取扱説明書

施工上の注意事項

ゴム製フレキシブル継手照ください。特に逆⽌弁の下流（吐出）側

このたびは当社ゴム製フレキシブル継手（以下製品）をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
お求めの製品を正しく安全にご利用いただくため、ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。
当説明書は下記製品の共通取扱説明書です。ご購入の製品をご確認ください。 ※〼に関しては「1. 禁止事項 4）参照」〼０ＦＬＥＸ〼ピュアジョイント（日本水道協会認証登録品 G-320） 〼ＰＴコネクタ〼ライナーフレックス〼エルボフレックス〼フレキシドレイン⃞ＢＦコネクタ（日本水道協会認証登録品 G-471） ⃞タフボーイ⃞キングフレックス 20〼ＰＴコネクタＳ〼トーゼンフレックス〼トーゼンフレックスＳ〼ＬＲコネクタ⃞タフボーイ（日本水道協会認証登録品 G-743）⃞ＴＯＵＧＨＬＥＸ5）製品を配管に取付ける際は、無用な外力（圧縮・引張り・ねじりなど）が加1）製品をポンプに取付ける位置は右図をご参⃞サイレントコネクタ

この取扱説明書は工事完了後、保守点検管理ご担当者に必ずお渡しください。なお、当社製品に関するお取扱い上のご質問・ご相談などがございましたら、最寄りの事業所までお問合わせください。
◇当取扱説明書は、予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。最新版は TOZEN ホームページをご参照ください。

株式会社 TOZEN

仕切弁に製品を取付けると、常に水頭圧による疲逆止弁

労の蓄積とポンプの起動・停⽌による水撃

ゴム製
フレキシ
ブル継手などで不具合を引き起こす危険性がありますので、製品はポンプと逆⽌弁の間に取付けてください。

サポート金物わらないよう、寸法確認および芯出しを正確に行ってください。

仕切弁
短管

ゴム製フレキシブル継手
レジューサ

溶接場所

溶接場所

製品を取付けると、摩耗の促進やパッキン面が破損する恐れがあります。短保護用カバー

管を介して施工することをお薦めします。
2）製品は内圧により反⼒や⾯間の変化が⽣じます。配管サポートや防振架台などの検討に必要な製品性能データはお問い合わせください。
3）製品は、縮み・伸び・偏角・偏心など取付時寸法許容値内に納まるよう施工してください。
縮み

伸び偏角

偏心4）製品が変位した時、周囲の構造物や機器（特に鋭利な角）が製品に触れないように取付けてください。

給湯ラインにはご使用になれません。当社フッ素樹脂製フレキシブル継手をご使用ください。

3）プール水用には使用禁止

ラギング

性能上に問題はありませんが、外観を考慮される場合はラギング等の取付けをお薦め

製品本体を取り付ける前にボルト穴の芯合せをお願いします。
9）サイレントコネクタの内筒は簡易接着で取り付けてあります。外れた場合は本体に挿入し、定位置に入っていることをご確認後、施工願います。

接続時の注意事項

Email sales@tc.tozen.com

1） ゴム製フレキシブル継手は、相手側フランジの形状によってゴム本体のパッキン面が損傷する恐れがあります。
下表を参考にフランジの形状をご確認ください。その他の形状はお問い合わせください。

フランジタイプ（ガスケット座の種類）
全面座(ＦＦ)

4）圧⼒変動の繰返しが頻繁に発⽣する箇所には上記〼の製品はご使⽤になれません。

2）給湯ラインには使用禁止

7）屋外配管による外ゴムの変色について品質、します。

製品は下記の用途には使用できませんのでご注意ください。これらの事項が守られず、製品に異常を来し事故などが発生した場合、その責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
油用にはご使用になれません。

取り外す8）フ ランジはルーズとなっておりますので取付ボルト穴がズレている場合、フランジ接続の場合

1）油用には使用禁止ある場合には、製品を外すなどの処置をしてください。

また、仕切弁（バタフライバルブ）に直接

西日本事業所： TEL（06）6578-0310（代） FAX（06）6578-0312

禁止事項

う保護用カバーなどを被せてください。また溶接・溶断の熱が伝わる恐れのレジューサ

東日本事業所： TEL（050）3538-2091（代） FAX（050）3538-2094
URL https://www.tozen.co.jp

6）取付け後、その付近で溶接・溶断を行う場合は、製品に火花が掛からないよ平面座(ＲＦ)

溝形(ＴＧ-Ｔ)
はめ込み形（ＭＦ-Ｆ）

溝形(ＧＦ)

5）OFLEX・PT コネクタ・PT コネクタ S は飲料水にはご使用になれません。
6）サイレントコネクタは 1）〜 3）に加え海水、排水にはご使用になれません。

ガスケット

プール水の循環ポンプ廻りにはご使用になれません。当社フッ素樹脂製フレキシブル継手をご使用ください。その他のプール水や温泉水ラインについては、ご相談ください。

使用上の注意事項
1）ご使用前に製品の損傷の有無をご確認ください。特にパッキン面、ゴム本
体内外面などに損傷がある場合は使用しないでください。

4）製品は、締切運転などの誤動作によって破損する恐れがありますので運転時には必ずバルブの開閉をご確認ください。

2）使用範囲について5）流体を急激に流すようなバルブ操作はしないように充分ご注意ください。

現場の最高使用圧力・最高使用温度が各製品の使用範囲内であることを確

6）製品は管内流速 3m/s 以下でのご使用をお薦めします。

認の上ご使用ください。使用範囲外での使用は製品の寿命を著しく短くし7）油脂・有機溶剤（シンナー・トルエンなど）・酸・アルカリなどが付着しな流体の漏れなど不具合の原因となります。

いように注意してください。万一、付着した場合は速やかに拭き取ってく3）複合変位量の補正について問題ありません

問題ありません ！

ゴム本体のパッキン部を押さえる力が十分にあります。
但し、溶接のバリによりパッキン面を傷付ける恐れがあります。バリはヤスリまたはサンドペーパーなどで取除き、必要に応じゴム以外のガスケット(シートパッキンなど）を併用してください。

ゴム本体のパッキン面と相フランジの座面の径が同じ位なのでパッキン部を押さえる力が十分にあります。
但し、塩ビライニングなどのコーティングが施されている場合、相フランジにコーティングによる段差が生じることがあります。これによりパッキン面が損傷する恐れがありますので、必要に応じゴム以外のガスケット（シートパッキンなど）を併用してください。

ゴム本体のパッキン面と相フランジの間 突起部とゴム本体のパッキン面との接にゴム以外のガスケット（シートパッキン 触面が少なく単位面積荷重が大きくななど）を併用してください。
りパッキン面が損傷します。
ＧＦ形フランジ専用のＧＦ形ガスケットと直接接続した場合、シール面が同等材質による二重パッキンになり、シール性能の低下が起こります。

ださい。

各製品の許容変位量は単独変位の最大値を示します。従って変位が複合する場合は次の式で補正してください。
補正伸び量＝許容伸び量 ×｛1−（問題ありません8）配管ラインの耐圧試験において製品を取付けた状態の場合は、水圧にて⾏ってください。また、空気圧で⾏う場合は製品を外してから⾏ってください。

偏心＋
許容偏心偏角）｝
許容偏角（例）PTコネクタ100Aで偏心10mm必要な場合の補正伸び量
100
補正伸び量＝15×｛1−（ 25 ＋ 30 ）｝＝ 9.0mm

9）製品の使用範囲・許容変位量などについては、TOZEN ホームページをご参照ください。
10）ポンプ設置位置より低い水槽からの汲み上げライン、及び常時負圧が生じるラインでは、不具合が発生する場合があります。上記ラインには、LS コネクタ（負圧用）のご使用を推奨します。

2）取付ボルトは、製品側から差込み、ナットは相手側で締付けてください。

ナット

また、緩み防止のために、ばね座金（スプリングワッシャ）の装着を推奨します。

使用できません

相手側配管

ばね座金

ばね座金

相手側配管

平座金

平座金

尚、製品側からの差込みが不可の場合、全ねじボルトやボルトを配管側から差込んでください。ボルトの先端が製品側に極端に突出しないようご注意く
ださい。

Ｓ＝締代残

Ｓ＝締代残

3）取付けの際には、製品フランジの凹み部（溝部）とゴム本体パッキン部が正常にセットされている状態であるかご確認ください。
4）各製品の取付ボルトの締め付けは、次に示す締代残をご参照の上、対角線ご保管上の注意事項
1）運搬中・保管中、製品に損傷を与えないよう充分にご注意ください。
また、損傷などがある場合は使用しないでください。
2）長期間保管する場合、暗室などに保管し直射日光を避けてください。とに均等に締め付けてください。
3）温度 40℃以上および過度の湿気、水分のある場所に長時間放置しないでください。
4）製品に火気が当たらないよう充分にご注意ください。
5）製品に荷重をかけないようご注意ください。

システム稼動後、ポンプの振動によって取付ボルトに緩みが発生する場合があります。水抜き実施後、均等に増し締めしてください。
5）サイレントコネクタは施工時、付属の平座金（小形）を必ず本体側にご使用ください。

ゴム製
フレキシブル
継手

平座金

ゴム製
フレキシブル
継手（サイレントコネクタは平座金（小形）平座金 ／付属品を使用）
ナット（BFコネクタ・タフボーイ・サイレントコネクタ）（ＢＦコネクタ・タフボーイ）

裏面に続く

製造年月の表示

接続時の注意事項

1－

132 ～ 80141

1～28.5

1100

14

1

1～28.51125

14

11～28.5

1～215014

11～2131～220014

1.52～31313

ソケットを手締めできる山数まで

250 ～ 300

1222～313－

締め、ソケットの平径にスパナ（ま350 ～ 450－－－413－

ださい。その際、向きをご確認ください。
3）配管側のパイプねじが損傷なく滑ら

6）取付ボルトの締付けは、片締めを－

M16 × 60L

してください。

M12 × 55L
M16 × 65L

8）シ ス テ ム 稼 働 後、 ポ ン プ の 振 動によって取付ボルトに緩みが生

BFコネクタ ･タフボーイ ･TOUGHLEX

サイレントコネクタ
※4

キング
フレックス
20

JIS G 3443-2（F12) ※5

JIS 10K

JIS 10K

JIS 20K－

M12 × 55L－－－

M16 × 60L－－

M16 × 60L

M16 × 70L－

M16 × 65L

M16 × 60L

M16 × 70L

40

M12 × 50L

M16 × 60L

M16 × 70L

－M16 × 65L

M16 × 60L

M16 × 70L

50

M12 × 55L

M16 × 70L

－M16 × 65L

M16 × 60L

M16 × 70L

M16 × 70L－

M16 × 65L

M16 × 65L

M16 × 75L

M20 × 80L M16 × 70L

M16 × 65L

M16 × 65L

M20 × 85L

M20 × 85L M16 × 70L

M16 × 65L

M16 × 65L

M20 × 85L

M22 × 90L M16 × 75L

M20 × 75L

M20 × 70L

M22 × 95L

M22 × 95L M16 × 75L

M20 × 80L

M20 × 75L

M22 × 95L

65

M12 × 55L

80

M16 × 60L

70L

M16 × 65L
※275L

M16 × 65L
※275L

M16 × 65L

100

M16 × 65L

125

M16 × 65L

150

M16 × 70L

200

M20 × 80L

M22 × 100L M16 × 80L

M20 × 80L－

M22 × 100L

250

M20 × 80L M22 × 90L M24 × 115L M20 × 90L

M22 × 90L－

M24 × 110L

300

M20 × 80L

M22 × 90L－

M24 × 115L

350－－－－400－※ 2・3 75L
M20 × 75L
※ 2・3 80L
M20 × 80L
※ 2・3 90L
M20 × 80L
※1・2・3 90L

M22 × 90L
※ 2・3 95L
M22 × 95L
M24 × 100L

M24 × 115L M20 × 90L－－

M22 × 95L
M22 × 95L－－1823

ゴム製フレキシブル継手は、使用状況により耐用年数が異なります。耐用年数を過ぎると流体が漏れるなど、不具合が発生する可能性が高まります。
それら製品の不具合、設置状態の異常などの早期発見のため、保守点検を実施するようお願いいたします。

④

1）点検の種別と実施時期
a. 竣工時点検	�����竣工時	��������������使用条件が守られ正しく施工されているかを確認してください。

7）反対側も 2）～ 6）の要領で施工

M12 × 50L

M16 × 60L

保守点検について

図⑤の締代残をご参照ください。

32※2

③

避け均等に締付け、締付け量は右六角ボルト（JIS B 1180 並目ねじ）

25

ゴム製フレキシブル継手は、ゴムと補強層からなる複合弾性体で、永久的なものではなく寿命のあるものです。製品の寿命は、さまざまな要因によって大きく左右されます。詳細は TOZEN ホームページをご参照ください。

4）配 管 側 の パ イ プ の ね じ に シ ー ル5）右図④の要領で取付けてください。

L

M12 × 55L

①製造年
②製造月

耐用年数ください。

7）取付けボルトは下表をご参照ください。

－パイプにもレンチをかけ充分に締付けてお問い合わせください。

JIS 10K JIS 20K

年02②②かであることを確認してください。
テープ（またはシール剤）を巻き、月本体側

23①たはレンチ）をかけ配管側パイプ※相手フランジが FF の場合※ LRコネクタはゴム製可とう伸縮継手 ｢LSコネクタ｣ が適用されます。

20

フランジA2）相手配管にフランジ A を通してく

1

OFLEX・ピュアジョイント・PTコネクタ・トーゼン
フレックス・エルボフレックス（A タイプ）・ライナーフレックス（A タイプ）

2319

12 1
1121

ださい。

－

※523

ランジ A・ソケットをばらしてく1

JIS 5K

ソケット1）取付ボルトをはずし、本体からフ20・25

呼び径（A）①8ねじ込み接続の場合

20●ピュア● OFLEX ●エルボ● PTフレックス
ジョイントコネクタ（B・C タイプ） ●BFコネクタ●トーゼン●ライナー
フレックス
フレックス
●エルボ（C タイプ）
フレックス（A タイプ）

2 3 4●ライナー●キング● TOUGH
フレックス
フレックス
LEX（A タイプ） 20
呼び径（A）●タフボーイ●サイレントコネクタ

本体

5 6 7

S 締代残（mm）

9 10

製造年月の表示は、本体ゴム部に右図のように表示されています。
（例）2023 年 2 月製造の場合

6）各製品の締代残は下表をご参照ください。

225－

じる場合があります。その際は、
水 抜 き 実 施 後、 均 等 に 増 締 め し

b. 通常点検	��������年 2 回以上	�������異常の早期発見と事故の防止を図るために、製品やその使用状況および設置状況を確認してください。
⑤フランジA
取り付けボルトソケット

15A〜25A（3〜3.5mm）
S=締代残32A・40A（4〜4.5mm）
50A（5〜5.5mm）

c. 定期点検	��������竣工後 5 年毎	���通常点検に比べ、より詳細に異常の有無を確認してください。
d. 臨時点検	��������災害直後	�����������大きな地震や火災および浸水などの災害発生時は、製品への影響の有無を確認してください。必要に応じて本体内面確認のためサンプリングを実施してください。
2）点検項目てください。

点検種別

点検箇所

a. 竣工時点検
パイプ側

本体

d. 臨時点検

3）異常現象とその対策
該当部

接合部

本体外面

本体外面

1. 外面ゴムに傷・亀裂などが生じてないか
2. 一部に異様な膨らみがないか
3. 外面ゴムにボルト・ナットの頭が接触または、喰込んだ跡はないか
4. 変位量が製品許容値を超えていないか（a、c、d のみ）

触触

触 診
診／目
目 視
診／目
目 視
計 測

視視

各点検において異常が認められた場合は、下表を参考に処置対策を行ってください。
異常現象

原因

パッキン面から漏れがある

1）許容変位量を超えている
2）許容圧力を超えている
3）異常な圧力変動がある
4）固定の不備・破損
5）ボルト・ナットの緩み

本体部から漏れている

破損

外面ゴムに傷・亀裂などが生じている

外的要因

一部に異様な膨らみがある

外面ゴムと補強層の間に流体が侵入作動時に異常変形を生じ、ボルト・ナッ
トの頭が外面ゴムに接触または喰込んだ
跡がある

1）許容変位量を超えている
2）異常圧力が生じている

内面ゴムに傷・亀裂などが生じている
本体内面

点検方法

接合部

b. 通常点検
c. 定期点検点検項目
1. ボルト・ナットの緩みはないか
2. パッキン面からの漏れはないか

内面ゴムに異常な摩耗が生じている
内面ゴムに局部的な膨らみがある

対策

1）配管修正2）許容圧力以下にする
3）圧力変動を少なくする
4）固定をやり直す
5）水抜き後、増締めする処

置

漏れが止まらない時は、交換する
フランジパッキン面に異常が生じている
ものは交換する
交換する

補強層まで達していない場
合は、経過観察補強層まで達している場合は、交換する交換する

1）配管修正2）許容圧力以下にする

異常に変形した場合は、交換する流体によるエロージョン
内面ゴムと補強層の間に流体が侵入交換する※1 ピュアジョイント※2 ライナーフレックス（C タイプ）
※3 エルボフレックス（B・C タイプ）
※4 付属の平座金は本体側にご使用ください。
※5 ライナーフレックス（C タイプ）
、エルボフレックス (B･C タイプ）の JIS5K、JIS G 3443-2（F12）フランジの場合はお問い合わせください。

（相手側フランジの材質がSS 400で平座金2 枚とばね座金1枚を使用した場合）※ LRコネクタはゴム製可とう伸縮継手 ｢LSコネクタ｣ が適用されます。
お問い合わせください。

Z1-100-6.0-2306ⓒ