部品情報編

Ｐ その他の改修部品

グループ分類

その他の部品
部品名称

P –０１
改修用部品分類

雑排水特殊継手
ポイント

設置イメージ

既設排水縦管を切断せずに簡便に排水分岐管を設置

特 色

・継手の口が穿孔刃のガイドになっているため特別な支持工具なしに容易に精度よく穴開け加工ができます。
・配管に可とう性をもたせる事ができます。
・継手の飲み込みを利用し、1 度 10 分の角度に曲げることができます。
・床板、ミニパン設置時のパイプ、トラップに掛る過重を軽減できます。

概 要

・集合住宅において、既設排水立て管に排水分岐管を設ける場合、排水管を切断しないことから他住戸が使用中でも支障なく作業ができ、騒音も低減できます。
・継手材質は球状黒鉛鋳鉄（FCD450）・立て管口径（mm）×横管口径（mm）は 40×40、50×40、50×50、65×50、80×50、100×50 の 6 種類です。

部 品 概 要

部品仕様

■亜鉛メッキ鋼管製可とう継手
特 徴 ：接続時に 1 度 10 分の勾配をつける事が可能
材 質 ：鋼管
表面処理：亜鉛メッキ
寸 法 ：取付部 管用テーパネジ PT2
サイズ 50A
付属部品：Ｏリング、金属製押し輪■排水管特殊継手
特 徴 ：勾配 1 度１０分
材 質 ：球状亜鉛鋳鉄（FCD450）

標準的な設置方法

SPG 管（排水用縦管）
洗濯機

洗濯機防水パン（ミニパン）

鋼管製可とう継手
JS-1Z

樹脂トラップ
JTK-50PTR

排水管特殊継手JTK-705

設置条件等
工事概要

（1）工事条件（2）事前調査（3）工事内容（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・日本総合住生活株式会社
・株式会社ベンカン・ジャパン

製品番号

グループ分類

その他の部品
部品名称

P –０２
改修用部品分類

浴室排水トラップ更正
ポイント設置イメージ

古くなった浴室の鋳鉄製トラップを更正して寿命を伸ばす工法

特 色・トラップの補修をその住戸内で処理でき階下の住戸に立ち入る必要がな
い。
・指定接着剤（塗料兼用）はサビの上から使用出来る重防食機能がある。
・筒の外面を熱収縮チューブで覆い、筒を保護するとともに表面が滑らかにする・浴室の古くなった鋳鉄製トラップの補修をすることで、その寿命を延ばすことを目的としている。
・ABS 樹脂製の挿入筒セットと熱収縮チュ−ブ及び指定接着剤により、補修することで、封水深の確保と防錆を実現する。

概 要
ABS 樹脂製部品 【挿入筒、筒下カバ−、トップカバー、以下オプション部品（スペーサ５、スペーサ３）】
熱収縮チューブ部 品 概 要
指定接着剤 ：接着コート剤Ａ・Ｂ
指定パテ（オプション） ： POR-15 エポキシパテ

部品仕様

挿入筒
トップカバー
筒下カバ熱収縮チューブ

材質：ABS 樹脂
材質：ABS 樹脂
材質：ABS 樹脂
呼称サイズ：60×1.0

色：黒色：黒色：黒

形状：筒状 φ43×高さ 103×厚さ 1.5（鍔径 φ57.5
形状：リング状 φ57.5×厚さ 1.5
形状：筒状 上部径φ63×下部径φ85×高さ 25

色：黒色：黒形状：リング状 φ57.5×厚さ 5
形状：リング状 φ57.5×厚さ 5

長さ 55

スペーサ５(オプション) 材質：ABS 樹脂
スペーサ３(オプション) 材質：ABS 樹脂

標準的な設置方法
施工例 １

施工例 ２
筒の高さが不足し、封水深が確保できない時スペーサを用い不足高さを補う

設置条件等

・トラップは鋳鉄製 T-5B あるいは T-5A であること。
・トラップの呼びは 50A（２B）であること。
・極端なサビ瘤を取り除くことができること。
・施工前準備として、トラップ周辺を養生し、トラップの水を抜いた後、トラップをよく乾燥させる。
・指定接着剤を使用する時は必ず、ゴム手袋をする。

（1）工事条件

工事概要（2）事前調査・トラップの状態、筒の欠損及び筒の高さを確認する（3）工事内容・浴室トラップ補修（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・日本総合住生活株式会社
・株式会社ベンカン・ジャパン

製品番号

施工例 ３
筒が部分的に欠損している場合、エポキシパテで欠陥部を補修する。

グループ分類

その他の部品
部品名称

P –０３
改修用部品分類

配管・配線器具類（配管ラック）
ポイント

配管を根太にとりつける方式のためスラブへの穿孔が不要な配管ラック

特 色・給水管等をスラブに固定する場合、ドリルで孔をスラブにあける必要があるが、ラックと根太に固定する金具を使用することによりコンクリート面への穿孔が不要となり騒音の低減が図れます。

設置イメージ・基本的にラックと金具は根太に固定するので、スラブへの孔が不要です。
・配管バンド（クリック）への管の取り付けがワンタッチで簡単です。
・配管工事に伴なう騒音が低減されます。

概 要部 品 概 要
サイズ
８１２１７２０２５適合パイプ A
８A
17.25
１０A
23.25
１３A26.50
１６A31.75
２０A
35.25

B
19.25
18.00
21.75
23.00
26.50

C26.75
29.50
34.75
38.00
44.50

D17.25
17.00
19.25
20.00
19.75

部品仕様

■配管ラック
材質：ABS 樹脂
形状：コの字型■取付け金具
材質：SPHC 鋼板■取付け板
材質：ナイロン■クリック
材質：ナイロン

色：アイボリー
L タイプ：長さ 1,000mm×高さ 15mm×幅 31mm
S タイプ：長さ 31mm×高さ 15mm×幅 31mm
色：クローメート メッキ 板厚：1.6mm
色：グレー

形状：

３P 長さ 110mm×幅 20mm×高さ 5mm
2P 長さ 70mm×幅 20mm×高さ 5mm

色：グレー

標準的な設置方法
・支持金具の固定は原則として一個所止めとし、根太・大引き等木部にて固定する支持金具用木ネジはφ４−２５とする。

設置条件等

・根太・大引きによる下地処理が施されているスラブ上の配管であること。
・施工時は床板が取り除かれた状態であること。
・支持･固定のための穴あけ及びネジ止め等は、低騒音低振動工具にて施工すること。

工事概要（1）工事条件（2）事前調査（3）工事内容（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・日本総合住生活株式会社
・株式会社ベンカン・ジャパン

・樹脂管を使用した給水・給湯配管工事における配管の支持・固定・62dB(A)以下（ﾃｽﾄ配管時の実測値）

製品番号

グループ分類

その他の部品
部品名称

P –０４
改修用部品分類13mm 自在水栓（分岐栓付）
ポイント設置イメージ

水栓に分岐機能をもたせることで給水系統を追加することができます。

特 色・給水管が壁のなかを通っていない場合でも取り付けが可能です。
・吐水パイプの長さ違いや、寒冷地仕様があり、柔軟な対応ができます。

概 要

・既存の給水管に本水栓を取り付けることで、シャワー付きの風呂釜等に容易に給水することができます。
・水栓本体内で水路を２分割し、それぞれにシートが設けられた構造になっています。
・取付ねじ部は呼び径 13 給水栓取付ねじです。

部 品 概 要部品仕様

特 徴材 質寸 法
給水接続：給水管が埋め込まれていても、いなくても取り付けが可能：胴 青銅、シート 青銅：取付ねじ 呼び径 13 給水栓取付ねじ：接続方法の違う給水口が２種類

給水口13mm 自在水栓（分岐栓付）

標準的な設置方法

フロ用給湯器

給水管

DTK-301 給水口

DTK-302 給水口

設置条件等
工事概要

（1）工事条件（2）事前調査（3）工事内容（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・日本総合住生活株式会社
・株式会社ファインテック高橋

製品番号DTK-302F 給水口

グループ分類

その他の部品
部品名称

P –０５
改修用部品分類

配管・配線器具類（露出配管用ステンレス被膜保温システム）
ポイント

配管と断熱材を一体化した角形被覆パイプで露出は移管をスッキリ見せます。

特 色・パイプと断熱材を一体化したことで省スペースを実現
・火気を使用しないクリーンワーキングです
・パイプはステンレスで耐久性抜群

設置イメージ・ステンレス管を角型の発泡ポリエチレンで被覆した角被覆パイプを使用し、継手部をアイボリーのカバーで覆うことで、露出配管において室内の美観を損ねることなく省スペース化が可能となります。

概 要
SS フレキカバ-

SS エルボカバ-

SS 壁貫通カバ−

SS 出隅カバ−SS 入隅カバ−SS スペーサー３＆５

SS ソケットカバ−

SS 端末カバ−SS バンドカバ−

SS 保温材（断熱ゴム）

SS 固定バンド部 品 概 要SS 角被覆パイプ

SS 水切り板(S＆L)

部品仕様

SS 角被覆パイプ
色：アイボリー
SS 固定バンド（クリック）
SS 保温材その他の部品管：SUS304TPD
寸法：32×32×2000
材質：ポリアミド
材質：断熱ゴム（独立気泡）材質：ABS 樹脂

被覆：発泡ポリエチレン

表皮：ポリエチレン

色：グレー 呼び径：13（幅 23×奥行 17×高 29）
色：黒 寸法；φ２８×L2000
色：アイボリー
寸法：別途メーカーカタログを参照願います①SS カバ−類のﾍﾞｰｽを壁にビス止めする。
②SS 角被覆パイプを所定長さに切断し、モルコジョイントに挿入後プレス工具で締め付ける。
③SS 固定バンドをﾍﾞｰｽに設置（ビス止め）④モルコジョイントを接続した、角被覆パイプを SS 固定バンドに押付け固定する。(固定バンドのところは被覆無し)⑤SS カバ−をベースに嵌合する。

標準的な設置方法
設置条件等

・支持･固定のための穴あけ及びネジ止め等は、低騒音低振動工具にて施工すること。
・モルコジョイントの施工にはベネックス推奨専用締付工具をご使用ください。
・角被覆パイプ及びカバ-は汚れがつかないようにきれいな手袋をはめて取付け作業をしてください。

工事概要（1）工事条件（2）事前調査（3）工事内容（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・日本総合住生活株式会社
・株式会社ベンカン・ジャパン

製品番号

グループ分類

その他の部品

P－０６

部品名称

改修用部品分類

給水立て管
ポイント

設置イメージ１）

防露被覆レスが可能 で狭いスペースでも易施工の軽量・超高耐久性の給水立て管
１）使用条件や地域による、天井内等は被覆要

特 色

既設給水管である硬質塩ビライニング鋼管等を、軽量かつ柔軟性を活かして狭いスペースでも容易な作業で電気融着接合のため易施工・一体化した給水管に更新することが出来、防露被覆レス１）からコスト軽減が図れます。

従来１）使用条件や地域による、天井内等は被覆要

概 要● 呼び径 ２０mm ～ ２００mm まで品揃え● 高密度ポリエチレン樹脂（ＰＥ１００）による、優れた長期耐久性、優れた耐食性を有します● 軽量（鋼管の１/６）、ネジ切や接着不要で熟練技術を必要とせず、メーターボックス内防露被覆レス１）の検討可能
１）使用条件や地域による、天井内等は被覆要★ 『公共住宅建設工事共通仕様書 平成２５年度版』 掲載★ 『公共住宅建設工事積算基準 平成２５年度版』 掲載
給水立て管部 品 概 要

ピット内、天井内給水配管

埋設給水配管

屋外埋設消火管部品仕様

建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格
ＰＷＡ ００１/００２/００５/００６ 規格品・準拠品＜パイプシャフト内＞＜ピット内＞

標準的な設置方法＜機械室＞＜敷地内埋設部＞

設置条件等

融着による管路の一体化を実現
インジケーター

ＥＦソケットの構造

ターミナルピン電熱線

 ポリエチレン管の接合を、電熱線に電流を流し管表面と継手内面を融着して接合する“電気融着接合”を使用しますので、配管相互の堅牢な接続が可能で、配管同士が一体化します。これにより耐震性のある、堅牢な配管となります。

工事概要（1）工事条件（2）事前調査（3）工事内容（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・積水化学工業株式会社

製品名称『エスロハイパーＡＷ』

グループ分類

洗面所改修
部品名称

緊急遮断弁付き洗濯機用分岐水栓

P-０７
改修用部品分類

洗面化粧ユニットのセットフリー部品

ポイント

設置イメージ

緊急遮断弁付き洗濯機用分岐水栓

特 色

・洗濯機用水栓が付いていない住戸で洗面化粧台に本水栓を取付けることにより、洗濯機との接続が容易になります。
・万が一、洗濯機の給水ホースと分岐水栓の接続部が外れた場合でも、緊急遮断弁が付いているので漏水を防止できます。
・洗濯機に給水中でも洗面用の水栓を同時に使用することが可能です・間口５００ｍｍの洗面化粧台。
・取付部のねじは呼び径 13 給水栓取付ねじです。
・洗濯機との接続がワンタッチカプラーなので接続が簡単です。
・分岐吐水口部に緊急遮断弁が付いています。

概 要部 品 概 要

部品仕様

特徴： 緊急遮断弁機構付水栓
材質： 胴 青銅、シート 青銅
寸法： 取付ねじ 呼び径 13 給水栓取付ねじ
接続方法 ： 洗濯機の給水用ホースとの接続方法 ワンタッチカプラー

洗濯機
緊急遮断弁

標準的な設置方法

立型分岐水栓

洗面器

設置条件等
工事概要

（1）工事条件（2）事前調査（3）工事内容（4）仮設・運搬・ストック（5）標準工期（6）工事騒音・振動（7）動力等（8）設置のための関連工事（9）推奨関連工事

取扱企業

企業名
・日本総合住生活株式会社
・株式会社ファインテック高橋

製品番号