電品を稼働できない場合があります。

付録

太陽光から非常時兼用コンセントに給電を行います。

停電時に蓄電ユニットから非常時兼用コンセントへの給電をできるように、通常時の利用を指定蓄電池残量までに制限する設定です。指定蓄電池残量を下回ると給電を停止します。
指定蓄電池残量は 30、40、50、60、70% です。蓄電池残が設定
値＋ 5% 以下の場合、誤作動防止のため、給電を開始しません。
55

室内リモコンの操作方法

充放電時間を設定する
通常時動作モードの充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を設定できます。
● 工場出荷時は「充電開始 / 停止時刻」は 23:30 〜 6:59 です。
「放電開始 / 停止時刻」は 10:00 〜 22:59 です。
①「設定 2」画面に切り替える[ 設定 2] をタッチします。

ဒ᩿ෞấ‫ڤ‬Ớᛦૢ
Ӌༀऴ‫إ‬

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾀ

ᵔᵎᵃ①ᚨ‫ܭ‬ᴾᾁ

્ᩓ

③ 時刻を設定する
数字キーをタッチすると、新しい時刻が入力されます。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。

ᵏᵐ ᾉ ᵎᵎ

ἴὊἛᚨ‫ܭ‬἟ἕἚὁὊἁᚨ‫ܭ‬② 設定を変更する
設定したい項目の時刻をタッチします。

ᵎᵏᵌᵎᵏᴾஉኺฎἴὊἛẅᢃ᠃ɶᵏᵌᵐ ᶉᵵᚨ‫ ܭ‬ᵐΪᩓ᧏‫଺ڼ‬Ц ᵐ ᵑ ᵑ ᵎ
ͣഥ଺Ц
ᵎᵔ ᵓᵗ
્ᩓ᧏‫଺ڼ‬Ц ᵏ ᵎ ᵎ ᵎ
ͣഥ଺Ц

ᵐᵐ ᵓᵗ

②
ᵏ

ᵐ

ᵑ

ᵒ

ᵓ

ᵔ

ᵕ

ᵖ

ᵗ

③

ᵎ
ᄩ ‫ܭ‬

④

④ 変更した時刻を保存する[ 確定 ] をタッチします。

蓄電池に充電するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯がお得です。

充電開始時刻停止時刻

放電開始時刻停止時刻● 充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止
時刻が同じにならないようにしてください。
蓄電池から電力供給するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯以外がお得です。
● 充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止
時刻が同じにならないようにしてください。

付録※ 周囲温度が低い場合、蓄電池の特性上充電可能量が減少し、100％にならない場合がありますが故障ではありません。
※ 充電開始時刻を 23:30 より遅らせる、あるいは、充電停止時刻を 6:59 より前に設定すると、充電時間が不足し、100％充電にならない場合があります。

56

室内リモコンの操作方法

室内リモコンのタッチパネルや操作音の設定を変える
タッチパネルの画面の明るさや画面操作音などを、お好みで調整してください。
● 工場出荷時は「画面消時間（分）」は [5] です。
「操作音」は [ON] です。
「画面明るさ」は [5] です。

①「お好み調整」画面に切り替える[ お好み調整 ] をタッチします。

ဒ᩿ෞ①ᵎᵏᵌᵎᵏᴾஉኺฎἴὊἛẅᢃ᠃ɶᵏᵐ ᾉ ᵎᵎ

ấ‫ڤ‬Ớᛦૢ

ἴὊἛᚨ‫ܭ‬Ӌༀऴ‫إ‬

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾀ

ᵔᵎᵃ἟ἕἚὁὊἁᚨ‫ܭ‬ᚨ‫ܭ‬ᴾᾁ

્ᩓ

② 設定を変更する
設定したい項目をタッチします。
▲／▼をタッチすると、時間が変更できます。

ᵏᵌᵐ ᶉᵵ

ấ‫ڤ‬Ớᛦૢ
ဒ᩿ෞ଺᧓ ίЎὸ
દ˺᪦
ဒ᩿ଢỦẰ

ᵓ
ᵭᵬ

ᵭᵤᵤ

②

ᵓ

画面消時間（分）タッチパネルを操作していない場合に、画面が消灯するまでの時間を設定でき
ます。

操作音

画面操作音を ON/OFF 設定できます。

画面明るさ

タッチパネルが見づらいと感じたとき、お部屋の明るさに合わせて、タッチパ
ネルの明るさを 10 段階で設定できます。

付録

57

室内リモコンの操作方法

日時の設定
現在日時の設定ができます。
①「日時設定」画面に切り替える[ 現在日時 ] をタッチします。

ဒ᩿ෞᵎᵏᵌᵎᵏᴾஉኺฎἴὊἛẅᢃ᠃ɶᵏᵐ ᾉ ᵎᵎ

ấ‫ڤ‬Ớᛦૢ

ἴὊἛᚨ‫ܭ‬Ӌༀऴ‫إ‬

ᚨ‫ܭ‬ᴾᾀ

ᵔᵎᵃ἟ἕἚὁὊἁᚨ‫ܭ‬ᚨ‫ܭ‬ᴾᾁ

્ᩓ

② 日時を変更する
変更したい日時をタッチします。
③ 日時を設定する
数字キーをタッチすると、日時が入力されます。
←／→をタッチすると、カーソルが移動します。

①

ᵏᵌᵐ ᶉᵵ

ྵ‫଺נ‬Цᚨ‫ܭ‬ᵐᵎᵏᵒ ࠰

ᵏ உ ᵏ ଐ ᵎ ଺ ᵎ Ў

②

ᵎ

ᵏ

ᵐ

ᵒ

ᵕ

ᵖ

ᵗ

③
④

ᵑ

ᵓ

ᵔ

ᾔ᾽ῃᾴ῁

④ 変更を確定する[Enter] をタッチします。
● 現在時刻は長年使用されると進みや遅れが生じることがあります。定期的に修正することをお勧め致します。現在時刻に進みや遅れが生じると、割高な電気料金で充電を行ってしまう等の問題が発生してしまいます。

付録

58

(#0

,$

(#0

%#0  8

$/5

$/5

$/5

%#0 a a8$/5%#0 aa8⫾㔚࡙࠾࠶࠻

$/5

$/5

,$

付録

Ⴧ⸳⫾㔚࡙࠾࠶࠻

%#0

8

⴫␜ⵝ⟎

ࠦࡦࡃ࡯࠲

౉ജⵝ⟎

ࠗࡦࡃ࡯࠲

࠺࡯࠲↪
(NCUJ 41/%27⫾㔚ࡄࡢ࡯ࠦࡦ࠺࡚ࠖࠪ࠽

46%

45

45

8

#%.

2%

ቶౝ
࡝ࡕࠦࡦ
⴫␜ེ

28 2%5

ㅢᏱ⽶⩄

㊀ⷐ⽶⩄

28

♽⛔

蓄電システム システム構成図

59

蓄電システム 単独運転検出方式
項目

受動的方式

能動的方式

1 方式名称

電圧位相跳躍ステップ注入付周波数フィードバック方式

2 基本原理単独運転移行時に、発電出力と負荷の不均衡による電圧位相急変を検出し、ゲートブロックを行う方式。

周波数フィードバック機能と無効電力ステップ
注入機能により、系統周波数の偏差に応じた無効電力を注入することで周波数を更にシフトさせ、単独運転を検出する周波数シフト方式。

3 回路方式

系統電圧のゼロクロス点を基準として、 系統の周波数を常に計測し、周波数偏差が生じ商用電源周期毎の時間を計測し、過去
ると周波数偏差に応じた無効電力を注入し、周
4 商用電源周期の平均と現商用電源周
波数シフト量を増大させる。また、インバータ期の位相差が整定位相値を越えた時点
出力と負荷のバランス状態により、周波数偏で、ゲートブロックを行う。このゲー差が出にくい場合のために、系統の高調波、基トブロックは 10 秒間維持する。
本波レベルを計測し、このレベルが、あるレベルに達すると、ステップ状に無効電力を注入し、系統に周波数偏差を発生させ、周波数シフ
トを助長させる。これら機能により、停電が発生すると、周波数シフト量を増大させる事が可能となり、インバータ出力の周波数が整定値を 100ms 連続で越えると単独運転を検出し、ゲートブロック発生及び系統保護リレーの開放
を行う。

または
制御フロー

♽⛔๟ᵄᢙ⸘᷹ㇱ๟ᵄᢙ䊐䉞䊷䊄䊋䉾䉪䋨ήല㔚ജᵈ౉䋩㔚ᵹ೙ᓮಣℂㇱන⁛ㆇォᬌ಴ㇱ㪠㪥㪭ήല㔚ജ䉴䊁䉾䊒ᵈ౉ㇱ

4

整定範囲

検出時限 :0.5 秒以下固定
整定値 : ± 10°, ± 15°, ± 20°
出荷時整定値

付録

60

± 10°

検出時限 :0.2 秒固定
整定値 : 定格周波数± 5% 固定
出荷時整定値

定格周波数± 5%

仕様
型番

外形寸法

ESS-U1N2

ESS-U1N3

ESS-UA1N2(ESS-U1N2+ESS-A1N2)

ESS-UA1N3(ESS-U1N3+ESS-A1N3)

W900 × H1250 × D345mm(ESS-U1N2)

W900 × H1250 × D345mm(ESS-U1N3)

右側面プルボックスを除く

右側面プルボックスを除く

W900 × H1250 × D345mm(ESS-A1N2)
左側面プルボックスを除く

W900 × H1250 × D345mm(ESS-A1N3)
左側面プルボックスを除く

W170 × H140 × D20.8mm（室内リモコン）

質量

種類

構成
蓄電池
定格電圧

蓄電池容量

系運転
時定格

200kg(ESS-U1N2)

202kg(ESS-U1N3)

185kg(ESS-A1N2)
増設システム時合計 385kg(ESS-UA1N2)

187kg(ESS-A1N3)
増設システム時合計 389kg(ESS-UA1N3)

380g（室内リモコン）←同左

リチウムイオン蓄電池←同左

1 モジュール当り８直列１並列、全６モジュール
直列 (ESS-U1N2）

1 モジュール当り８直列１並列、全６モジュール
直列 (ESS-U1N3）

1 モジュール当り８直列１並列、全６モジュール
直列 (ESS-A1N2）

1 モジュール当り８直列１並列、全６モジュール
直列 (ESS-A1N3）

システム２並列構成 (ESS-UA1N2)

システム２並列構成 (ESS-UA1N3)

DC180.0V（入力電圧範囲：DC129.6V 〜 DC197.8V）

7.2kWh(ESS-U1N3)
7.2kWh(ESS-A1N3)

増設システム時合計 14.4kWh(ESS-UA1N2)

増設システム時合計 14.4kWh(ESS-UA1N3)

2.5kW ± 5％定格出力電圧

AC202V（単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式）

出力電圧範囲AC202V ± 20V

定格周波数

50 または 60Hz

パワーコンディ

放電時電力変換効率：94％（温度 25 ± 2℃、蓄電池定格電圧時）

ショナ単体定格時

充電時電力変換効率：94％（温度 25 ± 2℃、蓄電池定格電圧）

出力基本波力率

約 1（定格出力時）

出力電流歪率

総合電流歪率 5%、
各次電流歪率 3% 以下（定格出力時）

不要輻射

VCCI クラス B 準拠

最大出力

1.5kVA ± 5％

蓄電シ

出力電流

最大 15Aステム

出力電気方式

単相 2 線式

定格出力周波数50 または 60Hz

出力周波数精度

定格周波数に対し± 1% 以内（温度 25 ± 2℃）

インバータ

連系運転時：自励式電圧型電流制御方式

変換方式

自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式

力定格

主回路

←同左

付録

電力変換効率自立出←同左7.2kWh(ESS-U1N2)
7.2kWh(ESS-A1N2)

定格出力

系統連

←同左

スイッチング方式 正弦波 PWM 方式

方式
絶縁方式

非絶縁トランスレス方式

冷却方式

強制空冷方式61

分割搬入のしかた
分割搬入を始める前に● 必ず、「安全のために必ずお守りください」をよく読んで、注意事項を守って作業を行ってください。
● 分割搬入時には、特に下記の項目に注意してください。
■ 静電対策のため、必ず、指定の静電除去ポイン ■ 雨天、降雪時には作業を行わないでください
トを触ってから作業を行ってください
感電の恐れがあります。
蓄電池システムにダメージを与える可能性があります。

■ 蓄電池を火やストーブのそば、直射日光の強い ■ 蓄電池を毛布等静電気が発生しやすい場所に置ところなどの高温の場所に置かないでください
かないでくださいやけど、発火の危険性があります。
蓄電池にダメージを与える可能性があります。

■ 蓄 電 池 は 1 個 あ た り 15kg あ り ま す。 蓄 電 池 ■ 蓄電池は下図のモジュール配置図に従って、配置してくださいモジュールを蓄電ユニットから取り外す際には、必ず両手で十分気を付けて取り外してください
動作不良の原因となります。
ࡕࠫࡘ࡯࡞㈩⟎落下によりけがおよび、強い衝撃により、蓄電池が内部短絡状態になり、非常に危険な状態になることがあります。

■ 蓄電池の端子を絶対触らないでください
感電の恐れがあります。

付録

62









■ 蓄電池の固定ネジは規定のトルクで締め付けてください（規定トルク： 1.4N・m）
締めすぎるとネジ山が潰れてゆるみの原因となります。

分割搬入のしかた蓄電池（モジュール）、BMS 配置図䝰䝆䝳䞊䝹㻢BMS C
䝰䝆䝳䞊䝹㻡

䝰䝆䝳䞊䝹㻠BMS B
䝰䝆䝳䞊䝹㻟

䝰䝆䝳䞊䝹㻞BMS A
䝰䝆䝳䞊䝹㻝

蓄電池（モジュール）、BMS 用 CAN 通信および 12V 電源ケーブル配線図

㻝㻞㼂䜿䞊䝤䝹䐡
㟁※䜿䞊䝤䝹䐣
㟁※䜿䞊䝤䝹䐤

㟁ụ䜿䞊䝤䝹䐣
㟁ụ䜿䞊䝤䝹䐤

㻯㻭㻺䜿䞊䝤䝹䐡
㻝㻞㼂䜿䞊䝤䝹䐠
㻯㻭㻺䜿䞊䝤䝹䐠

㟁※䜿䞊䝤䝹䐡
㟁※䜿䞊䝤䝹䐢

㟁ụ䜿䞊䝤䝹䐡
㟁ụ䜿䞊䝤䝹䐢

㻝㻞㼂䜿䞊䝤䝹䐟
㻯㻭㻺䜿䞊䝤䝹䐟

㟁※䜿䞊䝤䝹䐟
㟁※䜿䞊䝤䝹䐠

㟁ụ䜿䞊䝤䝹䐟
㟁ụ䜿䞊䝤䝹䐠

蓄電池（モジュール）⵳㟁ụ䠄䝰䝆䝳䞊䝹䠅

付録

㼀㼞㼍㼥

63

分割搬入のしかた[1] 本体と蓄電池の分割
1

製品を平らな場所に置きます。

2

梱包材を機器から取り外します。（段ボールは使用しますので、捨てないでください。）

3

天板を取り外します。（ネジ 4 か所）
16 ページを参照してください。

4

フロントパネルを取り外します。（ネジ 16 か所）
フロントパネルの両サイドを持ち、水平に手前に引き出してください。

フロントパネル取り外し後
5

付録

64

断熱材を取り外します。

分割搬入のしかた

6

蓄電池に接続されている線材を取り外します。
● リストバンド等で、アースを確保してください。もし、無理な場合は、
蓄電ユニット内の蓄電パワー
コンディショナ設置箇所の横にある静電除去ポイントを触って静電対策を行ってください。
● ソケットで接続されているので、ソケットを外してください。
● 端子には絶対に触らないでください。（静電気により破壊する可能性があります。）● 線材を取り外す際にはツメをしっかり押さえて、コネクタ部を壊さないように注意してください。
1 段あたりで接続を取り外す箇所※ 一番下の段（BMS A）には、⑤ 12V OUT と⑦ CAN OUT は接続されていません。
① 電源ケーブル ;2 か所 ② MODULE+ ;1 か所 ③ THM+
⑤ 12V OUT

7

;1 か所 ⑥ CAN IN;1 か所 ④ 12V IN ;1 か所;1 か所 ⑦ CAN OUT ;1 か所

Tray（モジュールを含む）と本体を固定している
ネジ（2 か所）を外します。
（ネジはなくさないようにしてください。）

8

Tray（モジュールを含む）を外して、平らな所に取り置きします。
付録● 手順 2 で取り外した梱包段ボールを平らな所に置き、その上に Tray を置いてください。
● Tray が滑り落ちないように十分注意してください。
● Tray には取り付けのためのツメがあります。取り置き時にツメが曲がらないように十分注意してください。
● 手順 6 〜 8 を繰り返し、残りの Tray も外します。

65

分割搬入のしかた[2] 搬送・設置
1

本体を設置場所へ搬送します。
● 蓄電池を取り外した後の本体質量は、約 100kg です。
● 搬入の際は、横に倒したり寝かせたりせずに、正立の状態で運んでください。

2

本体を設置します。
基礎アンカーに、本体台座の穴を合わせ設置してください。

付録

66

分割搬入のしかた[3] 蓄電ユニットの組み立て
1

Tray を 1 つずつ運び、そのまま本体に戻して、ネジで固定します。
● 蓄電パワーコンディショナ前面に表示されているモジュール配置図に従って、出荷時と同じ配置になるようにモジュールを入れてください。各モ
ジュール左下にモジュール番号シールが貼ってあります。
● 規定のトルクで締め付けてください。
（規定トルク：1.4 N・m）
● 順番に残りのモジュールも取り付けます。

2

蓄電池間の配線を行います。
● 端子には絶対に触らないでください。（静電気により破壊する可能性があります。）● 配線後は、同梱の型紙を使用し、配線に間違いがないか確認してください。

㟁※ࢣ࣮ࣈࣝյ
㟁ụࢣ࣮ࣈࣝյ

ࣔࢪ࣮ࣗࣝ

%06&㟁※ࢣ࣮ࣈࣝն

9ࢣ࣮ࣈࣝճ
9ࢣ࣮ࣈࣝղ
&$1ࢣ࣮ࣈࣝճ
&$1ࢣ࣮ࣈࣝղ

ࣔࢪ࣮ࣗࣝ

ࣔࢪ࣮ࣗࣝ
㟁※ࢣ࣮ࣈࣝմ

㟁※ࢣ࣮ࣈࣝճ

㟁ụ㟁ụࢣ࣮ࣈࣝճ ࢣ࣮ࣈࣝմ
%06%ࣔࢪ࣮ࣗࣝ

㟁※ࢣ࣮ࣈࣝձ
㟁※ࢣ࣮ࣈࣝղ

9ࢣ࣮ࣈࣝղ
9ࢣ࣮ࣈࣝձ
&$1ࢣ࣮ࣈࣝղ
&$1ࢣ࣮ࣈࣝձ

9ࢣ࣮ࣈࣝձ

ࣔࢪ࣮ࣗࣝ

㟁ụࢣ࣮ࣈࣝձ 㟁ụࢣ࣮ࣈࣝղ
%06$&$1ࢣ࣮ࣈࣝձ

ࣔࢪ࣮ࣗࣝ

付録

3

㟁ụ
ࢣ࣮ࣈࣝն

断熱材を取り付けます。

以上で、「工事の流れ」（12 ページ）の「設置工事 ‐ 3 基礎工事」まで終了しました。
「設置工事 ‐ 4 基礎工事」以降の作業を、本書に従い行ってください。

67

防風パネル（オプション）の取り付けかた※ ESS-U1N2 のイラストで記載しています。

[1] 同梱物の確認
部品の過不足や傷の有無を確認してください。
■ パネル（1 個）■ ブラケット（1 個）■ ネジ M4、長さ 12（16 本・袋入り）[2] 蓄電ユニットへの取付方法
1 蓄電ユニット背面のネジ（11 カ所）を取り外します。

2 ブラケットを取り付けます。
付属のネジ（3 本）を使って固定してください。

3 パネルを取り付けます。
付属のネジ（10 本）を使って固定してください。

①
①
②

②

③

※ 図に示した番号順にネジを締め付けてください。
※ 手順 1 で取り外したネジは使用しないでください。
※ 下側のネジ (4 カ所 ) は外さないでください。

取り付け時の注意事項
付録● 部品の取り付けは、製品を設置した後に行ってください。
● やむを得ず設置前に部品を取り付ける場合には、製品運搬時に防風パネルを破損しないよう注意して作業を行ってください。
● 重量物のため、取り扱いには十分注意して、安全に取り付け作業を行ってください。
● 部品を取り付ける時のネジの締め付けトルクは、1.2 〜
1.8N・m の範囲内で行ってください。

68

取付完了状態※ 図に番号を示したネジから締め付けてください。
※ 手順 1 で取り外したネジは使用しないでください。

京都市中京区烏丸通御池上る 〒 604-0845
http://www.nichicon.co.jp
LV42277-13