東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-740 改 1

提出年月日

平成 30 年 8 月 17 日

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

Ⅴ-2-10-1-1 非常用電源設備の耐震計算結果

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2目
次

1.
概要
12.
耐震評価条件整理11.

概要
本資料は，非常用電源設備の耐震計算の手法及び条件の整理について説明するものである。

2.

耐震評価条件整理
非常用電源設備に対して，設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類，重大事故等対処施設の設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については，耐震評価における手法及び条件について，既に認可を受けた実績との差異の有無を整理した。また，重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設であるものについては，重大事故等対処施設の評価条件と設計基準対象施設の評価条件との差異の有無を整理した。結果を表 2-1 に示す。
非常用電源設備のうち，新規登録（新設及び取替）の設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設の耐震計算は表 2-1 に示す計算書に記載することとする。
なお，既設の設備における弾性設計用地震動Ｓｄによる耐震評価については，基準地震動Ｓｓによる評価結果が弾性設計用地震動Ｓｄの許容限界を満足する場合，省略することとし，省略せNT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2ず耐震評価を実施する場合は，静的地震力についても考慮することとする。

11

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（1/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象設備分類＊1

条件の差異

績との差異
非常用ディーゼル発電機
内燃機関＊2
非常用ディーゼル発電機
空気だめ

＊3

非常用ディーゼル発電機
燃料油デイタンク2

非常用ディーゼル発電機

非常用発電装置

非常用電源設備

燃料移送ポンプ
軽油貯蔵タンク

無Ⅴ-2-10-1-2-1

S

有Ⅴ-2-10-1-2-2

S有Ⅴ-2-10-1-2-3－

Ⅴ-2-10-1-2-4－

Ⅴ-2-10-1-2-5－

Ⅴ-2-10-1-2-9S

無Ⅴ-2-10-1-2-1S

無Ⅴ-2-10-1-2-6

S

無Ⅴ-2-10-1-2-7

S

無Ⅴ-2-10-1-2-8

S（新規登録）
S（新規登録）
S

主配管（新規登録）

非常用ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機
制御盤

S

＊4，＊5

非常用ディーゼル発電機用
海水ポンプ
非常用ディーゼル発電機用
海水ストレーナ

2

施設との評価

常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和

耐震計算の記載箇所

無Ⅴ-2-10-1-2-1

無Ⅴ-2-10-1-2-2

無Ⅴ-2-10-1-2-3

無Ⅴ-2-10-1-2-4

無Ⅴ-2-10-1-2-5

無Ⅴ-2-10-1-2-9

無Ⅴ-2-10-1-2-1

無Ⅴ-2-10-1-2-6

無Ⅴ-2-10-1-2-7

無Ⅴ-2-10-1-2-8

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（2/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象設備分類＊1

条件の差異

績との差異
主配管
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機内燃機関＊6
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
ディーゼル発電機空気だめ＊73

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

非常用発電装置

非常用電源設備

発電機燃料油デイタンク
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機燃料移送ポンプ
主配管
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機制御盤＊8，＊9高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機用海水ストレーナS

無Ⅴ-2-10-1-2-9

S

無Ⅴ-2-10-1-3-1

S有S

施設との評価

常設耐震／防止

耐震計算の記載箇所

無Ⅴ-2-10-1-2-9

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-1

Ⅴ-2-10-1-3-2

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-2

有Ⅴ-2-10-1-3-3

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-3－

Ⅴ-2-10-1-3-4

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-4－

Ⅴ-2-10-1-3-8

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-8

S

無Ⅴ-2-10-1-3-1

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-1

S

無Ⅴ-2-10-1-3-5

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-5

S無Ⅴ-2-10-1-3-6

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-6

S

無Ⅴ-2-10-1-3-7

常設耐震／防止

無Ⅴ-2-10-1-3-7

S（新規登録）S（新規登録）3

常設／緩和

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（3/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象
設備分類

＊1

条件の差異

績との差異
主配管
常設代替高圧電源装置
内燃機関＊10
常設代替高圧電源装置
燃料油サービスタンク

4

常設代替高圧電源装置

非常用発電装置

非常用電源設備

燃料移送ポンプ
主配管
常設代替高圧電源装置
発電機＊11
常設代替高圧電源装置
制御盤
緊急時対策所用発電機
内燃機関＊12
緊急時対策所用発電機
燃料油サービスタンク
緊急時対策所用発電機
燃料油給油ポンプS

無Ⅴ-2-10-1-3-8－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
4

施設との評価

常設耐震／防止
常設耐震／防止常設／緩和常設耐震／防止常設／緩和常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和常設耐震／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和

無－

耐震計算の記載箇所

Ⅴ-2-10-1-3-8
Ⅴ-2-10-1-4-1-1
Ⅴ-2-10-1-4-1-2－

Ⅴ-2-10-1-4-2-1
Ⅴ-2-10-1-4-2-2－

Ⅴ-2-10-1-4-3－

Ⅴ-2-10-1-4-6－

Ⅴ-2-10-1-4-4-1
Ⅴ-2-10-1-4-4-2－

Ⅴ-2-10-1-4-5-1
Ⅴ-2-10-1-4-5-2－

Ⅴ-2-10-1-5-1－

Ⅴ-2-10-1-5-2－

Ⅴ-2-10-1-5-3

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（4/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実

記載箇所

設計基準対象
＊1

設備分類

条件の差異

績との差異
緊急時対策所用発電機

非常用発電装置

－－

－

主配管

－－

－

緊急時対策所用発電機＊13

－－

－－－

－－

Ⅴ-2-10-1-6-1

燃料油貯蔵タンク5

緊急時対策所用発電機

非常用無停電電源装置

S（新規登録）

その他の電源装置

非常用電源設備

制御盤＊14

緊急用無停電電源装置
125V 系蓄電池 A 系／B 系－
S（新規登録）－－－

Ⅴ-2-10-1-6-3

施設との評価常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和
常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設耐震／防止常設／緩和常設耐震／防止常設／緩和常設耐震／防止常設／緩和

耐震計算の記載箇所－

Ⅴ-2-10-1-5-4－

Ⅴ-2-10-1-5-7－

Ⅴ-2-10-1-5-5－

Ⅴ-2-10-1-5-6

無Ⅴ-2-10-1-6-1－

Ⅴ-2-10-1-6-2

無Ⅴ-2-10-1-6-3

125V 系蓄電池 HPCS 系

S

無Ⅴ-2-10-1-6-4

常設耐震／防止無Ⅴ-2-10-1-6-4

中性子モニタ用蓄電池

S

無Ⅴ-2-10-1-6-5

常設耐震／防止無Ⅴ-2-10-1-6-5

緊急用 125V 系蓄電池－－－－

Ⅴ-2-10-1-6-6

緊急時対策所用 125V 系蓄電池－－－－

Ⅴ-2-10-1-6-7

5

常設耐震／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（5/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象
＊1

設備分類

条件の差異

績との差異
メタルクラッド開閉装置＊5，＊9S

無Ⅴ-2-10-1-7-1

パワーセンタ＊15

S－－

モータコントロールセンタ＊15

S

－

－

動力変圧器＊15

S－－

緊急用断路器－－－

緊急用メタルクラッド開閉装置

－

－

－

緊急用動力変圧器－－－

緊急用パワーセンタ

－－

－

－

－

－

－

－

－

6

その他

非常用電源設備

緊急用
モータコントロールセンタ
緊急用計装交流主母線盤

6

施設との評価

常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止
常設／緩和

耐震計算の記載箇所

無Ⅴ-2-10-1-7-1－

Ⅴ-2-10-1-7-2－

Ⅴ-2-10-1-7-3－

Ⅴ-2-10-1-7-4－

Ⅴ-2-10-1-7-5－

Ⅴ-2-10-1-7-6－

Ⅴ-2-10-1-7-7－

Ⅴ-2-10-1-7-8－

Ⅴ-2-10-1-7-9－

Ⅴ-2-10-1-7-10

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（6/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象
＊1

設備分類

条件の差異

績との差異
緊急用電源切替盤－－－

緊急用無停電計装分電盤－－－

緊急用直流 125V 充電器－－－

緊急用直流 125V 主母線盤－－－－－－－－－－－－－－－

緊急時対策所用動力変圧器－－－

緊急時対策所用パワーセンタ

－－－

7

その他

非常用電源設備

緊急用直流 125V
モータコントロールセンタ
緊急用直流 125V 計装分電盤
常設代替高圧電源装置
遠隔操作盤
緊急時対策所用
メタルクラッド開閉装置

7

施設との評価

常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止
常設／緩和
常設／防止
常設／緩和
常設／防止常設／緩和
常設／防止
常設／緩和

耐震計算の記載箇所－

Ⅴ-2-10-1-7-11－

Ⅴ-2-10-1-7-12－

Ⅴ-2-10-1-7-13－

Ⅴ-2-10-1-7-14－

Ⅴ-2-10-1-7-15－

Ⅴ-2-10-1-7-16－

Ⅴ-2-10-1-7-17－

Ⅴ-2-10-1-7-18－

Ⅴ-2-10-1-7-19－

Ⅴ-2-10-1-7-20

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（7/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象
＊1

設備分類

条件の差異

績との差異
緊急時対策所用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

可搬型整流器用変圧器－－－

直流 125V 主母線盤＊15S－－

モータコントロールセンタ
緊急時対策所用 100V 分電盤
緊緊急時対策所用
直流 125V 主母線盤

8

緊急時対策所用

その他

非常用電源設備

直流 125V 分電盤
緊急時対策所用
災害対策本部操作盤
緊急時対策所用
非常用換気空調設備操作盤
可搬型代替低圧電源車接続盤
可搬型代替直流電源設備用
電源切替盤

8

施設との評価常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設／防止常設／緩和常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和
常設耐震／防止常設／緩和

耐震計算の記載箇所－

Ⅴ-2-10-1-7-21－

Ⅴ-2-10-1-7-22－

Ⅴ-2-10-1-7-23－

Ⅴ-2-10-1-7-24－

Ⅴ-2-10-1-7-25－

Ⅴ-2-10-1-7-26－

Ⅴ-2-10-1-7-27－

Ⅴ-2-10-1-7-28－

Ⅴ-2-10-1-7-29－

Ⅴ-2-10-1-7-30

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2

表 2-1 耐震評価条件整理一覧表（8/8）
設計基準対象施設

重大事故等対処施設

新規制基準
評価対象設備耐震設計上の施工前に認

耐震計算の重要度分類

可された実記載箇所

設計基準対象
＊1

設備分類

条件の差異

績との差異
直流 125V モータ－－

非常用無停電計装分電盤＊15

S－－

直流 125V 主母線盤 HPCS＊15

S

－－

S－－

コントロールセンタ

その他

非常用電源設備S＊15

直流±24V 中性子モニタ用分電盤＊15

施設との評価

常設耐震／防止

耐震計算の記載箇所－

Ⅴ-2-10-1-7-31－

Ⅴ-2-10-1-7-32

常設耐震／防止－Ⅴ-2-10-1-7-33

常設耐震／防止－Ⅴ-2-10-1-7-34

常設／緩和
常設耐震／防止
常設／緩和

注記 ＊1：「常設耐震／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備，「常設／防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備，「常設／緩和」は常設重大事故緩和設備を示す。
＊2：非常用ディーゼル発電機調速装置，非常用ディーゼル発電機非常調速装置及び非常用ディーゼル発電機冷却水ポンプは非常用ディーゼル発電機内燃機関付きであるため，非常用ディーゼル発電機内燃機関の評価を実施する。
＊3：非常用ディーゼル発電機空気だめ安全弁は非常用ディーゼル発電機空気だめ付きであるため，非常用ディーゼル発電機空気だめの評価を実施する。
＊4：非常用ディーゼル発電機励磁装置は非常用ディーゼル発電機制御盤付きであるため，非常用ディーゼル発電機制御盤の評価を実施する。
＊5：非常用ディーゼル発電機保護継電装置は非常用ディーゼル発電機制御盤付き及びメタルクラッド開閉装置付きであるため，非常用ディーゼル発電機制御盤及びメタルクラッド開閉装置の評価を実施する。

99

NT2 補② Ⅴ-2-10-1-1 R2E＊6：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機調速装置，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機非常調速装置及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却水ポンプは高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関付きであるため，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機内燃機関の評価を実施する。
＊7：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ安全弁は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ付きであるため，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめの評価を実施する。
＊8：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機励磁装置は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機制御盤付きであるため，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機制御盤の評価を実施する。
＊9：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機保護継電装置は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機制御盤付き及びメタルクラッド開閉装置付きであるため，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機制御盤及びメタルクラッド開閉装置の評価を実施する。
＊10：常設代替高圧電源装置調速装置，常設代替高圧電源装置非常用調速装置，常設代替高圧電源装置冷却水ポンプ及び常設代替高圧電源装
置保護継電装置は常設代替高圧電源装置付きであるため，常設代替高圧電源装置の評価を実施する。
＊11：常設代替高圧電源装置励磁装置は常設代替高圧電源装置発電機付きであるため，常設代替高圧電源装置発電機の評価を実施する。
＊12：緊急時対策所用発電機調速装置，緊急時対策所用発電機非常用調速装置，緊急時対策所用発電機冷却水ポンプ及び緊急時対策所用発電機保護継電装置は緊急時対策所用発電機内燃機関付きであるため，緊急時対策所用発電機内燃機関の評価を実施する。
＊13：緊急時対策所用発電機励磁装置は緊急時対策所用発電機発電機付きであるため，緊急時対策所用発電機の評価を実施する。
＊14：緊急時対策所用発電機保護継電装置は緊急時対策所用発電機制御盤付きであるため，緊急時対策所用発電機制御盤の評価を実施する。
＊15：設計基準対象施設としては工事計画対象外であるため，重大事故等対処設備としての評価のみを実施する。

1001