ネットワーク警告灯 警子ちゃんⅡシリーズ

警子ちゃん10周年記念モデル
DN-1000RN-3LB

高輝度LED

希望小79,8

売価格00 円
（税抜

説明ラベル貼付可

ダークグレー・ボディーブザー（音量調整可）

ブザー ON/OFF

ふた付アラームストップ・ボタン記

念モデ■ 既存機種との互換性を確保

警子ちゃんⅡシリーズ一番人気のDN-1000RN-3Lと機能は完全互換。アプリケーションや運用監視方法に手を入れることなく、交換や増設ができます。ユーザの資産価値をそのままに守ります。

■ よく見える、よく聞こえる

新ランプシステムを採用しました。明るい部屋でも、逆光でも視認性が高い最新のテクノロジを満載したランプシステムです。発光部面積は小さく見えますが、高輝度LEDと光を均一に拡散するレンズを組み合わせています。このため環境条件に左右され難い高い視認性を達成しています。ブザー音は人間工学に 基 づ き3.3kHz、最 大90dBで360度 ほ ぼ 均 一 に 伝 わ り ます。

■ お求めやすい価格

新しい部品の採用や製造工程の効率化に努め、弊社同機能製品に比べ、よりお求め易い価格でご提供いたします。
ご予算に負担をかけることなく、温度センサーなどと組み合わき）

ネットワーク警告灯といえば「警子ちゃん」。
その警子ちゃんに新しい仲間が加わりました。
2009年10月、初代警子ちゃんの発売から10周年を記念して、警子ちゃんⅡシリーズに新機種を投入しました。警子ちゃんⅡシリーズの特長や機能をそのままに、既存機種との互換性を保ち、新しいデザインを採用したネットワーク対応の警告灯です。
弊社同等品に比べ、よりお求め易い価格にもなりました。
警子ちゃん10周年記念モデルは、監視対象とするシステムやネットワーク機器等、接点出力信号を出せるFA装置を独立監視し、異常があると光と音で管理者 に お 知 ら せ し ま す。異 常 通 知 は 電 子 メ ー ル や
SNMPトラップを利用して行え、遠隔地にあるシステム監視装置やメールクライアント装置に通知することができます。これにより異常状態の早期発見や、管理者や運営要員の作業負担を大幅に軽減します。
多くのSNMPベース運用監視装置と簡単に連携動作を組み立てられ、トラブル発見や切り分けを着実に行えます。ISAリモートパワーコントローラと連携させ、異常デバイスの自動再立ち上げを人の介在なしで実行させることもできます。
ぜひ一度お試しいただきたい、弊社おすすめの機種です。

ルの特長せて利用することも考慮いただける価格帯です。

■ IT機器との一体感

最近のIT機器やラックの多くは、クロやダークグレー色が多くなっています。システムやラックの傍に設置して一体感のある、ちょっと「かっこいい」「精悍さ」を感じさせる色調で統一しました。

■ 誤操作防止への改良

ランプやブザーのリセットスイッチが間違って押されないよ
う蓋付きスイッチを採用。またシステム設定を連続して行う際、作業中にブザーが何回も鳴動しまうような場合を想定し、ブザー ON/OFFスイッチも搭載しました。通常運用時には元に戻すことをお忘れなく。

■ 万全な保証体制

記念モデルも既存製品と同様なサポート･サービスをご提供する体制を整えています。保守についても警子ちゃんシリーズ共々安心してご活用ください。

警子ちゃん 10 周年記念モデル

機能および仕様

外形寸法
上面

本体：150mm(W) 50mm(H) 180mm(D)
警告灯を含む高さ：280mm
180mm

表示灯：6040mm( 楕円形状 )質量：1.3kg

60mm

150mm

40mm

前面右側面

背面

280mm

音量調節ノブ

デジタル入出力ポート

50mm

本体仕様
型名
LED ランプ
ブザー
監視ノード／警報入出力数
監視方式

本体機能
DN-1000RN-3LB
赤・黄・緑の点灯・点滅 (1.75Hz)
3.3kHz、連続音・断続音、70 〜 90dB
最大 10 ノード／最大 8 入出力数
ICMP Echo Reply(ping) のポーリングによる外部警報入力信号

非絶縁型無電圧接点入力
DC24V 12mA(MAX)

外部警報出力信号

絶縁型オープンコレクタ出力
DC50V 100mA(MAX)

設定方式

Embedded LinuxWEB 上よりファームウェア・アップデート可能

プロトコル

TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、TFTP、FTP、RSH、
HTTP、SNMP、SMTP、NTP

CPU

ARM7TDMI コア

メモリ

4MB FLASH、16MB RAM

外部警報信号監視機能

最大 8 種類の外部センサ信号監視可能
各センサ毎のアクション（警告灯の色指定等）可能

SNMPトラップ
受信機能

最大 20 個（10 組）の OID 指定可能
最大 10 ノード IP アドレス指定可能

警報・通知機能

警告灯の色、点滅・連続点灯、ブザーの断続・連続鳴動およびその組み合わせ指定による警報
最大 5 箇所の指定通知先（携帯電話を含む）への E-mail 送信
最大 5 箇所の指定通知先へのメッセージ通知（IP メッセンジャー）
最大 5 箇所の指定通知先への SNMP トラップ送信

NNM との連携

HP Software、JP1、Systemwalker、千手、Tivoli、e-Care、
NOSiDE、TELstaff、WebSAM、Ci-NetworkMonitor、CentreNET Swim シリーズ、SNMPc、A-AUTO、PNDDA、
Net-ADM、ProactiveNet、ManageEngine OpManager、
CLUSTERPRO X、NetCrunch、PISO、CA eHealth、PATROLCLARICE、SystemAnswer、ManagementCore、
NetKids シリーズ、SIGNAlert、WhatsUp Professional などの管理ソフトウェア等のアクション記述により、警告灯の点灯、ブザーの鳴動可能
異常発見時、NNM に SNMP トラップによる通知可能

32bit RISC プロセッサ

LED 表示器

Link/Activity、Error、WatchDog

使用環境条件

温度：0 〜 40℃、湿度：20% 〜 80%RH（結露なきこと）、標高 3,000m 以下

詳しくは

最大 10 ノード、ルータを越えの監視可能
監視対象 IP アドレス自動検出機能
監視対象毎のアクション（警告灯の色指定等）可能

Web ブラウザによるソフトウェア

電源ネットワーク
監視機能

AC100V 50/60Hz

平行 2 極プラグ

ログ機能
監視対象の自動リブート

http://www.警子ちゃん.com/

安全に関するご注意

異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録
別売の電源コントローラとの組合せにより、監視対象機器の自動リブート（電源の遮断・再投入）可能※ OS 名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。
※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に取扱説明書（マニュアル等）をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 開発・製造元● 販売・お問い合わせ先〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿 6 丁目ビル
TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp