土木 建築 機械用 高流動エポキシモルタル／グラウト

アルファテック840(S/W)
アルファテック840は、高性能なエポキシ樹脂に、特殊フィラーを配合した強度の高いエポキシグラウトです。乾燥面はもとより、濡れたコンクリートと鋼材の双方に、優れた接着性能を発揮します。さらに、流動性にも優れているので、狭い隙間や、広い面積のグラウトに最適です。
非毒劇物（毒物及び劇物取締法 303号）

特長

用途● 狭い隙間への流し込み充填や、ポンプ圧送の充填性能に優れています。

● 橋梁の床板や橋脚など、土木コンクリート構造物の補修と鋼板の補強● 乾燥面はもとより、濡れたコンクリートや鋼材にも、高い接着性能を発揮します。

● 梁、柱、壁、床など、建築コンクリート構造物の補修と鋼板の補強● 圧縮、曲げ、引張に対して、高い強度を発揮します。
● 硬化時には、発熱を抑制し、収縮も低減するので、寸法を安定させます。

● 工作機械、回転機械、鋼構造物などのベースグラウトとアンカーグラウト● 製材、集成材、LVL（単板積層材）、CLT（直交集成板）など、木構造物の腐朽補修モルタル● 繰り返しの荷重や熱ショックに対して、優れた耐久性能を発揮します。
● 気候、真水や海水、油、化学薬品などの影響に対して、優れた耐久性能を発揮します。
強度発現
アルファテック８４０Ｓ

604030℃
25℃
20℃
15℃

200012345
養生時間 【日】アルファテック８４０Ｗ

80

圧縮強さ 【N/mm2】

圧縮強さ 【N/mm2】

80

660
4020℃
15℃
10℃
5℃

2007012345
養生時間 【日】67テクニカルデータ
未硬化物の性状（23℃）

アルファテック840 S(夏用)アルファテック840 W (冬用)
主剤
硬化剤
フィラー
主剤
硬化剤
フィラー
変性エポキシ 変性脂肪族
変性エポキシ 変性脂肪族
特殊無機フィラー
主成分
特殊無機フィラー
樹脂
ポリアミン
樹脂
ポリアミン
外観
無色橙色
灰色
無色橙色
灰色
外観 (混合)灰色
灰色
混合比 (重量)
10045―
10046―
混合比 (重量)
1(樹脂)2.8(フィラー)1(樹脂)
2.5(フィラー)粘度
10000±3000mPa·s
7000±3000mPa·s
比重1.7±0.1
1.7±0.1
可使時間 （10L スケール)
60分
30分

アルファテック840 R02 240513

硬化物の性状試 験 項 目圧

縮強試験方法アルファテック840W

30

45

23℃×7日70

70

JIS K 7181

23℃×7日6000

6000

さ （N/mm²）

JIS K 7171

23℃×7日3535

さ （N/mm²）

JIS K 7161

23℃×7日2020（N/mm²）

JIS A 6024

JIS A 6024

圧 縮 弾 性 率 （N/mm²）
曲げ強引張強接着さ

アルファテック840S

23℃×1日さ （N/mm²）

強養生条件(セメントモルタル相互）

引張せん断接着強さ （N/mm²） ※1

JIS K 6850

（鋼材相互）

引 張 接 着 強 さ （N/mm²）

AK 9601(鋼材相互）

23℃×7日6(乾燥)23℃×7日3(湿潤)23℃×7日1523℃×7日

15(乾燥)

23℃×7日

3MF

15COF

12(湿潤)

6MF

15COF

12COF

硬 化 収 縮 率 （％）

JIS A 6024

23℃×7日0.1800.185

線

ASTM D 2566

23℃×7日0.000250.00026

熱 膨 張 係 数 （mm/mm/℃）

ASTM C 531※20.000095

0.000096

衝さ （N・mm/mm³）

JIS K 7111

23℃×7日22度 （HDD）

JIS K 7215

23℃×7日

8080

収撃

硬縮

強率 （mm/mm）※1：樹脂のみでの評価※2： (23℃ｘ7日)＋(60℃ｘ1日)

MF
MF
COF
COFCOF※AK9601は社内規格 MF：セメントモルタル破壊 COF：接着剤破壊※上記結果は、当社の試験、研究で得られた試験値です。

使用方法①下地処理：コンクリートのレイタンス・脆弱部・油濁劣化部・粉塵などを除去し、機械ベースや鋼製部の錆・塗料・油などを除去して下さい。
木材は腐朽部分を除去して下さい。
②【型枠グラウトの場合】合板または鋼板で作製し、内面に剥離剤（FRP用固形ワックス）を塗布の上、固定してアルファテック240エポキシパテでグラウトの漏れ止めシールをして下さい。
【鋼板補強の場合】補強鋼板にスペーサー(t≦5㎜)を設け、アンカーボルトでコンクリートへ固定してアルファテック240エポキシパテでグラウトの漏れ止めシールをして下さい。
◇エポキシパテの使用方法は、アルファテック240のカタログを参照して下さい。

③【ペール缶ミキサーによるグラウト混合】ペール缶内に主剤と硬化剤を全量入れ、ペール缶ミキサーで1～2分混合した後、フィラーを徐々に入れ、フィラーが樹脂で覆われ均一になるまで混合して下さい。
・推奨ペール缶ミキサー : B型パイプ式ミキスタ(20L/回転数30～80rpm)・ミキサーブレード(樹脂モルタル用)。混合は30～60rpmで使用。

【ハンドモルタルミキサーによるグラウト混合】ペール缶内に主剤と硬化剤を全量入れ、樹脂ミキサーで1～2分混合した後、ハンドモルタルミキサーを回転しながらフィラーを徐々に入れ、ミキサーを緩やかに上下しながらフィラーが樹脂で覆われ均一になるまで混合して下さい。
・推奨樹脂ミキサー: HIKOKI変速ドリル(D10VH2/0～2600rpm)・ミキサーブレード(Φ80mm)。混合は500～1000rpmで使用して下さい。
・推奨モルタルミキサー : HIKOKI変速ドリル(UM22V/0～550rpm)・ミキサーブレード(アルミ製リング付きスクリューパワーミキサーΦ135mm)、混合は200～300rpmで使用 して下さい。
◇過度な攪拌による気泡混入に注意して下さい。◇小分けする場合は、主剤と硬化剤の混合比で使用して下さい。

④【グラウトの流し込み充填】混合後のグラウトを型枠内の一方向から流し込み、空気を巻き込まないよう他方へ流出するまで連続充填して下さい。
【グラウトのスクイズポンプ充填】鉛直面の充填は、下部の注入口から上部へ移動しながら打設し、空気を巻き込まないよう連続充填して下さい。
水平面の充填は、吐出口を奥から手前へ移動しながら打設し、空気を巻き込まないよう連続充填して下さい。
・グラウトポンプ：友定ミニポンプTS-002、岡三ロータリーポンプOKG-03M・OKG-35E⑤硬化養生：グラウトの硬化を確認した後、型枠の撤去・注入口撤去・アンカーボルトの締め付けなどを行って下さい。
【施工時の温度目安：S(夏用）15℃以上、W（冬用）5℃～20℃】

容器形態
840S 【25.8kg / 15.0L セット】
(角缶またはペール缶）
主 剤
4.7kg
(角缶またはプラスチックボトル）
硬化剤
2.1kg
フィラー（011）
19kg×1袋 (防湿紙袋)

840W 【26.6kg / 15.5L セット】
5.2kg
2.4kg
19kg×1袋

主 剤
硬化剤
フィラー（011）(角缶またはペール缶）(角缶またはプラスチックボトル）(防湿紙袋)※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいますようお願い致します。

注意事項
・直接皮膚に接触するとかぶれを生じることがありますので、取り扱いに注意して下さい。
・取り扱いには保護具（保護メガネ、ゴム手袋、マスク等）を着用し、.換気を充分に行って下さい。
・樹脂が皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、石鹸水等でよく洗い流して下さい。
・目に入った場合は多量の水で洗浄し、医師の診察を受けて下さい。
・使用にあたってはSDSをお読み下さい。

アルファ工業株式会社
ALPHA KOGYO K.K.

横 浜 本 社 〒230-0045 横浜市鶴見区末広町1-1-51 TEL：045-500-0500 FAX：045-500-0550
URL：https://alpha-kogyo.com ／ E-mail：alpha-kogyo＠alpha-kogyo.co.jp
1-1-51 SUEHIRO-CHO, TSURUMI-KU, YOKOHAMA-SHI, 230-0045 JAPAN
神戸事業所 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通6-3-3
TEL：078-681-7051 FAX：078-671-2282
6-3-3 ASHIHARADORI, HYOGO-KU, KOBE-SHI, 652-0882 JAPAN