二級 ボ イ ラ ー 技 士 試 験

受験番号２ ボ１／６（ボイラーの構造に関する知識）問

１

熱及び蒸気に関する次の記述のうち、誤っているも

問

４

鋳鉄製ボイラーに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。のはどれか。

（１）組み合わせ式であるので、高圧や大容量ボイラー（１）熱伝達率は、固体表面の状態、流れの状態及び温に適している。

度が一定ならば、流体の種類に関係なく一定である。

（２）暖房用の蒸気ボイラーでは、復水を循環使用する（２）一般に、質量１kgの水を温度１℃高めるのに要すことを原則としている。

る熱量は４.１８７kＪ{１kcal}である。

（３）重力式蒸気暖房返り管では、ハートフォード式連（３）過熱蒸気は、乾き飽和蒸気を更に加熱したもので結法が用いられている。

ある。
（４）水の蒸発熱は、圧力が高くなるほど小さくなる。

（４）鋼製ボイラに比べ、腐食に強い。

（５）比熱の小さい物体は、同じ熱量を加えたとき、比（５）伝熱面積の割に据付け面積が小さい。

熱の大きい物体より温度の上がり方が大きい。

問

２

ボイラー各部の構造に関する次の記述のうち、誤っ問

５ボイラーの附属品の取付け位置として、誤っているものは次のうちどれか。ているものはどれか。

（１）水高計 ………… ボイラー最上部（１）胴板には、内部の圧力によって引張応力が発生す（２）吹出し管 ……… 胴底部る。

（３）験水コック …… ボイラー水室下部（２）胴板の長手継手の強さは、周継手の強さの１/２あ（４）伸縮継手 ……… 蒸気配管ればよい。

（５）沸水防止管 …… 胴内の蒸気取出し口（３）管板には、一般に平管板が用いられる。
（４）鏡板は、一般に皿形鏡板が用いられるが、高圧ボイラーでは半だ円体形鏡板又は全半球形鏡板が用いられる。
（５）平鏡板には、内部の圧力によって曲げ応力が発生する。

問３

水管ボイラーに関する次の記述のうち、誤っている
ものはどれか。

（１）比較的小径のドラムと細い管で構成され、高圧大容量用にも適している。

問

６ボイラーに使用されるＵ字管式通風計の読み方（下図の矢印の長さ）として、正しいものは次のうちどれか。なお、点線の位置は標準大気圧のときの基準面とする。

（２）火炎の放射熱を吸収するとともに、炉壁を保護するため水管を燃焼室の周囲に配置した水冷壁が用いられる。
（３）ボイラー水の流動方式により自然循環式、強制循環式及び貫流式に分類される。
（４）給水及びボイラー水処理に注意を要する。特に、高圧ボイラーでは、厳密な水管理を行わなければならない。
（５）曲管式水管ボイラーは、直管式水管ボイラーに比べて熱膨張に対する順応性が小さい。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

２

ボ２／６

（ボイラーの取扱いに関する知識）問

７

ばね安全弁に関する次の記述のうち、誤っているも

問１１ているものは次のうちどれか。のはどれか。
（１）弁棒は、ばねの力で押し下げられ、弁体は弁座に（１）通風装置のダンパは、初めは閉めておき、燃焼量に合わせて開いていく。

密着している。
（２）弁体が弁座から上がる距離を揚程（リフト）とい（２）水面計の水位が高いときは、吹出しを行って常用水位に調整する。

う。
（３）揚程式は、弁座流路面積が最小となる安全弁であ（３）運転に入る前に吹出し弁を操作して、その機能の良否を調べる。

る。
（４）全量式は、弁座流路面積がのど部の面積より十分（４）圧力計は、圧力がない場合はその指針が０点に戻っていることを確認する。

大きなものとなるようなリフトが得られる安全弁である。

ボイラーの点火前の点検及び準備作業として、誤っ（５）空気抜き弁は、蒸気が発生し始めるまで開いておく。

（５）安全弁軸心から安全弁の排気管中心までの距離は、なるべく大きくする。

問

８ボイラーに吹出し装置を設ける目的として、正しい

問１２

して、正しいものは次のうちどれか。

ものは次のうちどれか。

問

プライミングやホーミングが起こった場合の措置と（１）ボイラー水の不純物の濃度を下げるため（１）燃焼量を上げる。

（２）ボイラーの内部を点検するため（２）ボイラー水の一部を吹出し、新しい水を入れる。

（３）プライミングを抑制するため（３）空気抜き弁を徐々に開き、蒸気圧力を下げる。

（４）蒸気圧力を下げるため（４）給水量を多くし、水位を高く保ってみる。

（５）ボイラー水の膨張分を逃がすため（５）蒸気弁を急開して、水位の安定を図る。

９ボイラーに設けられる空気予熱器に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）水分の多い低品位燃料の燃焼に有効である。
（２）ボイラーの効率が上昇する。
（３）燃焼状態が良好になる。
（４）燃焼室内温度が上昇し、炉内伝熱管の熱吸収量が増大する。
（５）窒素酸化物（ＮＯ Ｘ ）の発生量が低下する。

問１３ボイラーをたき始め、閉止している主蒸気弁を初めて開き送気する場合の措置として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）蒸気を送り込む側の主蒸気管、蒸気だめなどにあるドレン弁を全閉し、主蒸気弁を開いて、暖管する。
（２）主蒸気弁にバイパス弁が設けられている場合は、まずバイパス弁を開いて蒸気を送る。
（３）暖管がよく行われた後、主蒸気弁を段階的に徐々に開き、特別な場合を除き、全開状態になったら必ず少し戻しておく。
（４）送気するとボイラーの圧力が降下するから、圧力計を見ながら燃焼量を調節する。

問１０

中容量以下のボイラーのオンオフ式蒸気圧力調節器（５）送気すると水面計の水位に変動が現れるから、給において、蒸気圧力を検出するのに一般的に使用され水装置の運転状態を見ながら水位を監視する。ているものは、次のうちどれか。
（１）フロート（２）ベローズ（３）光電管（４）電極棒（５）バイメタル２ボ３／６

問１４

油だきボイラーが運転中に突然異常消火した原因と

問１８

ち、誤っているものはどれか。

して、誤っているものは次のうちどれか。
（１）バーナの噴油口が詰まっていた。

（１）スケールの付着、腐食の状態などから燃焼管理の良否を判断する。

（２）炉内温度が高すぎた。
（３）油の温度が低すぎた。

（２）穴や管の閉そくによる安全装置、自動制御装置、その他の運転機能の障害を防止する。

（４）油ろ過器が詰まっていた。
（５）バーナの噴射蒸気圧力が強すぎた。

ボイラーの内面清掃の目的等に関する次の記述のう（３）スケール、スラッジによる過熱の原因を除き、腐食、損傷を防止する。
（４）ボイラー水の循環障害を防止する。
（５）スケール、スラッジによるボイラー効率の低下を

問１５防止する。

安全弁の蒸気漏れの原因として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）弁体と弁座の中心が合っていない。
（２）弁と弁座との間に、ごみなどの異物が付着している。
（３）ボイラーにスケールが多く付着している。
（４）弁と弁座のすり合わせが悪い。
（５）ばねが腐食して、弁を押し下げる力が小さくなっている。

問１６

ディフューザポンプの取扱い上の注意事項に関する

問１９っているものはどれか。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（１）軸受部については、油の量、オイルリングの回転（１）水中に含まれる硬度成分は、ボイラー水が蒸発して濃縮されるとスケールとなって付着する。

状態、軸受メタルの温度などについて点検すること。
（２）運転に先立って、ポンプ内及びポンプ前後配管内（２）カルシウムやマグネシウム塩類を多く含んでいる水ほどボイラー給水として適している。の空気を十分に抜くこと。
（３）メカニカルシール式の軸のパッキンは、水漏れが（３）水中に溶存する酸素、二酸化炭素などはボイラーの腐食の原因となる。

ないことを確認すること。
（４）吐出し弁を閉じたまま長く運転すると、ポンプ内の水温が上昇し過熱を起こすので注意すること。

ボイラー水中の不純物に関する次の記述のうち、誤（４）懸濁物は、キャリオーバの原因となる。
（５）硫酸塩類は沸騰によって分解せず、濃縮して硬質のスケールとなる。

（５）運転を停止する際は、電動機の運転を止めた後、吐出し弁を徐々に全閉すること。

問１７

フロート式水位検出器のフロート室の吹出しを１日に１回以上行わなければならない理由として、正しいものは次のうちどれか。

問２０

ボイラー清缶剤を使用する目的として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）硬度成分を軟化させる。

（１）給水ポンプを運転させる。

（２）ｐＨ及び酸消費量を調整する。

（２）フロート室に付着したスケールを除去する。

（３）発生した蒸気の悪臭を除く。

（３）ボイラー水の採取を行う。

（４）ボイラー内で生じた沈殿物の結晶の成長を防止す（４）水位検出器が、設定水位で作動することを水面計で確認する。
（５）燃料を遮断する。

る。
（５）ボイラー水中の酸素を除去する。

２ボ４／６（燃料及び燃焼に関する知識）
問２１

重油の性質に関する次の記述のうち、誤っているも問２５の記述のうち誤っているものはどれか。のはどれか。
（１）重油の密度は温度によって変化し、温度が上昇すると減少する。

石炭燃焼と比べた場合の重油燃焼の特徴として、次（１）重油の発熱量は、石炭より高い。
（２）油の漏れ込み、点火操作などに注意しないと炉内ガス爆発を起こすおそれがある。

（２）重油の引火点はＪＩＳ規格により、Ａ重油及びＢ
重油は６０℃以上、Ｃ重油は７０℃以上となってい（３）完全燃焼には、より多量の過剰空気が必要である。

る。

（４）燃焼温度が高いため、ボイラーの局部過熱及び炉壁の損傷を起こしやすい。

（３）一般に密度が大きい重油は、粘度が高い。
（４）重油の粘度は、温度が高くなると高くなる。

（５）ボイラーの負荷変動に対して、応答性が優れている。

（５）重油の発熱量は密度によって変わり、密度の小さい重油は質量当たりの発熱量が大である。

問２２ボイラーの燃料として重油を使用する場合、空気予

問２６

熱器、エコノマイザなどの低温伝熱面に腐食を起こす

次の文中の内に入れるＡ及びＢの用語の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

成分は、次のうちどれか。

「回転式バーナ（ロータリバーナ）は、（１）窒素り付けられたカップの（２）灰分により油を微粒化する｡｣（３）硫黄Ａ

ＢＢ（１）油ポンプ末広がり部（５）残留炭素（２）モ ー タ内（３）油 導 管

先 端 外 周（４）回 転 軸内（５）フ ァ ン

前 部 空 間ボイラー用燃料に重油を選択する場合の留意事項として、誤っているものは次のうちどれか。に取で油膜を形成し、遠心力（４）揮発分問２３

Ａ面面（１）品質がほぼ一定で貯蔵中変質しないものであること。
（２）寒冷地では、できるだけ凝固点の高いものであること。
（３）硫黄分及び窒素化合物が少ないものであること。
（４）水分、その他のスラッジが少ないものであること。
（５）密度、粘度が適正なものであること。

問２７

次の文中の内に入れるＡ、Ｂ及びＣの用語の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。
問２４

気体燃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

（１）メタンなどの炭化水素を主成分とし、種類によっては水素や一酸化炭素などを含有する。
（２）液体燃料に比べると成分中の炭素に対する水素の「ボイラーで燃料を燃焼した場合、発生する硫黄酸化 物 （ Ｓ Ｏ Ｘ ） に よ る大気汚染の抑制対策 は、次のとおりである。
①硫黄分の②排煙脱硫装置を設け、排ガス中の比率が高い。
（３）燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分が少なくクリーＡ燃料を使用すること。

③煙突をＡＣして、着地濃度の低減を図ること。」
ＢＣ（１）少ないＳＯ ２高く

（２）多い

ＳＯ ３

高く

（５）液化石油ガス（ＬＰＧ）は、いったん漏えいする（３）少ないＳＯ ４

低くと密度が小さいため、天井部など高所に滞留しやす（４）少ないＳＯ高くい。

（５）多ＳＯ

低くを原料としたものとなっている。などを除去すること。

ンな燃料といわれている。
（４）都市ガスのほとんどは、液化天然ガス（ＬＮＧ）

Ｂい２ボ５／６（ 関 係 法 令 ）問２８

固体燃料の工業分析における分析対象項目として、問３１

正しいものの組合せは次の(１)～(５)のうちどれか。

次の文中の内に入れるＡとＢの数字の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

（１）固定炭素

窒素酸素

水素

（２）水分

灰分揮発分

硫

黄（３）灰分

炭素

水素

酸素

硫黄

弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したとき

（４）炭素

水素酸素

窒素

硫黄

は、他の安全弁を最高使用圧力の（５）水分

灰分揮発分

問２９

次の文中の

「事業者は、ボイラー（小型ボイラーを除く。）の安全弁が固定炭素内に入れるＡ及びＢの用語の組合燃焼室のＡ当たりのＡＢをいう。」

Ｂ個以上ある場合において、１個の安全Ｂ％増以下で作動するように調整することができる。」
ＡＢ（１）２３（２）２６（３）３５（４）３４（５）３６

問３２

炉筒煙管ボイラーにおける伝熱面積の算定方法として、正しいものは次のうちどれか。

せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。
「ボイラーの燃焼室熱負荷とは、単位時間におけるＡ（１）炉筒の面積（２）胴、炉筒及び煙管の面積の合計（３）火炎に触れる本体の面積（１）伝熱面積

発生熱量（４）胴の面積（２）伝熱面積

吸収熱量（５）火気、燃焼ガス等に触れる本体の面で、その裏面（３）単位容積発生熱量（４）単位容積

吸収熱量（５）単位面積

発生熱量

問３０ボイラーの通風に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

が水に触れるものの面積

問３３

胴の内径が９００mm、かつ、その長さが１５００mmの立てボイラー（移動式ボイラー及び屋外式ボイラー（１）炉及び煙道を通して起こる空気及び燃焼ガスの流を除く。）の外壁から壁、配管その他のボイラーの側れを通風といい、この通風を起こさせる圧力差を通部にある構造物（ただし検査及びそうじに支障のない風力という。

物を除く。）までの距離として法令上、規定されてい（２）通風力の単位には、一般にPa又はその１０００倍のkPaが用いられる。

る最小の距離は、次のうちどれか。
（１）０.１５ｍ（３）自燃通風の場合、煙突によって生じる通風力は、（２）０.３０ｍ

煙突内ガスの密度と外気の密度の和に煙突の高さを（３）０.４５ｍ乗じたものである。

（４）１.２０ｍ（４）押込通風は、ファンを用いて燃焼用空気を大気圧より高い圧力で炉内に押し込むものである。
（５）誘引通風は、燃焼ガスを煙道又は煙突入口に設けたファンによって吸い出し、煙突に放出するものである。

（５）２.００ｍ

２ボ６／６

問３４

次の文中の内に入れる用語として、正しいも問３７ボイラー取扱作業主任者が行うべき職務として、誤っているものは次のうちどれか。のは(１)～(５)のうちどれか。
「事業者は、労働者がそうじ、修繕のためボイラー（１）急激な負荷の変動を与えないように努めること。

又は煙道の内部に入るときは、ボイラー又は煙道の内（２）給水装置の機能の保持に努めること。

部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又は（３）適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこ

これと同等以上のと。

及び強度を有するものを使用（４）安全弁の機能の保持に努めること。

させること。」（５）１週間に１回以上、水面測定装置の機能を点検す（１）柔軟性ること。

（２）耐火効力（３）絶縁効力（４）耐水効力問３８（５）断熱効力

二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができるボイラーは、次のうちどれか。

（１）伝熱面積が３０ｍ ２ の鋳鉄製蒸気ボイラー（２）伝熱面積が３０ｍ ２ の鋳鉄製温水ボイラー（３）伝熱面積が２５ｍ ２ の炉筒煙管ボイラー（４）伝熱面積が２００ｍ ２ の貫流ボイラー
問３５ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者がボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ（気水分離器を有しないもの。）（５）最大電力設備容量５００kＷの電気ボイラー

ばならない時期は、次のうちどれか。
（１）変更検査後遅滞なく（２）変更検査実施前まで

問３９（３）変更工事完了後遅滞なく次の文中の内に入れる数字として、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

（４）変更工事開始の日の１５日前まで「ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外（５）変更工事開始の日の３０日前まで側からｍ以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。」（１）０.１０（２）０.１５（３）０.４５（４）１.２０
問３６

次の文中の内に入れるＡ、Ｂ及びＣの用語の（５）２.００組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。
「①

水高計の目もりには、当該ボイラーのＡを問４０示す位置に、見やすい表示をすること。
②蒸気ボイラーのＢ

は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することが圧力計の目盛盤の最大指度は、Ｃの１.５倍以上３倍以下の圧力を示す指度としなければなら（１）安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置（２）水の温度が１２０℃を超える温水ボイラーには、安全弁を備えなければならない。
（３）安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調ない。」
Ａいるものはどれか。に直接取り付けなければならない。

できるように表示すること。
③

ボイラーの安全弁に関する次の記述のうち、誤ってＢＣ（１）常 用 圧 力

安全低水面

最高使用圧力（２）最高使用圧力

常 用 水 位

最高使用圧力（３）最高使用圧力

安全低水面

最高使用圧力（４）最高使用圧力

標 準 水 位

常 用 圧 力（５）安 全 低 水 面

常 用 水 位

常 用 圧 力整する。
（４）伝熱面積５０ｍ ２ 以下の蒸気ボイラーにあっては、安全弁を１個とすることができる。
（５）過熱器用安全弁は、胴の安全弁より後に作動するように調整する。
（終り）