製 品 名

多機能集中検針盤 (通信機能付メーター対応、屋内仕様)型

ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ（HA0F,HA1F,HA5F）

式

文 書 名

製品仕様書

アズビル金門株式会社

文書番号改番KM-KILVIS-HA-011

6＜ 目 次 ＞

１．概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．１ 機器及び機能概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１．２ 適合メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
２．特 長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
３．検針盤の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
４．システム構成例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４．１ スター方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４．２ バス方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
４．３ スター・バス混在方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
５．仕 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
５．１ 集中検針盤本体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
５．２ 通信機能付メーター対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
５．３ 端末装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８６．外形図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

１．概要

多機能集中検針盤「KILVIS-HA」は、テナントビルやマンション等の集合住宅において、分散設置されているメーターの集中検針を行う装置です。上位側機器として、A ライン接続の自動検針または PC 接続のデータ収集用の端末側機器としても使用可能です。
メーターからの出力線を検針盤に直接接続するスター方式と、端末装置を介して接続するバス方式があります。メーターは、8 ビット通信機能付メーターとなります。

１.１

機器および機能概要(1)検針盤
操作パネルのボタン操作により検針表示を行います。
プリンタ内蔵タイプは、印字処理が行えます。
また、外部インターフェースとして以下のものを持ちます。
①USB：PC を接続し、設定、データ収集を行います。
②RS232C：PC を接続し、設定、データ収集を行います。
③A ﾗｲﾝ：KHK 準拠の共通型 NCU または PHS 回線用 NCU の 8 ビット経由で自動検針を行います。
４つの拡張スロットを持ち、スター基板またはバス基板を最大４枚まで内蔵できます。
（バス基板は１枚のみ）(2)スター基板
通信機能付メーター用スター基板の場合には、集中検針盤とメーターとの通信を中継、制御します。
スター基板 1 枚につき最大 32 台のメーターの接続が可能です。
(3)バス基板
外部に設けた端末装置を接続するための内蔵インターフェース基板です。
端末装置へ電源を供給し、通信を中継する基板となります。
バス基板を使用する時(端末装置使用時)はスター基板の最大枚数は 3 枚となります。
(4)端末装置
通信機能付メーター用端末装置の場合には、集中検針盤とメーターとの通信を中継、制御します。
１ラインに最大 16 台接続可能です。
端末装置 1 台につき最大 16 台のメーターの接続が可能です。

1<KM-KILVIS-HA-011_6>

１.２

適合メーター(1)通信機能付メーター
・電子式水道メーター
・通信機能付ガスメーター(マイコンⅢ・汎用・業務用)
その他同様の通信方式を採用している機器(電池式電磁など)

２．特長(1)最大 1,280 台までのメーターが検針できるので、テナント・マンション等のビルにも対応可能です。
(2)メーターの接続についてはスター方式、またはバス方式の両方に対応しています。
更に、スター方式とバス方式の混在が可能なため、メーターの増設が簡単に行えます。
(3)検針盤本体に 4 個の拡張スロットがあり、バス基板(端末装置用インターフェース基板)、スター基板(電文方式インターフェース基板)を最大 4 枚まで内蔵できます。
（バス基板は１枚のみ）(4)集中検針盤は積算値のみならず、アラーム等を表示・印字することができます。
(5)通信機能付メーターによる、ガス・水道のエネルギー監視が可能です。
(6)集中検針盤から端末装置までの距離は、最大 1km と長い伝送が可能です。
(7)端末装置からメーターまでの距離は、最大 200m と比較的長い伝送が可能です。
(8)メーター接続用の端子台は、ワンタッチで接続可能な端子台を使用しており、圧着端子を使用せずに結線ができます。
(9)一機能につき専用押しボタン 1 つを割り当てており、操作が簡単です。
(10)パーソナルコンピュータ用専用ソフトで、集中検針盤のデータを取得することができます。
（詳細は専用ソフトの仕様書をご参照ください）(11)筐体は屋内仕様です。

2<KM-KILVIS-HA-011_6>

３．検針盤の構成
以下に、本集中検針盤の構成を示します。
(1)集中検針盤
・操作パネル、電源装置、インターフェース基板等で構成しています。
・操作パネルは赤色７セグメントＬＥＤと機能選択用の押しボタンスイッチ等で構成しています。
(2)バス基板
端末装置を使用する場合の内蔵インターフェース基板です。
・端末装置への給電は、伝送ラインを通じて集中検針盤から行います。
・伝送ラインの接続部は最大 5 ラインで、1 ラインにつき最大 16 台の端末装置が接続可能です。
・全 5 ライン使用時、端末装置は最大 80 台となります。
ただし、5 ライン中 1 ラインについては、検針盤本体のスター基板用のスロットと共通です。
この共通ラインに関しては、スター基板 1 枚（32 台分）が端末装置 2 台分（16 台分×2）という扱いになります。
(3)スター基板
スター基板を検針盤に内蔵することにより、集中検針盤に直接メーターを接続することができます。
・スター基板は、最大 32 台のメーターが接続可能です。
(4)端末装置
・端末装置はメーターからの信号を集中検針盤へ伝送します。
・端末装置は、最大 16 台のメーターが接続可能です。
(5)通信機能付メーター
メーターの A ラインの通信ケーブルを使用し、通信によりデータ取得を行います。

3<KM-KILVIS-HA-011_6>

４.

システム構成例

4.1

スター方式

バス基板を使用せずスター基板を最大 4 枚まで内蔵可能です。

M

集

スター基板

・・・
M

・・・・・・・・

中

検針

Max32 台

M盤

構成

4.2

スター基板

・・・
M

メーター接続最大数
4×32=128 台

Max32 台

スター基板最大 4 枚、メーター最大 128 台

バス方式

バス基板を組み込むことで最大 80 台の端末装置を使用できます。

集端末装置

バス基板
中・
検針
盤

M・････ M
Max
16 台

・Max
5 ライン

端末装置
M

端末装置

Max16 台M・・・

Max
16 台

M････
Max
16 台

Max
16 台

M

端末装置

Max16 台････ M････

M

メーター接続最大数
5×16×16=1,280 台（パソコン通信などにより検針する場合は、5×14×16=1,120 台）

構成 バス基板１枚、端末装置最大 80 台、メーター最大 1,280 台

4<KM-KILVIS-HA-011_6>

4.3

スター・バス混在方式

スター・バス混在方式の場合は、バス基板を使用しますので、スター基板は最大 3 枚まで内蔵できます。

バス基板
集端末装置

・

中・

M

端末装置

････ M

M

Max
16 台

・・・

・
検

4 ライン
（注１）
（Max5 ﾗｲﾝ）

端末装置
M

針M

Max
16 台

Max
16 台

M

端末装置

Max16 台････ M

････

････
Max
16 台

M

メーター接続最大数
4×16×16=1,024 台（パソコン通信などにより検針する場合は、4×14×16=896 台）

盤
M
スター基板
Max3 台Max32 台・・・

メーター接続最大数
3×32=96 台

M

構成 バス基板 1 枚、スター基板最大 3 枚
バ ス 方 式 部：メーター最大 1,024 台(注 1 の 5 ライン分を使用せず 4 ラインを使用した場合)スター方式部：メーター最大 96 台
(注１)
バス基板は全 5 ラインあります。
5 ラインすべて使用する場合、1 ラインについては、検針盤本体のスター基板用のスロットと共通です。
この共通ラインに関しては、スター基板 1 枚（32 台分）が端末装置 2 台分（16 台分×2）という扱いになります。

5<KM-KILVIS-HA-011_6>

５．仕
5.1

様
集中検針盤本体型式名

接続端末・メーター数KILVIS-HA0F（水道専用），KILVIS-HA1F（ガス専用）
KILVIS-HA1F（水道とガスの混在）
スター方式(基板 4 枚)

： 端末 0 台

メーター

128 台

バス方式

： 端末 80 台

メーター1,280 台※１

バス・スター(基板 1 枚)混在： 端末 78 台

メーター1,280 台※１

バス・スター(基板 2 枚)混在： 端末 76 台

メーター1,280 台※１

バス・スター(基板 3 枚)混在： 端末 74 台

メーター1,280 台※１

上位機器・接続ポート

USB（USB－RS232C 変換ポート）
RS232CA ライン（8bit 電文通信ライン）［事業体コード：S4、メーターは W2 と G2 の指針値のみ対応］

カレンダー・時計

年、月、日、時、分機

全て「確認」には、全戸と指定部屋番号の 2 種類が行えます。
また、内蔵プリンタで印字ができます。

能

①

指針値

全メーターの「指針値」を検針します。

②

定時検針値

あらかじめ設定した時間に全メーターの指針値を格納(定時検針値)しており、この定時検針値を検針します。

③

口火登録有無確認ガスメーターの「口火登録」を確認します。

(※２)④ 安全継続時間確認

ガスメーターの種類によって確認する内容が異なります。 (※２)⑤

瞬間流量値確認

水道メーターの「瞬間流量値」を確認します。

(※２)

⑥

漏水量確認

水道メーターの「漏水量」を確認します。

(※２)

⑦

漏水時間確認水道メーターの「漏水時間」を確認します。

(※２)

⑧

過大流量確認水道メーターの「過大流量」を確認します。

(※２)

⑨

その他

検針盤の保守機能等が有ります。

表示

赤色 7 セグメント LED×15 桁、赤色 LED×23① 棟番号

数字 2 桁(赤色 7 セグメント LED×2)② 部屋番号

数字 5 桁(赤色 7 セグメント LED×5)③

数字 8 桁(口径により小数点位置移動)
その他モードにより表示内容が異なります

指針値④ アラーム内容

3 種類、その他(赤色 LED×4)⑤m3・m3/h単位

印 字 (内 蔵 プ リ ン タ )サーマルシリアルドット方式(紙幅 58 ㎜)、1 行 32 文字①

棟番号

数字 2 桁②

部屋番号

数字 5 桁③ 現在指針値

数字 8 桁(口径により小数点位置の移動)④

アラーム表示電池電圧低下、漏水／漏洩、過大／圧力、その他⑤単位

m3・m3/h

その他

その他操作内容により印字が変わります※１：ＰＣ等にて通信を行う場合は、最大 1,120 台のメーター接続となります。
※２：詳しくはメーターの機能説明書をご参照ください。
6<KM-KILVIS-HA-011_6>

操

作

キー

水道メーター

ガスメーター

①

指針値キー

指針値確認

指針値確認

②

定時検針値キー

定時検針値確認

定時検針値確認③

機能１キー（※３）

瞬間流量値確認

口火登録有無確認④

機能２キー（※３）

漏水量確認

安全継続時間確認⑤

機能３キー（※３）

漏水時間確認なし⑥

機能４キー（※３）

過大量確認

なし

⑦

上矢印キー

部屋番号を１つ進めます。

⑧下矢印キー

部屋番号を１つ前に戻します。

⑨

メーター選択メーターの種類を選択します。
(水道メーター・ガスメーター・電気メーター・その他)⑩

手動／自動切替キー

検針の手動／自動の選択を行います。

⑪ 印字キー

印字の有無の選択を行います。(プリンタのオプション選択時有効)⑫

アラーム印字

アラーム印字の通常印字／詳細印字の選択を行います。

⑬実行キー

検針等を実行します。

⑭電源キー

電源のＯＮ／ＯＦＦを行います。

プ

リン

電タ

感熱ラインドット方式
感熱紙型式：Ｐ－５８－３０

源AC100V±10% ， 50/60Hz

消費

電力

最大

12VA(本体のみ)取付

方法

屋内仕様品(壁面取付) 400(W)×400(H)㎜

防水構

造

IP 等級

周

囲

温度

-10℃

周

囲

湿度

85%RH 以下(ただし、結露なきこと)

IPX4～+50℃(ただし、プリンタは 0℃以上)

設

置場

所

塵埃、湿気が少なく、直射日光の当たらない屋内
ガスの滞留する恐れのない場所
また、直射日光の当たる場所では、表示が見づらくなるおそれがあるため、配慮ください。

外観寸法

450(W)×450(H)×150(D)㎜(突起部除く)

筐体

材

質鋼板

色

日本塗料工業会 No.22-90B(2.5Y9/1 相当 ベージュ系)

量

屋内仕様品 約 20kg

塗質

装

端末装置への供給電圧

AC24V(集中検針盤から供給)

端末装置伝送ラインケーブル

4 線シールド

伝送距離(盤－端末間)

約 1ｋｍ※３：水専用及びガス専用については、機能の項目名が専用の名称になっています。

7<KM-KILVIS-HA-011_6>

5.2

通信機能付メーター対応(1)通信機能付メーター対応共通仕様
入力信号

自動検針用 8 ビット通信方式

設 定 ス イ ッ チ

アドレス指定スイッチあり

モ

通信モニタ LED

ニタ

L E D

メーター間接続距離

VCTF0.5mm２ 以上(2 線)
最大 200m(2)スター基板(通信機能付メーター用)
接 続 メ ー タ ー 数

最大 32 台電源

集中検針盤から供給 DC5V

力

最大 0.5VA

消5.3

費

電

端末装置(通信機能付メーター用)型

式

名ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡＴ１

接 続 メ ー タ ー 数

最大 16 台端 末 装 置 間 伝 送
ラ イ ン ケ ー ブ ル

4 線シールド

電源

集中検針盤から供給 AC24V(信号線:DC 信号)

消費電力

最大 0.6VA

外観寸法

201(W)×274(H)×52(D)mm

ケース

色

ライトグレー （マンセル 5Y-7.5/1 相当）

防水

構

造

IP 等級

設

置場

所

塵埃、湿気が少なく、直射日光の当たらない屋内
また、ガスの滞留する恐れのない場所

量

約 1kg

質

IPX38

<KM-KILVIS-HA-011_6>

６.外形図(1）本体

単位：ｍｍ400256033060

19453604519450

2931182540450400

252515080
3.2(161)

4-φ12 取付穴(2)端末装置

289.5

348.5

4.5

269
273.5

2019

<KM-KILVIS-HA-011_6>