散気装置

パールコン散気装置は、下水処理・産業排水処理等の活性汚泥処理用の散気装置専門メーカーとして幅広い分野でご採用頂いております。

さらに、平成18年度に国内初の低圧損・高効率の国産型メンブレン散気装置を上市し、省エネルギー時代の散気装置として下水・産業排水業界の注目の的となっている製品です。

ブロワの更新・散気水深の変更無く使用可能!!

これらの製品は平成18年度「建設技術審査証明」を取得し、平成28年度に日本下水道事業団殿との共同研究で日本下水道事業団殿が性能を認めた製品であり、日本下水道事業団発行「低圧損型メンブレン式散気装置̲標準仕様書及び特記仕様書」適用製品です。

我が社は地球温暖化防止に貢献すべく、㈱ダイセルのグループ企業として環境・人・水をテーマにさらに邁進していきます。

全面曝気式

1

旋回流式

2

低圧損型メンブレンパネル

性能曲線

PMD-P300［ PP型 ］
国内初の国産低圧損散気装置
低圧損型メンブレン式散気装置適用製
品 _PP 型

６kPa 以下

低圧損メンブレン最長の稼働実績小さい発泡面積により自由なレイアウ
トが可能※ 旋回流式の設計については、別途ご相談下さい。

仕様型式

PMD-P300 [PP型]寸法□ 326 mm

スリット長0.7 mm

発泡面積864 cm²※

通気量範囲 ¹30〜90L /min/ 個

メンブレン材質

特 殊 E P DM

ベースプレート材質

PP

外枠材質

A BS

スライドサドル材質

ABS又はPP ※²

接続方式

スライドサドル重量

高酸素移動効率・低圧力損失
PM D - P 300

50A ホルダ管

叩き込む

切孔

2.3kg

スライドサドルの配管への取り付け配管の切孔へボス部を挿入※ 1 . 製品 、 設 計 通 気 量等の詳細についてはご相談下さい。
※ 2 . スラ イ ド サ ド ル 口径 50A は A BS、口径 80A は PP。

スライドホルダー取付け

スライドホルダー装着完了

PM D - P 300

設置写真

80A ホルダ管

切孔
叩き込む

スライドサドルの配管への取り付け
配管の切孔へボス部を挿入

スライドホルダー取付け

スライドホルダー装着完了「 詳 細 な 取 付 方 法 は 、取 扱 説 明 書 を ご 参 照 下 さ い 。」

34低圧損型メンブレン散気板

性能比較

PMD-P300R
従来散気板から交換可能なメンブレン
散気板

PMD-P300R
６kPa 以下

風量削減

国内初の国産低圧損メンブレン散気板

PMD-P300R

従来散気板

低圧損メンブレン最長の稼働実績

従来散気板導入におけるイニシャルコストダウン
長寿命（長期安定性）

低圧損型メンブレンとして10年間以上の運転実績
仕様型式

PMD-P300R

寸法□ 312mm

スリット長0.7 mm

発泡面積864 cm²※

通気量範囲 ¹30〜90L /min/ 個

メンブレン材質

特 殊 E P DM

ベースプレート材質

PP

外枠

SUS304

重量2.2kg

耐久性に優れ長期的に安定した曝気性能
汚泥の逆流なし！
PMD-P300R 裏面（メンブレン散気板）
P M D - P300R※ 1 . 製 品 、 設 計 通 気 量等の詳細についてはご相談下さい 。

散気板ホルダ

実運転による導入効果

M 市 A浄 化 セ ン タ ー

既存の配管を利用（互換性有り）
従来散気板

散気板のみの交換が可能 ⇒ 導入コストを低減！
従来散気板 交換前

送風量 30％低減！
5

従来散気板を外す

ホルダを洗浄メンブレン散気板を設置

メンブレン散気板

6超微細気泡型メンブレン散気筒
PMD-T10SK (500L）
PMD-T10C (500L, 1000L）

実運転による導入効果

従来散気筒から交換可能なメンブレン散気筒
排水用途別にメンブレン材質選択可能
間欠可能なメンブレン散気筒を新たにラインナップ（ T10SK,T10C ）

従来散気筒

送風量 30％低減！
メンブレン散気筒

メンブレン材質の種類

仕性能比較（特徴は P9 参照）

EPD M

PT FE / E PDM

PT F E / E P D M

P MD -T10SK ( 500L )PM D- T 10C ( 500L )PM D- T 10C (1 0 0 0 L )PMD-T10SK(500L)

様型式

P M D- T 1 0 S K

PMD-T10C

PMD-T10C

寸法

φ 95 × 500L

φ 95 × 500 L

φ 95 × 1000 L ※2

スリット長2mm

1mm

1mm

発泡面積

465cm²465cm²930cm²

通気量範囲※¹

20〜200L /min/ 本

20〜200L /min/ 本

40〜400L /min/ 本

メンブレン材質

特殊EPDM

PTFE/EPDM

PTFE/EPDM

サポートチューブ材質

PVC

ABS

ABS

接続口径

Rp1（25A 内ネジ）NPT 3/4

NPT 3/4

1.3 kg

1.3 kg2.1kg

重量※ 1 . 製品 、 設 計 通 気 量等の詳細についてはご相談ください 。
※ 2 . サポ ー ト を 取 付 けてください。
※ 設計値に関しては、技術資料をご参照願います。

7※ 設計値に関しては、技術資料をご参照願います。

8超微細気泡型
ディスクタイプ散気装置
PMD-D09
PMD-D12
排水用途別にメンブレン材質選択可能
自由なレイアウトが可能
仕様型

式

PMD-D09

PMD-D12

寸法

φ 267mm

φ 347mm

スリット長1mm

1mm

発泡面積375cm²630cm²

通気量範囲※¹

20〜90L /min/ 個

30〜150L /min/ 個

メンブレン材質

特 殊 E P D M 又 は P T F E / E P DM

ベース材質

PP接続方式重PP

スライドサドル

スライドサドルの装着方法

NPT 3/4（20A 外ネジ）
・スライドサドル
0.8 kg ※²量1.4 kg ※²※ 1. 製 品 、 設 計 通 気 量 等 の 詳 細 に つ い て は ご 相 談 下 さい 。
※ 2. ス ラ イ ド サ ド ル 装 着 時 に は + 0.3k g と な り ま す 。

切孔

メンブレン材質の特徴

叩き込む

特徴用途

例

スライドサドルの配管への取り付け配管の切孔へボス部を挿入

スライドホルダー取付け

スライドホルダー装着完了「 詳 細 な 取 付 方 法 は 、取 扱 説 明 書 を ご 参 照 下 さ い 。」
EPDM（エチレン・プロビレンゴム）
機械強度、耐熱、耐酸性、耐アルカリ性に優れている

PTFE / EPDM

（EPDM にフッ素樹脂加工を行なったゴム）
カルシウム、シリカ等の 沈着防止 に適している

化学工場等において EPDM では沈着が防止できない場合
下水処理施設等でスライム等の付着が多い
場合様々な排水処理に適応します
9下水処理施設
農業集落排水化学工場（沈着物が多い排水）
食品工業（乳業、厨房、酒造排水）
製紙工場
下水処理施設（スライム防止）※ 設計値に関しては、技術資料をご参照願います。

※ 設計値に関しては、技術資料をご参照願います。

10

全面曝気式散気装置

粗大気泡型
ダイナミックディフューザー スーパーディスク

CAP-S35

D-1310

夏場、冬場の風量変化に対応可能です。

D-150

構造が簡単であり、廃水中にディフューザーの目詰まり要因物質が多くても目詰まりを起こしません。

ディフュザーの取り付けがワンタッチで行えます。

プラスチックを使用しているため耐薬品性、耐衝撃性に優れ、錆の心配がなく、軽量で取扱いが容易です。
曝気、気液混合、攪拌用として広範囲に使用できます。

仕様

仕様

種別

全面曝気式

種別

粗大気泡タイプ

型

式

CAP-S35型

式

D-1310D-150寸法φ 191 × 78.5 mm寸法

φ 185 × 140 mm

φ 158 × 87mm

通気量範囲

12〜60L /min/ 個

通気量範囲

150〜400L /min/ 個

200〜300L /min/ 個

接続方式

スライドサドル接続口径

Rc1（25A 内ネジ）R1（25A 外ネジ）

0.7 kg

0.3 kg

重量0.7 kg重東京本社

108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル14階
TEL : 03-6631-3000 FAX : 03-6631-3006

大阪支店

530-0011 大阪市北区大深町3番-1号 グランフロント大阪タワーB30階
TEL : 06-7639-7351 FAX : 06-7639-7358

量URL : http://daicen.com/

K.21.11（1000）