日本電気技術規格委員会

令和元年度

令和2年7月30日
日本電気技術規格委員会

事業報告

目

次

１．概要 ..................................................................... 1
２．日本電気技術規格委員会 ................................................... 2（１）委員会活動 ............................................................. 2（２）広報活動 ............................................................... 3（３）規格の国際整合化、国際協力 ............................................. 4３．運営会議及び技術会議 ..................................................... 4
４．専門部会 ................................................................. 4
５．外部からの問い合わせ対応 ................................................. 5
６．委員会の実施状況 ......................................................... 5
６.１ 日本電気技術規格委員会 ................................................ 5
６.２ 運営会議 .............................................................. 7
６.３ 技術会議 .............................................................. 7

表1 日本電気技術規格委員会 委員名簿（令和2年3月9日現在） .................... 9
表2 日本電気技術規格委員会 運営会議・技術会議委員名簿（令和2年1月17日現在） 10
表3 令和元年度 日本電気技術規格委員会 審議実績 ........................... 11
表4 令和元年度 日本電気技術規格委員会 確認実績 ........................... 12
表5 令和元年度 日本電気技術規格委員会専門部会別承認件数 ................... 13
表6 国で検討中の要請案件（令和2年3月31日現在） ............................. 14
表7 2020年日本電気技術規格功績賞表彰者 ..................................... 16
表8 電気設備に係わるIEC委員会（令和2年3月9日現在） ......................... 17
表9 令和元年度 日本電気技術規格委員会宛 問い合わせリスト ................... 18
参考1 各専門部会における令和元年度の活動実績 ............................... 30
参考2 令和元年度の電気事業法の技術基準の改正情報 ........................... 32

（令和元年度事業計画をにて記載。）

１．概要【令和元年度事業計画】
日本電気技術規格委員会（以下、JESCという。）は、平成9年の発足以来、電気工作物の保安、公衆の安全及び電気関連事業の一層の効率化に資することを目的に、公平性、中立性、透明性のある民間の組織として、民間規格の審議・承認や技術基準等に関する国への提言などの活動を行い、着実な成果を上げてきた。
令和元年度は、これらの活動を継続して行い、国から提示された民間規格評価機関としての要件を満足し、評価活動に係る品質向上を図り、一層権威ある評価機関を目指すとともに、国による更なる技術基準の性能規定化や新たな評価機関の要件策定の状況等を踏まえて、必要となる対応策等を検討する。
また、表彰制度により、委員会の業務や規格の策定等に功績があった人を表彰
し、委員会活動を奨励する。
【事業報告】
令和元年度はJESCを5回開催し、このうちの1回（第105回JESC）は、新型コロナウ
ィルスの感染拡大防止による国の方針等を踏まえ書面開催とした。
本年度に承認した民間規格及び改正要請等は、民間規格7件、引用要請1件、改正要請2件の計10件であった。加えて、国からの要請に基づき以下2件について、当該規格を担当する専門部会へ検討の依頼を行った。
・近年の豪雨災害激甚化に伴う地上変圧器等の水害対応に関する配電規程の改定
検討
・令和元年台風15号の鉄塔、電柱の損壊事故ＷＧの検討結果を踏まえた技術基準改正に伴う関連民間規格の改定検討
また、国の第16回電力安全小委員会（平成30年3月12日開催）で示された民間規格評価機関の要件の見直しの方針を踏まえ、JESCの新たな体制について審議し、令和2年度より改組することが承認された。
表彰については、第105回JESCにて2020年JESC功績賞1件（表彰者1名）を決定した。

1２．日本電気技術規格委員会（１）委員会活動【令和元年度事業計画】
令和元年度は、5回の委員会開催を予定し以下の活動を行う。
①民間規格の審議・承認および国の技術基準等への民間意見の反映
各専門部会等より上程される案件について、審議・承認する。
国への要請案件については、関係官庁に対して迅速な提案を行い、要請した案件については反映状況をフォローし要請の早期実現を図る。
令和元年度は、11件の案件について評価を行う計画である。
・ 民間で自主的に使用する規格
7件
・ 審査基準（解釈）への引用規格
1件（他に引用規格の内容確認のみの報告案件 2件（3規格））
・ 技術基準等の改正要請
3件（このうち民間規格1件、改正要請1件の審議は、令和2年度となる可能性あり）②国の新たな評価機関の要件の策定及び更なる技術基準の性能規定化の対応
国の第15回、第16回電力安全小委員会で示された民間規格活用の技術基準の解釈の性能規定化、それを踏まえた民間規格評価機関の要件の見直しの方針に合わせ、新たなJESC体制（以下「新JESC」という）への移行について、令和元年6月からJESCで3回程度審議・報告を行う。その結果を以て令和2年4月から新JESCの運用を開始する。
③日本電気技術規格功績賞による委員会活動の奨励
平成23年度に設けた表彰制度により、2020年JESC功績賞の表彰を年度末に行い、委員会活動を奨励する。
【事業報告】
委員会委員名簿を表1に示す。
令和元年度は、JESCを5回開催し、以下の活動を行った。
①民間規格の審議・承認および国の技術基準等への民間意見の反映
6専門部会から審議依頼のあった案件10件を承認した。なお、当初予定していいた溶接専門部会の改正要請1件については、令和2年度以降の審議となった。
5年毎に行われる国の基準に引用されている規格の内容確認は、計画より3規格増の6規格となった。
この他、国からの要請2件については、配電専門部会、送電専門部会へそれぞれ検討依頼を実施した。本要請に関わる民間規格の改定は、令和2年度以降にJESCで審議する予定である。
・民間で自主的に使用する規格
7件
・審査基準（解釈）引用規格の引用要請
1件（この他、引用規格の内容確認の報告案件 2件（6規格））
・技術基準等の改正要請
2件
・国（経済産業省）から民間規格の改正要請2件
2（審議実績は表3、規格内容確認実績は表4、専門部会別承認件数は表5を参照）
また、過去にJESCから要請した案件のうち、11件が国の基準に反映された。これにより、国で検討中の要請案件は、電技解釈関係4件、火技解釈関係1件、使用前自己確認のガイド1件となった。
（表6参照，今年度の解釈等の改正情報は参考2を参照）②技術基準の更なる性能規定化及び国の「民間規格評価機関の要件」の対応
国の第16回電力安全小委員会（平成30年3月12日開催）で示された、技術基準の更なる性能規定化及び「民間規格評価機関の要件」の見直しの方針を踏まえ、体制について要件に適合するよう、JESCで5回の審議を実施し、令和2年度より新たな体制に改組することが承認された。
改組後は、これまでの本委員会と運営会議（技術会議）を統合したJESCにて、
民間規格の改定、技術基準等の改正要請、技術基準の更なる性能規定化（以下、「民間規格のリスト化」という。）を審議する。また、民間規格等制改定プロセ
ス評価委員会を新たに設置し、JESCで承認した国の基準解釈等に関連付ける民間
規格の制改定における評価プロセスの公正性、客観性、透明性等について評価する。さらに、第三者により構成する外部評価機関を設け、民間規格の制改定における評価プロセスが、国の要件に基づき適切に運営・維持されているかについて確認する。
なお、改組に当たりJESC規格及び関連する内規の改定を実施した。
③日本電気技術規格功績賞による委員会活動の奨励
令和2年3月9日の第105回JESC（書面開催）において、2020年JESC功績賞1件について審議が行われ、3月18日付で承認された。（表7参照）
なお、表彰式については、令和2年度以降の適切な時期に執り行う。
（２）広報活動【令和元年度事業計画】① 委員会の情報公開
インターネットホームページの活用等による委員会の情報公開により、活動の透明性を確保し、また、規格利用者への更なるサービス向上を図る。
② WTO/TBTに係る通報、公表等への対応
WTO/TBT協定の「適正実施規準」の受入れに関し国内外の動向等を考慮しつつ、必要に応じ対応する。
【事業報告】①委員会の情報公開
事業計画、事業報告、審議概要、JESC承認規格、技術基準等の改正情報、委員会開催予定など、委員会に関する情報をJESCホームページにて公開した。
また、評価案件の審議予定については、電気新聞及びJESCのホームページに公告として掲載した。
②WTO/TBTに係る通報、公表等への対応
3

WTO/TBTに係る通報、公表等については、特に対応は無かった。
（３）規格の国際整合化、国際協力【令和元年度事業計画】
規格の評価においては、民間規格の国際整合化に配慮するとともに、必要に応じ諸外国と規格策定に関する協力を図る。
また、IEC委員会の活動状況を年度末のJESCで担当団体より報告を受け、必要に応じ対応する。
【事業報告】
平成2年3月9日に書面開催した第105回JESCにおいて、電気設備に係わるIECのTC国内委員会を担当する各団体（表8参照）より令和元年度の活動状況について書面で報告した。
３．運営会議及び技術会議【令和元年度事業計画】①事業計画案及び事業報告案を作成し、JESCに付議する。
②事業計画に基づく予算、決算の審議、承認及び機構の運営に関する審議を行う③専門部会等が作成した民間規格案や国への要請案件に対して、JESCの評価に必要な論点を議論し、JESCに報告する。
④専門部会等が作成した民間規格案や国への要請案件の、外部の意見を聞く手続
きの実施について審議、承認する。
⑤必要に応じ、複数の団体に関連する事項等について審議・調整を行い、また、各団体に対し民間規格の作成に係る事前の意向調査を行う。
⑥国による更なる技術基準の性能規定化や新たな評価機関の要件策定の状況等を踏まえて、必要となる対応策案等を作成し、JESCに上程する。
【事業報告】
運営会議・技術会議委員名簿を表2に示す。
運営会議は1回の開催。平成30年度の事業報告（案）及び決算（案）、令和元年
度事業計画（案）及び予算（案）を議論し、JESCへ上程した。
技術会議は5回の開催。専門部会からJESCへの上程案件について議論を行い、JESCでの審議における論点を抽出し、外部の意見を聞く手続きの実施を承認した。
また、国の方針によるJESCの新たな体制の検討について、運営会議、技術会議に適宜報告を実施したうえでJESCへ上程した。
なお、改組により、運営会議と技術会議はJESCに統合することとなった。
４．専門部会【平成元年度事業計画】審議案件について、専門部会との連絡を密にし、JESCへの円滑な上程を支援す
るとともに、国への要請案件については、技術基準等に速やかに反映されるよう所要の活動を行う。
【事業報告】
4

専門部会の開催回数は、以下のとおり。
 火力専門部会（1回）
 送電専門部会（1回）
 発変電専門部会（2回）
 配電専門部会（2回）
 需要設備専門部会（4回）
 系統連系専門部会（1回）
 水圧鉄管専門部会（2回）
 溶接専門部会（2回）
 情報専門部会（1回）
なお、休会であった専門部会は以下の通り。
 水力専門部会
 原子力発電耐震設計専門部会
 高調波抑制対策専門部会
 水門扉専門部会
 溶接及び接合専門部会
 個別施設設備専門部会（各専門部会における令和元年度の活動実績を参考1に示す。）
５．外部からの問い合わせ対応
JESCのホームページに寄せられた外部からの問い合わせへの対応内容を表9に示す。
令和元年度の問い合わせ件数は42件（昨年度は38件）であった。内訳としては、
JESC規格の内容についての問い合わせが23件，委員会傍聴やパブリックコメント資料請求が10件、規格購入先・入手方法などの問い合わせやJESC規格以外の規格などに関するその他問い合わせが9件であった。
６．委員会の実施状況
６.１ 日本電気技術規格委員会（１）第101回委員会（令和元年6月5日開催）①令和元年～2年度の委員長及び委員長代理の選任について審議、承認された。
②前回（第100回）議事要録案の確認が行われ承認された。
③平成30年度事業報告案及び令和元年度事業計画案について審議、承認された。
④平成30年度決算及び令和元年度予算について報告が行われた。
⑤以下の評価案件が審議、承認された。
・「火力発電所の耐震設計規定」(JESC T0001(2014))の改定
・火技解釈の改正要請⑥以下の内容について報告が行われた。
・電気設備の技術基準の解釈に引用されている JESC 規格の内容確認に関する報5告について-JESC E2007「35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例」-JESC E2008「35kV以下の特別高圧電線路の臨時施設」-JESC E2011「35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行するトンネル内の施設」
・平成30年度、令和元年度に国へ要請した案件及び検討中の案件の状況について⑦技術基準の性能規定化の対応及び新たなＪＥＳＣ体制について、説明ならびに審議された。
（２）第102回委員会（令和元年7月31日開催）①前回(第101回)議事要録案の確認が行われ承認された。
②地上変圧器等の水害対策の配電規定における整理について説明があり、配電専
門部会に検討を依頼することが承認された。
③以下の評価案件が審議され承認された。
・「電力制御システムセキュリティガイドライン」(JESC Z0004(2016))の改定
・「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」(JESC Z0003(2016))の改定
・「変電所等における電気設備の耐震設計指針」(JESC E0001(2010))の改定④以下の内容について報告が行われた。
・新JESCへの移行に関する準備検討会の報告について
・平成30年度、令和元年度に国へ要請した案件及び検討中の案件の状況について（３）第103回委員会（令和元年10月1日開催）①前回(第102回)議事要録案の確認が行われ承認された。
②以下の評価案件が審議され承認された。
・「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」(JESC E2014(2004))の改定と引用要請③以下の内容について報告が行われた。
・電気設備の技術基準の解釈に引用されているJESC規格の内容確認に関する報告-JESC E2001(1998)「支持物の基礎自重の取り扱い」
・平成30年度、令和元年度に国へ要請した案件及び検討中の案件の状況について
・次回開催について④JESCの新たな体制に向けた審議が行われた。
（４）第104回委員会（令和元年12月10日開催）①前回(第103回)議事要録案の確認が行われ承認された。
②以下の評価案件が審議され承認された。
・「発変電規定」(JEAC5001-2017)の一部改定及び「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」の改正要請について
・「風力発電規定」(JEAC5005-2011)の改定について③以下の内容について報告が行われた。
6

・平成30年度、令和元年度に国へ要請した案件及び検討中の案件の状況について
・次回開催について④JESCの新たな体制に向けた審議が行われた。
（５）第105回委員会（令和2年3月9日～3月16日書面開催）①以下の審議案件について、書面審議を実施し、3月18日付で承認された。
・前回（第104回）議事要録（案）について
・「系統連系規程（JESC E0019(2019)）」の改定について
・鉄塔及び電柱の技術基準等改正に係る関連規程の改正検討について
・JESCの新たな体制に向けた検討について
・2020年JESC功績賞②以下の内容について書面にて報告した。
・電気設備の技術基準の解釈に引用されているJESC規格の内容確認に関する報告-JESC E2018（2015）「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」-JESC E2019（2015）「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の金
属製外箱等の連接接地」
・電気設備にかかわるIEC委員会の状況について
・平成30年度、令和元年度に国へ要請した案件及び検討中の案件の状況について
・次回以降のJESCの開催日時について
６.２ 運営会議（１）第18回運営会議（平成31年4月19日開催）①前回（第17回）議事要録（案）の確認②平成30年度事業報告及び令和元年度事業計画について③平成30年度決算及び令和元年度予算について④JESCの新たな体制に向けた準備検討会に関する報告
６.３ 技術会議（１）第64回技術会議（平成31年4月19日開催）①前回（第63回）議事要録（案）の確認②以下の案件について、技術的論点整理と外部の意見を聞く手続きの実施を承認
・「火力発電所の耐震設計規程」(JESC T0001(2014))の改定
・火技解釈の改正要請（２）第65回技術会議（令和元年6月20日開催）①前回（第64回）議事要録（案）の確認②以下の案件について、技術的論点整理と外部の意見を聞く手続きの実施を承認
・「電力制御システムセキュリティガイドライン」（JESC Z0004(2016)）の改定（案）
・「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」（JESC Z0003(2016)）の改定（案）
7

・「変電所等における電気設備の耐震設計指針」(JESC E0001(2010))の改定（案）③新たなＪＥＳＣ体制に向けた検討状況に関する報告（３）第66回技術会議（令和元年8月22日開催）①前回（第65回）技術会議議事要録（案）の確認②以下の案件について、技術的論点整理と外部の意見を聞く手続きの実施を承認
・「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」(JESC E2014(2004)の改定と引用要請（案）③新たなＪＥＳＣ体制に向けた検討状況に関する報告（４）第67回技術会議（令和元年10月29日開催）①前回（第66回）議事要録（案）の確認②以下の案件について、技術的論点整理と外部の意見を聞く手続きの実施を承認
・「発変電規程」(JEAC5001-2017)の一部改定(案)及び「使用前自主検査及び使用
前自己確認の方法の解釈」の改正要請(案)・「風力発電規程」(JEAC5005-2011)の改定(案)③新たなＪＥＳＣ体制に向けた検討状況に関する報告（５）第68回技術会議（令和2年1月17日開催）①前回（第67回）議事要録（案）の確認②以下の案件について、技術的論点整理と外部の意見を聞く手続きの実施を承認
・「系統連系規程（JESC E0019(2019)）」の改定（案）・「地上変圧器等の水害対策の配電規程における整理について」に関する報告及び「配電規程（低圧及び高圧）（JESC E0004(2017)）」の改定（案）③新たなＪＥＳＣ体制に向けた検討状況に関する報告8

表1

日本電気技術規格委員会 委員名簿（令和2年3月9日現在）［順不同、敬称略］

委員区分

委員名

勤務先

所属

委員長

横山

明彦

東京大学

大学院工学系研究科

委員長代理

大崎

博之

東京大学

委員

金子

祥三

東京大学

生産技術研究所

委員

栗原

郁夫

一般財団法人電力中央研究所

名誉研究アドバイザー

委員

國生

剛治

中央大学

名誉教授

委員

野本

敏治

東京大学

名誉教授

委員

望月

正人

大阪大学

委員

横倉

尚

武蔵大学

名誉教授

委員

吉川

榮和

京都大学

名誉教授

委員

今井

澄江

神奈川県消費者の会連絡会

代表理事

委員

大河内

美保 主婦連合会

監査

委員

稲月

勝巳

電気事業連合会

工務部長

委員

押部

敏弘

一般財団法人発電設備技術検査協会

常務理事

委員

川北

浩司

委員

川原

修司

一般社団法人電力土木技術協会

専務理事

委員

五来

高志

一般社団法人日本電線工業会

技術部長

委員

田中

一彦

一般社団法人日本電機工業会

技術部長

委員

土井

義宏

関西電力株式会社

代表取締役

委員

中澤

治久

一般社団法人火力原子力発電技術協会 専務理事

委員

西村

松次

一般社団法人日本電設工業協会

副会長

委員

藤原

昇

一般社団法人電気学会

専務理事

委員

本多

隆

電気保安協会全国連絡会

事務局長

委員

森本

正岳

一般社団法人電気設備学会

副会長

委員

山本

竜太郎 東京電力ホールディングス株式会社

常務執行役

顧問

関根

泰次

東京大学

名誉教授

顧問

日髙

邦彦

東京電機大学幹事

吉岡

賢治

一般社団法人日本電気協会

教授

大学院新領域創成科学研究科
先端エネルギー工学専攻

工学研究科

大学院

中部電力株式会社

学専攻

電力ネットワーク

カンパニー

研究顧問

マテリアル生産科教授

フェロー（電力技術）

副社長執行役員

技術・安全委員長
兼事務局長

大学院工学系研究科
工学専攻

9

教授

総括参事

電気電子

特別専任教授表2

日本電気技術規格委員会 運営会議・技術会議委員名簿（令和2年1月17日現在）

委員

福元

誠悟

大口自家発電施設者懇話会

委員

高木

愛夫

一般社団法人火力原子力発電技術協会

［敬称略］
所属
常務理事（JXTGエネルギー（株）技術計画部）
理事 技術部長

委員

京免

継彦

建設業電気保安技術協議会

会長（佐藤工業株式会社）

委員

平井

一仁

公営電気事業経営者会議

会長（山梨県企業局

委員

石井

勝則

全国電気管理技術者協会連合会

専務理事

委員

野田

隆司

全日本電気工事業工業組合連合会

常任理事

委員

渡邉

昌人

一般社団法人送電線建設技術研究会

専務理事

委員
委員

三島
宮坂

康弘
一弘

一般社団法人電気学会
一般財団法人電気技術者試験センター

標準化推進室長
工事士試験部長

委員

岡野

忠幸

一般財団法人電気工事技術講習センター

総務部長 兼 業務部長

委員
委員
委員

中山
森田
本多

正人
潔
隆

電気事業連合会
一般社団法人電気設備学会
電気保安協会全国連絡会

工務部 副部長
専務理事
事務局長

委員
委員

近藤
川原

俊介
修司

電源開発株式会社
一般社団法人電力土木技術協会

委員

鶴崎

将弘

一般社団法人日本ガス協会

委員
委員
委員

松浦
花井
福田

弘之
誠
真一

一般社団法人日本ガス石油機器工業会
一般社団法人日本機械学会
一般社団法人日本原子力学会

水力発電部 部長代理
専務理事
エネルギーシステム企画グループ 副部長
事務局長
発電用設備規格担当
開発課 課長委員瀧川浩主日本原子力発電株式会社

発電管理室

委員

山崎

史郎

一般社団法人日本建設業連合会

土木第二部長

委員
委員
委員

畑岸
丸山
宮原

真人
公明
功

一般社団法人日本高圧力技術協会
一般社団法人日本鉄塔協会
一般社団法人日本鉄道電気技術協会

事務局長
専務理事
常務理事

委員

都筑

秀明

一般社団法人日本電気協会

技術部長

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
幹事

加曽利 久夫
吉田 孝一
中山 伸二
五来 高志
松村 徹
田村 勉
澁江 伸之
横野 泰和
海津 信廣
石出 博俊
佐藤 長光
吉岡 賢治

日本電気計器検定所
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人日本電設工業協会
一般社団法人日本電線工業会
一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
一般社団法人日本配線システム工業会
一般社団法人日本非破壊検査協会
一般社団法人日本風力発電協会
一般社団法人日本溶接協会
一般財団法人発電設備技術検査協会
一般社団法人日本電気協会

理事 検定管理部長
技術部 調査役
常務理事
技術部長
専務理事
技術部担当部長
専務理事
顧問
事務局 部長事業部 主管
規格基準室長
総括参事

区分

委員名

勤務先

10

課長

技監）

表3
№

依頼元
火力

1

専門部会
火力

2

専門部会
情報

3

専門部会
情報

4

専門部会
発変電

5

専門部会

6

国
送電

7

専門部会
発変電

8

専門部会
発変電

9

専門部会

10

11

12

発変電
専門部会
系統
専門部会
国

令和元年度

日本電気技術規格委員会

JESC

件

審議実績
区分

JESC承認民間

第101回JESC

規格(6月13日)改正

第101回JESC

要請(6月13日)「スマートメーターシステムセキュリテ 民間

第102回JESC

ィガイドライン」の改定

規格(7月31日)「電力制御システムセキュリティガイド 民間

第102回JESCライン」の改定

規格(7月31日)「変電所等における電気設備の耐震設計 民間

第102回JESC指針」の改定規格(7月31日)経済産業省から地上変圧器等の水害対策 国の第102回JESCにおける配電規程の一部改定要請

要請(7月31日)「特別高圧電線路のその他のトンネル内 引用

第103回JESCの施設」の改定

要請(10月1日)民間

第104回JESC

要請(12月10日)「使用前自主検査及び使用前自己確認の 改正

第104回JESC

方法の解釈」の改正要請（№8に関連）要請(12月10日)

民間

第104回JESC

規格(12月10日)

民間

第105回JESC

規格(3月9日)

番号

名

T0001 「火力発電所の耐震設計規程」の改定

－

Z0003

Z0004

E0001

－

E2014

火技解釈第3条、15条、74条の改正要請

E7002 「発変電規程」の一部改定－

V0001 「風力発電規程」の改定

E0019 「系統連系規程」の一部改定－

経済産業省から鉄塔及び電柱の技術基準 国の等改正伴う関連規程の一部改定の要請

要請

第105回JESC(3月9日)

依頼元：審議依頼元を記載
JESC番号：JESCの規格番号を記載
区分：自主規格、改正要請、引用規格の要請又は引用規格の確認の区別を記載

11

表4
№

依頼元

令和元年度

日本電気技術規格委員会

JESC

件

番号
E2007

名

配電
専門部会

E2011

E2018

E2019

2

送電
専門部会

区分

JESC承認

35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特 引用

第101回JESC

例

確認(6月13日)引用

第101回JESC

確認(6月13日)35kV以下の特別高圧電線路の人が常時通行 引用

第101回JESCするトンネル内の施設

確認(6月13日)

高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工 引用

第105回JESC

E2008 35kV以下の特別高圧電線路の臨時施設

1

確認実績

事

確認

高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機 引用
械器具の鉄台及び外箱の連接接地

E2001 支持物の基礎自重の取り扱い

依頼元：審議依頼元を記載
JESC番号：JESCの規格番号を記載

12(3月9日)
第105回JESC

確認(3月9日)

引用

第103回JESC

確認(10月1日)

表5

令和元年度

日本電気技術規格委員会専門部会別承認件数
引用規格

自主

引用

改正

規格

要請

要請

火力専門部会

1

-

1

2

-

送電専門部会-1-

1

1（1規格）

発変電専門部会

3

-

1

4

配電専門部会----

情報専門部会2--2

系統連系専門部会

1

-

-

1

-

7

1

2

10

-

4

5

専門部会・関係団体

合

計

0

1

2

3

合計

内容確認

1（5規格）

火力専門部会
送電専門部会
発変電専門部会
情報専門部会系統連系専門部会
自主規格
図1

令和元年度

引用要請

改正要請

日本電気技術規格委員会専門部会別承認件数

12
10
8
6

自主規格

4

引用要請

2

改正要請

0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

図2

平成27年～令和元年度

日本電気技術規格委員会

13

取扱い件数

表6

国で検討中の要請案件（令和2年3月31日現在）※黄枠は令和元年度に国の基準に反映された案件
JESC承認日関連基準条項METIへの提案日

2005.9.29（第37回委員会）

電技解釈 第97条

日電規委17第052号
H18.3.15

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)「低圧又は高圧の地中電線と地中弱電流電線等との地中箱内における離隔2005.9.29
距離」のJESC規格の策定及び電技解釈第139条【地中電線と地中弱電流電（第37回委員会）
線等又は管との接近又は交さ】に係る引用要請

電技解釈 第139条

日電規委17第054号
H18.3.15

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)―

電気設備の技術基準の解釈第152条【臨時電線路の施設】に係わる改正要請2005.9.29（第37回委員会）

電技解釈 第152条

日電規委17第055号
H18.3.15

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)

配電専門部会―

電気設備の技術基準の解釈第88条【低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架】の改正要請の提出について

2006.11.24（第44回委員会）

電技解釈 第88条

日電規委18第035号
H18.12.4

経済産業省に要請書を提出，現在検討中。
(経産省ー総務省で調整中)(電気事業者ー通信事業者間でも調整中)

電気設備

送電専門部会

JESC E2012(2013)「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の引用要請

2013.1.23（第70回委員会）

電技解釈 第97条他

日電規委28第0020号
H28.8.3

改正済み 令和2年2月25日改正

29-1

火力設備

火力専門部会／溶接専門部会―

発電用火力設備の技術基準の解釈の改正要請

2017.6.7（第91回委員会）

火技解釈 第2章他

日電規委29第0009号
H29.6.26

改正済み 令和元年7月4日改正

29-4

水力設備

水力専門部会

JESC H3004(2017)「水路に使用する樹脂管（一般市販管）及びその許容応力」の引用要請

2017.12.5（第94回委員会）

水技解釈 第23,33条

日電規委29第0034号
H29.12.27

改正済み 令和元年6月26日改正

29-5

火力設備

民間製品認証規格(火力)改訂部会

JESC T0007(2017)「電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)」の引用要請

2017.12.5
電気事業法第52条に基づく火力設（第94回委員会） 備に対する溶接事業者検査ガイド

日電規委29第0035号
H29.12.27

改正済み 令和元年6月28日改正

29-6

火力設備

日本機械学会2018.3.6(第95回本委員会)

火技解釈 第167条

日電規委29第0045号
H30.3.30

改正済み 令和元年7月4日改正

29-7

火力設備

溶接専門部会―発電用火力設備の技術基準の解釈の改正要請

2018.3.6(第95回本委員会)

火技解釈 第136条他

日電規委29第0046号
H30.3.30

改正済み 令和元年7月4日改正

30-1

火力設備

火力専門部会―発電用火力設備の技術基準の解釈の改正要請

2018.6.5(第96回本委員会)

火技解釈 第3条，67条，103条

日電規委30第0014号
H30.6.28

改正済み 令和元年7月4日改正

30-2

電気設備

発変電専門部会／送電専門部会

JESC
E7001(2018)「電路の絶縁耐力の確認方法」の引用要請

2018.10.1(第98回本委員会)

電技解釈 第15条，16条

日電規委30第0032号
H30.11.26

改正済み 令和2年2月25日改正

30-3

電気設備

発変電専門部会

JESC
E7002(2018)「電気機械器具の熱的強度の確認方法」の引用要請

2018.10.1(第98回本委員会)

電技解釈 第20条

日電規委30第0033号
H30.11.26

改正済み 令和2年2月25日改正

30-4

電気設備

送電専門部会

JESC
E2017(2018)「免震建築物における特別高圧電線路の施設」の引用要請

2018.10.1(第98回本委員会)

電技解釈 第132条

日電規委30第0034号
H30.11.26

改正済み 令和2年2月25日改正

設備区分

担当部会

JESC番号

規

格

名

17-1

電気設備

配電専門部会

JESC E2005（2005)

低圧引込線と他物との離隔距離の特例」のJESC規格改定及び電技解釈第97条【低圧引込線の施設】に係わる引用要請

17-3

電気設備

配電専門部会

JESC E2015(2005)

17-4

電気設備

配電専門部会

18-3

電気設備

28-5

JESC
T/W0005(2012) 「発電用火力設備規格 基本規定（2012年版 2017年追補）」の引用要請
追補版(2018)

14

状 況

備

考

1-1

火力設備

火力専門部会

―

1-2

電気設備

送電専門部会

JESC
E2014(2019)

1-3

電気設備

発変電専門部会―

発電用火力設備の技術基準の解釈の改正要請

2019.6.13(第101回本委員
会)

火技解釈 第3条，15条，74条

日電規委2019第0015号
R1.7.12「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」の引用要請

2019.10.1(第103回本委員会)

電技解釈 第126条

日電規委2019第0027号
R1.12.10「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」改正要請

2019.12.10(第104回本委員会)

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

日電規委2019第0037号
R2.1.3115

経済産業省に要請書を提出

改正済み 令和2年2月25日改正

経済産業省に要請書を提出

表7 2020年日本電気技術規格功績賞表彰者
（敬称略）

氏名
大田

貴之

所属

表彰事由

株式会社関電エネルギー
ソリューション

発変電専門部会委員及び変電分科会長並びに変電第１作業会幹事として、「電技解釈第16条（機械器具等の電路の絶縁性能）」の改正要請や、「発変電規程」及び「JESC規格（E7001、E7002）」の改定といった様々な案件に対して中心的な役割を果た
し、JESCで各案件について承認を得た。

16

表8

電気設備に係わるIEC委員会（令和2年3月9日現在）

IEC TC

名称

担当団体

4

水車

電気学会

5

蒸気タービン8

電力供給に関わるシステムアスペクト

電気学会

11

架空送電線路電気学会

14

電力用変圧器電気学会

17

高圧開閉装置及び制御装置

電気学会

20

電力ケーブル33

電力用コンデンサ及びその応用技術

電気学会

36

がいし

電気学会

37

避雷器

電気学会

38

計器用変成器

電気学会

42

高電圧・大電流試験技術

電気学会

64

電気設備および感電保護

日本電気協会82

太陽光発電システム

日本電機工業会

88

風力発電システム

日本電機工業会

99

交流1.0kV超過・直流1.5kV超過の高電圧電気設
備の絶縁協調とシステムエンジニアリング

日本電気協会105

燃料電池

日本電機工業会

106

人体ばく露に関する電界、磁界及び電磁界の
評価方法

117

太陽熱発電

火力原子力
発電技術協会

日本電線工業会

電気学会
日本電機工業会

17

表9
№ 日付

質問者

令和元年度 日本電気技術規格委員会宛 問い合わせリスト

関連規格

質問内容

回答

分類

ある案件で電力会社殿の特別高圧電線路に当方の発電設備を連系します。連系仕様は、22kV 60Hz 3Φ 逆潮流最大電力；
9999kW です。特別高圧電線路との連系になりますが、需要設備がつながっており 35KV 以下且つ配電線扱いになると考えますので、技術要件は高圧配電線との連系に係る技術要件に準1

4 月 17 日（株）神鋼環境

JESCE0019

拠できると考えます。その場合、技術要件の中の「電圧変動」

ソリューション

系統連系規程の常時電圧変動対策については、”低圧需要家・・・・”と記載されています。が、本発電設備連系により直接的に低圧需要家

需要設備専
門部会より回答

JESC 規格
内容問合せの電圧変動は発生しないと言えるので、”低圧需要家・・・・”については無視でき、準拠すべき技術要件は瞬時電圧低下率(10%以内）のみとの認識をしております。同認識で問題ないでしょうか？ご教示願います。
2

4 月 23 日

国立大学法人JESCE0005

福島大学

内線規程

一般財団法人3

4 月 27 日

四国電気保安協会

45月7日「内線規程」の英訳を教えてください。

労働安全衛プールの濾過ポンプ等の電気設備に設置する漏電遮断器の生、技術基準感度電流の規格をご教示願えたら幸いです。

JESC E7003

規格の 7、8 ページにある自消性のある難燃性に関する試験方

地中電線を収法一覧表ですが、こちらは 1 ページの 2.技術的規定の詳細と

英訳を回答
需要設備専
門部会より回答

JESC 規格
内容問合せ
その他問合
せ

株式会社 NSP

める管又はトラ いう意味合いでしょうか？それとも他の難燃性試験規定の参考 送電専門部

JESC 規格KS

フの「自消性あ なのでしょうか？2.の技術的規定には炎を当てる時間は書かれ 会より回答

内容問合せる難燃性」試ていませんが燃焼が始まるまで当てるということでよろしいでし験方法ょうか？よろしくお願いいたします。
18

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

発変電専門

JESC 規格

常規対地電圧とは、通常の運転状態で主回路の電路と大地と
5

5月7日

東芝インフラシ JESCE7001の間に加わる電圧のことですが、商用電源による受電の場合、ステムズ株式

電路の絶縁耐結線方法によっては各相と対地間に加わる電圧が E/√3 にな

会社

力の確認方法ることが想定されます。このような場合においても試験電圧的部会より回答 内容問合せには問題はないと判断してよろしいでしょうか？
NTT ファシリ
6

5 月 13 日

ティーズ エン
ジニアリングJESC Z0004
電力制御シス
テムセキュリティガイドライン
JESC T0001

7

5 月 15 日

個人

火力発電所の耐震設計規程下記の２点を１冊ずつ購入したいのですが、購入方法について、ご案内いただけますでしょうか。
・スマートメーターシステムセキュリティガイドライン JESC
Z0003(2016)

JESC 事務局 JESC 規格
より回答

購入問合せ

・電力制御システムセキュリティガイドライン JESC Z0004(2016)
初めて、そちらの書籍を購入したいのですが、どのようにすれ

JESC 事務局 JESC 規格ば、宜しいでしょうか。

より回答

購入問合せ

エネファーム typeS を非常時に家庭内の照明等に電力供給できるシステムを検討しております。系統からの電力を分電盤から照明等に配線する際に、分電盤と照明等の配線間に切替器を設け、非常用の電源供給源であるエネファーム typeS と接続
8

6月4日

トヨタホーム株

JESCE0005

式会社

内線規程

したいと考えております。通常時は分電盤から電力供給をし、需要設備専

非常時に系統からの電力が閉ざされた際に、切替器で分電盤

門部会より回から切り離し、エネファーム typeS と繋ぐことで電力供給をした

答

いです。その際に†3599 節＿第 61 条における常用電源と予備電源を電気的に接続することに当たらないか。†3599-1 から過電流遮断器、電圧計および電流計は必須か。教えて頂けると助かります。
19

JESC 規格
内容問合せ

№ 日付

質問者

関連規格

9

個人

-

株式会社エ

ANSI/ASHRAE

ム・システムStandard 135-

技研

2012

10

6月7日

6 月 12 日

質問内容

回答

分類

「第 101 回日本電気技術規格委員会」のJESC 事務局 委員会傍聴

傍聴を希望する為、ご連絡致しました。

より回答

問合わせ

BACnet 機器を製作しているのですが、取扱説明書のオブジェ
クトの説明、プロパティの説明文を書籍「ビルディングオートメー JESC 事務局 その他問合ション用データ通信プロトコル」から完全な同文ではなくとも引

より回答

せ

用（転載）すると著作権で問題になるのでしょうか？

JESC Z0004
スマートメータ
ーシステムセ11

6 月 24 日

富士通株式会社

キュリティガイ

JESC Z0004（2016)・JESC Z0003（2016)規格の改定について、

ドライン

閲覧のためご送付頂き度、ご多忙の所、誠に恐縮ですが、よろJESC Z0004

しくお願い致します。

JESC 事務局
より回答

パブコメ資
料請求の問
合わせ

電力制御シス
テムセキュリティガイドライン12

7 月 18 日

富士通株式会社

日電規委 2019 第 0010 号 令和元年 6 月 24 日 にある、上-記の文書の閲覧を希望します。メールでの提供でお願いします。

JESC 事務局
より回答

パブコメ資
料請求の問
合わせ

Ｐ707 の 3705-1 表にある過電流遮断器（配線用遮断器）の始動器使用（スターデルタ始動）に記載されてる容量(A)と、じか入13

7 月 31 日

南浦電気設備JESCE0005

れ始動の容量(A)が 11KW を境に逆転しています。大容量の電

管理事務所

内線規程

動機のスターデルタ始動が、じか入れ始動を上回る根拠となる資料があればいただけないでしょうか。よろしくお願いいたしま
す。
20

需要設備専
門部会より回答

JESC 規格
内容問合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

当該規格に記載されている金属電線管内の電線の占有率についての考え方についてご教示下さい。
金属電線管内の配線をケーブルで考えています。ケーブルは
全て CVV1.25sq-2C で、センサの信号線のため電流はほとん
日清エンジニ14

8月2日

アリング株式会社

ど流れません（＝許容電流の減少率を考慮しても十分に余裕
JESCE0005があり、且つケーブル自体の発熱もほぼ無いものと考えられ内線規程る）。通線するケーブル全てがこのような状態で、管路が直線で曲がりが無く長さが 3ｍくらいであっても電線管路内の占有率

需要設備専門部会より回答

JESC 規格内容問合せ

は 48％以下とする必要性はあるのでしょうか？また、今回のよ
うにケーブルを通線する場合、ケーブルの発熱が無くてもシースまで含めた太さで電線管路内の占有率を考える必要性があるのでしょうか？
改正趣旨確認のため、首記会議資料の開示をお願いします。
・資料 No.4-1 発電用火力設備の技術基準の解釈 第 10 章
溶接部の改正要請の審議、承認のお願いについて（溶接専門
部会）
15

8月6日

MHPS

-

・資料 No.4-2 説明資料-発電用火力設備の技術基準の解釈

JESC 事務局

第 10 章 溶接部の改正の説明資料（添付資料 4-1 及び添付より回答

資料 4-3）
・資料 No.4-3 溶接専門部会：「発電用火力設備の技術基準の解釈 第 10 章」 溶接部の改正ついて技術会議及び外部へ意見を聞いた結果等

21

パブコメ資
料請求問合
わせ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

当社は「小売電気事業者」「発電事業者（メガソーラー）」として

16

8 月 15 日

JESCZ0004

電気事業を営んでいます。資源エネルギー庁電力・産業市場

ＫＤＤＩ株式会

電力制御シス

室から、当社の電気事業が JESC Z0004(2016)「電力制御シス

社

テムセキュリテ テムセキュリティガイドライン」を遵守しているかの問合せがあィガイドライン

JESC 事務局 JESC 規格
より回答

購入問合せ

りました。当該ドキュメント（日本語）を参照する方法をご教示下さい。宜しくお願いします。

17

8 月 22 日

JFE プラントエ
ンジ株式会社

JESC T0001
火力発電所の耐震設計規程当該規格の図書はどちらから入手することができますでしょう

JESC 事務局 JESC 規格

か。

より回答

購入問合せ

JESC T0007「電気工作物18

8 月 26 日

住友化学株式の溶接部に関会社

する民間製品

民間製品認
規格について金額と納期を教えて頂けますでしょうか。

認証規格（火証規格(火力) JESC 規格
改訂部会 よ

購入問合せ

り回答

力）」
JESCZ0004
19

8 月 26 日

株式会社利達

電力制御シスソフト

テムセキュリティガイドライン20

9 月 19 日

個人

21

9 月 26 日

個人

JEAC9701「系
統連系規程」JESC Z0004(2019) 電力制御システムセキュリティガイドライン〔第 1 回改定〕について、入手方法についてご教示いただけますと幸いです。
JEAC の意味を教えてください。

JESC 事務局
より回答

パブコメ資
料請求問合
わせ

JESC 事務局 JESC 規格
より回答

内容問合せ

電気設備の技該当規格条項（第 19 条）で定められている接地規定は、その他問合術基準の解釈48Vdc 機器についても適用すると理解してよろしいでしょうか。

せ

22

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

22

個人

-

「第 103 回日本電気技術規格委員会」傍聴希望の為、

9 月 27 日

回答

分類

JESC 事務局 委員会傍聴
より回答

の問合せ

発変電専門

JESC 規格

高圧機器（VT など）更新した場合、常規対地電圧 10 分間
による耐圧試験は認められるのでしょうか。
特別高圧とだけ書いてありますが。
23

10 月 1 日

廣實電気管理事務所

JESCE7001

キュービクルが古く、通常の一括耐圧試験はできない場合で電路の絶縁耐す。ご教示願います。

力の確認方法ちなみに、電力安全課では説明できる方はおられませんでし

部会より回答 内容問合せた。電気技術者協会を紹介されましたが、そこは会員にだけ門戸を開いていると事務局長が対応されました。よろしくお願いいたします。
24 10 月 29 日 個人

25

11 月 6 日

26 11 月 29 日

27

12 月 9 日

JESC E0005
内線規程

需要設備専
引込口装置などについて

門部会より回
答

富士通株式会

JESC V0001「風力発電規程（JESC V0001(2011)）」の改定について、関連

発変電専門

社

風力発電規程資料の送付をお願い致します。

部会より回答喜志ヤマト電JESC E0005

低圧露出配管で難燃性(自己消化性)の FEP の布設は、省令

設

内線規程

的にはクリアしてると思われますか?

OneBitJESCE0005
内線規程

内線規程を見ても分からない部分について、御教示頂きたい
場合、問い合わせする場所とかないのでしょうか？
すみませんがお願いします

23

需要設備専
門部会より回答

JESC 規格
内容問合せ
パブコメ資
料請求の問
合わせ
JESC 規格
内容問合せ

JESC 事務局 JESC 規格
より回答

内容問合せ

№ 日付
28

12 月 9 日

質問者
文科系技術士
事務所

関連規格

質問内容

回答

-

第 104 回日本電気技術規格委員会の傍聴を希望いたします。

分類

JESC 事務局 委員会傍聴
より回答

問合せ

弊社家庭用蓄電システム向けに採用検討している蓄電池について最大電圧が 230V 程度ありますが、これは屋内設置可能でしょうか。
内線規程 3596†2 によると蓄電池の屋内配線の対地電圧は150V 以下とする必要があります。
29

12 月 9 日

住友電気工業

JESC E0005

株式会社

内線規程

ここで、蓄電池の直流側電路を内線規程 1100-1 に記載の「非需要設備専接地式電路」とみなすと、対地電圧＝線間電圧(230V)となり、門部会より回屋内設置不可となるかと思います。

答JESC 規格の問合せ

いっぽう、蓄電池パワコン出力の O 相が接地されていれば、蓄電池の直流側電路の対地電圧は P 側・N 側とも線間電圧の半分（115V）となり、屋内設置可能、との解釈もあり得るかと思います。
どちらの解釈が正しいでしょうか。
垂直配管内の電線指示は 3110-12 表に在りますが、垂直配管30

1 月 22 日三機工業株式JESC E0005

内に低圧や高圧ケーブル（CV、CVT）を納めた場合の支持間

会社

内線規程

隔の規定は在りますか。ある場合の間隔と、その根拠等を教えて頂きたい。

31

1 月 24 日

個人

需要設備専
門部会より回答

JESCE0019

パブリックコメント受付公告（１）「系統連系規程（JESC

JESC 事務局

系統連系規程E0019(2019)）」の改定について関連資料の閲覧をいたしたい

より回答

24

JESC 規格
の問合せ
パブコメ資
料請求の問
合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

系統連系規程の初版は何年に発行されたかをお教え頂いてよ32

1 月 29 日

パナソニック株 JESCE0019

ろしいでしょうか。

JESC 事務局 JESC 規格

式会社

また、これまで改訂された年度も合わせてお教え頂けますでし

より回答

の問合せ

水力専門部

JESC 規格

会より回答

内容問合せ

系統連系規程ょうか。お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
JESCH3004
33

2 月 11 日

クリモトポリマー株式会社

水力発電設備

前記当該規格条項の最終行に、「ここに、δ：無拘束時の管の樹脂管（一径の増加量」という記述がございますが、「ここに、δ：無拘束

般市販管）技時の『半径』の増加量」の誤記では無いでしょうか？

術規程†本規格に点検箇所、点検要領、点検周期が具体的に記載されており、各事業場で作成する保安管理規程は本内容を参照
すると思いますが、規格の内容に拘束力はあるのでしょうか？

34

2 月 26 日

パナソニック株 JESCE0021（あくまで参考扱いで、設備によって点検要領や周期を変更し式会社インダ

自家用電気工ても、保安管理規程に基づき点検していれば問題ないのでしょ

ストリアルソリ

作物保安管理うか？）ューションズ社

規程†点検要領には異音、異臭などが記載されておりますが、例えば異音をチェックするのが人でもセンサーを活用しても OK なのでしょうか？（保安管理規程に基づき、異音をなんらかの手段でチェックしていれば OK？）

25

需要設備専
門部会より回答

JESC 規格
内容問合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

電圧試験が必須であると解釈できますが、間違いないでしょう

発変電専門

JESC 規格か？

部会より回答 内容問合せ「３．技術的規定 」において、「１特別高圧の電路」「２変圧器」「３器具等の電路」について、10 分間の常規対地電圧による絶縁耐力の確認方法が規定されています。
これと電技解釈 15 条を合わせて判断すると、「高圧の電路（自JESC E7001
35

2 月 26 日

個人

電路の絶縁耐力の確認方法家用引込ケーブル等）」には本規格は適用不可であり、現地耐

それとも「３器具等の電路」に含まれ、適用できるという扱いになるのでしょうか？
適用不可の場合、特別高圧電路や器具等内高圧電路は適用できる一方で、高圧電路が不可である理由を合わせて教えて頂けないでしょうか？

36

2 月 29 日

株式会社川本JESC E0005

製作所

内線規程

短時間使用、断続使用、周期的使用と需要設備専ありますが、どの程度の時間であれば短時間使用、

門部会より回

断続使用に該当するのかご教授ください。

答

JESC 規格
内容問合せ

列盤の低圧分岐盤で主幹盤と分岐盤が有ります。
主幹盤から分岐盤間配線を上部に設置したケーブルラックに
37

3月3日

株式会社三機JESC E0005

CVT ケーブルで敷設する場合も分岐幹線サイズは内線規程１

工業

内線規程

３６０†１０で規定する、定格電流の５５％、３５％の規定が適用されますか。分岐は主幹盤内の MCCB１台の二次側、銅バー

需要設備専
門部会より回答

JESC 規格内容問合せ

から４†５幹線を分岐接続します。
お世話になっております。
38

3月4日

個人

-

「第 105 回日本電気技術規格委員会」の傍聴申し込みをしたい為、問い合わせ致しました。
26

JESC 事務局 委員会傍聴
より回答

希望

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

現在の内線規程 3605-3 の 2 における「定格電流 10A、据置型の大型の電気機械器具、専用の分岐回路に接続」は、1968 年初版の205-8 の†「15A を超える大型機械器具は、20A 以上の分岐回路」に引き継がれ、「15A から 10A に厳格化」、しかし、「義務的から勧告的に緩和」
株式会社根来39

3 月 11 日

都市建築創造研究所

JESC E0005
内線規程

されていると思います。

需要設備専

そこで、

門部会より回Q1 この改訂の趣旨は、何でしょうか。

答

Q2 結局、現在の「専用の分岐回路」の必要性や目的は何ですか。
Q3 その改訂に関する解説を見たいのですが、・JEAC 8001-1990
・その他解説書・「電気協会雑誌」、「生産と電気」などは、所蔵されておられますか
閲覧、写しを取るなどは、可能でしょうか。

27

JESC 規格
内容問合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

「勧告的事項」においては、初版から、表記方法は変われど、
内容は一貫して、「例外として、ある程度の応用動作が認められてもよいという感じの意味合いである」ということが添えられています。ここで、「ある程度の応用動作」とは、どのようなものをさすでしょうか。
株式会社根来40

3 月 11 日

都市建築創造研究所

たとえば、内線規程 3605-3 の 2 に、「なお、定格電流が、JESC E0005

10A を超える据置型の大型電気機械器具については別に、専「内線規程」

用の分岐回路を設けること。（勧告）」となっていますが、分電盤の大きさによって、配線用遮断器の増設が困難なときや経済

需要設備専門部会より回答

JESC 規格
内容問合せ

的に節約したいときなどに、過電流が流れると想定される配線が、短期許容温度 100℃内であることが確認できていて、配線と配線用遮断器が協調して、配線を保護している場合などに、「専用の分岐回路」を設けなかったことは、「ある程度の応用動作」として許される範囲内のものでしょうか。
A 種、C 種、D 種接地抵抗は何を基準として決められているか
ご教授お願いします。
接触電圧の場合、提示されている抵抗値より低くなる場合があ41

3 月 23 日株式会社 NJS

電気設備の技

り、通常は漏電遮断器との併用で感電保護がされていると思い JESC 事務局 その他の問

術基準の解釈ます。

より回答

接地抵抗によっては、接地極間の離隔も変わってくると思います。接地抵抗の考え方によっては、接地極間の離隔の考え方も変わってきます。

28

合せ

№ 日付

質問者

関連規格

質問内容

回答

分類

当該規程で高圧ケーブル診断方法として記されている、Ｇ端子
接地方式について確認させて下さい。Ｇ端子接地方式は、高圧ケーブル以外の機器を含めて一括して直流５ｋＶ又は１０ｋＶを印加する旨が記されています。ただ一方で、通常の高圧ケーブ
ル診断（直流漏れ電流試験）では、高圧ケーブル以外の機器に
42

3 月 28 日

個人

JESC E0013

直流印加した場合の不具合発生防止のため、高圧ケーブル以

需要設備専

高圧受電設備

外の機器は切り離して実施します。

門部会より回規程

Ｇ端子接地方式も直流漏れ電流試験も、直流を印加する点で答は変わりませんが、Ｇ端子接地方式では高圧ケーブル以外の機器に不具合は発生したりしないものでしょうか？
この点に関する知見、論文、ならびに留意事項（Ｇ端子接地方式で不具合が発生しうる機器）等有りましたら、教示頂けたら幸いです。よろしくお願いします。

29

JESC 規格内容問合せ参考1 各専門部会における令和元年度の活動実績
１．火力専門部会（1回）（１）「発電用蒸気タービン規程」（JESC T0003（2015））の改定案の審議を行い、JESCに上程することになった。
（２）「燃焼設備規程」の改定案の審議を行った。
（３）「液化ガス設備規程」の改定案の審議を行った。
２．送電専門部会（1回）
電技解釈に引用されているJESC規格等について、JESC委員会の運営要領に基づき、以下の規格について、専門部会で審議し、JESCに上程した。
（１）平成30年度に改定したJESC規格をJESCへ報告
・ 地中電線用管路の接地に関する取扱いJESC E2014（2004）特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設（２）平成30年度に確認したJESC規格をJESCにて承認
・ JESC E2001（1998）支持物の基礎自重の取り扱い（３）引用要請案件の電技引用（R02/2）について・ JESC E2012(2013) 170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離
３．発変電専門部会（2回）（１）「変電所等における電気設備の耐震設計指針」(JESC E0001(2010))の改定案
について、専門部会で承認し、JESCに上程した。
（２）「風力発電規程」(JESC V0001(2011))の改定案について承認し、JESCに上程した。
（３）「発変電規程」（JESC E0003（2017））及び「使用前自主検査及び使用前
自己確認の方法の解釈」の一部改定案について承認し、JESCに上程した。
４．配電専門部会（2回）（１）電技解釈に引用されているJESC規格等について、JESC委員会の運営要領に基づき、以下の規格について、専門部会で審議し、JESCに報告した。
・「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」（JESC E2018（2015））
・「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の鉄台及び外箱の連接接地」（JESC E2019（2015））（２）JESC委員長からの依頼「地上用変圧器等の水害対策の配電規程における整理について（日電規委2019第0019号）」に関して、検討結果等を審議し、技術会議へ上程した。しかし、本案件については技術会議後のコメント等を受け再検討を行うこととなった。
（３）令和元年度の活動報告及び令和2年度の活動計画について、専門部会で審議・
承認した。

30

５．需要設備専門部会（書面審議1回）
委員退任に伴い、新規の専門部会委員の選任について書面審議を行った。
６．系統連系専門部会（1回）「系統連系規程」（JESC E0019(2016)）の改定案について、専門部会で承認し、JESCに上程した。
７．水門扉専門部会（1 回）
水門鉄管技術基準の改定のため、必要な検討を行った。
８．水圧鉄管専門部会（4 回）
FRP（M）水圧管技術基準改訂の改定のため、WG において必要な検討を行った。また、水門鉄管技術基準の改定のため、必要な検討を行った。
９．溶接専門部会（2回）
火技解釈第10章「溶接部」の改正要請等に係る延べ4件の検討課題について審議を行った。なお、依頼のあった1件の課題については、新規検討課題として検討することとした。
１０．情報専門部会（1回）「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」（JESC Z0003(2016)）及び「電力制御システムセキュリティガイドライン」（JESC Z0004(2016)）の改定案について、専門部会で承認し、JESCに上程した。

なお、以下の専門部会は休会であった。
・水力専門部会
・原子力発電耐震設計専門部会
・高調波抑制対策専門部会
・溶接及び接合専門部会
・個別施設設備専門部会
・情報専門部会31

参考2

令和元年度の電気事業法の技術基準の解釈等の改正情報（１）発電用水力設備の技術基準の解釈の一部改正(令和元年6月26日改正)「発電用水力設備の技術基準の解釈」について、第23条及び第33条に引用されている「水路に使用する樹脂管（一般市販管）及びその許容応力」(JESC H3004)の見直しに伴い一部改正が行われた。
（２）電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイドの一部改正(令和元年6月28日改正)
電気事業法第５２条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイドについて、
JESCで行われた「電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格（火力）」(JESC
T0007)の見直しに伴い、一部改正が行われた。
（３）発電用火力設備に関する技術基準の解釈及び発電用火力設備における高クロ
ム鋼に対する寿命評価式についての一部改正(令和元年7月4日改正)
以下のとおり、「発電用火力設備の技術基準の解釈」について、一部改正が行われた。
①火技解釈に引用されているJIS規格の改訂に伴う、年版改正
・ボイラー等の規定＜第6条、第9条～第11条、第13条＞
・燃料電池設備の規定＜第44条＞
・液化ガス設備の規定＜第55条、第59条～第61条、第69条＞
・圧力容器の設計の規定＜別表第1、別表第2、別表第12、別表第30～別表第32＞②溶接部の設計における、フレキシブルメタルホースに関する規定の追加＜第136条、第154条＞③配管用の鋼製突合せ溶接式管継手に係るJIS規格の改定に伴う、年版改正＜第3条、第67条＞④廃棄物固形化燃料の品質に係る引用JIS廃止に伴う引用条文削除＜第103条＞⑤ボイラー等の圧力容器の設計引用JISの読み替え規定について必要がないため削除⑥発電用火力設備に使用できる高クロム鋼の再評価結果を踏まえた変更＜別表第1(その1)＞⑦別表第1(その1)の誤植修正⑧高クロム鋼に対する寿命評価式の改正＜表1-1、表1-2、表1-3及び表1-4＞

32

（４）電気設備の技術基準の解釈の一部改正(令和2年2月25日改正)①太陽電池モジュールの支持架台の標準仕様を追加し、小出力発電設備である太陽電池発電設備について仕様を規定化。また、土砂流出等を防止する新たな規定を追記②170kVを超える特別高圧架空電線に係る離隔距離にJESC規格の追加
JESCにおいて、諸外国における離隔距離の規程や事故実績等を考慮して改定したJESC E2012「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」が、特別高圧架空電線の離隔距離に係る電技解釈第97条、第98条、第99条、第100条、第101条、第102条、第103条に追加された。
③IEC 60364規格の制改定への対応
電技解釈第218条に規定する IEC60364シリーズの規格について、近年制改定された7規格について電技解釈に取り入れ可能であるとし、第218条の218－1表が改正された。
④電技解釈で引用しているJESC規格の最新版への更新
以下、電技解釈に引用されているJESC規格について最新版に更新された。
条文

JESC規格第15条（高圧又は特別高圧の電路の絶 JESC E7001「電路の絶縁耐力の確認方
縁性能）法」
第16条（機械器具等の電路の絶縁性能）
第20条（電気機械器具の熱的強度）

JESC E7002「電気機械器具の熱的強度の確認方法」

第37条の2（サイバーセキュリティの確 JESC Z0003「スマートメーターシステム
保）セキュリティガイドライン」
JESC Z0004「電力制御システムセキュリ
ティガイドライン」
第126条（トンネル内電線路の施設）

JESC 2014「特別高圧電線路のその他のトンネル内の施設」

第132条（屋内に施設する電線路）

JESC 2017「免震建築物における特別高圧電線路の施設」⑤その他所要の改正
令和元年7月1日に産業標準化法が施行され、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴う規格の名称変更等に伴う改正が行われた。
33