目次システム構成編

1. 機種構成（1）室外ユニット一覧… …………………………………………………………………………………… A-2（2）室内ユニット一覧… …………………………………………………………………………………… A-3

2. システム構成（1）SYSTEM1

マルチタイプ室内ユニットのシステム… …………………………………………… A-4（2）SYSTEM2

大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム… …………………………………… A-6（3）SYSTEM3

マルチタイプ室内ユニットと大容量マルチタイプ室内ユニットのミックスシステム… ………………… A-6（4）SYSTEM4

シングルシステム… …………………………………………………………………… A-6（5）SYSTEM5

大容量ダクトシステム（下表以外の組み合わせはできません）… ………………… A-6（6）SYSTEM6

ハイフレッシュタイプ室内ユニットを含むシステム… …………………………… A-7（7）SYSTEM7

直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム… ………………………………… A-7

A-1

1. 機種構成

システム構成編（1）室外ユニット一覧● 13 馬力① W マルチ〔U-GWH355U2D〕② W マルチリニューアル専用機 〔U-GWH355U2DR〕● 20 馬力③ W マルチ〔U-GWH560U2D〕④ W マルチリニューアル専用機 〔U-GWH560U2DR〕

A-2

1. 機種構成

システム構成編（2）室内ユニット一覧①高 COP タイプ 対応室内ユニット◇の室内ユニットは、W マルチの室外ユニット 2 台設置時に接続できません。

形式（相当馬力） 22
室内ユニットタイプ

28364556718090 112 140 160 224 280 355 450 560 900 1120

（0.8）（1）（1.3）（1.6）（2）（2.5）（3）（3.2）（4） （5） （6） （8）（10）（13）（16）（20）（32）（40）4 方向天井カセット形

U

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2 方向天井カセット形

L

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 方向天井カセット形

DM

○

○

○

1 方向天井カセットスリム形 DS○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

高天井用 1 方向カセット形

D

天井ビルトインカセット形

F

ビルトインオールダクト形

FE

天井吊形

T

天井埋込形

E

天吊形厨房用エアコン

V

壁掛形

K

床置形

B

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

床置プレナム形

BE○○◇◇◇

床置ダクト形BD○○◇◇◇○

○

○

○

○

受注対応品
ペリメーター用床置形P

○

○

○

○

○

○

ペリメーター用床置埋込形 PM
1 方向天井カセット形
DM
電動弁外付けタイプ
M(-A)
1 方向天井カセットスリム形
DS_M
電動弁外付けタイプ
壁ビルトイン形W(N)直膨コイル付G
外気処理ユニット
床置形ハイフレッシュXW

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

天井埋込形ハイフレッシュ XE
クリーンエアコン吸込一体形 CK

○

○

○

クリーンエアコン壁下吸込形 CD

○

○

○

※ 1. 組合せ条件があります｡『2. システム構成 SYSTEM1 から SYSTEM7』を参照してください｡

A-3○

◇◇

2. システム構成（1）SYSTEM1システム構成編

マルチタイプ室内ユニットのシステム■配管セット（別売品）使用例
室内ユニット接続可能台数は、次ページの表を参照してください。

①分岐管使用例 （W マルチの場合は、室外ユニットは最多 2 台）
※あと増設の場合

例１

例2

室外ユニット

室外ユニット

1m以内

分岐管

分岐管
室内ユニット例3

閉鎖弁栓（現地手配）

室内ユニット※ライン分岐方式

例4※ T チーズ分岐方式

室外ユニット

室外ユニット

注１）Tチーズ分岐後の再分岐配管はできません。
注２）市販のTチーズを使用する場合は、分岐部の全長を2m以下にしてください。
室内ユニット第一分岐
室内ユニット2m以内②ヘッダー使用例
室外ユニット
室内ユニット

第一分岐
ヘッダー2本使用
2m以内注）1つのヘッダーからの分岐は4本です。
ヘッダー方式で5本以上の分岐をさせる場合は、図のようにヘッダーを2本接続してください。
なお、ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

③ヘッダー・分岐配管複合使用例
例1

例2

室外ユニット

室外ユニットヘッダー

分岐管

室内ユニット分岐管

ヘッダー室内ユニット

注）ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

注）ヘッダー配管口は出荷時すべて閉鎖した状態にしてあります。
増設時配管を行ってください。

A-4

2. システム構成

システム構成編■システム制限
単独設置時
355 形

560 形

馬力相当

1320

室外機に対する室内機の容量比率

75% ～ 130%

最小接続可能室内機容量
室内機接続可能最多台数（系統ごと）

22 形（0.8 馬力相当）
2433

2 台設置時馬力相当

355 形
×2355 形+450 形

450 形
×2

355 形
+560 形

450 形+560 形

355 形+710 形

2629

32

33

36

38

室外機に対する室内機の容量比率

最小：システム中、最小室外機容量の 50%
最大：室外機 2 台合計容量の 130%

最小接続可能室内機容量
室内機接続可能最多台数（系統ごと）

馬力相当
室外機に対する室内機の容量比率

560 形
×2

450 形
+710 形

4041※122 形（0.8 馬力相当）
48

50

52

57

59

64

355 形
+850 形

560 形+710 形

450 形+850 形

560 形+850 形

710 形
×2

710 形
+850 形

850 形
×243454650505560

最小：システム中、最小室外機容量の 50%
最大：室外機 2 台合計容量の 130%

最小接続可能室内機容量

22 形（0.8 馬力相当）

室内機接続可能最多台数（系統ごと）

64※1※ 1 U2 形を最小室外機とする場合は 75% となります。同一容量の U1 形室外機と U2 形室外機の組合せの場合は50% となります。
■注記：U1 形との組み合わせ含みます。

A-5

2. システム構成（2）SYSTEM2システム構成編

大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム

大容量マルチタイプ室内ユニットは、異容量・異機種でマルチ接続が可能です。
※大容量マルチタイプ室内ユニットは下表の室内ユニットを示します。
略称

対応室内ユニット

140 形

140W 形・140WN 形

224 形

224E 形・224BD 形・224BE 形・224W 形・224WN 形

280 形

280E 形・280BD 形・280BE 形・280W 形・280WN 形●室内ユニット接続容量範囲
室外ユニット単独設置時：75% ～ 120%
室外ユニット 2 台設置時：最小室外機容量の 50% ※ 1 ～室外ユニット 2 台合計容量の 120%

（3）SYSTEM3

マルチタイプ室内ユニットと大容量マルチタイプ室内ユニットのミックスシステム

大容量マルチタイプ室内ユニットはマルチタイプ室内ユニットとミックス接続が可能です。
●室内ユニット接続容量範囲
室外ユニット単独設置時：75% ～ 100%
室外ユニット 2 台設置時：最小室外機容量の 50% ※ 1 ～室外ユニット 2 台合計容量の 100%

（4）SYSTEM4

シングルシステム

室内外ユニットを 1 対 1 で接続する場合は、同一容量としてください。
●シングルシステム対応室内ユニット
対応室内ユニット
355 形

355BE 形 ･355BD 形

560 形

560BD 形 ･560BE 形※このシステムには、ガス管弁キットは不要です。
※ 355 形・560 形の室内ユニットは 1 対 1 接続のみ可能です。

（5）SYSTEM5

大容量ダクトシステム（下表以外の組み合わせはできません）

1120 形の大容量床置ダクト形室内ユニットは、複数台の室外ユニットへ接続します。必ず 2 系統の冷媒配管で接続してください。
（1 系統は不可）
室内外ユニット組合せ表
室外ユニット

室内ユニット560 形× 2 台

1120BD 形※大容量ダクトシステムには、ガス管弁キットは不要です。
※このシステムはグループ制御できません。

A-6

2. システム構成（6）SYSTEM6

システム構成編

ハイフレッシュタイプ室内ユニットを含むシステム

異容量・異機種の組み合わせが可能です。また、マルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）および ｢直膨コイル付外気処理ユニット｣ とのミックス接続も可能です。
※ハイフレッシュタイプ室内ユニットおよび直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
注：外気温度が 5℃以下の条件で、システムとして暖房運転している場合、ハイフレッシュ室内ユニットは、送風運転はできません。
下記の条件を満たすように接続してください。
いずれの場合も室内ユニット最多接続台数は 24 台です。
1.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」のみの場合、条件①を満たすように接続してください。
2.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」および ｢直膨コイル付外気処理ユニット｣ と「マルチタイプ室内ユニット」のミックスシステムの場合、条件①②を満たすように接続してください。
【条件①】室内ユニットの接続容量範囲
室外ユニット単独設置時：75% ～ 100%
室外ユニット 2 台設置時：最小室外機容量の 50% ※ 1 ～室外ユニット 2 台合計容量の 100%
【条件②】ハイフレッシュタイプ室内ユニットの接続割合
接続されている室内ユニット全容量の 40% 以下であること（7）SYSTEM7

直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム

直膨コイル付外気処理ユニットは、異容量の組合せが可能です。またマルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）とミックス接続も可能です。
※直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
1. 直膨コイル付外気処理ユニットのみの場合
2. 直膨コイル付外気処理ユニットとマルチ室内ユニットとのミックスシステムの場合●室内ユニット接続容量範囲
室外ユニット単独設置時：75% ～ 130%
室外ユニット 2 台設置時：最小室外機容量の 50% ※ 1 ～室外ユニット 2 台合計容量の 130%
※ 1 U2 形を最小室外機とする場合は 75% となります。同一容量の U1 形室外機と U2 形室外機の組合せの場合は 50% となります。
■ガス管弁キット接続について● SYSTEM1（クリーンエアコンを含む場合）、SYSTEM2、SYSTEM3 の場合、床置ダクト形（224・280BD 形）、天井埋込形（224・280E 形）、壁ビルトイン形（W・WN 全機種）、クリーンエアコン（CK・CD 形全機種）には、ガス管弁キットが必要です。
● SYSTEM1（クリーンエアコンを含む場合）、SYSTEM3 の場合、下記の接続制限を満足するようにご使用ください。
・室外ユニット単独設置の場合…
ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が 16kW 以上あること。
・室外ユニット 2 台設置の場合…
ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が、大きい方の室外ユニット容量の 50% 以上あること。
■接続容量が 100% を超える組み合わせは、室内機を全数運転した場合、室内機 1 台あたりの能力は所定値より低下します。
■室内機の組み合わせや運転状況により、過渡的に空調性が損なわれる場合があります。

A-7