東海第二発電所 工事計画審査資料
資 料 番 号
工認-153 改 2
提出年月日
平成 30 年 5 月 24 日

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

Ｖ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針

目
1.

概要

1

2.

設計基準対象施設の重要度分類

12.1 耐震設計上の重要度分類

12.2 発電用原子炉施設の区分

2

3.

設計基準対象施設の重要度分類の取合点34.

重大事故等対処施設の設備の分類

45.

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

次

4.1 耐震設計上の設備の分類

44.2 重大事故等対処施設の区分

4

重大事故等対処施設の設備分類の取合点

5

1.

概要
本資料は，Ⅴ－2－1－1「耐震設計の基本方針」のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針について説明するものである。

2.

設計基準対象施設の重要度分類

2.1 耐震設計上の重要度分類
設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。
(1) Ｓクラスの施設
地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設，並びにNT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であって，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。
a.

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系

b.

使用済燃料を貯蔵するための施設

c.

原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設，及び原子炉の停止
状態を維持するための施設d.

原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設

e.

原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を除去するための施設

f.

原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設g.

放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直接防ぐための施設」以外の施設

h.

津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」という。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」という。）

i.

敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設備」という。）(2) Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。
a.

原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設b.

放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影響が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭和 53 年通商産業省令第 77 号）第 2 条第 2 項第 6 号に規定する「周辺監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さいものは除く。）

c.

放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損により，公衆及び従事者に1

過大な放射線被ばくを与える可能性のある施設
d.

使用済燃料を冷却するための施設

e.

放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設(3) Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設
2.2 発電用原子炉施設の区分
2.2.1 区分の概要
当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するもののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであることを考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物
NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

及び波及的影響を考慮すべき施設に区分する。
2.2.2 各区分の定義
各区分の設備は次のものをいう。
(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。
(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築
物・車両）をいう。
(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のうち，その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，Ⅴ－2－1－5「波及的影響に係る基本方針」に示す。
2.2.3 間接支持機能及び波及的影響
同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないことを確認するものとする。
設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を表 2－1 に，設計基準対象
施設の申請設備の耐震重要度分類を表 2－2 に示す。同表には，当該施設を支持する構造
物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。

2

3.

設計基準対象施設の重要度分類の取合点
設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとする。

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合の取合点は，原則として，機器から見て第 1 弁とする。取合点となる第 1 弁は，上位の重要度分類に属するものとする。
(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁までをＳクラスとする（図 3－1 参照）。
原子炉格納容器外

原子炉格納容器内

原子炉格納容器NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

バウンダリ
Ｓクラスの範囲

図 3－1 原子炉格納容器バウンダリとＳクラスの範囲(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第 2 隔離弁
までがバウンダリの場合は第 2 弁（注 1），その他は上位クラスから見て第 1 弁（注 2）とする。取合点となる弁は，図 3－2 に示すように上位の重要度分類に属するものとする。

上位クラス

上位クラス
第1弁

分岐管

分岐管

第2弁

第1弁

下位クラス
主管

主管
（注 2）の場合（注 1）の場合

図 3－2 配管系中の取合点

3

下位クラス

4.

重大事故等対処施設の設備の分類

4.1 耐震設計上の設備の分類
重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有する重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以下の通りに分類する。
(1) 基準地震動ＳＳによる地震力に対して重大事故等時に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設計するものa.

常設耐震重要重大事故防止設備
常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するものb.

常設重大事故緩和設備
重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合において，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するための機能を有する設備であって常設のもの(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0a.

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備
常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラスに属する設計基準事故対
処設備が有する機能を代替するもの

4.2 重大事故等対処施設の区分
4.2.1 区分の概要
当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほか，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分する。
4.2.2 各区分の定義
各区分の設備とは次のものをいう。
(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有する設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備及び間接的に関連する設備をいう。
(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築
物・車両）をいう。
(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，Ⅴ－2－1－5「波及的影響に係る基本方針」に示す。

4

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響
設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とするが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される
地震動に対して安全上支障のないことを確認するものとする。
重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表 4－1 に，重大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表 4－2 に示す。また，同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。
5.

重大事故等対処施設の設備分類の取合点
重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとする。

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位クラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第 1 弁とする。取合点となる第 1 弁は，上位クラス施設に属するものとする。

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点は，原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第 2 隔離弁までがバウンダリの場合は第 2 弁（注 1），その他は上位クラスから見て第 1 弁（注 2）とする。取合点となる弁は，図 5－1 に示すように上位クラス施設に属するものとする。

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されている重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上位クラスの施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含む。）をいう。

上位クラス

上位クラス
第1弁

分岐管

分岐管

第2弁

第1弁

下位クラス
主管

主管
（注 2）の場合（注 1）の場合

図 5－1 配管系中の取合点

5

下位クラス

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－1
主 要 設 備（注１）
耐震重要度
分
類

設計基準対象施設のクラス別施設（1／6）

補 助 設 備（注２）

直接支持構造物（注３）

機能別分類
適 用 範 囲Ｓクラス (ⅰ) 原子炉冷却材圧力バ ・原子炉圧力容器
ウンダリを構成する機 ・原子炉冷却材圧力バウ
ンダリに属する容器・器・配管系
配管・ポンプ・弁(ⅱ) 使用済燃料を貯蔵す ・使用済燃料プール
・使用済燃料貯蔵ラックるための施設・使用済燃料乾式貯蔵容器

耐 震
クラス

適 用 範 囲ＳＳ・隔離弁を閉とするために必要な電気計装設備

Ｓ
Ｓ
Ｓ

・使用済燃料プール水補給設備（残留熱除去系）
・非常用電源及び計装設
備（非常用ディーゼル
発電機及びその冷却系・補助施設を含む）

耐 震
クラス
Ｓ

Ｓ

適 用 範 囲波及的影響を考慮すべき設備（注５）

間接支持構造物（注４）

耐 震
クラス

・原子炉圧力容器
スカート
・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

Ｓ

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

Ｓ

適 用 範 囲

検討用
地震動
（注６）

・原子炉遮蔽
・タービン建屋
・サービス建屋・中央制御室用天井照明

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・原子炉建屋・使用済燃料乾式貯蔵建
屋・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）ＳＳＳＳ

・原子炉建屋クレーン
・燃料取替機
・制御棒貯蔵ラック・制御棒貯蔵ハンガ・使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーン・タービン建屋
・サービス建屋・使用済燃料乾式貯蔵建
屋上屋
・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備
・タービン建屋
・サービス建屋

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・タービン建屋
・サービス建屋・ウォータレグシールラ
イン・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

Ｓ

・炉心支持構造物
・電気計装設備・チャンネル・ボックス

Ｓ
Ｓ
Ｓ

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

Ｓ

・原子炉建屋ＳＳ

ＳＳ
Ｓ

・残留熱除去系海水系
・炉心支持構造物
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機及びその冷却系・補助施設
・非常用電源及び計装設
備（非常用ディーゼル
発電機及びその冷却系・補助施設を含む）
・当該施設の機能維持に必要な空調設備

Ｓ
Ｓ
Ｓ

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

Ｓ

・原子炉建屋・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

（注６）

ＳＳ
ＳＳ

6
(ⅲ) 原子炉の緊急停止の ・制御棒，制御棒駆動機構
ために急激に負の反応 及び制御棒駆動水圧系
度を付加するための施 （スクラム機能に関する設，及び原子炉の停止 部分）
状態を維持するための施設(ⅳ) 原子炉停止後，炉心 ・原子炉隔離時冷却系
から崩壊熱を除去する ・高圧炉心スプレイ系
・残留熱除去系（原子炉停ための施設
止時冷却モード運転に必
要な設備）
・冷却水源としてのサプレッション・プール

検討用
地震動

・原子炉本体の基礎
・原子炉建屋ＳＳ

適 用 範 囲

ＳＳ

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

ＳＳ

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－1 設計基準対象施設のクラス別施設（2／6）
主 要 設 備（注１）
耐震重要度
分
類

直接支持構造物（注３）(ⅴ) 原子炉冷却材圧力 ・非常用炉心冷却系
1)高圧炉心スプレイ系
バウンダリ破損事故
2)低圧炉心スプレイ系
後炉心から崩壊熱を
3)残留熱除去系
除去するための施設（低圧注入モード運転に必要な設備）
4)自動減圧系
・冷却水源としてのサプ
レッション・プール

耐 震
クラス
Ｓ

Ｓ

(ⅵ) 原子炉冷却材圧力 ・原子炉格納容器
バウンダリ破損事故 ・原子炉格納容器バウン
ダリに属する配管・弁の際に，圧力障壁となり放射性物質の放散を直接防ぐための施設

ＳＳ(ⅶ) 放射性物質の放出 ・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モードを伴うような事故の運転に必要な設備）
際に，その外部放散を抑制するための設 ・可燃性ガス濃度制御系
備であり，(ⅵ)以外
・原子炉建屋原子炉棟の施設
・非常用ガス処理系
・非常用ガス再循環系
・原子炉格納容器圧力低減装置（ダイヤフラム
フロア，ベント管）
・冷却水源としてのサプ
レッション・プール

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

耐 震
クラス

適 用 範 囲・残留熱除去系海水系
・高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機及びその冷却系・補助施設
・中央制御室の遮蔽と空調設備
・非常用電源及び計装設備（非常用ディー
ゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む）
・当該施設の機能維持に必要な空調設備
・隔離弁を閉とするために必要な電気計装
設備

ＳＳ

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

・残留熱除去系海水系
・非常用電源及び計装設備（非常用ディー
ゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む）
・当該施設の機能維持に必要な空調設備

ＳＳ

適 用 範 囲波及的影響を考慮すべき設備（注５）

間接支持構造物（注４）

機能別分類
適 用 範 囲Ｓクラス

補 助 設 備（注２）

耐 震
クラス
Ｓ

Ｓ

適 用 範 囲検討用地震動

適 用 範 囲（注６）

・原子炉建屋・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・原子炉建屋

ＳＳ

ＳＳ

検討用
地震動
（注６）

・タービン建屋
・サービス建屋・ウォータレグシールラ
イン・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・原子炉ウェル用遮蔽ブ
ロック・タービン建屋
・サービス建屋・中央制御室用天井照明

ＳＳ

ＳＳ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

Ｓ

Ｓ

・原子炉建屋・原子炉本体の基礎（注９）・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）・主排気筒・非常用ガス処理系支持
架構

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・タービン建屋
・サービス建屋・ウォータレグシールラ
イン・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

7

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－1 設計基準対象施設のクラス別施設（3／6）
主 要 設 備（注１）
耐震重要度
分
類

直接支持構造物（注３）(ⅷ) 津波防護機能を有 ・防潮堤する設備及び浸水防 ・防潮扉止機能を有する設備 ・放水路ゲート
・構内排水路逆流防止設
備
・逆止弁
・貯留堰
・浸水防止蓋・貫通部止水処置
・水密扉

耐 震
クラス

適 用 範 囲ＳＳＳ
Ｓ・非常用電源及び計装設
備（非常用ディーゼル
発電機及びその冷却系・補助施設を含む）

耐 震
クラス
Ｓ

適 用 範 囲・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

耐 震
クラス
Ｓ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

8
(ⅸ) 敷地における津波 ・取水ピット水位計
監視機能を有する施 ・潮位計
・津波・構内監視カメラ
設(ⅹ)その他

・ほう酸水注入系

Ｓ
Ｓ
Ｓ

Ｓ

（注１０）

・圧力容器内部構造物
（注１１）

Ｓ

・非常用電源及び計装設備（非常用ディー
ゼル発電機及びその冷却系・補助施設を含む）

・非常用電源及び計装設備（非常用ディー
ゼル発電機及びその冷却系・補助施設を
含む）

Ｓ

Ｓ

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物

・機器・配管，電気計装設備等の支持構造物
・原子炉圧力容器

波及的影響を考慮すべき設備（注５）

間接支持構造物（注４）

機能別分類
適 用 範 囲Ｓクラス

補 助 設 備（注２）

ＳＳＳ

適 用 範 囲検討用地震動

適 用 範 囲（注６）

・原子炉建屋
・当該の屋外設備を支持する構造物
・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）・防潮堤（鉄筋コンクリ
ート防潮壁）
・ＳＡ用海水ピット
・緊急用海水ポンプピット・格納容器圧力逃がし装
置格納槽
・格納容器圧力逃がし装
置用配管カルバート
・代替淡水貯槽・常設低圧代替注水系ポンプ室
・防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）
・原子炉建屋・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）・防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）
・原子炉建屋・原子炉本体の基礎
・取水構造物
・屋外二重管（注７）・常設代替高圧電源装置
置場（注８）
・常設代替高圧電源装置
用カルバート（注８）

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

検討用
地震動
（注６）

・タービン建屋
・サービス建屋・土留鋼管矢板・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・タービン建屋
・サービス建屋・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

・タービン建屋
・サービス建屋
・原子炉遮蔽
・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ
ＳＳ

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－1 設計基準対象施設のクラス別施設（4／6）
主 要 設 備（注１）
耐震重要度
分
類

直接支持構造物（注３）

間接支持構造物（注４）

機能別分類
適 用 範 囲Ｂクラス

補 助 設 備（注２）(ⅰ) 原子炉冷却材圧力バ ・主蒸気系（外側主蒸気隔離弁よりウンダリに直接接続さ 主塞止弁まで）れていて，一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設・主蒸気逃がし安全弁排気管

耐 震
クラス

(ⅱ) 放射性廃棄物を内蔵 ・放射性廃棄物処理施設（Ｃクラスしている施設（ただし， に属するものは除く）
内蔵量が少ない又は貯蔵方式により，その破損による公衆に与える放射線の影響が周辺監視区域外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは除く。）(ⅲ) 放射性廃棄物以外の ・タービン，復水器，給水加熱器及びその主要配管
放射性物質に関連した施設で，その破損によ ・復水脱塩装置
り，公衆及び従事者に ・復水貯蔵タンク
過大な放射線被ばくを ・燃料プール冷却浄化系
与える可能性のある施 ・放射線低減効果の大きい遮蔽・制御棒駆動水圧系（放射性流体を設内蔵する部分）・原子炉建屋クレーン
・燃料取替機・使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
・制御棒貯蔵ラック(ⅳ) 使用済燃料を冷却す ・燃料プール冷却浄化系るための施設

耐 震
クラス

Ｂ
－

－

－

－

－

－

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

－

耐 震
クラス

・機器・配管等の支持構造物

Ｂ

・原子炉建屋・タービン建屋（外側主蒸気隔離
弁より主塞止弁までの配管・弁を支持する部分）

Ｓｄ
Ｓｄ

・機器・配管等の支持構造物

Ｂ

・原子炉建屋ＳＳ・機器・配管，電気計装設備
等の支持構造物

Ｂ

・原子炉建屋・タービン建屋

ＳＢ
ＳＢ

・機器・配管等の支持構造物

Ｂ

・原子炉建屋・廃棄物処理建屋

ＳＢ
ＳＢ

・機器・配管，電気計装設備
等の支持構造物

Ｂ

・原子炉建屋・タービン建屋
・廃棄物処理建屋
・使用済燃料乾式貯蔵建屋

ＳＢ
ＳＢ
ＳＢ
ＳＢ

・機器・配管，電気計装設備
等の支持構造物

Ｂ

・原子炉建屋・海水ポンプ基礎等の海水系を支持する構造物

ＳＢ
ＳＢ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
－

適 用 範 囲

（注６）

－

Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ

検討用
地震動

適 用 範 囲

（注１２）

（注１３）

・主蒸気系及び給水系
・原子炉冷却材浄化系

適 用 範 囲－Ｂ

Ｂ

・原子炉補機冷却系
・補機冷却海水系
・電気計装設備

Ｂ
Ｂ
Ｂ

9

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－1 設計基準対象施設のクラス別施設（5／6）
主 要 設 備（注１）
耐震重要度
分
類

補 助 設 備（注２）

直接支持構造物（注３）

間接支持構造物（注４）

機能別分類
適 用 範 囲Ｂクラス (ⅴ) 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設

－

耐 震
クラス

適 用 範 囲－－Ｃクラス (ⅰ) 原子炉の反応度を制 ・再循環流量制御系
御するための施設でＳ ・制御棒駆動水圧系（Ｓクラス
及びＢクラスに属さない部
クラス及びＢクラスに分）
属さない施設ＣＣ(ⅱ) 放射性物質を内蔵し ・試料採取系ているか，又はこれに ・洗濯廃液処理系
関連した施設でＳクラ ・固化装置より下流の固体廃棄
ス及びＢクラスに属さ 物処理系（貯蔵庫を含む）
・雑固体減容処理設備ない施設
・放射性廃棄物処理施設のうち濃縮装置の凝縮水側
・新燃料貯蔵庫
・その他

Ｃ
Ｃ
Ｃ

－

耐 震
クラス

適 用 範 囲－－適 用 範 囲－－－・機器・配管，電気計装設
備等の支持構造物

Ｃ・原子炉建屋ＳＣ・機器・配管，電気計装設
備等の支持構造物

Ｃ・原子炉建屋・タービン建屋
・廃棄物処理建屋・固体廃棄物貯蔵庫
・給水加熱器保管庫
・固体廃棄物作業建屋

ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ

（注６）

－

－

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ

検討用
地震動

耐 震
クラス

－

0
1

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－1 設計基準対象施設のクラス別施設（6／6）
主 要 設 備（注１）
耐震重要度
分
類

直接支持構造物（注３）

間接支持構造物（注４）

機能別分類
適 用 範 囲Ｃクラス

補 助 設 備（注２）(ⅲ) 原子炉施設ではあ ・循環水系
るが，放射線安全に ・タービン補機冷却系関係しない施設
・所内ボイラ及び所内蒸気系
・消火系
・主発電機・変圧器
・空調設備
・タービン建屋クレーン
・所内用空気系及び計器用空気系
・緊急時対策所
・その他

（注１）
（注２）
（注３）
（注４）
（注５）
（注６）

（注７）
（注８）
（注９）
（注１０）
（注１１）
（注１２）
（注１３）

耐 震
クラス
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ

適 用 範 囲耐 震クラス

適 用 範 囲・機器・配管，電気計装設備
等の支持構造物

－

耐 震
クラス
Ｃ

適 用 範 囲

検討用
地震動
（注６）

・原子炉建屋・タービン建屋
・廃棄物処理建屋
・緊急時対策所建屋
・その他

ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ
ＳＣ

－

主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。
補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。
直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付けられる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。
間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。
波及的影響を考慮すべき設備とは，下位クラスに属する設備の破損によって上位クラスに属する設備に波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。
ＳＳ ： 基準地震動ＳＳにより定まる地震力
Ｓｄ ： 基準地震動Ｓｄにより定まる地震力
ＳＢ ： 耐震Ｂクラス施設に適用される地震力
ＳＣ ： 耐震Ｃクラス施設に適用される地震力
屋外二重管は残留熱除去系海水系配管，非常用ディーゼル発電機海水系配管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系配管を支持する構造物をいう。
常設代替高圧電源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートは，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料油系を支持する構造物をいう。
原子炉本体の基礎の一部は，間接支持構造物の機能に加えてドライウェルとサプレッション・チェンバとの圧力境界となる機能を有する。
ほう酸水注入系は，安全機能の重要度を考慮して，Ｓクラスに準じて取り扱う。
圧力容器内部構造物は，炉内にあることの重要性からＳクラスに準ずる。
Ｂクラスではあるが，弾性設計用地震動Ｓｄに対して破損しないことの検討を行うものとする。
地震により主蒸気逃がし安全弁排気管（以下「排気管」という。）がサプレッション・チェンバ内の気相部で破損した場合，放出された蒸気は凝縮することができないため，基準地震動Ｓｓに対してサプレッション・チェンバ内の排気管が破損しないことを確認する。また，排気管がドライウェル内で破損した場合であれば，放出された蒸気はベント管を通じてサプレッション・チェンバのプール水注に導かれ凝縮するため，原子炉格納容器の内圧が有意に上昇することはないと考えられるが，基準地震動Ｓｓに対してドライウェル内の排気管が破損しないことを確認する。

1
1

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(1／13)○印は耐震計算書を添付する。
・印は耐震計算書の添付なし。
※は新設又は新規登録の設備。
【】内は検討用地震動を示す。

耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設

1.原子炉本体(1)炉心(2)原子炉圧力容器○チャンネル・ボックス○炉心支持構造物○原子炉圧力容器○原子炉圧力容器支持構造物○原子炉圧力容器付属構造物○原子炉圧力容器内部構造物○原子炉建屋【Ｓｓ】○原子炉本体の基礎【Ｓｓ】

波及的影響を考慮すべき施設○タービン建屋【ＳＳ】＊1○サービス建屋【ＳＳ】＊1○原子炉遮蔽【ＳＳ】

2
1

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(2／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設

波及的影響を考慮すべき施設

2.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設(1)燃料取扱設備○燃料取替機【ＳＳ】○原子炉建屋クレーン【ＳＳ】○使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン【ＳＳ】(2)使用済燃料貯蔵設備○使用済燃料プール○使用済燃料貯蔵ラック○原子炉建屋【Ｓｓ】○原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】○燃料取替機【Ｓｓ】○制御棒貯蔵ラック【Ｓｓ】○制御棒貯蔵ハンガ【Ｓｓ】○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1○使用済燃料乾式貯蔵容器○使用済燃料乾式貯蔵
建屋【Ｓｓ】○使用済燃料乾式貯蔵建屋天井
クレーン【Ｓｓ】○使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋
【Ｓｓ】

3
1

○制御棒貯蔵ラック【ＳＳ】○制御棒貯蔵ハンガ【ＳＳ】(3)使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備○関連配管（燃料プール水補給 ・燃料プール冷却浄化系フィ設備（非常用）に属するもルタ脱塩器逆洗水受タンクの）・燃料プール冷却浄化系フィ
ルタ脱塩器
・関連配管（燃料プール冷却系）

・使用済燃料プール温度※
・使用済燃料プール水位※

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(3／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設

3.原子炉冷却系統施設(1)原子炉冷却材再循環設備(2)原子炉冷却材の循環設備

41(3)残留熱除去設備○再循環系ポンプ○関連配管・弁○自動減圧機能用アキュムレータ
○逃がし安全弁制御用アキュムレータ○主蒸気隔離弁制御用アキュムレータ○流出制限器○関連配管・弁（原子炉圧力容器バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリに属するもの，またそれらの隔離弁を閉にするために必要なもの）○原子炉建屋【Ｓｓ】

・復水脱塩系脱塩器
・復水脱塩系陽イオン樹脂
再生塔
・復水脱塩系陰イオン樹脂
再生塔
・復水脱塩系樹脂貯槽・主蒸気系配管（主蒸気隔離弁から主塞止弁まで）
・主蒸気逃がし安全弁排気管
・関連配管（主蒸気系，給復水系）○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1

・タービン建屋【Ｓｄ】○残留熱除去系熱交換器○残留熱除去系ポンプ○残留熱除去系ストレーナ○関連配管・弁○ウォータレグシールライン（残留熱除去系）【Ｓｓ】(4)非常用炉心冷却設備その他原子炉注 ○高圧炉心スプレイ系ポンプ
水設備○高圧炉心スプレイ系ストレーナ○低圧炉心スプレイ系ポンプ○低圧炉心スプレイ系ストレーナ○関連配管・弁(5)原子炉冷却材補給設備

波及的影響を考慮すべき施設○ウォータレグシールライン（高圧炉心スプレイ系）【Ｓｓ】○ウォータレグシールライン（低圧炉心スプレイ系）【Ｓｓ】○原子炉隔離時冷却系ポンプ○関連配管・弁（原子炉隔離時冷却系）
・復水貯蔵タンク・関連配管（補給水系）

・復水貯蔵タンク基礎【ＳＢ】

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(4／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設(6)原子炉補機冷却設備(7)原子炉冷却材浄化設備○残留熱除去系海水系ポンプ
・原子炉補機冷却系熱交換○残留熱除去系海水系ストレーナ
器○関連配管
・補機冷却系海水ポンプ（残留熱除去系海水系）
・補機冷却系海水ストレー
ナ・関連配管（原子炉補機冷却系，補機冷却系海水系）○関連配管・弁・再生熱交換器（原子炉格納容器バウンダリ，原 ・非再生熱交換器
子炉圧力容器バウンダリに属す ・原子炉冷却材浄化系フィるもの）
ルタ脱塩器逆洗水受タン
ク
・原子炉冷却材浄化系フィ
ルタ脱塩器
・関連配管（原子炉冷却材
浄化系）

5
1
(8)原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置(9)蒸気タービン

・主復水器
・湿分分離器
・関連配管○取水構造物【Ｓｓ】○屋外二重管【Ｓｓ】

波及的影響を考慮すべき施設○海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(5／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設

4.計測制御系統(1)制御材○制御棒(2)制御材駆動装置○制御棒駆動機構○水圧制御ユニットアキュムレータ
○水圧制御ユニット窒素容器○関連配管・弁(3)ほう酸水注入設備○ほう酸水注入系ポンプ○ほう酸水貯蔵タンク○関連配管・弁(4)計測装置○起動領域計装○出力領域計装○主蒸気流量○原子炉隔離時冷却系系統流量○高圧炉心スプレイ系系統流量○低圧炉心スプレイ系系統流量○残留熱除去系系統流量○原子炉圧力○原子炉水位○原子炉水位（広帯域）○原子炉水位（燃料域）○ドライウェル圧力○サプレッション・プール水温度○格納容器内酸素濃度○格納容器内水素濃度○サプレッション・プール水位○原子炉建屋【Ｓｓ】

波及的影響を考慮すべき施設○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1・スクラム水排出容器

・ドライウェル雰囲気温度
・サプレッション・チェン
バ雰囲気温度○中央制御室用天井照明【Ｓｓ】

61

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(6／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設(5)原子炉非常停止信号(6)工学的安全施設等の起動信号(7)制御用空気設備○関連配管(8)中央制御室機能○津波・構内監視カメラ※(9)その他

・安全パラメータ表示システム(SPDS) ※ ・緊急時対策所建屋※
・衛星電話設備（固定型）※【Ｓｃ】
・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システ
ム，IP 電話，IP-FAX）※
・緊急時対策支援システム伝送装置※

波及的影響を考慮すべき施設71

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(7／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物設

5.放射性廃棄施設(1)気体，液体又は固体廃棄物貯蔵設備

波及的影響を考慮すべき施設・使用済樹脂貯蔵タンク
・クラッドスラリタンク(2)気体，液体又は固体廃棄物処理設備 ○関連配管・弁（原子炉格
納容器バウンダリに属する ・排ガス復水器
もの）・排ガス前置除湿器
・再生ガス加熱器○非常用ガス処理系排気筒
・排ガス再結合器
・排ガス気水分離器
・排ガス前置フィルタ
・気水分離器・排ガス後置除湿器
・排ガスメッシュフィルタ
・排ガス活性炭ベッド
・再生ガスメッシュフィルタ
・再生ガス気水分離器
・再生ガス油分離器
・排ガスフィルタ
・排ガス空気抽出器
・排ガス消音器
・再生ガス消音器
・廃棄物処理棟機器ドレンサ
ンプポンプ
・廃液収集タンク・サージタンク・凝集装置供給タンク
・凝縮水サンプルタンク
・廃棄物処理建屋機器ドレン
サンプタンク・電磁ろ過器供給タンク
・機器ドレン処理水タンク
・電磁ろ過器
・超ろ過器○原子炉建屋【Ｓｓ】○主排気筒【Ｓｓ】

・廃棄物処理建屋【ＳＢ】○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1

81

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(8／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

設

(2)気体，液体又は固体廃棄物処理設備（つづき）

・廃棄物処理棟床ドレンサンプポ
ンプ・床ドレン収集タンク
・床ドレンサンプルタンク
・廃液濃縮器・廃液濃縮器加熱器
・廃液中和タンク・廃棄物処理建屋高電導度ドレン
サンプタンク・蒸気加熱器・タンクベント冷却器
・廃液フィルタ逆洗水受タンク
・原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器逆洗水受タンク・床ドレンフィルタ逆洗水受タン
ク・廃液スラッジ貯蔵タンク
・床ドレンスラッジ貯蔵タンク
・濃縮廃液貯蔵タンク
・使用済樹脂貯蔵タンク
・使用済粉末樹脂貯蔵タンク
・減容機
・減容固化系乾燥機
・減容固化系ミストセパレータ
・廃油タンク・プール水脱塩器
・関連配管（原子炉格納容器バウ
ンダリに属するもの以外の共振影響検討に係るもの）

Ｃ

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設91

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(9／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物

・モニタリング・ポスト
・原子炉建屋エリアモニタ（燃料取替フロア燃料プール）○原子炉建屋【Ｓｓ】

設

6.放射線管理施設(1)放射線管理用計装装置○主蒸気管放射線モニタ○格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）○格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）○原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ(2)換気設備○中央制御室換気系空気調和機
ファン○中央制御室換気系フィルタ系
ファン○中央制御室換気系フィルタユ
ニット○関連配管・弁(3)生体遮蔽装置○中央制御室遮蔽02(4)その他

波及的影響を考慮すべき施設○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1○燃料取替機【Ｓｓ】○原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】○原子炉遮蔽【Ｓｓ】

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(10／13)
耐震クラス
Ｓ
施

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物

設

7.原子炉格納施設(1)原子炉格納容器(2)原子炉建屋(3)圧力低減設備その他の安全設備○原子炉格納容器○機器搬入用ハッチ○所員用エアロック○サプレッション・チェンバアクセスハッチ○配管貫通部○電気配線貫通部○原子炉建屋原子炉棟○原子炉建屋エアロック○原子炉建屋基礎盤○原子炉建屋大物搬入口○真空破壊弁
○ダイヤフラム・フロア○ベント管○非常用ガス再循環系排風機○非常用ガス再循環系フィルタトレイン○非常用ガス処理系排風機○非常用ガス処理系フィルタトレイン○可燃性ガス濃度制御系再結合装置加熱器○可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロア○可燃性ガス濃度制御系再結合装置○低圧マニホールド○主蒸気隔離弁漏えい抑制系ブロア○関連配管・弁○原子炉建屋【Ｓｓ】○非常用ガス処理系配管支持架構【Ｓｓ】

波及的影響を考慮すべき施設○原子炉ウェル遮蔽ブロック【Ｓｓ】○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1

1
2

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(11／13)
耐震クラス
施

設

Ｓ

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

8.その他発電用原子炉の付属施設(1)非常用発電設備○非常用ディーゼル発電機内燃機関○非常用ディーゼル発電機調速装置○非常用ディーゼル発電機非常調速装置○非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ○非常用ディーゼル発電機空気だめ○非常用ディーゼル発電機空気だめ安全弁○非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク○非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ※○軽油貯蔵タンク※○非常用ディーゼル発電機○非常用ディーゼル発電機励磁装置○非常用ディーゼル発電機保護継電装置○非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ○非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常調速装置○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ安全弁○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ※○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ○高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ○非常用無停電電源装置※○125V 系蓄電池 2A 系／2B 系○125V 系蓄電池 HPCS 系○中性子モニタ用蓄電池○関連配管※○原子炉建屋【Ｓｓ】○タービン建屋【Ｓｓ】＊1○サービス建屋【Ｓｓ】＊1○常設代替高圧電源装置置場※【Ｓｓ】○取水構造物【Ｓｓ】○屋外二重管【Ｓｓ】○常設代替高圧電源装置カ
ルバート※【Ｓｓ】○海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】

2
2

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(12／13)
耐震クラス
施

設

Ｓ

Ｂ

Ｃ

間接支持構造物(2)常用電源設備

・発電機
・主励磁機
・副励磁機
・発電機（保護継電装置）
・主要変圧器・主要変圧器（保護継電装置）
・線路用 275kV しゃ断器
・線路用 275kV しゃ断器（保護継電器装置）(3)火災防護設備

・電動機駆動消火ポンプ※
・ディーゼル駆動消火ポンプ※
・ハロンボンベ※
・二酸化炭素ボンベ※
・ろ過水貯蔵タンク※
・多目的タンク※・関連配管※○緊急用海水ポンプ点検用開口部
浸水防止蓋＊3※○緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋＊3※○格納容器圧力逃がし装置格納槽
点検用水密ハッチ＊3※○常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ＊3※○常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ＊3※○ＳＡ用海水ピット※【Ｓｓ】○常設代替高圧電源装置用カルバー ○緊急用海水ポンプピット ※ト原子炉建屋側水密扉＊3※【Ｓｓ】○原子炉建屋原子炉棟水密扉＊3※○防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）※【Ｓｓ】

32(4)浸水防護施設○防潮堤（鋼製防護壁）※○防潮堤（鉄筋コンクリート防護壁）※○防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）※○防潮扉※○放水路ゲート※○構内排水路逆流防止設備※○取水路点検用開口部浸水防止蓋※○海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁※○取水ピット空気抜き配管逆止弁※○ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋※○緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止
蓋※○放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋※○緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋＊2※○緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋＊2※○海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋*2※

波及的影響を考慮すべき施設NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 2－2 設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類表(13／13)
耐震クラス
施

Ｓ

設

(4)浸水防護施設（つづき）

Ｂ○緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁※○緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁※○格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ＊2※○常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ＊2※○常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッ
チ＊2※○常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉＊2※○原子炉建屋原子炉棟水密扉＊2※○原子炉建屋付属棟水密扉（東側，西側，南側，北側）＊2※○原子炉建屋境界貫通部止水処置※○防潮堤及び防潮扉下部貫通部止水処置※○海水ポンプ室貫通部止水処置※○常設代替高圧電源装置用カルバート（立杭部）貫通部止水処置※○取水ピット水位計※○潮位計※○津波・構内監視カメラ※
○貯留堰※

4
2
(5)補機駆動用燃料設備(6)非常用取水設備

Ｃ

注記 ＊1：間接支持構造物への波及的影響評価を実施する。
＊2：津波防護施設又は浸水防止設備としての耐震重要度を示す。
＊3：溢水の伝播を防止する設備としての重要度を示す。

波及的影響を考慮すべき施設○原子炉建屋付属棟水密扉（東側，
西側，南側，北側）＊3※○原子炉建屋残留熱除去ポンプＡ室 ○格納容器圧力逃がし装置
格納槽※【Ｓｓ】
水密扉※○原子炉建屋原子炉隔離時冷却系室 ○格納容器圧力逃がし装置
用配管カルバート※【Ｓｓ】
北側水密扉※○原子炉建屋原子炉隔離時冷却系室 ○常設低圧代替注水系ポン
南側水密扉※
プ室※【Ｓｓ】○原子炉建屋高圧炉心スプレイポン ○代替淡水貯槽※【Ｓｓ】
プ室水密扉※○常設代替高圧電源装置用○海水ポンプ室ケーブル点検口浸水 カルバート（立坑部）※
防止蓋*3※【Ｓｓ】○浸水防止堰※○逆流防止装置（床ドレンファンネル）※○止水処置※○堰（溢水量伝播防止）※○防潮堤（鋼管杭鉄筋コン
クリート防潮壁）※【Ｓｓ】○土留鋼管矢板【Ｓｓ】
・ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タンク※
・関連配管※○貯留堰※○取水構造物※
・緊急時対策所※(7)緊急時対策所

間接支持構造物○土留鋼管矢板【Ｓｓ】
・緊急時対策所建屋※【Ｓｃ】

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(1／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 1.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
・使用済燃料プール
事故防止設備・使用済燃料貯蔵ラック
常設重大事故防止設 ・代替燃料プール冷却系熱交換器
備であって，耐震重 ・代替燃料プール冷却系ポンプ
要施設に属する設計 ・常設低圧代替注水系ポンプ基準事故対処設備が ・スキマサージタンク
有する機能を代替す ・代替淡水貯槽・西側淡水貯水設備
るもの
・主配管
2.原子炉冷却系統施設
・自動減圧機能用アキュムレータ
・逃がし安全弁・残留熱除去系熱交換器
・残留熱除去系ポンプ
・残留熱除去系ストレーナ
・高圧炉心スプレイ系ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ストレーナ
・低圧炉心スプレイ系ポンプ
・低圧炉心スプレイ系ストレーナ
・原子炉隔離時冷却系ポンプ
・原子炉隔離時冷却系ストレーナ
・ほう酸水注入ポンプ
・ほう酸水貯蔵タンク
・常設高圧代替注水系ポンプ
・常設低圧代替注水系ポンプ
・代替淡水貯槽・西側淡水貯水設備
・残留熱除去系海水系ポンプ
・残留熱除去系海水系ストレーナ
・緊急用海水ポンプ
・緊急用海水系ストレーナ

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

・原子炉建屋クレーン
・機器・配管等の支・原子炉建屋・燃料取替機持構造物
・代替淡水貯槽・常設低圧代替注水 ・制御棒貯蔵ラック
・制御棒貯蔵ハンガ
系ポンプ室
・常設代替高圧電源
装置置場
・常設低圧代替注水系配管カルバート
・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
持構造物
・原子炉本体の基礎
・原子炉圧力容器ス ・取水構造物
カート・屋外二重管・代替淡水貯槽・常設低圧代替注水
系ポンプ室
・常設低圧代替注水系配管カルバート
・常設代替高圧電源
装置置場
・常設代替高圧電源
装置用カルバート
・格納容器圧力逃がし装置格納槽・格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート
・緊急用海水ポンプ
ピット
・主排気筒

・タービン建屋
・サービス建屋・ウォータレグシール
ライン（残留熱除去系）
・ウォータレグシール
ライン（低圧炉心ス
プレイ系）
・ウォータレグシール
ライン（高圧炉心ス
プレイ系）
・原子炉遮蔽
・原子炉ウェル遮蔽ブ
ロック
・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

52

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(2／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 ・ジェットポンプ
・炉心支持構造物
事故防止設備・原子炉圧力容器
常設重大事故防止設 ・原子炉格納容器備であって，耐震重 ・遠隔人力操作機構
要施設に属する設計 ・非常用ガス処理系排気筒
基準事故対処設備が ・高圧炉心スプレイスパージャ
有する機能を代替す ・高圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器
内部）るもの
・低圧炉心スプレイスパージャ
・低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器
内部）・残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）
・差圧検出・ほう酸水注入管（ティーより
N10 ノズルまでの外管）
・差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力
容器内部）
・主配管
・主要弁

直接支持構造物

間接支持構造物
・非常用ガス処理系
配管支持架構波及的影響を考慮すべき施設62

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(3／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

1.常設耐震重要重大 3.計測制御系統施設
・タービン建屋・電気計装設備等の ・原子炉建屋
・制御棒
事故防止設備・原子炉本体の基礎 ・サービス建屋
支持構造物
・制御棒駆動機構
・原子炉遮蔽
・機器・配管等の支 ・代替淡水貯槽常設重大事故防止設 ・水圧制御ユニットアキュムレータ
・常設低圧代替注水
持構造物
備であって，耐震重 ・水圧制御ユニット窒素容器
・原子炉圧力容器ス 系ポンプ室
要施設に属する設計 ・ほう酸水注入ポンプ
・常設代替高圧電源
カート
基準事故対処設備が ・ほう酸水貯蔵タンク
装置置場有する機能を代替す ・起動領域計装
・格納容器圧力逃が・出力領域計装るもの
し装置格納槽・差圧検出・ほう酸水注入管（ティーより N10 ノズルまでの外管）
・差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧
力容器内部）
・原子炉圧力容器
・炉心支持構造物
・原子炉圧力容器温度・高圧代替注水系系統流量・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）
・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設
ライン狭帯域用）
・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用）
・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬
ライン狭帯域用）
・代替循環冷却系ポンプ入口温度・原子炉圧力・原子炉圧力(ＳＡ)・原子炉水位（広帯域）
・原子炉水位（燃料域）

72

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(4／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 ・原子炉水位（ＳＡ広帯域）
・原子炉水位（ＳＡ燃料域）
事故防止設備・ドライウェル圧力
常設重大事故防止設 ・サプレッション・チェンバ圧力
備であって，耐震重 ・サプレッション・プール水温度
要施設に属する設計 ・ドライウェル雰囲気温度
基準事故対処設備が ・サプレッション・チェンバ雰囲気温度有する機能を代替す ・代替淡水貯槽水位
・西側淡水貯水設備水位るもの
・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）
・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）
・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量
・サプレッション・プール水位
・原子炉再循環ポンプ遮断器
・原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器
・自動減圧機能用アキュムレータ
・格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置
・フィルタ装置入口水素濃度
・フィルタ装置水位・フィルタ装置圧力・フィルタ装置スクラビング水温度
・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設82

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(5／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 ・ほう酸水注入ポンプ吐出圧力・非常用窒素供給系供給圧力事故防止設備・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力
常設重大事故防止設 ・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力備であって，耐震重 ・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力要施設に属する設計
基準事故対処設備が ・主配管有する機能を代替す ・主要弁るもの

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設92

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(6／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

1.常設耐震重要重大 4.放射線管理施設
・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
・原子炉建屋クレーン・格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）
事故防止設備持構造物
・常設低圧代替注 ・燃料取替機
・格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）
常設重大事故防止設 ・フィルタ装置出口放射線モニタ（低レン ・電気計装設備等の 水系配管カルバ
支持構造物
ート
ジ）
備であって，耐震重要施設に属する設計 ・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）
基準事故対処設備が有する機能を代替す ・耐圧強化ベント系放射線モニタ
・使用済燃料プールエリア放射線モニタるもの（低レンジ）
・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）
・中央制御室換気系空気調和機ファン
・中央制御室換気系フィルタ系ファン
・中央制御室換気系フィルタユニット
・中央制御室遮蔽
・主配管
・主要弁

0
3

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(7／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

1.常設耐震重要重大 5.原子炉格納施設
・原子炉ウェル遮蔽ブ・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
・原子炉格納容器
事故防止設備ロック
持構造物
・代替淡水貯槽・機器搬入用ハッチ
・常設低圧代替注 ・タービン建屋
常設重大事故防止設 ・所員用エアロック
水系ポンプ室 ・サービス建屋
備であって，耐震重 ・サプレッション・チェンバアクセスハッチ
・常設低圧代替注
要施設に属する設計 ・配管貫通部
水系配管カルバ
基準事故対処設備が ・電気配線貫通部
ート有する機能を代替す ・真空破壊弁
・常設代替電源装・ダイヤフラム・フロア
るもの
置置場
・ベント管
・格納容器圧力逃・常設低圧代替注水系ポンプ
がし装置格納槽・代替淡水貯槽・格納容器圧力逃・西側淡水貯水設備
がし装置用配管・残留熱除去系熱交換器
カルバート
・残留熱除去系ポンプ
・残留熱除去系ストレーナ
・代替循環冷却系ポンプ
・遠隔人力操作機構
・主配管
・主要弁

1
3

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(8／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

1.常設耐震重要重大 6.非常用電源設備
・タービン建屋・電気計装設備等 ・原子炉建屋
・軽油貯蔵タンク事故防止設備・サービス建屋の支持構造物・取水構造物・非常用ディーゼル発電機内燃機関
・海水ポンプ室竜巻飛・機器・配管等の ・屋外二重管
常設重大事故防止設 ・非常用ディーゼル発電機調速装置
来物防護対策設備
支持構造物
・常設代替高圧電備であって，耐震重 ・非常用ディーゼル発電機非常調速装置
源装置置場
要施設に属する設計 ・非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ
・常設代替高圧電基準事故対処設備が ・非常用ディーゼル発電機空気だめ
源装置用カルバ
有する機能を代替す ・非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク
ート・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
るもの
・可搬型設備用軽・非常用ディーゼル発電機
油タンク基礎・非常用ディーゼル発電機励磁装置
・非常用ディーゼル発電機保護継電装置
・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
・非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用内燃機関
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常
調速装置
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気
だめ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料
油デイタンク・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機2
3

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(9／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励
磁装置
事故防止設備・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置
常設重大事故防止設備であって，耐震重 ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用
海水ポンプ
要施設に属する設計
基準事故対処設備が ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用
海水ストレーナ
有する機能を代替す
・主配管るもの
・常設代替高圧電源装置内燃機関
・常設代替高圧電源装置調速装置
・常設代替高圧電源装置非常調速装置
・常設代替高圧電源装置冷却水ポンプ
・常設代替高圧電源装置燃料油サービスタ
ンク
・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ
・常設代替高圧電源装置
・常設代替高圧電源装置励磁装置
・常設代替高圧電源装置保護継電装置
・可搬型設備用軽油タンク
・非常用無停電電源装置
・緊急用無停電電源装置
・125V 系蓄電池 A 系/B 系
・125V 系蓄電池 HPCS 系
・中性子モニタ用蓄電池
・緊急用 125V 系蓄電池

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設3
3

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(10／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 ・メタルクラッド開閉装置
・パワーセンタ
事故防止設備・モータコントロールセンタ
常設重大事故防止設 ・動力変圧器備であって，耐震重 ・メタルクラッド開閉装置 HPCS
要施設に属する設計 ・モータコントロールセンタ HPCS
基準事故対処設備が ・動力変圧器 HPCS
有する機能を代替す ・直流 125V モータコントロールセンタ
・直流 125V 主母線盤
るもの
・緊急用遮断器
・緊急用メタルクラッド開閉装置
・緊急用動力変圧器
・緊急用パワーセンタ
・緊急用モータコントロールセンタ
・常設代替高圧電源装置遠隔操作盤
・可搬型代替直流電源設備用電源切替盤
・緊急用電源切替盤
・可搬型代替低圧電源車接続盤
・緊急用直流 125V 充電器
・緊急用直流 125V モータコントロールセンタ
・緊急用直流 125V 主母線盤
・緊急用直流 125V 計装分電盤
・緊急用計装交流主母線盤
・可搬型整流器用変圧器
・非常用無停電計装分電盤
・緊急用無停電計装分電盤
・直流 125V 主母線盤ＨＰＣＳ・直流±24V 中性子モニタ用分電盤

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設43

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(11／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

1.常設耐震重要重大 7.補機駆動用燃料設備
・可搬型設備用軽油タンク
事故防止設備
常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計
基準事故対処設備が有する機能を代替するもの

8.非常用取水設備
・貯留堰

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

・機器・配管等の ・可搬型設備用軽油
支持構造物
タンク基礎

・土留鋼管矢板

5
3

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(12／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

2.常設重大事故緩和 1.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
・使用済燃料プール
・電気計装設備等の ・原子炉建屋
設備
・使用済燃料貯蔵ラック
・代替淡水貯槽
支持構造物
・機器・配管等の支 ・常設低圧代替注水
重大事故等対処設備 ・使用済燃料プール温度(ＳＡ)系ポンプ室のうち，重大事故が ・使用済燃料プール水位・温度(ＳＡ広域) 持構造物
・常設低圧代替注水
発生した場合におい ・常設低圧代替注水系ポンプ
系配管カルバートて，当該重大事故の ・代替淡水貯槽・常設代替高圧電源拡大を防止し，又は ・西側淡水貯水設備
装置置場
その影響を緩和する ・代替燃料プール冷却系熱交換器ための機能を有する ・代替燃料プール冷却系ポンプ設備（重大事故緩和 ・スキマサージタンク設備）のうち，常設 ・使用済燃料プール監視カメラ
・使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置
のもの
・主配管

波及的影響を考慮すべき施設
・タービン建屋
・サービス建屋・原子炉建屋クレーン
・燃料取替機
・制御棒貯蔵ラック・制御棒貯蔵ハンガ

63

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(13／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

2.常設重大事故緩和 2.原子炉冷却系統施設
・自動減圧機能用アキュムレータ
・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
設備
・逃がし安全弁・原子炉本体の基礎
持構造物
・原子炉圧力容器ス ・取水構造物
重大事故等対処設備 ・常設低圧代替注水系ポンプ・屋外二重管カートのうち，重大事故が ・代替淡水貯槽・西側淡水貯水設備
・格納容器圧力逃が発生した場合におい ・代替循環冷却系ポンプ
し装置格納槽て，当該重大事故の ・残留熱除去系ストレーナ
・格納容器圧力逃が拡大を防止し，又は ・残留熱除去系海水系ポンプ
し装置用配管カル
その影響を緩和する ・残留熱除去系海水系ストレーナ
バート
ための機能を有する ・緊急用海水ポンプ
・緊急用海水ポンプ設備（重大事故緩和 ・緊急用海水系ストレーナ
ピット設備）のうち，常設 ・原子炉格納容器
・フィルタ装置のもの
・圧力開放板・低圧炉心スプレイスパージャ
・低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器
内部）
・原子炉圧力容器
・炉心支持構造物
・残留熱除去系ポンプ
・残留熱除去系配管(原子炉圧力容器内部)・残留熱除去系熱交換器
・主要弁
・主配管

波及的影響を考慮すべき施設
・タービン建屋
・サービス建屋
・原子炉遮蔽
・ウォータレグシー
ルライン（残留熱除去系，低圧炉心
スプレイ系，高圧
炉心スプレイ系）
・原子炉ウェル遮蔽ブロック
・海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備

73

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(14／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

2.常設重大事故緩和 3.計測制御系統施設
・タービン建屋
・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ラ・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
設備イン用）
・緊急時対策所建屋 ・サービス建屋
持構造物
・原子炉建屋クレーン
重大事故等対処設備 ・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ラ・電気計装設備等の ・代替淡水貯槽
イン狭帯域用）・常設低圧代替注水
支持構造物のうち，重大事故が系ポンプ室発生した場合におい ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用）
・常設代替高圧電源て，当該重大事故の装置置場拡大を防止し，又は ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ラ
イン狭帯域用）・格納容器圧力逃がその影響を緩和する
し装置格納槽ための機能を有する ・代替循環冷却系原子炉注水流量設備（重大事故緩和 ・代替循環冷却系ポンプ入口温度設備）のうち，常設 ・原子炉圧力
・原子炉圧力（ＳＡ)のもの
・原子炉水位（広帯域）
・原子炉水位（燃料域）
・原子炉水位（ＳＡ広帯域）
・原子炉水位（ＳＡ燃料域）
・ドライウェル圧力・サプレッション・チェンバ圧力・サプレッション・プール水温度
・ドライウェル雰囲気温度
・サプレッション・チェンバ雰囲気温度
・格納容器内水素濃度（ＳＡ）
・格納容器内酸素濃度（ＳＡ）
・格納容器下部水温・代替淡水貯槽水位
・西側淡水貯水設備水位・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用）
・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用）

83

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(15／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

2.常設重大事故緩和 ・低圧代替注水系格納容器下部注水流量
・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量
設備
・サプレッション・プール水位
重大事故等対処設備 ・格納容器下部水位のうち，重大事故が ・原子炉建屋水素濃度
発生した場合におい ・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）て，当該重大事故の拡大を防止し，又は ・衛星電話設備（固定型）
その影響を緩和する ・統合原子力防災ネットワークに接続する
通信連絡設備（テレビ会議システム，Ｉための機能を有する
Ｐ電話，ＩＰ-ＦＡＸ）
設備（重大事故緩和
設備）のうち，常設 ・緊急時対策支援システム伝送装置
・格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置のもの
・フィルタ装置入口水素濃度
・静的触媒式水素再結合器動作監視装置
・フィルタ装置水位・フィルタ装置圧力・フィルタ装置スクラビング水温度
・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）
・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設93

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(16／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

2.常設重大事故緩和 4.放射線管理施設
・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
・格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W)
設備
・緊急時対策所建屋
持構造物
・格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C)
重大事故等対処設備 ・フィルタ装置出口放射線モニタ（低レン・電気計装設備等の ・格納容器圧力逃がし装置格納槽
支持構造物
ジ）のうち，重大事故が発生した場合におい ・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）て，当該重大事故の拡大を防止し，又は ・耐圧強化ベント系放射線モニタ
その影響を緩和する ・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）
ための機能を有する
設備（重大事故緩和 ・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）
設備）のうち，常設
・中央制御室換気系空気調和機ファンのもの
・中央制御室換気系フィルタ系ファン
・中央制御室換気系フィルタユニット
・緊急時対策所非常用送風機
・緊急時対策所非常用フィルタ装置
・一次遮蔽
・二次遮蔽
・中央制御室遮蔽・中央制御室待避室遮蔽・緊急時対策所遮蔽・第二弁操作室遮蔽・フィルタ装置遮蔽・配管遮蔽・緊急時対策所用差圧計
・主要弁
・主配管

波及的影響を考慮すべき施設
・タービン建屋
・サービス建屋・原子炉建屋クレーン
・燃料取替機04

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(17／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

2.常設重大事故緩和 5.原子炉格納施設
・タービン建屋
・機器・配管等の支 ・原子炉建屋
・原子炉格納容器設備
・常設代替高圧電 ・サービス建屋
持構造物
・機器搬入用ハッチ
・原子炉遮蔽
・電気計装設備等の 源装置置場
重大事故等対処設備 ・所員用エアロック
・代替淡水貯槽 ・原子炉ウェル遮蔽のうち，重大事故が ・サプレッション・チェンバアクセスハッチ 支持構造物
・原子炉圧力容器ス ・常設低圧代替注 ブロック
発生した場合におい ・配管貫通部
水系ポンプ室 ・原子炉建屋クレー
カートて，当該重大事故の ・電気配線貫通部
・常設低圧代替注 ン
拡大を防止し，又は ・原子炉建屋原子炉棟
水系配管カルバ
その影響を緩和する ・原子炉建屋大物搬入口
ート
ための機能を有する ・原子炉建屋エアロック
・格納容器圧力逃設備（重大事故緩和 ・原子炉建屋基礎盤
がし装置格納槽設備）のうち，常設 ・真空破壊弁
・格納容器圧力逃・ダイヤフラム・フロアのもの
がし装置用配管
・ベント管
カルバート
・常設低圧代替注水系ポンプ
・主排気筒
・代替淡水貯槽・原子炉本体の基・西側淡水貯水設備
礎・残留熱除去系熱交換器
・非常用ガス処理・残留熱除去系ポンプ
系配管支持架構・残留熱除去系ストレーナ
・代替循環冷却系ポンプ
・原子炉隔離時冷却系ポンプ
・原子炉隔離時冷却系ストレーナ・常設高圧代替注水系ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ストレーナ
・ほう酸水注入ポンプ
・ほう酸水貯蔵タンク
・コリウムシールド・ブローアウトパネル閉止装置
・非常用ガス処理系排気筒・移送ポンプ・遠隔人力操作機構
・静的触媒式水素再結合器

14

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(18／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

2.常設重大事故緩和 ・非常用ガス再循環系排風機
・非常用ガス再循環系フィルタトレイン
設備
・非常用ガス処理系排風機
重大事故等対処設備 ・非常用ガス処理系フィルタトレインのうち，重大事故が ・圧力開放板
発生した場合におい ・フィルタ装置て，当該重大事故の ・残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）
拡大を防止し，又はその影響を緩和する ・差圧検出・ほう酸水注入管（ティーより
N10 ノズルまでの外管）ための機能を有する
設備（重大事故緩和 ・差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）設備）のうち，常設
・原子炉圧力容器のもの
・炉心支持構造物
・低圧炉心スプレイスパージャ
・低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器
内部）
・主配管
・主要弁

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設24

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(19／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設

2.常設重大事故緩和 6.非常用電源設備
・タービン建屋・電気計装設備等の ・原子炉建屋
・非常用ディーゼル発電機内燃機関
設備
・サービス建屋・取水構造物
支持構造物
・非常用ディーゼル発電機調速装置
・海水ポンプ室竜巻
・機器・配管等の支 ・屋外二重管
重大事故等対処設備 ・非常用ディーゼル発電機非常調速装置
飛来物防護対策設
・緊急時対策所建
持構造物のうち，重大事故が ・非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ
備屋
発生した場合におい ・非常用ディーゼル発電機空気だめ
・緊急時対策所用て，当該重大事故の ・非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク
発電機燃料油貯拡大を防止し，又は ・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
蔵タンク基礎その影響を緩和する ・非常用ディーゼル発電機
・常設代替高圧電ための機能を有する ・非常用ディーゼル発電機励磁装置
源装置置場
設備（重大事故緩和 ・非常用ディーゼル発電機保護継電装置
・常設代替高圧電設備）のうち，常設 ・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
源装置用カルバ
・非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナのものート
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用内・可搬型設備用軽
燃機関
油タンク基礎・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常
調速装置
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気
だめ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料
油デイタンク・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁
装置
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護
継電装置

3
4

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(20／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

2.常設重大事故緩和 ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ
設備
・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ
重大事故等対処設備のうち，重大事故が ・軽油貯蔵タンク
発生した場合におい ・常設代替高圧電源装置内燃機関て，当該重大事故の ・常設代替高圧電源装置調速装置
拡大を防止し，又は ・常設代替高圧電源装置非常調速装置
その影響を緩和する ・常設代替高圧電源装置冷却水ポンプための機能を有する ・常設代替高圧電源装置燃料油サービスタンク
設備（重大事故緩和 ・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ
設備）のうち，常設 ・常設代替高圧電源装置
・常設代替高圧電源装置励磁装置のもの
・常設代替高圧電源装置保護継電装置
・緊急時対策所用発電機内燃機関
・緊急時対策所用発電機調速装置
・緊急時対策所用発電機非常調速装置
・緊急時対策所用発電機冷却水ポンプ
・緊急時対策所用発電機燃料サービスタンク
・緊急時対策所用発電機給油ポンプ
・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク
・緊急時対策所用発電機
・緊急時対策所用発電機励磁装置
・緊急時対策所用発電機保護継電装置
・主配管
・可搬型設備用軽油タンク
・非常用無停電電源装置
・緊急用無停電電源装置
・125V 系蓄電池Ａ系/Ｂ系
・125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系
・中性子モニタ用蓄電池
・緊急用 125V 系蓄電池
・緊急時対策所用 125V 系蓄電池

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設44

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(21／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

2.常設重大事故緩和 ・メタルクラッド開閉装置
・パワーセンタ
設備
・モータコントロールセンタ
重大事故等対処設備 ・動力変圧器のうち，重大事故が ・メタルクラッド開閉装置 HPCS
発生した場合におい ・モータコントロールセンタ HPCSて，当該重大事故の ・動力変圧器 HPCS
拡大を防止し，又は ・直流 125V モータコントロールセンタ
その影響を緩和する ・直流 125V 主母線盤ための機能を有する ・緊急用遮断器
設備（重大事故緩和 ・緊急用メタルクラッド開閉装置
設備）のうち，常設 ・緊急用動力変圧器
・緊急用パワーセンタのもの
・緊急用モータコントロールセンタ
・常設代替高圧電源装置遠隔操作盤
・可搬型代替直流電源設備用電源切替盤
・緊急用電源切替盤
・可搬型代替低圧電源車接続盤
・緊急用直流 125V 充電器
・緊急用直流 125V モータコントロールセンタ
・緊急用直流 125V 主母線盤
・緊急用直流 125V 計装分電盤
・緊急用計装交流主母線盤
・可搬型整流器用変圧器
・非常用無停電計装分電盤
・緊急用無停電計装分電盤
・直流 125V 主母線盤ＨＰＣＳ・直流±24V 中性子モニタ用分電盤
・緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置
・緊急時対策所用動力変圧器
・緊急時対策所用パワーセンタ
・緊急時対策所用モータコントロールセンタ

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設54

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(22／24)
耐震設計上の分類
基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計するもの

機能別分類

設備

2.常設重大事故緩和 ・緊急時対策所用 100V 分電盤
・緊急時対策所用直流 125V 主母線盤
設備
・緊急時対策所用直流 125V 分電盤
重大事故等対処設備 ・緊急時対策所用災害対策本部操作盤のうち，重大事故が ・緊急時対策所用非常用換気空調設備操発生した場合におい
作盤て，当該重大事故の拡大を防止し，又は 7.補機駆動用燃料設備
その影響を緩和する ・可搬型設備用軽油タンクための機能を有する
設備（重大事故緩和
設備）のうち，常設
8.非常用取水設備のもの
・貯留堰
・取水構造物・ＳＡ用海水ピット取水塔
・海水引込み管・ＳＡ用海水ピット
・緊急用海水ポンプピット
・緊急用海水取水管

9.緊急時対策所
・緊急時対策所

直接支持構造物

間接支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設・可搬型設備用軽油
タンク基礎

・土留鋼管矢板・緊急時対策所建屋

6
4

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(23／24)
耐震設計上の分類
静的地震力又は共振のおそれのある設備については弾性設計用地震動Ｓ
ｄに 2 分の 1 を乗じたものによる地
震力に対して十分に耐えうる設計の
もの

機能別分類

設備

3.常設耐震重要重大 1.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
事故防止設備以外 ・使用済燃料プール温度（ＳＡ)の常設重大事故防 ・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）・使用済燃料プール監視カメラ
止設備
・使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置
重大事故等対処設備 ・主配管のうち，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合であって，設計基準事
故対処設備の安全機
能又は使用済燃料プールの冷却機能若し 2.計測制御系統施設
くは注水機能が喪失 ・残留熱除去系熱交換器入口温度
した場合において， ・残留熱除去系熱交換器出口温度・原子炉隔離時冷却系系統流量
その喪失した機能（重大事故に至るお ・高圧炉心スプレイ系系統流量
それがある事故に対 ・低圧炉心スプレイ系系統流量処するために必要な ・残留熱除去系系統流量機能に限る。）を代 ・衛星電話設備（固定型）
替することにより重 ・残留熱除去系海水系系統流量大事故を防止する機 ・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力能を有する設備であ ・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力って常設のもの・残留熱除去系ポンプ吐出圧力・主配管

直接支持構造物

間接支持構造物

・機器・配管等の ・原子炉建屋
支持構造物
・電気計装設備等の支持構造物・機器・配管等の ・原子炉建屋
支持構造物
・緊急時対策所建・電気計装設備等
屋の支持構造物

波及的影響を考慮すべき施設74

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

表 4－1 重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設(24／24)
耐震設計上の分類
静的地震力又は共振のおそれのある設備については弾性設計用地震動Ｓ
ｄに 2 分の 1 を乗じたものによる地
震力に対して十分に耐えうる設計の
もの

機能別分類

設備

3.常設耐震重要重大 3.非常用電源設備
事故防止設備以外 ・緊急時対策所用発電機内燃機関の常設重大事故防 ・緊急時対策所用発電機調速装置
・緊急時対策所用発電機非常調速装置
止設備
・緊急時対策所用発電機冷却水ポンプ
重大事故等対処設備 ・緊急時対策所用発電機燃料サービスタンクのうち，重大事故に ・緊急時対策所用発電機給油ポンプ
至るおそれがある事 ・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク
故が発生した場合で ・緊急時対策所用発電機
あって，設計基準事 ・緊急時対策所用発電機励磁装置
故対処設備の安全機 ・緊急時対策所用発電機保護継電装置
能又は使用済燃料プ ・主配管
ールの冷却機能若し ・緊急時対策所用 125V 系蓄電池
くは注水機能が喪失 ・緊急時対策所用メタルクラッド開閉装置
した場合において， ・緊急時対策所用動力変圧器
・緊急時対策所用パワーセンタ
その喪失した機能（重大事故に至るお ・緊急時対策所用モータコントロールセンタ
それがある事故に対 ・緊急時対策所用 100V 分電盤
処するために必要な ・緊急時対策所用直流 125V 主母線盤
機能に限る。）を代 ・緊急時対策所用直流 125V 分電盤
替することにより重 ・緊急時対策所用災害対策本部操作盤
大事故を防止する機 ・緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤能を有する設備であ4.非常用取水設備って常設のもの・取水構造物・ＳＡ用海水ピット取水塔
・海水引込み管・ＳＡ用海水ピット
・緊急用海水ポンプピット
・緊急用海水取水管

直接支持構造物

間接支持構造物

・電気計装設備等 ・緊急時対策所建
屋の支持構造物・機器・配管等の ・緊急時対策所用
発電機燃料油貯支持構造物
蔵タンク基礎

波及的影響を考慮すべき施設

84

表 4－2 重大事故等対処施設の申請設備の設備分類
本表では，「常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備」を「常設重大事故防止設備」と表記する。
○印は耐震計算書を添付する。
□印は耐震計算書を添付しない。
【
設備名称】内は検討用地震動を示す。

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設

1.核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(1)使用済燃料貯蔵設備○使用済燃料プール

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○使用済燃料貯蔵ラック

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○ 使 用 済 燃 料 プ ール 温 度 （ ＳＡ）

重大事故等対処施設

・Ｃクラス
・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】
制御棒貯蔵ラック【Ｓｓ】
制御棒貯蔵ハンガ【Ｓｓ】
原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】
制御棒貯蔵ラック【Ｓｓ】
制御棒貯蔵ハンガ【Ｓｓ】
原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】
原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】(2)使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設
備○常設低圧代替注水系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替淡水貯槽

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○西側淡水貯水設備

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替燃料プール冷却系熱交換器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替燃料プール冷却系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○スキマサージタンク

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○主配管

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○主配管

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

49

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】－

耐震重要度分類
設備分類

波及的影響を考慮すべき施設

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○自動減圧機能用アキュムレー
タ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○逃がし安全弁

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｂクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系熱交換器

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○残留熱除去系ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○残留熱除去系ストレーナ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉圧力容器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備○炉心支持構造物

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○ジェットポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉格納容器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

原子炉ウェル遮蔽ブロック【Ｓｓ】○フィルタ装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○圧力開放板

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○遠隔人力操作機構

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○非常用ガス処理系排気筒

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主要弁

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設・常設重大事故緩和設備

－

設備名称

施設区分

○使用済燃料プール監視カメラ○使用済燃料プール監視カメラ
用空冷装置(3)その他

2.原子炉冷却系統施設

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(1)原子炉冷却材の循環設備－－(2)残留熱除去設備

50

原子炉遮蔽【Ｓｓ】

施設区分

耐震重要度分類
設備分類○主要弁

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○高圧炉心スプレイ系ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○高圧炉心スプレイ系ストレー
ナ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○逃がし安全弁

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧炉心スプレイ系ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○低圧炉心スプレイ系ストレー
ナ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉隔離時冷却系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉隔離時冷却系ストレー
ナ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○残留熱除去系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系ストレーナ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○ほう酸水注入ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○ほう酸水注入タンク

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○常設高圧代替注水系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○常設低圧代替注水系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替淡水貯槽

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○西側淡水貯水設備

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替循環冷却系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○原子炉圧力容器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○炉心支持構造物

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○高圧炉心スプレイスパージャ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

設備名称

波及的影響を考慮すべき施設

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(3)非常用炉心冷却設備その他原
子炉注水設備51

原子炉遮蔽【Ｓｓ】

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

設備名称

施設区分

耐震重要度分類
設備分類

波及的影響を考慮すべき施設○高圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○低圧炉心スプレイスパージャ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧炉心スプレイ配管(原子炉
圧力容器内部)

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系配管(原子炉圧力容器内部)重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系熱交換器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○ 差 圧 検 出 ・ ほ う酸 水 注 入 管（ティーより N10 ノズルまでの外管）○ 差 圧 検 出 ・ ほ う酸 水 注 入 管（原子炉圧力容器内部）重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主要弁

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

ウォータレグシールライン
【Ｓｓ】

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系海水系ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】○残留熱除去系海水系ストレー
ナ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○緊急用海水ポンプ

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○緊急用海水系ストレーナ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－(4)原子炉補機冷却設備

海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】－

3.計測制御系統施設(1)制御材

○制御棒

52

施設区分

耐震重要度分類
設備分類○制御棒駆動機構

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○水圧制御ユニットアキュムレータ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○水圧制御ユニット窒素容器

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主要弁

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○ほう酸水注入ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○ほう酸水貯蔵タンク

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○ 差 圧 検 出 ・ ほ う酸 水 注 入 管（ティーより N10 ノズルまでの外管）○ 差 圧 検 出 ・ ほ う酸 水 注 入 管（原子炉圧力容器内部）重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉圧力容器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備○炉心支持構造物

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○起動領域計装設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○出力領域計装設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉圧力容器温度

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○高圧代替注水系系統流量

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

設備名称

波及的影響を考慮すべき施設(2)制御材駆動装置

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(3)ほう酸水注入設備

原子炉遮蔽【Ｓｓ】(4)計測装置53

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

耐震重要度分類
設備分類

設備名称

施設区分

○低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替循環冷却系原子炉注水流量

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替循環冷却系ポンプ入口温度

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系熱交換器入口温度

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○残留熱除去系熱交換器出口温度

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○原子炉隔離時冷却系系統流量

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故防止設備－○高圧炉心スプレイ系系統流量

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故防止設備－○低圧炉心スプレイ系系統流量

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故防止設備－○残留熱除去系系統流量

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故防止設備－○原子炉圧力

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○原子炉圧力（ＳＡ）

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○原子炉水位（広帯域）設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○原子炉水位（燃料域）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○原子炉水位（ＳＡ広帯域)

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○原子炉水位（ＳＡ燃料域)

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○ドライウェル圧力

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○サプレッション・チェンバ圧
力

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○サプレッション・プール水温度

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○ドライウェル雰囲気温度

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○サプレッション・チェンバ雰
囲気温度

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｃクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｃクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

54

波及的影響を考慮すべき施設

－

－

－

－

－

－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

耐震重要度分類
設備分類

設備名称

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設○格納容器内水素濃度（ＳＡ）

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○格納容器下部水温

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○代替淡水貯槽水位

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○西側淡水貯水設備水位

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧代替注水系格納容器スプ
レイ流量（常設ライン用）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧代替注水系格納容器スプ
レイ流量（可搬ライン用）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○低圧代替注水系格納容器下部
注水流量

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○代替循環冷却系格納容器スプレイ流量

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○サプレッション・プール水位

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○格納容器下部水位

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故緩和設備○原子炉建屋水素濃度

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備○原子炉再循環ポンプ遮断器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○原子炉再循環ポンプ低速度用
電源装置遮断器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○自動減圧機能用アキュムレー
タ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｃクラス
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策支援システム伝送装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｃクラス
・常設重大事故緩和設備－○衛星電話設備（固定型）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話，ＩＰ-ＦＡＸ）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｃクラス
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故防止設備
・Ｃクラス
・常設重大事故緩和設備－

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】(5)工学的安全施設等の起動信号(6)制御用空気設備(7)その他55－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

耐震重要度分類
設備分類

設備名称

施設区分

○格納容器内雰囲気ガスサンプ
リング装置

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○フィルタ装置入口水素濃度

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○静的触媒式水素再結合器動作
監視装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備○フィルタ装置水位

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○フィルタ装置圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○フィルタ装置スクラビング水温度

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系海水系系統流量

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系ポンプ吐出圧力

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備－○ほう酸水注入ポンプ吐出圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○非常用窒素供給系供給圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－○非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備－

56

波及的影響を考慮すべき施設

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設

4.放射線管理施設

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(1)放射線管理用計装装置

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○耐圧強化ベント系放射線モニタ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○使用済燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】○使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】
燃料取替機【Ｓｓ】○中央制御室換気系空気調和機
ファン

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○中央制御室換気系フィルタ系
ファン

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○中央制御室換気系フィルタユ
ニット

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○緊急時対策所非常用送風機

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所非常用フィルタ装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用差圧計

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○中央制御室待避室差圧計

重大事故等対処施設

重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）－○第二弁操作室差圧計

重大事故等対処施設

重大事故等対処設備（防止でも緩和でもない設備）

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○主配管

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故緩和設備○主要弁

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○フィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）

重大事故等対処施設○フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）－－(2)換気設備

57

－

－

－

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設(3)生体遮蔽装置○一次遮蔽

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｂクラス
・常設重大事故緩和設備

－

○二次遮蔽

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｂクラス
・常設重大事故緩和設備－○中央制御室遮蔽

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○中央制御室待避室遮蔽

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所遮蔽

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○第二弁操作室遮蔽

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○フィルタ装置遮蔽

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備

－

○配管遮蔽

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○原子炉格納容器

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

原子炉ウェル遮蔽ブロック【Ｓｓ】○機器搬入用ハッチ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○所員用エアロック

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○サプレッション・チェンバア
クセスハッチ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○配管貫通部

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○電気配線貫通部

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備

サービス建屋【Ｓｓ】
タービン建屋【Ｓｓ】

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(4)その他

5.原子炉格納施設(1)原子炉格納容器

－

－

－

－

－

－

(2)原子炉建屋○原子炉建屋原子炉棟

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

58

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設○原子炉建屋大物搬入口

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－○原子炉建屋エアロック

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－○原子炉建屋基礎盤

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－○真空破壊弁

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○ダイヤフラム・フロア

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○ベント管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○残留熱除去系熱交換器

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○残留熱除去系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系ストレーナ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設低圧代替注水系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替淡水貯槽

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○西側淡水貯水設備

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○代替循環冷却系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○原子炉隔離時冷却系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○原子炉隔離時冷却系ストレー
ナ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○常設高圧代替注水系ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○高圧炉心スプレイ系ストレー
ナ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○ほう酸水注入ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○ほう酸水貯蔵タンク

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○非常用ガス再循環系送風機

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－○非常用ガス再循環系フィルタ
トレイン

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(3)圧力低減設備その他の安全設
備

59

－

－

－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設○非常用ガス処理系送風機

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－○非常用ガス処理系フィルタト
レイン

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備－○ブローアウトパネル閉止装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○非常用ガス処理系排気筒

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○静的触媒式水素再結合器

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備

原子炉建屋クレーン【Ｓｓ】○圧力開放板

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○フィルタ装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○移送ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○遠隔人力操作機構

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○原子炉圧力容器

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備○炉心支持構造物

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○コリウムシールド

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○低圧炉心スプレイスパージャ

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○残留熱除去系配管（原子炉圧
力容器内部）

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－○ 差 圧 検 出 ・ ほ う酸 水 注 入 管（ティーより N10 ノズルまでの外管）○ 差 圧 検 出 ・ ほ う酸 水 注 入 管（原子炉圧力容器内部）重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備－

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備

－

○主配管

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

ウォータレグシールライン
【Ｓｓ】

○主配管

重大事故等対処施設

・常設重大事故緩和設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設重大事故緩和設備

－

○主要弁

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－

60

原子炉遮蔽【Ｓｓ】

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設

6.非常用電源設備

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0(1)非常用発電装置○非常用ディーゼル発電機内燃機関

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機調速装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機非常
調速装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機空気だめ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機燃料
油デイタンク

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機励磁装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機保護
継電装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○軽油貯蔵タンク

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機内燃機関

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機調速装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機非常調速装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機冷却水ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

61

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】
海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】
－

－

－

－

－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

耐震重要度分類
設備分類

設備名称

施設区分

○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機空気だめ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機燃料油デイタンク

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機燃料移送ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機励磁装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機保護継電装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機用海水ポンプ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○高圧炉心スプレイ系ディーゼ
ル発電機用海水ストレーナ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○常設代替高圧電源装置内燃機
関

重大事故等対処施設○常設代替高圧電源装置調速装
置

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置非常調速装置

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置冷却水
ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置燃料油
サービスタンク

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置励磁装置

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置保護継電装置

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機内燃機
関

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機調速装
置

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機非常調速装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機冷却水ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

62

波及的影響を考慮すべき施設
－

－

－

－

－

－

海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】
海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

耐震重要度分類
設備分類

設備名称

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設○緊急時対策所用発電機燃料油
サービスタンク

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機給油ポンプ

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機励磁装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用発電機保護継電装置

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○可搬型設備用軽油タンク

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

○主配管

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

海水ポンプ室竜巻飛来物防護対策設備【Ｓｓ】○主配管

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○主配管

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○非常用無停電電源装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○緊急用無停電電源装置

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○125V 系蓄電池 A 系/B 系

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○125V 系蓄電池 HPCS 系

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○中性子モニタ用蓄電池

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○緊急用 125V 系蓄電池

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○緊急時対策所用 125V 系蓄電池

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○メタルクラッド開閉装置

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○パワーセンタ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－(2)その他の電源装置

－

－

－

－

(3)その他の非常用電源装置

63－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用動力変圧器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用パワーセンタ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用モータコントロールセンタ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○常設代替高圧電源装置遠隔操作盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○可搬型代替直流電源設備用電
源切替盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用電源切替盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○可搬型代替低圧電源車接続盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用直流 125V 充電器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用直流 125V モータコント
ロールセンタ

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用直流 125V 主母線盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用直流 125V 計装分電盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用計装交流主母線盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○モータコントロールセンタ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○動力変圧器

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○メタルクラッド開閉装置 HPCS

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○ モ ー タ コ ン ト ロー ル セ ン タ
HPCS

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○動力変圧器 HPCS

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○直流 125V モータコントロール
センタ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○直流 125V 主母線盤

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○緊急用遮断器

重大事故等対処施設○緊急用メタルクラッド開閉装
置

64

－

－

－

－

－

－

－

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0

設備名称

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設○可搬型整流器用変圧器

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○非常用無停電計装分電盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用無停電計装分電盤

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○直流 125V 主母線盤ＨＰＣＳ

設計基準対象施設
重大事故等対処施設－○直流±24V 中性子モニタ用分電盤

設計基準対象施設
重大事故等対処施設○緊急時対策所用メタルクラッ
ド開閉装置

重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備
・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備○緊急時対策所用パワーセンタ

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用モータコント
ロールセンタ

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所用動力変圧器

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所 100V 分電盤

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所直流 125V 主母線
盤

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所直流 125V 分電盤

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所災害対策本部操作盤

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急時対策所非常用換気空調
設備操作盤

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－

重大事故等対処施設

・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○ＳＡ用海水ピット取水塔

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○海水引込み管重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用海水取水管

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○緊急用海水ポンプピット

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－○ＳＡ用海水ピット

重大事故等対処施設

・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備

－

○貯留堰

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｓクラス
・常設耐震重要重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－－

7.補機駆動用燃料設備○可搬型設備用軽油タンク

8.非常用取水設備

65・土留鋼管矢板【Ｓｓ】

設備名称○取水構造物

耐震重要度分類
設備分類

施設区分

波及的影響を考慮すべき施設

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｃクラス
・常設重大事故防止設備
・常設重大事故緩和設備－

設計基準対象施設
重大事故等対処施設

・Ｃクラス
・常設重大事故緩和設備－

9.緊急時対策所

NT2 補① Ⅴ-2-1-4 R0○緊急時対策所

66