ガス溶接作業主任者試験（平成14年7⽉〜平成14年12⽉実施分）

問１ （ガス溶接等の業務に関する知識）
ガス容器等の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）フォークリフト等に酸素容器を横積みにする場合は、⻭⽌めをする。
（２）溶解アセチレンの消費速度は、容器１本あたり１時間につき１５００
リットル以下とする。
（３）容器⽤のハンドルは、１容器１個とし、容器弁に取り付けたまま使⽤する。
（４）容器の移動、積込み等をクレーンで⾏う場合は、｢容器かご」等で⾏い､１本づりでは⾏わない。
（５）溶解アセチレン容器の弁は、１.５回転以上開けて使⽤しない。

問２

吹管の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）吹管にホースを取り付ける場合は、まず酸素⽤ホースを取り付け、次に可燃性ガス⽤ホースを取り付ける。
（２）作業を中断するときは、圧⼒調整器内のガス抜きをしておく。
（３）消⽕の⽅法としては、⽕炎を適当に⼩さくしてから、吹管の可燃性ガス
バルブを閉じ、次いで酸素⽤のバルブをただちに閉じる。
（４）空吹きが終了した後、吹管のバルブを閉め、容器弁、圧⼒調整器等を開放し、⽯けん⽔をバルブ部、接続部等に注⽔または塗布して、各部のガス漏れを点検する。
（５）吹管に着⽕する場合は、可燃性ガスバルブを１回ほど開いて、ただちに所定のライターで点⽕する。
問３ 下⽂中の［は､(1)〜(5)のうちどれか。

］内に⼊れるＡ，Ｂ，Ｃの組合せとして正しいもの「圧⼒調整器の取り付けが終了したら、容器弁を［ Ａ ］、次に調整ハンド

ルを［ Ｂ ］に回して作業に必要な圧⼒にし、放出弁を［ Ｃ ］器内のゴミを吹き払う。」
ＡＢ

Ｃ

（１）閉じ
（２）閉じ

左
右

閉じて開いて（３）閉じ右閉じて（４）開き
（５）開き

左
右

開いて開いて問４ ガス溶接作業等の災害防⽌に関する次の記述のうち、誤っているもの
はどれか。
（１）ガス溶断⽤酸素は、鉄の燃焼に必要な量よりも過剰に噴出され、周囲の酸素濃度が⾼くなるので、可燃物の発⽕温度が低下し、発⽕の危険が⾼くなる。
（２）硫酸など酸を貯蔵したタンク内で作業を⾏う場合は、⽔素の発⽣を予測して作業前にタンク内のガス検知を⾏う。
（３）アセチレンは、分解爆発を避けるため、１５０kＰa｛１.５kgf/cm2｝を超えて使⽤してはならない。
（４）タンク内の可燃物の除去が困難な場合は、窒素、⼆酸化炭素などで内部の空気を⼗分に置換してから作業を⾏う。
（５）換気が困難であったり、不⼗分なところで構造物等の解体作業を⾏う
場
合は、送気マスクや防じんマスクなど有害物の種類や濃度に適合した呼吸⽤保護具を⽤いる。
問５ ガス溶接器やガス切断器において、酸素が導管内に逆流する原因として誤っているものは次のうちどれか。
（１）酸素圧⼒が異常に低下したとき。
（２）吹管が故障したとき。
（３）⽕⼝が過熱したとき。
（４）⽕⼝にスラッグなどが付着したとき。
（５）可燃ガスの供給が不⾜したとき。
問６ （ 関 係 法 令 ）ガス集合溶接装置を⽤いて⾦属の溶接、溶断⼜は加熱の作業を⾏うときのガ
ス溶接作業主任者の職務のうち、法令で定められていないものはどれか。
（１）安全器は、作業中､その機能を容易に確かめることができる箇所に置き､かつ、１⽇１回以上これを点検する。
（２）作業を⾏うときは、ガス溶接作業主任者免許証を携帯する。
（３）作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護⼿袋の使⽤状況を監視する。
（４）ガスの容器の取替えの作業を⾏う。
（５）作業の⽅法を決定し、作業を指揮する。
問７

ガス集合溶接装置の管理等に関する次の記述のうち、法令に定められていないものはどれか。
（１）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の⾒やすい箇
所に掲⽰すること。
（２）ガス装置室には、係員のほかみだりに⽴ち⼊ることを禁⽌し、かつ、その旨を⾒やすい箇所に掲⽰すること。

（３）ガス集合装置の設置場所に適当な消⽕設備を設けること。
（４）導管には､酸素⽤とガス⽤との混同を防⽌するための措置を講ずること｡（５）ガス集合溶接装置の種類、及び製作所名をガス装置室の⾒やすい箇所に掲⽰すること。
問８ ガス集合溶接装置の定期⾃主検査を⾏ったときの記録事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
（１）検査を実施した者の⽒名（２）当該装置にかかるガス溶接作業主任者の⽒名（３）検査年⽉⽇及び検査の⽅法（４）検査箇所（５）検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

問９ 化学設備の配管⼜は附属設備などの修理等の作業を⾏う場合に関する次の記述のうち、法令に定められていないものはどれか。

（１）バルブ、コック⼜は閉⽌板等に施錠し、これを開放してはならない旨を表⽰し、⼜は監視⼈をおくこと。
（２）作業の⽅法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
（３）ガス溶接作業主任者の中から指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
（４）作業箇所に危険物等が漏えいし、⼜は⾼温の⽔蒸気等が逸出しないよ
うに、バルブ若しくはコックを⼆重に閉⽌し、⼜はバルブ若しくはコックを閉⽌するとともに閉⽌板等を施すこと。
（５）閉⽌板等を取り外す場合において、危険物等⼜は⾼温の⽔蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉⽌板等とそれに最も近接したバルブ⼜はコックとの間の危険物等⼜は⾼温の⽔蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
問１０

ガス溶接作業主任者免許の取り消し、⼜は効⼒の停⽌事由に該当しないものは、次のうちどれか。
（１）当該免許証を他⼈に譲渡したとき。
（２）当該免許試験の受験についての不正その他の不正の⾏為があったとき。
（３）当該免許証を他⼈に貸与したとき。
（４）重⼤な過失により、ガス溶接等の業務について重⼤な事故を発⽣させたとき。
（５）当該免許証を紛失し、再交付を受けずに１年以上経過したとき。

問１１ （免除者は、以下問１１〜２０は解答しないで下さい｡）（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）
圧⼒調整器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）圧⼒調整器は、ガスの減圧及び圧⼒保持のために⽤いられる。
（２）酸素容器⽤調整器の容器との取付け部は、容器弁の種類によっておすネジとめすネジがあるが、ネジはいずれも右ネジである。
（３）酸素容器⽤調整器で最も重要なことは、脱油処理が⾏われていることである。
（４）アセチレン容器⽤調整器を容器に接続する場合は、通常、鉄枠、万⼒状ガットまたは⾺とも呼ばれる特殊な取付け⾦具を使う。

（５）アセチレン容器⽤調整器の内部のダイヤフラム、シート部等には、耐油性ゴムが使⽤される。
問１２

安全器の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）中圧⽤⽔封式安全器の破裂板は、状況に応じて少なくとも年１回以上は定期的に取り替えることが望ましい。
（２）⽔封式安全器の⽔封部の⽔がしばしば氷結する場合には、エチレング
リコールやグリセリンなどのような不凍液を添加する。
（３）乾式安全器は、みだりに分解したり、修理したりしてはならない。
（４）安全器は、２年以内ごとに１回、定期に、損傷、変形、腐⾷等の有無について⾃主検査を⾏わなければならない。
（５）⽔封式安全器は、地⾯に対して垂直に取り付ける。
問１３

ガス容器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素容器の容器⽤弁には、容器の耐圧試験圧⼒の６０％以下の圧⼒で作動する安全弁が設けられている。
（２）⽔素容器は、継⽬なし容器で、溶解アセチレン容器は、ほとんど溶接容器である。
（３）アセチレンとＬＰガスの混合ガスの容器は、溶接容器で、塗⾊はねずみ⾊である。
（４）内容積１１７.５リットルのＬＰガス容器には、充てん定数が２.３５である液化プロパンを５０kg充てんすることができる。
（５）容器には、刻印（または標章）および塗⾊等のほかに、容器所有者の⽒名等を容器の外⾯に明⽰しなければならない。
問１４

ガス集合装置に関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

アセチレン、ＬＰガス容器の連結⽅式にマニホールド⽅式を採⽤するのは、これらの容器は横にできないからである。
Ｂ

ガス集合装置は、ガス集合部と減圧部に分けられ、安全器はガス集合部に設けられる。
Ｃ

酸素集合装置の容器連結⽅式には、カードル⽅式とマニホールド⽅式の両者が使⽤されているが、⽉間消費量が⽐較的少ない場合にはマニホールド⽅式が採⽤される。
Ｄ 溶解アセチレンのガス集合装置においては、銅⼜は銅を７０％以上含有する⾦属で作られた器具、配管等を⽤いてはならない。
Ｅ

ガス集合装置の設置場所は、⽕気を使⽤する設備から３ｍ以上離れていなければならない。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｃ，Ｄ（３）Ｂ，Ｃ，Ｅ（４）Ｂ，Ｄ，Ｅ（５）Ａ，Ｄ，Ｅ

問１５

吹管に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）低圧⽤溶接器は、インゼクタ部の構造によって⼆つに分類され、インゼクタノズル内に針弁のあるものはＢ形（フランス式）、針弁のないものはＡ形（ドイツ式）と呼ばれている。
（２）ＬＰガス⽤切断器は、予熱⽤酸素を多量に要するので、インゼクタノズルの⼝径がアセチレン⽤にくらべて⼤きく作られている。
（３）Ｂ形溶接器の⽕⼝番号は、Ａ形との⽐較ではＢ形の１番がＡ形の１００番に、１０番は１０００番にそれぞれ対応すると考えてよい。

（４）低圧⽤の溶接器は、中圧アセチレンでもまったく変わりなく使⽤することができるが、中圧⽤溶接器を低圧アセチレンで使うと、酸素がアセチ
レン通路に逆流して、逆⽕などの原因になる。
（５）アセチレン⽤１形切断器（低圧⽤溶断器）の切断⽕⼝は、中⼼に切断酸素孔があり、その周囲にリング状に予熱炎孔が配置されている。
問１６ （アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識）
ガス溶接に使⽤される可燃性ガスの性状等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）カーバイドを原料として製造したアセチレンは、不純物を含有しているので不快な臭いをもっている。
（２）空気より⽐重が⼤きい可燃性ガスは、拡散しにくく、少量漏れただけでも、低い所に流れて滞留し爆発性の混合ガスを形成する危険性がある。
（３）可燃性ガスそのものは、⼈体に対して全く無害である。
（４）燃料⽤ＬＰガスには漏れると気がつきやすいように、臭いをつけることが義務づけられている。
（５）アセチレンおよびエチレン以外の炭化⽔素ガスは､油脂を⽤いたペンキ､グリース、天然ゴムおよび塩化ビニル管などを溶解したり透過する。
問１７

燃焼と爆発に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）吹管の予混合炎は、炎が消える時、爆発⾳を伴うことがあるが、これは予混合されたガスの⽕炎伝ぱ速度より、ガスの流出速度が早くなったために⽣ずる現象である。
（２）爆発による⽕炎の伝ぱ速度は⾳速以下であるが、⾳速を超える激しい爆発を爆ごうといい、圧⼒の上昇は初圧の数１０倍に達することがある。
（３）ガス溶接等に伴って⽣ずるガス爆発現象は、主として化学的爆発によるものであり、主として酸化反応によるものと分解反応によるものとがある。

（４）爆発範囲は、可燃性ガスが空気との混合よりも、酸素と混合した場合のほうが広くなり、爆発の危険性が増⼤する。
（５）理論混合⽐と呼ばれる濃度付近の可燃性ガスと空気中の酸素との混合
気に着⽕すると、混合気全体にわたって⽕炎が急速に伝ぱする。

問１８

酸素の性状等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）酸素は、地球を取りまく⼤気層から地殻の中まで広範囲に存在している。
（２）植物は昼間の光合成により酸素を⼤気に放出する。
（３）酸素⾃⾝は燃えないが、可燃物の燃焼を⽀える性質があり、空気より１.１倍重いガスである。
（４）酸素は、⼤気中に１８％（容積⽐）含まれ、⽣物の存在に⽋かせない。
（５）酸素は、無⾊のガスで臭いや味がない。

問１９

アセチレンに関する次のＡからＥまでの記述について、正しいものの組合せは(1)〜(5)のうちどれか。
Ａ

純粋なアセチレンは、毒性がなく単純な窒息性ガスである。

Ｂ

アセチレンは、酸素がなければ、爆発を起こすことはない。

Ｃ

アセチレンは、⽔その他の溶媒によく溶ける。

Ｄ

アセチレンの空気中の爆発範囲は、２.５vol％〜１００vol％まで⾮常に広く、発⽕温度は約５００℃である。
Ｅ 純粋なアセチレンは、無⾊で芳⾹を有する気体である。
（１）Ａ，Ｂ，Ｃ（２）Ａ，Ｃ，Ｅ（３）Ａ，Ｄ，Ｅ（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ（５）Ｂ，Ｃ，Ｅ

問２０か。

溶解アセチレンに関する次の記述のうち、誤っているものはどれ（１）溶解アセチレン容器に詰めた多孔性物質（マス）は、けい酸カルシウ
ムを主成分とする粉粒または固形で、多孔度９０〜９２％の軽量なものが使⽤される。
（２）アセチレンが溶解すると発熱するので、⽔冷することもある。充てん終了後２４時間静置したのち出荷される。
（３）溶剤に対するアセチレンの溶解割合は、アセチレンを溶解させるときの温度と圧⼒などによって異なる。
（４）温度が低くなると、アセチレンのアセトンへの溶解度が減少するので圧⼒は低下する。
（５）溶解したアセチレン１kgからは、約０.８６ｍ3のアセチレンガスが発⽣する。

（終わり）

Copyrights(C) All Rights Riserved. 禁無断複製、無断転載
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。