■ バリエーション
製品名：SDCR（Steel Design Completion Rack）

ラック連結時の配線作業スペースを約３倍確保できる［特許出願中］フレームレス構造
SDCR フレームレス構造

品番タイプWH

H1

D

W700シリーズ

SR700-2011

基本

700

2000

42U（1880）

1100

W700シリーズ

SR701-2011

連結

700

2000

42U（1880）

1100

ラックに必要な強度をマウントフレームが単独で保持し、フW700シリーズ

SR700-2211

基本

700

2200

46U（2080）

1100

レーム柱を持たない画期的な構造を実現。機器の設置や配線

W700シリーズ

SR701-2211

連結

700

2200

46U（2080）

1100

作業のスペースをより多く確保することができます。

従来のラック連結時の作業スペース

SDCR 連結時の作業スペース（ラック幅：700）

マウントフレームがラックを支持するフ

品名※上記サイズ以外についても対応可能です。

フレ
フレームから解放された
レ ムから解放されたた
次世代 高耐震ラック■ 外観図（ラック幅：700）

約 50mm154mm

レーム支柱を兼ねており、省スペース化を
35630

35 4-M1045実現しています。
後扉（ラック幅：650）

H

H1400

15045150

ア 矢視（上面）0097

14 架連結15 架連結50600

50 4-Ø2250mm

1100700

正面側面

背面

1000

120395イ700

耐震試験にて高レベルの耐震性能を実証

150

高耐震荷重 860kg 実現

400

150

5095

※W650のラックについてはお問い合わせ下さい。

60

SDCRなら同じスペース(架列長)に14架→15架も可能です。

1100

395mm

509598イ 矢視（底面）

地震波加震試験において、積載荷重 860kg の状態で兵庫県南部地震波（1100gal）をクリア。ラック上部変位 6mm。

ISO 9001 認証
JQA-1374

お問い合わせはMEDEX 営業部

TEL.（042）656-5811

サイドカバー
連結後も着脱可能95（ラック幅：700）

1010

1100SDCR

従来のラック設置スペース

395（サイドカバー取外し時）

マウントフレーム（フレーム支柱）

広くなったな た95

後 側板395

前 側板

120

前扉

60

ア

ISO14001 認証
JQA-EM0406

または各営業所へ
C20090７-0５0-1026/Cw
eN

制作年月日 平成21年７月

有 効 活 用

配線作業スペース

エレクトロニクスの進化に対応する次世代ラック︒

サーバ実装・配線作業の自由度 UP

機器の組み替えやメンテナンス作業を効率化

ビルドアップ型

SDCR は従来、作業の妨げになっていた扉やサイドラック組立方式

カバーを取外した状態で機器の実装や配線を行うことができるため、作業効率を飛躍的に向上させます。

2 分割スライド式

サイドカバー

オプションパーツ

豊富なアクセサリ＆オプションパーツがラックの機能性を向上させます。

SDCR は、従来のようにサイドカバーの脱着をラックの側面から行うのではなく、ラックの前後からスライドさせて取付け・取外しができます。そのた■トップカバー

め機器のメンテナンスや組み替えによる配線作業にも迅速に対応ができます。

405

405

435

435

ブラインドカバー435スリットカバー

ファンユニットカバー

W（mm） D（mm）

品名

品番

ブラインドカバーs-tub7110

435405

スリットカバーs-tus7110

435405

ファンユニットカバー s - t u f 7 11 3435405405■鍵■ IP電気錠
Web ブラウザからＩＤ・パスワードにより，認証を受けた利用者は鍵の施解錠を遠隔地から行えます．
WEBブラウザから

基本フレームの設置

機器の設置・配線

扉・サイドカバーの取付

各パーツは運搬しやすい単位で構成さラックの前後扉やサイドカバーを取り隙間をあけずに何台ものラックを連結れており、特殊な治工具を用いずに組外した状態で機器の設置や配線作業がさせて設置する場合でも、設置後に扉立ができる構造になっています。

できます。

やサイドカバーの取付けが可能です。

電気錠（タイプ 2）
認証ユーザー

サイドカバーは２分割されているので前後にスライドして取外しができます。

名称① ボトムフレーム

数量2③ サイドフレーム

8⑤ サイドカバー（スライド式）

扉やサイドカバーの回線を接続したまま渡りケーブルの敷設が可能

取り外しが簡単

ケーブル穴付サイドカバー⑤サイドカバー

1⑤サイドカバー③サイドフレーム

4⑥ フロントドア（パンチング）

1⑦ リアドア（パンチング）

1

ワンタッチ脱着③サイドフレーム⑥フロントドア①ボトムフレーム

電気錠（タイプ2）

IPK-ML0253(D) x 36.5(W) x 190(H)mm

品名

品番

扉用（個別鍵対応）

s-rod1000※扉用は、1000種類の番号違いキーができます。
※1個単位■ 引掛け式シェルフ■ ACコンセントバー
（18口）

737.7

1140

30444

設置後にラック間の渡りケーブルが必要になった場合でも、従来のs-ksk0516

ラックの扉が開いた状態であれようにサイドカバーに穴を開ける必要がありません。作業時には回

品名

品番

仕様

ば、特 殊 な 工 具 を 用 い ず ワ ン

線を止めることなく安全に作業をおこなうことができます。

化粧ネジ

s-ksk0516

M5

ケージナットs-knk0500

M5

タッチで扉やサイドカバーの取②マウントフレーム

外形寸法■ 化粧ネジ（50個入）
ケージナット（50個入）

1② マウントフレーム（前後）④ トップフレーム④トップフレーム

品番

扉やサイドカバーは隙間なく連結されたラック間でも自由に脱着ができます。

■ 標準構成図⑦リアドア

品名s-knk0500

扉脱着用金具付 け・取 外 し が で き る 構 造 に耐荷重（kg） スリット
40

有

品番

質量（kg）

s-ksw6064

5.0

プラグ形状

適合電線

適合規格

15A

V C T F 2 ×3 芯2PE付

30A

VCTF5.5 ×3芯

NEMAL5-30□■ 固定式シェルフ■ ケーブルクランプバー

なっています。

※取付ネジ・金具付

19インチ

□700

渡りケーブル

18電源ケーブル3m付

品番

定格質量（kg）

品番

質量（kg）

s-coi1518

125V 15A

1.8s-ksw1564

8.7

s-coi3018

125V 30A

2.4445※取付ネジ付品番

質量（kg）

s-cgc1900

0.3

標準価格
1,300

耐荷重（kg） スリット150

有※取付ネジ・ナット付■ ケーブル穴付サイドカバー■ 天井連結金具

■ 高荷重
（1ｔ）
架台
（レベル調整付）

サイドカバー脱着用金具
250〜500

作業性を向上させる新構造を採用
・ビルドアップ型ラック組立方式
・フレームレス構造
・２分割スライド式サイドカバー

H500時

ケーブル穴付サイドカバー

スリット付
サイドカバー

品名

品番

ケーブル穴付カバー

s-sck7110

スリット付カバーs-scs7110

W（mm） D（mm）
品名

品番

連結キット

s-rur7110※取付ネジ付700

品番1100 s-fba71XX

H250時

質量（kg） 質量（kg）
73.366.5※XXは高さ寸法を10mm単位で記入して下さい。
（高さ450mmの場合は「45」）フリアク受け金具セット※4方向／セットs-fbu0000

■ バリエーション
製品名：SDCR（Steel Design Completion Rack）

ラック連結時の配線作業スペースを約３倍確保できる［特許出願中］フレームレス構造
SDCR フレームレス構造

品番タイプ

W

H

H1

D

W700シリーズ

SR700-2011

基本

700

2000

42U（1880）

1100

W700シリーズ

SR701-2011

連結

700

2000

42U（1880）

1100

ラックに必要な強度をマウントフレームが単独で保持し、フW700シリーズ

SR700-2211

基本

700

2200

46U（2080）

1100

レーム柱を持たない画期的な構造を実現。機器の設置や配線

W700シリーズ

SR701-2211

連結

700

2200

46U（2080）

1100

作業のスペースをより多く確保することができます。

従来のラック連結時の作業スペース

SDCR 連結時の作業スペース（ラック幅：700）

マウントフレームがラックを支持するフ

品名※上記サイズ以外についても対応可能です。

フレ
フレームから解放された
レ ムから解放されたた
次世代 高耐震ラック■ 外観図（ラック幅：700）

約 50mm154mm

レーム支柱を兼ねており、省スペース化を35630

35 4-M1045実現しています。
後扉（ラック幅：650）

H

H1

400

15045150

ア 矢視（上面）0097

14 架連結15 架連結50600

50 4-Ø2250mm

1100

700

正面

側面

背面

1000

120395イ700

耐震試験にて高レベルの耐震性能を実証

150

高耐震荷重 860kg 実現

400

1505095※W650のラックについてはお問い合わせ下さい。

60

SDCRなら同じスペース(架列長)に14架→15架も可能です。

1100395mm

509598イ 矢視（底面）

地震波加震試験において、積載荷重 860kg の状態で兵庫県南部地震波（1100gal）をクリア。ラック上部変位 6mm。

ISO 9001 認証
JQA-1374

お問い合わせはMEDEX 営業部

TEL.（042）656-5811

サイドカバー
連結後も着脱可能95（ラック幅：700）

1010

1100SDCR

従来のラック設置スペース395（サイドカバー取外し時）

マウントフレーム（フレーム支柱）広くなったな た95

後 側板395

前 側板120

前扉

60

アISO14001 認証
JQA-EM0406

または各営業所へ
C20090７-0５0-1026/Cw
eN

制作年月日 平成21年７月

有 効 活 用

配線作業スペース

エレクトロニクスの進化に対応する次世代ラック︒

サーバ実装・配線作業の自由度 UP

機器の組み替えやメンテナンス作業を効率化

ビルドアップ型

SDCR は従来、作業の妨げになっていた扉やサイドラック組立方式

カバーを取外した状態で機器の実装や配線を行うことができるため、作業効率を飛躍的に向上させます。

2 分割スライド式

サイドカバー

オプションパーツ

豊富なアクセサリ＆オプションパーツがラックの機能性を向上させます。

SDCR は、従来のようにサイドカバーの脱着をラックの側面から行うのではなく、ラックの前後からスライドさせて取付け・取外しができます。そのた■トップカバー

め機器のメンテナンスや組み替えによる配線作業にも迅速に対応ができます。

405405435435

ブラインドカバー435

スリットカバーファンユニットカバー

W（mm） D（mm）

品名

品番

ブラインドカバーs-tub7110

435405

スリットカバーs-tus7110

435405

ファンユニットカバー s - t u f 7 11 3435405405■鍵■ IP電気錠
Web ブラウザからＩＤ・パスワードにより，認証を受けた利用者は鍵の施解錠を遠隔地から行えます．
WEBブラウザから

基本フレームの設置

機器の設置・配線

扉・サイドカバーの取付

各パーツは運搬しやすい単位で構成さラックの前後扉やサイドカバーを取り隙間をあけずに何台ものラックを連結れており、特殊な治工具を用いずに組外した状態で機器の設置や配線作業がさせて設置する場合でも、設置後に扉立ができる構造になっています。

できます。

やサイドカバーの取付けが可能です。

電気錠（タイプ 2）
認証ユーザー

サイドカバーは２分割されているので前後にスライドして取外しができます。

名称① ボトムフレーム

数量

2③ サイドフレーム

8⑤ サイドカバー（スライド式）

扉やサイドカバーの回線を接続したまま渡りケーブルの敷設が可能

取り外しが簡単

ケーブル穴付サイドカバー⑤サイドカバー

1⑤サイドカバー③サイドフレーム

4⑥ フロントドア（パンチング）

1⑦ リアドア（パンチング）

1

ワンタッチ脱着③サイドフレーム⑥フロントドア①ボトムフレーム

電気錠（タイプ2）IPK-ML0253(D) x 36.5(W) x 190(H)mm

品名

品番

扉用（個別鍵対応）

s-rod1000※扉用は、1000種類の番号違いキーができます。
※1個単位■ 引掛け式シェルフ■ ACコンセントバー
（18口）

737.7

1140

30444

設置後にラック間の渡りケーブルが必要になった場合でも、従来のs-ksk0516

ラックの扉が開いた状態であれようにサイドカバーに穴を開ける必要がありません。作業時には回

品名

品番

仕様

ば、特 殊 な 工 具 を 用 い ず ワ ン

線を止めることなく安全に作業をおこなうことができます。

化粧ネジ

s-ksk0516

M5ケージナット

s-knk0500

M5

タッチで扉やサイドカバーの取②マウントフレーム

外形寸法■ 化粧ネジ（50個入）
ケージナット（50個入）

1② マウントフレーム（前後）④ トップフレーム④トップフレーム

品番

扉やサイドカバーは隙間なく連結されたラック間でも自由に脱着ができます。

■ 標準構成図⑦リアドア

品名s-knk0500

扉脱着用金具付 け・取 外 し が で き る 構 造 に耐荷重（kg） スリット
40

有

品番

質量（kg）

s-ksw6064

5.0

プラグ形状

適合電線

適合規格

15A

V C T F 2 ×3 芯

2PE付

30A

VCTF5.5 ×3芯

NEMA
L5-30

□

■ 固定式シェルフ■ ケーブルクランプバー

なっています。

※取付ネジ・金具付

19インチ

□

700

渡りケーブル18

電源ケーブル3m付

品番

定格質量（kg）

品番

質量（kg）

s-coi1518125V 15A

1.8

s-ksw1564

8.7

s-coi3018

125V 30A

2.4445※取付ネジ付品番

質量（kg）

s-cgc1900

0.3

標準価格
1,300

耐荷重（kg） スリット150

有※取付ネジ・ナット付■ ケーブル穴付サイドカバー■ 天井連結金具

■ 高荷重
（1ｔ）
架台
（レベル調整付）

サイドカバー脱着用金具
250〜500

作業性を向上させる新構造を採用
・ビルドアップ型ラック組立方式
・フレームレス構造
・２分割スライド式サイドカバー

H500時

ケーブル穴付サイドカバー

スリット付
サイドカバー

品名

品番

ケーブル穴付カバー

s-sck7110

スリット付カバーs-scs7110

W（mm） D（mm）
品名

品番

連結キット

s-rur7110※取付ネジ付700

品番1100 s-fba71XX

H250時

質量（kg） 質量（kg）
73.366.5※XXは高さ寸法を10mm単位で記入して下さい。
（高さ450mmの場合は「45」）

フリアク受け金具セット※4方向／セットs-fbu0000