主な製造拠点

電線･ケーブルの難燃性
電線、ケーブルは、プラスチック類は一般に可燃性であるため、火災等で延焼を助長し、災害を拡大する恐れがあり（単位：mm）

75ます。このため様々な規格の中では、その実布設を模した試験方法により、電線やケーブルの難燃性を規定してい300ます。以下に代表的な試験方法を2つ示します。
試料

200°
約6

アイコン表記の説明

電力制御用

バーナー

傾斜試験

● 各種電線・ケーブルの難燃性
一般
IV
600V CV6600V CVCVV2400

試料支持台
試料

約用途

○垂直トレイ燃焼試験（IEEE std.383：1974）：高難燃性
垂直トレイに所定の間隔に試料を並べ、一定時間バーナの炎を当て続ける。その後バーナの燃焼を停止し、電線、ケーブルが延焼しないことを合格基準としています。

難燃性

600

○傾斜試験（JIS C 3005）：難燃性
試料を60度傾斜させ、30秒以内で燃焼するまで炎を当てたのち、自然に消えることを合格基準としています。

垂直トレイ試験環境配慮型
EM IE/F
EM 600V CE/F
EM 6600V CE/FEM CEE/F

一般ー600V FP-CV
6600V F-CV
FP-CVV

高難燃性

環境配慮型
NH-IE
600V NH-CE
6600V NH-CE
NH-CEE

電線・ケーブル一覧

PE

ポリエチレン被覆電線･ケーブル

機械的に強靭で、耐薬品性、耐溶剤性にも優れており、主に石油プラント等で多く利用されています。ただし、耐燃性（/F）ではない
ポリエチレン被覆電線･ケーブルは難燃性（傾斜試験JIS C 3005）を有していません。
● 材料の耐薬品特性
薬品名

製品紹介

水
ガソリン
シリコーン油
植物油
ベンゼン
アセトン
エタノール
アンモニア水濃10%

内線規程より

塩化ビニル
◎○
◎
◎○
△
○
○
○

種類

ポリエチレン
◎○
◎◎△
◎◎◎
◎

薬品名
塩酸
硫酸
硝酸
酢酸
塩素ガス
海水（塩水）塩化ビニル△◎×◎
×△△○××
◎

濃10%
濃10%
濃10%
濃3%

種類

ポリエチレン
◎◎△
◎
××
○○
◎
××
◎

◎：ほとんど変化なし ○：わずかに影響される △：ある程度おかされるので特別な場合を除き実用できない ×：かなりおかされるので実用不可
××：甚だしくおかされる

技術資料■ シュリンクバック現象
ポリエチレンシースケーブルの場合、製造時の残留応力が日

接地線

シュリンクバック現象

遮へい破断部

射や通電等によるヒートサイクルにより開放され、シースが収縮する現象（シュリンクバック現象）が発生する可能性があ付加機能・特性ります。

遮へい層

特に遮へい付のケーブルは、最悪の場合、銅テープが破断し、絶縁破壊に至ることもあるため、シース引き留め装置の取り付けを推奨しています。耐燃性（/F）も同様です。

正常時

遮へい層破断時

H

耐熱ビニル絶縁電線･ケーブル
その他の技術事項

一般的なビニル絶縁体と比較して、より高い絶縁体の最高許● ビニル絶縁体の最高許容温度

容温度を有する電線･ケーブルです。

種類
ビニル

50

一般耐熱（H）
特殊耐熱（SH）

最高許容温度607580℃

遮へいには静電誘導を回避する静電遮へいと、さらに電磁誘の誤作動といった誘導障害を防ぐ特性を持っており、遮へい導を抑制する電磁遮へいがあります。それぞれ、高電圧およ層を接地することにより遮へい効果を得ることができます。

主な製造拠点S

遮へい付ケーブル

び大電流により電界、磁界が発生する空間において、制御系● 遮へいの種類と構造
種類

構造

解説

種類

構造

解説

ノイレックス®ケーブル（-S（E））

銅テープ（-S）

一般的な静電遮へい構造。
静電遮へい

静電・電磁遮へい

鉄テープ

アルミはく付PETテープ+ドレンワイヤ（-SLA）

銅・鉄テープより柔軟性に富み、遮へい効果も優れています。

銅・鉄テープ（-S（Cu+Fe））
銅テープ

ドレンワイヤ

一般的な電磁遮へい構造。

制御用ケーブルの各対で主流の構造。

電線・ケーブル一覧

アルミはく付PETテープ

アイコン表記の説明ドレンワイヤ

銅テープ

鉄テープ

■ ノイレックス®ケーブル
弊社のノイレックス®ケーブルは、銅・鉄テープ遮へ遮へい効果の比較

いケーブルと比較し誘導電圧が低減、電線管布設と電圧ノイズ同等の電界・磁界に対する遮へい効果があり、鉄テ－

電流ノイズ（V）60（V）130

11

プにドレンワイヤ（軟銅より線）を縦添えしたシンプ
ルな構造であるため、柔軟性があり作業性に優れて

ノイレックスケーブル

ノイズ パルス
電圧500V
片端接地

柔軟性の比較

両端接地

500mm

1.05
0.14

遮へい無し
ケーブル

61.8

ノイズ パルス
電圧500V
片端接地
両端接地

ノイレックス
ケーブル

0.72
0.08

銅・鉄テープ遮へいケーブル

2.08
0.13

遮へい無し
ケーブル

130

電界遮へい効果（電界強度）

磁界遮へい効果（磁界強度）（V/m）10（A/m）3

10.5

ノイレックスケ−ブル…312mm

技術資料

500g

銅・鉄テープ遮へいケーブル（ノイズパルス発生源とケーブル試料との間隔は0mm、供試ケーブルは4c×5.5㎟）

銅・鉄テープ巻き
遮へいケーブル…231mmケーブル

0.410.17

製品紹介

います。

自社評価方法による三相 200V

0.080.08CVケーブル
電線管布設

CVケーブル

0.050.052.939.95

CVケーブル
ノイレックス CVケーブル
ケーブル（75cm） 電線管布設（50cm） （50cm）
片端接地
両端接地

0.44
0.48

0.14
0.113.223.22（供試ケーブルは3c×325mm2、電線管は、ケ−ブル断面積が管の内断面積の40%以下となる最小内径とした。）

付加機能・特性

ノイレックスケーブル
単相 100V

がい装付ケーブル
がい装付ケーブルは、鋼管に強度と可とう性を付与するたその他の技術事項

波付鋼管がい装め、波付加工を施したがい装（波付鋼管がい装：コルゲート）を、ケーブルの外部に配置した構造のものです。外部から荷重や衝撃が加わる恐れのある場所や、防鼠、防蟻対策に適しており、金属管を用いているため遮へい効果も有しています。トラフや管路に入れず、直埋布設することが可能です。

ケーブル

防食層

51

主な製造拠点

防鼠ケーブル
都市構造の変化に伴い、電線・ケーブル、電気・情報機器をネ

ス以外にクマネズミ、ドブネズミがいますが、ネズミの種類ズミがかじる事による被害、いわゆる咬害が重大な事故、甚に限らず咬害防止効果があります。

大な経済的損失をもたらし、その事前防護策の必要性が益々増大しています。
弊社では、電線・ケーブルの防鼠対策として、唐辛子の辛味成分であるカプサイシン類をマイクロカプセル化した食品成カプサイシン入りマイクロカプセル分を使用した防鼠ケーブルを製品化しました。ネズミはマウアイコン表記の説明● 各種ネズミへの咬害防止効果
試料123456

マウス（ハツカネズミ）
一般ケーブル
防鼠ケーブル
+++
−
+++
−
+++
−
+++
−
+++
−
+++
−

目視評価基準：－…無傷または試し噛み傷

ラット（クマネズミ）一般ケーブル
防鼠ケーブル+−−−++−+++−++−++−

ラット（ドブネズミ）一般ケーブル
防鼠ケーブル
++
+++
−+++
−++
−+++
−
+++
−

＋～＋＋＋…咬害有り（＋が多い程、被害度合大）電線・ケーブル一覧

防鼠性試験:ラットを水と餌と共にかごに入れ、2晩後のケーブルのかじり状況を観察しました。
防鼠ケーブルは非防鼠ケーブルに比べて良好な防鼠性能を示しています。

試験状況写真

試験結果ケーブルサンプル（左：600V M-CV、右：無添加）製品紹介

防蟻ケーブル

技術資料

地中に直埋布設したケーブルの白蟻被害として、工場の電力を懸念し国内では使用しておりません。

幹線ケーブルの絶縁破壊による停電事故や、制御用ケーブル

弊社では、ナイロン被覆による防蟻方法を採用し、従来のの絶縁破壊による制御系統の誤動作等が、海岸線に近い温暖ケーブルシース上に薄くナイロン層を押し出すことにより、な地方で発生しています。白蟻による被害を防ぐ方法とし硬いナイロンで白蟻にケーブルが噛まれるのを防ぐ防蟻て、防蟻剤をシースに混入させる方法と、ケーブルの最外層ケーブルを製品化しました。ナイロン被覆下層は通常のケーにナイロンを押出被覆することにより白蟻に噛まれないよ

ブルですので、布設中の傷付などにご注意下さい。

うにする方法があります。防蟻剤は環境汚染、人体への影響

付加機能・特性その他の技術事項
52

主な製造拠点

自己支持形ケーブル
CVケーブルや制御用ケーブルを電柱間に架空布設する場
合、ケーブルを支持するためのメッセンジャワイヤが必要にメッセンジャワイヤなります。ケーブルとメッセンジャワイヤが一体型になった
自己支持形ケーブルには、以下のような種類があります。
• だるま形: ケーブル線心とメッセンジャワイヤを平行にし、一括シースしたもの。
（-SSD）

線心アイコン表記の説明• 平 行 形 : ケーブルにメッセンジャワイヤを縦添えし、バインドしたもの。
（-SSF）

自己支持形ケーブル（-SSD）■ メッセンジャワイヤのサイズ選定
電線・ケーブル一覧❶メッセンジャワイヤの種類
メッセンジャワイヤには、通常亜鉛めっき鋼より線を採用しています。
● 亜鉛めっき鋼より線（JIS G 3537）
公称断面積

構成

外径

質量mm2
223855

本/mm
7/2.0
7/2.6
7/3.2mm
6.07.89.6kg/km
174294446

最小引張荷重kN
第1種24.842.063.7❷メッセンジャワイヤの選定条件
メッセンジャワイヤの選定には、下記の条件をもとに計算します。
（5）甲種風圧荷重[高温季負荷荷重]:Vs=980N/m2（想定最大風速 40m/s）（2）弛度（%）（6）乙種風圧荷重[低温季負荷荷重]:Vw=490N/m2（想定最大風速 28m/s）（3）使用ケーブル質量（kg/km）（7）布設形態:径間の両支点に高低差が無いものとする。

（4）使用ケーブル外径（d）（mm）（8）安全率:2.5以上（電気設備技術基準 省令第6条）

製品紹介（1）布設径間（m）❸メッセンジャワイヤの計算方法（1）合成荷重の計算
技術資料

W= （WC+W i ）2+WW2
W :合成荷重（N/m）

Wc :ケーブル荷重（N/m）

Wi :付着氷雪荷重（N/m）

Ww:高温季または低温季の風圧荷重（N/m）

h :付着氷雪厚（6mm）

高温季=Vs･d･10-3、低温季=VW･（d+2h）･10-3

付加機能・特性

高温季=0、低温季=9.8・ρ･π･h･（d+h）･10-3

ρ :付着氷雪比重（0.9）（2）張力の計算
T=

W・S28・D

T:電線に加わる水平張力（N）

S:布設径間（m）

D:弛度（m）
その他の技術事項

メッセンジャワイヤは、その最小引張荷重が、上式より算出した張力に安全率2.5を乗じた値を越えるものを選定します。

53