太陽熱回収システム導入マニュアル
Solar Heat Correction System set up manual
NPO法人 エスコット 柏環境研究所〒277-0011 千葉県柏市東上町4-17
NPO ESCOT Kashiwa Institute for Environmental Studies
Zip code 277-0011 4-17 Azumakami-cho,Kashiwa-city Chiba-pref. Japan
info@npo-escot.org
http://www.npo-escot.org

NPO ESCOT

1太陽熱回収システムの導入について
１）はじめにNPOエスコットのDIY方式の太陽熱回収システムをご購入頂き誠に有難うございます。
このシステムは約10年の試行錯誤の結果現状に至るものでありますが、まだまだ改善が必要であると考えています。
ユーザーの方からの様々なコメントを頂戴出来れば幸甚です。
※施工後のご意見はこちらにお願いします。 ⇒ 電話：080-4365－0861 メール：info@npo-escot.org
システムの特徴：①オフ・グリットで日射量連動＝12Wの太陽電池に照射される太陽光の出力で運転されるので制御システム不要②汎用品利用＝殆ど全ての部品がホームセンターで購入出来るのでDIY修理が可能③エンジニアリング・プラスティック＝高温となるコレクター部は軽量、耐熱、高強度、長寿命のポリカーボネートを使用④高性能ポンプ＝僅か2Wから動き、空運転、過電圧・電流等の安全対策を施されたUS SOLAR PUMP社製耐熱ポンプを採用⑤汚れ対策＝浴槽に入れる熱交換器は見える化、結束には菌（レジオネラ等）の繁殖を抑える銅線を使用
２）設置時の注意点①ヒサシ等の遮光を考慮し、南側の壁や平地に斜め設置する事を推奨します。（夏至対策）②ポンプと循環水用タンクは屋内設置を推奨します。（凍結破損対策）③ポンプと循環水用タンクの高さはパネル上端より高くする事を推奨します。（逆流防止、水圧損出減少対策）④パネルの架台には十分な強度のある金属、防腐処理したツーバイ材等を利用することを推奨します。（強風、腐敗対策）※凍結対策として水道凍結防止帯による実証試験を行っています。
３）一般的注意点①パネルはキットでのご提供となります。
製作する際はマニュアルを良くお読み頂き、ゆっくりと進めて下さい。
②設置、連結（修理）時は安全な足場の確保し、防護メガネ、手袋、安全靴等を用いてください。
③設置場所や留め具等に関しては各ユーザー自らの自己責任を伴う判断でお願い致します。
④部材の経年劣化対策としての検査、管理は毎年ユーザー行って下さい。
４）利用上の注意点①循環水は蒸発により若干減少します。定期的に確認し、状況に応じて補給してください。（ポンプ保護）②冬場は全経路を空にするか不凍液を入れる等の凍結対策を行って下さい。（凍結対策）③架台の定期的な強度点検（ビスの錆び、架台木材等の腐れ）④配管ホースの定期検査、水漏れを発見した際はまず、ホースバンドを締めなおし様子を見てください。

NPO ESCOT2１）各部名称と役割①太陽熱コレクター部（以後、パネルと呼ぶ）
太陽の熱を吸収します。
②熱交換器
集めた熱を浴槽で放熱します。
③ポンプと循環水用タンク（シスターン）
熱の伝達を行う水（流体）の循環を行います。
④太陽電池
循環用のポンプを駆動させます。

ポンプがパネルの一番上に来るような高さに設置して下さい。
T足付きサドルバンドで壁に垂直固定推奨

ホース、リード線貫通用穴窓に取り付ける貫通用パネルもあります。
（別売り）

配管ホース
出来るだけ推奨品をお使いください。

リード線
2本

③ポンプと循環水用タンク
耐熱ソーラーポンプ
太陽電池の発電量に合わせて出力が調整できます。

①太陽熱コレクター

④太陽電池

浴槽用フタ
ウレタンマット等で断熱レベルを強化
ホース投入口をコの字に加工。

架台用木材
ツーバイ材

②熱交換器
ポンプに電力を供給します。

NPO ESCOT

縦置き推奨
ホース部は出来るだけ水没させない。
3

太陽熱回収システム内容

１．ヒートルパネルｘ２：受光面積＝3.28m2
２．ソーラー駆動耐熱ポンプ：15W
３．ポンプ駆動用太陽電池：12W
４．循環水用タンク：2重構造、ゴミ取りメシュ付
５．ステンレス製熱交換器：投げ込み型
６．システム：ソーラーパワー直結制御※ポンプは太陽電池と直結され、日の出と共に動き始め 日没時には自動的に停止します。
NPO ESCOT
また、曇りや雨の日には殆ど動きません。

推奨ホース
スーパーウォーターホース SW-12
十川産業㈱耐紫外線、耐熱、物理的強度、防水性、施工性等の総合判断でこのホースの使用を推奨します。
システムはこのホースでの連結を前提にしています。
購入はWEBサイトで現場に合わせた長さをご用意ください。

4修理＆廃棄2016年8月22日、千葉県館山に上陸した台風9号の強風により、御宿町、上布施試験場のパネルの一部が破損修理。
状況：ロープで吊ってあったヒートルパネルのロープが切れた結果、ホースを付けていたノズル2カ所が風圧を受け破損（写真上）。
また、受光面に飛散物によると思われるキズが2カ所入った（写真下）。
修理：
写真上：ネジ部が折れたノズルはスパチェラーで剥がし、シリコーンを削り取った後、新しいノズルに交換完了です。（作業時間：約15分）＊対策:素材へのガラス繊維含有量の再検討開始しました。
写真下：キズが入った受光部は中空ポリカ（透明）を四角く切り、受光板の上から貼り付け修理完了です。（作業時間：約10分）
廃棄：パネル部は修理可能なので廃棄実績なし。ポンプは不燃ごで処理可能。

修理用ポリカにシリコーンを塗布

NPO ESCOT

5コラボレーション事例
温水回収システム＋乾燥庫
太陽熱コレクターの斜め設置により生じる空間を燃料用木材の乾燥に利用。
※現在、試験継続中ｆ

加温、加湿空気

下部空気口

外部空気

木質資源、要乾燥資源
側面壁

NPO ESCOT

防湿断熱用段プらラック

6太陽熱コレクターDIYキット 完成サイズ：1820x910ｘ10㎜
DIYキット(詳細なマニュアル付）
耐熱ノズル

ｘ 4個

ナット付きホースニップル
ホースバンドｘ 2セット
止水キャップ

ｘ 2個

耐熱止水板

ｘ 4枚

修理用ポリカ板

ｘ 1枚

価格：7,800円（税・送料別）

NPO ESCOT

7ポンプと循環水曜タンク
耐熱ソーラーポンプ（made in USA）
天候シンクロ型：2Wから駆動開始
揚水高３ｍ
直流12V 15W
耐熱温度：110℃
空運転保護機構
日本語マニュアル
価格：12,800円(税・送料別）

ポンプ直結型循環水タンク
ゴミ取りメッシュ
ポンプ連結用ユニバーサルジョイント付ステンレス製立てホースバンド付
エア抜き弁2層構造
価格：12,800円（税・送料別）
NPO ESCOT

8

熱交換器

熱交換器（投げ込み式）
ステンレス製フレキ管使用
フレキナットホースニップル
オールステンレス製ホースバンド使用
Φ2.0㎜銅線で固定
全長：10m
外形：16.8mm
特徴：ケースに入っていないので簡単洗浄レジオネラ菌対策として銅線使用。
価格：9,800円（税・送料別）

NPO ESCOT

9マド貫通継ぎ手とスイッチ付き太陽電池
マド貫通用継手

耐熱ポリカ板２ｍｍ厚使用※両面UV耐光コードソケット付

LWH：910 x 90 x 2.0 mm※同サイズの補助板ｘ1枚付
価格：6,800円(税・送料別)

太陽電池

直流12V,12W
連結用防滴ジョイントボックス
リード線３ｍ
取り付け金具付
価格：9,800円（税・送料別）
NPO ESCOT

10