平成 2１年度に終了した研究開発【運営費交付金による研究開発】

２）環境研究グループ２）－１

室内空気中揮発性有機化合物の低減に資する発生源対策と換気技術の開発【個別重点】Development of Ventilation and Source Control Technology to Decrease Indoor Volatile
Organic Compounds（研究期間平成 19～21 年度）

環境研究グループ

瀬戸裕直

桑沢保夫

齋藤宏昭

Dept. of Environment Engineering

Hironao Seto

Yasuo Kuwasawa

Hiroaki Saito

In this study, improvements of measure for assurance of healthy indoor air quality were investigated, which were composed ofsimplified diagnosis procedure of IAQ, threshold of hygrothermal design and practical ventilation technology with reliability. Asfor the diagnosis procedure, we proposed simplified passive sampler method. Accuracy of the diagnosis procedure was verified byexperimental data using a small chamber. Regarding the threshold of hygrothermal design, favorable conditions for mould andwood rot fungi were studied by laboratory experiments under stable conditions about temperature and relative humidity. In the fieldof practical ventilation technology with reliability, measuring procedure of distribution air in actual condition was developed.
Additionally maintenance manual about long term performance was proposed.
［研究目的及び経過］

サブテーマ３）風量検証が簡易な省電力換気システム

住宅における室内空気環境を健康的で安全に保つにについて、各居室での外気導入及び分配性能の向上を目

は、多様化する汚染源の特性と繁殖･伝播のメカニズム指した開発を行う。

を明らかにし、発生源対策を強化する一方で、現場でのサブテーマ１）揮発性物質簡易測定法の開発は、吸測定や診断を通じてその問題点を把握し、予期せぬ汚染着性建材を想定した濃度予測式を元に、小型チャンバーにも対応が可能な、換気による排出対策を効果的に行な内に合板などの汚染質発生源とパッシブサンプラーを入える、空気環境の総合的管理が必要とされる。

れ、吸脱着係数、資料負荷率などの予測のための実験を本研究は、蓄積してきた揮発性物質の実用的な測定行った。測定精度向上のため、パッシブサンプラーの数技術、壁体等の内部結露による菌類･ダニ等の繁殖に関を増やすなど、測定方法に工夫を加えて、新たに建材する知見とそれに対する設計的対策技術、それらに対応（写真-１）の放散性に対する試料負荷率とチャンバーした信頼性に優れ省エネ性も高い換気設計・管理技術等

内（写真-２）の相当換気回数の影響を検討する実験をを基盤に、多様化した室内空気汚染の防止と低減に資す

実施し、20 種のサンプルの測定データに基づき検証をる、合理的な診断と換気対策技術の開発について報告す

行い、パッシブサンプラーを用いた測定が可能であるこる。とを確認し、測定法として提案した。

［研究内容］
本研究は、次の３項目のサブテーマから成る。
サブテーマ１）建材等からの化学物質放散量の簡便で実用的なパッシブサンプラーを使って測定する技術について、測定方法及び測定精度に検討を加え、より簡易な測定方法を提案する。
サブテーマ２）天井裏や壁内・壁表面におけるカビ等

写真-１

各種建築材料及び試験装置：

菌類の発生防止のため、カビ等生物由来の汚染を発生さ左上から、合板、フローリング､パーティクルボード、せないための日本の気候条件を考慮した設計施工方法をMDF，EPS提案する。

-5-

平成 2１年度に終了した研究開発【運営費交付金による研究開発】
また、壁上下の通気止め施工方法と気密シートの重ね幅の異なる試験体を作成し、隙間量が湿気移動及び壁表面温度に及ぼす影響を明らかにした。
天井裏や壁内・壁表面におけるカビ等菌類の発生防止のため、壁体、小屋裏等の試験体を作成し屋外実験を
写真-２

行った。

密閉容器・サンプラー設置状況

サブテーマ３）では、フード式（熱線式）風量測定

サブテーマ２）天井裏や壁内・壁表面におけるカビより、簡易に風量測定可能な k-factor 法（差圧測定法）

等菌類の発生防止の検討ため、木材に腐朽菌等を接種し（図-２）の検証を行い、小口径（50mmφ）ダクトでもその進行速度、腐朽による材料の性能低下に関するデー5％以内の精度で風量を測定できることを確認した。

タの蓄積を行い、菌生育を抑制させる温湿度の範囲を設定した。（写真-３）

写真-３

木材腐朽菌の接種

写真-４

風量測定事例（フード式風量計）（オオウズラタケ&赤松）

矢視Ａ

壁体内部への湿気侵入を防止･抑制するため壁体の層空気槽構成、通気層、隙間など施工を考慮した試験体を作成し、送風機

それらがどう壁体内の湿気環境に影響を及ぼすか防露性

超音波流量計9～200m3/h

能実験を行った。

送風機の向きを変えて給気／排気条件を設定

その結果を元に、各地の標準気象データを用いたシミュレーション計算を実施し、図-１に示す防露設計用

図-２

透湿抵抗比マップを作成した。
10 防露設計用透湿抵抗比 ξ9
外装下地層ランク ：A8断熱層ランク：イ7
相対湿度上限値 ϕ c ：95%RH
超過頻度Pr：0.1
65432341

測定対象の端末部材

ダクト：1m(φ50mm)

ダクト：1m(φ50mm)

JIS C 9630-1988
を参照し作成600×600×1000

微差圧計

フレキシブルダクト(φ50mm)(φ75mm)(φ100mm)12.5 Pa

k-factor 法（差圧測定法）

k-factor 法を用いて風量測定出来る、給排気口３種類（φ50，75，100）の試作を行い風量検証が 10％以内で333行えることを確認した。接続口径の大きい 100ｍｍφの244製品は、測定誤差が少く安定した結果が得られた。

32322222

湿気容量大223410 29876543212234 65

外装下地層ランク ：D
断熱層ランク：ロ
相対湿度上限値ϕc ：95%RH
超過頻度Pr：0.1

3456 6545 6445655 4544333343 544654354323

換気用給排気口の試作品
TD75
TD100

1 2 0± 5 %1 0 0233435

推定風量[m /h]

5写真-５TD50

防露設計用透湿抵抗比ξ

222± 1 0 %8 06 04 0○ ： C a s e 0 2△ ： C a s e 0 3□ ： C a s e 0 42 0303 4

図-１650

湿気容量小2 04 06 08 0

1 0 0

1 2 0

検 証 風 量 [m 3 /h ]図-３

地域毎に必要とされる防露設計用透湿抵抗比-6-

風量推定精度の検証（TD50 排気条件）