EINBAU- UND
BEDIENUNGSANLEITUNGEB 20aOriginalanleitung

Kugelhahn BR 20a • DIN- und ANSI-Ausführung
zur Kombination mit Antrieben
Ausgabe November 2023

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH · Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen
Telefon: 02152 2005-0 · Telefax: 02152 1580
sales-pfeiffer-de@samsongroup.com · www.pfeiffer-armaturen.com

Hinweis zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung
Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren
Montage und Bedienung an.
Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich fürden Umgang mit PFEIFFER-Geräten. Die bildlichen Darstellungen
und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als
Prinzipdarstellungen aufzufassen.
Ö Für die sichere und sachgerechte Anwendung, diese EB vor
Gebrauch sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagenaufbewahren.
Ö Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen,kontaktieren Sie bitte den After Sales Service von
PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH.
Ö Diese Anleitung gilt nur für den Kugelhahn selbst, für den
aufgebauten Antrieb gilt die jeweilige Anleitung zusätzlich.

Hinweise und ihre Bedeutung
GEFAHR
Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führenWARNUNG
Situationen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen
könnenHINWEIS
Sachschäden und Fehlfunktionen

Info
Informative Erläuterungen

Tipp
Praktische EmpfehlungenEB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenInhalt

Inhalt1

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1-1

1.1

Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden

1-2

1.2

Hinweise zu möglichen Personenschäden

1-2

1.3

Hinweise zu möglichen Sachschäden

1-3

1.4

Warnhinweise am Gerät

1-4

2

Kennzeichnungen am Gerät

2-1

2.1

Typenschilder

2-2

2.1.1

Typenschilder des Kugelhahns

2-2

2.1.2

Typenschild des Antriebs

2-2

2.2

Werkstoffkennzeichnung

2-2

3

Aufbau und Wirkungsweise

3-1

3.1

Varianten

3-1

3.2

Zusätzliche Einbauten

3-1

3.3

Anbaugeräte

3-2

3.4

Technische Daten

3-2

3.5

Zusammenbau des Kugelhahns

3-2

3.5.1

Zusammenbau des DIN-Kugelhahns, DN 15 ... 100

3-2

3.5.2

Zusammenbau des DIN-Kugelhahns, DN 150 ... 200

3-4

3.5.3

Zusammenbau des ANSI-Kugelhahns

3-6

Lieferung und innerbetrieblicher Transport

4-1

4
4.1

Lieferung annehmen

4-1

4.2

Kugelhahn auspacken

4-1

4.3

Kugelhahn transportieren und heben

4-1

4.3.1

Transportieren

4-1

4.3.2

Heben

4-1

4.3.3

Hebepunkte am Gehäuse

4-2

4.3.4

Hebepunkte an der Konsole

4-2

4.4
5

Kugelhahn lagern
Montage

4-3
5-1

5.1

Einbaubedingungen

5-1

5.2

Montage vorbereiten

5-1

5.3

Kugelhahn und Antrieb zusammenbauen

5-1

5.4

Kugelhahn in die Rohrleitung einbauen

5-2

5.4.1

Allgemeines

5-2

5.4.2

Kugelhahn einbauen

5-3

Einbauhinweis für ausgekleidete Durchgangskugelhähne mit Heiztasche

5-3

5.4.3
5.5

Montierter Kugelhahn prüfen

5-4

5.5.1

Funktionsprüfung

5-4

5.5.2

Druckprüfung des Rohrleitungsabschnitt

5-4

5.5.3

Schwenkbewegung

5-4

5.5.4

Sicherheitsstellung

5-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenInhalt

6

Inbetriebnahme

6-1

7Betrieb

7-1

8Störungen

8-1

8.1

Fehler erkennen und beheben

8-1

8.2

Notfallmaßnahmen durchführen

8-2

9Instandhaltung

9-1

9.1

Periodische Prüfungen

9-1

9.2

Instandhaltungsarbeiten

9-2

9.2.1

Sitzringe und Kugel austauschen

9-2

9.3

Ersatzteile und Verbrauchsgüter bestellen

9-2

10 Außerbetriebnahme

10-1

11 Demontage

11-1

11.1

Kugelhahn aus der Rohrleitung ausbauen

11-1

11.2

Antrieb demontieren

11-1

12 Reparatur

12-1

12.1

12-1

Austausch der Dachmanschettenpackung beim DIN-Kugelhahn

12.1.1

Kugelhahn in „Standard-Ausführung“

12-1

12.1.2

Kugelhahn mit „Doppelter Stopfbuchse

12-1

12.2

Austausch der Dachmanschettenpackung beim ANSI-Kugelhahn

12-3

12.3

Austausch der Sitzringe und der Kugel

12-3

12.4

Weitere Reparaturen

12-3

12.5

Geräte an PFEIFFER senden

12-4

13 Entsorgen

13-1

14 Zertifikate

14-1

15 Anhang

15-1

15.1

15-1

Anzugsmomente, Schmiermittel und Werkzeuge

15.1.1

Anzugsmomente

15-1

15.1.2

Schmiermittel

15-2

15.1.3Werkzeuge

15-2

15.2

Ersatzteile

15-2

15.2.1

Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 15 ... 100

15-3

15.2.2

Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 150 ... 200

15-4

15.2.3

Ersatzteile des Kugelhahns in ANSI-Ausführung

15-5

Ersatzteile des Kugelhahns mit doppelter Stopfbuchse

15-6

15.2.415.3

Service15-7

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen− Ausführung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- undReparaturarbeiten.
Qualifikation des Bedienpersonals

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der PFEIFFER-Kugelhahn BR 20a ist handbetätigt oder in Kombination mit einem Antrieb, für die Volumenstrom-, Steuerung undRegelung von flüssigen und gasförmigen oder dampfförmigen
Medien bestimmt.
− Der Kugelhahn und sein Antrieb sind für genau definierte Bedingungen ausgelegt (z. B. Betriebsdruck, eingesetztes Medium, Temperatur).
Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der Kugelhahn
nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den
bei der Bestellung zugrunde gelegten Auslegungskriterienentsprechen, vgl. auch Druck-Temperatur Diagramm.
Falls der Betreiber den Kugelhahn in anderen Anwendungenoder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit PFEIFFER halten.
− Handbetätigte Kugelhähne sind ausschließlich dazu bestimmt, nach Einbau in ein Rohrleitungssystem, Medien innerhalb der zugelassenen Druck- und Temperaturgrenzen abzusperren, durchzuleiten oder zu regeln.
− Automatisierte Kugelhähne sind ausschließlich dazu bestimmt, nach Einbau in ein Rohrleitungssystem und nach Anschluss des Antriebs an die Steuerung, Medien innerhalb derzugelassenen Druck- und Temperaturgrenzen abzusperren,
durchzuleiten oder zu regeln.
− Im Typenblatt ist der zugelassene Druck- und Temperaturbereich für diese Kugelhähne beschrieben  TB 20a.
− Für Kugelhähne gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie
für das Rohrleitungssystem, in das sie eingebaut sind und wie
für das Steuerungssystem, an das der Antrieb angeschlossen
wird.

Der Kugelhahn darf nur für druckführende Rohrleitungen sachkundiges Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, demontiert,
zerlegt, montiert und in Betrieb genommen werden.
− Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
Persönliche Schutzausrüstung
PFEIFFER empfiehlt je nach eingesetztem Medium die folgende
Schutzausrüstung:− Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz beim
Einsatz heißer, kalter, aggressiver und/oder ätzender Medien.
− Gehörschutz bei Arbeiten in Armaturennähe.
− Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.
Verbot von Modifikationen
Jegliche Modifikationen am Produkt sind ohne Rücksprache mit
PFEIFFER nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Produktgarantie. PFEIFFER haftet nicht für eventuell resultierende
Sach- und Personenschäden.
Schutzeinrichtungen
Bei Ausfall der Hilfsenergie nimmt der automatisierte Kugelhahn
selbsttätig eine bestimmte Sicherheitsstellung ein, vgl. Sicherheitsstellungen im Kapitel „3 Aufbau und Wirkungsweise“.

Diese vorliegende Anleitung gibt nur solche Sicherheitshinweise, die für Kugelhähne zusätzlich zu beachten sind.

− Die Sicherheitsstellung entspricht der Wirkrichtung und ist bei
PFEIFFER-Antrieben auf dem Typenschild des Antriebs eingetragen, vgl. Antriebsdokumentation.

Zusätzliche Sicherheitshinweise können in den Anleitungender Antriebsbaugruppen enthalten sein.

− Die Armatur ist in den Potentialausgleich der Anlage mit einzubeziehen.

− Es wird vorausgesetzt, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Kapitel beachtet wird.
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Der Kugelhahn ist nicht für die folgenden Einsatzgebiete geeignet:− Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten unddurch die bei Auslegung definierten Grenzen.
− Einsatz außerhalb der durch die am Kugelhahn angebauten
Peripheriegeräte definierten Grenzen.
− Einsatz außerhalb von gegebenenfalls weiteren einschränkenden Leistungsdaten auf dem Typenschild.
Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:− Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Warnung vor Restgefahren
Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber
und Bedienpersonal Gefährdungen, die am Kugelhahn vom
Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und
von beweglichen Teilen ausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern.
− Dazu müssen Betreiber und Bedienpersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise dieser Einbau- undBedienungsanleitung befolgen.
Sorgfaltspflicht des Betreibers
Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
− Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienpersonal diese Einbau- und Bedienungsanleitung und die mitgeltenden Doku-

1-1

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmenmente zur Verfügung zu stellen und das Bedienpersonal inder sachgerechten Bedienung zu unterweisen.

Wert von 1 GΩ (109 Ω) entsprechend der
DIN EN ISO 80079-36, nicht überschreitet, ausgeführt sein.

− Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienpersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.
Es ist nicht in der Verantwortung von PFEIFFER und deshalb beim
Gebrauch des Kugelhahns sicherzustellen, dass
− Der Kugelhahn nur bestimmungsgemäß so verwendet wird,
wie es in diesem Kapitel beschrieben ist.
− Eine Antriebseinheit, die nachträglich auf den Kugelhahn
aufgebaut wurde, diesem angepasst und das max. Drehmoment beachtet wurde sowie in den Endstellungen, insbesondere in der Offenstellung des Kugelhahns korrekt justiert ist.
− Das Rohrleitungssystem und das Steuerungssystem fachgerecht installiert wurden und regelmäßig überprüft werden.
Die Wanddicke des Gehäuses des Kugelhahns ist so bemessen, dass für ein solchermaßen fachgerecht verlegtes Rohrleitungssystem eine Zusatzlast in der üblichen Größenordnung
berücksichtigt ist.
− Die Armatur fachgerecht an diese Systeme angeschlossen ist.
− In diesem Rohrleitungssystem die üblichen Durchflussgeschwindigkeiten im Dauerbetrieb nicht überschritten werden.
− Bei abnormalen Betriebsbedingungen wie Schwingungen,
Wasserschlägen, Kavitation und größere Anteile von Feststoffen im Medium, insbesondere schleißende, mit PFEIFFER
Rücksprache genommen wird.
Sorgfaltspflicht des Bedienpersonals
Das Bedienpersonal muss mit der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung und mit den mitgeltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise,
Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das
Bedienpersonal mit den geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.
Mitgeltende Normen und Richtlinien− Die Kugelhähne erfüllen die Anforderungen der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Bei Kugelhähnen,
die mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, gibt die Konformitätserklärung Auskunft über das angewandte Konformitätsbewertungsverfahren. Die entsprechenden Konformitätserklärungen stehen im Anhang dieser EB zur Verfügung, vgl.
Kapitel „14 Zertifikate“.
− PFEIFFER-Kugelhähne haben nach einer Zündgefahrenbewertung entsprechend DIN EN ISO 80079-36 keine eigenen potentiellen Zündquellen und fallen somit nicht unter die Richtlinie 2014/34/EU.
Eine CE-Kennzeichnung in Anlehnung an diese Norm ist
nicht zulässig. Die Einbeziehung der Armaturen in den Potentialausgleich einer Anlage gilt unabhängig von der Richtlinie
für alle Metallteile in explosionsgefährdeten Bereichen.
Kugelhähne mit Kunststoffauskleidung (PFA, PTFE, EPDMusw.), die betriebsmäßig von aufladbaren Medien durchströmt werden, müssen mit einer elektrostatisch ableitfähigen
Kunststoffauskleidung deren Oberflächenwiderstand einen

1-2

1.1 Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden
GEFAHR
Gefahren und Unwirksamkeit der Gewährleistung!
Bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Gefahren- und Warnhinweise können Gefahren entstehen und die Gewährleistung desHerstellers unwirksam werden.
Ö Nachfolgende Gefahren- und Warnhinweise befolgen.
Ö Bei Rückfragen PFEIFFER kontaktieren.
Gefahren und Schäden durch ungeeignete Kugelhähne!
Kugelhähne deren zugelassene Druck-/Temperaturbereich (=„Rating“) für die Betriebsbedingung nicht ausreichen, können Gefahr
für den Benutzer bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystemverursachen.
Ö Nur Kugelhähne betreiben, deren zugelassener Druck-/Temperaturbereich (=„Rating“) für die Betriebsbedingung ausreichen, vgl. Typenblatt  TB 20a.
Berstgefahr des Druckgeräts!
Kugelhähne und Rohrleitungen sind Druckgeräte. Jedes unsachgemäße Öffnen kann zum Zerbersten von Kugelhahn-Bauteilen
führen.
Ö Maximal zulässigen Druck für Kugelhahn und Anlage beachten.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn betroffene Anlagenteile und Kugelhahn drucklos setzen.
Ö Vor Ausbau des Kugelhahns aus der Rohrleitung, Druck in
der Rohrleitung ganz abbauen, damit das Medium nicht unkontrolliert aus der Leitung austritt.
Ö Kugelhahn in Offenstellung ausbauen, damit der Druck inder Kugel abgebaut ist.
Ö Medium aus betroffenen Anlagenteilen und Kugelhahn entleeren. (Schutzausrüstung tragen)1.2 Hinweise zu möglichen Personenschäden
WARNUNG
Gefahren durch falsche Verwendung des Kugelhahns!
Die falsche Verwendung des Kugelhahns kann Gefahr für den
Benutzer bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen, die dann nicht mehr im Verantwortungsbereich von PFEIFFER liegen.
Ö Die ausgewählte Auskleidung der medienberührten Teile desKugelhahns muss für die verwendeten Medien, Drücke undTemperaturen geeignet sein.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitungen!
Je nach eingesetztem Medium können Kugelhahnbauteile undRohrleitungen sehr heiß oder sehr kalt werden und bei Berührung Verbrennungen führen.
Ö Kugelhähne sind bei Betriebstemperaturen >+50 °C oder<-20 °C zusammen mit den Rohrleitungsanschlüssen gegen
Berührung zu schützen.
Quetschgefahr durch bewegliche Teile!
Der Kugelhahn enthält bewegliche Teile (Antriebs- und Schaltwelle sowie Handhebel), die beim Hineingreifen zu Quetschungen führen können.
Ö Im Betrieb nicht in die Konsole greifen.
Ö Bei Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Verletzungsgefahr während des Schaltvorgangs bei Testläufen
an nicht in die Rohrleitung eingebauten Armaturen!
Ö Nicht in die Armatur greifen. Erhebliche Verletzungen können die Folge sein.
Verletzungsgefahr durch Entlüften des Antriebs!
Im Betrieb kommt es im Zuge der Regelung bzw. beim Öffnen
und Schließen des Kugelhahns zum Entlüften des Antriebs.
Ö Kugelhahn so einbauen, dass der Antrieb nicht auf Augenhöhe entlüftet.
Ö Geeignete Schalldämpfer und Stopfen verwenden.
Ö Bei Arbeiten in Armaturennähe Augenschutz und bei Bedarf
Gehörschutz tragen.
Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!
Kugelhähne, die mit federvorgespannten Antrieben ausgestattet
sind, stehen unter mechanischer Spannung.
Ö Vor Arbeiten am Antrieb Kraft der Federvorspannung aufheben, vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Kugelhahn!
Wenn ein Kugelhahn aus einer Rohrleitung ausgebaut werdenmuss, kann Medium aus der Leitung oder aus dem Kugelhahn
austreten.
Ö Bei gesundheitsschädlichen oder gefährlichen Medien muss
die Rohrleitung vollständig entleert sein, bevor ein Kugelhahn
ausgebaut wird.
Ö Vorsicht bei Rückständen, die aus der Leitung nachfließen
oder die in Toträumen des Kugelhahns verblieben sind.
Verletzungsgefahr durch Lösen der Gehäuseverschraubungen!
Wenn die Gehäuseverschraubung gelöst werden muss, kann Medium aus dem Kugelhahn austreten.
Ö Die Verschraubung an der Verbindung von Gehäuseteilen
darf nur nach Ausbau des Kugelhahns gelöst oder gelockert
werden.
Ö Bei Wiedermontage die Schrauben nach Tabelle 15-1 im Kapitel „15-1-1 Anzugsmomente“ mit einem Drehmomentschlüssel festziehen

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

WARNUNG
Gefahren durch die Benutzung als Endarmatur!
Bei normalem Betrieb, insbesondere bei gasförmigen, heißen
und/oder gefährlichen Medien kann herausspritzendes Medium
Gefahren verursachen. Es muss berücksichtigt werden, dass essich in der Regel um gefährliche Medien handelt!
Ö Am freien Anschlussstutzen muss ein Blindflansch montiertoder der Kugelhahn gegen unbefugte Betätigung gesichertsein.
Ö Wird ein Kugelhahn als Endarmatur in einer druckführenden
Leitung geöffnet, darf dies mit aller Vorsicht nur so erfolgen,dass das herausspritzende Medium keinen Schaden verursacht.
Abweichung der Losbrech- und Betätigungskräfte durch Nichtbetätigung des Kugelhahns!
In Abhängigkeit der Dauer der Nichtbetätigung, können die aufzuwendenden Losbrech- und Betätigungskräfte erheblich von den
Stellkraftangaben im Typenblatt abweichen.
Es wird empfohlen den Kugelhahn in regelmäßigen Abständen
zu betätigen.
Ö Unter Berücksichtigung der Bauart sollte eine Betätigung unterjährig erfolgen.
Ö Die Dauer der Nichtbetätigung bei der Anfrage angeben,
damit dieser Umstand bei der Antriebsauslegung berücksichtigt werden kann.
Ö Bei nachträglichem Antriebsanbau durch den Betreiber liegt
die korrekte Antriebsauslegung im Hinblick auf die Dauer der
Nichtbetätigung nicht mehr im Verantwortungsbereich von
PFEIFFER.

1.3 Hinweise zu möglichen Sachschäden
HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns durch Verunreinigungen!
Durch Verunreinigungen (z. B. Feststoffteilchen) in den Rohrleitungen kann der Kugelhahn beschädigt werden.
Ö Die Reinigung der Rohrleitungen in der Anlage liegt in der
Verantwortung des Anlagenbetreibers.
Ö Rohrleitungen vor Inbetriebnahme durchspülen.
Ö Maximal zulässigen Druck für Kugelhahn und Anlage beachten.
Beschädigung des Kugelhahns durch ungeeignete Mediumseigenschaften!
Der Kugelhahn ist für ein Medium mit bestimmten Eigenschaften
ausgelegt. Andere Medien können den Kugelhahn beschädigen.
Ö Kugelhahn nur in Medien verwenden, welches den Auslegungskriterien gerecht wird.
Beschädigung des Kugelhahns durch Anlagenvibrationen!
Ö Handbetätigte Kugelhähne bei starken Anlagenvibrationen
gegebenenfalls mit Abschließvorrichtung gegen selbsttätiges
verstellen sichern.

1-3Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns und Leckagen durch zu hoheoder zu niedrige Anzugsmomente!
Die Bauteile des Kugelhahns müssen mit definierten Drehmomenten angezogen werden. Abweichende Drehmomente können zu
Leckage oder Beschädigung des Kugelhahns führen.
Ö Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß.
Ö Zu leicht angezogene Bauteile können Leckagen verursachen.
Ö Anzugsmomente einhalten, vgl. Tabelle 15-1 im Kapitel„15.1.1 Anzugsmomente“.

Es besteht die Gefahr von Quetschungen durch die Drehbewegungen der Antriebs- und Schaltwelle, wenn in die Konsole gegriffen wird, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs
wirksam angeschlossen ist. Auf Wunsch des Betreibers kann ein
Warnhinweis an der Armatur angebracht werden.
Hinweis zum Nachziehen der Gehäuseschrauben

Beschädigung des Kugelhahns durch unzulässige Drucksteigerung!
Bei einem Kugelhahn ist in geöffneter und geschlossener Stellungein Medium in geringer Menge im Gehäuse eingeschlossen.
Ö Kugelhahn mit optionaler Druckentlastungsbohrung verwenden, wenn die Möglichkeit besteht, dass der abgeschlossene,
mit Medium versehene Kugelraum durch äußere Wärmeeinwirkung aufgeheizt werden könnte. (Vermeidung von unzulässigem Druckanstieg durch Wechsel der Aggregatzustände.

Bild|1-2:

Hinweis zum Nachziehen der Gehäuseschrauben

Beschädigung des Kugelhahns durch ungeeignete Werkzeuge!
Ungeeignete Werkzeuge können zu Beschädigungen am Kugelhahn führen.
Ö Für Arbeiten am Kugelhahn werden geeignete Werkzeuge
benötigt, vgl. Kapitel „15.1.3 Werkzeuge“.
Beschädigung des Kugelhahns durch ungeeignete Schmiermittel!
Ungeeignete Schmiermittel können die Oberfläche angreifen undbeschädigen.
Ö Der Werkstoff des Kugelhahns erfordert geeignete Schmiermittel, vgl. Kapitel „15.1.2 Schmiermittel.

1.4 Warnhinweise am Gerät
Warnung vor beweglichen Teilen

Bild|1-1:

1-4Warnung vor beweglichen Teilen

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Kennzeichnungen am Gerät

2

Kennzeichnungen am Gerät

Jeder Kugelhahn trägt in der Regel die folgende Kennzeichnung.
Tabelle|2-1: Kennzeichnung auf dem Typenschild und am Gehäuse des Kugelhahns
Pos.

für

Kennzeichnung

Bemerkung1

Hersteller

PFEIFFER

Adresse vgl. Kapitel „15.3 Service“

2

Armaturentyp

BR (und Zahlenwert)

z.B. BR 20a = Baureihe 20a, siehe Katalog PFEIFFER

Gehäusewerkstoffz. B. EN-JS 1049

Nr. der Werkstoffnorm nach DIN EN 1563 (alt: GGG 40.3)

3

Auskleidung

z. B. PTFE

Materialbezeichnung der Auskleidung „PTFE“

4

Größe

DN (und Zahlenwert)

Zahlenwert in [mm], z. B. DN 50 / Zahlenwert in [inch], z. B. NPS2

5

maximaler DruckPN (und Zahlenwert)

Zahlenwert in [bar] bei Raumtemperatur z. B. PN 10 / Zahlenwert [inch], z. B. cl150

max. zul. Betriebstemperatur

TS (und Zahlenwert)

max. zul. BetriebsdruckPS (und Zahlenwert)

PS und TS sind hier zusammengehörige Werte bei max. zulässiger Betriebstemperatur mit
dem max. zulässigen Betriebsüberdruck, vgl. auch Druck-Temperatur Diagramm PT 20a-01 und  PT 20a-02

PrüfdruckPT (und Zahlenwert)

In Abhängigkeit des Gerätes ist der Prüfdruck zu beachten

6

7

38

1234

/001

/001
Armaturen-Nr. innerhalb der Position

Herstellnummer
ab 2018

Position in der Kommissionz. B. 381234/001/001

Kommission
Baujahr (38=2018, 39=2019, 30=2020, 31=2021 usw.)
21

1234

/001

/001
Armaturen-Nr. innerhalb der Position

8

Herstellnummer
2009 bis 2017

Position in der Kommissionz. B. 211234/001/001

Kommission
Baujahr (29=2009, 20=2010, 21=2011, 22=2012 usw.)
207

1234

/001

/001
Armaturen-Nr. innerhalb der Position

Herstellnummer
bis 2008

z. B.
2071234/001/001

Position in der Kommission
Kommission
Baujahr (205=2005, 206=2006, 207=2007 usw.)

9

Durchflusskoeffizientz. B. kvs 10

Kvs (DIN) = Wert, Cv (ANSI) = Wert (optional)

10

Kennliniez. B. %

% = gleichprozentig, lin = linear (optional)

11

Messstellennummer

z. B. F123201-1

Vom Kunden vorgegeben

12
13
14

DataMatrix-Code
Konformität

CE

Die Konformität wird separat vom Hersteller bescheinigt

Kennzahl

0035„Benannte Stelle“ nach EU-Richtlinie = TÜV Rheinland Service GmbH

Durchflussrichtung

Î

Achtung: siehe Hinweis im Kapitel „5.4 Kugelhahn in die Rohrleitung einbauen“

Info
Kennzeichnungen am Gehäuse und auf dem Typenschild müssen erhalten bleiben, damit der Kugelhahn identifizierbar bleibt.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

2-1Kennzeichnungen am Gerät

2.1 Typenschilder
2.1.1

Typenschilder des Kugelhahns

Bild|2-1:

Typenschild (82150ae) für DN 15 ... 25 und NPS½ ... 1

Bild|2-2:

Typenschild (82149ae) für DN 40 ... 200 und NPS1½ ... 8

2.1.2

Typenschild des Antriebs

Vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.

2.2 Werkstoffkennzeichnung
Die Kugelhähne sind am Gehäuse mit der Werkstoffangabe gekennzeichnet vgl. „Tabelle 2-1: Kennzeichnung auf dem Typenschild und am Gehäuse des Kugelhahns“.
Weitere Angaben können bei PFEIFFER erfragt werden.

2-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau und Wirkungsweise3

Aufbau und Wirkungsweise

Funktions- und Wirkungsweise
Die Kugelhähne der BR 20a können bidirektional bei vollem
Durchgang durchströmt werden.
Die Kugel (2) mit ihrem zylindrischen Durchlass ist um die Schaltwelle schwenkbar gelagert. Der Schwenkwinkel der Kugel beeinflusst den Durchfluss über die zwischen Gehäuse (1) und Kugelkanal freigegebenen Fläche. Bei geöffnetem Kugelhahn wird dervolle Querschnitt freigegeben.
Die Abdichtung der Kugel (2), in dem mit PTFE ausgekleideten
Gehäuse, erfolgt über austauschbare Sitzringe (3).
Die Schaltwelle ist durch eine PTFE-Dachmanschettenpackung (7)abgedichtet. Die Vorspannung übernehmen Tellerfedern (9) die
oberhalb der Packung angeordnet sind.
Die nach außen geführte Schaltwelle wird bis DN 100/NPS4 mit
einem Handhebel (13) ausgerüstet. Optional kann ein pneum.
Schwenkantrieb oder ein Handgetriebe aufgebaut werden.

3.1 Varianten− Gehäuse aus anderen Materialien, z. B. 1.4571− Ausgekleideter Bodenablasshahn siehe BR 21a− Einsatz als Regelkugelhahn durch Kennliniensitzring(≤ DN 100)
− Auskleidung mit speziellen PTFE-Compounds− Auskleidung PTFE-leitfähig− Heiztasche aus Edelstahl− Schaltwellenabdichtung mit zwei Dachmanschettenpackungen und Prüfanschluss (doppelte Stopfbuchse).
− Flanschnut nach DIN EN 1092.
− Verschiedene Kugel- und Sitzringwerkstoffe.
− FDA-Konformes Dichtmaterial.
− Kunden angepasste Ausführungen.

3.2 Zusätzliche Einbauten
Info
Der Kugelhahn kann auch für Regelzwecke eingesetzt werden,
vgl. Datenblatt  DB 20a-kd.

Sicherheitsstellung
Je nach Anbau des pneumatischen Schwenkantriebs hat der Kugelhahn zwei Sicherheitsstellungen, die bei Druckentlastung sowie bei Ausfall der Hilfsenergie wirksam werden:− Kugelhahn mit Antrieb „Feder schließt“ [FC]:Bei Ausfall der Hilfsenergie wird der Kugelhahn geschlossen.
Das Öffnen des Kugelhahns erfolgt bei steigendem Stelldruckgegen die Kraft der Federn.
− Kugelhahn mit Antrieb „Feder öffnet“ [FO]:Bei Ausfall der Hilfsenergie wird der Kugelhahn geöffnet.
Das Schließen des Kugelhahns erfolgt bei steigendem Stelldruck gegen die Kraft der Federn.

SchmutzfängerPFEIFFER empfiehlt, vor dem Kugelhahn einen Schmutzfänger
einzubauen. Ein Schmutzfänger verhindert, dass Feststoffanteile
im Medium Kugelhahn beschädigen.
Bypass und Absperrarmatur
PFEIFFER empfiehlt, vor dem Schmutzfänger und hinter dem Kugelhahn je eine Absperrarmatur einzubauen und einen Bypass
anzulegen. Durch einen Bypass muss bei Instandhaltungs- undReparaturarbeiten am Kugelhahn nicht die gesamte Anlage außer Betrieb genommen werden.
Isolierung
Zur Reduktion des Durchgangs von Wärmeenergie können Kugelhähne einisoliert werden. Gegebenenfalls Hinweise im Kapitel„5.4 Kugelhahn in die Rohrleitung einbauen“ beachten.

Änderung der Sicherheitsstellung

Prüfanschluss

Die Sicherheitsstellung des Antriebs kann bei Bedarf umgekehrt
werden, vgl. hierzu die Einbau- und Bedienungsanleitung für den
jeweiligen pneumatischen Antrieb.

Bei der Ausführung mit doppelter Stopfbuchse besteht die Möglichkeit mittels Prüfanschluss (z. B. G¼“) zwischen den beiden
Packungen zu dedektieren.

Bedienelemente und Funktionen

Greifschutz

Kugelhahn BR 20a wahlweise in folgenden Ausführungen:

Für Einsatzbedingungen, in denen ein erhöhtes Maß an Sicherheit notwendig ist (z. B. wenn der Kugelhahn auch für nicht geschultes Fachpersonal frei zugänglich ist), bietet PFEIFFER ein
Schutzgitter an, um eine Quetschgefahr durch bewegliche Teile(Antriebs- und Schaltwelle) auszuschließen.

− Mit Handhebel (DN 15 bis 100 oder NPS1 bis 4).
− Mit Handgetriebe.
− Mit PFEIFFER-Schwenkantrieb BR 31a.
− Mit Schwenkantriebe weiterer Fabrikate (Einzelheiten siehejeweiliges Datenblatt).

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Die Gefährdungsbeurteilung der Anlage durch den Betreiber gibt
Aufschluss, ob die Installation dieser Schutzeinrichtung zum sicheren Betrieb des Kugelhahns in der Anlage erforderlich ist.

3-1

Aufbau und Wirkungsweise

3.3 Anbaugeräte
Für die Kugelhähne ist folgendes Zubehör wahlweise einzeln
oder in Kombinationen erhältlich:in Sauerstoff ist ebenfalls ein geeignetes Schmiermittel zu wählen.
Ö Geeignete Schmiermittel vgl. Kapitel „15.1.2 Schmiermittel“.

− Abschließvorrichtung− Schaltwellenverlängerung (100 mm Standard)− Pneumatische oder elektrische Schwenkantriebe

Info
Die in den Zeichnungen dargestellte Lage und Anordnung derEinzelteile ist bei der Montage einzuhalten.

− Stellungsregler (bei Option Regelkugelhahn)− Endschalter− Magnetventile− Filter-Reduzierstationen

3.5.1− Regelkugelhahn durch Kennliniensitzring
Andere Anbauten nach Spezifikation auf Anfrage möglich.

3.5.1.1

Zusammenbau des DIN-Kugelhahns,
DN|15 ... 100
Zusammenbau der Gehäusehälften

3.4 Technische DatenÖ Beide Gehäusehälften (1a und 1b) mit dem Flansch nach unten auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so
dass der Innenraum des Kugelhahns gut erreichbar ist.

Die Typenschilder von Kugelhahn und Antrieb bieten Informationen zur Ausführung der Armatur, vgl. Kapitel „2 Kennzeichnungen am Gerät“.

Ö Sitzringe (3a und 3b) in Gehäusehälften (1a und 1b) einlegen.

Info
Ausführliche Informationen stehen im Typenblatt  TB 20a zur
Verfügung.

3.5 Zusammenbau des Kugelhahns
Die Kugelhähne BR 20a in „DIN“ Ausführung weisen konstruktive
Unterschiede zur „ANSI“ Ausführung auf, so dass sie nicht in einer Bauanleitung erfasst werden können.
− Im Kapitel 3.5.1 wird der Zusammenbau des DIN-Kugelhahns DN 15 ... 100 in „Standard-Ausführung“ und mit„Doppelter Stopfbuchse“ beschrieben.

Info
Sitzringe dürfen nicht „klemmend“ montiert werden. Für die
Dichtigkeit des Kugelhahns ist es wichtig, dass die Sitzringe mit
ausreichend Spiel im Sitz verbaut sind. Sollte dieser Zustandnicht hergestellt werden können, bitte PFEIFFER kontaktieren.

Ö Kugel (2) auf Sitzring einer Gehäusehälfte (1a oder 1b) legen.
Ö Dachmanschettenpackung (7) mit einer leicht drehenden Bewegung über den Schaft der Kugel stülpen. Anzahl der Packungsringe der Zeichnung entnehmen, vgl. Bild 3-1.
Ö Kugelschaft mit Dachmanschettenpackung in die Packungsaufnahme des Gehäuses einlegen.

− Im Kapitel 3.5.2 wird der Zusammenbau des DIN-Kugelhahns DN 150 ... 200 beschrieben.

Kugel (2) und Dachmanschettenpackung (7) sind nun eindeutig
im Gehäuse geführt.

− Im Kapitel 3.5.3 wird der Zusammenbau des ANSI-Kugelhahns beschrieben.

Ö Zweite Gehäusehälfte auf vorher beschriebene Gehäusehälfte
aufsetzen, so dass sie sich auf Kugelschaft und Dachmanschettenpackung sowie Sitzring, selbst zentrieren.

Vorbereitung des Zusammenbaus
Zur Montage des Kugelhahns müssen alle Teile vorbereitet werden, d. h. die Teile werden sorgfältig gereinigt und auf eine weiche Unterlage (Gummimatte o. ä.) gelegt.
Zu berücksichtigen ist, dass Kunststoffteile fast immer weich undsehr empfindlich sind und insbesondere die Dichtungsflächen
nicht beschädigt werden dürfen.
HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns durch ungeeignete Schmiermittel!
Ungeeignete Schmiermittel können die Oberfläche angreifen undbeschädigen. Der Werkstoff des Kugelhahns erfordert geeignete
Schmiermittel. Für fettfreie Kugelhähne, insbesondere im Einsatz

3-2

Info
Es ist dabei zu beachten, dass die Dachmanschettenpackung vonden Gehäusehälften nicht seitlich gequetscht wird.
Ö Gehäusehälften mit Schrauben (4), Scheibe (28), Tellerfedern(6) und Muttern (5) handfest miteinander verschrauben. Anordnung der Tellerfedern der Zeichnung entnehmen, vgl.
Bild 3-1.
Info− Abhängig von der Nennweite können Stiftschrauben mit Muttern oder Schrauben verbaut sein.
− Die endgültige Verschraubung der Gehäusehälften erfolgt in einem späteren Montageschritt.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau und Wirkungsweise

Bild|3-1:

Schnittzeichnung des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 15 ... 100

Tabelle|3-1: Stückliste des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 15 ... 100
Pos.

BenennungPos.

Benennung1

Gehäuse mit Auskleidung

18

O-Ring2

Kugel mit Ummantelung

19

Stopfbuchsunterteil

3

Sitzring

20

Distanzbuchse

4

Schraube / Stiftschraube

21

Tellerfedersatz

5Mutter22

Druckring

6

Tellerfeder23

Dachmanschettenpackung

7

Dachmanschettenpackung

24

O-Ring8

Druckring25

Stopfbuchsoberteil

9

Tellerfedersatz

26

Schraube

10

Lagerbuchse

27

Verschlussschraube

11

Stopfbuchsflansch28

Scheibe12

Schraube

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

3-3Aufbau und Wirkungsweise

Die weitere Montage ist nun Abhängig von der jeweiligen Ausführung.
Zunächst wird der Kugelhahn in „Standard-Ausführung“ und anschließend der Kugelhahn mit „Doppelter Stopfbuchse“ beschrieben.

3.5.1.2

Fertigmontage des Kugelhahns in„Standard-Ausführung“Ö Druckring (8) über den Kugelschaft an die entsprechende
Stelle in das Gehäuse eindrücken.
Ö Tellerfedersatz (9) über den Kugelschaft auf den Druckring legen. Anordnung und Anzahl der Tellerfedern der Zeichnung
entnehmen, vgl. Bild 3-1.
Ö Lagerbuchse (10) in den Stopfbuchsflansch (11) einlegen.
Ö Vormontierter Stopfbuchsflansch sauber auf das Gehäuse
aufsetzen und mit den Schrauben (12) justieren.
Ö Schrauben gleichmäßig und wechselseitig anziehen bis sichein Spalt von 1 - 2 mm zwischen Stopfbuchsflansch und Gehäuse gebildet hat.
Info
Die endgültige Verschraubung der Stopfbuchse erfolgt in einem
späteren Montageschritt.

Ö Vormontiertes Stopfbuchsunterteil und über den Kugelschaft
auf die vorgesehene Ausdrehung in den montierten Gehäusehälften aufzusetzen.
Ö Druckring (8) so in das Stopfbuchsunterteil einsetzen, dassdieser auf der Dachmanschettenpackung (7) aufliegt.
Ö Tellerfedersatz (9), Distanzbuchse (20) und Tellerfedersatz(21) einlegen. Anordnung und Anzahl der Tellerfedern der
Zeichnung entnehmen, vgl. Bild 3-1.
Ö Druckring (22) aufsetzen.
Ö Stopfbuchsoberteil (25) für die Montage vorbereiten und Lagerbuchse (10) sowie Dachmanschettenpackung (23) einschieben.
Ö O-Ring (24) in die vorgesehene Nut des Stopfbuchsoberteils
eingelegen.
Ö Vormontiertes Stopfbuchsoberteil auf montiertes Stopfbuchsunterteil (19) setzen.
Ö Schrauben (26) einsetzen.
Info
Damit das Stopfbuchsoberteil mit Schrauben angezogen werdenkann, muss es für diesen Montageschritt vorgespannt werden.

Ö Eine Montagehilfsbuchse über den Kugelschaft bis auf Stopfbuchsoberteil schieben.
Ö Eine Mutter auf den Kugelschaft schraubenÖ Schrauben (4) an Gehäusehälften (1a und 1b) festschrauben.

Ö Stopfbuchsober- und unterteil anziehen und Schrauben (26)in die Gewindelöcher des Gehäuses (1) einschrauben.

Info
Anzugsreihenfolge und Anzugsmomente für die jeweilige Nennweite vgl. Bild 15.1 und Tabelle 15.1 im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“.

Ö Schrauben (26) vollständig anziehen.
Info
Stopfbuchsober- und unterteil zentrieren sich und bilden mit den
beiden Gehäusehälften eine Einheit.

Ö Nach ca. 24 Stunden, Schrauben (4) an Gehäusehälften
nochmals anziehen.
Info
Anzugsreihenfolge und Anzugsmomente für die jeweilige Nennweite vgl. Bild 15.1 und Tabelle 15.1 im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“.

3.5.2Ö Zum Abschluss der Montage die Schrauben (12) der Stopfbuchse (11) festziehen.

Ö Zylinderstifte (29) in das Grundgehäuse (1) einschlagen.

Info
Die Schrauben besonders fest anziehen.

3.5.1.3

Fertigmontage des Kugelhahns mit„Doppelter Stopfbuchse“

Zusammenbau des DIN-Kugelhahns,
DN 150 ... 200

Ö Beide Gehäusehälften (1a und 1b) mit dem Flansch nach unten auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so
dass der Innenraum des Kugelhahns gut erreichbar ist.
Ö Sitzringe (3a und 3b) in Gehäusehälften (1a und 1b) einlegen.
Info
Sitzringe dürfen nicht „klemmend“ montiert werden. Für die
Dichtigkeit des Kugelhahns ist es wichtig, dass die Sitzringe mit
ausreichend Spiel im Sitz verbaut sind. Sollte dieser Zustandnicht hergestellt werden können, bitte Hersteller kontaktieren.

Ö O-Ring (18) in das Stopfbuchsunterteil (14) einlegen.

3-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau und Wirkungsweise

Bild|3-2:

Schnittzeichnung des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 150 ... 200

Tabelle|3-2: Stückliste des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 150 ... 200
Pos.

BenennungPos.

Benennung1

Gehäuse mit Auskleidung

11

Stopfbuchsflansch

2

Kugel mit Ummantelung

12

Schraube3

Sitzring

14

Zentrierring

4

Schraube / Stiftschraube

15

Buchse5

Mutter16

Tellerfeder

6Tellerfeder

17

Buchse7

Dachmanschettenpackung

28

Scheibe9

Tellerfedersatz

29

Zylinderstift

10

Lagerbuchse

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

3-5Aufbau und WirkungsweiseÖ Kugel (2) auf Sitzring einer Gehäusehälfte (1a oder 1b) legen.
Ö Schaltwelle dabei in die stopfbuchsseitige Wellendurchführung einlegen.

Info
Anzugsreihenfolge und Anzugsmomente für die jeweilige Nennweite vgl. Bild 15.1 und Tabelle 15.1 im Kapitel „15.1.1. Anzugsmomente.

Kugel und Schaltwelle (2) sind nun im Gehäuse geführt.
Ö Zweite Gehäusehälfte auf vorher beschriebene Gehäusehälfte
vorsichtig aufsetzen, so dass sie sich auf Kugelschaft sowie
Sitzring selbst zentriert.
Info
PTFE-umkleidete Kugel und Schaltwelle beim Zusammenbau nichtbeschädigen.
Ö Gehäusehälften mit Schrauben (4), Scheiben (28), Tellerfedern (6) und Muttern (5) handfest miteinander verschrauben.
Anordnung der Tellerfedern der Zeichnung entnehmen, vgl.
Bild 3-2.
Info− Abhängig von der Nennweite können Stiftschrauben mit Muttern oder Schrauben verbaut sein.
− Die endgültige Verschraubung der Gehäusehälften erfolgt in einem späteren Montageschritt.

Ö Nach ca. 24 Stunden, Schrauben (4) an Gehäusehälften
nochmals anziehen.
Info
Anzugsreihenfolge und Anzugsmomente für die jeweilige Nennweite vgl. Bild 15.1 und Tabelle 15.1 im Kapitel „15.1.1. Anzugsmomente.

Ö Zum Abschluss der Montage die Schrauben (12) der Stopfbuchse (11) festziehen.
Info
Die Schrauben besonders fest anziehen.

3.5.3
Ö Dachmanschettenpackung (7) in die Buchse (15) legen. Anzahl der Packungsringe der Zeichnung entnehmen, vgl.
Bild 3-2.
Ö Buchse (17) vorsichtig über die Packung (7) und die PTFEBuchse (15) schieben.
Wenn diese Packungseinheit vormontiert ist, ragt der Grundring
der Packung (7) über die Buchse (17) hinaus.
Ö Vormontierte Packungseinheit mit einer leicht drehenden Bewegung über den Schaft der Kugel in die Packungsaufnahme
des Gehäuses eindrücken.
Ö Tellerfedern (16) auf Buchse (17) legen. Lage und Anzahl derTellerfedern der Zeichnung entnehmen, vgl. Bild 3-2.
Ö Zentrierring (14) auf Tellerfedern legen.
Ö Tellerfedersatz (9) in den Zentrierring bis auf den Grundring
der Dachmanschettenpackung legen. Anordnung und Anzahl
der Tellerfedern der Zeichnung entnehmen, vgl. Bild 3-2.

Zusammenbau des ANSI-KugelhahnsÖ Beide Gehäusehälften (1a und 1b) mit dem Flansch nach unten auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so
dass der Innenraum des Kugelhahns gut erreichbar ist.
Ö Zylinderstifte (29) bei NPS6 und NPS8, in das Grundgehäuse(1) einschlagen.
Ö Sitzringe (3a und 3b) in Gehäusehälften (1a und 1b) einlegen.
Info
Sitzringe dürfen nicht „klemmend“ montiert werden. Für die
Dichtigkeit des Kugelhahns ist es wichtig, dass die Sitzringe mit
ausreichend Spiel im Sitz verbaut sind. Sollte dieser Zustandnicht hergestellt werden können, bitte Hersteller kontaktieren.

Ö Lagerbuchse (10) in den Stopfbuchsflansch (11) einlegen.

Ö Kugel (2) auf Sitzring einer Gehäusehälfte (1a oder 1b) legen.

Ö Vormontierter Stopfbuchsflansch sauber auf das Gehäuse
aufsetzen und mit den Schrauben (12) justieren.

Ö Schaltwelle dabei in die stopfbuchsseitige Wellendurchführung einlegen.

Ö Schrauben gleichmäßig und wechselseitig anziehen bis sichein Spalt von 1 - 2 mm zwischen Stopfbuchsflansch und Gehäuse gebildet hat.

Kugel und Schaltwelle (2) sind nun im Gehäuse geführt.

Info
Die endgültige Verschraubung der Stopfbuchse erfolgt in einem
späteren Montageschritt

Ö Zweite Gehäusehälfte auf vorher beschriebene Gehäusehälfte
vorsichtig aufsetzen, so dass sie sich auf Kugelschaft sowie
Sitzring selbst zentriert.

Info
PTFE-umkleidete Kugel und Schaltwelle beim Zusammenbau nichtbeschädigen.

Ö Schrauben (4) an Gehäusehälften (1a und 1b) festschrauben.

3-6

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Aufbau und Wirkungsweise

Bild|3-3:

Schnittzeichnung des Kugelhahns in ANSI-Ausführung

Tabelle|3-3: Stückliste des Kugelhahns in ANSI-Ausführung
Pos.

BenennungPos.

Benennung1

Gehäuse mit Auskleidung

11

Stopfbuchsflansch

2

Kugel mit Ummantelung

12

Schraube3

Sitzring

14

Zentrierring

4

Schraube / Stiftschraube

15

Buchse5

Mutter16

Tellerfeder

6Tellerfeder

17

Buchse7

Dachmanschettenpackung

28

Scheibe9

Tellerfedersatz

29

Zylinderstift

10

Lagerbuchse

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

3-7Aufbau und WirkungsweiseÖ Gehäusehälften mit Schrauben (4), Scheiben (28), Tellerfedern (6) und Muttern (5) handfest miteinander verschrauben.
Anordnung der Tellerfedern der Zeichnung entnehmen, vgl.
Bild 3-3.

Ö Zum Abschluss der Montage die Schrauben (12) der Stopfbuchse (11) festziehen.
Info
Die Schrauben besonders fest anziehen.

Info− Abhängig von der Nennweite können Stiftschrauben mit Muttern oder Schrauben verbaut sein.
− Die endgültige Verschraubung der Gehäusehälften erfolgt in einem späteren Montageschritt.

Ö Dachmanschettenpackung (7) in die Buchse (15) legen. Anzahl der Packungsringe der Zeichnung entnehmen, vgl.
Bild 3-3.
Ö Buchse (17) vorsichtig über die Packung (7) und die PTFEBuchse (15) schieben.
Wenn diese Packungseinheit vormontiert ist, ragt der Grundring
der Packung (7) über die Buchse (17) hinaus.
Ö Vormontierte Packungseinheit mit einer leicht drehenden Bewegung über den Schaft der Kugel in die Packungsaufnahme
des Gehäuses eindrücken.
Ö Tellerfeder(n) (16) auf Buchse (17) legen. Lage und Anzahl
der Tellerfeder(n) der Zeichnung entnehmen, vgl. Bild 3-3.
Ö Zentrierring (14) auf Tellerfeder(n) legen.
Ö Tellerfedersatz (9) in den Zentrierring bis auf den Grundring
der Dachmanschettenpackung legen. Anordnung und Anzahl
der Tellerfedern der Zeichnung entnehmen, vgl. Bild 3-3.
Ö Lagerbuchse (10) in den Stopfbuchsflansch (11) einlegen.
Ö Vormontierter Stopfbuchsflansch sauber auf das Gehäuse
aufsetzen und mit den Schrauben (12) justieren.
Ö Schrauben gleichmäßig und wechselseitig anziehen bis sichein Spalt von 1 - 2 mm zwischen Stopfbuchsflansch und Gehäuse gebildet hat.
Info
Die endgültige Verschraubung der Stopfbuchse erfolgt in einem
späteren Montageschritt

Ö Schrauben (4) an Gehäusehälften (1a und 1b) festschrauben.
Info
Anzugsreihenfolge und Anzugsmomente für die jeweilige Nennweite vgl. Bild 15.1 und Tabelle 15.1 im Kapitel „15.1.1. Anzugsmomente.
Ö Nach ca. 24 Stunden, Schrauben (4) an Gehäusehälften
nochmals anziehen.
Info
Anzugsreihenfolge und Anzugsmomente für die jeweilige Nennweite vgl. Bild 15.1 und Tabelle 15.1 im Kapitel „15.1.1. Anzugsmomente.

3-8

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenLieferung und innerbetrieblicher Transport

4

Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
HINWEIS
Beschädigungen am Kugelhahn durch unsachgemäßer Transport und Lagerung!
Ö Kugelhähne mit Auskleidung besonders sorgfältig behandeln,transportieren und lagern.
Ö Die empfindlichen Dichtflächen mit Schutzkappen besonders
schützen.

WARNUNG
Umkippen der Hebezeuge und Beschädigung der Lastaufnahmeeinrichtungen durch Überschreiten der Hebekapazität!
− Nur zugelassene Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungenverwenden, deren Hebekapazität mindestens dem Gewicht desKugelhahns entspricht, ggf. einschließlich des Antriebs.
− Gewichte dem jeweiligen Typenblatt entnehmen.
Verletzungsgefahr durch Kippen des Kugelhahns!
− Schwerpunkt des Kugelhahns beachten.
− Kugelhahn gegen Umkippen und Verdrehen sichern.

HINWEIS

4.1 Lieferung annehmen
Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:Ö Lieferumfang kontrollieren. Gelieferte Ware mit Lieferscheinabgleichen.
Ö Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden an PFEIFFER und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.

4.2 Kugelhahn auspacken
Folgende Schritte durchführen:

Beschädigung des Kugelhahns durch unsachgemäße Befestigung der Anschlagmittel!
Die bei Bedarf eingeschraubten Hebeösen an Antrieben dienen
nur zur Montage und Demontage des Antriebs sowie zum Heben
des Antriebs ohne Kugelhahn. Diese Hebeösen sind nicht zum
Heben einer vollständigen Armatureneinheit vorgesehen.
− Beim Anheben des Kugelhahns sicherstellen, dass die gesamte
Last von den Anschlagmitteln getragen wird, die am Kugelhahngehäuse befestigt sind.
− Lasttragende Anschlagmittel nicht an Antrieb, Handrad odersonstigen Bauteilen befestigen.
− Steuerluftleitungen, Zubehör und andere Bauteile mit Sicherheitsfunktion nicht als Aufhängung benutzen oder beschädigen.

Ö Kugelhahn erst unmittelbar vor dem Anheben zum Einbau in
die Rohrleitung auspacken.
Info
Die Verpackung schützt die kratzempfindliche Kunststoffauskleidung des Kugelhahns vor Beschädigungen.

4.3.1

Transportieren

Der Kugelhahn kann mithilfe von Hebezeugen wie z. B. einem
Kran oder Gabelstapler transportiert werden.
Ö Kugelhahn für den Transport auf der Palette oder im Transportbehälter lassen.

Ö Für den innerbetrieblichen Transport den Kugelhahn auf derPalette oder im Transportbehälter lassen.
Ö Die Schutzkappen am Ein- und Ausgang des Kugelhahns verhindern, dass Fremdkörper in das Kugelhahn eindringen und
es beschädigen. Darüber hinaus dienen sie dem Schutz derDichtflächen. Schutzkappen erst direkt vor dem Einbau in die
Rohrleitung entfernen.
Ö Verpackung sachgemäß entsorgen.

Ö Kugelhähne, die schwerer sind als ca. 10 kg, sollten auf einer Palette (oder ähnlich unterstützt) transportiert werden(auch zum Einbauort). Die Verpackung schützt die kratzempfindliche Auskleidung des Kugelhahns vor Beschädigung.
Ö Transportbedingungen einhalten.
TransportbedingungenÖ Kugelhahn vor äußeren Einflüssen wie z. B. Stößen schützen.
Ö Korrosionsschutz (Lackierung, Oberflächenbeschichtung)nicht beschädigen. Beschädigungen sofort beseitigen.

4.3 Kugelhahn transportieren und heben

Ö Kugelhahn vor Nässe und Schmutz schützen.

GEFAHR
Gefahr durch Herunterfallen schwebender Lasten!
Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

4.3.2

Heben

Für den Einbau des Kugelhahns in die Rohrleitung können größere Kugelhähne mithilfe von Hebezeugen wie z. B. einem Kranoder Gabelstapler angehoben werden.

4-1

Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Bild|4-1:

Hebepunkte am Kugelhahn

Bedingungen für das Heben
Ö Als Tragmittel einen Haken mit Sicherheitsverschluss verwenden, damit die Anschlagmittel beim Heben und Transportieren nicht vom Haken rutschen können, vgl. Bild 4-1.

4.3.3

Hebepunkte am Gehäuse

Ö Anschlagmittel gegen Verrutschen und Abrutschen sichern.

Ö Je eine Hebeschlinge an den Flanschen des Gehäuses undam Tragmittel (z. B. Haken) des Krans oder Gabelstaplers anschlagen, vgl. Bild 4-1. Dabei die Sicherheit, Tragfähigkeit
und Länge der Hebeschlingen beachten

Ö Anschlagmittel so befestigen, dass sie nach dem Einbau in
die Rohrleitung wieder entfernt werden können.

Ö Bei Antrieb mit Hebeöse: Weitere Hebeschlinge an der Hebeöse des Antriebs und am Tragmittel anschlagen.

Ö Schwingen und Kippen des Kugelhahns vermeiden.

Ö Kugelhahn vorsichtig anheben. Prüfen, ob Lastaufnahmeeinrichtungen halten.

Ö Bei Arbeitsunterbrechungen Last nicht über längeren Zeitraum am Hebezeug in der Luft schweben lassen.
Ö Kugelhahn in der gleichen Ausrichtung anheben, in der er in
die Rohrleitung eingebaut wird.

Ö Kugelhahn mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zum Einbauort bewegen.
Ö Kugelhahn in die Rohrleitung einbauen, vgl. Kapitel 5.4.

Ö Kugelhahn immer am Lastschwerpunkt heben, um unkontrolliertes Kippen zu verhindern.

Ö Nach Einbau in die Rohrleitung: Prüfen, ob die Flansche fest
verschraubt sind und der Kugelhahn in der Rohrleitung hält.

Ö Sicherstellen, evtl. zusätzliche Anschlagmittel zwischen Hebeösen am Schwenkantrieb und Tragmittel keine Last aufnehmen. Diese Anschlagmittel dienen ausschließlich der Sicherung gegen ein Umschlagen beim Heben. Vor dem Anheben
des Kugelhahns dieses Anschlagmittel straff vorspannen.

Ö Hebeschlingen entfernen.

WARNUNG
Gefahr durch falsches Heben und Transportieren!
Die schematisch skizzierten Hebepunkte für Hebeschlingen sind
Beispiele für die meisten Armaturenvarianten. Bauseits können
sich jedoch die Bedingungen zum Heben und Transportieren derArmatur verändern.
Ö Der Betreiber stellt sicher, dass die Armatur gefahrlos gehoben und transportiert wird.

4-2

4.3.4

Hebepunkte an der Konsole

Ö Je eine Hebeschlinge an der Konsole und am Tragmittel (z. B.
Haken) des Krans oder Gabelstaplers anschlagen, vgl.
Bild 4-1. Dabei die Sicherheit, Tragfähigkeit und Länge derHebeschlingen beachten.
Ö Bei Antrieb mit Hebeöse: Weitere Hebeschlinge an der Hebeöse des Antriebs und am Tragmittel anschlagen.
Ö Kugelhahn vorsichtig anheben. Prüfen, ob Lastaufnahmeeinrichtungen halten.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenLieferung und innerbetrieblicher Transport

Ö Kugelhahn mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zum Einbauort bewegen.
Ö Kugelhahn in die Rohrleitung einbauen, vgl. Kapitel 5.4
Ö Nach Einbau in die Rohrleitung: Prüfen, ob die Flansche fest
verschraubt sind und der Kugelhahn in der Rohrleitung hält.
Ö Hebeschlingen entfernen.

4.4 Kugelhahn lagern
HINWEIS
Beschädigungen am Kugelhahn durch unsachgemäße Lagerung!
− Lagerbedingungen einhalten.
− Längere Lagerung vermeiden.
− Bei abweichenden Lagerbedingungen und längerer Lagerung
Rücksprache mit PFEIFFER halten.

Info
PFEIFFER empfiehlt, bei längerer Lagerung den Kugelhahn und
die Lagerbedingungen regelmäßig zu prüfen.

Ö Bei Lagerung vor Einbau soll der Kugelhahn in der Regel ineinem geschlossenen Raum gelagert und vor schädlichen Einflüssen wie Stöße, Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt werden. Empfohlen ist eine Raumtemperatur von 25 °C ± 15 °C.
Ö Insbesondere der Antrieb und die mit Kunststoff ausgekleideten Dichtflächen der Flanschenden für den Rohrleitungsanschluss dürfen weder durch mechanische noch durch sonstige
Einflüsse beschädigt werden.
Ö Kugelhähne nicht stapeln.
Ö In feuchten Räumen Kondenswasserbildung verhindern. Ggf.
Trockenmittel oder Heizung einsetzen.
Ö Der Kugelhahn ist in seiner Schutzverpackung und/oder mit
den Schutzkappen an den Anschlussenden zu lagern.
Ö Kugelhähne, die schwerer sind als ca. 10 kg, sollten auf einer Palette (oder ähnlich unterstützt) gelagert werden.
Ö In der Regel werden Kugelhähne in voller Offenstellung geliefert. Sie müssen so gelagert werden, wie sie angeliefert wurden. Die Betätigungsvorrichtung darf nicht betätigt werden.
Ö Keine Gegenstände auf den Kugelhahn legen.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

4-3Lieferung und innerbetrieblicher Transport

4-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Montage

5

Montage

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
Für Kugelhähne gelten die nachfolgenden Anweisungen zusätzlich. Für den Transport zum Einbauort ist auch das Kapitel „4.3
Kugelhahn transportieren und heben“ zu beachten.

dass entstehende Abluft nach außen abgegeben werden kann(Schutz vor Überdruck im Gerät). Des Weiteren ermöglichen Entlüftungen das Ansaugen von Luft (Schutz vor Unterdruck im Gerät).
Ö Entlüftung auf die Seite führen, die der Bedienerebene abgewendet ist.
Ö Beim Anschließen der Anbaugeräte sicherstellen, dass diesevon der Bedienerebene aus gefahrlos und leicht zugänglichbedient werden können.

5.1 EinbaubedingungenBedienerebene
Die Bedienerebene für den Kugelhahn ist die frontale Ansicht auf
alle Bedienelemente des Kugelhahns inklusive Anbaugeräte aus
Perspektive des Bedienpersonals.
Der Anlagenbetreiber muss sicherstellen, dass das Bedienpersonal nach Einbau des Geräts alle notwendigen Arbeiten gefahrlos
und leicht zugänglich von der Bedienerebene aus ausführen
kann.
Rohrleitungsführung
Für den Einbau von Kugelhähnen in eine Rohrleitung gelten diebauseits gültigen Richtlinien.
Kugelhahn schwingungsarm und ohne mechanische Spannungeneinbauen. Absätze „Einbaulage“ und „Abstützung und Aufhängung“ in diesem Kapitel beachten.
Kugelhahn so einbauen, dass ausreichend Platz zum Auswechseln von Antrieb und Kugelhahn sowie für Instandhaltungsarbeiten vorhanden ist.
Ausgekleidete Kugelhähne mit aufgeschobener Heiztasche nicht
unmittelbar vor Rohrleitungsbögen platzieren.
Einbaulage
Der Kugelhahn kann in beliebiger Einbaulage installiert werden.
PFEIFFER empfiehlt jedoch, den Kugelhahn generell so einzubauen, dass der Antrieb senkrecht nach oben zeigt.
Bei folgenden Ausführungen muss der Kugelhahn mit Antrieb
nach oben eingebaut bzw. für eine entsprechende Abstützung
gesorgt werden:− Nennweiten ≥ DN 100 / NPS4
− Kugelhähne mit Spindelverlängerung oder Isolierteil für tiefe
Temperaturen unter -10 °C.
Ö Bei Abweichungen von dieser Einbaulage, Rücksprache mit
PFEIFFER halten.
Abstützung und Aufhängung
Auswahl und Umsetzung einer geeigneten Abstützung oder Aufhängung des eingebauten Kugelhahns sowie der Rohrleitung liegen in der Verantwortung des Anlagenbauers.
Entlüftung
Entlüftungen werden in die Abluftanschlüsse pneumatischer undelektropneumatischer Geräte geschraubt, um zu gewährleisten,

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

5.2 Montage vorbereiten
Kugelhähne mit Auskleidung besonders sorgfältig behandeln,transportieren und lagern, vgl. Kapitel „4 Lieferung und innerbetrieblicher Transport“.
Nach Erhalt der Ware folgende Schritte durchführen:Ö Lieferumfang kontrollieren. Gelieferte Ware mit Lieferscheinabgleichen.
Ö Lieferung auf Schäden durch Transport prüfen. Transportschäden an PFEIFFER und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.
Vor der Montage folgende Bedingungen sicherstellen:− Der Kugelhahn ist sauber.
− Die Kugelhahndaten auf dem Typenschild (Typ, Nennweite,
Material, Nenndruck und Temperaturbereich) stimmen mit
den Anlagenbedingungen überein (Nennweite und Nenndruck der Rohrleitung, Mediumstemperatur usw.). Einzelheiten zur Kennzeichnung vgl. Kapitel „2 Kennzeichnungen am
Gerät“.
− Gewünschte oder erforderliche zusätzliche Einbauten, vgl.
Kapitel „3.2 Zusätzliche Einbauten“, sind installiert oder soweit vorbereitet, wie es vor der Montage des Kugelhahns erforderlich ist.

5.3 Kugelhahn und Antrieb zusammenbauen
Kugelhähne werden funktionsfähig geliefert. In Einzelfällen werden Antrieb und Kugelhahn separat geliefert und müssen zusammengebaut werden. Im Folgenden werden die Tätigkeiten aufgeführt, die für die Montage und vor der Inbetriebnahme des Kugelhahns notwendig sind.
WARNUNG
Gefahr und Schäden durch Nachrüstung einer Antriebseinheit!
Der nachträgliche Anbau einer Antriebseinheit kann Gefahr fürden Benutzer bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.
Ö Drehmoment, Drehrichtung, Betätigungswinkel und die Einstellung der Endanschläge „AUF“ und „ZU“ dem Kugelhahn
anpassen.

5-1

Montage

WARNUNG
Gefahr und Schäden durch Einsatz eines Elektroantriebs!
Ö Sicherstellen, dass der Antrieb in den Endstellungen durch
das Signal des Wegschalters abschaltet.
Ö Wenn – in einer Zwischenstellung – die Abschaltung mit dem
Signal des Drehmomentschalters erfolgt, dieses Signal zusätzlich für eine Störmeldung benutzen. Die Störung
schnellstmöglich beseitigen, vgl. Kapitel „8 Störungen“.
Ö Weitere Hinweise vgl. Anleitung des Elektroantriebs.
Gefahr und Schäden durch hohes Belasten von außen einer
Antriebseinheit!
Antriebe und Getriebe sind keine „Trittleitern“.
Ö Antriebseinheiten nicht mit Lasten von außen beaufschlagen.
Dies kann den Kugelhahn beschädigen oder zerstören.
Gefahr und Schäden durch Antriebseinheiten mit hohem Gewicht!
Antriebe und Getriebe, deren Gewicht größer ist als das Gewicht
des Kugelhahns können Gefahr für den Benutzer bedeuten und
Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.
Ö Solche Antriebe und Getriebe abstützen, wenn sie aufgrund
ihrer Größe und/oder ihrer Einbausituation auf den Kugelhahn eine Biegebeanspruchung bewirken.

HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns durch falsche Einstellung derEndanschläge!
Die Betätigungsvorrichtung ist für die in der Bestellung angegebenen Betriebsdaten justiert.
Ö Die Einstellung der Endanschläge „AUF“ und „ZU“ durch den
Anwender liegt in seinem Verantwortungsbereich.

5.4 Kugelhahn in die Rohrleitung einbauen
5.4.1

AllgemeinesÖ Kugelhahn in Originalverpackung zum Einbauort transportieren und erst dort auspacken.
Ö Kugelhahn und Antrieb auf Transportschäden untersuchen.
Beschädigte Kugelhähne oder Antriebe nicht einbauen.
Ö Bei handbetätigten Kugelhähnen schon zu Beginn des Einbaus eine Funktionsprüfung durchführen: Der Kugelhahnmuss richtig schließen und öffnen. Erkennbare Funktionsstörungen vor der Inbetriebnahme beheben, vgl. Kapitel „8 Störungen“.
Ö Kugelhahn sorgfältig handhaben und Anweisungen für die
Flanschverbindung beachten.
Ö Nur Kugelhähne einbauen, deren Druckklasse, Anschlussart,(Durchsatz), Art der Auskleidung und Anschlussabmessungenden Einsatzbedingungen entsprechen, vgl. entsprechende
Kennzeichnung des Kugelhahns.

5-2

Ö Die Gegenflansche müssen glatte Dichtflächen haben. Andere Flanschformen sind mit Pfeiffer abzustimmen.
Ö Kugelhahn bidirektional einsetzbar, wenn keine Richtungspfeile angebracht sind.
GEFAHR
Gefahr durch Überschreitung der zulässigen Einsatzgrenzen!
Das Überschreiten der Einsatzgrenzen kann Gefahr für den Benutzer bedeuten und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.
Ö Es darf kein Kugelhahn installiert werden, dessen zugelassener Druck-/Temperaturbereich für die max. zulässigen Betriebsbedingung nicht ausreicht.
Ö Die Einsatzgrenzen sind am Kugelhahn gekennzeichnet, vgl.
Kapitel „2 Kennzeichnungen am Gerät“.
Ö Der zugelassene Bereich ist im Kapitel „1 Sicherheitshinweise
und Schutzmaßnahmen“ festgelegt.

Ö Die Anschlussenden der Rohrleitung fluchten mit den Anschlüssen des Kugelhahns und haben planparallele Enden.
Nicht parallele Anschlussflansche können die PTFE-Auskleidung beim Einbau beschädigen.
Ö Die Anschlussdaten für die Antriebseinheit stimmen mit den
Daten der Steuerung überein, vgl. Typenschild(er) an der Antriebseinheit.
Ö Vor Einbau, den Kugelhahn und die anschließende Rohrleitung von Verschmutzung, insbesondere von harten Fremdkörpern sorgfältig reinigen.
Ö Dichtflächen an der Flanschverbindung und eventuell benutzten Flanschdichtungen sind beim Einbau frei von jeglicher
Verschmutzung.
Ö Optional ist am Gehäuse ein Pfeil markiert. Die Pfeilrichtung
muss mit der Strömungsrichtung in der Rohrleitung übereinstimmen.
Ö Beim Einschieben des Kugelhahns und der eventuell benutzten Flanschdichtungen in eine bereits montierte Rohrleitung,ist der Abstand zwischen den Rohrleitungsenden so bemessen, dass alle Anschlussflächen des Kugelhahns und die
Dichtungen unbeschädigt bleiben.
Ö Das Anziehen der Flanschverbindungen erfolgt gleichmäßig
und wechselseitig in mindestens drei Schritten.
Info
Das Anziehen aller Flanschverbindungen erfolgt mit einem Drehmomentschlüssel und stellt sicher, dass die erforderlichen Anzugsmomente erreicht, aber nicht überschritten werden, vgl. Tabelle 15-2 oder Tabelle 15-3 im Kapitel 15.1.1 Anzugsmomente“.

Ö Die PTFE-Kunststoffdichtflächen neigen zum „Fließen“, gelbes
Hinweisschild auf Kugelhahn beachten, vgl. Kapitel „1.4
Warnhinweise am Gerät“. Nach Einbau in die Rohrleitung,Gehäuseschrauben gemäß jeweiligen Anzugsmomenten

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Montagenachziehen, vgl. Tabelle 15-1 im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“.
Ö Entlüftungen werden in die Abluftanschlüsse pneumatischer
und elektropneumatischer Geräte geschraubt, um zu gewährleisten, dass entstehende Abluft nach außen abgegeben werden kann (Schutz vor Überdruck im Gerät).
Des Weiteren ermöglichen Entlüftungen das Ansaugen vonLuft (Schutz vor Unterdruck im Gerät).

Ö Nach Einbau des Kugelhahns, diesen in der Rohrleitunglangsam öffnen.
HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns durch schlagartige Drucksteigerung und resultierende hohe Strömungsgeschwindigkeit!
Kugelhahn in der Rohrleitung bei Inbetriebnahme langsam öffnen.

Ö Entlüftung auf die Seite führen, die dem Arbeitsplatz des Bedienpersonals abgewendet ist.

Ö Kugelhahn auf korrekte Funktion prüfen.

Ö Beim Anbau der Peripheriegeräte sicherstellen, dass diesevom Arbeitsplatz des Bedienpersonals aus bedient werden
können.

5.4.3

5.4.2

Kugelhahn einbauen

Info
Der Kugelhahn ist mit PTFE ausgekleidet.
Ö Kugelhahn besonders sorgfältig handhaben und Anweisungen für die Flanschverbindung beachten.
Die ausgekleidete Oberflächen des Kugelhahns, vor/bei Einbau
besonders schützen.
Ö Kugelhahn in Originalverpackung zum Einbauort transportieren und erst dort auspacken.

Einbauhinweis für ausgekleidete
Durchgangskugelhähne mit Heiztasche

Info
Beim Einbau von ausgekleideten Kugelhähnen mit Heiztasche in
die Rohrleitung, eine entsprechende gerade Auslaufstrecke in derRohrleitung berücksichtigen.
Ö Sollte ein Nachziehen der Gehäuseteilungsschrauben notwendig werden, Heiztasche zur Auslaufstrecke hin vom Kugelhahn wegschieben.
Ö Damit auch die Heizleitung nicht getrennt werden muss, fürden Anschluss des Heizmantels an die Heizleitung flexible
Anschlüsse verwenden.

Ö Kugelhahn mit geeignetem Hebezeug an den Einbauort heben, vgl. Kapitel „4.3 Kugelhahn transportieren und heben“.
Ö Kugelhahn in der Rohrleitung für die Dauer des Einbaus
schließen.
Ö Schutzkappen auf Kugelhahnöffnungen vor dem Einbau entfernen.
Ö Die Durchflussrichtung des Kugelhahns beachten. Ein optionaler Pfeil auf dem Kugelhahn zeigt die Durchflussrichtungan, ansonsten bidirektional einsetzbar.
Ö Dichtflächen am Kugelhahn und Rohrleitung säubern.
Ö Korrekten Flanschdichtungen verwenden.
Info
Die Dichtflächen am Gehäuse der Kugelhähne sind mit Kunststoff
ausgekleidet.
Ö Flanschdichtungen aus PTFE empfohlen.
Ö Gegenflansche haben glatte Dichtflächen. Andere Flanschformen mit PFEIFFER abstimmen.

Bild|5-1:

Auslaufstrecke

Für die Dimensionierung der Auslaufstrecke ( L ) die Werte innachstehender Tabelle als Richtlinie verwenden.
Tabelle|5-1: Auslaufstrecke
DN

15

25

40

50

80

100

L

195

240

300

345

465

525

HINWEIS
Verzug in Rohrleitungen beschädigt Kugelhahn!
Ö Verzug in Rohrleitungen vermeiden oder beheben.

Ö Rohrleitung spannungsfrei mit Kugelhahn verschrauben.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

5-3Montage

5.5 Montierter Kugelhahn prüfen
5.5.1

FunktionsprüfungWARNUNG
Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Bauteile und
austretendes Medium!
Ö Schraube eines optionalen Prüfanschlusses nicht lösen, während der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Schaltwelle!
Ö Nicht in die Konsole greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Ö Antrieb entlüften.
Ö Lauf der Antriebs- und Schaltwelle nicht durch Einklemmenvon Gegenständen in die Konsole behindern.
Ö Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen,
vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Ö Vor Demontage des Antriebs, Kugelhahn in Sicherheitsstellung bringen.
Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!
Im Betrieb tritt im Zuge der Regelung bzw. beim Öffnen und
Schließen des Kugelhahns Abluft aus, z. B. am Antrieb.
− Bei Arbeiten in Armaturennähe Augenschutz und bei Bedarf
Gehörschutz tragen.

Ö Bei der Druckprüfung folgende Bedingungen sicherstellen:–

Kugelhahn geöffnet: Der Prüfdruck darf den Wert
1,5 x PN (laut Typenschild) nicht überschreiten.

–

Kugelhahn geschlossen: Der Prüfdruck darf den Wert
1,1 x PN (laut Typenschild) nicht überschreiten.

Tritt an einem Kugelhahn Leckage auf, ist Kapitel „8 Störungen“
zu beachten.
Info
Die Durchführung der Druckprüfung liegt in der Verantwortungdes Anlagenbetreibers.
Der After Sales Service von PFEIFFER unterstützt Sie bei der Planung und Durchführung einer auf Ihre Anlage abgestimmten
Druckprüfung.

5.5.3

Schwenkbewegung

Die Drehbewegung der Antriebs- und Schaltwelle muss linear
sein und ohne ruckartige Bewegungen erfolgen.
Ö Kugelhahn öffnen und schließen. Dabei die Bewegung derAntriebswelle beobachten.
Ö Nacheinander maximales und minimales Stellsignal einstellen, um die Endlagen des Kugelhahns zu prüfen.
Ö Anzeige an der Stellungsanzeige prüfen.

5.5.4

SicherheitsstellungÖ Stelldruckleitung schließen.
Ö Zum Abschluss des Einbaus ist eine Funktionsprüfung mit den
Signalen der Steuerung durchzuführen:
Der Kugelhahn muss entsprechend den Steuerbefehlen richtig
schließen und öffnen. Erkennbare Funktionsstörungen sind
unbedingt vor der Inbetriebnahme zu beheben, vgl. Kapitel„8 Störungen“.

Ö Prüfen, ob der Kugelhahn die vorgesehene Sicherheitsstellung
einnimmt, vgl. „Sicherheitsstellungen“ im Kapitel „3 Aufbau
und Wirkungsweise“.

WARNUNG
Gefahr durch fehlerhaft ausgeführte Steuerbefehle!
Fehlerhaft ausgeführte Steuerbefehle könnten schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen und Schäden im Rohrleitungssystem verursachen.
Ö Antriebseinheit und Steuerbefehle überprüfen, vgl. Kapitel „8
Störungen“.

5.5.2

Druckprüfung des Rohrleitungsabschnitt

Die Druckprüfung von Kugelhähnen wurde bereits von PFEIFFER
durchgeführt. Für die Druckprüfung eines Rohrleitungsabschnittes
mit eingebauten Kugelhähnen ist zu beachten:Ö Neu installierte Leitungssysteme erst sorgfältig spülen, um alle
Fremdkörper auszuschwemmen.

5-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Inbetriebnahme

6Inbetriebnahme

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitung!
Kugelhahnbauteile und Rohrleitung können im Betrieb sehr heißoder sehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
Ö Bauteile und Rohrleitungen abkühlen oder erwärmen lassen.
Ö Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

Inbetriebnahme/WiederinbetriebnahmeÖ Die PTFE-Kunststoffdichtflächen neigen zum Fließen. Nach Inbetriebnahme und Erreichen der Betriebstemperatur alle
Flanschverbindungen zwischen Rohrleitung und Kugelhahn
mit den jeweiligen Anzugsmomenten nachziehen, vgl. Tabelle
15-2 und Tabelle 15-3 im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“.
Ö Schrauben der Gehäuseteilung nachziehen, vgl. Tabelle 15-1
im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“ nachziehen.
Ö Kugelhähne in der Rohrleitung langsam öffnen. LangsamesÖffnen verhindert, dass schlagartige Drucksteigerung und resultierende hohe Strömungsgeschwindigkeiten den Kugelhahn beschädigen.
Ö Kugelhahn auf korrekte Funktion prüfen.

Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Bauteile und
austretendes Medium!
Ö Schraube des optionalen Prüfanschlusses nicht lösen, während der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Schaltwelle!
Ö Nicht in die Konsole greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Ö Antrieb entlüften.
Ö Lauf der Antriebs- und Schaltwelle nicht durch Einklemmenvon Gegenständen in der Konsole behindern.
Ö Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung), Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen,
vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Ö Vor Demontage des Antriebs, Kugelhahn in Sicherheitsstellung bringen.
Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!
Im Betrieb tritt im Zuge der Regelung bzw. beim Öffnen und
Schließen des Kugelhahns Abluft aus, z. B. am Antrieb.
Ö Bei Arbeiten in Armaturennähe Augenschutz und bei Bedarf
Gehörschutz tragen.

Vor der Inbetriebnahme/Wiederinbetriebnahme folgende Bedingungen sicherstellen:− Kugelhahn ist vorschriftsmäßig in die Rohrleitung eingebaut,vgl. Kapitel „5 Montage“.
− Dichtheit und Funktion sind mit positivem Ergebnis auf Fehlerlosigkeit geprüft, vgl. Kapitel „5.1 Einbaubedingungen“.
− Die herrschenden Bedingungen im betroffenen Anlagenteil
entsprechen der Auslegung des Kugelhahns, vgl. Bestimmungsgemäße Verwendung im Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

6-1Inbetriebnahme

6-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenBetrieb

7

Betrieb

Sobald die Tätigkeiten zur Inbetriebnahme/ Wiederinbetriebnahme, vgl. Kapitel „6 Inbetriebnahme“, abgeschlossen sind, ist derKugelhahn betriebsbereit.
WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitung!
Kugelhahnbauteile und Rohrleitung können im Betrieb sehr heißoder sehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
Ö Bauteile und Rohrleitungen abkühlen oder erwärmen lassen.
Ö Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Bauteile und
austretendes Medium!
Ö Schraube des optionalen Prüfanschlusses nicht lösen, während der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Schaltwellen!
Ö Nicht in die Konsole greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Ö Antrieb entlüften.
Ö Lauf der Antriebs- und Schaltwelle nicht durch Einklemmenvon Gegenständen in die Konsole behindern.
Ö Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen,
vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Ö Vor Demontage des Antriebs, Kugelhahn in Sicherheitsstellung bringen.

− Für die Hand- oder Handnotbetätigung am Antrieb (falls vorhanden) sind normale Handkräfte ausreichend, die Benutzung von Verlängerungen zur Erhöhung des Betätigungsmomentes ist nicht zulässig.
− Bei Kugelhähnen mit Handhebel zeigt die Stellung des Handhebels die Lage der Bohrung in der Kugel an. Der Handhebel
verläuft grundsätzlich parallel zur Bohrung. Sonderausführungen sind dem jeweiligen Auftrag zu entnehmen.
–

Handhebel 90° quer zur Rohrleitung: Kugelhahn geschlossen.

–

Handhebel parallel zur Rohrleitung: Kugelhahn geöffnet.

Bild|7-1:

Handhebel

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch ruckartiges Bedienen des Kugelhahns!
Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann höchste Gefahr für
Personen oder für das Rohrleitungssystem verursachen.
Ö Öffnen und Schließen des Kugelhahns nicht ruckartig sondern zügig so durchführen, dass Druckstöße und/oder Temperaturschock im Leitungssystem vermieden werden.
− Tritt an einem Kugelhahn Leckage auf, ist Kapitel „8 Störungen“ zu beachten.

Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!
Im Betrieb tritt im Zuge der Regelung bzw. beim Öffnen und
Schließen des Kugelhahns Abluft aus, z. B. am Antrieb.
Ö Bei Arbeiten in Armaturennähe Augenschutz und bei Bedarf
Gehörschutz tragen.

Beim Betrieb folgende Punkte beachten:
Ö Die PTFE-Kunststoffdichtflächen neigen zum „Fließen“. Nach
Inbetriebnahme und Erreichen der Betriebstemperatur, wennerforderlich, die Gehäuseschrauben mit den jeweiligen Anzugsmomenten nachziehen, vgl. Tabelle 15-1 im Kapitel„15.1.1 Anzugsmomente“.
Ö Alle Flanschverbindungen zwischen Rohrleitung und Kugelhahn, wenn erforderlich, mit den jeweiligen Anzugsmomenten nach Tabelle 15-2 oder Tabelle 15-3 im Kapitel „15.1.1
Anzugsmomente“ nachzuziehen.
Ö Die Einheit Kugelhahn/Antrieb ist mit den Signalen der Steuerung zu betätigen.
Ö Kugelhähne, die ab Werk mit Antrieb geliefert wurden, sind
exakt justiert. Änderungen durch den Anwender liegen in seinem Verantwortungsbereich.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

7-1Betrieb

7-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Störungen8

Störungen

Beim Beheben von Störungen muss das Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“ unbedingt beachtet werden.

8.1 Fehler erkennen und beheben
Art der Störung

Mögliche Ursache

Maßnahme

Leckage an der Verbindung
zur Rohrleitung

Flanschverbindung des ausgekleideten Kugelhahns ist
undicht

Flanschschrauben nachziehen.
HINWEISZu hohes Anzugsmoment beim Nachziehen der Flanschschrauben
können Armatur und Rohrleitung beschädigen!
Das zulässige Drehmoment zum Nachziehen der Flanschschrauben
der Rohrleitung ist begrenzt.
Flanschverbindung mit jeweiligen Anzugsmoment nachziehen, vgl. Tabelle 15-2 oder Tabelle 15-3 im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“.
Wenn erforderlich, das Anzugsmoment um max. 20 % erhöhen.

Flanschverbindung ist trotz
Nachziehen undicht

Flanschverbindung lösen und Kugelhahn ausbauen, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.
Planparallelität der Flanschverbindung prüfen und falls nicht ausreichend, korrigieren.
Dichtflächen an allen Flanschen überprüfen. Wenn die Kunststoffauskleidung beschädigt ist, den Kugelhahn zusammen mit den zugehörigen Flanschdichtungen, soweit vorhanden, austauschen.
Flanschdichtungen überprüfen. Wenn die Dichtungen beschädigt sind,diese austauschen.

Leckage an der Verbindung
der Gehäuseteile

Verbindung der Gehäuseteile Verbindung der Gehäusehälften mit jeweiligen Anzugsmoment nachhat sich gelöst.
ziehen, vgl. Tabelle 15-1 im Kapitel „15.1.1 Anzugsmomente“..
Gehäuseteile trotz Nachziehen undicht

Gehäusedichtung und/oder Armatur austauschen, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.

Erhöhter Mediumsdurchfluss Leckage in der Schließstellung Kugelhahn ausbauen und inspizieren, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinbei geschlossenem Kugelhahn
weise und Schutzmaßnahmen“.
Kugelhahn ist beschädigt

Reparatur notwendig.
Kugelhahn ausbauen, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.
Ersatzteile bei PFEIFFER anfordern, vgl. Kapitel „15.2 Ersatzteile“. Erforderliche Anleitung zur Reparatur, vgl. Kapitel „12 Reparatur“.

Leckage an der Schaltwellenabdichtung

Medium tritt aus

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch austretendes Medium!
Zum Schutz vor Gefährdung des Betriebspersonals, die Leitung beidseits des Kugelhahns ganz drucklos machen, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.

An der Stopfbuchse tritt Medium aus

Kugelhahn ausbauen, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.
Kugelhahn zerlegen und Abdichtung der Schaltwelle austauschen.
Ersatzteile bei PFEIFFER anfordern, vgl. Kapitel „15.2 Ersatzteile“. Erforderliche Anleitung zur Reparatur, vgl. Kapitel „12 Reparatur“.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

8-1Störungen

Art der Störung

Mögliche Ursache

Maßnahme

Funktionsstörung

Antriebseinheit oder Steuerung reagiert nicht

Antriebseinheit und Steuerbefehle überprüfen.

Antrieb und Steuerung sind in Armatur ausbauen und inspizieren, vgl. Kapitel „1 SicherheitshinweiOrdnung
se und Schutzmaßnahmen“.
Antriebseinheit abbauen und Drehmoment des Kugelhahns messenund überprüfen.
Kugelhahn ist beschädigt

Reparatur notwendig.
Kugelhahn ausbauen, vgl. Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“.
Ersatzteile bei PFEIFFER anfordern, vgl. Kapitel „15.2 Ersatzteile“. Erforderliche Anleitung zur Reparatur, vgl. Kapitel „12 Reparatur“.

Störungen an der Antriebseinheit

Pneumatikantrieb muss abge- Anschluss zum Steuerdruck trennen.
baut werden
Antrieb vom Kugelhahn abbauen, „Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“ beachten, vgl. beigepackte Anleitungen der Antriebseinheit.

Info− Bei Störungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, hilft Ihnen der After Sales Service von PFEIFFER weiter.
− Ersatzteile sind mit allen Angaben gemäß Kennzeichnung derArmatur zu bestellen. Es dürfen nur Originalteile von PFEIFFER
Chemie-Armaturenbau GmbH eingebaut werden.
− Wird nach Ausbau festgestellt, dass die PTFE-Auskleidung gegenüber dem Medium nicht genügend beständig ist, müssen
Teile aus geeignetem Werkstoff gewählt werden.

8.2 Notfallmaßnahmen durchführen
Bei Ausfall der Hilfsenergie nimmt der Kugelhahn selbsttätig dievoreingestellte Sicherheitsstellung ein, vgl. „Sicherheitsstellungen“
im Kapitel „3 Aufbau und Wirkungsweise“.
Notfallmaßnahmen der Anlage obliegen dem Anlagenbetreiber.
Im Fall einer Störung am Kugelhahn:− Absperrarmaturen vor und hinter dem Kugelhahn schließen,
sodass kein Medium mehr durch den Kugelhahn fließt.
− Fehler diagnostizieren, vgl. Kapitel „8.1 Fehler erkennen undbeheben“.
− Fehler beheben, die im Rahmen der in dieser EB beschriebenen Handlungsanleitungen behebbar sind. Für darüber hinaus gehende Fehler After Sales Service von PFEIFFER kontaktieren.
Wiederinbetriebnahme nach StörungenVgl. Kapitel „6 Inbetriebnahme“.

8-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Instandhaltung

9Instandhaltung

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
Folgende Dokumente werden zusätzlich für die Instandhaltung
des Kugelhahns benötigt:− Einbau- und Bedienungsanleitung für angebauten Antrieb,z. B.  EB 31a für Schwenkantriebe BR 31a oder entsprechende Antriebsdokumentation weiterer Hersteller.
WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitung!
Kugelhahnbauteile und Rohrleitung können im Betrieb sehr heißoder sehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
Ö Bauteile und Rohrleitungen abkühlen oder erwärmen lassen.
Ö Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Bauteile und
austretendes Medium!
Ö Schraube des optionalen Prüfanschluss nicht lösen, während
der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Schaltwelle!
Ö Nicht in die Konsole greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Ö Antrieb entlüften.
Ö Lauf der Antriebs- und Schaltwelle nicht durch Einklemmenvon Gegenständen in der Konsole behindern.
Ö Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen,
vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Ö Vor Demontage des Antriebs, Kugelhahn in Sicherheitsstellung bringen.
Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!
Im Betrieb tritt im Zuge der Regelung bzw. beim Öffnen und
Schließen des Kugelhahns Abluft aus, z. B. am Antrieb.
Ö Bei Arbeiten in Armaturennähe Augenschutz und bei Bedarf
Gehörschutz tragen.
Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!
Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck.
Ö Kraft der Federvorspannung vor Arbeiten am Antrieb abbauen, vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Kugelhahn!
Bei Arbeiten am Kugelhahn können Mediumsreste austreten undabhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen (z. B.
Verbrühungen, Verätzungen) führen.
Ö Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Ö Schraube des optionalen Prüfanschluss nicht lösen, während
der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Ö Kugelhahn in Offenstellung bringen, damit der Druck in der
Kugel abgebaut ist.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns durch zu hohe oder zu niedrige
Anzugsmomente!
Die Bauteile des Kugelhahns müssen mit bestimmten Drehmomenten angezogen werden. Zu fest angezogene Bauteile unterliegen übermäßigem Verschleiß und können die Kunststoffauskleidung beschädigen. Zu leicht angezogene Bauteile können Leckagen verursachen.
Ö Anzugsmomente einhalten, vgl. Tabelle 15-1 im Kapitel„15.1.1 Anzugsmomente“.
Beschädigung des Kugelhahns durch ungeeignete Werkzeuge!
Ö Nur von PFEIFFER zugelassene Werkzeuge verwenden, vgl.
Kapitel „15.1.3 Werkzeuge“.
Beschädigung des Kugelhahns durch ungeeignete Schmiermittel!
Ö Nur von PFEIFFER zugelassene Schmiermittel verwenden, vgl.
Kapitel „15.1.2 Schmiermittel“.

Info
Der Kugelhahn wurde von PFEIFFER vor Auslieferung geprüft.
− Durch Demontage des Kugelhahns verlieren bestimmte von
PFEIFFER bescheinigte Prüfergebnisse ihre Gültigkeit. Davon
betroffen sind z. B. die Prüfung der Sitzleckage und die Dichtheitsprüfung (äußere Dichtheit).
− Mit der Durchführung nicht beschriebener Instandhaltungs- undReparaturarbeiten ohne Zustimmung des After Sales Service
von PFEIFFER erlischt die Produktgewährleistung.
− Als Ersatzteile nur Originalteile von PFEIFFER verwenden, dieder Ursprungsspezifikation entsprechen.
− Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.

9.1 Periodische PrüfungenÖ Abhängig von den Einsatzbedingungen muss der Kugelhahn
in bestimmten Intervallen geprüft werden, um bereits vor
möglichen Störungen Abhilfe schaffen zu können. Die Erstellung eines entsprechenden Prüfplans obliegt dem Anlagenbetreiber.
Ö PFEIFFER empfiehlt folgende Überprüfungen, die während
des laufenden Betriebs durchgeführt werden können:
Prüfung
Sofern vorhanden, optionalen
Prüfanschluss auf Dichtheit nach
außen überprüfen.
WARNUNG! Verletzungsgefahr
durch unter Druck stehende
Bauteile und austretendes Medium! Schraube des Prüfanschlusses nicht lösen, während derKugelhahn druckbeaufschlagt
ist.

Maßnahmen bei negativem Prüfergebnis
Kugelhahn außer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel „10 Außerbetriebnahme“.
Zur Reparatur After Sales Service von
PFEIFFER kontaktieren, vgl. Kapitel„12 Reparatur“.

9-1Instandhaltung

Maßnahmen bei negativem Prüfergebnis

9.3 Ersatzteile und Verbrauchsgüter bestellen

Abdichtung der Schaltwelle auf
Dichtheit nach außen überprüfen.

Die Abdichtung der Schaltwelle mit
einer PTFE-Dachmanschettenpackung
ist mit einem Tellerfederpaket vorgespannt und ist daher wartungsfrei.

Auskunft über Ersatzteile, Schmiermittel und Werkzeuge erteilt
der After Sales Service von PFEIFFER.

Drehbewegung der Antriebsund Schaltwelle auf ruckfreie
Bewegung überprüfen.

Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle Blockierung aufheben.
WARNUNG! Eine blockierte Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch„Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) kann sich unerwartet lösen
und unkontrolliert bewegen. Dies
kann beim Hineingreifen zu Quetschungen führen.
Vor dem Versuch eine Blockade derAntriebs- und Schaltwelle zu lösen
pneumatische Hilfsenergie und Stellsignal unterbrechen und verriegeln.
Restenergien des Antriebs (Federspannung oder ggf. Druckluftspeicher) vor Lösung der Blockade abbauen, vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.

Wenn möglich, Sicherheitsstellung des Kugelhahns durch
kurzfristige Unterbrechung derHilfsenergie überprüfen.

Kugelhahn außer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel „10 Außerbetriebnahme“. Anschließend Ursache ermitteln
und ggf. beheben, vgl. Kapitel „8
Störungen“.

Prüfung

Ersatzteile
Informationen zu Ersatzteilen stehen im Kapitel „15.2 Ersatzteile“zur Verfügung.

Rohrverbindungen und Dichtun- Regelmäßige Instandhaltungsarbeiten
gen von Kugelhahn und Antrieb sind an Kugelhähnen nicht erforderauf Leckage untersuchen.
lich, aber bei Überprüfung des Leitungsabschnittes darf an Flanschund Schraubverbindungen des Gehäuses und an der Abdichtung der
Schaltwelle kein Medium austreten.

9.2 Instandhaltungsarbeiten
Ö Vor allen Instandhaltungsarbeiten muss der Kugelhahn vorbereitet werden, vgl. Kapitel „12 Reparatur“.
Ö Nach allen Instandhaltungsarbeiten ist der Kugelhahn vor der
Wiederinbetriebnahme zu prüfen, vgl. Kapitel „12 Reparatur“.

9.2.1

Sitzringe und Kugel austauschen

Ö Zustand der Kugel und der Sitzringe überprüfen.
Ö Sitzringe (3) wie im Kapitel „12.2 Austausch der Sitzringe
und der Kugel“ beschrieben ausbauen. Sitzringe sowie alle
Kunststoffteile auf Beschädigungen prüfen und im Zweifelsfalle auswechseln.
Ö Kugel (2) ebenfalls ausbauen. Kugel sowie alle Kunststoffteile
auf Beschädigungen prüfen und im Zweifelsfalle auswechseln.

9-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Außerbetriebnahme

10 Außerbetriebnahme
Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitung!
Kugelhahnbauteile und Rohrleitung können im Betrieb sehr heißoder sehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
Ö Bauteile und Rohrleitungen abkühlen oder erwärmen lassen.
Ö Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

Bei Außerbetriebnahme folgende Punkte beachten:
Um den Kugelhahn für Instandhaltungs- und Reparaturarbeitenoder die Demontage außer Betrieb zu nehmen, folgende Schritte
ausführen:Ö Armaturen vor und hinter dem Kugelhahn schließen, so dasskein Medium mehr durch den Kugelhahn fließt.
Ö Rohrleitungen und Kugelhahn restlos entleeren.
Ö Pneumatische Hilfsenergie abstellen und verriegeln, um Antrieb drucklos zu setzen.
Ö Ggf. Rohrleitung und Kugelhahnbauteile abkühlen oder erwärmen lassen.

Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Bauteile und
austretendes Medium!
Ö Schraube des optionalen Prüfanschlusses nicht lösen, während der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Schaltwelle!
Ö Nicht in die Konsole greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Ö Antrieb entlüften.
Ö Lauf der Antriebs- und Schaltwelle nicht durch Einklemmenvon Gegenständen in die Konsole behindern.
Ö Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen,
vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Ö Vor Demontage des Antriebs, Kugelhahn in Sicherheitsstellung bringen.
Verletzungsgefahr durch austretende Abluft!
Im Betrieb tritt im Zuge der Regelung bzw. beim Öffnen und
Schließen des Kugelhahns Abluft aus, z. B. am Antrieb.
Ö Bei Arbeiten in Armaturennähe Augenschutz und bei Bedarf
Gehörschutz tragen.
Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Kugelhahn!
Bei Arbeiten am Kugelhahn können Mediumsreste austreten undabhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen (z. B.
Verbrühungen, Verätzungen) führen.
Ö Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Ö Schraube des optionalen Prüfanschluss nicht lösen, während
der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Ö Kugelhahn in Offenstellung bringen, damit der Druck in der
Kugel abgebaut wird.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

10-1

Außerbetriebnahme

10-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Demontage

11 Demontage

11.1 Kugelhahn aus der Rohrleitung ausbauen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

Ö Flanschverbindung lösen.

WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heiße oder kalte Bauteile und Rohrleitung!
Kugelhahnbauteile und Rohrleitung können im Betrieb sehr heißoder sehr kalt werden und bei Berührung zu Verbrennungen führen.
Ö Bauteile und Rohrleitungen abkühlen oder erwärmen lassen.
Ö Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Quetschgefahr durch bewegliche Antriebs- und Schaltwelle!
Ö Nicht in die Konsole greifen, solange die pneumatische Hilfsenergie des Antriebs wirksam angeschlossen ist.
Ö Vor Arbeiten am Kugelhahn pneumatische Hilfsenergie undStellsignal unterbrechen und verriegeln.
Ö Antrieb entlüften.
Ö Lauf der Antriebs- und Schaltwelle nicht durch Einklemmenvon Gegenständen in die Konsole behindern.
Ö Bei blockierter Antriebs- und Schaltwelle (z. B. durch „Festfressen“ bei längerer Nichtbetätigung) Restenergien des Antriebs (Federspannung) vor Lösung der Blockade abbauen,
vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.
Ö Vor Demontage des Antriebs, Kugelhahn in Sicherheitsstellung bringen.
Verletzungsgefahr durch Mediumsreste im Kugelhahn!
Bei Arbeiten am Kugelhahn können Mediumsreste austreten undabhängig von den Mediumseigenschaften zu Verletzungen (z. B.
Verbrühungen, Verätzungen) führen.
Ö Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Ö Schraube des optionalen Prüfanschlusses nicht lösen, während der Kugelhahn druckbeaufschlagt ist.
Ö Kugelhahn in Offenstellung ausbauen, damit der Druck inder Kugel abgebaut ist.

Ö Kugelhahn aus Rohrleitung herausnehmen, vgl. Kapitel 4.3
Kugelhahn transportieren und heben“.
WARNUNG
Wird eine gebrauchte Armatur zu Serviceleistungen zum Hersteller geschickt:
Die Armaturen sind vorher fachgerecht zu dekontaminieren.

Ö Bei Rücksendung einer gebrauchten Armatur sind die Sicherheitsdatenblätter vom Medium sowie eine Bescheinigung der
Dekontamination der Armatur beizulegen. Die Armatur kannansonsten nicht angenommen werden.
Tipp− PFEIFFER empfiehlt, die notwendigen Angaben zur Kontamination im Formular FM 8.7-6 „Erklärung über die Kontamination
von PFEIFFER-Armaturen und Komponenten“ zu dokumentieren.
− Dieses Formular steht unter  www.pfeiffer-armaturen.com zur
Verfügung.

11.2 Antrieb demontieren
Vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.

Verletzungsgefahr durch vorgespannte Federn!
Antriebe mit vorgespannten Antriebsfedern stehen unter Druck.
Ö Kraft der Federvorspannung vor Arbeiten am Antrieb abbauen, vgl. zugehörige Antriebsdokumentation.

Vor der Demontage sicherstellen, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:− Der Kugelhahn ist außer Betrieb genommen, vgl. Kapitel „10
Außerbetriebnahme“.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

11-1

Demontage

11-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenReparatur

12 Reparatur
Wenn der Kugelhahn nicht mehr bestimmungsgemäß arbeitet,oder wenn er gar nicht mehr arbeitet, ist er defekt und muss repariert oder ausgetauscht werden.

Ö Die PTFE-Ringe der Dachmanschettenpackung sowie alle Teile
aus Kunststoff auf Beschädigungen prüfen und im Zweifelsfalle auswechseln.
Ö Kugelhahn wie unter Kapitel „3.5.1 Zusammenbau des DINKugelhahns“ beschrieben zusammenbauen.

HINWEIS
Beschädigung des Kugelhahns durch unsachgemäße Instandsetzung und Reparatur!
Ö Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nicht selbst durchführen.
Ö Für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten After Sales Service von PFEIFFER kontaktieren.

12.1.2 Kugelhahn mit „Doppelter Stopfbuchse
Undichtigkeit am Prüfanschluss
Stellt man am Prüfanschluss des Stopfbuchsunterteils (19) eine
Undichtigkeit fest, können die PTFE-Ringe der Dachmanschettenpackung (7) defekt sein.
Ö Zustand der Dachmanschettenpackung überprüfen.

In Besonderen Fällen dürfen bestimmte Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch
Fachpersonal durchgeführt werden, dass der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
Für Kugelhähne gelten die nachfolgenden Anweisungen zusätzlich. Für die Außerbetriebnahme und Demontage sind auch die
Kapitel „10 Außerbetriebnahme“ und Kapitel „11 Demontage“
zu beachten.

Zum Ausbau der Packung, den Kugelhahn demontieren. Dabei
Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“ beachten.
Ö Kugelhahn auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so dass der Packungsraum gut erreichbar ist.
Info
Das Stopfbuchsoberteil wurde bei der Montage vorgespannt. Damit es sich nicht unkontrolliert löst, wird es bei der Demontage
mit einer Montagehilfsbuchse gesichert.

Info
Bei Reparatur beachten!
Medieneinflüsse und Rückstände können bei der Wiederverwendung alter Kugeln und Dichtungen die Anzugsmomente für Gehäuseverbindungen beeinflussen, vgl. Tabelle 15-1 im Kapitel„15.1.1 Anzugsmomente“.

Ö Montagehilfsbuchse über den Kugelschaft bis auf Stopfbuchsoberteil (25) schieben.
Ö Eine Mutter auf den Kugelschaft (2) schrauben.
Ö Schrauben (26) lösen und entnehmen.
Ö Mutter und Montagehilfsbuchse vorsichtig lösen und entfernen.
Ö Stopfbuchsoberteil (25) mit Lagerbuchse (10) und O-Ring(24) vorsichtig abnehmen.

12.1 Austausch der Dachmanschettenpackung
beim DIN-Kugelhahn
12.1.1 Kugelhahn in „Standard-Ausführung“Ö Dachmanschettenpackung (23) entnehmen.
Ö Druckring (22) entnehmen.
Ö Tellerfedern des Tellerfedersatzes (21), Distanzbuchse (20)und Tellerfedern des Tellerfedersatzes (9) entnehmen.

Stellt man an der Stopfbuchse (11) eine Undichtigkeit fest, können die PTFE-Ringe der Dachmanschettenpackung (7) defektsein.

Ö Druckring (8) entnehmen.

Ö Zustand der Dachmanschettenpackung überprüfen.

Ö Die PTFE-Ringe beider Dachmanschettenpackungen sowie alle Teile aus Kunststoff auf Beschädigungen prüfen und im
Zweifelsfalle auswechseln.

Zum Ausbau der Packung, den Kugelhahn demontieren. Dabei
Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“ beachten.
Ö Kugelhahn auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so dass der Packungsraum gut erreichbar ist.
Ö Schrauben (12) lösen und Stopfbuchsflansch (11) mit Lagerbuchse (10) vorsichtig abnehmen.
Ö Tellerfedern des Tellerfedersatzes (9) entnehmen.
Ö Druckring (8) entnehmen.
Ö Dachmanschettenpackung (7) entnehmen.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Ö Stopfbuchsunterteil (19) mit O-Ring (18) abnehmen.
Ö Dachmanschettenpackung (7) entnehmen.

Ö Kugelhahn wie unter Kapitel „3.5.1 Zusammenbau des DINKugelhahns“ beschrieben zusammenbauen.
Undichtigkeit an der Stopfbuchse
Stellt man am Stopfbuchsoberteil (25) eine Undichtigkeit fest,
können die PTFE-Ringe der Dachmanschettenpackungen(7 und 23) defekt sein.
Ö Zustand der Dachmanschettenpackungen überprüfen.

12-1

Reparatur

Bild|12-1: Kugelhahn BR 20a

12-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenReparatur

Tabelle 12-1: Stückliste
Pos.

Bezeichnung

Pos.

Bezeichnung

Pos.

Bezeichnung

1

Gehäuse mit Auskleidung

11

Stopfbuchsflansch21

Tellerfedersatz

2

Kugel mit Ummantelung

12

Schraube

22

Druckring3

Sitzring

13

Handhebel

23

Dachmanschettenpackung

4

Schraube / Stiftschraube

14

Zentrierring

24

O-Ring5

Mutter15

Buchse25

Stopfbuchsoberteil

6

Tellerfeder16

Tellerfeder26

Schraube

7

Dachmanschettenpackung

17

Buchse27

Verschlussschraube

8

Druckring18

O-Ring28

Scheibe9

Tellerfedersatz

19

Stopfbuchsunterteil

29

Zylinderstift

10

Lagerbuchse

20

Distanzbuchse

Ö Kugelhahn wie oben beschrieben demontieren, die PTFE-Ringe beider Dachmanschettenpackungen sowie alle Teile aus
Kunststoff auf Beschädigungen prüfen und im Zweifelsfalle
auswechseln.
Ö Kugelhahn wie unter Kapitel „3.5.1 Zusammenbau des DINKugelhahns“ beschrieben zusammenbauen.

12.3 Austausch der Sitzringe und der Kugel
Ist der Kugelhahn im Durchgang undicht, können die Sitzringe (3) und/oder die Kugel (2) defekt sein.
Ö Zustand der Sitzringe und Kugel überprüfen.
Zum Ausbau der Sitzringe und Kugel, den Kugelhahn demontieren. Dabei Kapitel „1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“ beachten.

12.2 Austausch der Dachmanschettenpackung
beim ANSI-Kugelhahn

Ö Kugelhahn wie unter Kapitel „12.1 Austausch der Dachmanschettenpackung beim DIN-Kugelhahn“ oder Kapitel „12.2
Austausch der Dachmanschettenpackung beim ANSI-Kugelhahn“ demontieren.

Stellt man an der Stopfbuchse (11) eine Undichtigkeit fest, können die PTFE-Ringe der Dachmanschettenpackung (7) defektsein.

Ö Kugelhahn mit dem gehäuseseitigen Flansch (1) nach unten
auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so dassdie Muttern (5) der Gehäuseverbindung gut erreichbar sind.

Ö Zustand der Dachmanschettenpackung überprüfen.

Ö Muttern (5) lösen.

Zum Ausbau der Packung, den Kugelhahn demontieren. Dabei
Kapitel „Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen“ beachten.

Ö Gehäusehälfte (1) vorsichtig abnehmen.

Ö Kugelhahn auf eine ebene und saubere Arbeitsunterlage stellen, so dass der Packungsraum gut erreichbar ist.
Ö Schrauben (12) lösen und Stopfbuchsflansch (11) mit Lagerbuchse (10) vorsichtig abnehmen.
Ö Tellerfedern des Tellerfedersatzes (9) entnehmen.
Ö Zentrierring (14) entnehmen.

Ö Sitzringe und Kugel sowie alle Teile aus Kunststoff auf Beschädigungen prüfen und im Zweifelsfalle auswechseln.
Info
Sitzringe dürfen nicht „klemmend“ montiert werden. Für die
Dichtigkeit des Kugelhahns ist es wichtig, dass die Sitzringe mit
ausreichend Spiel im Sitz verbaut sind. Sollte dieser Zustandnicht hergestellt werden können, bitte PFEIFFER kontaktieren.

Ö Tellerfeder (16) und Buchse (17) entnehmen.
Ö Dachmanschettenpackung (7) und Buchse (15) entnehmen.
Ö Die PTFE-Ringe der Dachmanschettenpackung sowie alle Teile
aus Kunststoff auf Beschädigungen prüfen und im Zweifelsfalle auswechseln.

Ö Kugelhahn wie unter Kapitel „3.5.1 Zusammenbau des DINKugelhahns“ oder „3.5.2 Zusammenbau des ANSI-Kugelhahns“ beschrieben zusammenbauen.

Ö Kugelhahn wie unter Kapitel „3.5.2 Zusammenbau desANSI-Kugelhahns“ beschrieben zusammenbauen.

12.4 Weitere Reparaturen
Ö Bei weiteren größeren Schäden empfiehlt es sich, eine Reparatur im Hause PFEIFFER vornehmen zu lassen.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

12-3Reparatur

12.5 Geräte an PFEIFFER senden
Defekte Kugelhähne können zur Reparatur an PFEIFFER gesendet
werden.
Für die Einsendung von Geräten bzw. Retouren-Abwicklung folgendermaßen vorgehen:
WARNUNG
Gefahr durch einen kontaminierten Kugelhahn!
Ö Bei Rücksendung einer gebrauchten Armatur zu Serviceleistungen an PFEIFFER, den Kugelhahn vorher fachgerecht dekontaminieren.
Ö Bei Rücksendung einer gebrauchten Armatur sind die Sicherheitsdatenblätter vom Medium sowie eine Bescheinigung der
Dekontamination der Armatur beizulegen. Die Armatur kannansonsten nicht angenommen werden.

Tipp− PFEIFFER empfiehlt, die notwendigen Angaben zur Kontamination im Formular FM 8.7-6 „Erklärung über die Kontamination
von PFEIFFER-Armaturen und Komponenten“ zu dokumentieren.
− Dieses Formular steht unter  www.pfeiffer-armaturen.com zur
Verfügung.

Ö Rücksendungen unter Angabe folgender Informationen:− Herstellnummer− Kugelhahntyp− Artikelnummer− Nennweite und Ausführung des Kugelhahns− Handarmatur/automatisierte Armatur− Medium (Bezeichnung und Konsistenz)− Druck und Temperatur des Mediums− Durchfluss in m³/h
− Nennsignalbereich des Antriebs− Anzahl der Betätigungen (Jahr, Monat, Woche oder Tag)
− Evtl. Einbauzeichnung− Ausgefüllte Erklärung zur Kontamination. Dieses Formular
steht unter  www.pfeiffer-armaturen.com zur Verfügung.

12-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Entsorgung

13 EntsorgenÖ Bei der Entsorgung lokale, nationale und internationale Vorschriften beachten.
Ö Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrstoffe nicht dem
Hausmüll zuführen.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

13-1

Entsorgung

13-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Zertifikate

14 Zertifikate
Die Konformitätserklärungen stehen auf den nachfolgenden Seiten zur Verfügung:− Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie
2014/68/EU für automatisierte Armaturen, vgl. Seite 14-2.
− Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie
2014/68/EU für handbetätigte Armaturen, vgl. Seite 14-3.
− Konformitätserklärung für eine vollständige Maschine nach
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für den Kugelhahn mit Antrieb BR 20a, vgl. Seite 14-4.
− Konformitätserklärung für eine unvollständige Maschine nach
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für den Kugelhahn mit freier Schaltwelle BR 20a, vgl. Seite 14-5.
Die abgedruckten Zertifikate entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Weitere, optionale Zertifikate stehen auf Anfrage zur Verfügung.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

14-1

Zertifikate

14-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Zertifikate

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

14-3

Zertifikate

14-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

Zertifikate

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

14-5

Zertifikate

14-6

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenAnhang

15 Anhang

Tabelle|15-1: Anzugsmomente für Gehäuseverbindungen
Nennweite

Verbindung

Anzugsmoment

DN 15

1 bis 425 Nm

1 bis 625 Nm

7 bis 835 Nm

1 bis 425 Nm

1 bis 725 Nm

8 und 935 Nm

1 bis 725 Nm

8 und 930 Nm

15.1 Anzugsmomente, Schmiermittel und
Werkzeuge

DN 25

15.1.1 Anzugsmomente

NPS1

15.1.1.1 Gehäusehälften

DN 40 / NPS1½

Beim Verschrauben der Gehäuseteile (1a und 1b), Reihenfolge
der Schraubverbindungen und Anzugsmomente für die jeweiligen Nennweiten beachten.

DN 50 / NPS2

DN 80 / NPS3

DN 100 / NPS4

DN 150 / NPS6

DN 200 / NPS8

1 bis 1335 Nm

14 und 15

40 Nm

1 bis 1435 Nm

15 und 16

45 Nm

1 bis 1240 Nm

13 und 14

45 Nm

1 bis 1450 Nm

15 und 16

60 Nm

Info
Bei der Einhaltung dieser Anleitung ist die Dichtigkeit im Durchgang, sowie an der Schaltwelle ebenso wie die einwandfreie
Funktion gewährleistet.
Einflüsse wie Druck, Temperatur, sowie die Verwendung anderer
PTFE-Werkstoffe können zu einer Veränderung dieser Montageangaben führen.

15.1.1.2 FlanschverbindungenTabelle|15-2: Anzugsmomente für DIN-Flanschverbindungen
DN
[mm]

25

40

50

80

100

150

200

MA
[Nm]

25

50

60

65

75

100

150

Tabelle|15-3: Anzugsmomente für ANSI-Flanschverbindungen
NPS[Zoll]

1

1½

2

3

4

6

8

MA
[Nm]

15

30

40

65

50

80

120

Bild|15-1: Reihenfolge der SchraubverbindungenEB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

15-1Anhang

15.1.2 Schmiermittel
Tabelle|15-4: Empfohlene Schmiermittel
Anwendung

Temperaturbereich

Schmiermittel

Schrauben und
Muttern-10 ... +200°C

Microgleit, GP350
Für fettfrei Armaturen und Einsatz in Sauerstoff nicht geeignet

Spindelabdichtung und medienberührte Teile-10 ... +200°C

Wasserfreies Fett (z.B. Halocarbonfett)15.1.3 Werkzeuge
Für Arbeiten am Kugelhahn werden geeignete Werkzeuge benötigt. Ungeeignete Werkzeuge können zu Beschädigungen am Kugelhahn führen.

15.2 Ersatzteile
PFEIFFER empfiehlt Ersatzteilsets für die „Inbetriebnahme“ und fürden „2 jährigen Betrieb“, vgl. Kapitel :− Kapitel „15.2.1 Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 15 ... 100“ auf Seite 15-3,− Kapitel „15.2.2 Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 150 ... 200“ auf Seite 15-4,− Kapitel „15.2.3 Ersatzteile des Kugelhahns in ANSI-Ausführung“ auf Seite 15-5 und− Kapitel „15.2.4 Ersatzteile des Kugelhahns mit doppelter
Stopfbuchse“ auf Seite 15-6.

15-2

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenAnhang

15.2.1 Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN|15 ... 100

Bild|15-2: Explosionszeichnung des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 15 ... 100

Tabelle|15-5: Empfohlene Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 15 ... 100
Pos.

BenennungWerkstoff

1

Gehäuse mit Auskleidung

EN-JS 1049 / PTFE

2

Kugel mit Ummantelung

1.4313 / PTFE

3

Sitzring

PTFE

4

Schraube / Stiftschraube

A4-70

5

Mutter

A4-70

Im Ersatzteilset zur
Inbetriebnahme

Im Ersatzteil für den
2 jährigen Betrieb

•

•

•

6

Tellerfeder1.4310••7

Dachmanschettenpackung

PTFE / 1.4305

•

•

8

Druckring1.4301

9Tellerfedersatz

1.8159 / DeltaTone

•

•

10

Lagerbuchse

PTFE mit Kohle

•

•

11

Stopfbuchsflansch1.4305

12

Schraube

A4-70

28

ScheibeA4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

15-3Anhang

15.2.2 Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN|150 ... 200

Bild|15-3: Explosionszeichnung des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 150 ... 200

Tabelle|15-6: Empfohlene Ersatzteile des Kugelhahns in DIN-Ausführung, DN 150 ... 200
Pos.

BenennungWerkstoff

1

Gehäuse mit Auskleidung

EN-JS 1049 / PTFE

2

Kugel mit Ummantelung

1.4313 / PTFE

3

Sitzring

PTFE

4

Stiftschraube

A4-70

5

Mutter

A4-70

Im Ersatzteilset zur
Inbetriebnahme

Im Ersatzteil für den
2 jährigen Betrieb

•

•

•

6

Tellerfeder1.4310••7

Dachmanschettenpackung

PTFE / 1.4305

•

•

9

Tellerfedersatz

1.8159 / DeltaTone

•

•

10

Lagerbuchse

PTFE mit Kohle

•

•

11

Stopfbuchsflansch1.4305

12

Schraube

A4-70

14

Zentrierring

1.430115

Buchse

PTFE

•

•

16

Tellerfeder1.4310••17

Buchse1.430128

ScheibeA429

Zylinderstift1.430115-4

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenAnhang

15.2.3 Ersatzteile des Kugelhahns in ANSI-Ausführung

Bild|15-4: Explosionszeichnung des Kugelhahns in ANSI-Ausführung

Tabelle|15-7: Empfohlene Ersatzteile des Kugelhahns in ANSI-Ausführung
Pos.

BenennungWerkstoff

1

Gehäuse mit Auskleidung

EN-JS 1049 / PTFE

2

Kugel mit Ummantelung

1.4313 / PTFE

3

Sitzring

PTFE

4

Stiftschraube

A4-70

5

Mutter

A4-70

Im Ersatzteilset zur
Inbetriebnahme

Im Ersatzteil für den
2 jährigen Betrieb

•

•

•

6

Tellerfeder1.4310••7

Dachmanschettenpackung

PTFE / 1.4305

•

•

9

Tellerfedersatz

1.8159 / DeltaTone

•

•

10

Lagerbuchse

PTFE mit Kohle

•

•

11

Stopfbuchsflansch1.4305

12

Schraube

A4-70

14

Zentrierring

1.430115

Buchse

PTFE

•

•

16

Tellerfeder1.4310••17

Buchse1.430128

ScheibeA429

Zylinderstift1.4301EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

15-5Anhang

15.2.4 Ersatzteile des Kugelhahns mit doppelter Stopfbuchse

Bild|15-5: Explosionszeichnung des Kugelhahns mit doppelter Stopfbuchse

15-6

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehaltenAnhang

Tabelle|15-8: Empfohlene Ersatzteile des Kugelhahns mit doppelter Stopfbuchse
Pos.

BenennungWerkstoff

1

Gehäuse mit Auskleidung

EN-JS 1049 / PTFE

2

Kugel mit Ummantelung

1.4313 / PTFE

3

Sitzring

PTFE

4

Schraube / Stiftschraube

A4-70

5

Mutter

A4-70

Im Ersatzteilset zur
Inbetriebnahme

Im Ersatzteil für den
2 jährigen Betrieb

•

•

•

6

Tellerfeder1.4310••7

Dachmanschettenpackung

PTFE / 1.4305

•

•

8

Druckring1.4301

9Tellerfedersatz

1.8159 / DeltaTone

•

•

10

Lagerbuchse

PTFE mit Kohle

•

•

•

•

•

•

18

O-RingViton

19

Stopfbuchsunterteil

1.430120

Distanzbuchse

1.4301

21

Tellerfedersatz

1.8159 / DeltaTone

22

Druckring1.430123

Dachmanschettenpackung

1.4305 / PTFE

•

•

24

O-Ring

Viton

•

•

25

Stopfbuchsoberteil

1.4301

26

Schraube

A2-70

27

Verschlussschraube

1.4571••28

ScheibeA4

15.3 Service

Notwendige Angaben

Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Auftreten
von Funktionsstörungen oder Defekten kann der After Sales Service von PFEIFFER zur Unterstützung hinzugezogen werden.

Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen
angeben:

E-MailDer After Sales Service ist über die E-Mail-Adresse sales-pfeiffer-de@samsongroup.com erreichbar.

− Herstellnummer− Kugelhahntyp− Artikelnummer− Nennweite und Ausführung des Kugelhahns− Handarmatur/automatisierte Armatur− Medium (Bezeichnung und Konsistenz)− Druck und Temperatur des Mediums− Durchfluss in m³/h–

Stelldruck des Antriebs− Anzahl der Betätigungen (Jahr, Monat, Woche oder Tag)
− Evtl. Einbauzeichnung− Ausgefüllte Erklärung zur Kontamination. Dieses Formular
steht unter  www.pfeiffer-armaturen.com zur Verfügung.

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

15-7Anhang

Weitere Informationen
Die genannten Typenblätter und weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie, auch in englischer Sprache, unter folgender
Adresse:PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH
Hooghe Weg 41 • 47906 Kempen
Telefon: 02152 / 2005-0 • Telefax 02152 / 1580
E-Mail: sales-pfeiffer-de@samsongroup.com
Internet: www.pfeiffer-armaturen.com

15-8

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH
Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen
Telefon: +49 2152 2005-0 · Telefax: +49 2152 1580
E-Mail: sales-pfeiffer-de@samsongroup.com · Internet: www.pfeiffer-armaturen.com

EB 20a_DE
Ausgabe November 2023
Technische Änderungen vorbehalten