SafetyNET p----------------------------- 目次 -----------------------------1 SafetyNET pの基本 ...............................................................21.1
1.2

RTFN .......................................................................................... 3
RTFL........................................................................................... 5

2 スイッチ ................................................................................62.1

リング冗長 .................................................................................. 8

2.2 VLAN .......................................................................................... 9
2.2.1 VLANの用途と利点 ................................................................... 102.3 光ファイバ接続 ........................................................................ 102.3.1 用途:.......................................................................................... 102.3.2 2つの技術タイプ: ..................................................................... 102.4 デバイス ................................................................................... 112.4.1 PSSnet SLL .............................................................................. 112.4.2 PSSnet SHL.............................................................................. 123 コネクタおよびケーブル .....................................................143.1SafetyNET pコネクタのプロパティ ........................................ 143.2SafetyNET pコネクタの迅速な取り付け ................................. 15

3.3

SafetyNET pケーブルのプロパティ ........................................ 15

3.4

組み立て済みSafetyNETpケーブルおよびコネクタ ................ 15

3.5

ストリッピングツール.............................................................. 16

3.6

IEC 61918およびISO/IEC 24702に適合した配線 .................... 16

4 DSL .....................................................................................164.1

DSL (Digital Subscriber Line) 経由のSafetyNET p............... 162010 年 12 月
製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-1

SafetyNET p

1

SafetyNET pの基本

6-2



垂直の統合: ネットワークレベル間でのデータ交換
水平の統合: すべての自動装置 (PLC、視覚化、安全技術、ドライブ安全技術、ドライブ) 間でのデータ交換
分散型制御技術

Multi Master
ネットワーク内のどこからでもデータアクセス可能
診断と視覚化

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

1.1 RTFN







RTFN (リアルタイムフレームネットワーク)
最速 1 ms のスキャン時間
標準イーサネットハードウェア
基本トポロジ: スター型／ツリー型
制御システム／RTFL リアルタイムセル間の通信用
UDP/IP ベース: コネクションレス型通信、パケットは未確認
可用性向上のためにパケットを 2 度送信
プロデューサ／コンシューマ原則
ルーティング機能
RTFN パケットのサイズは 256 Byte
通信サイクルは PAS4000 でのタスク時間に対応
通信関係あたりの帯域幅の計算 (ビット単位):
256 Byte x 8 = 2048 Bit x 2 テレグラム x 1s/タスク
20 ms のタスクの例: 256 Byte x 8 x 2 x 1s/0.020s =204800 bit/s = 0.2048 Mbit/s

製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-3

SafetyNET p

6-4

サブスクライバ通信にポイントツーポイント接続を経由



RTFN は接続の確立に ARP (アドレス解像プロトコル) を使用

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

1.2 RTFL








RTFL (リアルタイムフレーム回線)
スキャン速度最速 62.5 μs の高性能リニヤ通信
リアルタイム機能
サブスクライバの分散クロックは 1 μs (ジッタ) 未満の正確さで同期
モーションコントロールなどのリアルタイムアプリケーションに対応
基本トポロジ: リニヤ
総和テレグラム論理 2 重ライン: イーサネットフレームが送信され、1 つの回線全体に返信される
イーサネットフレームがデバイスを通過する間に、サブスクライ
バはデータを発行およびサブスクライブ (カットスルーモード)

製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-5

SafetyNET p2スイッチ



ケーブルルーティングは最適化できます。
6-6

SafetyNET pなどのイーサネットフレームワークでは、スイッチはネットワークサブスクライバをネットワークに接続するタスクを担当
SafetyNET p はスイッチネットワークであり、すべてのサブスクライバはスイッチを経由して接続されるスイッチを使用してさまざまなネットワークトポロジを使用
スイッチを使用して、ネットワークの拡張性とパフォーマンスを向上
スイッチはネットワーク対応の SafetyNET p 装置に統合することも、スタンドアロンのデバイスとして実装することも可能
ネットワークトポロジを次の設備レイアウトに適用可能:- スター型トポロジ- ツリー型トポロジ- ブランチ (スタブライン) の実装

SafetyNET p サブスクライバは常にスイッチを経由して接続(内蔵または外部)
製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

スイッチには応答時間がある (通常は 50～200 ミリ秒)
リニアトポロジの場合のように、数多くのスイッチがカスケード接続されている場合、応答時間は集積されるラインをスター型トポロジに転送することで、SafetyNET p RTFN
ネットワークまたはその他のイーサネットネットワークのパフォー
マンスを向上製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-7

SafetyNET p

2.1 リング冗長


6-8

リング冗長はケーブルやスイッチが故障した際の通信を保証

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

2.2 VLAN
すべての管理型スイッチは VLAN (仮想 LAN) に対応
VLAN では、デバイスの物理的な場所に関係なく、論理的なネットワークの区分化が可能
 スイッチコンフィグレーションを使って、サブスクライバを VLAN に割り付け 利点:- 使用可能な帯域幅の使用率が向上- スイッチを使用して、1 つの VLAN のデータを別の VLAN のデー
タよりも優先 管理型スイッチ PSSnet SHL は静的 VLAN および動的 VLAN をサポート
 静的 VLAN: デバイスの接続先であるスイッチのポートをベースとする。デバイスは、接続先のポートに応じて、特定の VLAN に属する
 動的 VLAN: 接続されたデバイスのアドレスまたはプロトコルをベースとする。静的 VLAN に勝る利点: デバイスは、接続先のポートにかかわらず、常に適切な VLAN に属する


製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-9

SafetyNET p

2.2.1 VLANの用途と利点


区分化:
- ブロードキャストドメインの構造 – ブロードキャストパケットはVLAN 内に留まり、ネットワーク上またはその他の VLAN のサブスクライバに負荷がかからない
柔軟性:- ネットワークは、デバイスの物理的な場所にかかわらず、論理的に区分化できる
セキュリティ:- データの送信先を制御できる。1 つの VLAN から別の VLAN への転送は、ルータに対してと同様に、明示的に設定しなければならない。そのため、データの安全性が向上する

2.3 光ファイバ接続
2.3.1 用途:
 長距離のブリッジング (最長 32.5 km)
 EMC 環境

2.3.2 2 つの技術タイプ:




6-10

マルチモードのファイバ:- ケーブル長 (50/125 um ファイバ): 5000 m- ケーブル長 (62.5/125 um ファイバ): 4000 m- ケーブル: 例: Tyco No........
シングルモードのファイバ:- ケーブル長 (9/125 um ファイバ): 32.5 km- ケーブル: 例: Tyco No........
- コネクタ: SC (IEC 874-19)- 帯域幅: 100 MBit/s

光ファイバ通信は EMC 安定性を向上させます。

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

2.4 デバイス
2.4.1 PSSnet SLL
PSSnet SLL = Switch Low Layer
PSSnet SLL 5T- 5 つのポート



PSSnet SLL 4T 1FMMSC- 4 つのポート- 1 つのマルチモード光ファイバポート

2.4.1.1 用途

小規模のネットワーク
通信ピラミッドの下位の範囲
イーサネットおよび高速イーサネット (10/100 Mbit/s)

2.4.1.2 診断LED リンク: 接続されたサブスクライバ
 アクティブ（ON）: データトラフィック
 電源
2.4.1.3 その他
 プラグアンドプレイ
 コンフィグレーションは不要
 供給電圧範囲: 9.6 VDC～32 VDC
 省電力: 2.2 W
 供給用プラグイン端子台
 コンパクトなサイズ: 25 mm 幅

製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-11

SafetyNET p

2.4.2 PSSnet SHL
PSSnet SLL = Switch Low Layer

PSSnet SHL 8T MRP- 8 つのポート- MRP リング冗長PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP- 6 つのポート- 2 つのマルチモード光ファイバポート- MRP リング冗長PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP- 6 つのポート- 2つのシングルモード光ファイバポート- MRP リング冗長

2.4.2.1 用途

通信ピラミッドの上位の範囲
大規模なネットワーク向け:- ネットワークの区分化
長距離向け:- シングルモード FO 接続
可用性の向上:- 冗長供給- 包括的な診断- リング冗長

2.4.2.2 診断LED





エラー: デバイスエラー
RM: リング冗長有効
リンク: 接続されたサブスクライバ
アクティブ（ON）: データトラフィック
電源2.4.2.3 USBポート
 「自動コンフィグレーションアダプタ」の接続
 コンフィグレーションデータのダウンロードに使用
2.4.2.4 V24 インタフェース (シリアル) コンフィグレーションと診断に使用
2.4.2.5 その他
 プラグアンドプレイ
 広範な管理機能
 リング冗長 (MRP) 供給電圧範囲: 9.6 VDC～32 VDC
 供給用プラグイン端子台

6-12

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

2.4.2.6 2 つの供給電圧
2 つの供給電圧を PSSnet SHL スイッチに接続することができます。1 つのスイッチの供給電圧に障害が発生した場合は、もう 1 つの供給電圧によってスイッチの機能が保証されます。中央のスイッチ用の供給電圧に障害が発生しても、通信全体の障害には至りません。障害が発生すると、ネットワーク、LED、および信号接点を通じてエラーメッセージが出されます。

高いネットワークアベイラビリティ

製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-13

SafetyNET p
3コネクタおよびケーブル
SafetyNET p のケーブルシステムコンポーネント: IP20 および IP67 適合のコネクタ (準備中) ケーブル 取り付けツール
すべてのコンポーネントには最適な互換性があります。この配線ソリューション
は PSS4000 などの SafetyNET p 製品でテスト済みです。SafetyNET p の電気配線は、次を満たすように設計されています。


カテゴリ: Cat. 5e
帯域幅: 100 Mbit/s

3.1 SafetyNET pコネクタのプロパティ
IP20 クラスの取り付けに対応する標準コネクタ
 工業用
o 頑丈な金属ハウジングo 「スタビライジングカラー」と組み合わせた安定性に優れた取り付けo 色分けされているためケーブル芯線の誤挿入を防止
 迅速な組み立て技術
o ハウジングを圧縮できるた
め迅速な接触を実現
 IDC 技術
 RJ 45 嵌合面
 PSSu H PLC「スタビライジングカラー」と互換性があるハウジン
グ設計

6-14

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p

周囲温度: -40～+70°C
追加の工具不要
オフィス環境に適合

3.2 SafetyNET pコネクタの迅速な取り付け
5 ステップのすばやい取り付け

3.3 SafetyNET pケーブルのプロパティ
SafetyNET p 用標準ケーブル:

工業規格イーサネットケーブル用途: ケーブル管路やケーブルトレイなど、「偶発的な」動作を伴う取り付け (素線 7 本)
 電気規格: Cat. 5e
 高速イーサネット (100Mbit/s)
 4芯
 配線接続線径: AWG 22
 認証: UL、CE
 取り付け素材: TPU

3.4 組み立て済みSafetyNETpケーブルおよびコネクタ





組み立て済み SafetyNETp ケーブル
組み立て作業なしの迅速かつ簡単な配線
5 種類のケーブル長を用意
コネクタ: 「SafetyNET p コネクタ」 – IP20 / RJ45
数多くの短いイーサネットケーブルが必要とされる制御盤内に便利

製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-15

SafetyNET p
3.5 ストリッピングツール
取り扱いが簡単:
o オープンツールo 挿入ケーブルo クローズツールo ケーブル周りのツイストツール
o 剥がしツール 絶縁とシールドは適切な長さにカットされる
 カットの深さは調節可能
 利点
o ストリッピングの手法で時間を節約
o 取り付けエラーが減少

3.6 IEC 61918 およびISO/IEC 24702 に適合した配線
SafetyNET p のケーブルとコネクタを使用することにより、ISO/IEC 61918
および IEC 24702 に適合した工業用配線が可能になります。ISO/IEC 61918には、工業施設の通信ネットワークの設置が記載されています。IEC 24702には、イーサネットベースのシステムの要件が定義されています。

4DSL

4.1 DSL (Digital Subscriber Line) 経由のSafetyNET p
さまざまな種類の DSL が利用できます (抜粋):



6-16

ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)SHDSL (Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line)、
最速 15 Mbit/s
VDSL (Very High Speed)、最速 55 Mbit/s

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

SafetyNET p
DSL は経済的な 2 線接続または既存のケーブルを使用できます。DSL モデム
は、SafetyNET p の観点からは透過的で、SafetyNET p でのコンフィグレーションは不要です。両方向とも最速 15.4 Mbit の通信速度を達成します (DSLモデム: Westermo DDW120)。距離は、通信速度に応じて、最長 10 km です。

製品トレーニングマニュアル PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース

6-17

SafetyNET p

第 6 章の終わり

6-18

製品トレーニングコース PSSuniversal PLC - 基本オートメーションコース