目次

施工編

1. 室外ユニット据付工事（1）据付工事説明書… ……………………………………………………………………………………… E-3（2）分岐配管サイズ選定… ………………………………………………………………………………… E-14（3）冷媒配管相当長… ……………………………………………………………………………………… E-17（4）後増設… ………………………………………………………………………………………………… E-18（5）分岐配管施工要領… …………………………………………………………………………………… E-22
（6）ヘッダー配管施工要領… ……………………………………………………………………………… E-26（7）冷媒配管接続作業… …………………………………………………………………………………… E-27
（8）降雪センサー取付け方法… …………………………………………………………………………… E-28
（9）室内ユニットの電磁弁キット共有について（3WAY マルチに適用）……………………………… E-29
（10）冷媒配管の断熱… …………………………………………………………………………………… E-30

2. 室内ユニット据付工事■ 4 方向天井カセット形

U1 形… ……………………………………………………………………… E-34

■ 4 方向天井カセット形

T1 形…………………………………………………………………………… E-48

■ 2 方向天井カセット形… ………………………………………………………………………………… E-54
■ 1 方向天井カセット形… ………………………………………………………………………………… E-66
■ 1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ… …………………………………………………………… E-73
■ 1 方向天井カセットスリム形… ………………………………………………………………………… E-81
■高天井用１方向カセット形… …………………………………………………………………………… E-95
■天井ビルトインカセット形 / ビルトインオールダクト形… ……………………………………… E-102■天井埋込形… …………………………………………………………………………………………… E-110■天井吊形

T1 形………………………………………………………………………………………… E-122■天井吊形

S1 形………………………………………………………………………………………… E-130■天吊形厨房用エアコン… ……………………………………………………………………………… E-136■壁掛形… ………………………………………………………………………………………………… E-150■床置形… ………………………………………………………………………………………………… E-158■床置プレナム / 床置ダクト形

U1 形（224 形・280 形）… ……………………………………… E-164■床置プレナム / 床置ダクト形

S2 形（335 形・450 形）… ……………………………………… E-183■床置プレナム  S2 形（560 形）/ 床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形）… … E-189■ペリメーター用床置形 / ペリメーター用床置埋込形… …………………………………………… E-197■壁ビルトイン形

S2 形………………………………………………………………………………… E-203■壁ビルトイン形

S1 形………………………………………………………………………………… E-210■直膨コイル付外気処理ユニット… …………………………………………………………………… E-217■床置形ハイフレッシュ… ……………………………………………………………………………… E-225■天井埋込形ハイフレッシュ… ………………………………………………………………………… E-231■クリーンエアコン… …………………………………………………………………………………… E-245

3. 室外ユニット電気工事………………………………………………………………………… E-255

E-1

目次

施工編

4. 室内ユニット電気工事■ 4 方向天井カセット形… ……………………………………………………………………………… E-259■ 2 方向・1 方向天井カセット形 / 高天井用 1 方向カセット形 / 天井吊形 / 天井埋込形 /ペリメーター用床置形・床置埋込形 /1 方向天井カセット形電動弁外付けタイプ……………… E-266■天井埋込形… …………………………………………………………………………………………… E-270■天吊形厨房用エアコン / 床置形… …………………………………………………………………… E-274■壁掛形… ………………………………………………………………………………………………… E-278■床置プレナム形 / 床置ダクト形（355 形・450 形）………………………………………………… E-285■壁ビルトイン形

S2 形………………………………………………………………………………… E-289■壁ビルトイン形

S1 形………………………………………………………………………………… E-293■直膨コイル付外気処理ユニット… …………………………………………………………………… E-297■床置形ハイフレッシュ… ……………………………………………………………………………… E-301■天井埋込形ハイフレッシュ… ………………………………………………………………………… E-305■クリーンエアコン… …………………………………………………………………………………… E-309

E-2

1. 室外ユニット据付工事

施工編（1）据付工事説明書

E-3

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-4

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-5

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-6

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-7

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-8

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-9

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-10

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-11

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-12

1. 室外ユニット据付工事

施工編

●施工補足
1）防雪フードの使用について※ 室外ユニットの騒音や排ガスによる臭いが、近隣に影響を及ぼさないよう、フードの設置方向や排気延長キットとの組み合わせなど設置時に、配慮してください。
● 防雪フードの吹出方向は、下図のようにユニット上部にある排気トップが吹出側になるように設置してください。
反対方向に設置した場合、排気が防雪フード内で滞留し、フード、天井パネルに結露、氷結することにより、機器に不具合が発生する可能性があります。
周囲の環境状況により、吹出し方向を反対方向に設置する必要がある場合は、排気延長キットを設置し、排気が防雪フードの外へ排出されるようにしてください。

排気トップ

左側面図
● GHP 本体の上部には右図に示すように、冷却水封入口があります。防雪フードを使用する場合には、 冷却水封入口
冷却水の補充やエアー抜きができるように手配時に配慮してください。

背面側2）架台上に室外ユニットを設置する場合● 安全にメンテナンス作業を行うため高い基礎上に室外ユニットを設置しメンテナンス時に脚立等の使用が必要な場合には図のようなメンテナンス空間を設け、脚立等に乗らずに作業できるようなスペースを設けてください。また、落下の危険がある場合には手すり等の安全策を講じてください。

室外ユニット作 業 ス ペ ース

架台

E-13

1. 室外ユニット据付工事

施工編（2）分岐配管サイズ選定< マルチ リニューアル専用機 >■既設配管を使用する場合（必ず、配管肉厚を確認してください）
分岐後の主配管

室外機
主配管

室内機接続配管

分岐管
室内機

主配管
( 室外ユニット
配管）

接続容量（kW） φ6.35 ※ φ9.52
◎
◎

22.4
28
35.5
45

液管
○
○
◎
◎

56
71.0
85.0

16.0 以下
分岐後の主配管 16.1 ～ 22.4
22.5 ～ 28.0
（接続される  室内ユニット 28.1 ～ 35.5の合計容量） 35.6 ～ 45.0

○※

○
◎
◎

○
○
○
◎
◎

45.1 ～ 71.0

71.1 ～ 101.0
101.1 ～ 142.0

最終分岐から室内ユニット142.1 ～ 144.5
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8.0
9.0
11.2
14.0
16.0
22.4
28.0
35.5
45.0
56.0

○※
○※
○※
○※
○※
○※
○※

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ガス管

φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ9.52

○
○
◎
◎

○
○
○
○
◎
◎
○
○
○
○
○
◎
◎
◎

○
○
◎

○
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
◎

φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4 φ28.58 φ31.75 φ34.92 φ38.1 φ 41.28 φ 44.45

◎

○
○

○

○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
◎

○
○
○
○
○

○
○
○

○
◎

○
○
◎

○
○

○
○
◎

●
○
○
◎

○
○
◎

●
○
◎
◎
◎
◎
●
●
○
○
◎
◎

○
○
◎
◎

●
○
○
○
○
◎

●
○
○
○
○

●
○
○
○
◎

●
○
○
○
◎

○
○
○

○
○

●
○
○
○

●
●
○

●

●
○
○
○
◎

●
○
○
○

●
○
○

○

・ ◎印の配管口径は、最大配管長が 90m 相当長以下、かつ接続される室内ユニット合計容量が、室外ユニットに対して 130％を超えない場合は、使用可能です。
・ 分岐後の主配管サイズは、主配管サイズを超えないように選定してください。
・ ●印の配管口径を使用する場合は、冷凍機油を長さに対して 100cc/m 追加してください。ただし配管長が10m 以下の場合は、一律 1ℓ追加してください。オイル サービス部品コード :623-168-8802（HP-9 × 4ℓ）
・ 分岐後の主配管サイズは、主配管サイズを超えないように選定してください。

αm

室外機

《注意事項》

室内機

δm
AkW

γm

βm
CkW

高低差ε≦4m

φ6.35（液管）※ : 既設配管で下記条件を満たす場合はφ 6.35（液管）の配管を使用できます。
BkW① 冷房、暖房時に分流不良による能力不足のクレームがないこと。
② 暖房時に冷媒音のクレームがないこと。
③ 室内ユニットと室外ユニットを結ぶ配管上にあるφ 6.35 の合計長が 15m 以内。α+β≦15m α+γ≦15m δ≦15m④ 室内ユニット間高低差 4m 以内。ε≦ 4m⑤ φ 6.35 配管に接続される室内ユニット合計容量は 8.0kW 以内。A ≦ 8、B+C ≦ 8

E-14

1. 室外ユニット据付工事

施工編< Ｗマルチ リニューアル専用機 >■既設配管を使用する場合（必ず、配管肉厚を確認してください）
分岐後の主配管

室外機
主配管

室内機接続配管

分岐管
室内機

主配管
( 室外ユニットの合計容量）

接続容量（kW） φ6.35 ※ φ9.52
45.0

液管

ガス管

φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4 φ28.58 φ31.75 φ34.92 φ38.1 φ 41.28 φ 44.45 φ50.8

◎

56.0
71.0

○
◎
◎

71.1 ～ 101.0
101.1 ～ 142.0

○
○
○
◎
◎

142.1 ～ 170.0

分岐後の
主配管
（接続される
室内ユニットの合計容量）

16.0 以下○※

16.1 ～ 28.0○◎

28.1 ～ 35.5
35.6 ～ 45.0

○
○
◎
◎

45.1 ～ 71.0
71.1 ～ 101.0
101.1 ～ 142.0
142.1 ～ 221

最終分岐から
室内ユニット

2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8.0
9.0
11.2
14.0
16.0
22.4
28.0

○※
○※
○※
○※
○※
○※
○※

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
◎

○
○
○
○
○
◎
◎

○
○
◎

○
○
◎

◎
◎
◎
○
○

○
○

○

○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
◎

○
○

●
○
◎

○
○

●
○
○
◎
◎

○
○
○
◎

●
○
○
○
◎

○
○
○
○
◎

●
○
○
○
◎

●
○
○
○
○
◎

●
●
○
○
○

●
○
○

●
○

●
○
○
○
◎

●
○
○
○

●
○
○

●
○

○

・ ◎印の配管口径は、最大配管長が 90m 相当長以下であれば使用可能です。
・ 必ず、配管肉厚を確認してくだい。
・ 分岐後の主配管サイズは、主配管サイズを超えないように選定してください。
・ ●印の配管口径を使用する場合は、冷凍機油を長さに対して 100cc/m 追加してください。ただし配管長が10m 以下の場合は、一律 1ℓ追加してください。オイル サービス部品コード :623-168-8802（HP-9 × 4ℓ）

室外機

αm
δm

室内機
《注意事項》AkW※ : 既設配管で下記条件を満たす場合はφ 6.35（液管）の配管を使用できます。
φ6.35
（液管）
① 冷房、暖房時に分流不良による能力不足のクレームがないこと。
② 暖房時に冷媒音のクレームがないこと。
③ 室内ユニットと室外ユニットを結ぶ配管上にあるφ 6.35 の合計長が 15m 以内。
α + β≦ 15m α + γ≦ 15m δ≦ 15m④ 室内ユニット間高低差 4m 以内。ε≦ 4m⑤ φ 6.35 配管に接続される室内ユニット合計容量は 8.0kW 以内。A ≦ 8、B+C ≦ 8

E-15

γm

βm
CkW
BkW

高低差ε≦4m

1. 室外ユニット据付工事

施工編<3WAY マルチ リニューアル専用機 >■既設配管を使用する場合（必ず、配管肉厚を確認してください）
分岐後の主配管

室外機
主配管

室内機接続配管

分岐管
室内機

接続容量
液管
吸込管
吐出管
φ6.35 ※ φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4 φ28.58 φ31.75 φ38.1 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4（kW）
主配管 ( 室外ユニットの合計容量 )
56.0
○
◎
○
○
○
分岐後の主配管 ( 接続される室内ユニットの合計容量）
8.9 以下
○
○
○
○
○
○
○
●
○
8.9 ～ 16.0
○
○
○
○
○
○
●
●
○
16.1 ～ 22.4
○
○
○
○
●
○
22.5 ～ 28.0
○
○
○
○
○
●
○
28.1 ～ 35.5
○
○
○
○
○
35.6 ～ 45.0
○
◎
○
●
○
45.1 ～ 56.0
○
◎
○
○
○
56.1 ～ 112.0
○
◎
○
○
○
分岐管から電磁弁キット
2.2
○※
○
○
○
2.8
○※
○
○
○
3.6
○※
○
○
○
4.5
○※
○
○
○
5.6
○※
○
○
○
7.1
○※
○
○
○
8.0
○※
○
○
○
9.0
○
○
○
○
○
11.2
○
○
○
○
○
14.0
○
○
○
○
○
16.0
○
○
○
○
○
電磁弁キットから室内ユニット
2.2
○※
○
○
2.8
○※
○
○
3.6
○※
○
○
4.5
○※
○
○
○
5.6
○※
○
○
○
7.1
○※
○
○
8.0
○※
○
○
9.0
○
○
○
11.2
○
○
○
14.0
○
○
○
16.0
○
○
○

・◎印の配管口径は、最大配管長が 90m 相当長以下であれば、使用可能です。
・○印は対応可能です。
・●印はオイル追加チャージで対応可能です。
室外機
・○※印は標準機と同様に、条件付きで対応可能です。
室内機

γm

αm
δm

βm

AkW

《注意事項》
φ6.35（液管）※ : 既設配管で下記条件を満たす場合はφ 6.35（液管）の配管を使用できます。
① 冷房、暖房時に分流不良による能力不足の不具合がないこと。
② 暖房時に冷媒音の不具合がないこと。
③ 室内ユニットと室外ユニットを結ぶ配管上にあるφ 6.35 の合計長が 15m 以内。
α + β≦ 15m α + γ≦ 15m δ≦ 15m④ 室内ユニット間高低差 4m 以内。ε≦ 4m⑤ φ 6.35 配管に接続される室内ユニット合計容量は 8.0kW 以内。A ≦ 8、B+C ≦ 8
E-16

CkW
BkW

高低差ε≦4m

1. 室外ユニット据付工事

施工編（3）冷媒配管相当長
配管系統に使用する継手部品の直管相当長さは、下表を参照して配管システムの設計を行います。
●継手部品の直管相当長さ ( 表 3) 単位 [m]吸込管または太管 ( ガス管 )φ 9.52

φ 12.7 φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1

90°エルボ

0.15

0.3

0.35

0.42

0.48

0.52

0.57

0.7

0.79

45°エルボ

0.1

0.23

0.26

0.32

0.36

0.39

0.43

0.53

0.59

ティーズ

0.2

0.5

0.5

0.6

―

0.8

0.9

0.9

―

ソケット

0.05

0.1

0.11

0.12

―

0.14

0.16

0.18

―

0.7

0.9

1.05

1.26

1.44

1.56

1.71

2.1

2.37

1.8

2.3

2.8

3.2

3.8

4.3

4.7

5.0

5.8

R		
―
＝
ｄ		

30		
―
＝
19

1.57

Ｕ字管曲げ

（R60 ～ 100mm）

トラップ ベンド
分岐管

0.5

ヘッダー配管1●曲げパイプの直管相当長（表 4）

計算例

相     当     長

R
d

45°曲げ

90°曲げ

180°曲げ0.5

25.0 × d

40.0 × d

53.5 × d

1.0

12.0 × d

18.5 × d

25.8 × d

1.5

7.8 × d12.2 × d

16.4 × d

2.0

6.4 × d10.0 × d

13.4 × d

2.5

5.9 × d9.2 × d12.3 × d

3.0

5.7 × d9.0 × d12.0 × d

3.5

5.9 × d9.2 × d12.2 × d

4.0

6.4 × d10.0 × d

13.4 × d

4.5

7.1 × d11.0 × d

14.8 × d

d: 外径
R: 曲げ半径（例）19mm のパイプを半径 30mm で 90°曲げた場合（d=19・R=30）
表より
相当長 ＝ 12.2 × 19 ＝ 231mm
0.23 ｍになる

E-17

1. 室外ユニット据付工事

施工編（4）後増設< マルチ リニューアル専用機 >① 室内ユニットの増設可能条件
室外機に対する室内機の容量比率
最小接続可能室内機容量
室内機接続可能最多台数 ( 系統ごと )

224 形

280 形

355 形
450 形
560 形
50% ～ 200%
22 形（0.8 馬力相当）
24 台
26 台
33 台

20 台

710 形

850 形
50% ～ 170%

41 台

50 台

② 設置後、増設する可能性のある場合は、室内ユニット側の分岐管に別売の閉鎖栓（現地手配）を設置するよう計画してください。
（図 1）1) オイルがたまり込まないように必ず逆勾配にしてください。
2) 主管より最短距離（40cm 以内）にしてください。
3) 閉鎖栓（現地手配）の管径が主管の管径より小さい場合は、レデューサーなどで取り付ける所のみサイズダ
ウンしてください。
4) 容易に操作できる場所を選定し、後日に設置場所を確認できるように考慮してください。
5) 閉鎖栓（現地手配）を室内側（室内ユニット増設用を含む）および主配管の途中に取り付ける場合は、室内ユニット側に向くようにしてください。
③ 増設を想定した配管サイズを選定してください。
［（2）分岐配管サイズ選定の項参照］

室外ユニット

:

分岐配管
（別売品）

:

閉鎖栓
（現地手配）

LA
L1
L2
LB

LD

LG

LG

H1
L4
I8
増設用

I1

(第一分岐から)

４０ｃｍ以内I2

I3

増設用室内ユニット

H2

図1

E-18

1. 室外ユニット据付工事

施工編<W マルチ リニューアル専用機 >① 室内ユニットの増設可能条件
室外ユニット 1 台に対する室内ユニットの最多接続が下表を参照してください。
単独設置時
450 形 560 形 710 形 850 形
馬力相当
16
20
25
30
室外機に対する室内機の容量比率
50% ～ 130%
最小接続可能室内機容量
22 形（0.8 形相当）
室内機接続可能最多台数（系統ごと）
26
33
41
50
2 台設置時450形×2 450形+560形 560形×2 560形+710形 710形×2 710形+850形 850形×2
馬力相当
32
36
40
45
50
55
60
室外機に対する室内機の容量比率
最小 : システム中、最小室外機容量の 50%
最大 : 室外機 2 台合計容量の 130%
最小接続可能室内機容量
22 形（0.8 形相当）
室内機接続可能最多台数（系統ごと）
52
59
64② 室外ユニットの接続可能条件（必ず増設後の合計馬力で配管サイズを選定してください。）
現在据付け計画中の室外機（系統毎の馬力数
将来増設可能室外機（組合せ上限最多 2 台）

1 台設置
相当馬力
16 馬力
20 馬力
25 馬力
30 馬力

16 馬力
○
○
○
-

20 馬力
○
○
○
-

25 馬力
○
○
○
△

30 馬力）○○※上記の組み合わせ以外の室外機は増設できましせん。
※室外機を増設する場合は、予め、閉鎖栓（現地手配）などを設けてください。
※室内・外機を増設後においても冷媒配管長の制限を満足できるよう配慮してください。
※違う形式の組合わせはできませんのでご注意ください。
※△条件ではガス管がφ 38.1 を超える配管接続は対応できません。
（相当長 90m を超える場合）③ 増設を想定した配管サイズを選定してください。…
［室外ユニット据付工事及び（２）分岐配管サイズ選定の項参照］④ 設置後、増設する可能性のある場合は、室外ユニット・室内ユニット側の分岐管に閉鎖栓（現地手配）を設置するよう計画してください。( 図 2)
1) 必ずオイルがたまり込まないように逆勾配にしてください。
2) 主管より最短距離 (40cm 以内 ) にしてください。
3) 閉鎖栓（現地手配）の管径が主管の管径より小さい場合は、レデューサーなどで取り付ける所のみサイズダ
ウンしてください。
4) 容易に操作できる場所を選定し、後日に設置場所を確認できるように考慮してください。
5) 閉鎖栓（現地手配）のサービスポートの位置は、増設ユニット側に向くようにしてください。

E-19

1. 室外ユニット据付工事

施工編

増設室外ユニット

増設用

第一分岐
増設用
４０ｃｍ以内４０ｃｍ以内

増設用

図2

E-20

1. 室外ユニット据付工事<3WAY マルチ >① 室内ユニットの増設可能条件ごと室外機に対する室内機の容量比率
最小接続可能室内機容量
室内機接続可能最多台数 （ 系統ごと ）

施工編
450 形
560 形
710 形
850 形
50% ～ 200%
50% ～ 170%
22 形（0.8 馬力相当）
26 台
33 台
41 台
50 台

② 設置後、増設する可能性のある場合は、室内ユニット側の分岐管に別売の閉鎖栓（現地手配）を設置するよう計画してください。
（図 3）1）オイルがたまり込まないように必ず逆勾配にしてください。
2）主管より最短距離（40cm 以内）にしてください。
3）閉鎖栓（現地手配）の管径が主管の管径より小さい場合は、レデューサーなどで取り付ける所のみサイズダ
ウンしてください。
4）容易に操作できる場所を選定し、後日に設置場所を確認できるように考慮してください。
5）閉鎖栓（現地手配）を室内側（室内ユニット増設用を含む）および主配管の途中に取り付ける場合は、室内ユニット側に向くようにしてください。
6）3WAY マルチには、電磁弁キットの取付が必要になります。
③ 増設を想定した配管サイズを選定してください。
［（2）分岐配管サイズ選定の項参照］※図 3 は標準機の増設例になります。

室外ユニット:分岐配管（別売品）:

閉鎖栓（現地手配）

LA
L1
L2
LB

LD

LG

LG

H1
L4
I8
増設用

I1

(第一分岐から)

４０ｃｍ以内I2

I3

増設用室内ユニット

H2

図3

E-21

1. 室外ユニット据付工事

施工編（5）分岐配管施工要領
・APR-P160B
機種名
APR-P160B

新部品コード新部品

E-22

組合わせ配管仕様内容
部品

1

部品

2

1. 室外ユニット据付工事

施工編

・APR-P680B
機種名

セット内容

E-23

APR-P680B
部

品

名

部品

1

部品

分

岐

管

1個

1個

断

熱

材

1個

1個

レデューサー

5個

3個

2

※

新
AC
新
IN

1. 室外ユニット据付工事

施工編

・SGP-PCH1400K
機

種

名

セット内容

E-24

SGP-PCH1400K
部

品

名

部品

1

部品

分

岐

管

1個

1個

断

熱

材

1個

1個

レデューサー

10 個

5個

2

1. 室外ユニット据付工事

施工編

・APR-RZP224B, APR-RZP680B, APR-RZP1350B

ACXF70-36870

INDICATION

E-25

1. 室外ユニット据付工事

施工編（6）ヘッダー配管施工要領●ヘッダー配管は、下図に示す向きにて使用してください。特に垂直使用の場合には、注意してください。
〈水平使用〉		
①水平横向き使用・15°～ 30°傾けて使用してください。
・室内ユニット側分岐配管は、下図のように必ず 1 度立ち上げてから横引き配管してください。

〈垂直使用〉②水平上向き使用●室内ユニット側の冷媒配管サイズに合わせヘッダー配管の分岐部分を切断し、使用してください。
●室内 3 台で使用する場合、3 台分は室内ユニット側の冷媒配管サイズに合った所で切断し、結合してください。
使用しない所はそのまま状態で使用してください。
●室内 5 ～ 8 台使用する場合は下図のようにヘッダー配管を 2 個結合して使用してください。
〈ヘッダー配管の結合〉●配管の切断位置は下図を参照してください。

●詳細については、据付工事説明書を参照してください。
E-26

1. 室外ユニット据付工事

施工編（7）冷媒配管接続作業
・冷媒配管材料
材質 :JIS H 3300「銅管および銅合金継目無管」りん脱酸銅 (C1220)
配管径サイズ : 配管サイズは表 1、表 2 によるものをご使用ください。
< 新設機 >
表1
配管呼外径
肉 厚
タイプ

単位 mm
φ 9.52 φ 12.7 φ 15.88
0.8

0.8

1.0

φ 19.05
1.2

φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1 φ 44.5

1.0

1.0

1.0

O材

1.0

1.1

1.15

< リニューアル専用機 >表 2. 既設配管を使用する場合（必ず、配管肉厚を確認してください）
配管呼外径
肉 厚
タイプ

φ 9.52

φ 12.7

0.8

0.8

1.25

1/2H 材または H 材

φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22
1.0

1.0 以上O材

1.15

φ 25.41.0

単位 mm
φ 28.58 φ 31.75
1.0

1.1

φ 38.1

φ 44.51.15

1.25

1/2H 材または H 材

リニューアルの場合もフレアナットは 2 種（R410A 用室内ユニット、別売品に付属）を使用してください。
液管でφ 19.05 フレアナットを使用する場合はフレア部を肉厚 1.2 の配管にしてください。

E-27

1. 室外ユニット据付工事

施工編（8）降雪センサー取付け方法
降雪センサー [SNOW](CN39)・・・3P コネクター
・リレーが ON することにより室外機の運転・停止に関係なく室外ファンが回転します。
●配線例
電源
降雪プラグ
（CN39）

1 1
2 2
3 3

リレー

室外メイン基板

注 1） 室外メイン基板とリレーまでの配線長は 2m 未満にしてください。
降雪センサー・リレー・3P ソケット、および配線は現地手配してください。
注 2） リレーは接点仕様が最小適応負荷 0.1mA のものを選定してください。

E-28

外部接点*
（降雪センサー：現地手配）

1. 室外ユニット据付工事

施工編（9）室内ユニットの電磁弁キット共有について（3WAY マルチに適用）● グループ制御する複数台の室内ユニットは電磁弁キットを共有することができます。
（個別運転ができませんのでグループ制御にしてください。）● 電磁弁キットを共有している室内ユニットは、冷房と暖房の混在運転はできません。
（冷暖自動モードは選択可能ですが、グループ内は同一モードとなります < 冷房もしくは暖房 >）● 室外ユニット 1 台当り、電磁弁キットの共有は複数採用可能です。
● 電磁弁キットによる室内ユニット接続容量区分● クリーンエアコン と 直膨コイル付外気処理ユニットを含む共有はできません。
● 電磁弁キットは各室内機から 30m 以内の所に取り付けてください。
電磁弁キット品番56
160

室内ユニットトータル容量（kW）
2.2 ～ 5.6
5.6 超 ～ 16.0

室外ユニット

電磁弁キット●必ず室内ユニットに電磁弁キット共有を行う場合の設定をしてください。
（据付工事説明書（試運転編）参照）■室内ユニットの電磁弁キット共有する場合の配管サイズ
電磁弁キット⇔分岐
分岐後に接続され分岐⇔分岐
電磁弁キット品番 る室内機のトータ
ル容量（kW）
ガス管
液管※
56
2.2 ～ 5.6
φ 15.88
φ 9.52
2.2 ～ 5.6
160
φ 15.88
φ 9.52
5.6 超～ 16.0
※ 現地にてレデューサ－の手配が必要になります

分岐⇔室内機
ガス管
φ 12.7
φ 12.7
φ 15.88液管
φ 9.52
φ 9.52
φ 9.52■室内ユニットの電磁弁キット共有する場合の分岐配管・ヘッダー配管の選定
分岐後に接続さ
分岐管品番
れる室内機の
分岐配管
ヘッダー配管トータル容量APR-P160B
APR-P680B
SGP-PCH1400K SGP-HCHC280M SGP-HCH280K（kW）
16.0 以下〇〇※※ 現地にてレデューサ－の手配が必要になります

E-29

SGP-HCH560K-

1. 室外ユニット据付工事

施工編（10）冷媒配管の断熱
冷媒配管は液管、ガス管共必ず断熱をし、断熱材の端や継目は水分が浸入しないように隙間を塞ぐ処理を して下さい。
断熱しないと水漏れ・露たれに原因になります。
高温多湿の環境下では断熱材表面が結露しやすいので、下記線図を参考に断熱を強化してください。
また、断熱材は厚さ 10mm 以上として、ガス管側には 120℃以上、液管には 80℃以上の耐熱性断熱材を使用してください。
断熱材厚さの目安
材質：ポリエチレンフォーム保温材
冷媒温度：5℃（標準仕様）
算出基準：JIS A 9501 に準ずる。
各断熱厚さの線は露点を表します。その線以上の湿度になると結露を生じます。
■配管径φ12.7■配管径φ9.52100100
断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ
断熱厚さ15ｍｍ70

断熱厚さ10ｍｍ

6090
周囲相対湿度 ％周囲相対湿度 ％

90

80

40

40
20

30

40

断熱厚さ15ｍｍ
断熱厚さ10ｍｍ

60
50

10

断熱厚さ20ｍｍ

70

50

0

断熱厚さ30ｍｍ

0

50

10

30

40

50

周囲温度 ℃

周囲温度 ℃■配管径φ15.88■配管径φ19.05

100

100

90

90
断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

周囲相対湿度 ％周囲相対湿度 ％2050

断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

50

40

40
0

10

20
30
周囲温度 ℃

40

50

0

E-30

10

20
30
周囲温度 ℃

4050

1. 室外ユニット据付工事

施工編■配管径φ25.4

100

90

90
断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

断熱厚さ30ｍｍ

80

40

40
20
30
周囲温度 ℃

40

0

100

90

90
断熱厚さ30ｍｍ
断熱厚さ20ｍｍ
断熱厚さ15ｍｍ

60

10

20
30
周囲温度 ℃4050■配管径φ31.75

100

70

断熱厚さ10ｍｍ50■配管径φ28.5880

断熱厚さ15ｍｍ

60
50

10

断熱厚さ20ｍｍ

70

50

0

断熱厚さ10ｍｍ

断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

50

50

40

40
0

10

20
30
周囲温度 ℃

40

0

50

10

20
30
周囲温度 ℃4050■配管径φ38.1

10090
周囲相対湿度 ％周囲相対湿度 ％周囲相対湿度 ％100

周囲相対湿度 ％周囲相対湿度 ％■配管径φ22.22

断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ70
断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

50
40
0

10

20
30
周囲温度 ℃

40

50

このグラフは断熱材の材質や使用環境によっても変わりますので、あくまでも参考として下さい。

E-31

1. 室外ユニット据付工事

施工編

材質：ポリエチレンフォーム保温材
冷媒温度：2℃（中温仕様、3WAY）
算出基準：JIS A 9501 に準ずる。
各断熱厚さの線は露点を表します。
その線以上の湿度になると結露を生じます。
各断熱厚さの線は露点を表します。その線以上の湿度になると結露を生じます。
■配管径φ9.52■配管径φ12.7

100

100

周囲相対湿度80

断熱厚さ20ｍｍ
断熱厚さ15ｍｍ70

断熱厚さ10ｍｍ

60

90

50

80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

50

40

40
0

10

20

30

周囲温度

℃

40

50

■配管径φ15.88

0

10

20

30

周囲温度

℃

40

50

■配管径φ19.05

100

100

80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

周囲相対湿度

断熱厚さ30ｍｍ

％

90

％

90
周囲相対湿度

断熱厚さ30ｍｍ％％

断熱厚さ30ｍｍ

周囲相対湿度

90

40

40
20

30

周囲温度

℃

40

50

断熱厚さ15ｍｍ

60
50

10

断熱厚さ20ｍｍ

70

50

0

断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ10ｍｍ

0

E-32

10

20

30

周囲温度

℃

40

50

1. 室外ユニット据付工事

施工編■配管径φ25.4■配管径φ22.22

90

90

80
断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

周囲相対湿度

周囲相対湿度

断熱厚さ30ｍｍ

％

100

％

100

50

80

断熱厚さ20ｍｍ70

断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

50

40

40
0

10

20

30

周囲温度

℃

40

50

0

90

90

断熱厚さ20ｍｍ
断熱厚さ15ｍｍ

60

断熱厚さ10ｍｍ

周囲相対湿度

断熱厚さ30ｍｍ70

断熱厚さ20ｍｍ
断熱厚さ15ｍｍ

60
断熱厚さ10ｍｍ

40

40
20
30
周囲温度 ℃

50

70

50

10

40

40

断熱厚さ30ｍｍ

80

50

0

20
30
周囲温度 ℃

％

100

％

100

80

10

■配管径φ31.75■配管径φ28.58

0

50

10

20
30
周囲温度 ℃4050■配管径φ38.1

100

％

90
周囲相対湿度

周囲相対湿度

断熱厚さ30ｍｍ

断熱厚さ30ｍｍ80

断熱厚さ20ｍｍ70
断熱厚さ15ｍｍ

60
断熱厚さ10ｍｍ

50
40
0

10

20

30

周囲温度

℃

40

50

このグラフは断熱材の材質や使用環境によっても変わりますので、あくまでも参考として下さい。

E-33

S-G140UU1
S-G160UU1

E-34

は、施工前に必ずお読みください。

保証の対象外となります。

2

警告

実行しなければならない内容（強制事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が注意 発生するおそれがある内容」です。

（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）

触れると有毒ガスの発生や火災の原因）（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れて室内に冷媒漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に■ フレアナットは、製品付属のものを使用し、トルクレンチで指定の方法で締める（R22/R407C）に比べ圧力が約1.6 倍高くなります。

（R22、R407C 用では、機器の故障のほか、冷媒サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用している HFC 系冷媒（R32/R410A）
は、冷媒る■ 配管やフレアナット、
工具は、
冷媒 R32/R410A
専用のものを使用して確実に冷媒配管を取り付け（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（転倒などによる、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う

火災の原因）（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、感電、■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する（感電、火災の原因）■ 配線をはさまないように、
カバーは元通り確実に取り付ける■ 電気部品に触れる前に電源を遮断する（感電の原因）（感電、火災の原因）■ 電源配線および室内外接続線、信号線は、確実に固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにする（故障や発熱、火災の原因）

確実に固定する■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように（感電、火災のおそれ）■ 電源は、
必ず専用回路を使用する（故障や漏電時に感電、火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品 · 全
極開閉機能付）を取り付ける（施工の不備や電気回路容量に不備があると、感電や火災の原因）

程」
および「据付工事説明書」
に従って施工する■ 電気工事（アース工事を含む）
は、
電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規、（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、
コン
ロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因）

認する（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない（発熱、火災の原因）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（中毒および熱交換器などの腐食の原因）■ 室内ユニットドレン管と室外ユニット排気ドレン管は共用しない■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 据付作業中に冷媒が漏れた場合は速やかに換気する
工事には必ず指定の部品を使って確実に行う据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確（万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない
漏れた冷媒が滞留するおそれのある場所に設置しない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定冷媒 R410A 以外は、絶対に使用しない（空気・水などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）
内に、 ■ ドレン配管を下水溝に直接入れない（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）
指定冷媒 R410A 以外の空気、水などを混入させない

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある

警告 内容」です。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

必ずお守りください

U1 形

3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。
4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

この製品には冷媒として、HFC が使われています。
1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。

フロン排出抑制法 第一種特定製品で保管いただくように依頼してください。

るとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、据付工事説明書は、取扱説明書やお客様ご相談窓口とともに、お客様■ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認す

を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品

17
18
19
20
24
26

■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品

10. 試運転の前に‥‥‥‥‥‥‥‥‥
11. リモコン試運転設定‥‥‥‥‥‥
12. 自己診断機能表‥‥‥‥‥‥‥‥
13. アドレス設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥
14. ファン風速設定方法‥‥‥‥‥‥
15. 天井汚れの軽減設定方法‥‥‥‥8. 電気配線工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
9. 据付工事完了後のチェック項目 ‥ 16

電気工事

■ 据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工
してください。特に「安全上のご注意」（2 ～ 3 ページ）

S-G71UU1
S-G80UU1
S-G90UU1
S-G112UU1

3. 据付場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
4. 据え付け前の準備‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
5. 室内ユニットの据え付け‥‥‥‥‥ 7
6. 冷媒配管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
7. ドレン配管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

据付工事

S-G28UU1
S-G36UU1
S-G45UU1
S-G56UU1

ページ

安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
1. 付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
2. 別売品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

もくじ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書
はじめに

室内ユニット品番
4 方向天井カセット形（S-UU1シリーズ）

冷媒 R410A 使用

室内ユニット

安全上のご注意

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

試運転

3

4

ナノイーＸ
吹出部

その他

冷媒配管

ナノイーＸ

図1

⿟ サービス時の作業用スペースを考慮してください。（図 2）には障害物がないこと）

付けてください。
（吹出口および吸込口の風の通路

3-2. 冷気（暖気）が室内に行きわたりやすい場所に据え付けてください。

3-1. 室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え

3．据付場所さい。
据え付けることは、できる限り避けてください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります）

⿟ ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

U1 形

⿟ 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。

⿟ ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。

ください。

3-3. 外気の入りやすい扉や窓の近くに室内ユニットを

図2

3-4. ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてくだ

冷媒配管・ドレン配管側

100mm以上は、「14. ファン風速設定方法」（24 ページ）を参照して場合は、風量アップの設定が必要です。設定方法について

3.4 ｍ（80、90 形）、3.6 ｍ（112 ～ 160 形）を超える

100mm以上

サービススペースフィルターチャンバー（別売品）が必要です。

※ 3 チャンバー取付形のフィルターをご使用になる場合は、フィルターの他に※ 天井高さが、2.7 ｍ（28 ～ 56 形）、3.0 ｍ（71 形）、テープを取る

ドレン断熱材（１個）必要です。
（CZ-10RT4C など）※ 2 エコナビ機能をご使用になる場合は、エコナビ機能に対応した運転リモコンおよび、
エコナビセンサー（エコナビパネルもしくはエコナビセンサー壁設置形）
が必要です。

※ ワッシャー固定材、据付用ゲージは、包装下箱の内側にあります。
（下図）

包装下箱

フレア断熱材（１個）
ガス管用

吹出口丸合フランジ（φ150）
しゃ風材／断熱材キット

外気取入丸合フランジ（φ100）／自然気化式加湿器／※ 1 ナノイーＸ機能をご使用になる場合は、
ナノイーＸ機能に対応した運転リモコンがその他

超ロングライフフィルター／高性能フィルター
ロングライフフィルター/ 重量法60%フィルター

グリル取付形

ワイヤレスリモコン

昇降グリル付標準パネル／オイルガードパネル
多機能ワイヤードリモコン／ワイヤードリモコン／

昇降グリル付エコナビパネル※2／

エコナビパネル※2／標準パネル／

チャンバー取付形※3

⿟ 床面から天井面までが高い場合、風速分布が悪くなります。

取扱説明書
（1冊）、
据付工事説明書（1冊）、
お客様ご相談窓口
（1枚）

パッキン
（１個）

ドレン配管接続用

ホースバンド（１個）

液管用

フレア断熱材（１個）

包装ダンボール材
からミシン目で切り取ってください

据付用ゲージ
（1個）
※

フィルター

● 吊ボルトおよびナット（現地調達）
は、M10 または３/ ８″を使用してください。

ドレンホース（１個）

フレアナット接続部用（液管・ガス管）

冷媒配管用

包装ダンボール材
からミシン目で切り取ってください

ワッシャー固定材
（4個）
※

断熱テープ
（２個）

据付原寸図（梱包上箱）用

ネジ
（４個）

ユニット吊り下げ用

リモコン（必須）※ 1

取扱説明書、据付工事説明書、お客様ご相談窓口はお客様で保管していただくように依頼してください。

結束バンド白（３個） 結束バンド黒（4個）

配線接続用

吊金具 上下用

ワッシャー
（８個）

1．付属品

⿟ テレビ、ラジオ、ステレオ、パソコン等の機器から
1m 以上離してください。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります）

⿟ 蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は2m 以上離してください。蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、ワイ
ヤードリモコン（別売品）
を取り付けてください。

を据え付けると、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付ないことがあります。
（電子瞬時点灯
方式またはインバーター方式の蛍光灯はグローラ
ンプがありません）

⿟ 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバーター方式の蛍光灯の近くに室内ユニット

2- 4. ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意■ 主な別売品一覧（別売品の組み合わせ可否については、カタログを参照してください）⿟ しゃ風材は、ナノイーＸ吹出部がない吹出口に使用する
ように室内ユニットの設置方向にご注意ください。ナノ
イーＸ吹出部がある吹出口にしゃ風材を取り付けた場合、ナノイーＸの効果はなくなります。
（図1）
詳細はしゃ風材に同梱されている据付工事説明書
を参照ください。

る場合や、吹出口丸合フランジを使用する場合、室内ユニットの吹出口を閉塞するため、しゃ風材（別売品）が必要になります。

2 -3. ご使用になる部屋の壁際に室内ユニットを据え付け

品の取り付けについて、それぞれに同梱されている
説明書を参照してください。

するものもあります。室内ユニットの設置前に別売

2 -2. 別売品には、設置前に室内ユニット本体に取り付け

び運転リモコンが必要です。

2 -1. 本室内ユニットのご使用には、別途天井パネルおよ

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する

はじめに
天井パネル
（必須）

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、
この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（凍傷の原因）■ 接続部から漏れた冷媒には直接さわらない注意■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う（感電の原因）

警告

100mm以上

E-35

500mm以上

2．別売品

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

天井高さの目安（単位 :m）

1.8 ～ 3.4
1.8 ～ 3.680 形

90 ～ 160 形

～ 4.3

～ 4.0

～ 3.3

～ 3.2

高天井設定 1

～ 5.0

～ 4.5

～ 3.6

～ 3.5

高天井設定 2ください。
（ 断熱しないと結露することがあります）と思われる場合は、断熱材キット（別売品）をご使用

3-11. 天井内の温湿度が、30℃ または RH80％ を超えるください。
（エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）

機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けて

3-10. 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電（銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります）てください。

3-9. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避け（ 万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります）

ろは避けてください。

3-8. 可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるとこ

因になります）（ 油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、
霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原

さい。

械工場などに室内ユニットを据え付けないでくだてください。

慮してください。

3-19. 別売品を設置する場合は、十分な作業スペースを考（湿度が RH80% 以上の場合は、結露することがあります）

くには据え付けないでください。

3-18. 高湿度の外気と接するおそれのあるドアや窓の近（湿度が RH80% 以上の場合は、露が落ちることがあります）

でください。

3-17. 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かない（動植物や食品に悪影響をおよぼす原因になることがあります）

ないでください。

3-16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付け（誤動作、部品の変形や破損の原因になります）

3-15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。

3-14. 火災警報器と吹出口は 1.5 ｍ 以上離してください。

付けないでください。

3-13. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え

1.8 ～ 3.0

71 形

ないでください。

1.8 ～ 2.7

出荷時

4 方向吹き出し（標準・エコナビパネル）

28 ～ 56 形

室内ユニット

天井高さの目安は下表を参照してください

床面〈

3-7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機障害物など

室内ユニット間
3m 以上

室内ユニット3-12. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付け

図3

1ｍ以上

天井面

20mm 以上

3-6. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付け

壁

室内ユニット

1m 以上

5

6

固定してください。

がってください。

吊金具

ドレン排水口（VP20）※2

340mm
20mm以上

950mm

※1

272mm

コンクリート

吊ボルト（M10 or 3/8″）

20mm以上53mm

B：860 ～ 910mm

A：780mm

室内ユニット
天面から見た場合

ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ※2 付属のドレンホースの塩ビソケット（硬質側）はVP25のサイズとなります。
詳しくは 「7.ドレン配管」（10ページ）をご覧ください。

※1 天井と天井パネルの重なり部分は、20mm以上確保すること。

※1

840mm

冷媒配管継手（液側）

冷媒配管継手（ガス側）

係は図6の通りです。
ナット（現地調達）およびワッシャー（付属品）
は吊金具の上下にご使用ください。

てください。吊金具と本体およびパネルとの位置関4-4. 据付原寸図（梱包上箱）で吊ボルトのピッチを出し

4-3. 天井面の穴開けと吊ボルト位置の寸法は図 5 にした

天井水平度の補正が必要となる場合があります。

4-2. 天井材の振動を防ぐために、天井骨組の補強および

3）天井が既設の場合
室内ユニットを吊り下げる前に、配管・配線を接続する位置まで、ドレン配管・冷媒配管・電気配線・
リモコン線を設置してください。

2）鉄筋の場合
図 4 の方法で吊ボルトを固定するか、またはアン
グル・角材などを利用して吊ボルトを取り付けてください。

を強度メンバーとしてください。
ユニット吊り下げには丈夫な角材を用いてください。
梁間が 90cm 以下の場合＝ 6cm 角以上の角材
梁間が 180cm 以下の場合＝ 9cm 角以上の角材

小屋梁（はり・平屋建て）または 2 階梁（2 階建て）

1）木造・簡易鉄筋の場合

4-1. 吊ボルトは、図4あるいは他の方法により確実に

180mm

3-5. 室内ユニットと障害物および床面までの距離は、図 3に従ってください。

121mm

図4

インサート

図6

図5

Ａ：吊ボルトピッチ
Ｂ：天井開口寸法

B：860 ～ 910mm

4．据え付け前の準備

29.5mm

A：700mm
171mm

E-36

（28 ～ 80 形）：235mm（90 ～ 160 形）：290mm

はじめに
114mm

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
U1 形
施工編

据付工事

天井板

据付原寸図

室内ユニット

図8-1

ワッシャー固定材（付属品）差し込むを締め込んでください。（図 8-2）

詳細は天井パネルの据付工事説明書をご覧ください。

室内ユニット

干渉しないこと

図97845°±2°

16.2 ～ 16.6

0.8
1.0

φ 12.7（ 1/2″） 49 ～ 61（490 ～ 610）
φ 15.88（ 5/8″）68 ～ 82（680 ～ 820）

19.3 ～ 19.7

フレアφＡ寸法（mm）12.8 ～ 13.2

パイプ径
締付トルク N・m
銅管肉厚（mm）
（kgf・cm）（mm）
φ 9.52（ 3/8″） 34 ～ 42（340 ～ 420）0.8

300 ｍｍ 程度

250 ｍｍ 程度

表1
使用工具の
推奨腕長さ
200 ｍｍ 程度用する場合は、断熱を強化してください。
（断熱しないと結露することがあります）● 高温 / 高湿度（30℃ または 80％ RH 以上）の環境で使（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります）

してください。

● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。
またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用

フレア内側に少量のエステル油またはエーテル油（PVEのみ）を塗布してください。
(ネジ部や樹脂に付着させない)の際にネジ部や樹脂部品に油が付着しないように注意
してください。
（樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付
き、
水漏れの原因になります）● フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエ
ステル油またはエーテル油（PVE のみ）を使用し、またそ

また、管の内外面は美麗であり、有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

（冷媒（R22／R407C）に比べ配管内の圧力が約 1.6 倍高くなるため一般のフレアナット（1 種）、また板厚の少ない薄肉配管では、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります）

また冷媒配管は表1に示す肉厚のものをご使用ください。

● 冷媒配管は、C1220 リン脱酸銅を用いた「銅および銅合
金の継目無管」（JIS H 3300）を使用してください。

（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります）● 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒
R410A 以外を混入させないでください。

U1 形※天井パネルを据え付け後、室内ユニット吊り込み高さの微調整ができます。

と、フロートスイッチの誤動作をまねき、水漏れの原因となります。
）（特にドレン配管側が高くなるように傾斜設置する

図8-2

室内ユニット下面

トルク
レンチ

フレア
ナット

● フレアナットの締付トルクは、表 1 を目安に締め付けて
ください。

Ｒ

5-7. 室内ユニットは水平に設置してください。

天井下面

吊金具

スパナ
（固定）

ユニオン

● 配管接続部のフレアナットをはずすときは、ダブルスパ
ナにて行ってください。
配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ず、スパナとトルクレンチを使い、ダブルスパナにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります）● 気密試験を実施し、冷媒漏れがないことを確認してください。

● 冷媒が漏えいした場合は速やかに換気してください。

● ろう付けバーナーを使用する場合、冷媒漏えい検知器を携行し冷媒漏れがないことを確認してください。

● 作業中は通気の良い状態にし、周囲に火気がないことを確認してください。

管曲げ部の近傍を避けるなど液ハンマの影響を考慮してください。

● 冷媒配管の固定および遮断弁等の弁の設置位置は、配～据付用ゲージ（付属品）

ダブルナットワッシャー固定材

ナット（現地調達）
ワッシャー（付属品）（上下に使用）

吊ボルト

切欠部

が大きくなる原因となります）

い。
（吊ボルトと吊金具が固着し、ユニットの振動

5-9. 吊金具部は塗料等で固着させないようにしてくださ

いは互いに干渉させないように交差部を金具固定してください。（図 9）（干渉により騒音の原因となります）

図7

5-8. 吊ボルトに耐震用の筋交いを取り付ける場合、筋交据付原寸図取付ネジ（付属品）（４か所）

天井板は据付原寸図の外形寸法にそって開口してください。

据付原寸図

室内ユニット

天井板

18mm 以上隙間があくようにしてください。
吊ボルトの長さが長いと、天井パネルに当たり取り
付けできません。

5-2. 吊 ボ ル ト の 長 さ は、 図 7 の よ う に 本 体 下 面 か ら● 室外ユニットと室内ユニットを連結する冷媒配管の継手方式は、ろう付けで行ってください。

● フレアナットは、製品付属のものを使用してください。

40.

使用して調整し、上側ワッシャーの落下防止に用いたワッシャー固定材をはずし、吊金具上下のナット

5-6. 本体と天井下面の寸法を据付用ゲージ（付属品）をワッシャーの固定

上側のナット

込んでください。このときワッシャー固定材（付属品）を使用すると上側のワッシャーの仮固定ができます。（図 8-1）

5-5. 本体を持ち上げ、吊金具の切欠部に吊ボルトを差しトを使用してください。
（図 8-2）（不備があると、ユニットが落下してけがをするおそれがあります）調達）を取り付けます。下側のナットはダブルナッ

5-4. 吊ボルトに、ワッシャー（付属品）とナット（現地5-3. 据付原寸図で天井開口寸法の確認ができます。

18mm 以上のネジで取り付け、吊ボルトのピッチを確保してください。

5-1. 本体の吊り込みは、据付原寸図（梱包上箱）を付属

天井裏への吊り込み

天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

本ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平（1/100 以下）を確認してください。

8 ～ 13mm

6．冷媒配管90°±0.5°E-37
φＡ

5．室内ユニットの据え付け

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

0.
8

Ｒ

据付工事

⿟ 断熱材はユニット本体に必ず突き当てて巻き付
けてください。また、ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付
けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱
温度が 120℃ 以上のものを使用してください。

⿟ 図10に従って液管・ガス管とも、断熱してください。フレアナット部に断熱テープ（付属品）を巻き付け、さらに配管接続部にはフレア断熱材（付属品）を巻き付け、結束バンド黒（附属品）で締め付
けてください。
（断熱をしないと結露して水漏れの原因になります）

6-3. 配管の断熱のしかた

で配管接続部からガス漏れのないことを確認して
ください。

ユニオン

結束バンド黒（付属品）

フレアナット図10

配管断熱材（現地調達）

断熱テ－プ（付属品）

フレア断熱材（付属品）※合わせ目が上を向くように巻き付けてください。

⿟ 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工してください。

ユニット本体「冷凍保安規則」および高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

6-2. 配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水

ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、

6-4. 法令・基準の確認

⿟ 室内ユニットのフレアナットをはずしてください。

6-1. 冷媒配管のしかた

E-38
9

10

天井下面

図 12

図 16

5ｍｍ

パッキン
（付属品）

※合わせ目が上を向くように巻き付けてください。

ドレン断熱材（付属品）

注）硬質塩ビ管継手（エルボ含む）は、挿入（圧入）出来るところまでしっかり 20ｍｍ以上差し込んでください。
※ただし、55mm 以上挿入できる硬質塩ビ管継手は使用しないでください。

段差

20ｍｍ以上57ｍｍ※付属のドレンホ－ス側と硬質塩ビ管継手は両方とも接着剤を塗ってください。
（約2g）はみ出した接着剤はウエス等で拭き取ってください。

○ 接着してください（塩ビ系接着剤）

硬質塩ビソケット（VP25 側）軟質塩ビソケット（VP20 側） ドレンホース（付属品）

ホースバンドは下図のように、締め付けてください。
（締付トルク：3.0 ～ 3.5N・m）
室内ユニット

図 15

図 14

硬質塩ビ管継手
VP25（現地調達）90°
曲げ

立上げ（トラップ）100mm以上

図 13

0°
～ 45°

Ｍ
Ａ
45 Ｘ
°

ドレンホース（付属品）に空気だまりができな
いよう、水平もしくは若干の上り勾配をつけてください。

ホ－スバンド（付属品）
段差※塩ビ系接着剤をご使用になると室内ユニットドレン排水口が損傷し、水漏れの可能性があります。

× 接着剤使用禁止

室内ユニット

室内ユニットドレン排水口〈ドレン排水確認部〉
（透明）

天井下面

850mm以下

1.5 ～ 2ｍ
支持金具

トラップ

下り勾配 1/100 以上

エアー抜き
上り勾配

850mm 以下

図 11

注）付属のドレンホースの
長さ L=250mm

室内ユニット

垂直に立ち上げてください

300mm 以下

（ドレンアップ）

U1 形

⿟ 接続時、
ドレンホースと硬質塩ビ管継手には両方
とも接着剤を塗ってください。
（約 2g）

⿟ ドレンホースの硬質塩ビソケットに、
硬質塩ビ管
継手 VP25（現地調達）を接続してください。

7-3. ドレン配管のしかた⿟ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。

はなしたところに、しっかりと締め付けてください。
（締付けトルクは 3.0 ～ 3.5 N・m）

⿟ 図16のようにドレン排水口の段差までドレンホースを挿入し、ホースバンドを段差から 5mm（接着剤は使用しないでください）⿟ ドレン排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込んでください。

⿟ 室内ユニットのドレン排水口にホースバンド（付属品）を差し込んでおきます。

7-2. 室内ユニットのドレン排水口とドレンホースの接続

ください。
（図15）

⿟ 集合ドレン配管の太さは集合した本体の台数分に見合うだけの太い配管（VP30 以上）で施工して勾配を付け、ドレン配管立ち上がり部より低くな（図 15）
るようにしてください。
（100mm 以上）

⿟ 集合ドレン配管を行う場合は 1/100 以上の下り

⿟ 付属のドレンホースは 90°
曲げで使用しないでください。
（最大 45°）（図 14）

⿟ 下り勾配は（排水側を下に）1/100 以上
とってください。
（図 13）

⿟ 途中に立上げやトラップを作らないでください。
（図12、14）（異常音の原因になります）

⿟ エアー抜き管は付けないでください。
（図 12）（ドレン水が吹き出ることがあります）

⿟ 接続部より上り勾配で配管しないでください。
（図12）（ユニット停止時、ドレン水が逆流して水漏れの原因になります）

奨します。
（※絶対に 850mm より高くしないでくだ
さい）
（図11）

このためドレンアップ配管高さは300mm 以上を推高さが高いほど排水音が低くなります。

⿟ ドレン配管高さを天井下面より850mm を限度として上げることができます。特性上ドレンアップ

7-1. ドレン配管施工上のご注意

7．ドレン配管

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

据付工事

E-39

ドレンパン吹出口

図17

⿟ 電装ボックスのふたに貼り付けてあるラベルの表に設置年・月・日を記載してください。

7-6. 銀イオン系抗菌剤についての注意事項

このとき、パッキンの合わせ目が上を向くようにしてください。その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。

⿟ ドレン排水確認後、付属のパッキンをホースバンドに接する位置よりドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。

7-5. ドレン配管断熱のしかた

注水用ポリ容器
水（約１リットル）

ドレン排水確認部

A-1 冷房運転をしながら室内ユニットのドレン排
水口（透明）部から排水がされているかを確認
してください。また、ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。
（ 冷房運転はパネル設置後に行ってください）

A 電気配線が完了している場合

⿟ 図17に従ってドレンパン吹出口よりドレンパン
内に排水確認用の水（約１リットル）を少しずつ入れてください。

われること、および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。

41

⿟ 高温 / 高湿度（30℃または80％ RH 以上）の環境で使用する場合は、断熱を強化してください。
（現地調達）（断熱しないと結露することがあります）

断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。

⿟ 硬質塩ビ管継手 VP25（現地調達）も必ず断熱材（現地調達）を巻いてください。

B-4 排 水 確 認 が 完 了 し た ら 電 源 を 切 り、CHK の短絡をはずしてください。

また、ドレン配管からの水漏れがないか確認
してください。

B-3 電源を入れるとドレンポンプが運転しますので、室内ユニットのドレン排水口（透明）部から排 水 が さ れ て い る か を 確 認 し て く だ さ い。

（17ページ 室内コントロール基板）参照

CN062
BLK

6

3

※ CHK（6P プラグ①ー④間）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。
（けがをするおそれがあります）

B-2 室内コントロール基板のCHK（6P プラグ①ー④間）をワニグチクリップ等で短絡してください。

B-1 電装ボックス内の電源端子板（R,S 端子）に単相 200V を接続してください。

B 電気配線が完了していない場合

TEST

⿟ ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行CHK7-4. 排水の確認

100ｍｍ以上

DISP

11

12

ア－ス

R S U1 U2

1 2

室内ユニット
１

1 2
（別売品）
リモコン

プルボックス

リモコン配線

1 2 3 4 ※1

電磁弁
キット

ア－ス

1 2
（別売品）
リモコン

1 2

室内ユニット2R S U1 U2

室外親子間操作線

電磁弁
キット

ア－ス

電磁弁
キット

（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

ア－ス

1 2 3 4 ※1

グループ制御用リモコンわたり配線

1 2

室内ユニット3

R S U1 U2

電源わたり配線

R S T（別の冷媒系統の
室外ユニット親機）

1 2

室内ユニットR S U1 U2

室内外操作線

電磁弁
キット

集
中
制
御
装
置

3.5㎟

電線最大太さ

注３） 3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）
を接続してください。

U1 形

注２） 室内・室外ユニットの容量比は、
室外ユニットに添付の据付工事説明書を参照してください。

ださい。
（無極性）

注１） 集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してく

漏電しゃ断器単相 200V ～1 2 3 4 ※1

R S T

室外ユニット2号機

R S T

室外ユニット親機
１号機

3相 200V
漏電しゃ断器

3相 200V
漏電しゃ断器

ア－ス

M4

25A

3相 200V

ア－ス

端子ネジ

室内電源端子容量■ 室内ユニット電源端子板容量

⿟ 配線太さとこう長は「電源配線」（13ページ）「室内外、操作線」（14ページ）「リモコン配線」、（14ページ）に記載されている条件を満たしていること。

⿟ 導線と大地間に、500V メガー（絶縁抵抗計）で測定し、100MΩ以上であること。

⿟ 配線の被覆に、
きずや劣化がないこと。
（※腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です）■ 既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、可能です。

■ 配線をはさまないように、
カバーは元通り確実に取り付ける （感電、火災の原因）■ 電気部品に触れる前に電源を遮断する（感電の原因）（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける

漏電しゃ断器

室内外操作線ア－ス

機種により異なりますので各室外ユニットに添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

※ 1 室外ユニットの電気配線（端子板の記号等）は、■ 基本配線図

継してください。

⿟ 全ての室内ユニットはわたり方式による電源引き込みはできません。室内ユニットごとにプルボックスで中■ プルボックスの使用について

⿟ 取り付ける場合は、高調波対応品、
全極開閉機能付きを使用してください。

⿟ 関連法規に従って漏電しゃ断器を取り付けてください。

■ 漏電しゃ断器の設置について■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う

警告

8．電気配線工事① 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

据付工事

E-40

15

15

15

15

28 ～ 4556

71 ～ 80

90 ～ 160

30

30

30

30

漏れ電流
（mA）

0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下動作時間（sec）

漏電しゃ断器

配線用
しゃ断器

15

15

15

15

容量
（A）

わたり線

プルボックス

30

30

30

30

容量
（A）

15

15

15

15

2（156）

2（382）

2（492）

2（550）

22

22

室内電源線太さ（mm2）
アース線太さ（金属管、塩ビ管）
（mm2）
ヒューズ
電源降下基準 2%
（A）

手元開閉器

室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット幹線

電源線太さの（ ）内数値はその最大こう長（m）を表します。

容量
（A）

室内

項目

室内ユニット個別電源時

漏電しゃ断器⿟ 室内配線容量

電源
単相200V ～

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

⿟ プルボックスと室内ユニット間の電線は、2mm2 から電源端子板の最大太さまでの配線を使用してください。

⿟ プルボックスは、室内ユニット近傍に設けてください。

一つの電源幹線に接続できる室内ユニットの最大接続台数は 16 台です。かつ総合運転電流は、15A 以下にしてください。
この条件をはずれる場合は、別幹線にしてください。

⿟ 室内ユニットの電源は、室外ユニット単位で１か所からとるようにしてください。
別幹線にした場合、同時に室内ユニットの電源を入れてください。

⿟ 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。

⿟ 200 Ｖ電源には、2mm2 未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞

⿟「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

600Ｖビニール電線、EM-IM 線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源配線

13

14

15
20

10A 以下15A 以下

30

30

30

30

0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下漏れ電流 動作時間（mA） （sec）

漏電しゃ断器

20

15

15

15

容量
（A）

配線用
しゃ断器

30

30

30

30

2（14） 3.5（26） 5.5（41）

2（22） 3.5（39） 5.5（61）

8（59）

8（89）

2（44） 3.5（78） 5.5（123） 8（179）2（74） 3.5（131） 5.5（205） 8（299）

室内電源線太さ（mm2）（金属管、塩ビ管）
電源降下基準 2%

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
または、
手元開閉器

幹線

室内ユニット
最大運転電流冷房：0.33A
暖房：0.29A

室内ユニット

運転電流
冷房：0.35A
暖房：0.30A

室内ユニットプルボックス

最大運転電流冷房：0.32A
暖房：0.30A

わたり線

2mm2、74 ｍ（幹線＋わたり線の総配線長）

運転電流
冷房：0.41A
暖房：0.37A

室内ユニット

配線太さ

室外親子間操作線

配線太さ

0.5mm2 ～ 1.25mm2

室内ユニット１
L1

室内ユニット2
L2よう設置してください。

L3

Lｎ
リモコン

室内ユニット・・・・・・・・ 室内ユニット MAX8 台
3

⿟ リモコン配線は、VCT, VCTF とし、現地調達となります。

リモコン配線

⿟ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けない⿟ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板に接続してください。
（ L1+ L2+ L3 +・・・Ln = MAX 200ｍ ）リモコンがある場合は、400 ｍまで）
⿟ 室内ユニット渡り総配線長は 200 ｍまで。

（総延長300m まで）

0.5mm2 ～ 2mm2

⿟ 別売のリモコンに付属している説明書を参照してください。

（総延長1,000m まで）

0.5mm2 ～ 2mm2

⿟ 総配線長 MAX 500 m（グループ内にワイヤレス■ リモコン配線（ワイヤード）

配線太さ

室内外操作線（通信線）

⿟ 線種は、CVV，VCT，VCTF，VVF，CPEVS，KPEVS，MVVSとし、現地調達となります。

■ 室内外操作線（通信線）※ 室内ユニット 4 台の総合運転電流の求め方：（0.32＋0.33）×1.2+（0.35＋0.41）×1.5＝1.92A（総合運転電流 3A 以下）

電源
単相
200V ～

例：室内ユニット 4 台を接続する場合※ 総合運転電流を求める際は、カタログを参照してください。
電気特性欄に最大運転電流の記載が有る場合：最大運転電流を 1.2 倍してください。
電気特性欄に最大運転電流の記載が無い場合：冷房・暖房の運転電流欄の大きい方を採用し 1.5 倍してください。

15

15

15

15

ヒューズ
（A）

手元開閉器
容量
（A）

）内数値はその最大こう長（m）を表します。

15

電源太さの（

15

5A 以下

容量
（A）

3A 以下

総合運転
電流※

室内ユニット⿟ 室内配線容量 室内ユニット複数台時

8．電気配線工事② 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
U1 形
施工編

電気工事

E-41

U2

2

1.0 ～ 1.4 N・m

室内外操作線（U1，U2）

リモコン配線（1，2）

リモコン配線

1

結束バンド白（付属品）

図B

室内外操作線U1

接続部の表示ラベル●配線接続方法

ネジ締付トルク⿟ ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。下記の締付トルクを参照ください。

（図 19）

⿟ 端子板への接続は絶縁スリーブ付きの丸型圧着端子を使用してください。アース線接続部への接続は、丸形圧着端子を使用してください。

⿟ ユニット本体側面の配線取入口から本体内部に各配線を引き込んでください。
配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火するおそれがあります。

⿟ 電装ボックスのふたをはずしてください。
（ネジ２か所）（図 20）

また、電装ボックスは本体下面吸込口面にあります。

⿟ 配線取入口は、ユニット本体側面の冷媒配管側の下部にあります。
（図18）■ 室内ユニットへの配線接続

図A

室内電源線
（Ｒ，Ｓ）

電

R
線

S

図18

図20

配線固定具

結束バンド白（付属品）※頭の位置を横にする

源 配

接続部の表示ラベル

アース線接続部

端子板

図19

丸型圧着端子

絶縁スリーブ

配線取入口

⿟ 配線取入口は、
すき間がないようにパテ等（現地調達）でふさいでください。

⿟ 配線をはさまないように電装ボックスのふたを元通りに取り付けてください。

固定は必ず被覆部分で行ってください。
（図 A.B）

固定具に結束バンド白
（付属品）
を通し、
しっかりと固定してください。
（3か所）

⿟ 電源線は端子接続部に張力が加わらないように、配線

15

16

試運転

別売品

断熱工事

ドレン・
排水確認

配管・
配線工事

据付工事

作業名称

□
□

別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか

アース工事は行いましたか
室内電源線・室内操作線・リモコン配線の誤配線・ネジの緩みはありませんか
配線の太さは規定通りですか

4

5

6

7

□

室内ユニットのドレン排水口の接続部（樹脂部）に接着剤を塗布していませんか

室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

燃料ガス漏れ検査は行いましたか

17

異常な音の発生はありませんでしたか

しゃ風材取り付け時、ファンタップ設定の変更を行いましたか

行いましたか

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）
も含め、設置場所に合致した断熱工事を確実に

室内ユニットのドレン配管下り勾配は、
規定通りとれており（1/100以上）、
スムーズに流れていますか

水漏れはありませんか

□

□

□

□

□

□

□

□

気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を行いましたか□□

電源電圧は本体銘板と同じですか

16

15

14

13

12

11

10

9

8

□

関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）は取り付けましたか

3

□

□

□

「銀イオン系抗菌剤についての注意事項」（電装ボックスふたに貼り付け）の表に
設置年・月・日を記載しましたか

室内ユニットは「3. 据付場所」（4、5ページ）の項目を満足していますか

1

チェック欄

2

チェック項目No.

運転不能・焼損の原因になります。
必ずガス漏れ検査を行ってください。

なっていないか確認をお願いします。

吹き出していない場合、機器が動作していない可能性があります。他系統と誤配管・誤配線にファンの接触、室内ユニットの歪みが無いか確認を
お願いします。

お願いします。

風量減少により冷房時吹出温度が低下し、露付きが発生する可能性があります。必ず設定変更を

お願いします。

機器の性能低下だけでなく、結露して水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事を

ドレン配管の修正をお願いします。

排水不良や水漏れ個所があった場合は、

お願いします。

樹脂部が割れて水漏れする可能性があります。
塗布してしまった場合は、ドレン接続部の交換をの原因となりますので、迅速に修理をお願いします。

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災

故障や漏電時に感電、火災の原因になることがあります。設置工事、
アース・配線の確認をお願いします。

交換時期がわからなくなります。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。

予想される不具合・確認事項

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

9．据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
U1 形
施工編

電気工事

E-42

CN062
BLK

6

3

4

1

DISP

CHK

17

18

⿟

属の取扱説明書で確認してください）② 風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付（４方向天井カセット形、2方向天井カセット形）① S-U1シリーズ、
S-T1シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット

室内ユニットの親機優先順位①、②/

メンテナンス機能

メンテナンス機能

ボ タ ン で ４. 試 運 転 設 定 を

ボタンを押してください。

ボタンで試運転設定：オンをボタンを押してください。

暖房、冷房、送風のいずれかの運転モードで使用してください。

ボタンを押すと試運転を開始します。

表示していることを確認してください。

ボ タ ン を 押 し、“ 試 運 転 ” が⿟

表示を終了してください。

ボ タ ン を 押 し、 メ ン テ ナ ン ス 機 能 の（ 連 続 試 運 転 を 防 止 す る た め 60 分 後 自 動 で「オフ」になります）

消灯していることを確認してください。

選 び、

ボタンで選択、20:30（木）

20:30（木）メンテナンス機能

20:30（木）

U1 形

試運転画面

［運転/停止］運転開始へ

18:24
（木）

試運転設定画面

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

試運転

20:30（木）11. タッチキー感度確認
12. ナノイーＸ
13. コントローラー初期化
14. datanavi
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定
定 確定

メンテナンス機能

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

20:30（木）ボタンでメンテナンス機能

メンテナンス機能画面

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

ボタンを押し、リモコンに“試運転”と

選択し、

/

選択し、

/

/

ボタンを同時に4 秒以上押します。

必要な機能のページを表示し、選択してください。

⿟ 試運転を終了後は再度、上記メンテナンス機能→４. 試運転設定を選択、試運転設定 : オフを⿟⿟＜項目13-2、13-3/21ページ＞参照①+

ページが切り替わります。

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

11-2. 試運転● グループ制御で使用される場合、次の優先順位で室内ユ
ニットが親機になるように設定してください。

2P コネクタ（青、OC）

2P コネクタ（茶、EMG）

JP040 カット②

多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT4 シリーズ）①+
メンテナンス機能画面が表示されます。

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定②①

11-1. メンテナンス機能画面の表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください）

11．リモコン試運転設定① ＜ CZ-10RT4 シリーズの場合＞

⿟

JP040

試運転

「14. ファン風量設定方法」（24ページ）を参照し、必要な設定を行ってください。

OC
EMG
BLU
BRW
CN040 CN044

電気工事● 高天井設定をする場合や別売品を取り付ける場合は、

6P プラグ（①-④、CHK）

室内コントロール基板（メイン）● 室内外操作線（室内ユニット4P 端子板の U1、U2端子）に
AC200V の配線を接続していないか確認してください。

●「9. 据付工事完了後のチェック項目」（16ページ）を確認してください。

TEST

室内コントロール基板（通信）にしています。配線接続を修正した後、基板に接続されている、2P コネクタ（青、OC）をはずして、2P コネクタ
（茶，EMG）に差し替えてください。
茶コネクタに差し替えても運転できない場合には、ジャンパ－線（JP040）をカットしてください。
（作業は必ず運転を停止して配線用しゃ断器（ブレーカー）
を切ってから行ってください。）

ここでは、リモコンからの試運転設定、アドレス設定、室内ユニットの親子設定、ファンの風速設定についてを記載しています。

● 試運転はお客様に立ち会いをお願いして行ってください。
そして取扱説明書の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。

● 誤って AC200V を印加した場合は、室内コントロ－ル
基板のヒュ－ズ（0.4A）を溶断して基板を保護するよう● 試運転は室外ユニットの据付工事説明書を参照してく
ださい。

10．試運転の前に

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

⿟ 試運転終了後は再度 点検 ボタンを押して液晶
表示部の“ 試運転 ”消灯を確認してください。
（連続試運転を防止するため 60 分後自動で試運
転解除となります。
）

⿟ 試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
（注）電源投入後および運転停止後、約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

E-43● 室内ユニットのＤＣ送風機異常。

“Ｐ１２”表示● ナノイーＸの配線を確認する。

● ＤＣ送風機 ‐ 基板間の配線を確認する。

※ エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書（試運転編）を確認してください。

19

20

/

⿟
ボタンで項目コード：A1 / 系統 No.：系統番号を選択し、ボタンで項目コード / 系統 No. の選択を切り替えてください。

ボタンを押してください。

20:30（木）次へ

1

系統 No.

自動アドレス設定画面

項目コード変更A1

項目コード

自動アドレス設定

メンテナンス機能画面

ボタンで８．詳細設定を選択し、ボタンでユニットNo. / 項目コード
ボタンでボタンでユニットNo. を選択すると、選択されたユニットNo. の室内ユニットのファンが運転します。

/

項目コード：14としてください。

// 設定データの選択を切り替えてください。

/

詳細設定画面が表示されます。

ボタンを押してください。

/

メンテナンス機能画面

はい
設定ﾃﾞｰﾀ変更

試運転設定画面

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）詳細設定を終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
10
0001

次へ

0001
ﾕﾆｯﾄNo.変更

設定ﾃﾞｰﾀ14

3-1

20:30（木）項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.

20:30（木） 詳細設定

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

ボタンを押してください。

ボタンを押して、再起動 “ はい”を選択し

⿟ 全ての室内ユニットのユニットNo. 記入が完了したら① S-U1シリーズ、S-T1シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット（4方向天井カセット形、
2 方向天
井カセット形）② 風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください）

室内ユニットの親機優先順位の高い機種
（下記①、
②）
が、
設定データ：0001（親機設定）になっていることを確認してください
設定データ：0002（子機設定）になっているときは設定データ変更してください。
〈項目 13-3〉参照※ グループ制御で使用されている場合

ファンが運転した室内ユニットの確認しやすい場所に記入してください。

⿟ リモコンに表示されたユニットNo.（右図では3-1）
を

⿟

⿟

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

※ メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの確認しやすい場所（室内ユニットのネームプレートの近辺など）に表示してください。

13-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認

⿟ アドレス設定後1分30秒以上待ってから、運転を開始してください。

⿟ 設定を中断する場合は、

自動アドレス設定が開始されます。
（リモコンに“設定中”と表示します）“設定中”が消灯したら設定完了です。設定が完了すると再起動します。
別の系統を設定する場合は、
メンテナンス機能画面の表示から行ってください。

ボタンを押してください。

/

⿟

メンテナンス機能

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

U1 形

⿟ 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

● ナノイーＸのコネクタが接続されていない。

● 室内ユニットの天井パネル、コネクタを正しく接続する。

● 室内ユニットの天井パネルのコネクタが正しく接続されていない。半挿入、逆挿しになっている他。

“Ｐ０９”表示ナノイー Ｘ● 自動アドレス設定を行う。

ボタンで９. 自動アドレス設定を選択し、ボタンを押してください。

/

⿟ 自動アドレス設定画面が表示されます。

⿟⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

室内・室外ユニット全ての電源を入れ、1分 30 秒以上待ってから、
室内ユニットのアドレス設定をしてください。
20:30（木）＜ CZ-10RT4 シリーズの場合＞

13-1 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）

13．アドレス設定①▲● ファン固定テープがはずしてあるか確認する。

● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。

“Ｐ０５”表示● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

● 室内ユニットに電源が入っているか、
室内外接続線は正しいか確認する。

● 室内・室外ユニット機種の不一致。

● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

“Ｅ２０”表示● 室内・室外ユニットの台数を正しく設定する。

● 室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定になっている。

● 室内ユニット台数が設定より多い。

“Ｅ１６”表示“Ｌ０７”表示● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“Ｅ１５”表示〈20 ページ 項目 13-2. 〉参照● 親子設定の確認をしてください。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

●〈21 ページ 項目 13-4. 〉〈23 ページ項目 13-7. 〉の項を参照して正しく設定する。

● 正しく接続する。

● 自動アドレスを行う。

● リモコンおよび室内外接続線の配線を確認する。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

“Ｌ０２”表示● 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数ある● 親リモコンが２台設定されている。

“Ｅ１４”表示“Ｅ０６”表示● 室内外操作線の断線、接続不良。

────

“Ｅ０９”表示“Ｅ０４”表示● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）● リモコンが正しく接続されていない。（リモコン受信不良）● 室内外操作線の断線・接続不良。

“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示● 自動アドレスが終了していない。

● 室外基板上の表示（※）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内外能力をチェックする。

● 室内ユニットの電源を入れる。

処置方法● 正しく接続する。

親・子リモコン制御の場合● 室内ユニットの電源が入っていない。

因● リモコンが正しく接続されていない。

原● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。
“設定中 ”が消えない● 室内外操作線の断線、接続不良（最大で１０分 程度）● 電源配線（欠相）

全く表示されない

ワイヤ－ド
リモコン表示ワイヤードリモコンのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。
（自動復帰警報ではありません）

12．自己診断機能表⿟ リモコンの 点検 ボタンを 4 秒以上押してから、運転／停止 ボタンを押してください。
試運転中は液晶表示部に“ 試運転 ”と表示されます。
試運転モード では、温度調節はできません。
（機
器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。）

11-3. 試運転

11．リモコン試運転設定② ＜ CZ-10RT3 シリーズの場合＞

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

試運転

13-3 室内ユニットの親子設定変更方法/

ボタンで親機設定するユニット

ボタンを押してください。

/

定）
に変更し

ボタンで設定データを選択し、ボタンで設定データを0002
（子機設

/

し

E-44

ボ タ ン を 押 し て く だ さ い。

ボタンで 3. リモコン設定モード

ボタンで項目コード / 設定データ/

ボタンで項目コード：０１/0001の選択を切り替えてください。

/

リモコン設定モード画面が表示されます。

を 選 択 し、/⿟

20:30（木）

ボタンを押してください。

ボタンで設定データを0001に変更

ボタンで設定データを選択し、リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

はい設定ﾃﾞｰﾀ変更

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）リモコン設定モードを終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

リモコン設定モード画面

次へ

0001

01

項目コード変更

設定データ

20:30（木）リモコン（親）グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合

項目コード

リモコン設定モード

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合ボタンを押してください。

ボタンを押して再起動“はい”を選択し、

⿟ 全ての室内ユニットのユニットNo. 記入が完了したら、※ 設定データの値を変更しても、室内・室外ユニットの組み合わせとユニットNo. の対応は変わりません。

21

22

⿟ 次の系統も同様にアドレス設定してください。

⿟ セット ボタンを押すと、その冷媒系統の自動アドレスを行います。自動アドレス中は、リモコンに“ 設定中 ”と点滅表示します。
（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります。）

⿟ 自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番
号を ユニット選択 ボタンで選びます。

⿟ 再度、 点検 ボタンを押すと通常モ－ドに戻ります。

（ボタンを押すごとに１- １, １- ２・・２- １, ２- ２・・と表示し、選択された室内ユニットのみ室内ファン
が運転します。）

⿟ ユニット選択 ボタンで室内アドレスを指定します。

⿟ 点検 ボタン + 換気 ボタンを４秒以上押します。
（簡単設定モ－ド）（リモコンでのユニット No. 確認方法）※ メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの確認しやすい場所（室内ユニットのネームプレートの近辺など）に表示してください。

13-6 室内ユニットのユニットNo. の表示

⿟ 温度設定 ▽ ／ △ ボタンどちらかを押してください。
（項目コ－ド Ａ１表示：系統別自動アドレス）⿟ リモコンのタイマー時間 ▲ + 点検 ボタンを同時に（４秒以上）押します。

（冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合）

13-5 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）＜ CZ-10RT3 シリーズの場合＞

U1 形

メンテナンス機能画面

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

ボタンを押してください。

ボタンを押し、再起動：“はい”を選択し、ボタンを押してください。

（親）から設定データ 0000（子）を選択し、

⿟

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法ください。

※詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照して（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）

1 台もしくは複数台の室内ユニットを複数のリモコン（最多 2 個まで）で操作することができます。

//※ 設定データ：0001となっているユニットNo. が複数あると、試運転でエラーコード“E14”が表示します。

⿟

13-4 親・子リモコン制御（複数のリモコンを設置する場合）

No. を選択してください。
設定データを0001に設定する親機は、グループ内での室内ユニットの親機優先順位にしたがった1台としてください。
〈項目 13-2〉参照⿟⿟「13-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認」
で設定データ：0001（親機設定）
から変更が必要な場合は、次の手順で設定データを変更してください。

13．アドレス設定②2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

試運転

▲

⿟ 再度、点検 ボタンを押すと通常モードに戻ります。

⿟ セット ボタンを押します。
（表示が点滅から点灯に変われば OK）

⿟ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを 0001（親）から 0000（子）に変更します。

⿟ 温度設定 ▽ ／ △ ボタンで項目コ－ド
“01”
を指定
します。

⿟ セット + 運転切換 ボタンを同時に４秒以上押します。

ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法

ください。

１ ２

リモコン配線

リモコン（親）１ ２

１ ２

室内ユニット1

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

室内ユニット2

リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

リモコン配線用端子板

23

24

0003
0006

（1）

（3）
（6）

（単位 :m）

高天井設定 1
～ 3.2
～ 3.3
～ 4.0
～ 4.3

出荷時
1.8 ～ 2.7
1.8 ～ 3.0
1.8 ～ 3.4
1.8 ～ 3.6

～ 5.0

～ 4.5

～ 3.6

～ 3.5

高天井設定 24 方向吹出（標準・エコナビパネル）

天井高さの目安

しゃ風材（2 方向吹出時）※ 3

高性能フィルター（比色法 90%）高天井設定 2（標準、エコナビパネル時）

しゃ風材（吹出ダクト接続時）※ 3

しゃ風材（3 方向吹出時）※ 3

昇降グリル付きオイルガードパネル ※ 2

重量法 60％フィルター

高性能フィルター（比色法 65%）

オイルミストフィルター ※ 2

超ロングライフフィルター

オイルガードパネル ※ 2

高天井設定 1（標準、エコナビパネル時）

ロングライフフィルター

使用用途／別売品名称 ※ 1

1

ON
2

3

OFF 側

ディップスイッチ
ON 側

ディップスイッチ（3）

設定 No.

1

ON
2

3

OFF 側

ディップスイッチ
ON 側

ディップスイッチ（出荷設定）

設定No.

2

3

（6）

設定 No.

1

ON

1

ON

1

ON
2

3

OFF 側

ディップスイッチ
ON 側

ディップスイッチ

室内コントロール基板

3

2

図 20

ディップスイッチ 出荷設定は
1：OFF
ON 側
2：OFF
3：OFF
になります。
OFF 側

ディップスイッチ

U1 形

（1）

設定 No.

□：つまみ側③ 表 2 で確認した設定 No. に合わせ、室内コントロー
ル基板上にあるディップスイッチを設定変更してください。

② 電装ボックスのふたを開き、室内コントロール基板を確認してください。（図 20）① ご使用の用途、別売品に応じた設定 No. を表 2 で確認してください。

必ず配線用しゃ断器（ブレーカー）を切ってください。

□：つまみ側

高性能フィルター（比色法 90%）の場合は、高天
井対応はできません。その他の別売品取り付け時の高天井対応については設備設計資料等をご確認
ください。

なります。

ださい。なお、併用可能な別売品は一つまでとNo.（6）または設定データ 0006を設定してく

2方向吹出時設定

設定 No.（3）または設定データ 0003

吹出ダクト接続時

設定 No.（3）または設定データ 0003

3 方向吹出時※3．しゃ風材とそれ以外の設定変更が必要な別売品を併用する場合、てください。

設定 No.（3）または設定データ 0003を設定しオイルミストフィルターを組み合わせる場合は、

または、昇降グリル付きオイルガードパネルと※ 2. オイルガードパネルとオイルミストフィルター

してください。

表にて、組み合わせ可能な別売品を確認し選定※ 1. 必ず、カタログ・設備設計資料等の別売品組合

14-1 基板上のディップスイッチを切り替えて設定する場合

90 ～ 160 形

80 形

71 形

28 ～ 56 形

室内ユニット0001（出荷設定）

標準

表3

0000

設定 No.

DC ファンモータータップ設定表

項目コード
5D/5d の設定データ

表2

ディップスイッチによる設定が優先されます。

TP6

室内ユニットTP3※詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照して

TP1

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合

TP6

TP6

１台もしくは複数台の室内ユニットを複数のリモコン（最多２個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）

ご使用の用途、別売品に応じ、ファン回転数を設定する必要があります。
（表 2、
表 3）
ファン回転数を設定する方法は、「1 基板上のディップスイッチを切り替えて設定する方法」と「2 ワイヤードリモコンで設定する方法」があります。どちらかの方法で設定してください。

TP3

TP3

13-7 親・子リモコン制御（複数のリモコンを設置する場合）

14．ファン風速設定方法

TP1

TP6

TP3

TP6

TP1

TP1

TP3

E-45

TP1

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

試運転

+
+
ボタンを同時に 4 秒以上押します。メンテナンス機能画面が表示されます。

ボタンで項目コードを選択してください。

/
ボタンでユニットＮ o. を選択後、ボタンを押してください。

E-46

5Ｄ

1-1
次へ

0001

設定ﾃﾞｰﾀ20:30（木）⑤④③

ボタンで項目コードを選択してください。

/
ボタンでユニットＮ o. を選択後、ボタンを押してください。

⑥ 点検 ボタンを押します。通常の停止状態になります。

（表示が点滅から点灯に変われば OK）⑤ セット ボタンを押します。

ボタで設定データを表 4 で確認した値に変ボタンを押してください。

/
更し、ボタンで設定データを選択してください。

//
ボタンで項目コードを［45］に変更してください。

//
ボタンで変更するユニットＮ o. を選択
してください。

［詳細設定画面］が表示されます。

/
ボタンで［はい］を選択し、ンを押してください。

26++
ボタンを同時に 4 秒以上押します。メンテナンス機能画面が表示されます。

/
ボタンで選択、/ボタンでペー
ジが切り替わります。
［8. 詳細設定］を選択し、ボタンを押してください。

②①

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

決定20:30（木）

運転/停止

メニュー

45

1-1

次へ

0002

設定ﾃﾞｰﾀ20:30（木）

ユニット
設定データ
No.
項目コード

ﾕﾆｯﾄNo.変更

項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定
8. 詳細設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

省エネ

戻る

20:30（木）

天井汚れ軽減モード

室内ユニット

標準設定［運転/停止］運転開始へ

会議室

ご使用の用途、別売品に応じた項目コード45の設定データを表 4で確認してください。

④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを表 2 で確認した値に変更します。

25

天井汚れ（スマッジング）軽減モード

パネルスペーサー

標準設定

使用用途／別売品名称

天井汚れ軽減設定表

室内ユニット15-1 ワイヤードリモコンで設定＜ CZ-10RT4シリーズの場合＞

0002

0000

項目コード
45 の
設定データ

表4

● 天井汚れ（スマッジング）軽減モード
フラップの稼働範囲の上限位置を制限します。
フラップは標準設定の下側 3 段の範囲で５段階に設定できます。お客様と相談の上、設定してください。

天井の汚れが気になる方は、
パネルスペーサー（別売品）を使用するか、
ワイヤードリモコンで天井汚れ（スマッジング）
軽減モードを設定してください。

［詳細設定終了画面］が表示されます。

試運転③ 温度設定 ▽ ／ △ ボタンで項目コード［5d］を指定します。

このとき、選択されている室内ユニットのみファン
モーターが運転します。

② ユニット選択 ボタンを押すごとに、グループ制御
内の室内ユニット No. を順次表示します。

① 点検 ＋ セット ＋ 取消 ボタンを同時に４秒間以上押します。

20:30（木）運転 / 停止

メニュー

20:30（木）

ユニット
設定データ
No.
項目コード

ﾕﾆｯﾄNo.変更

項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

ご使用の用途、別売品に応じた項目コード5d の設定データを表2で確認してください。

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

決定メンテナンス機能

省エネ

戻る［運転/停止］運転開始へ

会議室

5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定
8. 詳細設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

14-3 ワイヤードリモコンで設定＜ CZ-10RT3の場合＞/ボタンで［はい］を選択し、ンを押してください。

ボタで設定データを表 2 で確認した値に変ボタンを押してください。

/

更し、ボタンで設定データを選択してください。

//
ボタンで項目コードを［5D］に変更してください。

/［詳細設定終了画面］が表示されます。

⑤

④

③

/
ボタンで変更するユニットＮ o. を選択
してください。

［詳細設定画面］が表示されます。

/
ボタンで選択、/ボタンでペー
ジが切り替わります。
［8. 詳細設定］を選択し、ボタンを押してください。

②①

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

ご使用の用途、別売品に応じた項目コード5D の設定データを表2で確認してください。

14-2 ワイヤードリモコンで設定＜ CZ-10RT4シリーズの場合＞

15．天井汚れの軽減設定方法

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
U1 形
施工編

⑥ 点検 ボタンを押します。通常の停止状態になります。

（表示が点滅から点灯に変われば OK）⑤ セット ボタンを押します。

④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを表 4 で確認した値に変更します。

③ 温度設定 ▽ ／ △ ボタンで項目コード［45］を指定します。

このとき、選択されている室内ユニットのみファン
モーターが運転します。

② ユニット選択 ボタンを押すごとに、グループ制御
内の室内ユニット No. を順次表示します。

① 点検 ＋ セット ＋ 取消 ボタンを同時に４秒間以上押します。

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

ご使用の用途、別売品に応じた項目コード45の設定データを表4で確認してください。

15-2 ワイヤードリモコンで設定＜ CZ-10RT3の場合＞

27

Printed in Japan
ACXF60-48801
BE1222-10423

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形

E-47

U1 形
施工編

試運転

S-G71UT1
S-G80UT1
S-G90UT1
S-G112UT1

S-G140UT1
S-G160UT1
S-GE140UT1

冷媒Ｒ４１０Ａ使用

E-48

必ずお守りください

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を排水溝に直接入れない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒（R410A）以外は、絶対に使用しない-１-（故障や発熱、火災の原因）■ 配線をはさまないように、フタは元どおり確実に取り付ける （感電、火災の原因）（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（室外ユニットへの冷媒回収は、破裂、けがなどの原因）■ 移設や修理時の冷媒回収は、冷媒回収機で行う（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける（ユニットの落下による、けがの原因）（転倒などにより、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒には直接さわらない

第一種特定製品-２-１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
３）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数値は、室外ユニットに表示されています。
４）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

フロン排出抑制法

ＡＣＸＦ６０‐０７１５３
ＤＣ０２１７‐３０４２３■ 据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ設置しない（けがの原因）■ 室外ユニットの吸込口やアルミフィンにさわらない注意■ アース工事（D種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）■ 電源は、必ず専用回路を使用する （感電、火災のおそれ）■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの「据付工事説明書」に従って施工する （感電、火災のおそれ）

冷凍サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ４１０Ａ）は、従来の冷媒（R22）に比べ圧力が約1.6倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は冷媒Ｒ４１０Ａ専用のものを使用する （R22用では、機器の故障のほか、（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、
水漏れ、感電、火災等の原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する（故障や漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）を取り付ける■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）

警告

T1 形■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
確実に固定する（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（排気ガスの室内流入による中毒や熱交換器などの腐食の原因）■ 室外ユニット排気ドレン管と室内ユニットドレン管は共用しない（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）（発熱、火災の原因）■ 配線は途中接続しない（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」、「据付工事説明書（電気工事編）」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（１～２ページ）は、施工前に必ずお読みください。

S-G28UT1
S-G36UT1
S-G45UT1
S-G56UT1

室内ユニット品番（ S-UT1シリーズ ）４方向天井カセット形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

安全上のご注意（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

E-49

ホースバンド（１個）

ドレンホース （１個）

その他

ドレン配管接続用パッキン（１個）-３-

付属品を取り出してください。
ファンを固定しているテープが残っていたら、はがしてください。
取り外さずに使用すると、故障の原因になります。

ファン固定テープ

吊りボルトおよびナット（現地調達）は、M10 または ３/８″を使用してください。

●

付属品

ガス管用

結束クランパー（４個）

フレア断熱材（１個）

据付原寸図用ネジ（４個）

ドレン断熱材（１個）●

取扱説明書（１冊）、お客様相談窓口一覧（１枚）
据付工事説明書（１枚）、据付工事説明書（電気工事編）（1枚）

液管用

冷媒配管用
フレア断熱材（１個）

吊り金具 上下ユニット吊り下げ用
ワッシャー（８個）

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

フレアナット接続部用（液管・ガス管）

断熱テープ（２個）

天井吊り下げ用（梱包箱に印刷）

据付原寸図（１個）

１．付属品

吹出口

冷媒配管

ナノイー

グリル取付形

外気取入丸合フランジ（φ１００）／自然気化式加湿器／吹出口丸合フランジ（φ１５０）
しゃ風材／断熱材キット

デオドラントフィルター／オイルミストフィルター

T1 形

-４-

※1．ナノイー機能および内部クリーンのご使用、設定変更を行う場合は、ナノイー機能に対応したリモコンが必要です。
（CZ-10RT4Bなど）※2．エコナビ機能をご使用になる場合は、エコナビ機能に対応した運転リモコンおよび、エコナビセンサー（エコナビパネルもしくはエコナビセンサー壁設置形）が必要です。
※3．チャンバー取付形のフィルターをご使用になる場合は、フィルターの他にフィルターチャンバー（別売品）が必要です。

その他

フィルター

多機能ワイヤードリモコン／標準ワイヤードリモコン／ワイヤレスリモコン
リモコン（必須）※1

チャンバー取付形 ※3 超ロングライフフィルター／高性能フィルター

エコナビパネル※2／標準パネル／昇降グリル付エコナビパネル※2／
昇降グリル付標準パネル／オイルガードパネル

天井パネル （必須）

主な別売品一覧（別売品の組み合わせ可否については、カタログを参照してください。）●

蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
① 赤外線フィルター《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
② ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
● テレビ、ラジオ、ステレオ、パソコン等の機器から１ｍ以上離してください。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）● ワイヤレスリモコン（別売品）では、エコナビ機能の操作はできません。この機能をご使用になる場合は、多機能
ワイヤードリモコンを取り付けてください。（ワイヤレスリモコンと併用できます）● ワイヤレスリモコン（別売品）では、ナノイー機能の操作はできません。この機能をご使用になる場合は、ナノイー機能に対応したリモコンが必要です。（ワイヤレスリモコンと併用できます。）

４．ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意● 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバーター
方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを据え付けると、ワイヤレス
リモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯はグローラ
ンプがありません。）

３．ご使用になる部屋の壁際に室内ユニットを据え付ける場合や、吹出口丸合フランジ（別売品）を使用する場合、室内ユニットの吹出口を閉塞するため、しゃ風材（別売品）が必要になります。
● しゃ風材は、ナノイー吹出部がある吹出口以外の吹出口に使用するよう、室内ユニットの据付方向にご注意ください。
ナノイー吹出部がある吹出口にしゃ風材を取り付けた場合、ナノイー
ナノイーの効果はなくなります。

２．別売品には、室内ユニット据え付け前に室内ユニット本体に取り付けするものもあります。室内ユニットの据え付け前に別売品の取り付けについて、それぞれに同梱されている据付工事説明書をご確認ください。

１．本室内ユニットのご使用には、別途天井パネル（別売品）および運転リモコン（別売品）が必要です。
（ただし、運転リモコンは、同時運転マルチの子機には不要です。）

２．別売品

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

１ｍ 以上

障害物など

天井面

室内ユニット28～56形
71～80形
90～160形

風量設定

床面

-５-

吊りボルト
（ ３/８″）または（Ｍ１０ ）コンクリート

図１

インサート

吊り金具

ドレン排水口
（ＶＰ２５）

340mm
950mm

50mm
※20mm以上

272mm

B：860～910mm

A：780mm

室内ユニット
天面から見た場合-６-※天井と天井パネルの重なり部分は、20mm以上確保すること。

※20mm以上

840mm

冷媒配管（液管）

冷媒配管（ガス管）

７．据付原寸図（梱包箱に印刷）で吊りボルトのピッチを出してください。吊り金具と本体およびパネルとの位置関係は下図（図３）の通りです。
ナット（現地調達）およびワッシャー（付属品）は吊り金具の上下にご使用ください。

６．天井面の穴開けと吊りボルト位置の寸法は右図（図２）に従ってください。

５．天井材の振動を防ぐために、天井骨組の補強および
天井水平度の補正が必要となる場合があります。

４．天井が既設の場合
室内ユニットを吊り下げる前に配管・配線を接続する位置まで、ドレン配管・冷媒配管・電気配線・リモコン線を設置してください。

Ａ：吊りボルトピッチ
Ｂ：天井開口寸法

図3

図２３．鉄筋の場合● 図１の方法で吊りボルトを固定するか、またはアングル・角材などを利用して吊りボルトを取り付けてください。

２．木造・簡易鉄筋の場合● 小屋梁（はり・平屋建て）または２階梁（２階建て）を
強度メンバーとしてください。
● ユニット吊り下げには丈夫な角材を用いてください。
梁間が ９００ｍｍ以下の場合＝６０ｍｍ角以上の角材
梁間が１８００ｍｍ以下の場合＝９０ｍｍ角以上の角材

ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ

T1 形

１５．室内の雰囲気が高湿度（乾球27℃、湿球24℃、相対湿度78％以上）にならない場所に据え付けてください。
本室内ユニットは、JIS露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

１４．火災警報器と吹出口は １.５ｍ以上離してください。

１３．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。

１２．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。

１１．天井裏の温湿度が、３０℃ 、 RH８０％ を超えると思われる場合は、室内ユニット本体や本体に接続される部品及び接続部の結露防止のために、断熱材キット（別売品）、断熱材（現地手配）で強化してください。

１０．高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。
（エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。）

９．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
（銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。）

８．可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
（万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。）

７．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。
（油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。）

出荷時 高天井 高天井
設定
設定1 設定2
2.7
3.2
3.5
3.0
3.3
3.6
3.6
4.3
5.0

天井高さ A （ｍ）の目安（天井パネル、４方向吹出し時）

室内ユニット間
３ ｍ 以上

６．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。

壁

室内ユニット

５．室内ユニットと障害物および床面までの距離は下図に従ってください。

４．ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてください。
・ ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
・ 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
・ ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

３．外気の入りやすい扉や窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。）

１ｍ 以上

１．吊りボルトの固定は右図（図１）あるいは他の方法により確実に固定してください。

33.5mm

２．● 冷気（暖気）が室内に行きわたりやすい場所に据え付けてください。
（吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないこと。）● サービス時の作業用スペースを考慮してください。
● 床面から天井面までが高い場合、風速分布が悪くなります。
※天井高さが、２.７m（28～56形）、３.０m（71、80形）、 ３.６m（90～160形）を超える場合は、
風量アップの設定が必要です。
（設定方法については、「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。）

A：700mm
127mm

１．室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え付けてください。

1.8ｍ以上～ A 以下

４．据え付け前の準備

184mm

B：860～910mm
177mm

３．据付場所

28～80形：256mm
90～160形：319mm

E-50
134mm

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

天井板

据付原寸図

室内ユニット

据付原寸図取付けネジ（４か所）

５．本体を持ち上げ、吊り金具の切欠部に吊りボルトを差し込んでください。

締付トルク
Ｎ・ｍ（kgf・cm）
３４ ～ ４２（３４０ ～ ４２０）
４９ ～ ６１（４９０ ～ ６１０）
６８ ～ ８２（６８０ ～ ８２０）

ユニット本体フレアナット

ユニオン

-８-

配管断熱材
（現地調達）

断熱テ－プ（付属品）

フレア断熱材（付属品）

１９.３ ～ １９.７

４．ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」および高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

３．配管の断熱のしかた● 右図に従って液管・ガス管とも、断熱してください。
（フレアナット部に断熱テープ（付属品）を巻き付け、さらに配管接続部にはフレア断熱材（付属品）を巻き付けてください。）
断熱をしないと水漏れの原因になります。
● 断熱材はユニット本体に必ず突き当てて巻き付けてください。
また、ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向く
ように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃ 以上 のものを使用してください。

２５０ｍｍ 程度
３００ｍｍ 程度

１６.２ ～ １６.６
１.０

０.８

２００ｍｍ 程度

使用工具の
推奨腕長さ
１２.８ ～ １３.２

フレアφＡ寸法（ ｍｍ ）
０.８

銅管肉厚（ ｍｍ ）

T1 形-７-

φ１５.８８（ ５/８″）

φ１２.７ （ １/２″）

φ９.５２（ ３/８″）

パイプ径（ ｍｍ ）

２．配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。

８

図6

．

室内ユニット０10．吊り金具部は塗料等で固着させないようにしてください。
（吊りボルトと吊り金具が固着し、ユニットの振動が大きくなる原因となります。）

図5４５°±２°．
Ｒ

干渉しないこと

１２～１７ ｍｍ

切欠部

吊り金具

吊りボルト

１．冷媒配管のしかた● 室内ユニットのフレアナットをはずしてください。
● 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工してください。（下図・表参照）

してください。（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）

０～

９．吊りボルトに耐震用の筋交い（現地調達）を取り付ける場合、筋交いは互いに干渉させないように交差部を金具固定してください。（図6）（干渉により騒音の原因となります。）

ダブル
ナット

ナット・
ワッシャー

（上下に使用）図4● 高温/高湿度（30℃、80％ＲＨ以上）の環境で使用する場合は、断熱材キット（別売品）、断熱材（現地手配）で強化（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。

ネジ部や樹脂部品に油が付着しないように注意してください。
（樹脂部品の強度が弱くなり割れの原因になります。）● フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエステル油またはエーテル油を使用し、またその際にまた、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

● 冷媒配管は ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅および銅合金の継目無管」の Ｃ１２２０ のりん脱酸銅を使用してください。

（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）● 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。

また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、また板厚の薄い薄肉配管では、従来の冷媒（Ｒ２２）に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）● 配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、または Ｒ４１０Ａ用（２種）を使用してください。

● フレアナットの締付トルクは、下表を目安に締め付けてください。

必ずトルクレンチを用いダブルスパナにて行ってください。
また、配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）● 配管接続部のフレアナットをはずすときおよび配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、

Ｒ
４

８．室内ユニットは水平に設置してください。
（特にドレン配管側が高くなるように傾斜設置すると、フロートスイッチの誤動作をまねき、水漏れの原因となります。）※天井パネルを据え付け後、室内ユニット吊り込み高さの微調整ができます。
詳細は天井パネルの据付工事説明書を参照してください。

７．輸送用のファン固定テープ（3ページ参照）があれば取りはずしてください。

６．本体と天井下面の寸法が １２～１７ ｍｍ になるように調整し、吊り金具上下のナットを締め込んでください。

天井板

天井板は据付原寸図の外形寸法に沿って開口してください。

据付原寸図

室内ユニット４．吊りボルトに、付属のワッシャーとナット（現地調達）を取り付けてください。
下側のナットは右図（図5）のようにダブルナットを使用してください。
（不備があると、ユニットが落下してけがをするおそれがあります。）

３．据付原寸図で天井開口寸法の確認ができます。

１８mm以上２．吊りボルトの長さは、下図（図４）のように本体下面から １８ｍｍ 以上 隙間があくようにしてください。
吊りボルトの長さが長いと、天井パネルにあたり取り付けできません。

１．本体の吊り込みは、据付原寸図を付属のネジで取り付け、吊りボルトのピッチを確保してください。

天井裏への吊り込み

天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

本ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平を確認してください。

１２～１７mm

６．冷媒配管φＡE-51
９０°±０．５°

５．室内ユニットの据え付け

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

０°～４５°

ＭＡ
４５ Ｘ
°

上り勾配

）

９０°曲げ

段差

５ｍｍ

パッキン
（付属品）

-９-

はみ出した接着剤はウエス等で拭き取ってください。

ドレン断熱材（付属品）※ただし、５５ｍｍ以上挿入できる硬質塩ビ管継手は使用しないでください。

注）硬質塩ビ管継手（エルボ含む）は、挿入（圧入）出来るところまで
しっかり２０ｍｍ以上差し込んでください。

２０ｍｍ以上５７ｍｍ

排水確認

ドレンパン吹出口-10-

隙間なく巻いてください。このときパッキンの合わせ目は上向きにしてください。
その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。
● 硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地調達）も必ず断熱材（現地調達）を巻いてください。
断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。

● ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットのドレン配管接続口の付根よりドレンホースを被うように

５．ドレン配管断熱のしかた

Ｂ-１ 電装ボックス内の電源端子板（Ｒ,Ｓ端子）に単相２００Ｖを接続してください。
62
この時点で、電源は入れないでください。
1
5
Ｂ-２ 室内コントロール基板のＣＨＫ（６Ｐプラグ⑤ー⑥間）をワニグチクリップ等で短絡してください。
※ＣＨＫ（６Ｐプラグ⑤ー⑥間）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。
（けがをするおそれがあります。）
Ｂ-３ 電源を入れてください。電源を入れるとドレンポンプが運転しますので、室内ユニットのドレン排水確認部（透明）から排水がされているかを確認してください。また、ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。
Ｂ-４ 排水確認が完了したら電源を切り、ＣＨＫの短絡をはずしてください。

Ｂ 電気配線が完了していない場合

Ａ-１ 冷房運転をしながら室内ユニットのドレン排水確認部（透明）から排水がされているかを確認してください。
また、ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。

Ａ 電気配線が完了している場合

注水用ポリ容器
水（約１リットル）

ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行われること、および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。）● 下図の通り、ドレンパン吹出口よりドレンパン内に排水確認用の水約１リットルを少しずつ入れてください。

４．排水の確認T1 形＊ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。

段差

室内
ユニット

ホースバンドは下図のように、締め付てください。
（締付トルク：２.５～３.４Ｎ・ｍ）

硬質塩ビ管継手
ＶＰ２５（現地調達）○ 接着してください ※付属のドレンホ－ス側と硬質塩ビ管継手は両方とも接着剤を塗ってください。（約２ ）（塩ビ系接着剤）

塩ビソケット
塩ビソケット“軟質側” ドレンホース“硬質側”（付属品）

ホ－スバンド（付属品）

× 接着剤使用禁止※塩ビ系接着剤をご使用になると室内ユニットドレン排水口が損傷し、水漏れの可能性があります。

室内
ユニット

室内ユニットドレン排水口“ドレン排水確認部”（透明）

固定してください。

● ドレン配管を接続する時、室内ユニット側の配管に力を加えないようにし、できる限り室内ユニット近傍で配管を● 接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。
（約２

トラップ
立上げ（トラッフ゜）● ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地調達）を接続してください。

３．ドレン配管のしかた

天井下面
８５０ｍｍ 以下

下り勾配１／１００以上

エアー抜き

１.５～２ｍ
支持金具注）付属のドレンホースの長さＬ＝２５０ｍｍ

室内ユニット

３００ｍｍ 以下（※０°以下にしないでください）さい。（接着剤は使用しないでください）● 下図のようにドレン排水口の段差までドレンホースを挿入し、段差から5ｍｍはなしてホースバンドで、しっかりと締め付けてください。（締付トルクは ２.５～３.４Ｎ・ｍ）
・ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。

● ドレン排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込んでくだ● 室内ユニットのドレン排水口にホースバンドを差し込んでおきます。

２．室内ユニットのドレン排水口と付属ドレンホースの接続上げることができます。（※ 絶対に８５０ｍｍより高くしないでください。）● ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。
（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）● エアー抜き管は付けないでください。
（ドレン水が吹き出ることがあります。）● 途中に立上げやトラップを作らないでください。
（異常音の原因になります。）● 下り勾配は（排水側を下に）１／１００以上とってください。
● 集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。
● ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し水漏れの原因になります。
● 必ず付属のドレンホースを使用すること。
● 付属のドレンホースは ９０°曲げで使用しないでください。
（最大４５°）● 室内ユニットのドレン配管口には、接着剤を使用しないこと。

● ドレン配管高さを高くしたい場合は、天井下面より８５０ｍｍを限度として１．ドレン配管施工上のご注意（ ドレンアップ ）１００ｍｍ以上※付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

７．ドレン配管（つづき）

TEST

E-52

CN062 D I S P
B L K CHK

７．ドレン配管

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
施工編

E-53

接着剤を塗布していませんか

室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）を加工したり、いましたか

気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を行

タップ設定の変更を行いましたか

しゃ風材（ＣＺ－１６０ＣＦＵ５）取り付け時、ファンに合致した断熱工事を確実に行いましたか

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）も含め、設置場所

おり（１／１００以上）、スムーズに流れていますか□

17 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

-11-

□

□

□

□

□

□

□

□

16 室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

15 異常な音の発生はありませんでしたか

14

別売品

12

室内ユニットのドレン配管下り勾配は、規定通りとれて

11 水漏れはありませんか

10

９

□

８ 電源電圧は本体銘板と同じですか

□
□

ませんか

７ 配線の太さは規定通りですか６□

電源配線・接続線・信号線の誤配線・ネジの緩みはあり□

５ アース工事は行いましたか□□

ふたに貼り付け）の表に設置年・月・日を記載しましたか□

チェック欄 □

４ 別売品等の誤取り付け・誤配線はありませんか

13

試運転

の15項目を満足していチェック項目
３. 据付場所「銀イオン系抗菌剤についての注意事項」（電装ボックス

ますか

室内ユニットは

３ 漏電しゃ断器（全極開閉機能付）は取り付けましたか

2

1

No.

断熱工事

ドレン・排水確認

配管・配線工事

据付工事

作業名称

運転不能・焼損

確認をお願いします。

と誤配管・誤配線になっていないか

機器が動作しない。または、他系統等の確認をお願いします。

ファンの接触、室内ユニットの歪みます。必ず設定変更をお願いします。

下し、露付きが発生する可能性があり風量減少により冷房時吹出温度が低適切に断熱工事をお願いします。

が発生する可能性がありますので、機器の性能低下だけでなく、水漏れ

ドレン配管の修正をお願いします。

不良や水漏れ個所があった場合は、水漏れする可能性があるため、排水ださい。

場合は、ドレン接続部を交換してく追加工や接着剤を塗布してしまったります。

樹脂部が割れて水漏れする場合があますので迅速に修理をお願いします。

けでなく、環境に大きな影響を与え

ガス漏れがあると機器の性能低下だ

アース・配線の確認をお願いします。

なることがあります。設置工事、故障や漏電時に感電、火災の原因に交換時期がわからない。

生する等の可能性があります。

軽傷を負うことや、財産の損害が発予想される不具合・確認事項

室内・外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

８．据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 /4 方向天井カセット形
T1 形
施工編

室内ユニット

冷媒 R410A

電気工事
試運転

E-54

8. 電気配線工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
9. 配線の接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
10. 据付工事完了後のチェック項目 ‥ 16

11. 試運転の前に‥‥‥‥‥‥‥‥‥
12. リモコン試運転設定‥‥‥‥‥‥
13. 自己診断機能表‥‥‥‥‥‥‥‥
14. リモコンからのアドレス設定‥‥
15. ファン風速設定方法‥‥‥‥‥‥

ACXF60-49161
BE1022-10523

この製品には冷媒として、HFC が使われています。
1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。
3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。
4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090 です。

フロン排出抑制法 第一種特定製品■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品 · 全
極開閉機能付）を取り付ける■ 電気配線は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」
およびガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従う
また、事前に各電力会社の指導に従う（感電、火災のおそれ）■ 電源は、必ず専用回路を使用する（故障や漏電時に感電、火災の原因）（施工の不備や電気回路容量に不備があると、感電や火災の原因）

据付工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界
濃度を超えない対策を行う（転倒などによる、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、感電、火災の原因）■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および「据付工事説明書」に従って施工する

2（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼
し、工事には必ず指定の部品を使って確実に行う■ 室内ユニットの吹出口に指や棒などを入れない（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を下水溝に直接入れない（空気、水などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、指定冷媒（R410A）以外の空気、水などを混入させない（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

（故障や発熱、火災の原因）■ フレアナットは、製品付属のものを使用する（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける（R22、R407C 用では、機器の故障のほか、冷媒サイクルの破裂など重大事故の原因）※ 使 用 し て い る HFC 系 冷 媒 (R410A) は、冷 媒 (R22/
R407C) に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は、冷媒 R410A 専用のものを使用する（誤配線すると故障の原因）（感電、火災の原因）■ 配線は誤配線のないように接続する■ 配線をはさまないように、カバーは元通り確実に取り付ける■ 電源配線および室内外操作線は、確実に固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにする■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定する（中毒および熱交換器などの腐食の原因）■ 室内ユニットドレン管と室外ユニット排気ドレン管は共用しない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定冷媒 R410A 以外は、絶対に使用しない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない（発熱、火災の原因）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（2 ～ 3 ページ）は、施工前に必ずお読みください。
据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「お客様ご相談窓口」、「保証書（室外ユニットに添付）」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

17
18
19
20
23

据付工事

3. 据付場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
4. 据え付け前の準備‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
5. 室内ユニットの据え付け‥‥‥‥‥ 8
6. 冷媒配管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
7. ドレン配管‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

はじめに

2 方向天井カセット形（S-LU1 シリーズ）
品番
S-G22LU1
S-G28LU1
S-G36LU1
S-G45LU1
S-G56LU1
S-G71LU1
S-G80LU1
S-G90LU1
S-G112LU1S-G140LU1
S-G160LU1

ページ

安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
1. 付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
2. 別売品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

もくじ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

（室外ユニットへの冷媒回収は破裂、けがなどの原因）■ 移設や修理時の冷媒回収は、冷媒回収機で行う

E-55

結束バンド（3 個）
配線固定用

ドレン断熱材（１個）

フレア断熱材（１個）
ガス管用

取扱説明書（1 冊）据付工事説明書（1 冊）（本書）
お客様ご相談窓口（1 枚）

その他

ドレン配管接続用
ホースバンド（１個）
パッキン（１個）● 吊ボルトおよびナット（現地調達）は、M10 または３/ ８″を使用してください。

パテ（１個）
外部配線取り入れ口
シール用

ドレンホース（１個）

白色（耐熱用）

断熱テープ（２個）
フレアナット接続部用（液管・ガス管）

冷媒配管用
フレア断熱材（１個）
液管用

ワッシャー（8 個）
吊ボルト用

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。
取扱説明書、据付工事説明書、お客様ご相談窓口、保証書（室外ユニットに添付）はお客様で保管していただくように依頼してください。

（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温する（万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因）■ 周囲に可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置
しない
漏れた冷媒が滞留するおそれのある場所に設置しない

ユニット吊下げ用
M5 ネジ（4 個）据付ゲージ（梱包の側面パッド利用）（各 1 個）ゲージ A
据付ゲージ固定用
ゲージ B（配管側へ取り付け）（配管と反対側へ取り付け）

1. 付属品（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒にさわらない（けがの原因）■ 室外ユニットの吸込み口やアルミフィンにさわらない注意■ アース工事（D 種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れた場合は速やかに換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確
認する

3

4

22 ～ 90 形

しゃ風材
取り付け側

ナノイー X
吹出口

ナノイー X

112 ～ 160 形

冷媒配管

しゃ風材
取り付け側

外気取入丸合フランジ（φ 100・φ 125）／自然気化式加湿器／
吹出口丸合フランジ（φ 150）／しゃ風材／断熱材キット／ロングライフフィルター

チャンバー取付フィルター
その他※ 1 ナノイーＸ機能をご使用になる場合は、ナノイーＸ機能に対応した運転リモコンが必要です。
（CZ-10RT4C など）※ 2 エコナビ機能をご使用になる場合は、エコナビ機能に対応した運転リモコンおよび、エコナビセンサー（エコナビパ
ネルもしくはエコナビセンサー壁設置形）が必要です。

多機能ワイヤードリモコン／ワイヤードリモコン／ワイヤレスリモコン
超ロングライフフィルター／高性能フィルター／フィルターチャンバー（必須）

リモコン（必須）※ 1

エコナビパネル※ 2 ／標準パネル／昇降グリル付エコナビパネル※ 2 ／昇降グリル付標準パネル／天井材組込パネル／ワイドパネル

天井パネル（必須）

主な別売品一覧（別売品の組み合わせ可否については、カタログを参照してください。
）

4. ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意• 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバーター方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを据え付けると、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯はグローランプがありません）• 蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は 2m 以上離してください。
蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
• テレビ、ラジオ、ステレオ、パソコン等の機器から 1m 以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

ナノイー X
吹出口

ナノイー X

冷媒配管

3. ご使用になる部屋の壁際に室内ユニットを据え付ける場合や、吹出口丸合フランジを使用する場合、室内ユニットの吹出口を閉塞するため、しゃ風材（別売品）が必要になります。
• しゃ風材は、ナノイーＸ吹出部がない方の吹出口に使用するよう、室内ユニットの設置方向にご注意ください。
ナノイーＸ吹出部がある吹出口にしゃ風材を取り付けた場合、ナノイーＸの効果はなくなります。
詳細はしゃ風材に同梱されている「据付工事説明書」を参照ください。

2. 別売品には、設置前に室内ユニット本体に取り付けするものもあります。室内ユニットの設置前に別売品の取り付けについて、それぞれに同梱されている説明書を参照してください。

1. 本室内ユニットのご使用には、別途天井パネルおよび運転リモコンが必要です。

2. 別売品

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

はじめに

吹出口

吹出口

図2

1000mm以上

天井面20mm以上障害物など

壁 200mm以上

図1

天井高さの目安
室内ユニット 出荷時
高天井設定
22～71形 1.8～2.7m ～3.2m
80～160形 1.8～3.0m ～3.5m

200mm
以上

天井面

18. 別売品を設置する場合は、十分な作業用スペースを考慮してください。

17. 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。また高湿度の外気と接するおそれのあるドアや窓の近くには据え付けないでください。
湿度が RH80% 以上の場合は、露が落ちることがあります。

16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。動植物や食品に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。

14. 火災警報器と吹出口は 1.5 ｍ 以上離してください。

13. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。

12. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。

11. 天井内の温湿度が、30℃ または RH80％ を超えると思われる場合は、断熱材キット（別売品）をご使用ください。
( 断熱しないと結露することがあります）

10. 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。
（エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）

9. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
（銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります）

8. 可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
( 万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります）

7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。
( 油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります）

床面

点検口
□450
（300）

室内ユニット20mm以上

6. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。

壁

1000mm以上

室内ユニット5. 室内ユニットと障害物および壁、床面までの距離は図 2 に従ってください。

4. ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてください。
• ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
• 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
• ドレン水の処理は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

3. 外気の入りやすい扉や窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、
できる限り避けてください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります）（75）

112 ～ 160 形

点検口
□450

5

6

吊ボルト
（M10 or 3/8″）

コンクリート

20ｍｍ

990ｍｍ

1,170ｍｍ（パネル寸法）

1,130ｍｍ（天井開口寸法）

1,070ｍｍ（吊ボルトピッチ）

20ｍｍ

吊ボルトピッチ中心

1,850ｍｍ（パネル寸法）

1,810ｍｍ（天井開口寸法）

1,710ｍｍ（吊ボルトピッチ）

1,630ｍｍ

天井開口中心注意：天井開口の中心と、吊ボルトピッチの中心が異なります。

56ｍｍ

69ｍｍ

112～160形

22～90形＜室内ユニットを天井から見た場合＞

3. 天井面の穴開けと吊ボルト位置の寸法は図 4 に従ってください。
・ナット（現地調達）およびワッシャー（付属品）は吊金具の上下にご使用ください。

図4

図3

インサート

ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ2. 天井材の振動を防ぐために、天井骨組の補強および天井水平度の補正が必要となる場合があります。

1-3） 天井が既設の場合
室内ユニットを吊下げる前に、配管・配線を接続する位置まで、ドレン配管・冷媒配管・電気配線・リモコン線を設置してください。

1-2） 鉄筋の場合
図 3 の方法で吊ボルトを固定するか、またはアングル・角材などを利用して吊ボルトを取り付けてください。

1. 吊ボルトは、図 3 あるいは他の方法により確実に固定してください。
1-1） 木造・簡易鉄筋の場合
小屋梁（はり・平屋建て）または 2 階梁（2 階建て）を強度メンバー
としてください。
ユニット吊下げには丈夫な角材を用いてください。
梁間が 90cm 以下の場合＝ 6cm 角以上の角材
梁間が 180cm 以下の場合＝ 9cm 角以上の角材

600ｍｍ

（300）

530ｍｍ
（吊ボルトピッチ）（吹
2. 冷気（暖気）が室内に行きわたりやすい場所に据え付けてください。
出口および吸込口の風の通路には障害物がないこと）• サービス時の作業用スペースを考慮してください。（図 1）• 床面から天井面までが高い場合、風速分布が悪くなります。
※ 天井高さが、2.7m（22 ～ 71 形）、3.0m（80 ～ 160 形）を超える場合は、高天井設定（風量アップ）が必要です。高天井設定
により 3.2m（22 ～ 71 形）、3.5m（80 ～ 160 形）に対応します。
高天井設定の設定方法は、「15. ファン風速設定方法」（23 ページ）
もしくはカタログまたは製品付属の取扱説明書を参照してくださ
い。

1m以上

20ｍｍ
640ｍｍ（天井開口寸法）（300）

4. 据え付け前の準備

20ｍｍ

22 ～ 90 形

680ｍｍ（パネル寸法）

1. 室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え付けてください。

680ｍｍ（パネル寸法）
530ｍｍ（吊ボルトピッチ）

E-56

600ｍｍ

はじめに

640ｍｍ（天井開口寸法）

3. 据付場所

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

据付工事

21ｍｍ

吊金具

冷媒配管継手（液側）※1 20ｍｍ以上

90ｍｍ

102ｍｍ

吊金具

冷媒配管継手（液側）※1 20ｍｍ以上※1 天井と天井パネルの重なり部分は、20mm以上確保すること。

680ｍｍ

70ｍｍ

E-57
7

8

室内ユニットの高さ調整

ダブルナットM5ネジ

6. 吊金具部は塗料等で固着させないようにしてください。
（吊ボルトと吊金具が固着し、ユニットの振動が大きくなる原因となります）

5. 吊ボルトに耐震用の筋交いを取り付ける場合、筋交いは互いに干渉させないように交差部を金具固定してください。（図 9）（干渉により騒音の原因となります）
図9

天井開口寸法4. 室内ユニットは水平に設置してください。
（特にドレン配管側が高くなるように傾斜設置すると、フロートスイッチの誤動作をまねき、水漏れの原因になります）※ 22 ～ 90 形は、ファン固定テープがはがしてあることを確認してください。

糸
図8

マーク

図7

ゲージA

図5

切り欠き部

吊金具

天井開口寸法

ゲージB

室内ユニット

干渉しないこと

パネルおよび天井開口穴センター

M5ネジナット（現地調達）
ワッシャー（付属）（上下に使用）吊ボルト（現地調達）

B※ 右図は、22 ～ 90 形です。112 ～ 160 形も同様に作業してください。

③ また、室内ユニット下面の▲マーク刻印をひもで結ぶとパネルおよび天井開口穴セン
ターになります。（図 8）② ゲージで室内ユニット本体の高さ調節もできます。
吊ボルト調節穴より吊ボルトナットを上下させて、ゲージの天井下面を天井面に合せると室内ユニットの高さ調節ができます。
（この時、吊ボルトの上ナットはフリーの状態にする必要があります）（図 6）

室内ユニット本体と天井下面の寸法は 60 ～
65mm になるように調整してください。
（図 6）

図6

天井下面

室内ユニット下面① ゲージ A と B（梱包パッド利用）を室内ユニット下面に取り付けることにより、天井開口寸法になります。
ゲージは矢印を外向きにして、 印部へ穴を開けて付属 M5 ネジ（各 2 本）で取り付けます。
（図 7）

3. 天井開口寸法と室内ユニット高さ調整のしかた

2. 本体を持ち上げ、吊金具の切り欠き部に吊ボルトを差し込みます。

1. 吊ボルトに、ワッシャー（付属品）とナット（現地調達）を取り付けます。下側のナットは図 5 のようにダブルナットを使用してください。（不備があると、室内ユニットが落下してけがをするおそれがあります）

天井裏への吊込みジゲー※1 20ｍｍ以上

冷媒配管継手（ガス側）

ドレン排水口（VP25）

30ｍｍ

110ｍｍ

75ｍｍ

112～160形※1 天井と天井パネルの重なり部分は、20mm以上確保すること。

※1 20ｍｍ以上

冷媒配管継手（ガス側）

ドレン排水口（VP25）

70ｍｍ

310ｍｍ

30ｍｍ

220ｍｍ
220ｍｍ

22～90形

310ｍｍ

本ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平（1/100 以下）を確認してください。
天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

60～65mm

110ｍｍ

A

195ｍｍ
195ｍｍ

A
ジ
ゲー

350ｍｍ
8ｍｍ

350ｍｍ

5. 室内ユニットの据え付け

B

8ｍｍ

ジ

ジ

ゲー

ゲー

＜室内ユニットをドレン配管側から見た場合＞

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

据付工事

45°±2°

0.

Ｒ

4～

Ｒ

0.

8

90°±0.5°

締付トルク N・m
（kgf・cm）
34 ～ 42
φ 9.52（ 3/8″） （340
～ 420）
49
61
φ 12.7（ 1/2″
） （490 ～～ 610）
68～
φ 15.88（ 5/8″） （680 ～ 82
820）

パイプ径
（mm）

16.2 ～ 16.6

0.8
19.3 ～ 19.7

12.8 ～ 13.2

0.8

1.0

フレアφＡ寸法
（mm）

銅管肉厚
（mm）

4. 法令・基準の確認
ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」および
高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

3. 配管の断熱のしかた• 図 10 に従って液管・ガス管とも、断熱してください。
フレアナット部に断熱テープ（付属品）を巻き付け、さらに配管接続部にはフレア断熱材（付属品）を巻き付けてください。
（断熱をしないと結露して水漏れの原因になります。）• 断熱材はユニット本体に必ず突き当てて巻き付けてください。
また、ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が 120℃
以上 のものを使用してください。

300 ｍｍ 程度

250 ｍｍ 程度

図 10

ユニオン
断熱材

配管断熱材
（現地調達）

フレアナット断熱テ－プ（付属品）

フレア断熱材（付属品）※合わせ目が上を向くように巻き付けてください。

ユニオン

ユニット本体表1200 ｍｍ 程度

使用工具の
推奨腕長さ

2. ガス漏れの確認
配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。

φＡ

E-58

1. 冷媒配管のしかた• 室内ユニットのフレアナットをはずしてください。
• 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工してください。

• フレアナットは、製品付属のものを使用してください。
フレア
ユニオン• 室外ユニットと室内ユニットを連結する冷媒配管の継手方式は、ろう付けで行ってください。
ナット• 冷媒配管の固定および遮断弁等の弁の設置位置は、配管曲げ部の近傍を避けるなど液ハンマの影響を考慮してください。
スパナ• 作業中は通気の良い状態にし、周囲に火気がないことを確認してください。
（固定）• ろう付けバーナーを使用する場合、冷媒漏えい検知器を携行し冷媒漏れがないことを確認し
トルクレンチてください。
• 冷媒が漏えいした場合は速やかに換気してください。
• 気密試験を実施し、冷媒漏れがないことを確認してください。
• 配管接続部のフレアナットをはずすときは、ダブルスパナにて行ってください。
配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ず、スパナとトルクレンチを使い、ダブルスパナにて行ってください。
• フレアナットの締付トルクは、表 1 を目安に締め付けてください。
• 冷媒配管は、C1220 リン脱酸銅を用いた「銅および銅合金の継目無管」（JIS H 3300）を使用してください。
また冷媒配管は表 1 に示す肉厚のものをご使用ください。（冷媒（R22 ／ R407C）に比べ配管内の圧力が約 1.6 倍高くなるため一般のフレアナット（1 種）、また板厚の少ない薄肉配管では、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事
故の原因となります）
また、管の内外面は美麗であり、有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
• 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒 R410A 以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります）• フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエステル油またはエーテル油を使用し、またその際にネジ部や樹脂部品に油が付着しないように注意してください。
フレア内側に少量の（樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります）
エステル油または• 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱 120℃以上のもエーテル油を塗布のを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります）
してください。
(ネジ部や樹脂に• 高温 / 高湿度（30℃ または 80％ RH 以上）の環境で使用する場合は、断熱を強化してください。
付着させない)（強化断熱しないと結露することがあります）

6. 冷媒配管910

MAX 45°

0°
～ 45°

90°曲げ

図 15

トラップ

エアー抜き

810mm以下

天井下面

図 12

上り勾配

接続時の注意100mm以上

図 13

下り勾配
1/100 以上

支持金具
1.5 ～ 2m

2. 室内ユニットのドレン排水口とドレンホースの接続• 室内ユニットのドレン排水口にホースバンド（付属品）を差し込んでおきます。
• ドレン排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）の奥側に突き当たるまで差し込んでください。
（接着剤は使用しないでください）• 図 17 のようにドレン排水口の段差までドレンホースを挿入し、ホースバンドを段差から 5mm はなしたところに、しっ
かりと締め付けてください。
（締付けトルクは 3.0 ～ 3.5 N・m）
• ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。

図 16

ドレンホース（付属品）に空気だまりができないよう、
水平もしくは若干の上り勾配をつけてください。

図 14

天井下面

810mm
以内

立上げ
（トラップ）

注）付属のドレンホースの長さ
L=250mm
図 11

室内ユニット（ドレンアップ）
300mm 以内

1. ドレン配管施工上のご注意• ドレン配管高さを天井下面より 810mm を限度として上げることができます。
特性上ドレンアップ高さが高いほど排水音が低くなります。
このためドレンアップ高さは 300mm 以上を推奨します。
（※絶対に 810mm より高くしないでください）（図 11）• 接続部より上り勾配で配管しないでください。
（図 12）（ユニット停止時、ドレン水が逆流して水漏れの原因になります）• エアー抜き管は付けないでください。
（図 12）（ドレン水が吹き出ることがあります）• 途中に立上げやトラップを作らないでください。
（図 12、14）（異常音の原因になります）• 下り勾配は（排水側を下に）1/100 以上とってください。（図 13）• 集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。
• 集合ドレン配管を行う場合は 1/100 以上の下り勾配を付け、ドレン配管立ち上がり部より低くなるようにしてください。（100mm 以上）（図 15）• 集合ドレン配管の太さは集合した本体の台数分に見合うだけの太い配管（VP30 以上）で施工してください。（図 15）• 付属のドレンホースは 90°曲げで使用しないでください。
（最大 45°）（図 16）

7. ドレン配管

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

据付工事

ひもだし部

ホースバンド（付属品）

57ｍｍ

パッキン（付属品）

ドレン断熱材（付属品）※ 合わせ目が上を向くように巻き付けてください。

※ ただし、55ｍｍ以上挿入できる硬質塩ビ管継手は、使用しないでください。

排水確認用の水（約 1 リットル）
図 18

4

1

（6P プラグの位置は17 ページを参照）

CN062
BLK

6

3

ドレン排水確認部（透明ドレン口）

6. 銀イオン系抗菌剤についての注意事項
電装ボックスのふたに貼り付けてあるラベルの表に設置年・月・日を記載してください。

5. ドレン配管断熱のしかた• ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットドレン排水確認部の付け根よりドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。このとき、パッキンの合わせ目が上を向くようにしてください。
その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。
• 硬質塩ビ管継手 VP25（現地調達）も必ず断熱材（現地調達）を巻いてください。
断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。
• 高温 / 高湿度（30℃または 80％ RH 以上）の環境で使用する場合は、断熱を強化してください。
（強化断熱しないと結露することがあります）

電装ボックス内の電源端子板（R,S 端子）に単相 200V を接続してください。
B-2 室内コントロール基板の CHK（6P プラグ①ー④間）をワニグチクリップ等で短絡してください。
※ CHK（6P プラグ①ー④間）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。
（けがをするおそれがあります）
B-3 電源を入れるとドレンポンプが運転します
ので、室内ユニットのドレン排水確認部（透明ドレン口）部から排水がされているかを確認してください。また、ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。
B-4 排水確認が完了したら電源を切り、CHKの短絡をはずしてください。

B-1

TEST

B 電気配線が完了していない場合

A-1 冷房運転をしながら室内ユニットのドレン排水確認部（透明ドレン口）部から排水がされているかを確認してください。また、
ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。
（冷房運転はパネル設置後に行ってください。）

A 電気配線が完了している場合

4. 排水の確認• ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行われること、および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。
• 図 18 の通り、ドレンパン吹出口よりドレンパン内に排水確認用の水（約１リットル）を少しずつ入れてください。

図 17

ひもだし部

20ｍｍ以上注）硬質塩ビ管継手（エルボを含む）は、挿入（圧入）できるところまでしっかり 20mm 以上差し込んでください。

※ 付属のドレンホース側と硬質塩ビ管継手は、両方とも接着剤を塗ってください。（約 2 ）はみ出した接着剤は、ウエス等で拭き取ってください。

接着してください（塩ビ系接着剤）

硬質塩ビ管継手（VP25、現地調達）

硬質塩ビソケット（VP25）※ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。
注）上記の作業を行わないと水漏れの原因となる可能性があります。

室内ユニット
本体

5ｍｍ

ホースバンドは下図のように、ひもだし部にかからないよ
うに締め付けてください。
（締め付けトルク 3.0 ～ 3.5Ｎ・ｍ）※ 塩ビ系接着剤をご使用になると、室内ユニット
ドレン排水口が損傷する可能性があります。

接着剤使用禁止

室内ユニット本体

室内ユニットドレン排水口（ドレン排水確認部、透明）

軟質塩ビソケット
ドレンホース（付属品）

3. ドレン配管のしかた• ドレンホースの硬質塩ビソケットに、硬質塩ビ管継手 VP25（現地調達）を接続してください。
• 接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。
（約 2g）

CHK

E-59
DISP

11

12

（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける

警告「安全上のご注意」の内容をご確認ください

リモコン配線

ア－ス

1 2 3 4R S U1 U2

1 2

室内ユニット
１

1 2
（別売品）
リモコン

プルボックス

室内外操作線

ア－ス

ア－ス

電磁弁
キット

ア－ス

1 2
（別売品）
リモコン

1 2

室内ユニット2R S U1 U2

室外親子間操作線

電磁弁
キット

ア－ス

1 2 3 4

R S T

室外ユニット
2号機

R S T

漏電しゃ断器

3相 200V

電線最大太さ3.5mm2

室外ユニット親機
１号機

漏電しゃ断器

3相 200V

端子ネジ
M4

R S T

電磁弁
キット

（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

ア－ス

1 2 3 4

（別の冷媒系統の
室外ユニット親機）

グループ制御用リモコンわたり配線

1 2

室内ユニット3

R S U1 U2

電源わたり配線

ア－ス

3相 200V
漏電しゃ断器1 2

室内ユニットR S U1 U2

室内外操作線

電磁弁
キット

集
中
制
御
装
置

注１）集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）
注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。
注３）3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。

漏電しゃ断器単相 200V ～■ 基本配線図

室内電源端子板容量
25A■ 室内ユニット電源端子板容量■ 既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、可能です。
• 配線の被覆に、きずや劣化がないこと。
（※腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です）• 導線と大地間を 500V メガー（絶縁抵抗計）で測定し、100M Ω以上であること。
• 配線太さとこう長は「室内配線容量」（13 ページ）、
「室内外操作線」（14 ページ）、「リモコン配線」（14 ページ）に記載されている条件を満たしていること。

■ プルボックスの使用について• 全ての室内ユニットはわたり方式による電源引き込みはできません。
室内ユニットごとにプルボックスで中継してください。

■ 漏電しゃ断器の設置について• 関連法規に従って漏電しゃ断器を取り付けてください。
• 取り付ける場合は、高調波対応品、全極開閉機能付きを使用してください。

（感電の原因）■ アース工事を行う

8. 電気配線工事

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

据付工事

E-60

漏れ電流
（mA）
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

動作時間
（sec）
0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下

配線用
しゃ断器
容量
（A）
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
20

容量
（A）

30
30
30
30

0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下漏電しゃ断器

15
15
15
20

配線用
しゃ断器
漏れ電流 動作時間
容量（mA） （sec） （A）

室内ユニット複数台時

30
30
30
30

容量
（A）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ヒューズ （ ）内の配線こう長は、幹線およびわた（A） り配線を含めた総配線長（m）です。
152（74） 3.5 （131） 5.5 （205） 8 （299）152（44） 3.5 （78） 5.5 （123） 8 （179）152（22） 3.5 （39） 5.5 （61） 8 （89）15
2（14） 3.5 （26） 5.5 （41） 8 （59）手元開閉器

2（585）
2（567）
2（550）
2（520）2（435）
2（334）
2（312）
2（170）
2（133）
2（104）

室内電源線太さ（mm2）
アース線太さ（金属管、塩ビ管）（mm2）
電源降下基準 2%（金属管、塩ビ管）
室内電源線太さ（mm2）
電源降下基準 2%

ヒューズ
（A）
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

手元開閉器

容量
（A）
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

）内数値はその最大こう長（m）を表します。

容量
（A）
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

漏電しゃ断器

プルボックス

室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

わたり線

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
または、
手元開閉器

幹線

室内ユニット
最大運転電流冷房：0.33A
暖房：0.29A

室内ユニット
運転電流
冷房：0.35A
暖房：0.30A

室内ユニットプルボックス

最大運転電流冷房：0.32A
暖房：0.30A

わたり線

2mm2、74 ｍ（幹線＋わたり線の総配線長）

運転電流
冷房：0.41A
暖房：0.37A

室内ユニット※ 室内ユニット 4 台の総合運転電流の求め方：（0.32＋0.33）×1.2+（0.35＋0.41）×1.5＝1.92A（総合運転電流 3A 以下）

電源
単相
200V ～

例：室内ユニット 4 台を接続する場合※ 総合運転電流を求める際は、カタログを参照してください。
電気特性欄に最大運転電流の記載が有る場合：最大運転電流を 1.2 倍してください。
電気特性欄に最大運転電流の記載が無い場合：冷房・暖房の運転電流欄の大きい方を採用し 1.5 倍してください。

3A 以下
5A 以下
10A 以下15A 以下総合運転
電流※

室内ユニット• 室内配線容量

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

室内ユニット個別電源時

漏電しゃ断器• 電源線太さの（22 ～ 28
36
45
56
71
80
90
112
140
160

室内

項目

• 室内配線容量

電源
単相200V ～

幹線•「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
• 200 Ｖ電源には、2mm2 未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞• 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。
• 室内ユニットの電源は、室外ユニット単位で１か所からとるようにしてください。
別幹線にした場合、同時に室内ユニットの電源を入れてください。
一つの電源幹線に接続できる室内ユニットの最大接続台数は 16 台です。かつ総合運転電流は、
15A 以下にしてください。
この条件をはずれる場合は、別幹線にしてください。
• プルボックスは、室内ユニット近傍に設けてください。
• プルボックスと室内ユニット間の電線は、2mm2 から電源端子板の最大太さまでの配線を使用してください。

電源は 600V ビニール電線・EM-IM 線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源配線

1314

配線太さ：0.5mm2 ～ 1.25mm2• 別売のリモコンに付属している説明書を参照してください。
• リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリ
モコン配線用端子板と接続してください。
• リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

リモコン配線
室内ユニット１
L1

室内ユニット
2

L2

L3

Lｎ
リモコン

室内ユニット・・・・・ 室内ユニット MAX8 台
3■ リモコン配線（ワイヤード）• 総配線長 MAX 500 m（グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は、400 ｍまで）
• 室内ユニットわたり総配線長は 200 ｍまで。
（ L1+ L2+ L3 +・・・Ln = MAX 200 ｍ ）• 線種は、VCTF，VCT，MVVS とし、現地調達となります。

室内外操作線（通信線） 配線太さ：0.5mm2 ～ 2mm2（総延長 1,000m まで）
室外親子間操作線
配線太さ：0.5mm2 ～ 2mm2（総延長 300m まで）■ 室内外操作線（通信線）
線種は、CVV，VCT，VCTF，VVF，CPEVS，KPEVS，MVVS とし、現地調達となります。

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

電気工事

図 19

絶縁スリーブ
丸型圧着端子

E-61

配線固定具

U2

2

U2

1

R

S

リモコン配線

結束バンド
（付属品）

アース線接続部

配線取入口（付属パテでシール）

室内電源線（R, S）

配線固定具

端子板

結束バンド
（付属品）

R
S

アース線接続部

配線取入口（付属パテでシール）

端子板

電 源
配 線

室内電源線（R, S）

リモコン配線（1, 2）

電装ボックス

室内外操作線

室内外操作線（U1, U2）

端子板

電 源
配 線

2

配線固定具

配線固定具

U1

結束バンド（付属品）※頭の位置を横にする結束バンド（付属品）※頭の位置を横にする

112 ～ 160 形

リモコン配線（1, 2）

端子板

リモコン配線

1

22 ～ 90 形

室内外操作線（U1, U2）

室内外操作線

U1

電装ボックス

3. 室内配線• 電気工事終了後、配線取入口に付属のパテで隙間をシールしてください。
（シールしないと、露付きの原因となります）• 室内ユニット電装ボックスのふたを閉じ、付いていたネジで固定してください。

• 配線は端子接続部に張力が加わらないように配線固定具に結束バンド（付属品）を通し、しっかりと固定してください。
（電装ボックス内：電源線固定用 1 か所、リモコン配線および室内外操作線固定用 1 か所 計 2 か所、本体側面：電源
線固定用 1 か所）
配線の固定は必ず被覆部分で行ってください。

• ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。
（締付けトルクは 1.0 ～ 1.4N・m）• 電装ボックスの配線取入口を通し、各配線を端子板に接続してください。
端子板への接続は絶縁スリーブ付きの丸型圧着端子を使用してください。
（図 19）
アース線接続部への接続は、丸形圧着端子を使用してください。
（図 19）• 室内ユニット電装ボックスのふたを開き、端子板に配線を接続します。アース線は必ず接続してください。

• 本体電源部の配線取入口を必ず通してください。
配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火するおそれがあります。

2. 配線のしかた• 室内ユニット本体側面の配線取入口から本体内部に各配線を引き込んでください。

1. 配線の接続部
配線取入口は、室内ユニット本体側面にあります。

9. 配線の接続

15

16

□
□

5 アース工事は行いましたか□

8 電源電圧は本体銘板と同じですか

予想される不具合・確認事項

試運転

17 燃料ガス漏れ検査は行いましたか

16 室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

□

□

□

□

しゃ風材取り付け時、ファンタップ設定の変更を行いま
したか

14

別売品

15 異常な音の発生はありませんでしたか□

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）も含め、設置場所に合致した断熱工事を確実に行いましたか

運転不能・焼損の原因になります。
必ずガス漏れ検査を行ってください。

機器が動作しない。他系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をお願いします。

ファンの接触、室内ユニットの歪み等の確認をお願いします。

風量減少により冷房時吹出温度が低下し、露付きが発生する可能性があります。必ず設定変更をお願いします。

機器の性能低下だけでなく、結露して水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事をお願いします。

□

13

排水不良や水漏れ個所があった場合は、ドレン配管の修正をお願いします。

□

断熱工事

樹脂部が割れて水漏れする場合があります。塗布してしまった場合は、ドレン接続部の交換をお願いします。
□

室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）に接着剤を塗布10していませんか
ドレン・
排水確認 11 水漏れはありませんか
室内ユニットのドレン配管下り勾配は、規定通りとれて12
おり（1/100 以上）、スムーズに流れていますか

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因となりますので、迅速に修理をお願いします。

故障や漏電時に感電、火災の原因になることがあります。
設置工事、アース・配線の確認をお願いします。

交換時期がわからない。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性が
あります。

□

9

□

7 配線の太さは規定通りですか□□

4 別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか
室内電源線・室内外操作線・リモコン配線の誤配線・ネジの緩みはありませんか□

関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開
3閉機能付）は取り付けましたか

6□「銀イオン系抗菌剤についての注意事項」（電装ボックス2
ふたに貼り付け）の表に設置年・月・日を記載しましたか

チェック欄
□

気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を行
いましたか

配管・
配線工事

据付工事

チェック項目

室内ユニットは「3. 据付場所」（5 ページ）の項目を
1
満足していますか

作業名称 No.

10. 据付工事完了後のチェック項目

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

電気工事

E-62

4

1

6P プラグ（①-④、CHK）

JP040

2P コネクタ（青、OC）

2P コネクタ（茶、EMG）

JP040 カット

室内コントロール基板（通信）112 ～ 160 形

CHK

室内ユニットの親機優先順位① S-UU1 シリーズ、S-UT1 シリーズ、S-LU1 シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット（4 方向天井カセット形、2 方向天井カセット形）②風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください。）• 高天井設定をする場合や別売品を取り付ける場合は 23 ページの＜ 15. ファン風速設定方法＞を参照し、必要な設定を行ってください。
• グループ制御で使用される場合、次の優先順位で室内ユニットが親機になるように設定してください。

②フタを回転させる①M3 ネジを取りはずす

室内コントロール基板 ( 通信 ) ボックス

22 ～ 90 形

6

3

CN062
BLK

DISP

室内コントロール基板（メイン）

TEST• 試運転は室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
ここでは、リモコンからの試運転設定、アドレス設定、室内ユニットの親子設
定、風量 UP 設定についてを記載しています。
• 試運転はお客様に立ち会いをお願いして行ってください。そして「取扱説明書」の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。
•「10. 据付工事完了後のチェック項目」（16 ページ）を確認してください。
• 室内外操作線（室内ユニット 4P 端子板の U1、U2 端子）に AC200V の配線を接続していないか確認してください。
• 誤って AC200V を印加した場合は、室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（0.4A）
を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、基板に接続されている、2P コネクタ（青、OC）をはずして、2P コネクタ（茶，EMG）に差し替えてください。
茶コネクタに差し替えても運転できない場合には、ジャンパ－線（JP040）をカットしてください。
（作業は必ず運転を停止して配線用しゃ断器（ブレーカー）を切ってから行ってください。
）

17

電気工事

OC
EMG
BLU
BRW
CN040 CN044

11. 試運転の前に

18

②

①

20:30（木）メンテナンス機能

20:30（木）8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

20:30（木）11. タッチキー感度確認
12. ナノイーＸ
13. コントローラー初期化
14. datanavi
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定
定 確定•

20:30（木）メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

ボタンを押し、メンテナンス機能の表示を終了します。

試運転設定画面•/ボタンで４．試運転設定を選択し、ボタンを押してください。
/
ボタンで試運転設定：オンを選択し、ボタンを押してください。
•
ボタンを押し、リモコンに“試運転”と表示していることを確認してください。
••
ボタンを押すと試運転を開始します。暖房、冷房、送風のいずれかの運転モードで使用してください。
• 試運転を終了後は再度、上記メンテナンス機能 →４．試運転設定を選択、試運転設定：オフを選び、ボタンを押し、“試運転”が消灯していることを確認してください。
（連続試運転を防止するため 60 分後自動で「オフ」になります）

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

20:30（木）/
ボタンで選択、/ボタンでページが切り替わります。
必要な機能のページを表示し、選択してください。

②

メンテナンス機能①、②

12-2. 試運転
• メンテナンス機能画面を表示してください。

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT4 シリーズ）①++
ボタンを同時に 4 秒以上押します。
メンテナンス機能画面が表示されます。

①

12-1. メンテナンス機能画面の表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください）

12. リモコン試運転設定

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

試運転

● リモコンが正しく接続されていない。
● 室内ユニットの電源が入っていない。

因

親・子リモコン制御の場合

E-63● ファン固定テープがはずしてあるか確認する。
● DC 送風機 ‐ 基板間の配線を確認する。
● ナノイーＸの配線を確認する。

● 室内ユニットの DC 送風機異常● ナノイーＸのコネクタが接続されていない。

※ エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書（試運転編）を確認してください。

• 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

ナノイー Ｘ“P12”表示● 室内ユニットの天井パネルのコネクタが正しく接続されて ● 室内ユニットの天井パネル、コネクタを正しく接いない。半挿入、逆挿しになっている 他。
続する。

“P09”
表示

● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの 3 相電源の 2 相を入れ替えて正しく接続する。

● 室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別● 自動アドレス設定を行う。
設定になっている。

● 室外ユニットの 3 相電源が、逆相または欠相になっている。

“P05”
表示

● 室内ユニットに電源が入っているか、室内外操作
線は正しいか確認する。

“L07”表示● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

“E20”表示● 室内ユニットの台数を正しく設定する。

● 室内・室外ユニット機種の不一致● 室内ユニット台数が設定より多い。

“E16”表示● 正しく接続する。
● 基本配線図を参照して正しく接続する。

“L02”
表示

● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“E15”表示“E06”表示“E04”表示● 室内外操作線の断線、接続不良“E02”表示“E09”表示● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユ● 正しく接続する。
ニットへの送信不良）“E01”表示● 親リモコンが● ＜ 21ページ 14 - 4. ＞の項を参照して正しく設定
２台設 定されする。
ている。

● 自動アドレスが終了していない。
● リモコンおよび室内外操作線の配線を確認する。
● 室内外操作線の断線・接続不良● 自動アドレスを行う。
● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコン受信不良）● 室外基板上の LED1，2 表示（※）を確認し、配線（欠
相、
誤配線、
断線）、
室内外能力をチェックする。
● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。
● 室内ユニットの電源を入れる。

処置方法

処置後は、電源を入れ直してください。
（自動復帰警報ではありません）● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他
“設定中”
が消えない
● 室内外操作線の断線、接続不良（最大で 10 分程度）
● 電源配線（欠相）

全く表示されない

ワイヤ－ド
リモコン表示原

13. 自己診断機能表

1920

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

自動アドレス設定画面

次へ

1

A1
項目コード変更

系統 No.

項目コード

20:30（木）メンテナンス機能画面
自動アドレス設定

20:30（木）メンテナンス機能画面

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

14

3-1

ﾕﾆｯﾄNo.変更

項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

次へ

▲
はい
設定ﾃﾞｰﾀ変更

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）詳細設定を終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

詳細設定画面

0001

設定ﾃﾞｰﾀ20:30（木）（リモコンでのユニット No. 確認方法）• メンテナンス機能画面を表示してください。
/
ボタンで８．詳細設定を選択し、ボタンを押してください。詳細設定画面が表示されます。
••/
ボタンでユニット No./ 項目コード / 設定データの選択を切り替えてください。
•/
ボタンで項目コード：14 としてください。
•/
ボタンでユニット No. を選択すると、選択されたユニット No. の室内ユニットのファンが運転します。
リモコンに表示されたユニット No.（下図では 3-1）をファンが運転した室内ユニットの確認しやすい場所に記入してください。
※ グループ制御で使用されている場合
室内ユニットの親機優先順位の高い機種が、設定データ：0001（親機設定）になっていることを確認してください。
設定データ：0002（子機設定）になっているときは設定データ変更してください。＜ 14-4 ＞参照① S-UU1 シリーズ、S-UT1 シリーズ、S-LU1 シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット（4 方向天井カセット、2 方向天井カセット形）② 風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください）• 全ての室内ユニットのユニット No. 記入が完了しましたらボタンを押して、再起動“はい”を選択しボ
タンを押してください。

※メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

（例）１- １（室外ユニット系統：１－室内ユニット番号：１）、１- ２・・・• 複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、室内・室外ユニットの対応番号
を室外コントロ－ル基板の系統アドレス番号と対応させ、室内ユニットの確認しやすい場所（室内ユニットのネ－ムプ
レ－トの近辺など）に表示してください。

14-2. 室内ユニットのユニット No. の表示と親子設定の確認

ボタンを押してください。
• 設定を中断する場合は、• アドレス設定後 1 分 30 秒以上待ってから、運転を開始してください。

/
ボタンで項目コード / 系統 No. の選択を切り替えてください。
/
ボタンで項目コード：A1/ 系統 No.：系統番号を選択し、ボタンを押してください。自動アドレス設定が開始されます。（リモコンに“設定中”と表示します。）“設定中”が消灯したら設定完了です。設定が完了すると再起動します。
別の系統を設定する場合は、メンテナンス機能画面の表示から行ってください。

••

ボタンを押してください。

/
ボタンで９. 自動アドレス設定を選択し、自動アドレス設定画面が表示されます。

•

室内・室外ユニット全ての電源を入れ、1 分 30 秒以上待ってから、室内ユニットのアドレス設定をしてください。
メンテナンス機能
20:30（木）• メンテナンス機能画面を表示してください。

＜ CZ-10RT4 シリーズで設定する場合＞
14-1. リモコンからの室内ユニット自動アドレス設定方法

この項では、アースや室外ユニットの電源配線・漏電しゃ断器の表示は省略しています。

14. リモコンからのアドレス設定

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

試運転

ボタンを押して再起動“はい”を選択し、

E-64

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親）グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合ボ

20:30（木）メンテナンス機能画面

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

項目コード変更▲

はい設定ﾃﾞｰﾀ変更

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）リモコン設定モードを終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

リモコン設定モード画面

次へ

0001

01

20:30（木）

設定データ

項目コード

リモコン設定モード（ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法）• メンテナンス機能画面を表示してください。
•/
ボタンで３．リモコン設定モードを選択し、ボタンを押してください。リモコン設定モード画面が表示されます。
/
ボタンで項目コード / 設定データの選択を切り替えてください。
••/
ボタンで項目コード：０１/0001（親）から設定データ 0000（子）を選択し、ボタンを押してください。
•
ボタンを押し、再起動：“はい”を選択し、ボタンを押してください。

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合

1 台もしくは複数台の室内ユニットを複数のリモコン（最多 2 個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。
）※詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照してください。

14-4. 親・子リモコン制御（複数のリモコンを設置する場合）• 全ての室内ユニットのユニット No. 記入が完了したら、タンを押してください。

※ 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数あると、試運転でエラーコード“E14”が表示します。
※ 設定データの値を変更しても、室内・室外ユニットの組み合わせとユニット No. の対応は変わりません。

/
ボタンで設定データを選択し、/ボタンで設定データを 0001 に変更し
ボ
タンを押してください。設定データを 0001 に設定するのは、グループ内で項目 11 の室内ユニットの親機優先順位に従った 1 台としてください。

ボタンで設定データを 0002（子機設定）に変更し•//
ボタンでユニット No. を変更し、項目 11 の室内ユニットの親機優先順位に従いユニット No. を選択してください。

/
ボタンで設定データを選択し、ボタンを押してください。

••＜ 14-2 室内ユニットのユニット No. の表示と親子設定の確認 ＞で設定データ：0001（親機設定）から変更が必要な場合は、次の手順で設定データを変更してください。

14-3. 室内ユニットの親子設定変更方法

21

22＜ CZ-10RT3 で設定する場合＞

設定中

系統 室内

ワイヤードリモコンの場合

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親）

リモコン（子）• 点検 ボタンを押します。

• セット ボタンを押します。
（表示が点滅から点灯に変われば OK）

１ ２

１ ２

室内ユニット3• 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを“0001”（親）から“0000”（子）に変更します。

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合• セット + 運転切換 ボタンを同時に４秒以上押します。
• 温度設定 △ ／ ▽ ボタンで項目コ－ド“01”を指定します。

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合

１台もしくは複数台の室内ユニットを複数のリモコン（最多２個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。
）※詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照してください。
（ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法）

14-8. 親・子リモコン制御（複数のリモコンを設置する場合）（リモコンでのユニット No. 確認方法）• 点検 ボタン + 換気 ボタンを４秒以上押します。（簡単設定モ－ド）• ユニット選択 ボタンで室内アドレスを指定します。
（ボタンを押すごとに１- １、１- ２・・２- １、２- ２・・と表示し、選択された室内ユニットのみ、室内ファンが運転します。
）• 再度、 点検 ボタンを押すと通常モ－ドに戻ります。

※メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

（例）１- １（室外ユニット系統：１－室内ユニット番号：１）、１- ２・・・、２- １、２- ２・・・

• 複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、室内・室外ユニットの対応番号
を室外コントロ－ル基板の系統アドレス番号と対応させ、室内ユニットの確認しやすい場所（室内ユニットのネ－ムプ
レ－トの近辺など）に表示してください。

14-7. 室内ユニットのユニット No. の表示と確認（番号記入のお願い）（自動アドレス完了後）（冷媒系統ごとのアドレス設定方法）• リモコンのタイマー時間 ▲ + 点検 ボタンを同時に（４秒以上）押します。
• 温度設定 △ ／ ▽ ボタンどちらかを押してください。
（項目コ－ド“ Ａ１ ”表示：系統別自動アドレス）• 自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番号を ユニット選択 ボタンで選びます。
• セット ボタンを押すと、その冷媒系統の自動アドレスを行います。自動アドレス中は、リモコンに“ 設定中 ”と点滅表示します。（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります。
）• 次の系統も同様にアドレス設定してください。

14-6. リモコンからの自動アドレス設定方法（冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合）• リモコンの 点検 ボタンを 4 秒以上押してから、 運転／停止 ボタンを押してください。
試運転中は液晶表示部に“ 試運転 ”と表示されます。
試運転モード では、温度調節はできません。
（機器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。
）• 試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
（注）電源投入後および運転停止後、約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。
• 正常に運転できない場合には、リモコン液晶表示部にエラーコードが表示されます。
19 ページの＜ 13. 自己診断機能表＞を参照して修正してください。
• 試運転終了後は再度 点検 ボタンを押して液晶表示部の“ 試運転 ”消灯を確認してください。
（連続試運転を防止するため 60 分後自動で試運転解除となります。
）

14-5. リモコン試運転設定

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

試運転

0001

（1）

（1）

1

ON

2

3

TP6
1

ON

2

E-65
省エネ

戻る
決定

［運転/停止］運転開始へ

運転 /停止メニュー

20:30（木）① 点検 ＋ セット ＋ 取消 ボタンを同時に４秒間以上押します。
② ユニット選択 ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニット No を順次表示します。
このとき、選択されている室内ユニットのみファンモーターが運転します。
③ 温度設定 ▽ ／ △ ボタンで項目コード「5d」を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを変更します。
⑤ セット ボタンを押します。
（表示が点滅から点灯に変われば OK）⑥ 点検 ボタンを押します。通常の停止状態になります。

〈手順〉ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

（3）ワイヤードリモコンで設定＜ CZ-10RT3 の場合＞

XX

X X

X X

XX

①
+
+
ボタンを同時に 4 秒以上押します。メンテナンス機能画面が表示されます。
メンテナンス機能
20:30（木）5. センサー情報表示②/
ボタンで選択、/ボタンでページが切り替わります。
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定「8. 詳細設定」を選択し、ボタンを押してください。
8. 詳細設定［詳細設定画面］が表示されます。
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定/
ボタンで変更するユニットＮ o を選択してください。
20:30（木）詳細設定
ﾕﾆｯﾄNo.
項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ/
ボタンで項目コードを選択してください。
③
1-1
5Ｄ
0001
/
ボタンで項目コードを「5D」に変更してください。
/
ボタンで設定データを選択してください。
④
ﾕﾆｯﾄNo.変更
次へ/
ボタンで設定データを表 2 で確認した値に変更し、ボタンを押してください。 ユニット
設定データ
⑤
/
ボタンでユニットＮ o を選択後、ボタンを押してください。
No.
項目コード
［詳細設定終了画面」が表示されます。
/
ボタンで「はい」を選択し、ボタンを押してください。

〈手順〉ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

（2）ワイヤードリモコンで設定＜ CZ-10RT4 シリーズの場合＞
ご使用の用途、別売品に応じた「項目コード 5D の設定データ」を表 2 で確認してください。

会議室（図 20）室内コントロール基板

3■：つまみ側ディップスイッチ 設定No.（1）は
1：OFF
ON 側
2：OFF
3：ON
になります。
OFF 側

ディップスイッチ
TP3（1）基板上のディップスイッチを切り替えて設定する場合＜手順＞必ず配線用しゃ断器（ブレーカー）を切ってください。
① ご使用の用途、別売品に応じた「設定 No.」を表 2 で確認してください。
② 電装ボックスのふたを開き、室内コントロール基板を確認してください。
（図 20）③ 表 2 で確認した設定 No に合わせ、室内コントロール基板上にあるディップスイッチを設定変更してください。

※ 1. 必ず、カタログ・設備設計資料等の別売品組合表にて、組み合わせ可能な別売品を確認し選定してください。
※ 2. しゃ風材と吹出ダクトは、必ず併用してください。

0000（出荷設定）

設定No.

TP3

使用用途／別売品名称 ※ 1

標準
超ロングライフフィルター
ロングライフフィルター
高天井設定 1（標準、エコナビパネル時）
高性能フィルター（比色法 65%）
高性能フィルター（比色法 90%）
しゃ風材・吹出ダクト ※ 2
TP6

TP1

表 2 DC ファンモータータップ設定表

項 目 コ ー ド 5D/5dの設定データ設定 No.

TP1

ご使用の用途、別売品に応じ、ファン回転数を設定する必要があります。（表 2、表 3）
ファン回転数を設定する方法は、
表 3 天井高さの目安（1）基板上のディップスイッチを切り替えて設定する方法
室内ユニット 標準（出荷時） 高天井設定（2）ワイヤードリモコンで設定する方法があります。
22 ～ 71 形
1.8 ～ 2.7m
～ 3.2mどちらかの方法で設定してください。
80 ～ 160 形 1.8 ～ 3.0m
～ 3.5m※ディップスイッチによる設定が優先されます。

15. ファン風速設定方法

23

2. 室内ユニット据付工事 /2 方向天井カセット形
施工編

試運転

E-66

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ-1-モヤヹョプパノヒヘピピピ
ベビププフヒフパパビプパパピュヤパフヒビノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤Ǖǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǙǬțǛǑȚԑ૓ǶǨǄǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

ૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨビビュヮヴヒ
ヴノヨビベュヮヴヒ
ヴノヨピプュヮヴヒ

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノュヮヴヒȿɲʀɂ⾸⿀ᅀ۹ঙ̡ȳɃɋɐബȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ

警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形
施工編

ユニットの吊り下げ用

冷媒配管用

ス

ン

ア

ン

テ

シ

原

断

キ

バ

ホ

断

熱

ン

ー

熱

ー

ャ

寸

称

材

ン

ド

ス

材

プ

ジ

ー

図

形

４

１

１

１

ドレン配管接続部

ドレン配管接続部

ドレン配管接続部

ドレン配管接続部

ガス管用

１
１

液 管 用

１

液管用、ガス管用
フレアナット部用据付原寸図用

吊り金具 上下

梱包箱に印刷

１
８

備

個数

白色
２
（断熱用）

状

E-67

-3-

●吊りボルトは３/８″またはＭ１０を使用してください。 ●吊りボルトおよびナットは現地手配。

ドレン配管用

ド

レ

ー

ホ

パ

レ

レ

フ

ド

熱

断

ッ

ッ

ワ

ネ

付

据

名

考

1000mm

1000mm以上

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
３．外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
４．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
吹出口
室内●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
ユニット●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
天井面
５．室内ユニットと障害物および床面までの距離は右図に従ってください。
壁
６．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
50mm
500mm以上
以上（吹出口側）
７．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユ
ニットを据え付けないでください。
障害物など
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発
床面
生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
８．可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
９．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
室内ユニット
10．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
50mm
壁 50mm11．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
14．ファンタップアップ変更の場合は、別売品に付属の説明書をご覧ください。
床面
15．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動する
ことを確認してから取り付けてください。
16．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
17．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
18．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。本室内ユニットは、ＪＩＳ露付
条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断
熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な天井に据え付けてください。

警告

⿁ハチ࿫͛ईཀ

1800mm以上-4-

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

1800mm⿀ハチ͛ୡ‫ݨ‬

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形
施工編

（図３）

冷媒配管
（液管）

冷媒配管
（ガス管）

15
36

138

560
175

600

単位：ｍｍ

インサート

（15）
（36）

コンクリート

単位：ｍｍ

配線取入口

単位：ｍｍ

ドレン配管接続口（必ずドレンホースを接続すること）

760（天井パネル外形寸法）730（天井開口寸法）
660（吊りボルトピッチ）

吊りボルトM10
または（3/8″）

（図１）

-5-

45

255

（図２）

560

ホールインアンカー
ホールインプラグ620（天井パネル外形寸法）

１．吊り込み準備①吊りボルトの固定は（図１）あるいは他の方法により確実に固定してください。
②天井面の穴開けと吊りボルト位置の寸法は（図２）に従ってください。
③据付原寸図（梱包に印刷）で吊りボルトのピッチを出してください。吊り金具と本体および天井パネルとの位置関係は（図３）の通りです。

240

96
63

300
30

E-68
68

（15）
590（天井開口寸法）（95）
95 400（吊りボルトピッチ）
15

ダブルナット15mm以上

ナットワッシャー（上下に使用）20～25mm

吊り金具

-6-

ドレンパン

吊り金具

20～25mm

切欠部

吊りボルト

15mm以上

据付原寸図（梱包に印刷）

室内ユニット本体（天井パネルなし）●室内ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平を確認してください。
●天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

注意③吊りボルトに、付属のワッシャーとナット（現地手配）を取り付けます。下側のナットは右図のようにダブル
ナットを使用してください。不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。
④室内ユニットを持ち上げ、吊り金具の切欠部に吊りボルトを差し込みます。
⑤室内ユニット吊り金具下面と天井下面の寸法が２０～２５（ｍｍ）になるように調整し、吊り金具上
下のナットを締め込んでください。据付原寸図を利用して室内ユニットの高さ調節ができます。

警告②吊りボルトにワッシャー（付属品）とナット（現地手配）を取り付けてください。（４か所）
注意●ナットは３/８″またはM１０のものを使用してください。
●吊りボルトの長さは、右図のように吊り金具下面から１５（ｍｍ）以上隙間があくようにしてください。
吊りボルトの長さが長いと、天井パネル・ルーバモー
ターカバーに当り、取り付けできません。

●本室内ユニットドレンパンは、右図のとおり室内ユニットより５０ｍｍとび出しています。天井材を張る時、５０ｍｍを考慮してください。

注意①本体の吊り込みは、据付原寸図を室内ユニット吊り金具に付属のネジ（４本）で取り付けることにより、天井開口寸法になります。
注意：本体吊り下げ後に天井内の配管・配線作業が必要となります。したがって天井が既設の場合は本体を吊り下げる前に接続位置まで配管・配線工事を行っておいてください。

注意 ●必ず水準器で水平を確認してください。水平でない場合、水漏れの発生する恐れがあります。

２．天井裏への吊り込み

50mm

⿂ハチૅԑɮɓɋɐǽ۲șˁǡǚǮ

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形
施工編

E-69
スパナ

接続配管
接続継手

-7-

４．冷媒配管の接続部
配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）

警告

３．配管接続部の締め付けのしかた

２．冷媒配管のしかた●室内ユニットのフレアをはずします。
●液管・ガス管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（５ページ 項目３-１（図３）参照）●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
モンキーレンチ等で行ってください。
49～61 N・m
φ12.7（1/2″）（490～610 kgf・cm） 0.8mm

警告⿃ハチՃ੅⥎ᶩǽǦǚǮ-8-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

５．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。
また、フレアナット部に付属の断熱テープ（白色）を巻
き付けてください。（液管・ガス管とも）
そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。
配管断熱材

フレアナット断熱テ－プ（白色）ユニオン

フレア断熱材ユニオン断熱材

ユニット本体2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形
施工編

850mm
以内

エアー抜き
上り勾配

下り勾配
1/100以上

支持金具 1.5～2m

トラップ

接続時の注意付属のドレンホースの長さL=233±20mm

610mm以内

300mm程度

E-70-①-

４．ドレン配管のしかた●室内ユニット側の本体排水口にホースバンドを差し込んでおきます。
●本体排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込みます。
（接着剤は使用しないでください）

３．ドレンホースの接続
立上げ●必ず付属のドレンホースを使用する（トラップ）
90°曲げこと。
●付属のドレンホースは ９０°曲げで
ＭＡＸ
使用しないでください。（最大４５°）45°●途中に立上げ（トラップ）を作らな
0°～45°
いでください。（異常音の原因にな（0°未満にしないでください）ります。）●ドレン配管を接続する時、室内ユ
ニット側の配管に力を加えないようにし、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。
●室内ユニットのドレン配管接続口には、接着剤を使用しないこと。

２．ドレン配管の接続●ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。
（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）●エアー抜き管は付けないでください。（ドレン水が吹き出ることがあります。）●途中に山越えやトラップを作らないでください。（異常音の原因になります。）●下り勾配は（排水側を下に）１/１００以上とってください。
●集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。
●ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し、水漏れの原因になります。

１．ドレンアップドレン配管高さを高くしたい場合は、天井下面より８５０ｍｍを限度として上げることができます。
（※ 絶対に８５０ｍｍより高くしないでください。）※付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

⿄ハチɑɴɻ⥎ᶩǽǦǚǮ

ひもだし部

５７ｍｍ
パッキン（付属品）

ドレン断熱材（付属品）※但し、５５ｍｍ以上挿入できる
硬質塩ビ管継手は、使用しないでください。

注）硬質塩ビ管継手（エルボを含む）は、挿入（圧入）出来るところ
までしっかり２０ｍｍ以上差し込んでください。

Ʀ 接着してください（塩ビ系接着剤）※付属のドレンホース側と硬質塩ビ管継手は、両方共接着剤を塗ってください（約２g）。
はみ出した接着剤は、ウエス等で拭き取ってください。

ドレンホース（付属品）

塩ビソケット（ＶＰ２５）“硬質側”
硬質塩ビ管継手（ＶＰ２５、現地手配）-②-※ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。
注）上記の作業を行わないと水漏れの原因となる可能性があります。

室内
ユニット
本体

５ｍｍ

ホースバンドは下図の様に、ひもだし部にかからない様に締め付けてください。
（締め付けトルク２.５～３.４N・ｍ）※塩ビ系接着剤をご使用になると、室内ユニット排水口が損傷する可能性があります。

２０ｍｍ以上

ひもだし部

塩ビソケット“軟質側”
ホースバンド（付属品）

j 接着剤使用禁止

室内
ユニット
本体

ドレン排管口（ドレン排水確認部、透明、ＡＢＳ樹脂）●下図のようにドレン排管口ひもだし部先端を塩ビソケット“軟質側”内部の突き当たりまでドレンホースを挿入してからホースバンドで、しっかりと締め付けてください。
・ ホースバンドはひもだし部にかからないように締め付けてください。（締付トルクは ２.５～３.４Ｎ・ｍ）
・ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。
●ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）を接続してください。
接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。（約２ｇ）

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形
施工編

ドレン配管接続口（透明）

水（約800mL）

吹出口

排水確認

E-71

-③-

６．ドレン配管断熱のしかた●ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットのドレン配管接続口の付根よりドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。このときパッキンの合わせ目は天井面（上向き）を向くようにしてください。
その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。
●硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）も必ず断熱材（現地手配）を巻いてください。
（断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。）●室内コントロール基板のＣＨＫ（２Ｐプラグ）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをする恐れがあります。
●排水確認が完了したらＣＨＫ（２Ｐプラグ）のワニグチクリップ等をはずしてください。
●昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のための仮電源は、はずしてください。
●ドレンキャップをはずした後、再度取り付ける場合には、ドレンキャップが奥まで差し込まれていることを確認してください。きちんと取り付けないと水漏れ等の原因となります。

注意●ドレンパン部吹出口よりドレンパン内に排水確認用の水約８００ｍＬを少しずつ入れてください。
●室内コントロール基板のＣＨＫ（２Ｐプラグ）をワ
ニグチクリップ等で短絡してドレンポンプを運転し、水の流れと水漏れの有無を確認してください。

昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（Ｒ・Ｓ端子）に電源を接続してください。

１００V電源がきている場合

電装ボックス内の電源端子板（Ｒ・Ｓ端子）に電源を接続してください。

２００V電源がきている場合

５．ドレン排水確認のしかた
配線、配管工事終了後、排水がうまく行なわれるか次の要領で確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。）

固定用クランプ材

クランパー(現地手配)

・天井パネル・Ｌ字ドレン配管キット
・ワイヤードリモコン
・延長配管セット-④-

・外気取り入れ・本体用ダクトフランジ
・グリル取付フィルター用金具・光再生脱臭フィルター

別売品には下記のものがあります。
取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。

⿆ハチ֌ॹ‫ݨ‬ǽ‫ۄ‬ș͛ǠǚǮ

●室内ユニット側面の電源取入口から本体内部に引き込みます。このとき、本体電源部の配線取入口を必ず通してください。
配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火する恐れがあります。
●電装ボックスの配線取入穴を通し端子板に接続します。このとき、室内ユニット
内に組み付けのクランパーで各配線を固定してください。
●電源配線は、端子接続部に張力が加わらないように固定用クランプ材にクランパー（現地手配）を通し、しっかりと固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
●電気工事終了後、配線取入口にパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと露付きの原因となります。

警告

２．配線のしかた

・ワイヤレスリモコン
・簡単リモコン・アンモニア脱臭フィルター

クランパー

１．配線の接続部
配線取入口は、室内ユニット側面の冷媒配管側にあります。
また、電装ボックスは室内ユニット下面吸込口面にあります （５ページ 項目３-１（図３）参照）●電気工事および接地工事は“電気設備に関する技術基準”“内線規程”、ガスヒートポンプエアコンの電源仕様
および本室内ユニット添付の「据付工事説明書（電気工事編）」にしたがってください。

注意⿅ハチ⥎ἠǽယỮ

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形
施工編

漏電時危険運転不能・焼損
冷えない・暖まらない

７ アース工事はされていますか？
８ 電線の太さは仕様どおりですか？
９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

-⑤-

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

運転不能・焼損

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ ドレンはスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…
チェック欄 要確認

⿇ハチ࿫͛క̗લ̒ൖǽɉȯɋȷⱼᬶ

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形

E-72

施工編

（S-DMS1M-Aシリーズ）

１方向天井カセット形電動弁外付タイプ
カードキー（切り忘れ防止機能）対応機種

S-G22DMS1M-A
S-G28DMS1M-A
S-G36DMS1M-A

E-73

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17643
82664140080004
DC0113-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工
前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G22DMS1M
S-G28DMS1M
S-G36DMS1M

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-DMS1Mシリーズ）

１方向天井カセット形電動弁外付タイプ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

ジ

E-74

-3-

●吊りボルトは３/８″またはＭ１０を使用してください。 ●吊りボルトおよびナットは現地手配。

ネ

1000mm

1000mm以上

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
３．外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
４．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
吹出口
室内●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
ユニット●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
天井面
５．室内ユニットと障害物および床面までの距離は右図に従ってください。
壁
６．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
50mm
500mm以上
以上（吹出口側）
７．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユ
ニットを据え付けないでください。
障害物など
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発
床面
生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
８．可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
９．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
室内ユニット
10．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
50mm
壁 50mm11．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
14．ファンタップアップ変更の場合は、別売品に付属の説明書をご覧ください。
床面
15．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動する
ことを確認してから取り付けてください。
16．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
17．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
18．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。本室内ユニットは、ＪＩＳ露付
条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断
熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な天井に据え付けてください。

警告

２. 据付場所

1800mm以上-4-

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

1800mm

１. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

E-75

（図３）

冷媒配管
（液管）

冷媒配管
（ガス管）

吊りボルトM10
または（3/8″）

ホールインアンカー
ホールインプラグ

（図１）

-5-

（図２）

１．吊り込み準備①吊りボルトの固定は（図１）あるいは他の方法により確実に固定してください。
②天井面の穴開けと吊りボルト位置の寸法は（図２）に従ってください。
③据付原寸図（梱包に印刷）で吊りボルトのピッチを出してください。吊り金具と本体および天井パネルとの位置関係は（図３）の通りです。
コンクリート

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ

インサート

-6-

ドレンパン
室内ユニット本体（天井パネルなし）●室内ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平を確認してください。
●天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

注意③吊りボルトに、付属のワッシャーとナット（現地手配）を取り付けます。下側のナットは右図のようにダブル
ナットを使用してください。不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。
④室内ユニットを持ち上げ、吊り金具の切欠部に吊ボルトを差し込みます。
⑤室内ユニット吊金具下面と天井下面の寸法が２０～２５（ｍｍ）になるように調整し、吊金具上下のナットを締め込んでください。据付原寸図を利用して室内ユニットの高さ調節ができます。

警告②吊りボルトにワッシャー（付属品）とナット（現地手配）を取り付けてください。（４か所）
注意●ナットは３/８″またはM１０のものを使用してください。
●吊りボルトの長さは、右図のように吊り金具下面から１５（ｍｍ）以上隙間があくようにしてください。
吊りボルトの長さが長いと、天井パネル・ルーバモー
ターカバーに当り、取り付けできません。

●本室内ユニットドレンパンは、右図のとおり室内ユニットより５０ｍｍとび出しています。天井材を張る時、５０ｍｍを考慮してください。

注意①本体の吊り込みは、据付原寸図を室内ユニット吊り金具に付属のネジ（４本）で取り付けることにより、天井開口寸法になります。
注意：本体吊り下げ後に天井内の配管・配線作業が必要となります。したがって天井が既設の場合は本体を吊り下げる前に接続位置まで配管・配線工事を行っておいてください。

注意 ●必ず水準器で水平を確認してください。水平でない場合、水漏れの発生する恐れがあります。

２．天井裏への吊り込み

50mm

３. 室内ユニットの吊り下げかた

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

E-76
スパナ

接続配管
接続継手

-7-

４．冷媒配管の接続部
配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）

警告

３．配管接続部の締め付けのしかた

２．冷媒配管のしかた●室内ユニットのフレアをはずします。
●液管・ガス管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（５ページ 項目３-１（図３）参照）●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒（Ｒ２２）に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
モンキーレンチ等で行ってください。
49～61 N・m
φ12.7（1/2″）（490～610 kgf・cm） 0.8mm

警告

４. 冷媒配管のしかた-8-ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

５．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。
また、フレアナット部に付属の断熱テープ（白色）を巻
き付けてください。（液管・ガス管とも）
そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。
配管断熱材

フレアナット断熱テ－プ（白色）ユニオン

フレア断熱材ユニオン断熱材

ユニット本体2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

850mm
以内

エアー抜き
上り勾配

下り勾配
1/100以上

支持金具 1.5～2m

トラップ

接続時の注意付属のドレンホースの長さL=233±20mm

610mm以内

300mm程度

E-77-①-

４．ドレン配管のしかた●室内ユニット側の本体排水口にホースバンドを差し込んでおきます。
●本体排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込みます。
（接着剤は使用しないでください）

３．ドレンホースの接続
立上げ●必ず付属のドレンホースを使用する（トラップ）
90°曲げこと。
●付属のドレンホースは ９０°曲げで
ＭＡＸ
使用しないでください。（最大４５°）45°●途中に立上げ（トラップ）を作らな
0°～45°
いでください。（異常音の原因にな（0°未満にしないでください）ります。）●ドレン配管を接続する時、室内ユ
ニット側の配管に力を加えないようにし、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。
●室内ユニットのドレン配管接続口には、接着剤を使用しないこと。

２．ドレン配管の接続●ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。
（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）●エアー抜き管は付けないでください。（ドレン水が吹き出ることがあります。）●途中に山越えやトラップを作らないでください。（異常音の原因になります。）●下り勾配は（排水側を下に）１/１００以上とってください。
●集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。
●ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し、水漏れの原因になります。

１．ドレンアップドレン配管高さを高くしたい場合は、天井下面より８５０ｍｍを限度として上げることができます。
（※ 絶対に８５０ｍｍより高くしないでください。）※付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

５. ドレン配管のしかた

ドレン排管口-②-

塩ビソケット“軟質側”
ホースバンドドレンホース側とビ管継手は、両方共接着剤を

管継手は、

管継手

管継手

塩ビソケット（VP25）“硬質側”●下図のようにドレン排管口ひもだし部先端を塩ビソケット“軟質側”内部の突き当たりまでドレンホースを挿入してからホースバンドで、しっかりと締め付けてください。
・ ホースバンドはひもだし部にかからないように締め付けてください。（締付トルクは ２.５～３.４Ｎ・ｍ）
・ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。
●ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）を接続してください。
接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。（約２g）

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

mL

E-78

-③-

６．ドレン配管断熱のしかた●ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットのドレン配管接続口の付根よりドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。このときパッキンの合わせ目は天井面（上向き）を向くようにしてください。
その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。
●硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）も必ず断熱材（現地手配）を巻いてください。
（断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。）●室内コントロール基板のＣＨＫ（２Ｐプラグ）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをする恐れがあります。
●排水確認が完了したらＣＨＫ（２Ｐプラグ）のワニグチクリップ等をはずしてください。
●昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のための仮電源は、はずしてください。
●ドレンキャップをはずした後、再度取り付ける場合には、ドレンキャップが奥まで差し込まれていることを確認してください。きちんと取り付けないと水漏れ等の原因となります。

注意●ドレンパン部吹出口よりドレンパン内に排水確認用の水約８００ｍＬを少しずつ入れてください。
●室内コントロール基板のＣＨＫ（２Ｐプラグ）をワ
ニグチクリップ等で短絡してドレンポンプを運転し、水の流れと水漏れの有無を確認してください。

昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（Ｒ・Ｓ端子）に電源を接続してください。

１００V電源がきている場合

電装ボックス内の電源端子板（Ｒ・Ｓ端子）に電源を接続してください。

２００V電源がきている場合

５．ドレン排水確認のしかた
配線、配管工事終了後、排水がうまく行なわれるか次の要領で確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。）

固定用クランプ材

クランパー(現地手配)

クランパー

・天井パネル・Ｌ字ドレン配管キット
・ワイヤードリモコン
・外付け電動弁キット-④-

・外気取り入れ・本体用ダクトフランジ
・グリル取付フィルター用金具
・延長配管セット・ワイヤレスリモコン

別売品には下記のものがあります。
取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。

８. 別売品の取り付けかた・簡単リモコン・アンモニア脱臭フィルター・光再生脱臭フィルター

外付け電動弁キットの取り付け等の詳細は、外付け電動弁キットの取扱説明書を参照してください。
１．外付け電動弁キット（別売品）を室内ユニットから５～８ｍ以内の液管に設置してください。
２．外付け電動弁のコネクタを室内コントロール基板に接続してください。
３．配線処理をして、電装ボックスを閉じてください。

７. 外付け電動弁キット（別売品）の取り付けかた●室内ユニット側面の電源取入口から本体内部に引き込みます。このとき、本体電源部の配線取入口を必ず通してください。
配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火する恐れがあります。
●電装ボックスの配線取入穴を通し端子板に接続します。このとき、室内ユニット
内に組み付けのクランパーで各配線を固定してください。
●電源配線は、端子接続部に張力が加わらないように固定用クランプ材にクランパー（現地手配）を通し、しっかりと固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
●電気工事終了後、配線取入口にパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと露付きの原因となります。

警告

２．配線のしかた

１．配線の接続部
配線取入口は、室内ユニット側面の冷媒配管側にあります。
また、電装ボックスは室内ユニット下面吸込口面にあります （５ページ 項目３-１（図３）参照）●電気工事および接地工事は“電気設備に関する技術基準”“内線規程”、ガスヒートポンプエアコンの電源仕様
および本室内ユニット添付の「据付工事説明書（電気工事編）」にしたがってください。

注意

６. 配線の接続

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

室内
コントロール基板

3 3
4 4
5 5
6 6

T10 1 1（黄） 2 2＋

電装ボックス－

外部接点への配線など
現地手配

外部接点へ（無電圧）
カードスイッチボックスなど
現地手配

外部接点との接続部（突き合わせ端子：FNC-1.25）

E-79

ＦNＣ-１.２５

突き合わせ形端子０.２５～１.６５

撚線（mm2）

電線サイズ

-⑤-

ＡWＧ#２２～#１６

電線範囲
８.５mm

電線被覆剥き長さ
ＹNＴ-２２１６

指定圧着工具３．接続方法について
外部接点との接続部には、日本圧着端子製造（株）製の突き合わせ形端子：ＦNＣ-１.２５が使用されています。
下記に記載する剥き出し寸法や日本圧着端子製造（株）が指定する圧着工具を使用して、正しい接続を行ってください。
※指定圧着工具以外での加工は、圧着不良を起こす原因になります。必ず指定圧着工具を使用してください。

２．配線仕様（１）無電圧ａ接点スタティック入力（接点仕様：ＤＣ１２Ｖ ７５mＡ）（２）配線長 ５ｍまで

１．機能内容カードスイッチボックス、カード錠等を使用すると室内ユニットの切り忘れを防止できます。
●カードを入れると、リモコンで発停操作を許可します。
（外部接点ＯN）●カードを抜くと、室内ユニットが運転している場合には停止して、リモコ
ンの発停操作を禁止します。
（外部接点ＯＦＦ）

室内ユニット品番
S-G22DMS1M-A, S-G28DMS1M-A, S-G36DMS1M-A

９. カードキー（切り忘れ防止機能）対応機種配線接続について

バレル部

電線止め

被覆剥き長さが長い…絶縁不良（耐電圧不良）が生じ易い※絶縁物があるため、心線の圧着もれが外観からは発見できないので、特に注意してスリーブワイヤー
バレル部へ電線心線を挿入すること。

-⑥-

突き合わせ端子：ＦNＣ-１.２５の指定圧着工具が用意出来ない場合は、突き合わせ端子を削除後、現地手配の接続子を使用して正しい配線接続をしてください。

心線もれ

４．接続時の注意事項
以下の内容に注意して、正しく接続してください。

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ
施工編

漏電時危険運転不能・焼損
冷えない・暖まらない

７ アース工事はされていますか？
８ 電線の太さは仕様どおりですか？
９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

-⑦-

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

運転不能・焼損

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ ドレンはスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…
チェック欄 要確認

10. 据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセット形電動弁外付タイプ

E-80

施工編

E-81

は、施工前に必ずお読みください。

保証の対象外となります。

4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。
3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。

この製品には冷媒として、HFC が使われています。
1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

フロン排出抑制法 第一種特定製品

書は、取扱説明書やお客様ご相談窓口とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

■ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、据付工事説明を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品

19
20
21
22
26

■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品

10. 試運転の前に‥‥‥‥‥‥‥‥‥
11. リモコン試運転設定‥‥‥‥‥‥
12. 自己診断機能表‥‥‥‥‥‥‥‥
13. アドレス設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥
14. 据付工事完了後のチェック項目 ‥電気工事■ 据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工
してください。特に「安全上のご注意」（2 ～ 3 ページ）

S-G22DSU1M
S-G28DSU1M

8. 電気配線工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
9. カードキー配線について ‥‥‥‥ 18

3. 据付場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
4. 据え付け前の準備‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
5. 室内ユニットの据え付け‥‥‥‥‥ 9
6. ドレン配管工事‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
7. 冷媒配管工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

据付工事

S-G22DSU1
S-G28DSU1

ページ

安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
1. 付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
2. 別売品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

もくじ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書
はじめに

室内ユニット品番
1 方向天井カセットスリム形（S-DSU1シリーズ）
1 方向天井カセットスリム形電動弁外付けタイプ（S-DSU1M シリーズ）

冷媒 R410A 使用

室内ユニット2

必ずお守りください（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（施工の不備や電気回路容量に不備があると、感電や火災の原因）（冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロな
どの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れた場合は速やかに換気する据付工事完了後、冷媒が漏れていないことを確認する（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）■ フレアナットは製品付属のものを使用し、トルクレンチで指定の方法で締める（R22/R407C 用では、機器の故障のほか、冷媒サイクルの破裂など重大事故の原因）■ 配管やフレアナット、
工具は冷媒（R410A/R32）
専用のものを使用して確実に冷媒配管を取り付ける（冷媒が漏えいして限界濃度を超えると、酸欠事故や火災の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（転倒などによる、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられるところに確実に行う

確実に固定する（感電や火災の原因）■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）（感電や火災の原因）■ 電源配線および室内外接続線、操作線は、確実に固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにする（故障や発熱、火災の原因）■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように（感電や火災のおそれ）■ 電源は、
必ず専用回路を使用する（故障や漏電時に感電、火災の原因）（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、感電、 ■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品 · 全
火災の原因）
極開閉機能付）を取り付ける■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する

程」
およびこの据付工事説明書に従って施工する■ 電気工事（アース工事を含む）
は、
電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規、■ 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼し工事には必ず指定の部品を使って確実に行う（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、酸欠事故や火災の原因）（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない（発熱、火災の原因）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（中毒および熱交換器などの腐食の原因）■ 室内ユニットドレン管と室外ユニット排気ドレン管は共用しない■ 漏れた冷媒が滞留するおそれのある場所に設置しない（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定冷媒以外は、絶対に使用しない（空気・水などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）

実行しなければならない内容（強制事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が注意 発生するおそれがある内容」です。

■ ドレン配管を下水溝に直接入れない

警告■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、
指定冷媒以外のものなどを混入させない

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある

警告 内容」です。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

安全上のご注意

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

試運転

E-82

カードキー用

コネクタ
（1個）

その他

配線接続用

ドレン断熱材（１個）

結束バンド大（6個）

冷媒配管・ドレン配管用

結束バンド小（3個）

取扱説明書（1 冊）、据付工事説明書（1 冊）、お客様ご相談窓口（1 式）

パッキン
（１個）

ガス管用

フレア断熱材（１個）

電装ボックスふたに付属

ドレン配管用ホースバンド（１個）

液管用

フレア断熱材（１個）

冷媒配管用

据付原寸図
（梱包ダンボール）
用

ネジ
（４個）

取扱説明書、据付工事説明書、お客様ご相談窓口はお客様で保管していただくように依頼してください。

● 吊ボルトおよびナット（現地調達）
は、M10 または３/ ８″を使用してください。

本体 + 塩ビ管接続用

ドレンホース（１個）

フレアナット接続部（液管・ガス管）

断熱テープ
（２個）

吊金具 上下

ワッシャー（８個）（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

ユニット吊り下げ用

1．付属品（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、
この据付工事説明書に従って確実に断熱する（凍傷の原因）■ 接続部から漏れた冷媒には直接さわらない注意■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う（感電の原因）

警告

3

4

電磁弁出力基板 / 信号出力基板

銀イオン系抗菌剤

外付電動弁キット

ワイヤードリモコン
外気取入丸合フランジ（φ100）

多機能ワイヤードリモコン

標準パネル

ドレンパン（裏側）● 銀イオン系抗菌剤の取り付け

6Pコネクタ（白）■ 主な別売品の取り付け方法● 外付電動弁キットの配線

外付電動弁キット配線

取付ネジ

図1

図2

ドレンパン（水受け側）

銀イオン系抗菌剤

付けについて、それぞれに同梱されている説明書を参照してください。

付けるものもあります。据え付け前に別売品の取り

2 -2. 別売品には、据え付け前に室内ユニット本体に取り※1 ナノイーＸ機能をご使用になる場合は、
ナノイーＸ機能に対応した運転リモコンが必要です。
（CZ-10RT4C など）

その他

リモコン
（必須） ※1

天井パネル
（必須）

（別売品の組み合わせ可否については、カタログを参照してください）■ 主な別売品一覧

び運転リモコンが必要です。

2 -1. 本室内ユニットのご使用には、別途天井パネルおよ

2．別売品

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

はじめに

出力配線引き込み口

信号出力基板
6Pコネクタ（白、OPTION）

余った配線を本体内部でまとめる。

電磁弁出力基板
5Pコネクタ（黒、3WAY）

200V配線電磁弁出力基板

電磁弁出力基板
信号出力基板と併用する場合

200V配線引き込み口

電磁弁出力基板・信号出力基板
2Pコネクタ（黄、OP1）

電装ボックス

出力配線

図3

キャップに穴開け56500 mm以上
壁

障害物など

室内ユニットに従ってください。

床面

1,000 mm以上

天井下面

図4

15 mm
以上

壁

床面

15 mm
以上

3-5. 室内ユニットと障害物および床面までの距離は、図 4フラップの可動範囲：天井下面より 42 mm（ドアに当たらないようにご注意ください。）

でください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります）

⿟ ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

⿟ 床面から天井面までが高い場合、風速分布が悪くなります。

3-3. 外気の入りやすい扉や窓の近くには据え付けない⿟ 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。

⿟ サービス時の作業用スペースを考慮してください。

には障害物がないこと）

付けてください。（吹出口および吸込口の風の通路

20 mｍ
以上
1,800 mm以上

信号出力基板⿟ ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。

3-2. 冷気（暖気）が室内に行きわたりやすい場所に据えさい。

3-4. ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてくだ

付けてください。

3-1. 室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え

1,000 mm以上

● 電磁弁出力基板・信号出力基板の取り付け

3．据付場所

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

E-83

施工編

はじめに

（ 断熱しないと結露することがあります）と思われる場合は、断熱を強化してください。

3-11. 天井内の温湿度が、30℃ または RH80％ を超える

機、
医療機器、
無線通信機器）のあるところは避けてください。
（エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）

3-10. 高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電（銅管、ろう付部が腐食し、冷媒が漏れる原因になります）てください。

3-9. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避け

ろは避けてください。
（ 万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります）

3-8. 可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるとこ（ 油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、
霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります）さい。

械工場などに室内ユニットを据え付けないでくだ慮してください。

3-18. 別売品を設置する場合は、十分な作業スペースを考（湿度が RH80% 以上の場合は、露が落ちることがあります）

でください。

3-17. 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かない（動植物や食品に悪影響をおよぼす原因になることがあります）

ないでください。

3-16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付け（誤動作、部品の変形や破損の原因になります）

3-15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。

3-14. 火災警報器と吹出口は 1.5 ｍ以上離してください。

付けないでください。

3-13. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え機
3-7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、ないでください。

3-12. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付け

7

8

天井材

375

143

109

41

350

位置関係は図7のとおりです。
ナット（現地調達）およびワッシャー（付属品）
は、吊金具の上下にご使用ください。

を出してください。吊金具と本体およびパネルとの4-4. 据付原寸図（梱包ダンボール）で吊ボルトのピッチてください。

4-3. 天井面の穴開けと吊ボルト位置の寸法は図 6 に従っ

天井水平度の補正が必要となる場合があります。

4-2. 天井材の振動を防ぐために、天井骨組の補強および

3）天井が既設の場合
室内ユニットを吊り下げる前に、配管・配線を接続する位置まで、
ドレン配管・冷媒配管・電気配線・リモコン線を設置してください。

2）鉄筋の場合
図5の方法で吊ボルトを固定するか、またはアングル・角材などを利用して吊ボルトを取り付
けてください。

小屋梁（はり・平屋建て）または2階梁（2階建て）を
強度メンバーとしてください。
ユニット吊り下げには丈夫な角材を用いてください。
梁間が90cm 以下の場合＝6cm 角以上の角材
梁間が180cm 以下の場合＝9cm 角以上の角材

1）木造・簡易鉄筋の場合

固定してください。

4-1. 吊ボルトは、図5あるいは他の方法により確実に77てください。

A：405mm
配線取入口

A：785mm

吊ボルト（M10 or 3/8″）

コンクリートガス管

液管

ドレン排水口（VP20）

天井材

室内ユニット
天面から見た場合

38

図5

インサート

Ａ：吊ボルトピッチ
Ｂ：天井開口寸法

B：840～845mm

ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ

227

単位 :mm

図6

A：335mm

3-6. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付け

107 60

B：510～515mm
297～302

E-84

図7

20

4．据え付け前の準備

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

据付工事

15 mm以上

据付原寸図

ドレンパン

E-85

い。
（吊ボルトと吊金具が固着し、ユニットの振動が大きくなる原因となります）

5-9. 吊金具部は塗料等で固着させないようにしてくださ

いは互いに干渉させないように交差部を金具固定してください。
（図 10）（干渉により騒音の原因となります）

5-8. 吊ボルトに耐震用の筋交いを取り付ける場合、筋交

詳細は天井パネルの据付工事説明書を参照ください。

＊天井パネルを据え付け後、室内ユニット吊り込み高さの微調整ができます。

と、フロートスイッチの誤動作をまねき、水漏れの原因となります。
）（特にドレン配管側が高くなるように傾斜設置する

5-7. 室内ユニットは水平に設置してください。

に調整し、吊金具上下のナットを締め込んでください。（図 9）5-6. 本体と天井下面の寸法を 19 ～ 24mm になるよう込んでください。

5-5. 本体を持ち上げ、吊金具の切欠部に吊ボルトを差しトを使用してください。（図 9）（不備があると、ユニットが落下してけがをするおそれがあります）調達）を取り付けます。下側のナットは ダブルナッ

5-4. 吊ボルトに、ワッシャー（付属品）とナット（現地5-3. 据付原寸図で天井開口寸法の確認ができます。

天井材

室内ユニット30 mm※1

付属のネジで取り付け、吊ボルトのピッチを確保してください。

5-1. 本体の吊り込みは、据付原寸図（梱包ダンボール）を

ドレンパン

天井材

天井下面

ダブルナット

図8

干渉しないこと

19～24 ｍｍ

図10

図9

室内ユニット下面

吊金具

15 ｍｍ 以下

室内ユニットナット（現地調達）
ワッシャー（付属品）（上下に使用）吊ボルト

切欠部

据付原寸図取付ネジ
（付属品）
（４か所）

天井材は据付原寸図の外形寸法に沿って開口してください。

据付原寸図

室内ユニット以上隙間があくようにしてください。
（※1）
吊ボルトの長さが長いと、天井パネルに当たり取り
付けできません。

5-2. 吊ボルトの長さは、図8のように本体下面から15mm

19 ～24 mm

天井裏への吊り込み

本ユニットのドレンパンは、ユニットより 30ｍｍ出ています。据え付け時に注意してください。
（図 8）

本ユニットを据え付ける前に付属のドレンホースを取り付けてください。＜10ページ / 項目6-2＞参照

冷媒配管工事の前に、ドレン配管工事を行ってください。

天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

本ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平（1/100 以下）を確認してください。

5．室内ユニットの据え付け

9

10

天井下面

× 接着剤使用禁止

室内ユニットドレン排水口（透明）

天井下面

850mm以下

1.5 ～ 2ｍ
支持金具

トラップ

図 12

段差

ホ－スバンド（付属品）
ドレンホース
（付属品）

0°
～ 45°

Ｍ
Ａ
45 Ｘ
°

図 14

硬質塩ビ管
VP20
（現地調達）

図 15

集合ドレン配管90°
曲げ

ドレンホース（付属品）に空気だまりができな
いよう、水平もしくは若干の上り勾配をつけてください。

100mm以上

図 13

下り勾配 1/100 以上

エアー抜き
上り勾配

図 11

注）付属のドレンホースの
長さ L=140mm

室内ユニット

垂直に立ち上げてください

300mm 以下

（ドレンアップ）

850mm 以下

ホースバンド（付属品）
締付位置

図 16-2

パッキン（付属品）

ドレン断熱材（付属品）

⿟ ホースバンド締付位置は必ず下側
（配管側）
にして
ください。

（締付トルクは 3.0 ～ 3.5 N・m）

なしたところに、しっかりと締め付けてください。

（接着剤は使用しないでください）

30

140

図 16-1

結束バンド大（付属品）
2本で締め付ける＊ドレン排水確認後、ドレン断熱材（付属品）を取り付けてください。
上記の作業を行わないと水漏れの原因になります。

30

単位 :mm＊合わせ目が上を向くように取り付けてください。

ドレン断熱材（付属品）

パッキン（付属品）

注）硬質塩ビ管は、挿入（圧入）できるところまでしっかり差し込んでください。

5

室内ユニットホースバンドは下図のように、締め付けてください。
（締付トルク：3.0 ～ 3.5N・m）＊塩ビ系接着剤をご使用になると○ 接着してください
排水口が損傷し、水漏れの可能性が（塩ビ系接着剤）あります。
⿟ 図16-1のようにドレン排水口の段差までドレン＊付属のドレンホ－ス側と硬質塩ビ管は、両方とも接着剤を塗ってください。
（約2 ）はみ出した接着剤はウエス等
ホースを挿入し、ホースバンドを段差から5mm はで拭き取ってください。

⿟ ドレン排水口の段差までドレンホースのソケッ
トを差し込んでください。

⿟ 室内ユニットのドレン排水口にホースバンド（付属品）を差し込んでおきます。

6-2. 室内ユニットのドレン排水口とドレンホースの接続

ください。
（図15）

⿟ 集合ドレン配管の太さは集合した本体の台数分に見合うだけの太い配管（VP30 以上）で施工して

⿟ 集合ドレン配管を行う場合は 1/100 以上の下り勾配を付け、ドレン配管立ち上がり部より低くな（図 15）
るようにしてください。
（100mm 以上）ください。
（最大 45°）（図 14）

⿟ 付属のドレンホースは 90°
曲げで使用しないで

⿟ 下り勾配は（排水側を下に）1/100 以上
とってください。
（図 13）

⿟ エアー抜き管は付けないでください。
（図 12）（ドレン水が吹き出ることがあります）

⿟ 接続部より上り勾配で配管しないでください。
（図12）（ユニット停止時、ドレン水が逆流して水漏れの原因になります）高さが高いほど排水音が低くなります。
そのためドレンアップ配管高さは300mm 以上を推奨します。
＊絶対に 850mm より高くしないでください。
（図11）

⿟ ドレン配管高さを天井下面より850mm を限度として上げることができます。特性上ドレンアップ

6-1. ドレン配管施工上のご注意

6．ドレン配管工事

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

据付工事

図17

⿟ 高温 / 高湿度（30℃または RH80％以上）の環境で使用する場合は、断熱を強化してください。
（断熱しないと結露することがあります）

断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。

⿟ 硬質塩ビ管 VP20（現地調達）も必ず断熱材（現地調達）
を巻いてください。

B-4 排水確認が完了したら電源を切り、CHK の短絡をはずしてください。

がされているかを確認してください。
また、
ドレン配管からの水漏れがないか確認
してください。

B-3 電源を入れるとドレンポンプが運転しますので、室内ユニットのドレン排水口（透明）部から排水

11

12

トルク
レンチ

フレア
ナット

45°±2°～

Ｒ

図1816.2 ～ 16.6

0.8
1.0

φ 12.7（ 1/2″
） 49 ～ 61（490 ～ 610）
φ 15.88（ 5/8″）68 ～ 82（680 ～ 820）

19.3 ～ 19.7

フレアφＡ寸法（mm）12.8 ～ 13.2を接続してください。

300 ｍｍ 程度

250 ｍｍ 程度

使用工具の
推奨腕長さ
200 ｍｍ 程度

表1● 電動弁外付けタイプは、必ず別売品の外付電動弁キット（断熱しないと結露することがあります）● 高温 / 高湿度（30℃ または RH80％以上）の環境で使用する場合は、断熱を強化してください。

（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。
またガス管側の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用
してください。

フレア内側に少量のエステル油またはエーテル油（PVE のみ）を塗布してください。
（ネジ部や樹脂に付着させない）

や露付き、
水漏れの原因になります）● フレア接続時、フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエステル油またはエーテル油（PVE のみ）を使用し、またその際にネジ部や樹脂部品に油が付着しないように注意してください。
（樹脂部品の強度が弱くなり割れ

また、管の内外面は美麗であり、有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

（冷媒（R22／R407C）に比べ配管内の圧力が約 1.6 倍高くなるため一般のフレアナット（1 種）、
また板厚の少ない薄肉配管では、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります）

パイプ径
締付トルク N・m
銅管肉厚（mm）
（kgf・cm）（mm）
φ 9.52（ 3/8″） 34 ～ 42（340 ～ 420）0.8

（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります）

以外を混入させないでください。

● 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒● フレアナットの締付トルクは、
表 1 を目安に締め付けて
ください。

スパナ
（固定）

ユニオン

● 配管接続部のフレアナットをはずすときは、ダブルスパ
ナにて行ってください。
配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ず、スパナとトルクレンチを使い、ダブルスパナにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります）● 気密試験を実施し、冷媒漏れがないことを確認してください。

● 冷媒が漏えいした場合は速やかに換気してください。

● ろう付バーナーを使用する場合、冷媒漏えい検知器を携行し冷媒漏れがないことを確認してください。

● 作業中は通気の良い状態にし、周囲に火気がないことを確認してください。

● 冷媒配管の固定およびしゃ断弁等の弁の設置位置は、
配管曲げ部の近傍を避けるなど液ハンマーの影響を考慮してください。

金の継目無管」（JIS H 3300）を使用してください。

● 室外ユニットと室内ユニットを連結する冷媒配管の継手方式は、ろう付で行ってください。

また冷媒配管は表1に示す肉厚のものをご使用ください。

● 冷媒配管は、
C1220 リン脱酸銅を用いた「銅および銅合● フレアナットは、製品付属のものを使用してください。

40.

ドレン断熱材の合わせ目が上を向くようにしてください。
（図16-1）

その上にドレン断熱材（付属品）
をドレン排水口
付け根より隙間なく取り付け、結束バンド大（付属品）で締め付けてください。

⿟ ドレン排水確認後、
パッキン
（付属品）
をドレン排
水口付け根よりドレンホースを被うように巻いてください。
（図16-1、
図16-2）

6-5. ドレン配管断熱のしかた

注水用ポリ容器
水（約１リットル）

ドレンパン吹出口

5

1（19ページ 室内コントロール基板参照）

62（けがをするおそれがあります）＊ CHK（6P プラグ⑤ー⑥間）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。

TEST（冷房運転はパネル設置後に行ってください）

B-1 電装ボックス内の電源端子板（R,S 端子）に単相200V を接続してください。

A-1 冷房運転をしながら室内ユニットのドレン排水確認部から排水がされているかを確認してください。また、
ドレン配管からの水漏れがないか
確認してください。

ドレン排水確認部

100ｍｍ以上

B-2 室内コントロール基板のCHK（6P プラグ⑤ー⑥間）
をワニグチクリップ等で短絡してください。

B 電気配線が完了していない場合

A 電気配線が完了している場合

⿟ 図 17に従ってドレンパン吹出口よりドレンパン
内に排水確認用の水（約１リットル）を少しずつ入れてください。

⿟ ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行
われること、
および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。

6-4. 排水の確認

⿟ 接続時、
ドレンホースと硬質塩ビ管には両方とも接着剤を塗ってください。
（約 2g）

⿟ ドレンホースのソケットに、
硬質塩ビ管 VP20（現地調達）
を接続してください。

6-3. ドレン配管のしかた

90°±0.5°

E-86
φＡ

CN062 D I S P
B L K CHK

7．冷媒配管工事

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

Ｒ
0.
8

据付工事

E-87

「冷凍空調装置の施設基準」
を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

「冷凍保安規則」
および高圧ガス保安協会制定のガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、

7-4. 法令・基準の確認

ア断熱材の合わせ目が上を向くように取り付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が120℃ 以上のものを使用してください。

⿟ 断熱材はユニット本体に必ず突き当てて取り付けてください。また、ユニットを吊った状態でフレ（断熱をしないと結露して水漏れの原因になります）

⿟ 図21に従って液管・ガス管とも、断熱してください。フレアナット部に断熱テープ（付属品）
を巻き付け、さらに配管接続部にはフレア断熱材（付属品）を取り付け、結束バンド大（付属品）で締め付けてください。

7-3. 配管の断熱のしかた

⿟ 配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん
水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。

7-2. ガス漏れの確認

（図18、
表1）

⿟ 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工してください。

⿟ 室内ユニットのフレアナットをはずしてください。

⿟ 側面のカバーをはずしてください。作業スペースを確保できます。
（図19、図20）7-1. 冷媒配管のしかた

ユニオン断熱材

ユニット本体
ユニオン

図20

図19

図21

配管断熱材
（現地調達）

結束バンド大（付属品）

フレアナット断熱テ－プ（付属品）

フレア断熱材（付属品）※合わせ目が上を向くように取り付けてください。

カバー

13

14

リモコン配線

ア－ス

1 2
（別売品）

リモコン

1 2

1 2

室内ユニット2R S U1 U2

室外親子間操作線

リモコン

ア－ス

R S T

ア－ス

2号機
室外ユニット
1 2 3 4

（別売品）

1 2

室内ユニット１

プルボックスR S U1 U2

R S T
１号機
室外ユニット親機
1 2 3 4

ア－ス

ア－ス

グループ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

1 2

室内ユニット3

R S U1 U2

電源わたり配線

1 2 3 4

別の冷媒系統の室外ユニット親機

R S T

三相 200V
漏電しゃ断器三相 200V
漏電しゃ断器三相 200V

ア－ス

1 2

室内ユニットR S U1 U2

室内外操作線M4

20A

漏電しゃ断器

室内外操作線

ア－ス

端子ネジ

室内電源端子容量■ 室内ユニット電源端子板容量

集
中
制
御
装
置

3.5㎟

電線最大太さ⿟ 配線太さとこう長は「電源配線」（15ページ）、「室内
外操作線、
室外親子間操作線」、「リモコン配線 （」16ページ）に記載されている条件を満たしていること。

⿟ 導線と大地間に、500V メガー（絶縁抵抗計）で測定し、100MΩ以上であること。

⿟ 配線の被覆に、
きずや劣化がないこと。
（＊腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です）■ 既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、可能です。

■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける （感電や火災の原因）■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）（故障や漏電時に感電や火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける＊ 集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の操作線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してく
ださい。
（無極性）

漏電しゃ断器単相 200V■ 基本配線図

中継してください。

⿟ すべての室内ユニットはわたり方式による電源引き込
みはできません。室内ユニットごとにプルボックスで■ プルボックスの使用について

⿟ 取り付ける場合は、高調波対応品、
全極開閉機能付きを使用してください。

⿟ 関連法規に従って漏電しゃ断器を取り付けてください。

■ 漏電しゃ断器の設置について■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う

警告

8．電気配線工事① 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

据付工事

15

28

30

30

漏れ電流
（mA）

動作時間
（sec）

0.1 以下0.1 以下漏電しゃ断器

E-88

30

20

0.1 以下20

15

15

プルボックス

30

30

30

30

容量
（A）

15

15

15

15

15

15

ヒューズ
（A）

手元開閉器

30

30

容量
（A）
2

2

2（14） 3.5（26） 5.5（41）

2（22） 3.5（39） 5.5（61）
8（59）

8（89）

2（44） 3.5（78） 5.5（123） 8（179）2（74） 3.5（131） 5.5（205） 8（299）（金属管、塩ビ管）
室内電源線太さ（mm2）
電源降下基準 2%2（645）2（645）

室内電源線太さ（mm2）
アース線太さ（金属管、塩ビ管）
（mm2）
ヒューズ
電源降下基準 2%
（A）

手元開閉器

配線用しゃ断器
または、
手元開閉器

幹線

室内ユニット
運転電流
冷房：0.35A
暖房：0.30A

室内ユニット
最大運転電流冷房：0.33A
暖房：0.29A

室内ユニットプルボックス

最大運転電流冷房：0.32A
暖房：0.30A

わたり線

2mm2、
74 ｍ
（幹線＋わたり線の総配線長）

運転電流
冷房：0.41A
暖房：0.37A

室内ユニット＊ 室内ユニット 4 台の総合運転電流の求めかた：（0.32＋0.33）
×1.2+（0.35＋0.41）×1.5＝1.92A（総合運転電流 3A 以下）

電源
単相
200V

漏電しゃ断器例：室内ユニット 4 台を接続する場合※ 1 総合運転電流を求める際は、カタログを参照してください。
⿟ 電気特性欄に最大運転電流の記載がある場合：最大運転電流を1.2倍してください。
⿟ 電気特性欄に最大運転電流の記載がない場合：冷房・暖房の運転電流欄の大きい方を採用し1.5倍してください。

電源線太さの（0.1 以下0.1 以下

15

容量
（A）

配線用
しゃ断器

）内数値はその最大こう長（m）を表します。

30

15

15A 以下

30

15

5A 以下

10A 以下0.1 以下漏れ電流 動作時間（mA） （sec）

30

容量
（A）

15

3A 以下

総合運転
電流 ※ 1

漏電しゃ断器⿟ 室内配線容量 室内ユニット複数台時

室内ユニット

15

15

容量
（A）

わたり線

室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

配線用
しゃ断器

）内数値はその最大こう長（m）を表します。

15

22

電源線太さの
（

容量
（A）

室内

項目

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

室内ユニット個別電源時

漏電しゃ断器⿟ 室内配線容量

電源
単相
200V

幹線

⿟ プルボックスと室内ユニット間の電線は、2mm2 から電源端子板の最大太さまでの配線を使用してください。

⿟ プルボックスは、室内ユニット近傍に設けてください。

一つの電源幹線に接続できる室内ユニットの最多接続台数は 16 台です。かつ総合運転電流は、15A 以下にしてください。
この条件をはずれる場合は、別幹線にしてください。

⿟ 室内ユニットの電源は、室外ユニット単位で１か所からとるようにしてください。
別幹線にした場合、同時に室内ユニットの電源を入れてください。

⿟ 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。

⿟ 200 Ｖ電源には、2mm2 未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞

⿟「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

600Ｖビニール電線、
EM-IM 線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源配線

1516

無極性2線式KPEVS
MVVS

EM-K-CPEE
EM-MEE-S

0.5mm2～2mm2※1

JCS4271

JIS C 5402

ー

JIS C 3342

JIS C 3306

JCS4501
JIS C 3312

無極性2線式

MVVS

配線太さ

0.5mm2 ～ 1.25mm2

L1

室内ユニット
1 台目

L2

室内ユニット
2 台目

L3

室内ユニット
3 台目

L4

室内ユニット
4 台目

L5

室内ユニット5 台目

⿟ どの室内ユニットにリモコンを接続しても動作します。

⿟ 室内ユニットの接続可能台数は8 台までです。

リモコン配線

⿟ 室内ユニットわたり総配線長は 200 ｍまでです。
（ L1+ L2+ L3 +L4+L5+L6+L7 = MAX 200ｍ ）適用規格

JCS4271

JCS4501
JIS C 3312

JIS C 3306

L6

室内ユニット
6 台目

MAX8 台室内ユニット
8 台目

リモコン

L7

室内ユニット
7 台目

う設置してください。

⿟ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよ

コン配線用端子板に接続してください。

⿟ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモ⿟ 別売品のリモコンに付属している説明書を参照してください。

名称（従来名称）

耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャプタイヤ丸型コード（ビニルキャプタイヤ丸型ケーブル）
耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャプタイヤ丸型ケーブル（ビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

⿟ 総配線長 MAX 500 m（グループ内にワイヤレス
リモコンがある場合は、400 ｍまで）

EM-MEE-S

VCT

VCTF

EM-ECTF
EC0120従来記号

エコ電線記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線
（日光、
照明など）
の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）

⿟ 配線

配線太さ

適用規格
JIS C 3401

すべての室内外操作線の太さを 2mm2 にすることにより総配線長 2,000 ｍまで延ばすことが可能です。

■ リモコン配線（ワイヤード）※1

室内外操作線
室外親子間操作線

総配線長 1,000 ｍまで
総配線長 300 ｍまで

名称（従来名称）

制御用耐熱性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャプタイヤ丸型ケーブル（ビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブル）
耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャプタイヤ丸型コード（ビニルキャプタイヤ丸型ケーブル）
600V 耐熱性ポリエチレンシース平型ケーブル（600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

⿟ 室内外操作線、室外親子間操作線の総配線長は下記になります。

VVF

VCTF

EM-ECTF

CPEVS

VCT

EC0120EM-EEF

CCV

EM-CEE

EM-CPEES

従来記号

エコ電線記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線
（日光、
照明など）
の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）⿟ 配線■ 室内外操作線、室外親子間操作線

8．電気配線工事② 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

電気工事

線を引き込んでください。

E-89

室内外操作線（U1，U2）●配線接続方法

丸型圧着端子

絶縁スリーブ

ネジ締付トルク

アース線

リモコン配線（1，2）

図22

1.0 ～ 1.4 N・m

ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。下記の締付トルクを参照ください。

接続してください。端子板への接続は絶縁スリーブ付
きの丸型圧着端子を使用してください。アース線接
続部への接続は、丸型圧着端子を使用してください。
（図 22）

8-5．電装ボックスの配線取入口を通し、各配線を端子板に配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火するおそれがあります。

8-4．本体電源部の配線取入口を必ず通してください。

結束バンド小
（付属品）

室内電源線
（Ｒ，Ｓ）

室内電源線

でふさいでください。

図24

電装ボックスふた

図23

室内外操作線
リモコン配線

配線取入口

再生バンド

りに取り付けてください。

8-8.配線取入口は、すき間がないようにパテ等（現地調達）

8-3．ユニット本体側面の配線取入口から本体内部に各配

ださい。

8-7.配線をはさまないように電装ボックスのふたを元通定してください。
（3か所）
固定は必ず被覆部分で行ってください。
（図24）

固定具に結束バンド小（付属品）
を通し、しっかりと固8-6.電源線は端子接続部に張力が加わらないように、配線

8-2．ネジ2か所を緩め、電装ボックスのふたをはずしてく

また、電装ボックスは本体下面吸込口面にあります。
（図24）

ます。
（図 23）

8-1．配線取入口は、ユニット本体側面の冷媒配管側にあり■ 配線接続1718

付属のコネクタ

コネクタ

カードキー対応用配線

付属のコネクタ

コネクタを差し替える。

⿟ 配線長 ５ｍまで

（極性はありません）

⿟ 無電圧ａ接点スタティック入力（接点仕様：DC12V 75mA）■ 配線仕様図 26

図 25

FNC-1.25

突き合わせ形端子0.25 ～ 1.65

AWG#22 ～ #16

電線範囲
撚線（mm2）
電線サイズ

指定圧着工具YNT-2216

電線被覆むき寸法
8.5 ｍｍ※1 指定圧着工具以外での加工は、圧着不良を起こす原因になります。必ず指定圧着工具を使用してください。

下記に記載するむき出し寸法や日本圧着端子製造（株）が指定する圧着工具を使用して、正しい接続を行ってください。

外部接点との接続部には、日本圧着端子製造（株）製の突き合わせ形端子：FNC-1.25が使用されています。

電線止め

バレル部

被覆むき寸法が長いと絶縁不良（耐電圧不良）の原因になりま
す。

芯線もれ

＊配線圧着時の注意
配線の芯線もれはしない。
絶縁物があるため、芯線の圧着もれが外観から発見できないので、特に注意してバレル部へ芯線を挿入すること。

正しく接続してください。
（※ 1）
指定の圧着工具が用意できない場合は、突き合わせ端子を削除後に現地調達の接続端子を使用して接続してください。

9-2.カードキー対応用配線を指定の圧着工具を使用してに付属）を取り付けてください。
（図25）

9-1.コネクタをはずし、付属のコネクタ（電装ボックスふた■接続方法

⿟ カードを抜くと、室内ユニットが運転している場合には停止して、
リモコンの発停操作を禁止します。
（外部接点 OFF）

⿟ カードを入れると、リモコンで発停操作を許可します。
（外部接点 ON）

ユニットの切り忘れを防止できます。

カードスイッチボックス、
カード錠などを使用すると室内■ 機能内容9．カードキー（切り忘れ防止機能）配線について

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

電気工事

TEST

6

5

2

1

E-90

② 風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください）（４方向天井カセット形、
2方向天井カセット形）① S-U1シリーズ、S-T1シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット

ＣＮ０４０ ＣＮ０４４

２Ｐコネクタ（茶、ＥＭＧ）

２Ｐコネクタ（青、ＯＣ）

ＪＰ０4０カット

にしています。配線接続を修正した後、基板に接続されている、
2P コネクタ（青、OC）をはずして、2P コネクタ
（茶，EMG）に差し替えてください。
茶コネクタに差し替えても運転できない場合には、
ジャンパ－線（JP040）
をカットしてください。
（作業は必ず運転を停止して配線用しゃ断器（ブレーカー）
を切ってから行ってください。）● 誤って AC200V を印加した場合は、室内コントロ－ル
基板のヒュ－ズ（0.4A）を溶断して基板を保護するよう● 室内外操作線（室内ユニット4P 端子板の U1、U2端子）に
AC200V の配線を接続していないか確認してください。

19

電気工事

室内ユニットの親機優先順位＜22ページ / 項目13-2、23ページ /13-3＞参照

CN062 D I S P
B L K CHK● グループ制御で使用される場合、次の優先順位で室内ユニットが親機になるように設定してください。

6P プラグ（⑤-⑥、CHK）

室内コントロール基板●「14. 据付工事完了後のチェック項目」（26ページ）を確認
してください。

● 試運転はお客様に立ち会いをおねがいして行ってください。取扱説明書の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。

の確認、親・子リモコン制御について記載しています。

ここでは、リモコン試運転設定、室内ユニットの自動アド
レス設定、室内ユニットのユニットNo. の表示、
親子設定

● 試運転は室外ユニットの据付工事説明書を参照してく
ださい。

JP０4０

10．試運転の前に

20

②

①

①、②

/

メンテナンス機能

メンテナンス機能

ボタンで「４. 試運転設定」を

ボタンを押してください。

ボタンで試運転設定「オン」

ボタンを押してください。

暖房、冷房のいずれかの運転モードで使用してください。

ボタンを押すと試運転を開始します。

表示していることを確認してください。

⿟

表示を終了してください。

ボタンを押し、メンテナンス機能の（連続試運転を防止するため 60 分後自動で「オフ」になります）

していることを確認してください。

ボタンを押す。 試運転 が消灯「４. 試運転設定」を選択。試運転設定「オフ」
を選び、ボタンで選択、20:30（木）

20:30（木）メンテナンス機能

20:30（木）試運転画面［運転/停止］運転開始へ

18:24
（木）

試運転設定画面

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

試運転

20:30（木）11. タッチキー感度確認
12. ナノイーＸ
13. コントローラー初期化
14. datanavi
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定
定 確定

メンテナンス機能

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

20:30（木）ボタンでメンテナンス機能

メンテナンス機能画面

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

ボタンを押し、リモコンに 試運転 と

を選択し、

/

選択し、

/

/

ボタンを同時に4 秒以上押します。

必要な機能のページを表示し、選択してください。

⿟ 試運転を終了後は再度、メンテナンス機能から

⿟

⿟

⿟

⿟

+

ページが切り換わります。

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

11-2. 試運転

多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT4 シリーズ）①+
メンテナンス機能画面が表示されます。

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定②①

11-1. メンテナンス機能画面の表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください）

11．リモコン試運転設定① ＜ CZ-10RT4 シリーズの場合＞

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

試運転

⿟ 試運転終了後は再度 点検 ボタンを押して液晶表示部の「試運転」消灯を確認してください。
（連続試運転を防止するため 60 分後自動で試運
転解除となります。
）

⿟ 試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
注）電源投入後および運転停止後、約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

● 室外基板上の表示（※ 1）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内外能力をチェックする。

E-91● ＤＣ送風機 ‐ 基板間の配線を確認する。
● ナノイーＸの配線を確認する。

● 室内ユニットのＤＣ送風機異常。

● ナノイーＸのコネクタが接続されていない。

“Ｐ０９”表示“Ｐ１２”表示※ 1 エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。

⿟ 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

⿟ カードキー（切り忘れ防止機能）を有効にして、リモコンからの操作を受け付けない場合は、カードキーの挿入及びカードキー
対応用配線を確認してください。

21

22

ボタンで系統 No. を選択し、⿟ 設定を中断する場合は、ボタンを押してください。

20:30（木）

20:30（木）次へ

1

系統 No.

自動アドレス設定画面

項目コード変更A1

項目コード

自動アドレス設定

メンテナンス機能画面

⿟⿟

ボタンで「８．詳細設定」を選択し、/ボタンでユニットNo. を変更すると、

ボタンで項目コード「14」を選択しメンテナンス機能画面

0001

14

いいえ
[決定] 確定

試運転設定画面はい設定ﾃﾞｰﾀ変更

詳細設定
20:30（木）詳細設定を終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
10
0001

次へ

設定ﾃﾞｰﾀ項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.変更

1-1

ﾕﾆｯﾄNo.

20:30（木） 詳細設定

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

20:30（木）

ボタンを押して、再起動「はい」を選択しボタンを押してください。
メンテナンス機能ら⿟ すべての室内ユニットにユニットNo. 記入が完了した① S-U1シリーズ、S-T1シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット（4方向天井カセット形、
2 方向天
井カセット形）② 風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください）

室内ユニットの親機優先順位の高い機種（下記①、②）が、設定データ「0001」（親機設定）になっていることを確認してください。設定データ「0002」（子機設定）になっているときは設定データ変更してください。
〈23ページ / 項目 13-3〉
参照＊ グループ制御で使用されている場合

してください。

⿟ ファンが運転した室内ユニットにユニットNo. を記入

選択されたユニットNo. の室内ユニットのみのファン
が運転します。

/てください。

さい。

ボタンでユニットNo. を選択し、ボタンで項目コードの選択に切り換えてくだ/詳細設定画面が表示されます。

ボタンを押してください。

/

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

＊ メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

確認しやすい場所（銘板近傍など）に表示してください。

複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの13-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認

メンテナンス機能

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定▲

ナノイー Ｘ● 室内ユニットの天井パネル、コネクタを正しく接続する。

● 室内ユニットの天井パネルのコネクタが正しく接続されていない。半挿入、逆挿しになっている他。

/

ボタンで項目コー

ボタンを押してください。

ボタンで項目コード
「A1」
を選択し、

ドの系統 No. に選択を切り換えてください。

/

自動アドレス設定画面が表示されます。

⿟ アドレス設定後1分30秒以上待ってから、運転を開始してください。

⿟● 自動アドレス設定を行う。

ボタンで「９. 自動アドレス設定」
を選択し、ボタンを押してください。

/

⿟ 自動アドレス設定が開始されます。
（リモコンに「設定中」と表示されます）「設定中」が消灯したら設定完了です。設定が完了すると再起動します。
別の系統を設定する場合は、
メンテナンス機能画面から行ってください。

⿟

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

室内・室外ユニットすべての電源を入れ、
1 分 30秒以上待ってから、
室内ユニットのアドレス設定をしてください。

自動アドレス設定は、室内ユニットと室外ユニットの間を系統アドレスごとに自動で関連付けする操作です。

● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。
● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。

“Ｐ０５”表示＜ CZ-10RT4 シリーズの場合＞

13-1 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）

13．アドレス設定①

⿟

試運転● 室内ユニットに電源が入っているか、
室内外接続線は正しいか確認する。

● 室内・室外ユニット機種の不一致。

● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

“Ｅ２０”表示● 室内・室外ユニットの台数を正しく設定する。

● 室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定になっている。

● 室内ユニット台数が設定より多い。

“Ｅ１６”表示“Ｌ０７”表示● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“Ｅ１５”表示〈22 ページ / 項目 13-2. 〉参照● 親子設定の確認をしてください。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

●〈23 ページ / 項目 13-4. 〉〈25 ページ / 項目 13-7. 〉の項を参照して正しく設定する。

● 正しく接続する。

● 自動アドレスを行う。

● リモコンおよび室内外接続線の配線を確認する。

“Ｌ０２”表示● 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数ある● 親リモコンが２台設定されている。

“Ｅ１４”表示“Ｅ０６”表示● 室内外操作線の断線、接続不良。

────

“Ｅ０９”表示“Ｅ０４”表示● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）● リモコンが正しく接続されていない。（リモコン受信不良）● 室内外操作線の断線・接続不良。

“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示● 自動アドレスが終了していない。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 室内ユニットの電源を入れる。

● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。

処置方法● 室内ユニットの電源が入っていない。

親・子リモコン制御の場合● 正しく接続する。

因● リモコンが正しく接続されていない。

原“ 設定中 ”が消えない● 室内外操作線の断線、接続不良（最大で１０分 程度）● 電源配線（欠相）

全く表示されない

ワイヤ－ド
リモコン表示ワイヤードリモコンのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。
（自動復帰警報ではありません）

12．自己診断機能表⿟ リモコンの 点検 ボタンを 4 秒以上押してから、運転 / 停止 ボタンを押してください。
試運転中は液晶表示部に「試運転」と表示されます。
試運転モード では、温度調節はできません。
（機器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。）

11-3. 試運転

11．リモコン試運転設定② ＜ CZ-10RT3 シリーズの場合＞

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

13-3 室内ユニットの親子設定変更方法

ボタンで「８．詳細設定」を選択し、ボタンでユニットNo. を選択し、ボタンで項目コード
「14」
を選択し、

/

ボタンで室内ユニットの親機優先順

位の高いユニットNo. を選択してください。
〈「＊グ
ループ制御で使用されている場合」 22ページ〉参照/

ボタンを押してください。

ボタンで設定データを「0002」（子機

ボタンで設定データの選択に切り換えてくだ/

ボタンで項目コードの選択に切り換えてくだ設定）に変更し

さい。

さい。

/

詳細設定画面が表示されます。

ボタンを押してください。

/
ボタンで設定データを「0001」にボタンを押してください。

設定データを「0001」に設定するのは、グループ内での室内ユニットの親機優先順位に従った1台としてく
ださい。

変更し

ボタンで設定データの選択にします。
/

ら、ボタンを押してください。

ボタンを押して再起動「はい」を選択し、

⿟ すべての室内ユニットのユニットNo. 記入が完了した＊ 設定データの値を変更しても、室内・室外ユニットの組み合わせとユニットNo. の対応は変わりません。

＊ 設定データ：「0001」となっているユニットNo. が複数あると、試運転でエラーコード「E14」が表示します。

⿟

E-92

⿟

⿟

⿟

⿟

ボタンを押してください。

ボタンで「3. リモコン設定モード」

ボタンで項目コード：「01」の設

20:30（木）メンテナンス機能画面

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

ボタンを押してください。

リモコン
（子）

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

0001

01

リモコン
（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

はい設定ﾃﾞｰﾀ変更

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）リモコン設定モードを終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

リモコン設定モード画面

次へ

設定データ

20:30（木）リモコン（親）グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

項目コード

項目コード変更

リモコン
（親）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

グループ制御をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

リモコン設定モード

ボタンを押し、再起動：「はい」を選択し、してください。

ボタンを押ボタンで設定データ「0001」（親）から「0000」（子）に変更し、/

定データの選択に切り換えてください。

/

リモコン設定モード画面が表示されます。

を選択し、

/

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

リモコンの子リモコンへの設定方法ください。

＊詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照して（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）

1 台もしくは複数台の室内ユニットを複数のワイヤードリ
モコン（最多 2 個まで）で操作することができます。

13-4 親・子リモコン制御（複数のワイヤードリモコンを設置する場合）

⿟

⿟

⿟

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

次の手順で設定データを変更してください。

「13-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認」で設定データ「0001」（親機設定）
から変更が必要な場合は、

23

24＜ CZ-10RT3 シリーズの場合＞

点検

ボタンを同時⿟ 次の系統も同様にアドレス設定してください。

⿟ セット ボタンを押します。
⿟ その冷媒系統の自動アドレスを行います。
自動アドレス中は、リモコンに「設定中」と点滅表示します。
（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります。）

ボタンを４秒以上押します。

⿟ すべての室内ユニットにユニット No. 記入が完了したら、 点検 ボタンを押してください。通常モ－ドに戻ります。

⿟ ファンが運転した室内ユニットにユニットNo. を記入
してください。

ボタンを押すごとに「1-1」,「1-2」・・「2-1」,「2-2」・・と表示し、選択された室内ユニットのみ室内ファン
が運転します。

⿟ ユニット選択 ボタンで室内アドレスを指定します。

⿟ 点検 ボタン + 換気
（簡単設定モ－ド）（リモコンでのユニット No. 確認方法）＊ メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの確認しやすい場所（銘板の近傍など）に表示してください。

13-6 室内ユニットのユニットNo. の表示

⿟ 自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番
号を ユニット選択 ボタンで選びます。

⿟ 温度設定 △ / ▽ ボタンで項目コ－ド「A1」を選択します。

⿟ リモコンのタイマー時間 ▲ +に（４秒以上）押します。

（冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合）

13-5 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）

13．アドレス設定②2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

試運転

▲

⿟ 点検 ボタンを押します。
通常モ－ドに戻ります。

⿟ セット ボタンを押します。
（表示が点滅から点灯に変われば OK）

⿟ 時間 ▲ / ▼ ボタンで設定データを「0001」（親）から「0000」（子）に変更します。

⿟ 温度設定 △ / ▽ ボタンで項目コ－ド「01」を選択します。

⿟ セット + 運転切換 ボタンを同時に４秒以上押します。

リモコンの子リモコンへの設定方法ください。

＊詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照して１台もしくは複数台の室内ユニットを複数のワイヤー
ドリモコン（最多２個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）

リモコン
（親）

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

リモコン
（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

グループ制御をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

１ ２
リモコン
（子）

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン
（親）

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

13-7 親・子リモコン制御（複数のワイヤードリモコンを設置する場合）

25

26

□
□

□
□
□

別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか

アース工事は行いましたか
室内電源線・室内操作線・リモコン配線の誤配線・ネジの緩みはありませんか
配線の太さは規定通りですか

電源電圧は本体銘板と同じですか
気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を行いましたか
室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）に接着剤を塗布していませんか

3

4

5

6

7

8

9

E-93
試運転

断熱工事

ドレン・
排水確認

配管・
配線工事

□

関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）は取り付けましたか2

室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

燃料ガス漏れ検査は行いましたか15

異常な音の発生はありませんでしたか

14

13

行いましたか機器が動作しない。他系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をおねがいします。

運転不能・焼損の原因になります。
必ずガス漏れ検査を行ってください。

□□□

おねがいします。

機器の性能低下だけでなく、結露して水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事を

ドレン配管の修正をおねがいします。

排水不良や水漏れ個所があった場合は、塗布してしまった場合は、ドレン接続部の交換をおねがいします。

樹脂部が割れて水漏れする場合があります。

因となりますので、迅速に修理をおねがいします。

冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原

故障や漏電時に感電や火災の原因になることがあります。設置工事、
アース・配線の確認をおねがいします。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。

予想される不具合・確認事項

ファンの接触、室内ユニットの歪み等の確認をおねがいします。

□

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）
も含め、設置場所に合致した断熱工事を確実に

11

12

□

室内ユニットのドレン配管下り勾配は、
規定通りとれており（1/100以上）、
スムーズに流れていますか□

水漏れはありませんか

10

□

□

□

室内ユニットは「3. 据付場所」の項目を満足してい
ますか

1

据付工事

チェック欄

No.

作業名称

チェック項目

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

14．据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

施工編

試運転

メモ

27

Printed in China
ACXF60-53040
BE0623-0

2. 室内ユニット据付工事 /1 方向天井カセットスリム形

E-94

施工編

試運転

S-G56DS1
S-G71DS1
S-G80DS1

E-95

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17363
82664140029003
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工
前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G28DS1
S-G36DS1
S-G45DS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-DS1シリーズ）

高天井用１方向カセット形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形
施工編

ユニットの吊り下げ用

付

原

寸

称

図

冷媒配管用

E-96

ン

ッ

ス

ン

ア

テ

シ

断

キ

バ

ホ

断

熱

ン

ー

熱

ー

ャ

材

ン

ド

ス

材

プ

ジ

ー

形

４

１

１

１

ドレン配管接続部用

ドレン配管接続部用

ドレン配管接続部用

ドレン配管接続部用

ガス管用

１
１

液 管 用

１

液管用、ガス管用
フレアナット部用据付原寸図及び据付ゲージ兼用

吊り金具 上下

ゲージＢ（配管と反対側へ取り付け）

１
８

ゲージＡ
（配管側へ取り付け）

１

-3-

考

梱包箱に印刷

備

１

個数

白色
（断熱用） ２状

●吊りボルトは３/８″またはＭ１０を使用してください。 ●吊りボルトおよびナットは現地手配。

ドレン配管用

ド

レ

ー

ホ

パ

レ

レ

フ

ド

熱

ッ

断

ネ

ワ

据 付
ゲ
ー ジ
（梱包の側面パッド利用）

据名1000mm

1000mm以上

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
３．外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据付けることは、できる限り避けてください。
露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
４．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
吹出口
室内●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
ユニット●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
天井面
５．室内ユニットと障害物および床面までの距離は図に従ってください。
壁 1000mm以上
６．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
200mm
以上
７．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユ
ニットを据え付けないでください。
障害物など
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発
床面
生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
８．可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
９．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
室内ユニット
10．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
200mm
壁 200mm11．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
14．ファンタップアップ変更の場合は、別売の天井パネルに付属の説明書をご覧ください。
床面
15．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動する
ことを確認してから取り付けてください。
16．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
17．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
18．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。本室内ユニットは、ＪＩＳ露付
条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断
熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な天井に据付けてください。

警告

２. 据付場所

1800mm以上-4-

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

1800mm

１. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形
施工編

冷媒配管
（ガス管）
冷媒配管
（液管）

（図３）

154

-5-

216

（図２）

20

Ｃ/Ｌ

Ｃ/Ｌ

20

220

単位：ｍｍ

インサート

単位：ｍｍ

43

配線取入口

単位：ｍｍ

ドレン配管接続口（必ず付属のドレンホースを接続すること）

1，060（吊りボルトピッチ）
1，
190（天井開口寸法）1，230（天井パネル外形寸法）

80 60

（図１）

吊りボルト
（３/８″またはM10）

コンクリート800（天井パネル外形寸法）

ホールインアンカー
ホールインプラグ

100475（吊りボルトピッチ）
135

20
760
（天井開口寸法）20１．吊り込み準備①吊りボルトの固定は（図１）あるいは他の方法により確実に固定してください。
②天井面の穴開けと吊りボルト位置の寸法は（図２）に従ってください。
吊りボルトの長さは、本体吊り金具下面より１５ｍｍ以上の長さにしてください。
（（図-4）参照）③据付原寸図（梱包に印刷）で吊りボルトのピッチを出してください。吊り金具と本体および天井パネルとの位置関係は（図２）の通りです。

94

E-97
72

警告

-6-

③吊りボルトに、付属のワッシャーとナット（現地手配）を取り付けます。下側のナットは右図のようにダブル
ナットを使用してください。不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。
④室内ユニットを持ち上げ、吊り金具の切欠部に吊りボルトを差し込みます。
⑤室内ユニット吊り金具下面と天井下面の寸法が１７～２２（ｍｍ）になるように調整し、吊り金具上
下のナットを締め込んでください。ゲージＡ・Ｂを利用して室内ユニットの高さ調節ができます。

ドレンパン

切欠部

吊り金具

１７～２２（ｍｍ）

吊りボルト

１５ｍｍ以上

据付原寸図（梱包に印刷）

室内ユニット本体（天井パネルなし）

１５（ｍｍ）以上

ダブルナットナットワッシャー（上下に使用）据付ゲージ（ゲージＡ）（付属品・梱包側面パッド）

ネジ
（付属品）

据付ゲージ（ゲージＢ）（付属品・梱包側面パッド）

ネジ
（付属品）

②吊りボルトにワッシャー（付属品）とナット（現地手配）を取り付けてください。（４か所）
注意●ナットは３/８″またはM１０のものを使用してく
ださい。
吊り金具
●吊りボルトの長さは、右図のように吊り金具下面から１５（ｍｍ）以上隙間があくようにしてください。
吊りボルトの長さが長いと、天井パネル・ルーバ
１７～２２ｍｍ
モーターカバーに当り取り付けできません。
（図４）

注意

●本室内ユニットドレンパンは、右図のとおり室内ユニットより３０ｍｍとび出しています。天井材を張る時、３０ｍｍを考慮してください。

①本体の吊り込みは、ゲージＡ・Ｂ（梱包パッド利用）を室内ユニット吊り金具に付属のネジ（各２本）で取り付けることにより、天井開口寸法になります。
注意：本体吊り下げ後に天井内の配管・配線作業が必要となります。したがって天井が既設の場合は本体を吊り下げる前に接続位置まで配管・配線工事を行っておいてください。

注意 ●必ず水準器で水平を確認してください。水平でない場合、水漏れの発生する恐れがあります。

２．天井裏への吊り込み

３０ｍｍ

３. 室内ユニットの吊り下げかた

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形
施工編

68～82 N・m
φ15.88（5/8″）（680～820 kgf・cm） 1.0mm

E-98

-7-

●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
スパナ等で行ってください。
49～61 N・m
φ12.7（1/2″）（490～610 kgf・cm） 0.8mm

警告

４. 冷媒配管のしかた

３．下がり天井を利用して据え付ける場合●別売の吸込口グリルを利用してください。
吹出口グリル 形名：DＫＴ-ＣＳＬ８０Ｂ●吹出口グリルは別売品に付属の説明書に従って工事をしてください。

●室内ユニットはドレンポンプを使用しています。必ず水準器で水平を確認してください。
●天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

注意

スパナ

接続配管

接続継手

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

-8-５．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。また、フレアナット部に付属の断熱テー
プ（白色）を巻き付けてください。（液管・ガス
管とも）
そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配、管の断熱材は必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。

ユニオン

ユニオン断熱材

室内ユニットフレアナット

配管断熱材

断熱テープ（白色）

フレア断熱材

４．冷媒配管の接続部
配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）

警告

３．配管接続部の締め付けのしかた

２．冷媒配管のしかた●室内ユニットのフレアをはずします。
●液管・ガス管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（５ページ項目３-１（図３）参照）

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形
施工編

850mm
以内

エアー抜き
上り勾配

下り勾配
1/100以上

支持金具 1.5～2m

トラップ

接続時の注意付属のドレンホースの長さL=233±20mm

696mm以内

300mm程度

E-99-①-

４．ドレン配管のしかた●室内ユニット側の本体排水口にホースバンドを差し込んでおきます。
●本体排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込みます。
（接着剤は使用しないでください）

３．ドレンホースの接続
立上げ●必ず付属のドレンホースを使用する（トラップ）
90°曲げこと。
●付属のドレンホースは ９０°曲げで
ＭＡＸ
使用しないでください。（最大４５°）45°●途中に立上げ（トラップ）を作らな
0°～45°
いでください。（異常音の原因にな（0°未満にしないでください）ります。）●ドレン配管を接続する時、室内ユ
ニット側の配管に力を加えないようにし、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。
●室内ユニットのドレン配管接続口には、接着剤を使用しないこと。

２．ドレン配管の接続●ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。
（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）●エアー抜き管は付けないでください。（ドレン水が吹き出ることがあります。）●途中に山越えやトラップを作らないでください。（異常音の原因になります。）●下り勾配は（排水側を下に）１/１００以上とってください。
●集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。
●ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し、水漏れの原因になります。

１．ドレンアップドレン配管高さを高くしたい場合は、天井下面より８５０ｍｍを限度として上げることができます。
（※ 絶対に８５０ｍｍより高くしないでください。）※付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

５. ドレン配管のしかた

ひもだし部

５７ｍｍ
パッキン（付属品）

ドレン断熱材（付属品）※但し、５５ｍｍ以上挿入できる
硬質塩ビ管継手は、使用しないでください。

注）硬質塩ビ管継手（エルボを含む）は、挿入（圧入）出来るところ
までしっかり２０ｍｍ以上差し込んでください。

○ 接着してください（塩ビ系接着剤）※付属のドレンホース側と硬質塩ビ管継手は、両方共接着剤を塗ってください（約２g）。
はみ出した接着剤は、ウエス等で拭き取ってください。

ドレンホース（付属品）

塩ビソケット（ＶＰ２５）“硬質側”
硬質塩ビ管継手（ＶＰ２５、現地手配）-②-※ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。
注）上記の作業を行わないと水漏れの原因となる可能性があります。

室内
ユニット
本体

５ｍｍ

ホースバンドは下図の様に、ひもだし部にかからない様に締め付けてください。
（締め付けトルク２.５～３.４N・ｍ）※塩ビ系接着剤をご使用になると、室内ユニット排水口が損傷する可能性があります。

２０ｍｍ以上

ひもだし部

塩ビソケット“軟質側”
ホースバンド（付属品）

× 接着剤使用禁止

室内
ユニット
本体

ドレン排管口（ドレン排水確認部、透明、ＡＢＳ樹脂）●下図のようにドレン排管口ひもだし部先端を塩ビソケット“軟質側”内部の突き当たりまでドレンホースを挿入してからホースバンドで、しっかりと締め付けてください。
・ ホースバンドはひもだし部にかからないように締め付けてください。（締付トルクは ２.５～３.４Ｎ・ｍ）
・ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。
●ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）を接続してください。
接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。（約２g）

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形
施工編

ドレン配管接続口（透明）

水（約１２００ｍＬ）

吹出口

排水確認

E-100

-③-

６．ドレン配管断熱のしかた●ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットのドレン配管接続口の付根よりドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。このときパッキンの合わせ目は天井面（上向き）を向くようにしてください。
その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。
●硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）も必ず断熱材（現地手配）を巻いてください。
（断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。）●室内コントロール基板のＣＨＫ（２Ｐプラグ）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをする恐れがあります。
●排水確認が完了したらＣＨＫ（２Ｐプラグ）のワニグチクリップ等をはずしてください。
●昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のための仮電源は、はずしてください。
●ドレンキャップをはずした後、再度取り付ける場合には、ドレンキャップが奥まで差し込まれていることを確認してください。きちんと取り付けないと水漏れ等の原因となります。

注意●ドレンパン部吹出口よりドレンパン内に排水確認用の水約１２００ｍＬを少しずつ入れてください。
●室内コントロール基板のＣＨＫ（２Ｐプラグ）をワ
ニグチクリップ等で短絡してドレンポンプを運転し、水の流れと水漏れの有無を確認してください。

昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（Ｒ・Ｓ端子）に電源を接続してください。

１００V電源がきている場合

電装ボックス内の電源端子板（Ｒ・Ｓ端子）に電源を接続してください。

２００V電源がきている場合

５．ドレン排水確認のしかた
配線、配管工事終了後、排水がうまく行なわれるか次の要領で確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。）

固定用クランプ材

クランパー(現地手配)

・天井パネル・ワイヤードリモコン
・簡単リモコン・ワイヤレスリモコン-④-

・昇降操作専用リモコン
・昇降グリルメカキット
・昇降グリル固定金具

クランパー

・吹出口グリル
・外気取り入れ、本体用ダクトフランジ
・自然気化式加湿器

別売品には下記のものがあります。
取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。

７. 別売品の取り付けかた●昇降グリルを取り付ける時は付属の説明書を参照ください。

注意●室内ユニット側面の電源取入口から本体内部に引き込みます。このとき、本体電源部の配線取入口を必ず通してください。
配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火する恐れがあります。
●電装ボックスの配線取入穴を通し端子板に接続します。このとき、室内ユニット
内に組み付けのクランパーで各配線を固定してください。
●電源配線は、端子接続部に張力が加わらないように固定用クランプ材にクランパー（現地手配）を通し、しっかりと固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
●電気工事終了後、配線取入口にパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと露付きの原因となります。

警告

２．配線のしかた

１．配線の接続部
配線取入口は、室内ユニット側面の冷媒配管側にあります。
また、電装ボックスは室内ユニット下面吸込口面にあります （５ページ項目３-１（図３）参照）●電気工事および接地工事は“電気設備に関する技術基準”“内線規程”、ガスヒートポンプエアコンの電源仕様
および本室内ユニット添付の「据付工事説明書（電気工事編）」にしたがってください。

注意

６. 配線の接続

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形
施工編

漏電時危険運転不能・焼損
冷えない・暖まらない

７ アース工事はされていますか？
８ 電線の太さは仕様どおりですか？
９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

-⑤-

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

運転不能・焼損

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ ドレンはスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…
チェック欄 要確認

８. 据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 高天井用１方向カセット形

E-101

施工編

S-G71FS2
S-G90FS2
S-G112FS2
S-G140FS2
S-G160FS2

S-G28FES2
S-G36FES2
S-G45FES2
S-G56FES2

S-G71FES2
S-G90FES2
S-G112FES2
S-G140FES2
S-G160FES2

室内ユニット品番（S-FES2シリーズ）

ビルトインオールダクト形

天井ビルトインカセット形

冷媒Ｒ４１０Ａ使用

必ずお守りください

E-102
実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を排水溝に直接入れない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒（R410A）以外は、絶対に使用しない（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）-１-■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）を取り付ける■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
確実に固定する （故障や発熱、火災の原因）（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（排気ガスの室内流入による中毒や熱交換器などの腐食の原因）■ 室外ユニット排気ドレン管と室内ユニットドレン管は共用しない（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ ユニットの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）（発熱、火災の原因）■ 配線は途中接続しない（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（１～２ページ）は、施工前に必ずお読みください。

S-G22FS2
S-G28FS2
S-G36FS2
S-G45FS2
S-G56FS2

室内ユニット品番（S-FS2シリーズ）

天井ビルトインカセット形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（転倒などにより、けがの原因）（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒には直接さわらない

第一種特定製品

４）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

-２-３）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数値は、室外ユニットに記載されています。

１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。

フロン排出抑制法

ACXF60-36882
BE0815-20423■ 据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない（けがの原因）■ 室外ユニットの吸込口やアルミフィンにさわらない注意■ アース工事（D種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の■ 配線をはさまないように、カバーは元どおり確実に資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、取り付ける （感電、火災の原因）「内線規程」およびこの「据付工事説明書」に従って施工する （感電、火災のおそれ）■ 電源は、必ず専用回路を使用する （感電、火災のおそれ）

冷凍サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ４１０Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は冷媒Ｒ４１０Ａ専用の■ 移設や修理時の冷媒回収は冷媒回収機で行うものを使用する （従来の冷媒用では、機器の故障のほか、（室外ユニットへの冷媒回収は破裂、けがなどの原因）（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う

警告（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、
水漏れ、感電、火災等の原因）■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する

安全上のご注意（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

（１個）

ホースバンドフレアナット接続部用

断熱テープ（２個）（１個）

パッキン／軟質

ドレン配管接続用（１個）

パッキン／硬質（液管・ガス管）

１６．別売品を設置する場合は、十分な作業用スペースを考慮してください。

主な別売品には下記のものがあります。取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。

●ビルトインオールダクト形
注）本室内ユニットには別途リモコンが必要です。
● 吸込メンテパネル● オールダクト用メンテパネル● 自然気化式加湿器● フレキシブルダクト（丸）● 吹出口グリル● 外気取入用丸合フランジ（φ150）● 分岐チャンバー（φ200をφ150×2に）● 吹出丸ダクト合フランジ● 吸込角ダクト合フランジ-３-

接続チャンバー
キャンバスダクト● 吸込グリル● フィルターチャンバー● ロングライフフィルター● 高性能フィルター● 銀イオン系抗菌剤● ワイヤードリモコン● ワイヤレスリモコン●●

G112形～G160形
（ mm）
1467

●

-４-

ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
別売品のビルトイン大パネルを設置するか、または天井開口可能部を設けてください。
● サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。

● 天井ビルトインカセット形

電気系統の点検・整備のためのスペース（450 × 450 mm）を設けることを推奨します。

タイプ G22形～G56形 G71形～G90形
A（長さ）
867
1067

据付・整備のための最小必要スペースを右図に示します。

据付・整備のための最小必要スペース
天井ビルトインカセット形・ ビルトインオールダクト形共通

天井

290

天井材を張る前に、ドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

本ユニットはドレンポンプを使用しています。
必ず水準器で水平を確認してください。

最小
250

室内ユニットA（吊りボルトピッチ）

636

４．室内ユニットの据付

20以上●天井ビルトインカセット形
注）本室内ユニットには別途天井パネルおよびリモコンが必要です。
● ビルトイン小パネル● 分岐チャンバー（φ200をφ150×2に）● ビルトイン大パネル● 吹出角ダクト合フランジ● 自然気化式加湿器● フィルターチャンバー● スライドチャンバー● ロングライフフィルター● キャンバスダクト● 高性能フィルター● フレキシブルダクト（丸）● 銀イオン系抗菌剤● 吹出口グリル● ワイヤードリモコン● 外気取入用丸合フランジ（φ150）● ワイヤレスリモコン

最小 400

最小 250

E-103

250以上

最小 650冷媒配管

点検口

電装ボックス

単位： mm（本室内ユニットはJIS露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。）

１５．室内の雰囲気が高湿度（乾球27℃、湿球24℃、相対湿度78％以上）にならない場所に据え付けてください。

１０．天井内の温湿度が、３０℃または８０％RHを超えると思われる場合は、室内ユニット本体や本体に接続される部品
及び接続部の結露防止のために、それら表面に断熱材（現地調達）で強化してください。
１１．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
１２．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
１３．火災警報器と吹出口は １.５ｍ以上離してください。
１４．室外ユニットが上位置または下位置の場合の最大高低差以内であって、かつ、室外ユニットに同梱されている据付工事説明書に記載されている室外ユニットからの総配管長以内の場所にユニットを据え付けてください。

（ユニットの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。）

９．高周波が発生する機器（インバーター機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。

（銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。）

８．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。

（万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。）

７．可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。

（油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。）

５．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
６．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。

・ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
・屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
・ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

３．外気の入りやすい扉や窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。）
４．ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてください。

１．室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え付けてください。
２. ・ 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。（吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないこと。）
サービス時の作業用スペースを考慮してください。
床面から天井面までの高さが３ｍを越えると風速分布が悪くなります。

３．据付場所

２．別売品

（１個）

トラスタッピンネジ（６個）

トラスタッピンネジ（4個）

吊りボルトおよびナット（現地調達）は、Ｍ１０または３／８＂を使用してください。

（１個）

トラスタッピンネジ（６個）（１個）

取付板（Ｄ）

G112形～G160形

据付工事説明書（一式）その他

フレア断熱材（１個）

ガス管用取付板（Ｅ）（２個）

取付板（Ｃ）

G71形～G90形（１個）

ドレン断熱材

液管用

フレア断熱材（１個）

取付板（Ｂ）（１個）

取付板（Ａ）

G22形～G56形●天井ビルトインカセット形別売品（天井パネル）
取付用

（１個）

ドレンホースワッシャー（８個）
吊り金具 上下ユニットの吊り下げ用

冷媒配管用

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

●天井ビルトインカセット形・ビルトインオ－ルダクト形（共通）

１．付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
● 天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメ
ンテパネルを設置するか、室内ユニットを取りはずせる開口部を設けてください。
● メンテパネルや開口部の設置ができない場合は、室内ユニット
下面と天井材とのスペースを300mm以上確保してください。

ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ

天井

B （パネル寸法）

Ｄ

吊ボルトピッチ中心

636
63（吊ボルトピッチ） （天井開口基準）

20以上

37（天井開口基準）

（200）

420
（パネル寸法）

冷媒配管

ドレン口

点検口450（現地調達）

89

ダブル
ナット

（上下に使用）

70

冷媒配管

（mm）
D
50
0
40

ビルトイン小パネル

キャンバスダクト

切欠部

吊り金具

吊りボルト

ドレン口

8

C
867
1067
1467

インサート

400以上

-５-

ドレンパンと熱交換器のメンテナンス及び清掃を行うために、天井材が外せない場所では室内ユニット下面に室内ユニットを取り外せる開口部を設けてください。または室内ユニット下面と天井材とのスペースを300ｍｍ以上確保してください。

サービススペースの確保（ビルトインオールダクト形）（特にドレン配管側が高くなるように傾斜設置すると、フロートスイッチの誤動作をまねき、水漏れの原因となります。）

３．本体を持ち上げ、吊り金具の切欠部に吊りボルトを差し込みます。
４．室内ユニットの水平度を確保してください。

（不備があると、ユニットが落下してけがをするおそれがあります。）

26

160～360

B
880
1180
1660

吊りボルト
（Ｍ１０ or ３/８″）

コンクリート

ナット・
ワッシャー

290
35

130

１．本体の吊り込みは、据付詳細図を参照し、吊りボルトのピッチを確保してください。
２．吊りボルトに、ワッシャー（付属）とナット（現地調達）を取り付けます。
下側のナットは右図のようにダブルナットを使用してください。

天井裏への吊り込み

C （吊ボルトピッチ）

天井開口中心20

380（20）（天井開口寸法） 20

A（天井開口寸法）

100

256

701

１．吊りボルト位置の寸法は下図に従ってください。
（図は上から見た図です）
天井ビルトインカセット形、
ビルトインオールダクト形共通です。
A
P22形～56形
840
２．天井開口寸法は天井ビルトインカセット形のビルトイン小パネルの値を
P71形～90形
1140
示します。
P112形～160形 1620
３．22形～56形、112形～160形は天井開口中心と吊ボルトピッチ中心が同じ位置にありません。

据付詳細図

梁間が ９００mｍ以下の場合＝６０ｍｍ角以上の角材
梁間が１８００ｍｍ以下の場合＝９０ｍｍ角以上の角材

１．吊りボルトの固定は右図あるいは他の方法により確実に固定してください。
２．木造・簡易鉄筋の場合
小屋梁（梁・平屋建て）または２階梁（２階建て）を
強度メンバーとしてください。
ユニット吊り下げには丈夫な角材を用いてください。

吊りボルト固定方法

●

290
300以上

●ビルトインオールダクト形

113 65E-104
300

4．室内ユニットの据付 （つづき）

取付板（Ｂ）

取付板（Ｃ）

☆
☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）-６-

高温/高湿度（30℃または80％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材（現地調達）で強化してください。

（指定通りの断熱がされていないと、水漏れの原因となることがあります。）

冷媒配管には断熱工事を確実に行う。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。

（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）

フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。

冷媒配管は JＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金の継目無管」の Ｃ１２２０ のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

（空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。）

据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。

または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

取付板（Ｄ）

取付板（Ｃ）

取付板（Ａ）☆：ネジ固定箇所

配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、または Ｒ４１０Ａ用（２種）を使用してください。
また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、また板厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、

フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。

（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

取付板（Ｄ）☆

☆

☆

☆

取付板（Ｅ）

取付板（Ｃ）

取付板（Ｃ）

取付板（Ａ）☆

取付板（Ｂ）☆ ☆

配管接続部のフレアナットをはずすときおよび配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、
必ずダブルスパナにて行ってください。
また、配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。

6．冷媒配管取付板（Ｅ）

G112形～G160形

G71形～G90形

G22形～G56形

天井ビルトインカセット形

5．ビルトイン小パネル用 取付板 取付方法

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

φＡ

Ｒ０
．

．８

４～
Ｒ０

４５°±２°

φ１５.８８（ ５/８" ）φ１２.７（ １/２" ）φ９.５２（ ３/８" ）パイプ径（ ｍｍ ）

締付トルク
Ｎ・ｍ（ ｋgｆ・ｃｍ ）３４ ～ ４２（３４０ ～ ４２０）
４９ ～ ６１（４９０ ～ ６１０）
６８ ～ ８２（６８０ ～ ８２０）３００ｍｍ程度

１６.２ ～ １６.６
１９.３ ～ １９.７

１.０

２５０ｍｍ程度

１２.８ ～ １３.２
２００ｍｍ程度

使用工具の
推奨腕長さ

０.８

フレアφＡ寸法（ ｍｍ ）

０.８

銅管肉厚（ ｍｍ ）

断熱テ－プ（付属品）

配管断熱材（現地調達）

ユニオン

フレアナット

E-105
上り勾配

-７-

室内ユニット側の本体ドレン排管口にホースバンドを差し込んでおきます。
本体ドレン排管口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込みます。
。（接着剤は使用しないでください）

４．ドレン配管のしかた

９０°曲げ

立上げ（トラッフ゜）

トラップ

下り勾配１／１００以上

エアー抜き

１.５～２ｍ
支持金具

500 mm 以下

300 mm 以下

付属のドレンホースは ９０°曲げで使用しないでください。（最大４５°）ＭＡ
４５ Ｘ
途中に立上げ（トラップ）を作らないでください。
°（異常音の原因になります。）
ドレン配管を接続する時、室内ユニット側の配管に力を加えないようにし、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定する。
０°～４５°
室内ユニットのドレン配管接続口には、接着剤を使用しない。
（※０°未満にしないでください）

３．ドレンホースの接続（ドレン水が逆流し水漏れの原因になります。）

下り勾配は（排水側を下に）１／１００以上とってください。
集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。
ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。

（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）
エアー抜き管は付けないでください。（ドレン水が吹き出ることがあります。）
途中に山越えやトラップを作らないでください。（異常音の原因になります。）

ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。

２．ドレン配管の接続

ドレン配管高さを高くしたい場合は、接続口より５００ｍｍを限度として上げることができます。（※ 絶対に５００ｍｍより高くしないでください。）※ 付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排管口の破損による水漏れのおそれがあります。
１．ドレンアップ

7．ドレン配管

４．ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」および高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

（フレアナット部に断熱テープ（付属品）を巻き付け、さらに配管接続部にはフレア断熱材（付属品）を巻き付ける。）
断熱をしないと水漏れの原因になります。
断熱材はユニット本体に必ず突き当てて巻き付けてください。
また、ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が １２０℃
以上 のものを使用してください。

２．配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。
３．配管の断熱のしかた
ユニット本体フレア断熱材（付属品）
右図に従って液管・ガス管とも、断熱する。

９０°±０．５°

室内ユニットのフレアナットをはずします。
液管・ガス管（現地調達）をフレア加工します。（下図・表参照）

１．冷媒配管のしかた

6．冷媒配管（つづき）

５７ｍｍ

パッキン
（付属品） ドレン断熱材
（付属品）

-８-

テレビ、ラジオ、ステレオ、パソコン等の機器から１ｍ以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

１ 赤外線フィルター《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付ける。
２ ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。

蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。

（電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯はグローランプが有りません。）

電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバーター方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、
ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。

8．ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意

ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットのドレン配管口の付根よりドレンホースを覆うように隙間なく巻いてください。このときパッキンの合わせ目は天井面（上向き）を向くようにしてください。
その上に付属のドレン断熱材を巻いてください。
硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地調達）も必ず断熱材（現地調達）を巻いてください。
断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。

６．ドレン配管断熱のしかた

注水口※ただし、５５ｍｍ以上挿入できる硬質塩ビ管継手は使用しないでください。

注）硬質塩ビ管継手（エルボ含む）は、挿入（圧入）出来るところまで
しっかり２０ｍｍ以上差し込んでください。

２０ｍｍ以上ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行われること、および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。
右図のとおり、注水口よりドレンパン内に排水確認用の水約１２００ｍＬを少しずつ入れてください。
冷房運転をしながら、室内ユニットのドレン排水確認部（透明）から排水がされているかを確認してください。
また、ドレン配管からの水漏れがないか確認してください。

５．排水の確認※付属のドレンホ－ス側と硬質塩ビ管継手は両方共接着剤を塗ってください。（約２ｇ）
はみ出した接着剤はウエス等で拭き取ってください。

硬質塩ビ管継手
ＶＰ２５（現地調達）○ 接着してください（塩ビ系接着剤）

ホ－スバンド（付属品）
塩ビソケット
塩ビソケット“軟質側” ドレンホース“硬質側”
リブ
（付属品）

＊ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。

５ｍｍ
20ｍｍ

リブ

室内
ユニット

× 接着剤使用禁止※塩ビ系接着剤をご使用になると室内ユニット排水口が損傷する可能性があります。

室内
ユニット

ドレン排管口“ドレン排水確認部”（透明）ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地調達）を接続してください。
接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤（約２ｇ）を塗ってください。

下図のように接続口のリブまでドレンホースを挿入してからホースバンドで、しっかりと締め付けてください。

・ 外装板金からホースバンドの中心までの距離が約2０ｍｍの位置になるようにしてください。
・ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。

7．ドレン配管（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

水漏れ・結露
水漏れ・異常音
運転不能・焼損
運転不能・焼損
漏電時危険
運転不能・焼損
冷えない・暖まらない
運転不能・焼損

３ 断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）

４ ドレンはスムーズに流れていますか？

５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

７ アース工事はされていますか？

８ 電線の太さは仕様どおりですか？

９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？

10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

チェック欄

備 考

E-106

Ｍ４

２０Ａ

3.５ｍｍ２

電線最大太さ

（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける（感電の原因）■ アース工事を行う

警告

電源（単相 200V ）漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

室内
ユニット

-１-

室内
ユニット

電源幹線

室内
ユニット

室内
ユニット

プルボックス

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

電源わたり配線

室内
ユニット

・ 200Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。
＜内線規程による＞・ 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）が必要になります。
・ 室内ユニットの電源幹線と、電源わたり配線は、すべて同じ太さにしてください。
・ 各室内ユニット毎にプルボックスを使用してください。
・ 電源が入っていない室内ユニットがあると他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で１か所からとるようにしてください。

600Ｖビニル電線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源配線

端子ねじ

室内電源端子板容量■ 室内ユニット/電源端子板容量

電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程（JEAC8001）最新もの」および「据付工事説明書」に従って施工してください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
電源は必ず専用回路を使用してください。
必ずアース工事（Ｄ種接地工事）を行ってください。（アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。）
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
漏電しゃ断器（高調波対応品）は必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を取り付けてください。
電源配線および室内外操作線・リモコン配線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。

「安全上のご注意」の内容をご確認ください。

冷えない・暖まらない

２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？

10．電気配線工事

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

不良だと…

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～１.２５ｍｍ２

０.１以下

２ｍｍ2
（197）
２ ｍｍ2

30

０.１以下

２ｍｍ2
（197）
２ ｍｍ2

ｍＡ

ｓ

電線最小太さ

30

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（197）

０.１以下

２ ｍｍ2

２ ｍｍ2

15

15

ヒューズ容量
（A）

20

15

-２-

30

15

15

30

G 140 形

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（117）

０.１以下

漏電しゃ断器容量（A）＊ 室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。
＊ 室内ユニットの総合運転電流は、15Aまでとしてください。15Aを超える場合には、別幹線としてください。
＊ 漏電しゃ断機は、高周波対応品を使用してください。

30（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5倍 = 15 A 以下

スイッチ容量（A）30

室内ユニット 総合運転電流（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5倍 = 10 A 以下

２ｍｍ2
（131）

２ｍｍ2
（159）
２ｍｍ2
（180）

２ ｍｍ2

０.１以下

０.１以下

15

15

30

30

０.１以下

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・

G 112 形

30

30

15

15

15
15

30

G 90 形30

G 71 形

Ｌ２

Ｌｎ

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（104）

０.１以下

30

15

15

30

G 160 形

リモコン

室内ユニット ＭＡＸ８台）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

2500ｍ迄）
0.5 ｍｍ2 ～ 1.25 ｍｍ（総延長

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（180）

２ｍｍ2
（197）
２ ｍｍ2

０.１以下

30

０.１以下

30

15

15

30

G 56 形

室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒューズ、漏電しゃ断器容量※ G22形は、天井ビルトインカセット形のみ

リモコン 配 線 太 さ

ア ー ス 線 太 さ

電圧降下基準
2%

（塩ビ管）

電源配線

動作時間

漏電
漏れ電流
しゃ断器
30

15

15

15

15

A

容 量

15

15

15

15

A

ヒュ－ ズ 容 量30

＊ 電線最小太さの（Ｌ１

室内ユニット１

ビルトイン 室 内 機（ 個 別 ）G 45 形30

G 36 形

30

30

A

G28 形

G 22 形 ※形式

項 目
ス イッチ 容 量

ユニット区分

室内ユニット個別電源時■ 室内配線容量

・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

・ 別売のリモコンに付属している説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用
端子板と接続してください。

リモコン配線

・ 総配線長 ＭＡＸ 500 ｍ（グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は、400 ｍまで）
・ 室内ユニットわたり総配線長は 200 ｍまで。
（ Ｌ１+ Ｌ２ + Ｌ３ +・・・Ｌｎ = ＭＡＸ 200ｍ ）室内ユニット２

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 300 ｍ まで）

室外親子間操作線■ リモコン配線（ワイヤード）

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 1000 ｍ まで）

室内外操作線（通信線）■ 室内外操作線（通信線）

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

チェック項目

10．電気配線工事（つづき）

9．据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

電源わたり配線

電源幹線

E-107

電源わたり配線

G112形 ～ G160形

電源幹線

リモコン配線

ア－ス

1 2 3 4

1 2

室内ユニット１R S U1 U2

12
（別売品）
リモコン

プルボックスア－スア－ス

1 2 3 4

電磁弁
キット

ア－ス

12
（別売品）
リモコン

1 2

室内ユニット2R S U1 U2

電磁弁
キット

ア－ス

室内外操作線

室外親子間操作線

R S T

室外ユニット
2号機

R S T

電磁弁
キット

（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

グループ制御用リモコンわたり配線

1 2

室内ユニット3

R S U1 U2

電源わたり配線

ア－ス

1 2 3 4

1 2

室内ユニット

電磁弁
キット

10 ｍ

R S U1 U2

室内
ユニット

電源わたり配線

10 ｍ（別の冷媒系統の室外機
ア－ス 親機）R S T

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器

室外ユニット親機
１号機

3相 200V

室内
ユニット

3相 200V

室内
ユニット

プルボックス10 ｍ

3相 200V

漏電しゃ断器

電源幹線

16 ｍ

室内
ユニット

-３-

注1）
集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。
（無極性）
注2）
室内・室外ユニットの容量比は、
室外ユニットに添付の「据付工事説明書」
を参照してください。
注3）
3WAYマルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）
を接続してください。

漏電しゃ断器単相 200V ～■ 基本配線図（単相 200V ）配線用しゃ断器
または、手元開閉器

G28形４台を3.5ｍｍ2の電源配線で接続する場合

電源

電源わたり配線G71形 ～ G90形

ビルトイン 室 内 機
（複数）

2
2
2
2
2
2
2 ｍｍ（10）２ ｍｍ（31）2 ｍｍ（10）2 ｍｍ（10）2 ｍｍ（27）2 ｍｍ（25）
2
2
2
2
2
2
2 ｍｍ（15）2 ｍｍ（29）
2 ｍｍ（15）2 ｍｍ（25）2 ｍｍ（15）2 ｍｍ（18）
2
2
2
2
2
2
3.5 ｍｍ（10）5.5 ｍｍ（10）5.5 ｍｍ（29）5.5 ｍｍ（17）5.5 ｍｍ（10）3.5 ｍｍ（16）
2
2
2
2
2
2
5.5 ｍｍ（15）5.5 ｍｍ（15）5.5 ｍｍ（22）5.5 ｍｍ（38）3.5 ｍｍ（15）
3.5 ｍｍ（9）電源幹線

G22形 ～ G56形 ※※ G22形は、天井ビルトインカセット形のみ

4台

2台

室内機
台 数

電線最小太さ（ｍｍ２）と最大こう長（ｍ）／（電圧降下基準：2％）注）運転電流は、機種により異なります。
（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

集
中
制
御
装
置

配線接続方法

アース線
接続部

電源配線

室内外
操作線

リモコン
配線

接続部の表示ラベル

室内外操作線

リモコン配線

電源配線

電装ボックスのフタ

配線接続部

室内外
操作線

電源配線

リモコン配線R

S

U1 U2
室内外操作線

接続部の表示ラベル

電源配線

アース線
接続部

室内外操作線

電源配線

Ｌ字形電装
ボックスのフタ1-４-2

リモコン配線

配線固定具
リモコン
配線

電源配線
配線取入口

悪い例
配線が重なりたわみが大きくなりフタに隙間が出る。

信号配線
配線取入口

電装ボックスのフタ

フタのすき間が無い状態で固定してください

良い例
配線を横並びにして平行にし重ねない。

ネジを避けて配線する

スポット跡

ナイロン部品

この範囲で配線
してください※別売品の配線処理注意点

１． 吸込み側内部よりＬ字形電装ボックスのフタをはずしてください。
（ネジ4か所）
２． 下図のように配線を配線取入口より電装ボックス内部へ通してください。
３． 各配線を端子板に接続します。このとき、電源線は端子接続部に、張力が加わらないように配線固定具を通ししっかりとネジで固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
４． 端子板の端子ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。 端子ネジ締付トルク １.０ ～１.４ N・ｍ
右記の締付トルクを参照ください。
５． 各配線をはさまないようにＬ字形電装ボックスのフタを元通りに取り付けてください。
６． 配線取入口は、すき間がないようにパテ等（現地調達）でふさいでください。

天井ビルトインカセット形

電装ボックスのフタ

配線接続部

配線固定具

１． 電装ボックスのフタをはずしてください。
（ネジ５か所）
２． 各配線を端子板に接続します。このとき、各配線は端子接続部に、張力が加わらないように配線固定具を通し、しっかりとネジで固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
３． 端子板の端子ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。 端子ネジ締付トルク １.０ ～１.４ N・ｍ
右記の締付トルクを参照ください。
４． 各配線をはさまないように電装ボックスのフタの配線取入口を通し元通りに取り付けてください。
５． 配線取入口は、すき間がないようにパテ等（現地調達）でふさいでください。

ビルトインオールダクト形■ 室内ユニットへの配線接続

2

1

室内ユニットが複数台時の室内電源配線

11．配線の接続

リモコン配線

U1 U2

S

R

室内外操作線
電源配線

10．電気配線工事（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

E-108

ＴＰ３かＴＰ１短絡「１．室内コントロール基板
での設定方法」参照

お願い

-５-

注１）設定チェック運転または自動風量調整運転を行う前に、以下の項目について確認してください。
(1)電気配線、ダクト施工が完了していることを確認し、使用する状態にしてください。
特にダクト途中に閉鎖ダンパーが設置されている際は必ず開いていることを確認してください。
また、吸込側空気通路内にエアフィルター使用時、確実に取り付けられていることを確認してください。
接続部等、空気漏れがないことを確認してください。
(2)複数の吹出口、吸込口がある場合は、各吹出口、吸込口の風量比が設計風量比とあうように調整しておいてください。調整する際は、運転モードを「送風」に設定して運転してください。
(3)アドレス設定を完了してください。
注２）正しく設定してあれば、約３分の運転でチェックが完了します。使用範囲から外れている設定の場合は設定が修正されます（最長３０分）。３１分以上経過しても完了しない場合は、風速が「急」風になっているかを確認してください。
注３）項目コードｂ０値と機外静圧との関係は表2-a,2-b,図2-a,2-bを参照してください。

機外静圧設定完了

試運転表示消灯（＊注６）「２．ワイヤードリモコン操作
方法」参照

自動風量調整運転（＊注５）

項目コードｂ０：－２設定「２．ワイヤードリモコン操作方法」
参照

項目コードｂ０：１～１５設定（＊注３）（＊注４）「２．ワイヤードリモコン操作方法」
参照

はい⑮,⑭,⑧ライン以外で定格
風量に設定するｄ．自動風量設定（＊注４）

いいえ

いいえ

ｃ．手動設定はい

ワイヤードリモコン有り

はい

P-Q線図での⑮,⑭ライン設定（高静圧）
が必要か？

ｂ．手動設定（室内コントロール基板での設定）

いいえ

いいえ

グループ制御（ワイヤードリモコン１台に室内ユニット複数台接続）の場合は、ビルトイン室内ユニットを親機にしてください。

機外静圧設定は、施工完了後、最初の運転時（冷房・暖房試運転前）に行ってください。
運転し、モータが温まった状態や熱交換器が湿っている状態では、正しく設定できません。

ダクト、電気配線等の施工が完了し、使用する状態にする。（＊注１参照）

機外静圧設定チェック運転（＊注２）「２．ワイヤードリモコン操作方法」参照
設定がＰ-Ｑ線図使用範囲内かチェックを行います。
Ｐ-Ｑ線図使用範囲外であれば、使用範囲内となるように調整されます。
同一の設置・設定ケースの場合等、行う必要がないとの判断であれば省略可。

a. 設定変更なし

はい

P-Q線図での⑧ライン（出荷設定）に設計・施工されているか？

機外静圧設定開始

機外静圧設定フロー

短絡ピン
TP6（2P:白色）
TP3（2P:黄色）
TP1（2P:赤色）

定格風量時の機外静圧使用不可
150 Pa140 Pa

表1-a 接続する短絡ピンの選択（ビルトインオールダクト形）

図１

TP6

TP3

TP1

ユニット選択 ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットＮｏを順次表示します。
このとき、選択されている室内ユニットのみファンモーターが運転します。

⑤

運転／停止

ボタンを押し、試運転を停止します。

-６-

10

10
自動風量設定なし
自動風量設定③ 温度設定 ▲ ／ ▼ ボタンで項目コード「」を指定し、値を確認します。
（出荷時は「」）④ 値を、時間 ▲ ／ ▼ ボタンで設定データを変更します。
手動設定の場合は、表2-a,2-b,図2-a,2-bを参照し「」～「」を選択します。
自動風量設定の場合は「」を選択します。
⑤ セット ボタン（リモコン型名：CZ-10RT3の場合）を押します。
3
表示が点滅から点灯に変わります。
⑥ 点検 ボタンを押します。ファンモーターが停止し、通常の停止状態表示に戻ります。
２-2. 自動風量調整運転または機外静圧設定チェック運転
4① 点検 ボタンを４秒以上押します。液晶表示部に「 試運転 」と表示されます。
表 2-a 機外静圧の設定(ビルトインオールダクト形）② 運転／停止 ボタンを押し、試運転を開始します。
室内ユニット
項目コード
試運転中は液晶部に「 試運転 」と表示されます。
G28形～G90形
G112形～G160形③ 送風モードを選択し、風速切替で「急」に設定します。
b0
定格風量の機外静圧（Pa）【注意：送風モード、「急」風以外では、自動風量調整
150
150
運転、機外静圧設定チェック運転を行いません。】
140
140
130
130
④ ファンモーターが起動し、自動風量調整運転または
120
120
機外静圧設定チェック運転を開始します。
100
110
この運転中は風速が変化します。機外静圧設定チェック
70
100
60
70
運転や自動風量調整運転は約３～３０分で完了します。
50
50
液晶部の「 試運転 」表示が消灯します。
30
30

②

TP3

1

2

G71形～G160形

定格風量の機外静圧（Pa）
60
80
－
60
50
50
34
39
20
20
10
10
自動風量設定なし
自動風量設定G22形～G56形

室内ユニット

項目コードb0

表 2-b 機外静圧の設定(天井ビルトインカセット形）

6

室内コントロール基板

5

TP1

TP6( 2P：白色)
TP3(2P：黄色)
TP1(2P：赤色)

短絡ピン

白色 黄色 赤色

TP6

G71形～G160形

定格風量時の機外静圧
使用不可
60Pa
80Pa
使用不可

G22形～G56形

室内ユニット

表1-ｂ 接続する短絡ピンの選択（天井ビルトインカセット形）

2-1. 項目コード「」設定方法① 点検 ＋ 取消 ＋ セット ボタンを同時に４秒間以上押します。（リモコン型名：CZ-10RT3の場合）（リモコンの液晶部に「設定中」と「ユニットＮｏ」「項目コード」「設定データ」が点滅表示されます。）

2. ワイヤードリモコン操作方法

短絡ピンを短絡してください。
ビルトインオールダクト形の場合（表1-a）
150 Pa : TP3（2P:黄色）を短絡してください
140 Pa : TP1（2P:赤色）を短絡してください
天井ビルトインカセット形の場合（表1-ｂ）
G22～56形 60Pa : TP3（2P:黄色）を短絡してください
G71～160形 80Pa : TP3（2P:黄色）を短絡してください* 付属の短絡コネクタ（2P:黄色）を使用します。

表1-a、表1-ｂの接続短絡ピンの選択に応じて③②

漏電しゃ断器をＯＦＦにして、室内コント
ロール基板への電源供給を停止してください。
電装ボックスのフタを開き、室内コントロール
基板上の短絡ピンのある場所を確認してください。（図1参照）。

①

1. 室内コントロール基板での設定方法

注意● 必ず、機外静圧は仕様範囲内であることを確認し、設定を行ってください。範囲外の場合、風量不足や水漏れの原因となります。
機外静圧設定範囲は図２-a、２-ｂを参照してください。
● 自動可変ダンパー 等搭載により、機外静圧が変化するようなシステムは、機外静圧が高い状態で自動風量調整運転または機外静圧設定チェック運転を行いますと、機外静圧が低くなった場合にＰ１２警報が出ることがあります。その場合は、ダンパー等の位置を機外静圧が一番低くなる状態にして、自動風量調整運転または機外静圧設定チェック運転を行ってください。
● 機外静圧設定後にダクト、吹出口など通風経路を変更した際は、必ずもう一度「機外静圧設定」を実施してください。
● 吸込温度は使用範囲内で行ってください。吸込温度４５℃以上の場合や送風モード以外の場合は自動風量調整を行えません。

注４）グループ制御（ワイヤードリモコン１台に室内ユニット複数台接続）の場合は、各室内ユニットの項目コードｂ０を設定してください。（通風経路変更等による）「ｂ．手動設定」後の再設定時は、「ｂ．手動設定」を解除する必要があります（短絡コネクタを外してください）。「ｂ.手動設定」を解除しないと、「ｃ．手動設定」や「ｄ．自動風量設定」を行ってもその時点では、その設定が有効になりますが、停電等での電源再投入時に、「ｂ．手動設定」が優先されます。
注５）８分以上経過しても完了しない場合は、運転モード、風速、吸込温度を確認してください。
注６）グループ制御（ワイヤードリモコン１台に室内ユニット複数台接続）の場合は、親機が機外静圧設定チェック運転完了または
自動風量調整運転完了時に試運転表示を消灯します。子機の完了判断は出来ません。
機外静圧設定チェック運転または自動風量調整運転が完了しなくても１時間経過後に試運転表示は消灯します。

下記フローに従って、ａ，ｂ，ｃ，ｄのいずれかの方法（フロー内の破線枠内）で設定を行ってください。
a. 設定変更なし ............................................................... : 出荷時のままで使用する場合。（一度機外静圧を設定後に再設定する時は出荷設定と異なっている場合があります。）※機外静圧設定チェック運転は必要です。
b. 手動設定（室内コントロール基板での設定）...................... : 高静圧用。短絡コネクタでの切替方法です。
c. 手動設定（ワイヤードリモコンで設定）............................ : 低静圧～高静圧までの設定用です。

d. 自動風量設定（ワイヤードリモコンで設定）........................... : 自動風量調整運転により、吹出し風量を自動で定格風量に調整します。

12．機外静圧の設定（つづき）

12．機外静圧の設定

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

L

L

暖房

L

M

L

M

暖房

冷房

L

M

冷房

H H

暖房

L

L

L

M M M

H H

冷房

0

50

100

150

180

G71形

線
限界

線

1 -3

限界

①-3

線

線

線

限界

界

限

界

線

線

界

限

限

限界線

限界

界線

限

限界線

10

0

50

100

150

180

L

暖房

L

L

M M

H H

暖房

冷房

冷房

H H

暖房

L

L

冷房

L

L

M M H H
L L L L M M

M M M M H H

H H

暖房

①

ｂ

③

3

30

⑤

20

⑮
⑭
⑬
⑫
⑪

⑧
⑥

5

⑧
⑥

⑮
⑭
⑬
⑫
⑪

0

50

100

150

180

G160形

線
限界

限界線

線
限界

線
限界

線
界

限

限界線

線

-７-

30

①-2

P-Q 線図①-2

P-Q 線図風量(m3/min)

30

a

ｃ

a

a

ｂ

①

ｂ

40

ｂ

①

ｃ

①

ｃ

ｃ

①

ｂ

①-2

風量(m3/min)

①-3

30

a

風量(m3/min)

①-3

①-3

線

界

限

限界
線
限界

限

線

界

限界線

20

線
限界

限界線

線
限界

線
限界

P-Q 線図風量(m3/min)①-2

P-Q 線図

40

30 ③

⑥
⑤
③

⑮
⑭
⑬
⑫
⑪
⑧

⑥
⑤
③

⑮
⑭
⑬
⑫
⑪
⑧

40

⑥
⑤
③

⑮
⑭
⑬
⑫
⑪
⑧

⑧
⑥
⑤

⑮
⑭
⑬
⑫
⑪

b 高性能フィルター（JIS比色法65％）初期圧力損失
c 高性能フィルター（JIS比色法90％）初期圧力損失

20 ①-3

線
界

限

線

線
限界

界

限

限界線

20

0

50

100

150

180

G140形

0

50

100

150

180

G112形

50

100

180

G90形

図2-a、P-Q線図（ビルトインオールダクト形）

風量(m3/min)

①-2

20

a

ｃ

P-Q 線図風量(m3/min)

15

1 -2

a

ｃ
ｂ

P-Q 線図1（Ｈ：急，Ｍ：強，Ｌ：弱）

L

M M

H H

冷房

出荷時の
設定

暖房

M M

冷房

H H

暖房

a ロングライフフィルター初期圧力損失

Ｌ

Ｍ

Ｈ

Ｌ

Ｍ

Ｈ

Ｌ

Ｍ

Ｈ

Ｌ

Ｍ

Ｈ

0

50

100

130

G71形

0

50

100

130

G56形

0

50

100

130

線

界

線

③-3

Ｌ

Ｍ

Ｈ

Ｌ

Ｍ

Ｈ

Ｌ

Ｍ

Ｈ

a

③

ｃ

P-Q 線図

ｂ

⑥⑧

ｂ

ｃ

ｂ

⑥

風量(m3/min)

③ ⑧-2

a

ｃ

P-Q 線図

Ｌ

Ｍ

Ｈ
Ｈ
Ｌ

Ｍ

Ｈ
Ｌ

Ｍ

⑧ ⑮-

0

50

100

130

G160形

線
界

界

③-3

限界

線

③-3

線
界
線

線
限界

界
限

限

線
限界

線
界
限

線
界
限

③-3

線

線
界
限
線

限界

限

15

③-3

線
限界

線
限界

線

限
界
限

20

0
20

50

100

130

G140形

0

50

100

130

G112形

0

50

100

130

G90形

③

-８-

25

ｃ

ｂ

限

風量(m3/min)

30

③-2

P-Q 線図③-2 30風量(m3/min)

界線

P-Q 線図ｂｂ⑥⑥③ ⑧-240

a

ｃ

③ ⑧-2

a

ｃ

⑥

⑫
⑪

⑮

⑧ ⑮-2

40 ⑧

⑫
⑪
⑮ -2

⑮

⑫
⑪
⑮-2

⑮

⑮

40

⑫

⑧

30

⑪
⑧⑮-2

③⑧-2
③-2
30
風量(m3/min)

P-Q 線図

a

⑥
⑧-2

ｂ

風量(m3/min)

20

限界線

③-2

a

ｃ

P-Q 線図b 高性能フィルター（JIS比色法65％）初期圧力損失
c 高性能フィルター（JIS比色法90％）初期圧力損失

a ロングライフフィルター初期圧力損失

図2-b、P-Q線図（天井ビルトインカセット形）

⑮

⑮
⑪
2

⑮-2 ⑪ ⑮⑪ ⑫
⑧ ⑮-2 30⑥③-2
③ 15 ⑧-2
風量(m3/min)a

P-Q 線図③ -2⑧-215
風量(m3/min)③-2 20

③-3

線

10

限界

線
限界

限

限

線
界

線
界
限

線
限界

線
限界

線
限界

③-310

線

限界

線
限界

限

線
界

界

限

Ｌ

Ｍ

Ｈ

（Ｈ：急，Ｍ：強，Ｌ：弱）

Ｌ

Ｍ

Ｈ

冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房 冷房 暖房

G22形、G28形、G36形、G45形

③-3

③-2

③

⑧-2

⑥

⑧

⑮-2

⑪

⑫

⑮

項目コ
項目コー ド室内ファンタップ（天井ビルトインカセット）

タップ

冷房

H H

暖房

G28形、G36形、G45形、G56形

1 -3

1 -2

1

3

5

6

8

11

12

13

14

15

冷房

12．機外静圧の設定（つづき）

出荷時の
設定

室内ファンタップ（ビルトインオールダクト）

タップ

機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）
機外静圧（Pa）
機外静圧（Pa）

機外静圧（Pa）
機外静圧（Pa）
機外静圧（Pa）

E-109

機外静圧（Pa）

12．機外静圧の設定（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形
施工編

S-G112ES1
S-G140ES1

E-110

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17373
82664140032003
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工
前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G71ES1
S-G90ES1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-ES1シリーズ）

天井埋込形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 71 形～ 140 形

吊り金具 上下

液管用

ガス管用

（液管・ガス管）-3-

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
●床面から天井面までの高さが３ｍを超えると風流分布が悪くなります。
３．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
４．室内ユニットと障害物までの距離は４ページの外形および据付寸法に従ってください。
５．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
６．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
７．可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
８．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
９．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。ユニットの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
10．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
11．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
13．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。
14．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
15．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
16．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。
本室内ユニットは、ＪＩＳ露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。
17．サービスでドレンパンの取り外しを行う際に天井材をはずす可能性があります。
室内ユニット下側の天井材はなるべく取り外しのしやすいものをおすすめします。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造面に据え付けてください。
不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。

警告

２. 据付場所●吊りボルトは必ずＭ８
Ｍ８を使用してください。
Ｍ８●吊りボルトおよびナットは現地手配です。

ドレン口接続用

ドレンソケット（１個）

ドレン配管接続用

吊り金具 上下

ワッシャー（８個） 六角ナット（８個） フレア断熱材（１個） フレア断熱材（１個） Ｌ形冷媒接続管（２個）

冷媒配管用

天井面

点検口６００□（現地手配）

吹出側

点検口６００□（現地手配）

940

ユニットの吊り下げ用

ドレン口

配線取入口

電装ボックス

Ｌ形冷媒接続管
（付属品）

吸込側

-4-

※ドレンパン取り外しのためのスペースです。

ドレンパン

室内ユニット天面

80
290
130
（吊りボルトピッチ）

６００以上（サービススペース）ファンモ－タ－および別売品点検口
冷媒配管
（液管）

６００以上
（サービススペース）●外形および据付寸法

１３０以上※

E-111

冷媒配管
（ガス管）

５５０以上（４馬力以下）
５８０以上（５馬力）

９８０（吊りボルトピッチ）

１. 付属品
単位：ｍｍ2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 71 形～ 140 形

E-112

コンクリート

単位：ｍｍ

インサート

L

-5-

●ドレンパンを下にしてユニットを長時間放置し、断熱材をつぶさないようにしてください。

●製品を持ち上げるときは電装ボックスを持たないでください。

注意

（図１）

吊りボルト
（M８）

ホールインアンカー
ホールインプラグ

２０～５０ｍｍ

２．天井裏への吊り込み①吊りボルトの固定は下図、あるいは他の方法により確実に固定してください。
吊りボルトはＭ８（現地手配）を使用願います。

１．吊り込み準備①吊りボルトのピッチを確認します。
②吊り下げる箇所を強固な構造にします。（（図-１）参照）

３. 室内ユニットの吊り下げかた

注）Ｌ寸法は天井や状況に応じて選定してください。

丸ワッシャ－（現地手配）
六角ナット（現地手配）
吊ボルト（現地手配）
六角ナット上・下（付属品）
ワッシャ－上・下（付属品）

六角ナット（現地手配）
丸ワッシャ－（現地手配）

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、
ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター
《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

注意

-6-

●室内ユニットを設置する場合、必ず水準器あるいは水を入れたビニールチューブを使用して室内ユ
ニット四隅の水平を確認してください。
吹出口側が下がって設置された場合、水飛びある
いは水漏れの発生する恐れがあります。
また、残留したドレン水により、ドレンパン内部に汚れが堆積する場合があります。
（ドレンパンは傾斜していますので、ユニット天面
にて水平を確認してください。）●ユニット上部にて、幅、奥行方向の水平度がでているか必ず確認してください。

②室内ユニットが水平になるようにしてください。水平がでていないと水漏れの原因になります。

ビニールチューブ

水準器

この面（下部）で水平度は確認しないでください。

上部

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 71 形～ 140 形

E-113-7-●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）注意

３．配管接続部の締め付けのしかた

２．冷媒配管のしかた●室内ユニットのフレアをはずします。
●液管・ガス管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

スパナ

接続配管

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（４ページ「●外形および据付寸法」参照）

接続継手●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
スパナ等で行ってください。
68～82 N・m
φ15.88（5/8″）（680～820 kgf・cm） 1.0mm

警告

４. 冷媒配管のしかた-8-ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

５．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。
また、付属のＬ形冷媒接続管を使用する場合も同様に断熱をしてください。
配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。
ユニオン

ユニオン断熱材

室内ユニットフレアナット

フレア断熱材

配管断熱材

４．配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 71 形～ 140 形

E-114ドレンパン

ドレン口（２５Ａおねじ）-①-

注 意
ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

下り勾配

送風機の静圧の１/２
または５０ｍｍ以上

送風機の静圧または１００ｍｍ以上

ドレンソケット（付属品）（ＶＰ２５）

ドレン継手（付属品）使用時は、ドレン口
ねじ部分にシールテープを５巻き以上巻き付けてから、継手を接続してください。

シールテーププラグ（点検・掃除口）

上り勾配●ドレン配管は必ず先下りの勾配（１/１００以上）をつけて配管してください。
●ドレン配管は機外側にトラップを設けてください。
●室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン配管が終わりましたら、ドレンパン（露受皿）に水を入れて流れるかどうか確認してください。水漏れの原
因になることがあります。
●冷媒配管とドレン配管は必ず別々に断熱してカバーしてください。
一緒に断熱材で巻きますと、ドレン配管が引き上げられ排水できなくなり、ドレンパンより水があふれ、水漏れ事
故が発生します。
●ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。
（ドレン口のねじ部分にシールテープを巻き、付属品のドレン継手を使用してください。）●別売のドレンアップキットを接続する場合は、ドレンアップキットに添付の説明書を参照してください。

注意

注意

点検口

吸込側ダクトフランジ
ドレンパン固定用ビス

-②-

保温

消音チャンバー（現地手配）

吸込口

ドレンパン固定用ビス（３本または５本）をはずしドレンパン後方を下に移動した後にダクトフランジの固定用ビスをはずし、ダクトフランジをはずして
ください。

外気

風量調整用ダンパー（現地手配）

２．ユニット上面に隙間がない場合。

（エアーフィルター取付）

ダクトフランジの固定用ビスをはずした後にドレンパン
固定用ビス（３本または５本）をゆるめ、ダクトフラン
ジを上方にはずしてください。

ドレンパン

キャンバス継手（現地手配）

天井埋込ユニット本体

１．ユニット上面に隙間がある場合。

●吸込側ダクトのはずしかた

風量調整用ダンパー（現地手配）

吹出口

保温

消音チャンバー（現地手配）●ダクトは不燃性の材料を使用してください。
●ダクトは結露を防止するため、必ず保温を行ってください。
●吸込口には必ずエアーフィルター（現地手配）を取り付けてください。
（別売のフィルターチャンバーとロングライフフィルター取付時は不要です。）●ダクト静圧は仕様値範囲内で使用してください。
●別売のドレンアップキット使用時の吸込側機外静圧は、定格機外静圧の８０％以下で使用してください。

●このユニットは高静圧タイプ（機外静圧１４７～１８６Ｐａに対応）です。
ダクト長さが短く圧力損失が少ない場合、風量・運転音共に大きくなりすぎますので、風量調整用ダンパー（現地手配）を設置してください。
●事務所・会議室など低騒音が要求される場所では、必ず消音チャンバー（現地手配）等の消音装置を取り付けてください。
●ユニット本体の振動が伝わらないように、キャンバス継手や振動ハンガー（現地手配）を使用してください。

６. ダクト工事のしかた

２０ｍｍ以上５. ドレン配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 71 形～ 140 形

E-115

固定穴

アース線

・ワイヤードリモコン
・ワイヤレスリモコン
・簡単リモコン・高性能フィルター

-③-・ロングライフフィルター
・フィルターチャンバー・スペーサーチャンバー・ドレンアップキット

Ｍ５

Ｍ４

端子ねじ

・加湿器
・加湿器チャンバー
・リモートセンサー

別売品には下記のものがあります。
ご使用になる場合は、それぞれに付属している説明書を参照してください。

８. 別売品の取り付けかた

歯付きワッシャービス+0.235（締付トルク：2.35N・m -0
）

アース線

クランパー

電源配線

室内外操作線

リモコン配線

２．配線のしかた○配線取入口から電装ボックス内に引き込みます。
○端子板は、電装ボックスのふたをはずすと露出します。
○電装ボックスの配線取入穴を通し、端子板に接続します。このとき、クラン
パー配線を固定してください。また、固定は必ず被服部で行ってください。

+0.12

2.35N・m -0+0.235

1.2N・m -0

締付トルク１．配線取入口の位置
配線取入口は、電装ボックスの室内ユニット吸込側にあります。（４ページ「●外形および据付寸法」参照）○電気工事は、電気工事士の資格のある方が“電気設備に関する技術基準”“内線規程”および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

警告

７. 電源配線のしかた

漏電時危険
運転不能・焼損
冷えない・暖まらない

７ アース工事はされていますか？
８ 電線の太さは仕様どおりですか？
９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

-④-

11 各別売品（チャンバー等）の取り付け後、外したドレンパンの固定
水漏れ
+0.47
用ビスを締めなおしましたか？（締付トルク：2.35N・m -0.235 ）

運転不能・焼損

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ ドレンはスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…

９. 据付工事完了後のチェック項目
チェック欄 要確認

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 71 形～ 140 形

E-116

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17383
82664140033002
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工
前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G224ES1
S-G280ES1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-ES1シリーズ）

天井埋込形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 224 形・280 形

冷媒配管（液管）接続部

フレア断熱材（１個）

冷媒配管用
ドレン口接続用

ドレンソケット（１個）

ドレン配管接続用-3-

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
●床面から天井面までの高さが３ｍを超えると風流分布が悪くなります。
３．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
４．室内ユニットのサービススペースは４ページに従ってください。また、サービス用の点検口を設けてください。
５．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
６．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
７．可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
８．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
９．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。ユニットの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
10．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
11．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
13．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。
14．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
15．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
16．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。
本室内ユニットは、ＪＩＳ露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。
17．サービスでドレンパンの取り外しを行う際に天井材をはずす可能性があります。
室内ユニット下側の天井材はなるべく取り外しのしやすいものをおすすめします。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造面に据え付けてください。
不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。
（別売部品装着時、およびドレンパンにドレン水が溜まった場合、室内ユニットの総重量が２００ｋg程度になることもありますので、十分注意してください。）

警告

２. 据付場所●吊りボルトおよびナットは必ず３/８″またはM１０を使用してください。（現地手配）

吊り金具 上下

ワッシャー（８個）

ユニットの吊り下げ用

電装ボックス

６０

吹出側

冷媒配管
（ガス管）

配線取入口

天井面

-4-

ドレンパン

冷媒配管
（液管）
ドレン口

６０

１３０以上※

吸込側

単位：ｍｍ※ドレンパン取り外しのためのスペースです。

１１００
１１７０（吊りボルトピッチ）
１２３０

点検口□６００（現地手配）

室内ユニット天面

点検口□６００（現地手配）

１１００以上（サービススペース）

１２００（吊りボルトピッチ）●外形および据付寸法

約２００
１０６
６１０以上
４３５

E-117

４７９

１３１０
６００以上
（サービススペース）８００以上（サービススペース）１. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 224 形・280 形

E-118

インサート

L注）Ｌ寸法は天井や状況に応じて選定してください。

ワッシャ－（現地手配）
六角ナット（現地手配）
吊りボルト（現地手配）
六角ナット上・下（付属品）
ワッシャ－上・下（付属品）

六角ナット（現地手配）
ワッシャ－（現地手配）-5-

ビニールチューブ

水準器②室内ユニットを設置する場合、必ず水準器あるいは水を入れたビニールチューブを使用して室内ユニット四隅の水平を確認してください。吹出口側が下がって設置された場合、水飛びあるいは水漏れの発生する恐れがあります。
また、残留したドレン水により、ドレンパン内部に汚れが堆積する場合があります。
（ドレンパンは傾斜していますので、ユニット天面にて水平を確認してください。）

注意

（図１）

吊りボルト

ホールインアンカー
ホールインプラグ

２０～５０ｍｍ

２．天井裏への吊り込み①吊りボルトの固定は下図取り付け例、あるいは他の方法により、室内ユニットが脱落することのないよう、確実に固定してください。
吊りボルトおよびナット（３/８″またはM１０）は現地手配品を使用願います。

１．吊り込み準備①吊りボルトのピッチを確認します。
②吊り下げる箇所を強固な構造にします。（（図-１）参照）

３. 室内ユニットの吊り下げかた

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、
ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター
《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）●ドレンパンを下にしてユニットを長時間放置し、断熱材をつぶさないよ
うにしてください。断熱材がつぶれると露たれの原因になることがあります。

●製品を持ち上げるときは電装ボック
スを持たないでください。

-6-

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 224 形・280 形

E-119注意-7-●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）

Ｇ２８０形
φ２２.２２（ろう付接続）

スパナ

接続配管

φ９.５２（フレア接続）

φ１９.０５（ろう付接続）①フレア接続●室内ユニット冷媒配管（液管）のフレアをはずします。
●液管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

液 管（ｍｍ）

ガス管（ｍｍ）

Ｇ２２４形

２．冷媒配管のしかた※本室内ユニットの冷媒配管の接続は、フレア接続とろう付接続の２種類となります。
冷媒配管のサイズと接続の種類は下表を参照してください。

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（４ページ「●外形および据付寸法」参照）

接続継手●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
スパナ等で行ってください。

警告

４. 冷媒配管のしかた

冷媒配管（ガス管）

注注

意意

配管（太管）
配管（太管）

濡れたウェス
濡れたウェス

サーミスタ
サーミスタ

85464759795001
85464759795001（ユニット内部）（ユニット内部）

濡れたウェス（現地手配）てください。
てください。

たウェスで
たウェスで

守るため、
守るため、
充分に冷却しながら作業し充分に冷却しながら作業し

ト内部の
ト内部の
右図のように、配管を濡れ
右図のように、配管を濡れサーミスタを溶接の熱からサーミスタを溶接の熱から太管の溶接時には、ユニッ
太管の溶接時には、ユニッサーミスター（ユニット内部）-8-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

４．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。

ユニオン

ユニオン断熱材

室内ユニット

配管断熱材
フレアナット

フレア断熱材３．配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

②ろう付接続●溶接時には、ユニット内部のサーミスターを溶接の熱から守るため、右図のように、配管を濡れたウェスで十分に冷却しながら作業してくだ
さい。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 224 形・280 形

E-120

ドレンパン

ドレン口（２５Ａおねじ）-①-

注 意
ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

下り勾配

送風機の静圧の１/２
または５０ｍｍ以上

送風機の静圧または１００ｍｍ以上

ドレンソケット（付属品）（ＶＰ２５）

ドレン継手（付属品）使用時は、ドレン口
ねじ部分にシールテープを５巻き以上巻き付けてから、継手を接続してください。

シールテーププラグ（点検・掃除口）

上り勾配●ドレン配管は必ず先下りの勾配（１/１００以上）をつけて配管してください。
●ドレン配管は機外側にトラップを設けてください。
●室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン配管が終わりましたら、ドレンパン（露受皿）に水を入れて流れるかどうか確認してください。水漏れの原
因になることがあります。
●冷媒配管とドレン配管は必ず別々にカバーしてください。
一緒のカバーで巻きますと、ドレン配管が引き上げられ排水できなくなり、ドレンパンより水があふれ、水漏れ事
故が発生します。
●ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。
（ドレン口のねじ部分にシールテープを巻き、付属品のドレン継手を使用してください。）●別売のドレンアップキットを接続する場合は、ドレンアップキットに添付の説明書を参照してください。

注意

５. ドレン配管のしかた

注意

風量調整用ダンパー（現地手配）

吹出口

保温

消音チャンバー（現地手配）

点検口

-②-

保温

消音チャンバー（現地手配）（エアーフィルター取付）

天井埋込ユニット本体

キャンバス継手（現地手配）

吸込口

外気

風量調整用ダンパー（現地手配）●ダクトは不燃性の材料を使用してください。
●ダクトは結露を防止するため、必ず保温を行ってください。
●吸込口には必ずエアーフィルター（現地手配）を取り付けてください。
（別売のフィルターチャンバーとロングライフフィルター取付時は不要です。）●ダクト静圧は仕様値範囲内で使用してください。
●別売のドレンアップキット使用時の吸込側機外静圧は、定格機外静圧の８０％以下で使用してください。

●このユニットは高静圧タイプです。ダクト長さが短く圧力損失が少ない場合、風量・運転音共に大きくなりすぎますので、風量調整用ダンパー（現地手配）を設置してください。
●事務所・会議室など低騒音が要求される場所では、必ず消音チャンバー（現地手配）等の消音装置を取り付けてください。
●ユニット本体の振動が伝わらないように、キャンバス継手や振動ハンガー（現地手配）を使用してください。

６. ダクト工事のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 224 形・280 形

・高性能フィルター・ロングライフフィルター
・フィルターチャンバー・ドレンアップキット
・加湿器
・ガス管弁キット

E-121

漏電時危険
運転不能・焼損
冷えない・暖まらない

７ アース工事はされていますか？
８ 電線の太さは仕様どおりですか？
９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

-③-

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

運転不能・焼損

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ ドレンはスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…

８. 据付工事完了後のチェック項目・ワイヤードリモコン
・ワイヤレスリモコン
・簡単リモコン

別売品には、下記のものがあります。
ご使用になる場合は、それぞれに付属している説明書を参照してください。

７. 別売品の取り付けかた

チェック欄 要確認

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形
施工編● 224 形・280 形

S-G71TT1
S-G80TT1
S-G90TT1

S-G112TT1
S-G140TT1
S-G160TT1
天井吊形

必ずお守りくださいE-122（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を下水溝に直接入れない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）※ 冷媒の種類は接続室外ユニットに記載されています。

-1-（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品 全極開閉機能付）を取り付ける

フロン排出抑制法

第一種特定製品-2-１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
３）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。
４）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090 です。
ACXF60-35942
BE0219-20423

T1 形（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒には直接さわらない■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
確実に固定する （故障や発熱、火災の原因）（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（発熱、火災の原因）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（空気、水などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）（けがの原因）■ 室外ユニットの吸込口やアルミフィンにさわらない

注意

実行しなければならない内容（強制事項）
です。

感電や火災の原因）■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、■ 指定冷媒（※） 以外は、絶対に使用しない
指定冷媒（※） 以外の空気、水などを混入させない（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故や火災の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（室外ユニットへの冷媒回収は破裂、けがなどの原因）■ 移設や修理時の冷媒回収は冷媒回収機で行う（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ アース工事（D種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）■ 周囲に可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない
漏れた冷媒が滞留するおそれのある場所に設置しない

注意（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の■ 配線をはさまないように、カバーは元どおり確実に資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、取り付ける （感電、火災の原因）「内線規程」およびこの「据付工事説明書」に従って施工する （感電、火災のおそれ）■ 電源は、必ず専用回路を使用する（感電、火災のおそれ）

冷凍サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒（R22）に比べ圧力が約1.6倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は冷媒R410A専用のものを使用する（R22用では、機器の故障のほか、「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ 配線は途中接続しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「据付工事説明書 試運転編」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（１～２ページ）は、施工前に必ずお読みください。

S-G36TT1
S-G45TT1
S-G56TT1

室内ユニット品番（S-TT1シリーズ）（けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う

警告（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する

冷媒Ｒ410Ａ使用

水漏れ、感電、火災等の原因）

天井吊形

ガスヒートポンプエアコン■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、据付工事説明書

安全上のご注意（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

L130

ドレン配管用ホースバンド（１個）
ドレン配管接続部用
ドレン断熱材（２個）
ドレン配管接続部用T3

左ドレン位置90

1541

71～90形
112～160形
1590

1275

960

B

（図2）

235

235

235

C

液管

ガス管

背面（正面より図示）

911
1226

36～56形

A

機 種 名

90

70 86

右ドレン位置

（図1）

※2

R50

天面取出口
88

配管穴カバー※1

サイドカバーR※1

サイドプレート

ドレン右配管取出口

90

（図3）

ドレン左配管取出口

丸合フランジ（外気取入用）120 接続口（φ100 ）背面取出口（正面より図示）

267

187

216
（液管・ガス管）

吹出口

吸込口

単位：mm

配管穴カバー

61
123

電源配線取入口123

リモコン配線・室内外操作線取入口

右側面

24.5 A （吊りボルトピッチ） 24.5

C

φ100壁面穴
φ65壁面穴90（ドレン左配管用）

ユニット正面より図示

96

（図4）

天井面

-4-

φ100天井穴※φ100天井穴

後壁面

119

96

（図5）

ユニット上面より図示

本体天面より600mm以内※ 別売の本体内蔵ドレンアップキット
を取り付ける場合は、点線のφ100（※印部）も開け てください。

・ドレン配管高さ※ 1 左または右側面から配管を取り出す場合、サイドプレート凹部とサイドカバー溝に沿って糸ノコ等で切断してください。
※ 2 別売の本体内蔵ドレンアップキットを取り付ける場合は、上配管取出となります。詳細は別売品の説明書を参照してください。

サイドカバーL

サイドプレート

4. 壁・天井面の穴位置※1※1

ドレン左配管取出口

B

天 面

3. ユニット穴位置（冷媒配管・ドレン配管・電源取入口・リモコン配線取入口）
下図の各穴にすき間があかないよう、必ずパテや断熱材（現地調達）でシールしてください。
（ほこりの侵入による熱交換器の目詰まりや、小動物の侵入による故障の原因になります）

267

左側面

2. 冷媒配管・ドレン配管位置

1. 吊りボルトピッチ・ユニット寸法

A. 据え付け前の準備（各寸法と位置関係）

4.室内ユニットの据え付けかた

T1 形

-3-

1. 室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え付けてください。
2. 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないようにしてください。
● サービス時の作業用スペースを考慮してください。
3. 外気の入りやすい扉や窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。）
4.ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
● ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
● 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
天井● ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
5. 室内ユニットと障害物および床面までの距離は右図に従ってください。
250mm 250mm
壁6. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを以上
以上
据え付けないでください。（油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、室内ユニット正面
霧吹きや露飛びの発生、樹脂部分の変形や破損の原因になります。）
7. 周囲に可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
4mm以上（万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。）
吹出口
8. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
500mm（銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。）
以上
吸込口
9. 高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）
室内ユニットのあるところは、避けてください。（エアコンの誤作動や故障の原因になったり、側面
障害物
1800mm
それらの機器へ弊害を与える場合があります。）
250mm
以上
以下
10.電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
11.有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
床面
12.火災警報器と吹出口は1.5m以上離してください。
13.直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
14.動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
（動植物や食品に悪影響をおよぼす原因になることがあります。）

3.据付場所

取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。
● 本体内蔵ドレンアップキット ● エコナビセンサー（壁設置型） ● 丸合フランジ（φ100）● ワイヤレスリモコン● ワイヤードリモコン

主な別売品には下記のものがあります。

2.別売品● 吊りボルトおよびナット（現地調達）は、M10 または ３/８″を使用してください。

ドレンホース （１個）
ドレン配管接続部用（ 本体 ＋ 塩ビ管接続用 ）183

・フレア断熱材接続部用（４個）
・現地配線接続用（２個）

74

ガス管用

104

わたり配線用
再生クランパー（１個）

105

結束クランパー（６個）

※ 105

冷媒配管用
フレア断熱材（各１個）
液管用

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意● 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、
ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）● 蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は2m以上離してください。
蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
● テレビ、ラジオ、ステレオ、パソコン等の機器から1m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

15.室内ユニットの下には、ぬれて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
16.別売品を設置する場合は、十分な作業用スペースを考慮してください。

196
39

265 190131
160

室内ユニット取付部品
室内ユニットの吊り下げ用
サイドカバーＲ（１個） サイドカバーＬ（１個）サイドカバー取付ネジ（２個） 据付原寸図（１個）
ワッシャー（４個）
吊金具 下部用

3.据付場所（つづき）

185

天井吊形（付属品は据付工事で必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。）

196
39

（

吊りボルト
ピッチ ）
196

690

1.付属品

203

131

E-123

114 104

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

壁面

（図6）

据付原寸図

壁面

E-124

4. センター金具の取りはずし（図11）
配線時、必要に応じてセンター金具をはずしてください。配線終了後は、センター金具を必ず元の位置に取り付けてください。

3. サイドプレートの取りはずし（図10）
ネジ２本をはずし、サイドプレートを 方向にス
ライドしてはずしてください。（サイドプレートとネジ２本は、最後に取り付けますので無くさずに保管してください。）
注意 後または、上配管接続の場合、サイドプレートをはずします。右配管接続の場合は、サイドプ
レートをはずさないでください。

2. 吊り金具取りはずし（図９）
吊り金具固定用ネジ（M4）をはずし、吊り金具取付用ボルト（M8）を緩め、吊り金具をはずしてください。
注意 吊り金具取付用ボルト（M8）は、ボルトの軸が出るように（8mm以内にしてください）緩めてください。

1. 吸込グリル取りはずし（図8）
吸込グリル固定つまみ（36～90形：2か所、112～160形：3か所 ）を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（36～90形：2か所、112～160形：3か所）の爪部①をつまんで吸込グリルを②方向に引き抜いてください。

D. 室内ユニットの準備

爪

-5-

吊り金具

8 mm以内スライド

センター金具

吊り金具取付用ボルト
（M8）

吸込グリル

（図11）

（図10）

（図9）

（図8）

（図7）

コンクリート インサート

天井面

吸込グリル固定つまみ

ユニット

吊ボルトM10または（3/8″）

吊り金具

1

ヒンジ

サイドプレート

ネジ

吊り金具固定用ネジ
（M4）

1

2

吊りボルトの設置（図7）（ボルトは、3/8″またはM10を現地調達してください）
吊り金具からの突き出し長さを予め調整してください。（50mm以内）● ユニットの吊り下げには、9cm以上の丈夫な角材を用いてください。

● 小屋梁または、2階梁を使用してください。

〈木造の場合〉

ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ（単位：mm）の寸法に誤差が生じる場
合がありますので寸法を確認してから行ってください。

据付原寸図 ※ 温湿度により多少原寸図〈鉄筋の場合〉

天井面

吊りボルトの固定は右図あるいは他の方法により確実に固定してください。

C. 吊り下げ構造

据付原寸図

天井面

据付原寸図

下図の様に、据付原寸図（梱包箱に印刷）で吊りボルト・配管の位置出しを行ってください。

B. 吊りボルト・配管位置の設定

50以内

吊り金具

ユニット

④ 吊り金具固定用ネジ（M４）を取り付けた後、吊り金具取付用ボルト（M８）を確実に締め付けてください。（図15）③ 室内ユニットの吊り金具取付用ボルト（M８）を吊り金具に引っかけ吊り下げます。（図15）② 吊りボルトに吊り金具を取り付けてください。
（図12、図13）〈天井材が無い場合〉

-6-

吊り金具

（図15）

（図14）

ダブルナット（現地調達）

（図13）

ワッシャー
（付属品）

吊りボルト（現地調達）
ワッシャー（現地調達）

吊り金具取付用ボルト（M8）吊り金固定用ネジ（M4）ワッシャー（付属品）
ダブルナット（現地調達） （単位：mm）

吊りボルト

ユニット

吊り金具取付用ボルト（M8）

天井面

ダブルナット（現地調達）

天井面
ワッシャー（付属品）

吊りボルト（現地調達）

吊り金具※吊金具上下ナットで締め付ける場合は、図のように固定してください。

ナット（現地調達）（図12）

ダブルナット（現地調達）

天井面
ワッシャー
（付属品）

吊りボルト
（現地調達）※ 天井材の有無により吊り金具の固定方法が変わりますので事前に確認してください。

2.本体の吊り下げ① 吊りボルトにワッシャーとナットを取り付けます。（図14）
注意 天井面は必ずしも水平ではありませんのでユニットの幅、
奥行方向の水平度が出ているか必ず確認してください。
また、据付場所で可能であれば、ドレン配管側がわずかに下がるように設置してください。
（詳細は、表面4ページを参照ください。）

ユニット〈天井材がある場合〉

1. 本体の吊り下げ前の準備

E. 室内ユニットの据え付け

4.室内ユニットの据え付けかた（つづき）

20～30

4.室内ユニットの据え付けかた（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
T1 形
施工編

45°±2°

0.

Ｒ

4～

Ｒ

0.

8

90°±0.5°

φ15.88（ 5/8″）

φ12.7 （ 1/2″）

φ9.52（ 3/8″）

パイプ径（ ｍｍ ）

締付トルク
Ｎ・ｍ（kgf·cm ）34 ～ 42（340 ～ 420）
49 ～ 61（490 ～ 610）
68 ～ 82（680 ～ 820）
1.0

0.8

0.8

銅管肉厚
（ ｍｍ ）

19.3 ～ 19.7

16.2 ～ 16.6

12.8 ～ 13.2

フレアφＡ寸法（ ｍｍ ）

300 ｍｍ 程度

250 ｍｍ 程度

200 ｍｍ 程度

使用工具の
推奨腕長さ

E-125

-7-

後

フレア断熱材
（付属品）

約20mm

室外ユニット側

配管断熱材（現地調達）

約20mm

室内ユニット本体

フレアナット

隙間を空けない

配管穴カバー

結束クランパー（付属品）

配管をまとめて出す場合、配管穴カバーを配管に合わせて、右図斜線部のようにカッターなどで切断してから取り出してください。

右横

上

注意

約1°

天井面

約2°

ユニット側面より図示
約1°

ホースバンド（付属品）

天井面

ユニット正面より図示

天井面

ユニット側面より図示● 水平もしくは、左側面および背面を下げる

約2°

-8-

（付属品）

ユニット
3. ドレン配管のしかた
本体● ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩
26130
ビ管継手ＶＰ２0（現地調達）を接続してください。
● 接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。（約２g）● ドレン断熱材を図のように、ホースバンドに巻いてください。また、はがれを防ぐために、
ビニールテープを巻いてください。
● 硬質塩ビ管継手ＶＰ20（現地調達）も、必ず断熱材（現地調達）を巻いてください。
ドレン断熱材

室内

ホースバンド
（付属品）

配管

26

ドレン断熱材（付属品）

ビニールテープ

ビニールテープ

ホースバンド
（付属品）

5°）
（4

※ドレン排水確認後、付属のドレン断熱材を巻いてください。
注）上記の作業を行わないと水漏れ の原因となる可能性があります。

差し込んでください。

2. 室内ユニットのドレン排水口とドレンホースの接続 室内ユニット排水口
ドレンホース
硬質塩ビ管● 室内ユニット排水口にホースバンドを差し込ん（付属品）
VP20 相当（現地調達）
室内でおきます。
ユニット● 室内ユニットの排水口が、軟質塩ビソケットの本体
奥側に突き当たるまで、ドレンホースを差し込ん
接着してください（塩ビ系接着剤）
接着剤使用禁止
でください。（接着剤は使用しないでください）※塩ビ系接着剤をご使用になると、室内ユニット※ 付属のドレンホース側と硬質塩ビ管継手は、
ホースバンドの固定部が右下図のように45°の排水口が損傷する可能性があります。
両方とも接着剤を塗ってください。
（約 2g）
範囲になるように取り付けてください。ホースはみ出した接着剤は、ウエス等で拭き取っ
ホースバンドは下図のように締めてください。
付けてください。
バンドが広がらないように、ビニールテープを（締め付けトルク 3.0 ～ 3.5Ｎ・ｍ）
注）硬質塩ビ管継手（エルボを含む）は巻いてください。
挿入（圧入）できるところまでしっかり
ドレン断熱材（付属品）（締付けトルク 3.0～3.5N・m）

天井面

ユニット正面より図示● 水平もしくは、右側面および背面を下げる

1. ドレン配管施工上のご注意● 必ず付属のドレンホースを使用してください。
● ホースバンドは、付属のドレンホースの両端から約5～25mmの間で取り付けてください。
● アンモニア臭やイオウ系ガスが発生する下水などにはドレン配管を直接接続しないでください。下水の成分がドレン配管
を通り室内ユニットの熱交換器を腐食させる可能性があります。
● 市販のホースバンドで固定するとドレンホースにしわができ、水漏れするおそれがありますので付属のホースバンドを使用してください。またホースバンドをスライドさせる時ドレンホースをきず付けないようにしてください。
● 付属のドレンホースと室内ユニット排水口の接続には接着剤を使用しないでください。
● 付属のドレンホース断熱材を巻いて接続部をすき間のないように断熱してください。
（室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。）
下り勾配● 断熱を施した後、取出口と配管（断熱材）のすき間をパテ等（現地調達）で1/100以上
ふさいでください。
ほこりの侵入による熱交換器の目詰まりや、小動物の侵入による故障の原因になります。
● ドレン配管は必ず下り勾配（1/100以上）とし、トラップのできる配管は
上り勾配
絶対しないでください。
上り勾配およびトラップ配管の場合にはドレンパンに水がたまり、水漏れや水飛び、騒音発生の原因になります。
● ドレン配管が終わりましたら本体吹出口より水を入れて必ず排水確認を行ってください。
● ドレン配管を高くする場合は、別売の本体内蔵ドレンアップキットを使用してください。
本体天面より600mm高くすることができます。
ドライバー ゴム栓 室内ユニット
排水口（詳細は別売品説明書を参照してください。）※ ドレン左配管の場合は、表面４ページの（図３）を参照して配管してください。
はずしたゴム栓は右側に取り付けてください。
■ ドレン配管は、室内ユニットの傾斜と逆方向に設置しない
ドライバーなどで室内ユニット排水口の中に押し込むと簡単（吹出口や吸込口からの、水漏れの原因）に取り付けられます。 栓は、室内ユニット排水口にいっぱいまで押し込んでください。
左背面・左側面ドレン配管の場合
右背面・右側面ドレン配管の場合

6.ドレン配管のしかた

T1 形

5. ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”
および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

4. 配管の断熱のしかた● 右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。
それぞれの配管接続部には、フレア断熱材（付属品）を巻き付け、結束クランパー（付属品）2本で結束してください。（断熱をしない場合やすき間がある場合は、水漏れの原因になります。）● ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向く
ように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が120℃以上のものを使用してください。

3. ガス漏れチェック
配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

2. 冷媒配管のしかた● 室内ユニットのフレアをはずします。
● 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工します。

※上配管を行う場合は、天面の配管穴カバーを、右配管を行う場
合は、サイドカバーＲおよびサイドプレートの切欠き加工を行ってください。（詳細は、表面４ページ（図３）を参照ください。）

1. 冷媒配管の接続部● 冷媒配管の接続部は右図の位置にあります。
（配管は3方向から取り出しが可能）の肉厚は、上表のものを必ず使用してください。（従来の冷媒（R22）に比べ配管内の圧力が約1.6倍高くなるため
一般のフレアナット（1種）、また板厚の少ない薄肉配管では、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）● 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒（※） 以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）※ 冷媒の種類は接続室外ユニットに記載されています。
● 据え付け工事中に冷媒が漏れた場合は換気を行ってください。
（冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。）● 冷媒配管は、JIS H 3300「銅および銅合金の継目無管」のC 1220のリン脱酸胴を使用してください。また、管の内外面は美麗であり、有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
● フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエステル油またはエーテル油をご使用ください。その際、ネジ部や樹脂部分に油が付着しないようにご注意ください。
（強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）● 高温／高湿度（30℃または80%RH以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）● 配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはR410A用（2種）を使用してください。また、冷媒配管

φＡ

ルスパナにて行ってください。（フレアナットを締め過ぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）● フレアナットの締め付けトルクは、下表を目安に締めてください。

● 配管接続部のフレアナットをはずすときおよび配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチを用いダブ

5.冷媒配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

ひも

ネジ

サイドプレートE-126■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）を取り付ける（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ アース工事を行う（感電の原因）

警告

Ｍ４

２０Ａ

3.５ｍｍ２電源
漏電しゃ断器

配線用しゃ断器

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

室内
ユニット

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～１.２５ｍｍ２

室内ユニット１
Ｌ１

室内ユニット2
Ｌ２

Ｌ３

-②-

Ｌｎ
リモコン

室内ユニット3 ・・・・・・・ 室内ユニット ＭＡＸ８台● 別売のリモコンに付属している説明書を参照してください。
● リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
● リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

リモコン配線● 総配線長 ＭＡＸ 500 ｍ（グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は、400 ｍまで）
● 室内ユニット渡り総配線長は 200 ｍまで。（ Ｌ１ + Ｌ２ + Ｌ３ +・・・Ｌｎ = ＭＡＸ 200ｍ ）■ リモコン配線（ワイヤード）

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 300 ｍ まで）

室内
ユニット

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 1000 ｍ まで）

室内
ユニット

プルボックス

室外親子間操作線

または、手元開閉器

わたり線

室内外操作線（通信線）■ 室内外操作線（通信線）（単相 200V ～）

幹線

室内
ユニット

室内
ユニット

● 200Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器 +Ｂ種ヒューズ）が必要になります。
● 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。
● 電源配線の太さが 3.5 ｍｍ２を超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。
● 電源が入っていない室内ユニットがあると他の室内ユニットのリモコンに警報を表示しますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で 1 か所からとるようにしてください。

600Ｖビニール電線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源配線

端子ねじ

室内電源端子板容量

電線最大太さ「安全上のご注意」の内容をご確認ください。

■ 室内ユニット/電源端子板容量

8.電気配線工事

T1 形

-①-

■プルボックスの使用について● 室内ユニットごとにプルボックス（現地調達）を使用すること。

■漏電しゃ断器の設置について● 漏電しゃ断器が設置されていること。
（※ 設置されていない場合は、新規設置してください。）■既設配線の再利用は下記の条件を満たした場合、可能です。
● 配線の被覆に、きずや劣化がないこと。
（※ 腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です。）● 導線と大地間に、500Ｖメガ－（絶縁抵抗計）で測定し、100 ＭΩ
以上あること。
● 配線太さとこう長は「室内外操作線について」「リモコン配線」「電源配線について」に記載されている条件を満たしていること。

● 電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程 JEAC8001（最新のもの）」および「据付工事説明書」に従って施工してください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
● 電源は必ず専用回路を使用してください。
● 必ずアース工事（Ｄ種接地工事）を行ってください。（アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。）
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
● 漏電しゃ断器は必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器 +Ｂ種ヒューズ）を取り付けてください。
● 電源配線および室内外操作線・リモコン配線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。

引っかけ部

サイドカバー（付属品）

ひも
吸込グリル

サイドカバー取付ネジ（付属品）「安全上のご注意」の内容をご確認ください。

吸込グリルを閉めるとき、ひもをはさみ込むおそれがあります。閉める前にひもが吸込グリルの横からはみ出してないことを確認してください。

8.電気配線工事注意

3. 吸込グリルの取り付け
表面5ページ、１．吸込グリル取りはずし（図8）と逆の手順で取り付けます。
● 吸込グリルを取り付けるときは、落下防止のため
右図のように吸込みグリルのひもを室内ユニット
引っかけ部に引っかけてください。

2. サイドカバーL, R （付属品）の取り付け
サイドカバーL, R （付属品）を取り付けてください。
室内ユニット正面からサイドカバーをスライドさせてラッチの爪に取り付け、サイドカバー取付ネジ（付属品）
で締めます。

表面5ページ、３．サイドプレートの取りはずし（図10）にて取りはずしたサイドプレートを取り付けてください。
サイドプレートを 方向にスライドして取り付け、はずしたネジで締めます。

1. サイドプレートの取り付け

7.仕上げ作業

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

ｓ

電線最小太さ動作時間

漏れ電流 ｍＡ

２ ｍｍ2
（384）

２ ｍｍ2

２ ｍｍ2

０.１以下

30

２ ｍｍ2
（428）

０.１以下

30

２ ｍｍ2
（288）
２ ｍｍ2

２ ｍｍ2

０.１以下

２ ｍｍ2
（318）

０.１以下

30

30

２ ｍｍ2

15

E-127

わたり線

2 ｍｍ2（10）2 ｍｍ2（15）2 ｍｍ2（10）
3.5 ｍｍ2（15）5.5 ｍｍ2（10）8 ｍｍ2（15）8 ｍｍ2（10）－2 ｍｍ2（81）2 ｍｍ2（73）2 ｍｍ2（13）3.5 ｍｍ2（31）5.5 ｍｍ2（33）8 ｍｍ2（45）8 ｍｍ2（21）－

G ３６ ～ ５６形

電源幹線（単相 200V ～）電源

漏電しゃ断器または、手元開閉器

配線用しゃ断器

G36形 ４台を２ｍｍ2の電源線で接続する場合※Ｇ３６形のみ１６台接続可能

１6台 ※

１２台

８台

４台

台数

-③-

幹線

81 ｍ

2 ｍｍ2（57）
2 ｍｍ2（49）
3.5 ｍｍ2（28）3.5 ｍｍ2（10）5.5 ｍｍ2（11）8 ｍｍ2（13）
－
－

電源幹線

室内
ユニット

わたり線

10 ｍ

2 ｍｍ2（10）2 ｍｍ2（15）
3.5 ｍｍ2（10）3.5 ｍｍ2（15）5.5 ｍｍ2（10）8 ｍｍ2（15）
－
－

わたり線

G ７１ ～ ９０形

天井吊形室内ユ ニ ット（複数台）

電線最小太さ（ｍｍ２）と最大こう長（ｍ）／（電圧降下基準：2％）

プルボックス

10 ｍ

2 ｍｍ2（22）2 ｍｍ2（14）5.5 ｍｍ2（16）8 ｍｍ2（22）
－
－
－
－

電源幹線

室内
ユニット

20

15

室内
ユニット

10 ｍ

室内
ユニット

２ ｍｍ2

２ ｍｍ2
（149）

０.１以下

30

15

15

30

G 160 形

2 ｍｍ2（10）2 ｍｍ2（15）5.5 ｍｍ2（10）8 ｍｍ2（15）
－
－
－
－

わたり線

G １１２ ～ １６０形

注）運転電流は、機種により異なります。
（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線とわたり線は同じ太さにしてください。

● 室内ユニットが複数台時の室内電源配線「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

２ ｍｍ2

２ ｍｍ2
（168）

０.１以下

30

15

15

30

G 140 形漏電しゃ断器容量（ A ）＊ 室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。
＊ 室内ユニットの総合運転電流は、15Aまでとしてください。15Aを超える場合には，別幹線としてください。
＊ 漏電しゃ断器は高調波対応品を使用してください。

30（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5 倍 = 15 A 以下

15

２ ｍｍ2

２ ｍｍ2
（205）

０.１以下

０.１以下

２ ｍｍ2
（288）

30

スイッチ
（開閉器）
容量（ A ） ヒューズ容量（ A ）30

室内ユニット 総合運転電流（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5 倍 = 10 A 以下

15
15

30

15

30

G 112 形

0.5 ｍｍ2 ～ 1.25 ｍｍ2（総延長 500ｍ迄）

２ ｍｍ2

２ ｍｍ2
（384）

０.１以下

30

15

15
15

15

15

30

G 90 形30

G 80 形30

G 71 形● 室内ユニットが複数台時のスイッチ（開閉器）、ヒューズ、漏電しゃ断器容量

リモコン配 線 太さ

アース線太さ（電圧降下基準 2％）電源配線（塩ビ管）

漏電しゃ断器

15

15

15

A

15

15

15

A

ヒュ－ズ 容 量

容 量

30

G 56 形30

G 45 形30

A

G 36 形形式

項 目

ス イッ チ（ 開 閉 器 ）容 量

天井吊形室内ユニット（個別））内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

ア－ス
R S U1 U2

1 2

室内ユニット
１

R S T

12
（別売品）
リモコン

1 2

室内ユニット
2
電磁弁
キット

ア－ス

室内外操作線

室外親子間操作線

R S U1 U2

ア－ス

1 2 3 4 ※1

グループ制御用リモコンわたり配線

電磁弁
キット

R S T

（別の冷媒系統の室外機親機）（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

1 2

3相 200V
漏電しゃ断器

電源わたり配線

ア－ス

室内ユニット3※1

1 2 3 4 ※1

室外ユニット2号機

R S U1 U2ア－ス

3相 200V
漏電しゃ断器R S U1 U2

1 2

室内ユニット

電磁弁
キット

-④-

注１）
集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。
（無極性）
注２）
室内・室外ユニットの容量比は、
室外ユニットに添付の「据付工事説明書」（または「据付工事担当者のかたへ」）を参照してください。
注３）
3WAYマルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）
を接続してください。

電磁弁
キット

※1

ア－ス

1 2 3 4 ※1

12
（別売品）
リモコン

プルボックス

リモコン配線

漏電しゃ断器単相 200V ～ア－ス

室外ユニット親機
１号機

R S T

漏電しゃ断器

3相 200V※1 室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット据付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

■ 基本配線図＊ 電線最小太さの（■ 室内配線容量● 室内ユニット個別電源時

8.電気配線工事（つづき）

8.電気配線工事（つづき）

集
中
制
御
装
置

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
T1 形
施工編

１.０ ～１.４ N・ｍ

１.０ ～１.４ N・ｍ

E-128

結束クランパー（付属品）

アース線接続部

配線固定具

結束クランパー
(付属品)

配線接続方法

室内電源線（R, S）
電源配線取入口

室内外操作線（1, 2）

リモコン配線・室内外操作線取入口

リモコン配線（1, 2）OPTION

3WAY

結束クランパー
（現地調達）

OP1

信号出力基板又は電磁弁出力基板併用時の取付位置

・71～90形-⑥-

配線が電装ボックスのふたに引っかかったり、はさまないように結束クランパー（現地調達）で調整して結束してください。

余剰配線を結束する

・112～160形

・56形まで信号出力基板又は電磁弁出力基板

併用時の取付位置

信号出力基板又は電磁弁出力基板※再生クランパー（付属品）

電源配線（わたり）

電源配線

再生クランパー

室内外操作線 リモコン配線

併用時の取付位置

配線引込口（中央）U字穴（スポンジ付き）※ 電磁弁出力基板と信号出力基板等と併用するため取り付け穴は２か所あります。
※ 56形までの室内ユニットの背面を壁際へ取り付けた場合、電磁弁出力基板と信号出力基板等を併用することはできません。

電磁弁出力基板及び信号出力基板配線接続方法● わたり配線を行うときは、電源配線が２本になります。
※ 再生クランパー（付属品）を電装ボックス側面の穴に取り付けて、それぞれの配線を固定してください。

３．わたり配線を行うとき

9.配線の接続（つづき）

T1 形

-⑤-

結束クランパー（付属品）

再生クランパー（ほこりの侵入による熱交換器の目詰まりや、小動物の侵入による故障の原因になります。）

注意 配線取入口と配線のすき間をパテ等（現地調達）でふさいでください。

● 配線の端子接続部に張力がかからないように、配線固定具に結束クランパー（付属品）を通して配線をしっかりと固定
してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
● 電気工事および接地工事は“電気設備に関する技術基準”、“内線規程”および「据付工事説明書 試運転編」に従ってください。
● 電源配線は、電装ボックス側面にある再生クランパーでしっかりと固定してください。

アース端子ネジ締付トルク● アース線接続部への接続は、丸形圧着端子を使用してください。
アース線接続部のアース端子ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。
下記の締付トルクを参照してください。

端子ネジ締付トルク● リモコン配線および室内外操作線を電装ボックスの側面中央の穴を通し、電装ボックスに引き込んでください。
● 各配線を端子板に接続してください。
端子板の端子ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。
下記の締付トルクを参照してください。

注意 リモコン配線、室内外操作線は必ずリモコン配線・室内外操作線取入口から引きこんでください。

● 電源配線を電装ボックス側面のU字穴を通し、電装ボックスに引き込んでください。
● リモコン配線および室内外操作線を、室内ユニット背面右側のリモコン配線・室内外操作線取入口から本体内部に引き込んでください。

注意 電源配線は必ず電源配線取入口から引きこんでください。

● 電源配線を室内ユニット背面の電源配線取入口から本体内部に引き込んでください。

２．配線のしかた

注意 センター金具をはずす際には、落下しないよう注意してください。

電源配線取入口は室内ユニット背面右側にあります。
リモコン配線および室内外操作線取入口は、室内ユニット背面右側の配管穴カバーにあります。
（ワイヤードリモコン使用の場合）
配管穴カバーにカッター等で穴を開けて、配線を通してください。
（詳細は、据付工事説明書 表面4ページ（図3）を参照ください。配線の取入方法は下図と次ページの図を参照してください。）

１．配線の接続部

9.配線の接続

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

■ 基本配線図

試運転

E-129

□

15 室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

予想される不具合・確認事項

機器の性能低下だけでなく、水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事をお願いします。
ファンの接触、室内ユニットの歪み等の確認をお願いします。
機器が動作しない。または、他系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をお願いします。

排水不良や水漏れ個所があった場合は、ドレン配管の修正をお願いします。

ガス漏れがあると機器の性能低下だけでなく、環境に大きな影響を与えますので迅速に修理をお願いします。
樹脂部が割れて水漏れする場合があります。塗布してしまった場合は、ドレン接続部を交換してください。

故障や漏電時に感電、火災の原因になることがあります。設置工事、アース・配線の確認をお願いします。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。
機器が動作しない。または、動作しない室内ユニットに冷媒が流れ水漏れする等の可能性があります。他
系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をお願
いします。

T1 形

-⑦-

□

14 異常な音の発生はありませんでしたか

□

□

□
□

□

□
□

□

□
□

□

漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）は取り付けましたか
4 別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか
5 アース工事は行いましたか
電源配線・操作線・信号線の誤配線・ネジの緩みはあ6
りませんか（別売品を含む）
7 配線の太さは規定通りですか
8 電源電圧は本体銘板と同じですか
気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を9行いましたか（別売品を含む）
室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）に接着剤を塗10布していませんか（別売品を含む）
ドレン・
水漏れはありませんか（別売品を含む）
11
排水確認
室内ユニットのドレン配管下り勾配は、規定通りとれてお12
り（１／１００以上）、スムーズに流れていますか
配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）も含め、設置場
断熱工事 13所に合致した断熱工事を確実に行いましたか
配管・
配線工事

3

□

2 （複数台設置の場合）他系統と誤配線になっていませんか

据付工事
□

チェック欄
□

の項目を満足していま

チェック項目

室内ユニットは ３．据付場所
1
すか作業名称 No.

室内・外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

10.据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

Ճ੅ ンフヒパモ π᧸

E-130

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告 ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤ǕǙǬțǛǑȚ
チチԑ૓ǄǶǨƹ

-1-

事故

-2-

■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、またはガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
可燃性ガスの漏れの恐れのある場所へ設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

落下や転倒

S1 形

モヤヹョプパノヒヘフパフ
ベビププフヒフパパピブパパビ
ュヤパフヒビノフパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ

注意 ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǽ၏્Ǜチチ᫘᧯ǨȚǙǬțǛǑȚԑ૓ǄǶǨƹ͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹ
ᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ 」 ビ ɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨピプヵヴヒ
ヴノヨフブヵヴヒƷヴノヨペパヵヴヒ
ヴノヨブプヵヴヒƷヴノヨヒヒビヵヴヒ
ヴノヨヘヒヵヴヒƷヴノヨヒフパヵヴヒ
ヴノヨベパヵヴヒƷヴノヨヒプパヵヴヒૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノヵヴヒȿɲʀɂ⾸ঙ̡۲ബȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

E-131● 吊りボルトおよびナットは現地手配です。

電源取入口用

ドレン配管接続部用

ドレンホース接続用

ト外
ユニッ

形

m

床面

障害物
250mm以下

250m
以上

500mm以上-4-● テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１ m 以上離してください。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)① 赤外線フィルター《サービスパーツ扱い： CV6380156542(有償)》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
② ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。

● 蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。

● 蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は 2m 以上離してください。

ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
(電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。)● 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、

ワイヤレスリモコン(別売品)使用時のご注意

17. 周囲の雰囲気が高湿度（乾球27℃、
湿球24℃、
相対湿度78%以上）にならない場所に据え付けてください。本室内ユニットは、JIS露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気
内で運転すると室内ユニット本体表面、
フレア断熱材表面、ドレン断熱材
表面に結露し、露が落下する場合があります。

16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。

14. リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。

13. 火災警報器と吹出口は 1.5m 以上離してください。

12. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。

11. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。

m
250m
以上

S1 形

-3-

1

1

ドレンホース断熱材

ハトメゴム

2

ホースバンド10. 高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。
エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。

9. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。

本体 ＋ 硬質塩ビ管継手
接続用

7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
8. 可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

ガス管・液管フレアナット接続部用

26. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。

5. 室内ユニットと障害物および床面までの距離は図に従ってください。

4. ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

3. 外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据付けることは、できる限り避けてください。露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。

2. 冷気(暖気)の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。

注意

1. 室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な天井に据え付けてください。

警告

2.据付場所

フレア・ドレン
断熱接続部用

ガス管・液管接続部用

2

ガス管・液管接続部用

2

下部用

吊り金具

1

L=140±10mm

考

梱包箱裏面に印刷

備

4

1

個数

ドレンホース● 吊りボルトは 3/8 ″または M10 を使用してください。

そ
の
他

ド
レ
ン
配
管
用

T5

T3

白色（耐熱用）状

8

形

ビニールクランパー

断熱テープ

フレア断熱材

ワッシャー

冷
媒
配
管
用

据付原寸図

称

ト
吊
下
用

名

ユ
ニ

1.付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

1800mm以上

1180

1125

1540

71～90形

112～160形

210

（図1）

146

97

105

電源取入口
（φ40 ノックアウトホール）

84

天面取出口

※2

216
110 76

27.5

（図3）

-5-

347

パネルサイド内
板金位置※1※ 1 サイドパネル凹部に沿って糸ノコ等で切断してください。
※ 2 別売ドレンアップキット取り付けの場合は、上配管取出となります。
詳細は別売品の説明書を参照
してください。
※ 3 リモコン配線取入口を左側、左天面側に変える場合には、ハトメゴムを付け替えてください。
その際、右側の取入口はアルミテープ等でふさいでください。

パネルサイド

右配管取出口

単位：mm

単位：mm

251

161

216

吹出口

吸込口

右側面 （ガス管・液管）

C

135
φ100天井穴※φ100天井穴

後壁面

125
（図5）

（図6）

壁面

天井面

吊りボルト
（3/8″またはM10）

サイドパネル

前方に
スライド

吊り金具

天井面

-6-

－ドライバーでツメを押しながら
吸込グリルを引き抜く
（図7）

スライド

コンクリート

インサート

ヒンジ

吸込みグリル
固定つまみ③サイドパネル取り外し
サイドパネル固定ネジ（左右各 1本）を外した後にサイドパネルを前側にスライドして取り外してく
ださい。

吸込グリル

② 吸込グリル取り外し
吸込グリル固定つまみ（2 ヶ所）
を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2 ヶ所）のツメ部を－ ドライバーで押して吸込グリルを引き抜いてください。
（吸込グリルとフィ
ルターの固定用テープ（青）を取り外してください。
）

ユニット

単位：mm

※温湿度により多少原寸図の寸法に誤差が生じる場合がありますので寸法を確認してから行ってください。

ホールインアンカー
ホールインプラグ〈鉄筋の場合〉① 吊りボルトの設置（ボルトは、3/8 ″または M10 を現地手配してください）
天井面からの長さを予め調整してください。
（50mm 以内）（図 7）

4. 室内ユニットの準備

用いてください。

● ユニットの吊り下げには、90mm 以上の丈夫な角材を● 小屋梁または、2 階梁を使用してください。

〈木造の場合〉

吊りボルトの固定は下図あるいは他の方法により確実に固定してください。

3. 吊り下げ構造

据付原寸図

155

※別売ドレンアップキットを取り付ける場合は、点線のφ 100（※印部）
も開けてください。

（図4）

φ100壁面穴
φ100壁面穴（ドレン左配管用）

天井面

ユニット上面より図示

下図の様に、据付原寸図（梱包箱に印刷）で吊りボルト・配管の位置出しを行ってください。

90

ユニット正面より図示

2. 吊りボルト・配管位置の設定

145④壁・天井面の穴位置

S1 形

ドレン左配管取出口

電源取入口（φ40 ノックアウトホール）
背面配管穴

262
125 72

背面取出口（正面より図示）

ノックアウトホール

123

外気取入ダクト接続口※3（φ100 ノックアウトホール）
リモコン配線取入口（φ30 右のみハトメゴム付き）

パネルサイド※1

リモコン配線取入口（φ30 ノックアウトホール）※3

ドレン左配管取出口

171
32

32

60

53

③ユニット穴位置（冷媒配管・ドレン配管・電源取入口・リモコン配線取入口）

（図2）

75

右ドレン位置

ガス管

液管

背面（正面より図示）

左ドレン位置84

B

A （吊りボルトピッチ）

90

70
50
130
106 85E-132

工場出荷時はゴム栓付き

251

左側面

27.5

210

210

C

②冷媒配管・ドレン配管位置

1595

910

855

170

320（吊りボルトピッチ）

単位：mm36～56形

名

B

種

A

機

①吊りボルトピッチ・ユニット寸法

1. 据え付け前の準備（各寸法と位置関係）

171

39

680
171
39

※
90

3.室内ユニットの吊り下げかた

天井面側
50mm以内

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

吊り金具

E-133

ダブルナット（現地手配）

ワッシャー
（付属品）

ユニット

②-3 右下の図のようにダブルナットでしっかり固定してください。

②-2 ユニットを右図要領で吊りボルトに引っ掛けます。

（図10）

（図9）

ダブルナット（現地手配）

ワッシャー
（付属品）

吊りボルト
（現地手配）
ワッシャー（現地手配）

右横

上

後

-7-

背面カバー

配管をまとめて出した場合、背面カバーを配管に合わせて、下図斜線部のようにカッターなどで切断してから取り出してください。

※ 上配管および右配管を行う場合は、5ページ項目3-1（図3）の天面のノックアウトホールおよびパネルサイドの切欠き加工を行ってください。
※ 上配管を行う場合は、別売品の L 字配管キットを使用してください。

ユニット〈天井材が無い場合〉● 冷媒配管の接続部は下図の位置にあります。
（配管は 3 方向から取り出しが可能）

1. 冷媒配管の接続部

4.冷媒配管のしかた

ダブルナット（現地手配）

ワッシャー
（付属品）

天井面

吊りボルト
（現地手配）

吊り金具 ※吊り金具上下ナット
で締め付ける場合は、図のように固定してください。

ナット（現地手配）

天井面は必ずしも水平ではありませんのでユニットの幅、奥行方向の水平度が出ているか必ず確認してください。

注意

天井面

吊りボルト

②-1 吊りボルトにワッシャーとナットを取り付けます。

20～30mm（図8）

ダブルナット（現地手配）

ワッシャー
（付属品）

天井面

吊りボルト
（現地手配）②本体の吊り下げユニット〈天井材がある場合〉※天井材の有無により吊り金具の固定方法が変わりますので事前に確認してください。

①本体の吊り下げ前の準備

5. 室内ユニットの据え付け

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

-8-

また、フレアナット接続部に付属の断熱テープ（白色）を巻き付けてください。
（ガス管・液管とも）そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付け、ビニール
クランパー2本で結束してください。
断熱しないと水漏れの原因になります。
● 配管取出口と配管（断熱材）のすき間をパテ等（現地手配）
でふさいでください。
● 上配管取出の場合は、別売品の L 字配管キットに付属の天面シール用断熱材で隙間をシールしてください。

● ガス管・液管とも、必ず断熱をしてください。

注意

4. 配管の断熱部からガス漏れのないことを確認してください。

ユニット本体ユニオン断熱材● 配管接続作業完了後、リークディテクタの石けん水で配管接続

フレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（2丁掛け）

1.0mm

0.8mm

0.8mm

銅管肉厚

接続継手

フレア断熱材（T3：付属品）

S1 形

（図11）

断熱テープ（白色） ビニールクランパー 配管断熱材
（付属品）
（付属品）
（現地手配）

フレアナットユニオン

フレア断熱材
（T5：付属品）

スパナ

接続配管

68～82 N・m
φ15.88（5/8″） （680～820 kgf・cm）

49～61 N・m
（490～610 kgf・cm）
φ12.7（1/2″
）

締付トルク

φ9.52（3/8″）

パイプ径34～42 N・m
（340～420 kgf・cm）● 配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後に3. 配管接続部の締め付けのしかた

モンキーレンチ等で行ってください。

● 液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法200のため右表を目安に締付けてください。

● フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐ（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）● 高温/高湿度（30℃、80%RH以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。

（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。

（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）

付着しないようにご注意ください。

● フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油がまた、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

● 冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。

（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）● 据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R410A）以外を混入させないでください。

（一般のフレアナット（1種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。

● 配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはR410A用（2種）を使用してください。

● フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。

（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）● 配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。

警告

2. 冷媒配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

E-134
ドライバー

上り勾配

エアー抜き

ゴム栓

本体排水口

トラップ

下り勾配１／100以上

単位：mm

下

上

固定用クランプ材

クランパー(現地手配)

クランパー（室内ユニット内臓）
電源・室内外操作線
リモコン配線取入口

電源取入口

リモコン配線取入口※リモコン配線および室内
外操作線は、天面・ 背面
左側から取り入れる 場合にも左図取入口から 電装
ボックスに入れてください。

● ワイヤレスリモコン● 簡単リモコン● 昇降操作専用リモコン● 光再生脱臭フィルター● 超ロングライフフィルター● L字配管キット-②-● ワイヤードリモコン● アンモニア脱臭フィルター● 昇降グリルメカキット● 昇降グリル固定金具● フィルターチャンバー● 高性能フィルター● 外気取入れ・本体ダクトフランジ● 本体内蔵ドレンアップキット

別売品には下記のものがあります。ご使用になる場合は、それぞれに付属している説明書を参照してください。

7.別売品の取り付けかた

源取入口のノックアウトホールを外し、付属のハトメゴムを取り付けて本体内部に引き込んでください。ハトメゴムは接着剤等（現地手配）で固定してください。
● 各配線は電装ボックスの電源取入口およびリ
モコン配線取入口を通し、端子板に接続し、室内ユニット内臓のクランパーで固定してください。
● 電源配線は、端子接続部に張力が加わらない
ように固定用クランプ材にクランパー（現地手配）を通し、しっかりと固定してください。
固定は必ず被覆部分で行ってください。
● 電気工事および接地工事は“電気設備に関する技術基準”、“内線規程”およびガスヒートポン
プエアコンの電源仕様に従ってください。
● ハトメゴムの穴と配線のすき間をパテ等（現地手配）でふさいでください。

● 電源配線はユニット本体背面または天面の電2. 配線のしかた

電装ボックスのフタに固定しております金具を外す際には、落下しないよう注意してください。

注意

電源取入口は背面および天面にあります。
リモコン配線取入口は背面および天面にあります。
（ワイヤードリモコン使用の場合）（詳細は 5 ページ項目3-1（図 3）を参照ください。配線の取入方法は下図を参照してください。
）

1. 配線の接続部

6.配線の接続

S1 形-①-

ださい。本体天面より 600mm 高くすることができます。
（詳細は別売品に添付の説明書を参照してください。）※ドレン左配管の場合は、5ページ項目3-1（図 3）を参照して上記手順で配管してください。外したゴム栓は右側に取り付けてください。
ドライバーなどで本体排水口の中に押し込むと簡単に取り付けられます。
栓は、本体排水口にいっぱいまで押し込んでください。

● ドレン配管を高くする場合は、別売のドレンアップキットを使用してくる恐れがありますので付属のホースバンドを使用してください。
またホースバンドをスライドさせる時ドレンホースをキズ付けないようにしてください。
● 付属ドレンホースと排水口（本体・塩ビ管）の接続には接着剤を使用しないでください。
● 付属のドレンホース断熱材を巻いてビニールクランパー4 本にて隙間のないように断熱してください。
（室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。）● 断熱を施した後、取出口と配管（断熱材）のすき間をパテ等（現地手配）
でふさいでください。
● エアー抜き管は付けないでください。
（ドレン水が吹き出ることがあります。）● ドレン配管は必ず下り勾配（1/100 以上）とし、トラップのできる配管は絶対しないでください。上り勾配及びトラップ配管の場合にはドレ
ンパンに水がたまり、水漏れや水飛びの原因になります。
● ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し水漏れの原因になります。
● ドレン配管が終わりましたら本体吹出口より水を入れて必ず排水確認を行ってください。

ホースバンド固定位置

ホースバンド（付属品）

ドレンホース（付属品）

硬質塩ビ管継手VP20相当（現地手配）（図12）

１.５～２ｍ
支持金具

ユニットドレンパン

5
25

5
140

ドレンホース断熱材（付属品）

ビニールクランパー（付属品）

25

本体排水口

● 市販のホースバンドで固定するとドレンホースにしわができ、水漏れす

25mm の間で取り付けてください。

● ホースバンドは、付属のドレンホースの両端から約 5 ～付けを行ってください。
（図 12）● ホースバンドの固定部が排水口の側面になるように取り注意

ビ管継手（現地手配）に通した後、付属のドレンホースを接続します。
● 本体排水側はホースバンドをプライヤーでつまみながら、
ドレンホースを根元まで差し込みます。

● ドレン配管は付属のホースバンドを本体排水口と硬質塩

2. ドレン配管のしかた● ドレン配管の接続部は冷媒配管の下部にあります。

1. ドレン配管接続部

5.ドレン配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形
施工編

漏電時危険運転不能、焼損
冷えない、暖まらない
運転不能、焼損

7 アース工事はされていますか。
8 電線の太さは仕様どおりですか。
室内・室外ユニットの吸込口および吹出口
9が障害物で塞がれていませんか。
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか。

-③-

運転不能、焼損

6 誤配線・誤配管はありませんか。

運転不能、焼損

水漏れ

4 ドレンはスムーズに流れていますか。
電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか。

水漏れ

5

冷えない、暖まらない

落下、振動、騒音

断熱は完全に行いましたか。
3（冷媒配管、ドレン配管）

不良だと…

チェック項目
室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか。

2 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか。

1

チェック欄

備

考

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

8.据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 天井吊形

E-135

S1 形
施工編

E-136

施工前に必ずお読みください。

リモコン（CZ-10RT3シリーズ）の場合の試運転設定、他

16. 冷専設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25

15. 切り忘れ防止設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 23（詳細版の主な記載内容）

2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。
3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。
4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

この製品には冷媒として、HFC が使われています。
1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

フロン排出抑制法 第一種特定製品

損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故やさい。

お手入れのしかたを説明してください。
また、据付工事説明書は、取扱説明書やお客様ご相談窓
口とともに、お客様で保管いただくように依頼してくだ■ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取 扱 説 明 書にそってお 客 様に使 用 方 法、

16
17
18
19
22

電気工事

■ 据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工
してください。特に「安全上のご注意」（2～3ページ）
は、

10. 試運転の前に ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
11. リモコン試運転設定 ‥‥‥‥‥‥
12. 自己診断機能表‥‥‥‥‥‥‥‥
13. アドレス設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
14. 据付工事完了後のチェック項目 ‥‥9. 電気配線工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

3. 据付場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
4. 据え付け前の準備 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
5. 室内ユニットの据え付け ‥‥‥‥‥ 7
6. 冷媒配管工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
7. ドレン配管工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 108. 風向調節‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

ページ

据付工事

安全上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
1. 付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
2. 別売品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

もくじ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書
（詳細版）

はじめに

S-G80VU1
S-G112VU1S-G140VU1

室内ユニット品番
天吊形厨房用エアコン（S-VU1シリーズ）

冷媒 R410A 使用

室内ユニット2

必ずお守りください（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）■ フレアナットは製品付属のものを使用し、トルクレンチで指定の方法で締める（R22/R407C 用では、機器の故障のほか、冷媒サイクルの破裂など重大事故の原因）■ 配管やフレアナット、
工具は冷媒（R410A/R32）
専用のものを使用して確実に冷媒配管を取り付ける（冷媒が漏えいして限界濃度を超えると、酸欠事故や火災の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（転倒などによる、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え、所定の据付工事を行う（ユニットの落下による、けがの原因）（施工の不備や電気回路容量に不備があると、感電や火災の原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられるところに確実に行う（感電や火災の原因）■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）の原因）■ 電源線および室内外操作線は、確実に固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにする（感電や火災（故障や発熱、火災の原因）

確実に固定する■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように（感電や火災の原因）■ 電源は、
必ず専用回路を使用する（故障や漏電時に感電、火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品 · 全
極開閉機能付）を取り付ける程」
およびこの据付工事説明書に従って施工する■ 電気工事（アース工事を含む）
は、
電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規、（冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロな
どの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れた場合は速やかに換気する据付工事完了後、冷媒が漏れていないことを確認する（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない（発熱、火災の原因）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を下水溝に直接入れない（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、酸欠事故や火災などの原因）（指定部品を使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、感電、火災などの原因）■ 付属品および別売品は当社指定部品を使用する（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）■ 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼し工事には必ず指定部品を使って確実に行う（中毒および熱交換器などの腐食の原因）■ 室内ユニットドレン管と室外ユニット排気ドレン管は共用しない

（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ設置しない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒以外は、絶対に使用しない（空気・水などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）

実行しなければならない内容（強制事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が注意 発生するおそれがある内容」です。

■ 漏れた冷媒が滞留するおそれのある場所に設置しない

警告■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に指
定冷媒以外のものを混入させない

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある

警告 内容」です。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

安全上のご注意

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

試運転

各 2 個）

吊金具下用

ワッシャー
（4個）

電源線固定用その他

電源線固定用結束バンド小（6個）
交換用● 吊ボルトおよびナット（現地調達）
は、M10 または３/ ８″を使用してください。

エアフィルター（2 枚）

その他

ドレン断熱材（１個）

ガス管接続部（T5）

フレア断熱材
（各１個）

パッキン
（１個）

ドレン配管接続用

ホースバンド（１個）

フレアナット接続部用（液管・ガス管）

液管接続部（T3）

冷媒配管用

断熱テープ（耐熱用）（２個）

取扱説明書（1冊）、据付工事説明書（1 冊）、
お客様ご相談窓口（1枚）

発泡材付きワッシャー
（4個）

吊金具上用

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

（配管工事に不備があると水漏れし、家財などを濡らす原因）■ ドレン配管は、
この据付工事説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する

取扱説明書、据付工事説明書、
お客様ご相談窓口はお客様で保管していただけるように依頼してください。

ユニット吊り下げ用

ドレンホース（１個）

断熱材押え（液管・ガス管結束バンド大（4個）

1．付属品（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、
この据付工事説明書に従って確実に断熱する（凍傷の原因）■ 接続部から漏れた冷媒には直接さわらない注意■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う（感電の原因）

34

交換用フィルター（オイルミスト50枚入）
スポットダクト

フィルター
その他

室内ユニット

天井面注）背面は壁に密着できます。

ください。
（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります）

3-3. 外気の入りやすい扉や窓の近くには据え付けないで

図2

150mm 以上 150mm 以上

サービススペース⿟ 床面から天井面までが高い場合、風速分布が悪くなります。

⿟ サービス時の作業用スペースを考慮してください。
（図2）

通路には障害物がないこと）

けてください。
（吹き出し口および吸い込み口の風の3-2. 冷気（暖気）が室内に行きわたりやすい場所に据え付

図1

付けてください。
（図1）3-1. 室内ユニットの重量に十分耐える強固な天井に据え

3．据付場所

多機能ワイヤードリモコン
ワイヤードリモコン
ワイヤレスリモコン

リモコン
（必須）

（別売品の組み合わせ可否については、カタログを参照してください）■ 主な別売品一覧

るものもあります。室内ユニットの設置前に別売品の取り付けについて、それぞれに同梱されている説
明書を参照してください。

障害物

吹出口

に従ってください。

床面
図3

吸込口

3-5. 室内ユニットと障害物および床面までの距離は図 3

⿟ ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

⿟ 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。

⿟ ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。

3 - 4. ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてください。

⿟ テレビ、ラジオ、ステレオ、パソコン等の機器から
1m 以上離してください。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります）

⿟ 蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は2m 以上離してください。蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、ワイ
ヤードリモコン（別売品）
を取り付けてください。

を据え付けると、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（ 電子瞬時
点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯はグ
ローランプがありません）

2 -2. 別売品には、設置前に室内ユニット本体に取り付けの子機には不要です）

⿟ 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）
またはインバーター方式の蛍光灯の近くに室内ユニット

2- 3. ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意必要です。
（ただし、運転リモコンは、同時運転マルチ

2 -1. 本室内ユニットのご使用には、別途運転リモコンが1,800mm 以上

E-137

300mm 以上

警告

2．別売品

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

はじめに

3-13. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付

3-7. 機械工場などに室内ユニットを据え付けないでくだれる場所への設置は避けてください。

3-11. フライヤーの真上や、油・粉・水蒸気等が直接吸込ま

機、
医療機器、
無線通信機器）のあるところは避けてください。
（エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）（インバーター機器、自家発電
3-10. 高周波が発生する機器

ください。
（銅管、
ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります）

3-9. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けては避けてください。
（ 万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります）

3- 8. 可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところ（油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、
霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります）さい。

慮してください。

3-18. 別売品を設置する場合は、十分な作業スペースを考でください。
（湿度が RH80% 以上の場合は、露が落ちることがあります）

3-17. 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないないでください。
（動植物や食品に悪影響をおよぼす原因になることがあります）

3-16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付け（誤動作、部品の変形や破損の原因になります）

3-15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。

3-14. 火災警報器と吹出口は1.5ｍ 以上離してください。

けないでください。

56

木造・簡易鉄筋の場合

4-2.

吊金具

56mm

ユニット背面

液管

ガス管
ドレン排水口40mm

68mm■ 冷媒配管とドレン配管位置りです。ナット（現地調達）
およびワッシャー（付属品）
は吊金具の上下にご使用ください。

4-5. 吊金具と本体および配管との位置関係は図 6の通さい。

4-4. 天井面の吊ボルト位置の寸法は図5に従ってくだび天井水平度の補正が必要となる場合があります。

4-3. 天井材の振動を防ぐために、天井骨組の補強およ

3）天井が既設の場合
室内ユニットを吊り下げる前に、配管・配線を接続する位置まで、
ドレン配管・冷媒配管・電気
配線・リモコン線を設置してください。

2）鉄筋の場合
図4の方法で吊ボルトを固定するか、またはアングル・角材などを利用して吊ボルトを取り付けてください。

1）小屋梁（はり・平屋建て）または2階梁（2階建て）
を強度メンバーとしてください。
ユニット吊り下げには丈夫な角材を用いてください。
梁間が 90cm 以下の場合＝6cm 角以上の角材
梁間が180cm 以下の場合＝9cm 角以上の角材

吊ボルトは、図4あるいは他の方法により確実に固定してください。
ホールインアンカー
ホ－ルインプラグ

吊金具

図6

ドレン配管
（25A）

A
B

天井板

吊ボルト

3/8″六角ナット

M10 丸ワッシャー

小屋梁（はり）など

M10 丸ワッシャー

図4

インサート

3/8″六角ナット

吊ボルト（M10 or 3/8″）

コンクリート

358mm
595mm

24mm

68mm

S-G112VU1S-G140VU1
1,590mm
1,539mm

40mm

191mm

液管
φ9.52フレア接続
ガス管
φ15.88フレア接続

1,221mm
1,170mm

S-G80VU1

47.5mm

25.5mmＢ

A（吊ボルトピッチ）

56mm注）L 寸法は、設置条件に応じて選定してください。

■ 吊ボルトピッチ

60mm

4-1.

L

ないでください。

671mm

31mm

3-12. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付け

31mm
40mm

約 80 ｍｍ

ください。

35mm
112mm

35mm
40mm

330mm

3-6. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けて

300mm

E-138

112mm

図5

（吊ボルトピッチ）

はじめに

136mm

4．据え付け前の準備

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

据付工事

室内ユニットは水平に設置してください。

吊ボルトに耐震用の筋交いを取り付ける場合、筋交いは互いに干渉させないように交差部を金具固定して
ください。
（図 8）

5-2.

5-3.

5-4.

ユニット本体を吊りボルトに固定したあと、吊金具のみぞ部に針金等（現地調達）をはち巻き状に巻くことをお勧めします。

5-6.

1,295mm
1,170mm

S-G112VU1S-G140VU1
1,664mm
1,539mm

取り付けてください。
（図10）（取り付けないと吸込グリルが落下してけがをするおそれがあります）吸込グリルのワイヤー部

図10

7

8

45°±2°

認してください。

フレア形状

締め付けトルク（N・m）
34～ 4249～ 6168～ 82

φ12.7（ 1/2″）
φ15.88（ 5/8″
）

1.0

0.8

銅管肉厚
（mm）
0.8

19.3 ～ 19.7

16.2 ～ 16.6

フレアφＡ寸法（mm）12.8 ～ 13.2

300 ｍｍ 程度

250 ｍｍ 程度

使用工具の
推奨腕長さ
200 ｍｍ 程度（断熱しないと結露することがあります）● 高温 / 高湿度（30℃ または 80％ RH 以上）の環境で使用する場合は、断熱を強化してください。

● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。
またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用
してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります）

フレア内側に少量のエステル油またはエーテル油（PVEのみ）を塗布してください。
(ネジ部や樹脂に付着させない)

き、
水漏れの原因になります）

してください。
（樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付● フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエ
ステル油またはエーテル油（PVE のみ）を使用し、またその際にネジ部や樹脂部品に油が付着しないように注意

パイプ径
（mm）
φ9.52（ 3/8″）

表1

ミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確

また、管の内外面は美麗であり、有害な硫黄、酸化物、ゴ

酸欠事故の原因となります）

ない薄肉配管では、破裂、けが、または冷媒漏れによる（冷媒（R22／R407C）に比べ配管内の圧力が約 1.6 倍高くなるため一般のフレアナット（1 種）、また板厚の少また冷媒配管は表1に示す肉厚のものを使用してください。

● 冷媒配管は、C1220リン脱酸銅を用いた「銅および銅合
金の継目無管」（JIS H 3300）を使用してください。

以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります）● 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒

Ｒ5-12. 吸込グリル落下防止用ひもを吸込グリルのワイヤーに電源線通しクランパーと
共締め

図9

トルク
レンチ

フレア
ナット

● フレアナットの締め付けトルクは、表 1 を目安に締め付
けてください。

スパナ
（固定）

ユニオン

Ｒ

■ 吸込グリル落下防止用ひもの取り付けかた

電源線通しクランパー

B
A（天井開口寸法）

吸込口

48mm

図8

図7

矢視 Z

● 配管接続部のフレアナットをはずすときは、ダブルスパ
ナにて行ってください。
配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ず、スパナとトルクレンチを使い、ダブルスパナにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります）～

ださい。隙間があると結露の原因になります。

＜天井開口寸法（参考）
＞

吹出口

48mm

干渉しないこと

Z

みぞ

吊金具

吊ボルトの先端と天井材があたらないように調整してください。

室内ユニット

みぞ切り欠き部● 窒素ガスを使用して気密試験を実施し、冷媒漏れがないことを確認してください。

● フレアナットは、製品付属のものを使用してください。

4
0.

5-11. 据付終了後、天井材とユニットとの隙間はふさいでくさい。

5-10. 室内ユニットの吊り下げは、図9に従って行ってくだ

熱材※（現地調達）を貼ってください。
（貼らないと冷房時本体表面に結露し、天井に水滴が落ちてトラブルが発生します。必ず断熱材※（現地調達）
を貼ってください）※断熱材はグラスウールまたはポリエチレンフォー
ム等を使用して室内ユニットの断熱材を強化してください。

5-9. 天井内へ埋込む室内ユニット外周部は、10ｍｍの断5-8. 吊ボルトは構造部材へしっかりと固定してください。

A
B

S-G80VU1

天井開口寸法のクリアランスは現地の施工状況に合わせて調整してください。
下表は製品最大外周より15ｍｍのクリアランスとしたときの例となります。

に開けてください。
（図9）5-7. 一部を天井内へ埋込む場合、前もって埋込み穴を天井■ 一部を天井内へ埋め込む場合

吊金具部は塗料等で固着させないようにしてください。
（吊ボルトと吊金具が固着し、ユニットの振動が大きくなる原因となります）

5-5.

ダブルナット（現地調達）

700mm（天井開口寸法）671mm（干渉により騒音の原因となります）※発泡材が下側になるように取り付けてください

本体を持ち上げ、吊金具の切り欠き部に吊ボルトを差し込んでください。

ワッシャー（付属品）

ナット（現地調達）
発泡材付きワッシャー
（付属品）

吊ボルト
（現地調達）

吊ボルトに上からナット（現地調達）、発泡材付きワッシャー（付属品）、ワッシャー（付属品）、ナット×2の順で取り付けます。
※発泡材付きワッシャーは発泡面を下側に取り付けてください。
作業時に発泡材付きワッシャーを吊ボルトに保持することができます。
下側のナットは図7のようにダブルナットを使用
してください。
（不備があると、ユニットが落下してけがをするおそれがあります）

本ユニットを据え付けるときは必ず水準器で水平（1/100以下）を確認してください。

5-1.

80ｍｍ 以下（天井下面）

6．冷媒配管工事

φＡ

E-139
90°±0.5°

5．室内ユニットの据え付け

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

0.
8

据付工事

E-140「冷凍保安規則」
および高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」
を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

⿟ ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、

6-4. 法令・基準の確認

⿟ 配管取出口と配管（断熱材）の隙間をパテ等（現地調達）でふさいでください。

以上のものを使用してください。

※ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わ
せ目が上を向くように巻き付けてください。
ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が120℃

水漏れの原因になります）
⿟ 断熱材はユニット本体に必ず突き当てて巻き付
けてください。

図 11に従って液管・ガス管とも断熱してください。フレアナット部に断熱テープ（付属品）を巻き付けてください。
配管接続部にはフレア断熱材（付属品）を隙間がないように巻き付け、結束バンド大（付属品）で締め付けてください。
結束バンドの余分な部分は切断してください。
（断熱をしない場合や隙間がある場合、結露して

6-3. 配管の断熱のしかた

⿟ 配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん
水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。

6-2. ガス漏れチェック⿟ 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工して接続してください。

⿟ 室内ユニットのフレアナットをはずしてください。

6-1. 冷媒配管のしかた

ユニット本体約 20mm

ユニオン

図11

配管断熱材
（現地調達）

結束バンド大（付属品）

フレアナット

約 20mm

断熱テ－プ（付属品）

フレア断熱材（付属品）（T3: 液管用 T5：ガス管用）※合わせ目が上を向くように巻き付けてください。

9

10

接続

トラップ

エア抜き

図 12

⿟ ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行われること、および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。

7-4. 排水の確認

⿟ 接続時、
ドレンホースと硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。
（約 2g）さい。

⿟ ドレンホースの硬質塩ビソケットに、硬質塩
ビ管継手 VP25（現地調達）を接続してくだ7-3. ドレン配管のしかたださい。

⿟ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてく（締付けトルクは 3.0 ～ 3.5 N・m）

はなしたところに、
しっかりと締め付けてく
ださい。
（図14）

⿟ ホースバンドはドレンホースの端から5ｍｍ

ケットを奥まで差し込んでください。
（接着剤は使用しないでください）⿟ ドレン排水口にドレンホースの軟質塩ビソ

⿟ 室内ユニットのドレン排水口にホースバンド（付属品）を差し込んでおきます。

7-2. 室内ユニットのドレン排水口とドレンホースの上り勾配

⿟ 途中に立上げやトラップを作らないでください。（異常音の原因になります）（図12）

⿟ エア抜き管は付けないでください。
（ドレン水が吹き出ることがあります）（図12）

漏れの原因になります）（図 12）

⿟ 接続部より上り勾配で配管しないでください。
（ユニット停止時、ドレン水が逆流して水

7-1. ドレン配管施工上のご注意

7．ドレン配管工事

＜天井側＞

パッキン
（付属品）

ドレン断熱材（付属品）

57ｍｍ

20ｍｍ以上

図 14＊ 合わせ目が上を向く
ように巻き付けてください。

＊ ドレン排水確認後、付属のドレン断熱材を巻いてください。
上記の作業を行わないと水漏れの原因となる可能性があります。

5ｍｍ

ドレン排水口

ホースバンドは下図のように締め付けてください。
（締め付けトルク 3.0 ～ 3.5Ｎ・ｍ）

硬質塩ビ管継手（エルボを含む）は挿入（圧入）できるところまでしっかり差し込んでください。
ただし、55mm 以上挿入できる硬質
塩ビ管継手は使用しないでください。

＊塩ビ系接着剤をご使用になると、 ＊ 付属のドレンホース側と硬質塩ビ管継手は、室内ユニット排水口が損傷する
両方とも接着剤を塗ってください。
（約 2g）
可能性があります。
はみ出した接着剤は、ウエス等で拭き取ってください。

接着してください（塩ビ系接着剤）

ドレンホース（付属品）

軟質塩ビソケット

硬質塩ビ管継手VP-25（現地調達）
硬質塩ビソケット

ドレン排水口

ホースバンド（付属品）

接着剤使用禁止

ドレン排水口

図 13

⿟ 集合ドレン配管の太さは集合した本体の台
数分に見合うだけの太い配管（VP30 以上）で施工してください。

下り勾配 1/100 以上

支持金具

1.5 ～ 2ｍ

（図 13）

⿟ 下り勾配は（排水側を下に）1/100 以上とってください。

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

据付工事

吹出口の左右風向調節板を 1 枚ずつ手で動かし、調節してください。
左右風向調節板は上下風向調節板の奥にあります。

8-2. 左右方向の調節（手動調節）

吹出口の上下風向調節板を 1 枚ずつ手で動かし、調節してください。
注意）冷房時は、上下風向調節板の固定位置によって露が付くことがあります。その時は、水平位置にしてください。

8-1. 上下方向の調節（手動調節）

E-141

図15

吹出口
吸込グリル
（吸込口）

上下風向調節板

手で調節する

排水口
リモコン
（別売品）

左右風向調節板（ほこりの侵入による熱交換器の目詰まりや、小動物の侵入による故障の原因になります。
）

⿟ 断熱を施した後、取出口と配管（断熱材）のすき間をパテ等（現地調達）でふさいでください。

断熱をしないと水漏れの原因となるおそれがあります。

⿟ 硬質塩ビ管継手 VP25（現地調達）も必ず断熱材（現地調達）を巻いてください。

冷（温）風が火気に直接当たり、調理に影響するような時には、風向をかえてください。
（図15）

8．風向調節隙間なく巻いてください。パッキンの合わせ目が上を向くようにしてください。その上にドレン断
熱材（付属品）を合わせ目が上を向くように巻き付
けてください。 （10ページ 図14）

⿟ ドレン排水確認後、パッキン（付属品）をドレン排水確認部の付け根よりドレンホースを被うように

7-5. ドレン配管断熱のしかた

11

12

ア－ス

R S U1 U2R S U1U2

電磁弁
キット

ア－ス

電磁弁
キット

ア－ス

グループ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

1 2

室内ユニット3

R S U1 U2

電源わたり配線

1 2

室内ユニットR S U1U2

室内外操作線

電磁弁
キット

集
中
制
御
装
置

3.5㎟

電線最大太さ＊ 3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）
を接続してください。

＊ 室内・室外ユニットの容量比は、
室外ユニットに添付の据付工事説明書を参照してください。

＊ 集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してく
ださい。
（無極性）

  リモコン

1 2

  リモコン（別売品）

1 2

室内ユニット
2

1 2

電磁弁
キット

ア－ス

（別売品）

1 2

室内ユニット１

プルボックス

1 2 3 4R S T

別の冷媒系統の室外ユニット親機

R S T

2号機
室外ユニット
1 2 3 4

漏電しゃ断器R S T
１号機
室外ユニット親機
1 2 3 4

三相 200V

三相 200V
漏電しゃ断器

ア－ス

M4

20A

三相 200V

ア－ス

端子ネジ

室内電源端子台容量■ 室内ユニット電源端子台容量

⿟ 配線太さとこう長は「電源線」（13ページ）
、
「室内外
操作線」、
「リモコン配線 （」14ページ）に記載されている条件を満たしていること。

⿟ 導線と大地間に、500V メガー（絶縁抵抗計）で測定し、100MΩ以上であること。

⿟ 配線の被覆に、
きずや劣化がないこと。
（＊腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です）■ 既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、可能です。

■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける （感電や火災の原因）■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）（故障や漏電時に感電や火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける

漏電しゃ断器

室内外操作線

ア－ス

リモコン配線

漏電しゃ断器単相 200V■ 基本配線図

みはできません。室内ユニットごとにプルボックスで中継してください。

⿟ すべての室内ユニットはわたり方式による電源引き込■ プルボックスの使用について

⿟ 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器 +B 種ヒューズ）を取り付けてください。

⿟ 取り付ける場合は、高調波対応品、
全極開閉機能付きを使用してください。

⿟ 関連法規に従って漏電しゃ断器を取り付けてください。

■ 漏電しゃ断器の設置について■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う

警告

9．電気配線工事① 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

据付工事

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

15

2

手元開閉器

2

E-142

15

20

10A 以下15A 以下

30

30

30

30

0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下漏れ電流 動作時間（mA） （sec）

漏電しゃ断器

20

15

15

15

容量
（A）

配線用
しゃ断器

30

30

30

30

容量
（A）

15

15

15

15

ヒューズ
（A）

2（14） 3.5（26） 5.5（41）

2（22） 3.5（39） 5.5（61）
8（59）

8（89）

2（44） 3.5（78） 5.5（123） 8（179）2（74） 3.5（131） 5.5（205） 8（299）

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
または、
手元開閉器

幹線

室内ユニット
最大運転電流冷房：0.33A
暖房：0.29A

室内ユニット
運転電流
冷房：0.35A
暖房：0.30A

室内ユニットプルボックス

最大運転電流冷房：0.32A
暖房：0.30A

わたり線

2mm2、74 ｍ（幹線＋わたり線の総配線長）

室内ユニット
運転電流
冷房：0.41A
暖房：0.37A＊ 室内ユニット 4 台の総合運転電流の求めかた：（0.32＋0.33）
×1.2+（0.35＋0.41）×1.5＝1.92A（総合運転電流 3A 以下）

電源
単相
200V

例：室内ユニット 4 台を接続する場合※ 1 総合運転電流を求める際は、カタログを参照してください。
⿟ 電気特性欄に最大運転電流の記載がある場合：最大運転電流を1.2倍してください。
⿟ 電気特性欄に最大運転電流の記載がない場合：冷房・暖房の運転電流欄の大きい方を採用し1.5倍してください。

）内数値はその最大こう長（m）を表します。

15

電源線太さの（

15

5A 以下

容量
（A）

3A 以下

総合運転
電流 ※ 1

室内ユニット（金属管、塩ビ管）
室内電源線太さ（mm2）
電源降下基準 2%

2（117）

13

14

JIS C 3306

JIS C 3312

JCS4518

ー

JCS4271

ー

JIS C 3605 JIS C 3342

JCS4501

JCS4501

無極性2線式

配線太さ

0.5mm2 ～ 1.25mm2

L1

室内ユニット
1 台目

L2

室内ユニット
2 台目

L3

室内ユニット
3 台目

L4

室内ユニット
4 台目

L5

室内ユニット5 台目

⿟ どの室内ユニットにリモコンを接続しても動作します。

⿟ 1個のリモコンで室内ユニット最多8台まで接続可能です。

リモコン配線

L6

室内ユニット
6 台目

MAX8 台室内ユニット
8 台目

リモコン

L7

室内ユニット
7 台目

う設置してください。

⿟ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよ⿟ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモ
コン配線用端子台に接続してください。

⿟ 別売品のリモコンに付属している説明書を参照してく
ださい。

ので、
詳細については各接続機器の工事説明書を参照してください。
＊ 接続機器の工事説明書を優先してください。

⿟ 室内ユニットわたり総配線長は 200 ｍまでです。
（ L1+ L2+ L3 +L4+L5+L6+L7 = MAX 200ｍ ）JCS4271

JIS C 3312

JIS C 3306

⿟ 接続する機器によっては接続台数、
総配線長などが異なる場合があります。また、接続する際の注意事項等もあります

JCS4518

JCS4501

ー

適用規格
エコ電線
従来

⿟ 総配線長 MAX 500 m（グループ内にワイヤレス
リモコンがある場合は、400 ｍまで）

EM-MEES

名称（従来名称）

耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
VCTF（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル）
ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

エコ電線記号 従来記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線
（日光、
照明など）
の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）⿟ 配線■ リモコン配線（ワイヤード）

EM-OOCT30

ヒューズ 最小太さ（A） （mm2） （金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

アース線
太さ
2
m） （mm2）
電源線太さ mm（最大こう長

室内電源線

ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）

JIS C 3401 JIS C 3401

従来

適用規格

エコ電線

⿟ 線の太さ 0.5mm2～2mm2
⿟ 線長 総配線長 MAX 1km まで（全ての室外ユニットが U 形・T 形の場合、全ての室内外操作線の太さを2mm2 にする
ことにより総配線長 MAX 2km まで増やすことが可能です）

EM-MEESEM-CPEES

EM-EEF

EM-ECTF

VCT

EM-OOCT
耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
VCTF（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル）
600 V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
VVF（600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
CPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

CVV

EM-CEE

名称（従来名称）

制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）

エコ電線記号 従来記号

⿟ 室内配線容量 室内ユニット複数台時15

形式80～140

容量
（A）

手元開閉器

無極性2線式⿟ 線種 （エコ電線：紫外線
（日光、
照明など）
の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）⿟ 配線■ 室内外操作線

EM-ECTF

容量
（A）

項目

プルボックス

室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

わたり線

電気工事

＊ 電源線太さの（）内数値はその最大こう長（m）を表します。

漏電
しゃ断器

室内ユニット個別電源時

漏電しゃ断器⿟ 室内配線容量

電源
単相
200V

幹線

⿟ プルボックスと室内ユニット間の電線は、2mm2 から電源端子台の最大太さまでの配線を使用してください。

⿟ プルボックスは、室内ユニット近傍に設けてください。

一つの電源幹線に接続できる室内ユニットの最多接続台数は 16 台です。かつ総合運転電流は、15A 以下にしてください。
この条件をはずれる場合は、別幹線にしてください。

⿟ 室内ユニットの電源は、室外ユニット単位で１か所からとるようにしてください。
別幹線にした場合、同時に室内ユニットの電源を入れてください。

⿟ 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。

⿟ 200 Ｖ電源には、2mm2 未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞

⿟「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

600Ｖビニール電線、
EM-IE 線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源線

9．電気配線工事② 「安全上のご注意」の内容をご確認ください

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

E-143端子台

U2

室内外操作線U1

1

2

リモコン配線

接続部の表示ラベル

配線固定具

電装ボックス

図16

R

S

電 源 配 線

電装ボックス
配線取入口（接続禁止）

室内外操作線（U1，U2）

ゆるやかな配線とり回し締め付けトルク（N・ｍ）
1.2～1.3
1.2～1.3

結束バンド小（付属品）

リモコン配線（1，2）

アース線接続部

配線固定具

結束バンド小（付属品）

室内電源線（Ｒ，Ｓ）

結束バンド小（付属品）

丸穴

配線固定具

配線固定具の丸穴に結束バンドを通して固定する。

⿟ 配線取入口は、
すき間がないようにパテ等（現地調達）でふさいでください。

⿟ 配線をはさまないように電装ボックスのふたを元通りに取り付けてください。

⿟ 電源線は端子接続部に張力が加わらないように、配線
固定具に結束バンド小
（付属品）
を通し、
しっかりと固定してください。
（3か所）
固定は必ず被覆部分で行ってください。

配線固定具／
結束バンド小（付属品）

配線
取入口

配線固定具間の配線は、
たわみがないように結束する

丸型圧着端子

絶縁スリーブ⿟ 電装ボックスの配線取入口を通し、各配線を端子台に接続してください。端子台への接続は絶縁スリーブ付
き丸型圧着端子を使用してください。アース線接続部
への接続は、丸形圧着端子を使用してください。

⿟ ユニット本体背面の配線固定具（3か所）に現地配線を通し、電装ボックス内部へ引込み端子台へ接続します。
端子にストレスがかからないように、
ゆるやかな曲がりで接続してください。
（図16）

⿟ 電装ボックスのふたをはずしてください。
（ネジ２か所）

ネジ呼び径
M3.5
Ｍ４

15

16

6

3

4

1

属の取扱説明書で確認してください）② 風速タップが５段階の機種（カタログまたは製品付（４方向天井カセット形、
2方向天井カセット形）① S-U シリーズ、S-T シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット

室内ユニットの親機優先順位＜20ページ / 項目13-2、13-3＞参照

CN062
BLK

● グループ制御で使用される場合、次の優先順位で室内ユニットが親機になるように設定してください。

6P プラグ（①-④、CHK）

室内コントロール基板（メイン）●「14. 据付工事完了後のチェック項目」（22ページのNo.12まで）を確認してください。

● 試運転はお客様に立ち会いをおねがいして行ってください。取扱説明書の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。

定の確認、親・子リモコン制御について記載しています。

ここでは、リモコン試運転設定、室内ユニットの自動アド
レス設定、室内ユニットのユニットNo. の表示、親子設

● 試運転は室外ユニットの据付工事説明書を参照してく
ださい。

CHK

⿟ ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。下記の締め付けトルクを参照ください。

DISP⿟ 配線取入口は、ユニット本体右背面にあります。また、電装ボックスは本体下面吸込口の左側にあります。
（図 16）TEST■ 室内ユニットへの配線接続

10．試運転の前に

OC
EMG
BLU
BRW
CN040 CN044

JP040

2P コネクタ（青、OC）

2P コネクタ（茶、EMG）

JP040 カット

室内コントロール基板（通信）しています。配線接続を修正した後、基板に接続されている、
2P コネクタ（青、OC）をはずして、
2P コネクタ（茶，EMG）に差し替えてください。
茶コネクタに差し替えても運転できない場合には、
ジャンパ－線（JP040）をカットしてください。
（作業は必ず運転を停止して配線用しゃ断器（ブレー
カー）
を切ってから行ってください）

板のヒュ－ズ（0.4A）を溶断して基板を保護するように＊誤って AC200V を印加した場合は、室内コントロ－ル基● 室内外操作線（室内ユニット4P 端子台の U1、U2端子）に
AC200V の配線を接続していないか確認してください。

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

電気工事

リモコン
（CZ-10RT3シリーズ）の場合は26ページへ

②

決定

①

①

多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5 シリーズ）

②

①

E-144

と表

暖房、冷房のいずれかの運転モードを使用してください。

ボタンを押すと試運転を開始します。

ボタンを押してください。

が消灯してい［OFF］ になります。）（連続試運転を防止するため 60 分後自動でることを確認してください。

表示を終了してください。

ボタンを押し、メンテナンス機能の画面

を選び、

+

/

ボタンを同時に４秒以上押します。

ボタンで必要な機能のメニューを表示し、

XX/XX

XX/XX

［

］

変更

ON

試運転画面

［

運転
］

試運転

［決定 ］
確定

試運転設定画面

試運転設定

メンテナンス機能画面

サービスチェック表示
簡単設定
選択
［決定］
確定

試運転設定
センサー情報表示

メンテナンス機能

サービス連絡先登録
リモコン設定モード
選択
［決定］
確定

リモコングループ構成
エコナビ

メンテナンス機能

メンテナンス機能画面

選択してください。

⿟ 試運転を終了後は再度、上記メンテナンス機能→［試運転設定］を選択、試運転設定［OFF］

⿟

ボタンを押し、リモコンにボタンを押してください。

+

メンテナンス機能画面が表示されます。

ボタンで試運転設定、［ON］を選択し、ボタンを押してください。

ボタンで［試運転設定］を選択し、示していることを確認してください。

/

⿟

⿟

/

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

11-2. 試運転

①

戻る

メニュー

℃

28.0

冷房

設定
温度

会議室

☝ここをクリック、またはタッチ
11-1. メンテナンス機能画面表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください）

11．リモコン試運転設定

1718● リモコンおよび室内外接続線の配線を確認する。

● 室内ユニット台数が設定より多い。
● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。
● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。
● 室内・室外ユニット機種の不一致。

● 室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定● 自動アドレス設定を行う。
になっている。

“Ｅ１６”表示“Ｅ２０”表示“Ｐ０５”表示“Ｌ０２”表示“Ｌ０７”表示〈20 ページ / 項目 13-2、13-3 〉参照※1

エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。

⿟ 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

● 室内ユニットに電源が入っているか、
室内外接続線は正しいか確認する。

● 室内・室外ユニットの台数を正しく設定する。

● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“Ｅ１５”表示● 親子設定の確認をしてください。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

● 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数ある● 室内外操作線の断線、接続不良。

“Ｅ１４”表示“Ｅ０６”表示“Ｅ０４”表示────

“Ｅ０９”表示●〈21 ページ / 項目 13-4 〉の項を参照して正しく設定する。

● 正しく接続する。

“Ｅ０２”表示● 親リモコンが２台設定されている。

● 自動アドレスを行う。

● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）● 室内外操作線の断線・接続不良。
● リモコンが正しく接続されていない。（リモコン受信不良）“Ｅ０１”表示● 自動アドレスが終了していない。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 室外基板上の表示（※ 1）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内外能力をチェックする。

● 室内ユニットの電源を入れる。

処置方法● 正しく接続する。

親・子リモコン制御の場合● 室内ユニットの電源が入っていない。

因● リモコンが正しく接続されていない。

原”設定中 ”または”構成確認中” ● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。
● 室内外操作線の断線、接続不良が消えない（最大で１０分 程度）● 電源線（欠相）

全く表示されない

ワイヤ－ドリモコン表示

ワイヤードリモコンのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。（自動復帰警報ではありません）

12．自己診断機能表

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

試運転

ボタンを押してください。

ボタンで［自動アドレス設定］
を選択し、ボタンを押してください。

ボタンを押してください。

⿟ アドレス設定後1 分30秒以上待ってから、運転を開始
してください。

⿟ 設定を中断する場合は、示から行ってください。

自動アドレスが開始されます。
（リモコンに［設定中］と表示します。
）［設定中］が消灯したら設定完了です。
設定が完了すると再起動します。
別の系統を設定する場合は、
メンテナンス機能画面の表［系統番号］
を選択し、ボタンで系統 No. にして、 /

/

⿟

ボタンで

ボタンで項目コード［A1］を選択してください。

/

自動アドレス設定画面が表示されます。

/

⿟

⿟

〈17ページ / 項目11-1 〉参照

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

待ってから、室内ユニットのアドレス設定をしてください。

自動アドレス設定画面

次へ

1

A1

項目ｺｰﾄﾞ変更

系統 No.

項目コード

自動アドレス設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
ナノイー X
選択［決定］
確定

自動アドレス設定

メンテナンス機能

室内・室外ユニットすべての電源（配線用しゃ断器（ブレーカー））
を入れ、1分 30秒以上

XX/XX

この項では、
アースや室外ユニットの電源線・漏電しゃ断器の表示は省略しています。

13-1 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）

13．アドレス設定①

19

20

ボタンで
［詳細設定］
を選択し、ボタンをボタンで項目コードにして、 /ボタンでユニットNo. にして、 /ボタンでボタンで項目

ユニットNo. を選択すると、選択されたユニットNo. の室内ユニットのファンが運転します。

/

コード
［14］
としてください。

/

押してください。詳細設定画面が表示されます。

/

E-145

メンテナンス機能

XX/XX

詳細設定終了画面

1500

0001

設定データ

詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？
時間運転後
はい
いいえ
［ﾒﾆｭｰ］切替
次へ

詳細設定

次へ

000014

項目ｺｰﾄﾞ

詳細設定画面［ﾒﾆｭｰ］切替     1-  1  ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
選択
［決定］
確定

詳細設定
自動アドレス設定（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください）② 風速タップが５段階の機種

⿟⿟

ボタンを押してください。

変更し設定データを［0001］に設定する親機は、
グループ名
での室内ユニットの親機優先順位にしたがった1 台と〈項目13-2〉参照
してください。

てください。

ボタンで親機設定するユニットNo. を選択しボタンで設定データ［0002］（子機設定）に//ボタンで設定データを選択し、

/

/

/

ボタンを押してください。

ボタンで設定データ［0001］に変更しボタンで設定データを選択し、ボタンを押してください。

ボタンを押して再起動
［はい］
を選択し、

⿟ すべての室内ユニットのユニットNo. を記入したら、＊ 設定データ値を変更しても、室内・室外ユニットの組合せとユニットNo. は変わりません。

＊ 設定データ［0001］となっているユニットNo. が複数あると試運転でエラーコード［E14］が表示します。

⿟「13-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認」
で設定データ［0001］（親機設定）
から変更が必要な場合は、次の手順で設定データを変更してください。

13-3 室内ユニットの親子設定変更方法① S-UU1 シリーズ、S-LU1 シリーズでエコナビパネルを搭載した室内ユニット（4 方向天井カセット形、2 方向天井
カセット形）と壁掛形室内ユニット

設定データ［0002］（子機設定）になっているときは設定データ変更してください。〈項目 13-3 〉参照

室内ユニットの親機優先順位の高い機種（下記①、②）が設定データ［0001］（親機設定）になっていることを確認してください。

● グループ制御で使用されている場合

ボタンを押してください。

ボタンを押して、再起動
［はい］
を選択し

⿟ すべての室内ユニットのユニットNo. 記入が完了したらさい。

⿟ リモコンに表示されたユニットNo.（右図では1-1）をファンが運転した室内ユニットの確認しやすい場所に記入してくだ

⿟

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。
〈17ページ / 項目11-1 〉参照■ リモコンでのユニットNo. 確認方法

＊ メンテナンス時に必要となります。必ず記入・表示するようにしてください。

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組合せが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの確認しやすい場所（室内ユニットのネームプレートの近辺など）に記入・表示してください。

13-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認

13．アドレス設定②2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

試運転

E-146

ボタンを押してください。

ボタンで［リモコン設定モード］
を選択し、

⿟

ボタンで設定データにして、 //⿟

ボタンを押してください。

ボタンを押してください。

ボタンを押し、再起動
［はい］
を選択し、

変更し、

設定データ
［0001］（親）から設定データ［0000］（子）
をボタンでボタンで項目コード［01］を選択してください。

/

リモコン設定モード画面が表示されます。

/

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。
〈17ページ / 項目11-1〉参照■ リモコンの子リモコンへの設定方法＊ 詳細は、
リモコンに同梱されている説明書を参照してください。

（その中のひとつは、子リモコンに設定してください）

1台もしくは複数台の室内ユニットを複数のワイヤードリ
モコン（最多 2 個まで）で操作することができます。

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

XX/XX

リモコン
（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

次へ

0001

設定ﾃﾞｰﾀリモコン設定モード終了画面

1500

リモコン設定モードを終了し
項目コード設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
よろしいですか？
0000
01
時間運転後
はい
いいえ
項目ｺｰﾄﾞ変更
次へ

リモコン設定モード

リモコン設定モード画面

項目ｺｰﾄﾞ変更

01

項目コード

リモコン設定モード

メンテナンス機能画面

試運転設定
センサー情報表示
サービスチェック表示
選択
［決定］
確定

リモコン設定モード

メンテナンス機能

１ ２

１ ２

リモコン
（親）

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

１ ２
リモコン
（子）

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子台

リモコン
（親）

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

13-4 親子リモコン制御（複数のワイヤードリモコンを設置する場合のリモコンからの設定）

21

22

□
□
□

室内電源線・室内外操作線・リモコン配線の誤配線・ネジの緩みはありませんか
配線の太さは規定通りですか

電源電圧は本体銘板と同じですか
気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を行いましたか
室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）に接着剤を塗布していませんか

5

6

7

8

9

試運転

断熱工事

ドレン・
排水確認

15

燃料ガス漏れ検査は行いましたか

室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

異常な音の発生はありませんでしたか

1314

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）
も含め、設置場所に合致した断熱工事を確実に行いましたかスムーズに流れていますか

12

11

室内ユニットのドレン配管下り勾配は、
規定通りとれており（1/100以上）、

水漏れはありませんか□

アース工事は行いましたか

4

10

□

別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか

3

配管・
配線工事

□

関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）は取り付けましたか

2

機器が動作しない。他系統と誤配管・誤配線に□□ファンの接触、室内ユニットの歪み等の確認をおねがいします。

□

運転不能・焼損の原因になります。
必ずガス漏れ検査を行ってください。

なっていないか確認をおねがいします。

機器の性能低下だけでなく、結露して水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事をおねがいします。

ドレン配管の修正をおねがいします。

排水不良や水漏れ個所があった場合は、おねがいします。

樹脂部が割れて水漏れする場合があります。
塗布してしまった場合は、ドレン接続部の交換を因となりますので、迅速に修理をおねがいします。

冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原

故障や漏電時に感電や火災の原因になることがあります。設置工事、
アース・配線の確認をおねがいします。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。

予想される不具合・確認事項

□

□

□

□

□

□

室内ユニットは「3. 据付場所」の項目を満足してい
ますか

1

据付工事

チェック欄

No.

作業名称

チェック項目

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

14．据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

試運転

室内ユニット端子台

T10出力コモン ５
警報出力 ６

AC 200 Ｖ 用ケーブル（現地調達）

スタティックアース

スイッチSW1

パルス

CN1

５ 出力コモン
６ 警報出力３ 手元禁止入力
４ 運転出力手元禁止入力 ３
運転出力 ４

通信用ケーブル（付属）

１ 運転入力２ 入力コモン

1900 mm
端子台

室内用リレー中継基板（CZ-01APC3）

13 M3 丸端子（現地調達）
AC 200 V

12

11

7

スタティックスイッチSW1

パルス

室内用リレー中継基板 CZ-01APC3を使用して接続する
場合、下図に従って外部接点と接続してください。
リレー中継基板のスイッチ SW1をスタティック側に設定
してください。

（サービスパーツ部品コード：CV6231766814）

室内コントロール基板と外部接点（リレー）までの配線長は2m 未満にしてください。6P ソケット付きリード線はサー
ビスパーツとして準備しています

図の接点はカードを抜いた状態になります。

外部接点（カードスイッチボックス等：現地調達）

電源

リレー（現地調達）

室内コントロール基板

３ ３
４ ４
５ ５
６ ６

Ｔ１０ １ １（黄） ２ ２

運転入力 １
入力コモン ２

R S T
電源配線

E-147

室内コントロール基板

室内電装ボックス

⿟ 配線長 ５ｍまで

⿟ 電圧ａ接点スタティック入力（接点仕様：DC12V 75mA）（極性はありません）■ 外部接点仕様

グループ制御の場合、グループ内のいずれの室内コント
ロール基板に外部接点を接続しても動作可能です。

には、b 接点付きのリレーに交換してください。

上記の接点動作にならないカードスイッチボックスの場合（外部接点開 または 外部接点オープン）

⿟ カードを抜くと、室内ユニットが運転している場合は停止して、リモコンの発停操作を禁止します。

（外部接点閉 または 外部接点クローズ）

⿟ カードを入れると、リモコンでの発停操作を許可します。

基板に外部接点を接続して使用します。

（リレー：現地調達）を接続してください。

下図に従って、室内コントロール基板に外部接点

室内ユニットを個別に制御する方法で、室内コントロール■ 接続方法■ 機能の内容

カードスイッチボックス、
カード錠などの外部接点を使用
し、室内ユニットの切り忘れを防止できます。

15．切り忘れ防止設定①2324

ボタンを押してください。

ボタンで［詳細設定］
を選択し、ボタンで変更するユニットNo. を選択してくだ

ボタンで項目コードにして、 /ボタンで設定データにして、 /ボタンを押し

ボタンで、

ボタンで項

ボタンを押してください。

ボタンを押し、再起動
［はい］
を選択し、

てください。

設定データを［0001］に変更し、

/

目コード
［2E］
を選択してしてください。

/

転します）

（選択されたユニットNo. の室内ユニットのファンが運さい。

/

詳細設定画面が表示されます。

/

メンテナンス機能
XX/XX

［決定］
確定

0001

設定データ

詳細設定終了画面

1500

項目ｺｰﾄﾞ
設定データ
  ﾕﾆｯﾄNo. 詳細設定を終了し再起動します。
00002E0001     1-  1 よろしいですか？
時間運転後
はい
いいえ
［ﾒﾆｭｰ］切替
［決定］
確定

詳細設定

00002E

項目ｺｰﾄﾞ

詳細設定画面［ﾒﾆｭｰ］切替     1-  1  ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
選択
［決定］
確定

詳細設定
自動アドレス設定

取消、項目コード、設定データが点/ ▼ ボタンを押して、希望する設定に切り換えます。

▲⑦ 点検 ボタンを押すと通常のリモコン表示に戻ります。

⑥ セット ボタンを押す。
（点滅表示が点灯に代わって設定
完了）⑤ タイマー時間
データ④ 温度設定 △ / ▽ ボタンを押して、設定変更する項目
コードに切換えます。

室内ユニットのファンが回転します。

③ グループ制御を行っている場合は、 ユニット選択 ボタ
ンを押して設定しようとする室内ユニットのアドレス（ユニット No.）を選択します。この時、選択された

滅表示されます。

No.

とユニット

ボタンを同時に 4 秒以上押し続② リ モ コ ン の 液 晶 表 示 部 に、けます。

① 点検 + セット +〈操作手順〉

⑤

④

⑥ ⑦

③④⑤

①

③

⿟ 詳細設定操作をするリモコンの接続されている、個別またはグループ制御室内ユニット系統アドレス、室内ユニット
アドレス等の設定を行います。
詳細設定モードを行うと、詳細設定操作を行っているリモコンの接続されている、個別またはグループ制御室内ユニットが停止します。簡単設定の項目も設定できます。

15-2 ワイヤードリモコンで設定（CZ-10RT3シリーズ）

⿟

⿟

⿟

⿟

⿟

〈17ページ / 項目11-1 〉参照

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

15-1 ワイヤードリモコンで設定（CZ-10RT5シリーズ）

15．切り忘れ防止設定②2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

試運転

ボタンで設定データにして、 /ボタンで、ボタンを押しボタンを押し、再起動［はい］を選択し、ボタンを押してください。

メンテナンス機能
XX/XX

0001

詳細設定画面

詳細設定終了画面

1500

項目ｺｰﾄﾞ
設定データ
  ﾕﾆｯﾄNo. 詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？
00002E0001     1-  1
時間運転後
はい
いいえ
［ﾒﾆｭｰ］切替
［決定］
確定

詳細設定

［決定］
確定

00000F［ﾒﾆｭｰ］切替

設定データ

項目ｺｰﾄﾞ

  ﾕﾆｯﾄNo.

     1-  1

詳細設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
選択
［決定］
確定

詳細設定
自動アドレス設定

E-148

換気

26

“Ｅ０６”表示＊系統一括で冷専設定を行いたい場合は、販売店にご連絡ください。

25“Ｅ０４”表示＊すべての室内ユニットを冷専設定をしてください。
冷専設定できていない室内ユニットが混在した場合、暖房モードが出現する可能性があります。

“Ｅ０９”表示“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示とユニット● 室外基板上の表示（※ 1）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内外能力をチェックする。

⑥ セット ボタンを押す。
（点滅表示が点灯に代わって設定完了）/ ▼ ボタンを押して、希望する設定に切り換えます。

▲

⑤

⑥ ⑦

①

③

“Ｌ０２”表示④ 温度設定 △ / ▽ ボタンを押して、設定変更する項目
コードに切換えます。

⑤ タイマー時間
データ“Ｐ０５”表示● 室内・室外ユニット機種の不一致。
● 室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定になっている。

● 自動アドレス設定を行う。

● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

● 室内ユニットに電源が入っているか、
室内外接続線は正しいか確認する。

● 室内・室外ユニットの台数を正しく設定する。

〈27 ページ / 項目 19-2 〉参照● 親子設定の確認をしてください。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

●〈28 ページ / 項目 19-3 〉の項を参照して正しく設定する。

● 正しく接続する。

● 自動アドレスを行う。

● リモコンおよび室内外接続線の配線を確認する。

※1

エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。

⿟ カードキー（切り忘れ防止機能）を有効にして、リモコンからの操作を受け付けない場合は、カードキーの挿入及びカードキー
対応用配線を確認してください。
⿟ 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

“Ｌ０７”表示● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

“Ｅ２０”表示の場合は全ての室内ユニットに同＊ユニット No一の設定を行います。

④● 室内ユニット台数が設定より多い。

“Ｅ１６”表示● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。

● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“Ｅ１５”表示③④⑤③ グループ制御を行っている場合は、 ユニット選択 ボタ
ンを押して設定しようとする室内ユニットのアドレス（ユニット No.）を選択します。この時、選択された
室内ユニットのファンが回転します。

● 親リモコンが２台設定されている。

● 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数ある● 室内外操作線の断線、接続不良。

────● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）● リモコンが正しく接続されていない。（リモコン受信不良）● 室内外操作線の断線・接続不良。

● 自動アドレスが終了していない。

“Ｅ１４”表示No.
（グループ制御の場合はを表示）、項目、設定データが点滅表示されます。
コード
この時、室内ユニットのファン（グループ制御の場合
は全ての室内ユニット）が回転します。

● 室内ユニットの電源を入れる。

● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

親・子リモコン制御の場合● 室内ユニットの電源が入っていない。

因● リモコンが正しく接続されていない。

原“ 設定中 ”が消えない● 室内外操作線の断線、接続不良（最大で１０分 程度）● 電源線（欠相）

全く表示されない

ワイヤ－ド
リモコン表示処置方法

⿟ 試運転終了後は再度 点検 ボタンを押して液晶表示部の「試運転」消灯を確認してください。
（連続試運転を防止するため 60 分後自動で試運
転解除となります。
）

リモコン（CZ-10RT3シリーズ）

ワイヤードリモコンのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。（自動復帰警報ではありません）

18．自己診断機能表

⿟ 試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
注）電源投入後および運転停止後、約 3 分間は室外ユニットの運転はしません。

⿟ リモコンの 点検 ボタンを 4 秒以上押してから、運転 / 停止 ボタンを押してください。
試運転中は液晶表示部に「試運転」と表示されます。
試運転モード では、温度調節はできません。
（機器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。
）

17-1. 試運転

17．リモコン試運転設定⑦ 点検 ボタンを押すと通常のリモコン表示に戻ります。

試運転

ボタンを同時に 4 秒以上押し続けます。

② リ モ コ ン の 液 晶 表 示 部 に、

① 点検 +〈操作手順〉

⿟ 簡単設定操作をするリモコンの接続されている、個別またはグループ制御室内ユニットのフィルター寿命、運転モー
ド優先切り換え、集中制御アドレス等の設定を行います。
簡単設定モードを行うと、簡単設定操作を行っているリモコンの接続されている、個別またはグループ制御室内ユニットが停止します。

16-2 ワイヤードリモコンで設定（CZ-10RT3シリーズ）

⿟＊系統一括で冷専設定を行いたい場合は、販売店にご連絡ください。

する可能性があります。

できていない室内ユニットが混在した場合、暖房モードが出現＊すべての室内ユニットに冷専設定をしてください。冷専設定［0F］の設定データを［0001］に変更してください。

⿟ 系統内のすべての室内機に、上記手順で項目コード

設定データを［0001］に変更し、てください。

//
ボタンで項目コードにして、 /
目コード
［0F］
を選択してしてください。

⿟⿟/
ボタンで変更するユニットNo.を選択してくだ（選択されたユニットNo.の室内ユニットのファンが運転します）
さい。

⿟

ボタンで項

/
ボタンで
［詳細設定］
を選択し、ボタンを押してください。詳細設定画面が表示されます。

⿟〈17ページ / 項目11-1 〉参照

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

16-1 ワイヤードリモコンで設定（CZ-10RT5シリーズ）

冷専設定をおこなうと、暖房運転が選択できなくなります。

16．冷専設定

2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

28

リモコンの子リモコンへの設定方法

⿟ 次の系統も同様にアドレス設定してください。

27

ください。

ボタンを４秒以上押します。

E-149

⿟ すべての室内ユニットにユニット No. 記入が完了したら、 点検 ボタンを押してください。通常モ－ドに戻ります。

⿟ ファンが運転した室内ユニットにユニットNo. を記入
してください。

ボタンを押すごとに「1-1」,「1-2」・・「2-1」,「2-2」・・と表示し、選択された室内ユニットのみ室内ファン
が運転します。

⿟ ユニット選択 ボタンで室内アドレスを指定します。

⿟ 点検 ボタン + 換気
（簡単設定モ－ド）（リモコンでのユニット No. 確認方法）＊ メンテナンス時に必要となります。必ず記入・表示するようにしてください。

⿟ 点検 ボタンを押します。
通常モ－ドに戻ります。

⿟ セット ボタンを押します。
（表示が点滅から点灯に変われば OK）（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）

⿟ 時間 ▲ / ▼ ボタンで設定データを「0001」（親）から「0000」（子）に変更します。

⿟ 温度設定 △ / ▽ ボタンで項目コ－ド「01」
を選択
します。

⿟ セット + 運転切換 ボタンを同時に４秒以上押します。

＊詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照して

⿟ セット ボタンを押します。
⿟ その冷媒系統の自動アドレスを行います。
自動アドレス中は、リモコンに「設定中」と点滅表示します。
（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります。）

複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの確認しやすい場所（銘板の近傍など）に記入・表示してください。

19-2 室内ユニットのユニットNo. の表示

⿟ 自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番
号を ユニット選択 ボタンで選びます。

⿟ 温度設定 △ / ▽ ボタンで項目コ－ド「A1」を選択します。

⿟ リモコンの時間 ▲ + 点検 ボタンを同時に（４秒以上）押します。

１台もしくは複数台の室内ユニットを複数のワイヤー
ドリモコン（最多２個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）

リモコン
（親）

リモコン
（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

WEB-ACXF60-54000-00
WEB-BE-0124-00

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

１ ２
リモコン
（子）

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子台

リモコン
（親）

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

19-3 親子リモコン制御（複数のワイヤードリモコンを設置する場合のリモコンからの設定）

19-1 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）（冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合）

19．アドレス設定②

19．アドレス設定①2. 室内ユニット据付工事 / 天吊形厨房用エアコン
施工編

S-G56KT1
S-G71KT1

必ずお守りください

E-150（発熱、火災の原因）（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を下水溝に直接入れない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒（R410A）以外は、絶対に使用しない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない-1-（故障や発熱、火災の原因）■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
確実に固定する（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（排気ガスの室内流入による中毒や熱交換器などの腐食の原因）■ 室外ユニット排気ドレン管と室内ユニットドレン管は共用しない（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させない（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意（室外ユニットへの冷媒回収は破裂、けがなどの原因）■ 配線をはさまないように、カバーは元どおり確実に取り付ける （感電、火災の原因）（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒には直接さわらない

第一種特定製品-2-１）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
２）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
３）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数値は、室外ユニットに表示されています。
４）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090 です。

フロン排出抑制法

ACXF60-23613
BE0717-50423■ 据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ設置しない（けがの原因）■ 吸込口やアルミフィンにさわらない注意■ アース工事（D 種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの「据付工事説明書」、「据付工事説明書 電気工事・試運転編」に従って施工する （感電、火災のおそれ）G56, G71 形■ 移設や修理時の冷媒回収は冷媒回収機で行う（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）

冷凍サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用しているＨＦＣ系冷媒（R410A）は、従来の冷媒（R22）に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は冷媒 R410A 専用のものを使用する （R22 用では、機器の故障のほか、■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（転倒などにより、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う（故障や漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）を取り付ける■ 電源は、必ず専用回路を使用する（感電、火災のおそれ）（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、
水漏れ、感電、火災等の原因）■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）

警告■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める

G28 ～ G45 形

冷媒 R410A 使用据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」、「据付工事説明書 電気工事・試運転編」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（１～２ページ）は、施工前に必ずお読みください。

S-G28KT1
S-G36KT1
S-G45KT1

室内ユニット品番（S-KT1 シリーズ）

壁掛形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

安全上のご注意（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

ファン保護材（梱包材）

・ワイヤレスリモコン

・エコナビセンサー（壁設置形）※１※G56・G71 形のみ-3-● ワイヤレスリモコン（別売品）では、エコナビ機能の操作はできません。この機能をご使用になる場合は、多機能
ワイヤードリモコンを取り付けてください。（ワイヤレスリモコンと併用できます。）● 蛍光灯による障害を防ぐため、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、各ワイヤ－ドリモコン（別売品）を取り付けてください。

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意● 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタ－ト方式）または、インバ－ター方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しま
すと、ワイヤレスリモコンの信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式または、インバ－ター方式の蛍光灯はグロ－ランプがありません。）※１ エコナビ機能をご使用になる場合は、エコナビ機能に対応した多機能ワイヤードリモコンが必要です。

・ワイヤードリモコン
・多機能ワイヤードリモコン

取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。

主な別売品には下記のものがあります。

2. 別売品● ファン保護材を取りはずしてください。
（この部品は梱包材です。
）
取りはずさずに使用すると故障の原因となります。

取扱説明書（１冊）
据付工事説明書（本書、１枚）
電気工事説明書（１枚）
お客様相談窓口一覧（１枚）

その他

据付板取付用取付ネジ（4×25）（５個）

G56・G71 形

別売品配線固定用

断熱材（１個）フレアナット断熱用

結束クランパー（１個）

据付板（１個）

ドレンホース（585）

115.5

290

Ｂ mm 以上

左下面配管口S-G56KT1
S-G71KT1

-4-

114

60

51

2

右下面配管口単位：mm

左右対称形状右側面配管口114
60
ガス管（415）
液管（465）
ドレンホース（570）
128.5

911
1120

236

１. 室内ユニットの重量に十分耐える強固な壁に【図１】据え付けてください。
２. 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の周囲には、Ａ mm 以上
空気の流れの妨げになるような物を置かないでください。
50mm
50mm
以上
以上
障害物
３. 外気の入りやすい扉や窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。露が付いたり、霧吹きや露飛びが発Ｃ mm 以下
生することがあります。
Ｃ
Ｂ
Ａ
形名
４. ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてください。不備が床面より1800mm 以上あると、水漏れし家財等を濡らす原因になることがあります。
G28 ～ G45 形 65 30 80●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
G56・G71 形 75 60 100
床面●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水の処理は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
５. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や工場の機械設備の近くには、室内ユニットを据え付けないでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して、能力の低下、霧吹き、露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因となります。
６. 可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは、避けてください。
７. 亜硫酸ガス，腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
【図２】
８. 高周波が発生する機械のあるところは、避けてください。
右背面の９. 火災警報器と吹出口は、1.5ｍ以上離してください。
左背面
左側面
配管
の配管
の配管
10. 有機溶剤が飛散するところは避けてください。
11. 電圧変動の大きいところへの設置は避けてください。
12. 室内ユニットの周囲には、図１のスペースを確保してください。
右側面の配管
13. 配管の取り出しは図２のように、６方向に施工することができます。
左下面の配管14. ホテル客室・寝室・役員室などの低騒音を要求される部屋へ設置す
右下面の配管る場合は、外付け電動弁キット（別売品）の使用をおすすめします。
15. 直射日光の当たらない場所に据え付
けてください。誤動作、部品の変形
外形寸法図
や破損の原因になります。
214
2
16. 動植物や食品に風が直接あたる場所 S-G28KT1には据え付けないでください。動植 S-G36KT1
物や食品に悪影響をおよぼす原因に S-G45KT1
なることがあります。
17. 室内の雰囲気が高湿度（乾球 27℃、
湿球 24℃、相対湿度 78% 以上）に
680
右側面配管口ならない場所に据え付けてください。
49
870
本室内ユニットは、JIS 露付条件
左右対称形状にて試験を行い、基準を満たすこと
右下面配管口左下面配管口を確認しておりますが、高湿度雰囲
気で運転すると室内ユニット本体表
単位：mm
面、フレア断熱材、ドレン断熱材表
85
60
95 60
面に結露し、露が落下する場合があ
ガス管（405）
ります。
液管（455）47.5

47

G28 ～ G45 形

3. 据付場所

47.5

47

壁掛形（付属品は据付工事で必要なため、工事が完了するまで捨てないでください）

61

15.5

61
302

E-151

15

1. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

１. 据付板の位置設定

86 以上

）

183.5

234 以上

本体外形

用穴

0 配管
φ8 背面
（左

106 以上（19）液管接続配管（69）ガス管接続配管

128

438.5

128

557.5

230

237

-5-

（234）液管接続配管（284）ガス管接続配管

63

431.5

350

183

562.5

128

φ
（右 80
背面
配管
）

用穴

単位：mm

は据付板の推奨固定位置

）

用穴

配管

単位：mm

は据付板の推奨固定位置

φ8
（右 0
背面

239 以上
188.5

233.5

φ

4-

3
5.

穴

233 以上穴

左配管時、接続配管カット位置

663

220

φ

3

5.

128
202.5

4-

左配管時、接続配管カット位置

463

2-φ7.5 穴（M6 ボルト固定時）

237

133.5

2-11×20 長穴（M10 ボルト固定時）

水準器

350

133.5

水準器

237

※据付板は必ずネジ 5 本を使って全て止めてください。

【図４】 G56・G71 形）
用穴
0
φ8 面配管背（左190

240 以上

本体外形

20.5※据付板は必ずネジ 5 本を使って全て止めてください。

62【図３】 G28 ～ G45 形

3052（２）配管用穴をあける前に、穴背面の壁中に柱やパイプ・電気配線などの埋設物がないことを確認してください。

71

36
236.5

（１）付属の据付板を使用して、取付位置を決めます。
据付板の周囲に、図１のスペースを確保できる場所を選んでください。水準器を使用して、据付板の水平を保ったうえで位置を決めてください。またこの際、配管の取り出し方向・配管用穴位置もあわせて決めてください。

47.5

E-152
235

4. 据付前の準備

壁

穴開け

室外側

室内側

スリーブ
壁穴は室外側へ 1/100 以上の（現地調達）
下り勾配をつけてあけてください

室内側

壁

室外側

壁より 15mm

余剰分はカット

コーキング剤でシール-6-（１）室内ユニットの取り付け① 冷媒配管をドレンホース、配線類と一緒にまとめて化粧テープで巻きます。
（必要以上にきつく巻かないでください。）
ドレンホースは配管の下（断面図Ａ）にし、強い張力がかからないように余裕を持たせてください。
② ①を壁穴に通し室外へ出しながら、据付板上部の引っかけ部に室内ユニットを掛けます。
（室内ユニットの設置については 8 ページ 4. 室内ユニットの取り付け方 を参照ください。

【 ２－１ 右背面、右側面、右下面の配管の場合 】

フレ－ム（１）配管の方向を確認します。
【 左側面、左下面または右側面、右下面の配管の場合 】
右側面配管口
配管方向に合わせて、フレームの配管口をカットしてください。
【 右背面または左背面の配管の場合 】
この場合、フレ－ムの配管口をカットする必要はありません。
右側面配管の場合（２）室内を通るドレン配管、および冷媒配管は必ず断熱してください。
断熱しないと結露により家財等を濡らす原因となります。フレア接続部には付属の断熱材を使用してください。
（３）電源線、室内外操作線、ワイヤードリモコン（別売）等の配線類は、７. 室内配線 （10 ～ 14 ページ）を参照のうえ、端子板に接続可能な長さ分を室内ユニット内部に引き込んでおいてください。

２. 室内側配管【 鉄筋コンクリート構造の場合 】●コンクリート用のネジ（呼び径 4、長さ 25mm）を現地調達もしくは市販のアンカープラグを併用し、据付板のφ5.3 穴に固定
してください。
●ボルト固定をする場合は、M6（G28 ～ G45 形）、M10 または 3/8"（G56・G71 形）を使用してください。
据付板のφ7.5mm 穴（G28 ～ G45 形）、11×20mm 長穴（G56・G71 形）を使って固定することができます。
●ボルトの壁面からの出代は、９mm 以下にしてください。
●室内ユニットの前方側への傾きを防止するため、できるだけ推奨のネジ固定位置（図 3 および 4）を守ってください。
●水準器を使用して据付板が水平になっていることを確認したうえ、ネジもしくはボルトナットの本締めをしてください。

【 木造壁の場合 】●壁中の柱または間柱を使って確実に固定します。
●据付板のφ5.3 穴に付属の取付ネジ（4×25）で固定してください。
●室内ユニットの前方側への傾きを防止するため、できるだけ推奨のネジ固定位置（図 3 および 4）を守ってください。
●水準器を使用して据付板が水平になっていることを確認したうえ、ネジの本締めをしてください。

重量に十分耐えられるよう、確実に固定してください。
据付板の固定強度が不足した場合、ユニット落下などによる事故の原因になります。
固定後、据付板が壁面に密着していることを確認してください。隙間があると、騒音や振動及び露付きの原因になります。
この作業は室内ユニットを適切に設置するため特に重要です。

１. 据付板の固定

5. 据付手順（３）壁とスリーブの合わせ目は、コーキング剤でシールしてください。
（結露防止・小動物や虫の侵入をふせぐため）（２）壁中のメタルラス・ワイヤラスとの接触や結露による水もれをふせぐため、配管用穴にスリーブ（現地調達）を取り付けます。

（１）室外側へ 1/100 以上の下り勾配をつけ、φ80mm の穴をあけてください。

２. 壁への穴あけ

4. 据付前の準備（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

ドレンホース

配線類

冷媒配管

スリーブとの隙間は
必ず、パテ・コーキング剤
でシールしてください。

室内
ユニット

配管

傾けます

ドレンホ－ス

冷媒配管

壁穴

液管

ガス管

据付板

スリーブとの隙間は必ず、パテ・コーキング剤でシールしてください。

曲げ部分

室内外操作線

室内ユニット
配線類※ ドレンホースは配管の下にしてください。

背面図

E-153

プラス
ドライバー

ドレンキャップ
ドレンキャップ

ドレンホース

緩衝材

据付板

断面図

室内ユニット-7-●ドレンホースは室内ユニット内横引きは禁止です。必ずドレンホースを付け替えてください。

壁と室内ユニットの間に緩衝材などをはさむと作業がしやすくなります。
緩衝材を使用した場合は、作業後必ず取りはずしてください。

【左背面・左側面・左下面配管の場合】

配線類

冷媒配管

（３）室内ユニットの取り付け①据付板上部の引っかけ部に室内ユニットを掛けてください。
②冷媒配管（9 ページ）、ドレンホース（8 ページ）、配線（10 ～ 14 ページ）を接続します。
（延長のため市販のドレンホースを用いて室内を通す場合は、必ず市販の断熱材を巻いてください。）③リークテスト終了後、配線・配管をまとめて化粧テープで巻いてください。（必要以上にきつく巻かないでください。）
配線と配管をフレームに収納します。ドレンホースは配管の下になるようにしてください。

ドレンホース

ドレンキャップ（２）ドレンホース・ドレンキャップの付け替え●ドレンホースとドレンキャップの付け替えを行ってください。
ドレンキャップをはずすときはプライヤー等でドレンキャップを挟み、引き抜いてください。ドレンキャップを差し込
む場合は、プラスドライバーをドレンキャップの穴に差し込んで確実に押し込んでください。
ドレンホースを付け替えないと、ホースつまりによる水漏れの原因になります。
●ドレンホースをはずして抜き取ります。取り付けるときは、ドレンパン出口に（このとき、水をつけると差し込みやすい。）
取り付け後、ドレンホースが確実に取り付けられていることを確認してください。

（１）配管の室内引き込み
室内に引き込んだ冷媒配管は、5 ページ（図 3 および 4）に記載の位置をめやすに長さを調節してください。
（市販ドレンホースを接続する場合も同様）※ ドレンホースの根元に無理な力をかけないように作業してください。

【 ２－２ 左背面、左側面、左下面の配管の場合 】

スリーブ

据付板

※ ドレンホースの根元に無理な力をかけないように作業してください。

5. 据付手順（つづき）

壁※塩ビ系接着剤
で接着

VP-30

室内側

【 排水確認 】● パネルを開きフィルターをはずします。
熱交換器のフィンに向かって静かに注水してください。
排水確認後、フィルターを取付けパネルを閉じます。

-8-

PUSH

据付板

引っかけ部

【 室内ユニットを取りはずす場合 】● ユニット下部のフレ－ム（PUSH マ－ク）部分２か所を押し上げて固定爪をはずしてから、室内ユニットを持ち上げて取りはずしてください。

（１）室内ユニットを設置するには、室内ユニット
を据付板上側の引っかけ部に合わせて取り付
けてください。
（２）ユニット下部（フレーム）２か所の固定爪が確実にはまるように、カチッと音がするまで吹出口下部を据付板に押し付けてください。

４. 室内ユニットの取り付け方

固定爪

①手で押す

②はずす

手で押す

受部

固定爪

据付板

受部

固定爪

据付板

（２）室内に長い横引きがあるときは、ドレンホースに水がたまらないようにドレン配管を下り勾配とし、断熱してください。
●ドレンホースに水がたまらないように必ず 1/100 以上の下り勾配をつけてください。
●トラップのできる配管は絶対にしないでください。
●ドレンホースが水につからないようにしてください。
●ドレンホースを下水溝に入れないようにしてください。下水溝内で発生した硫化水素
トラップなどの腐食性のガスが熱交換器を腐食させ、
トラップ
下り勾配
ガス漏れに至る場合があります。
●ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し水漏れの原
因になります。

VP-20

異径ソケット（30×20）700mm
以上

ドレンホース（１）ドレンホースを接続してください。ドレンホ－スの根元に無理な力をかけないように、作業をしてください。
●右図のように VP 管からドレンホースが抜けないように確実に差し込んでください。
●ドレンホースを継ぎ足す場合は、市販のドレンホースを現地調達し接続してください。
●接続部は必ずテープなどでシールしてください。
【 VP 管（VP-30）の場合 】●トラップができないようにしてください。

３. ドレン接続

5. 据付手順（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

45°± 2°

.4
R0

E-154

～

R0

.8

φ9.52（ 3/8" ）φ12.7（ 1/2" ）φ15.88（ 5/8" ）パイプ径（ mm ）
12.8 ～ 13.2

0.8
0.8
1.0

49 ～ 61｛490 ～ 610｝

68 ～ 82｛680 ～ 820｝
19.3 ～ 19.7

16.2 ～ 16.6

フレアφＡ寸法（ mm ）

銅管肉厚（ mm ）

締付トルク
Ｎ・ｍ｛ kgf・cm ｝
34 ～ 42｛340 ～ 420｝

300mm 程度

250mm 程度

200mm 程度

使用工具の
推奨腕長さ

【図５】

付属の断熱材

室内ユニット側
冷媒配管-9-

断熱材の合わせ目が上を向くように巻きつけてください。

冷媒配管（現地調達）※必ず断熱してください。

下

室内
ユニット

上

２．配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。
３．配管の断熱のしかた●図５に従って、断熱してください。
室内ユニット側冷媒配管の断熱材の上から、付属の断熱材を巻き付けてください。
断熱材の合わせ目が露出しないよう、確実に断熱してください。
断熱材の終端部はビニールテープなどを巻き付けて隙間をふさいでください。
断熱をしないと水もれの原因になります。
ユニットを吊った状態で、付属の断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。
４．ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」および高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

90°± 0.5°

１．冷媒配管のしかた● 室内ユニットのフレアナットをはずしてください。
● 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工してください。（下図・表参照）

１. 室内配線●配管接続部のフレアナットをはずすときおよび配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチを用いダ
ブルスパナにて行ってください。
また、配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、または Ｒ410Ａ用（２種）を使用してください。
また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、また板厚の薄い薄肉配管では、従来の冷媒（Ｒ22）に比べ圧力が約 1.6 倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒（Ｒ410Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は JIS Ｈ 3300「銅および銅合金の継目無管」の Ｃ1220 のりん脱酸銅を使用してください。
また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のエステル油またはエーテル油を使用し、またその際にネジ部や樹脂部品に油が付着しないように注意してください。
（樹脂部品の強度が弱くなり割れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）

φＡネジ

カバープレート

前パネル

前パネル

● G56・G71 形

ネジ

カバープレート● G28 ～ G45 形- 10 -

電源線※アース線は、電源線より
25 ～ 30mm 長くして
ください。

アース線
接続部

電源線

※アース線は、電源線より
25 ～ 30mm 長くして
ください。

アース線
接続部

カバープレート

カバープレート

リモコン配線

室内外操作線

リモコン配線

室内外操作線（1）前パネルを開けて、カバープレートのネジをはずし、ロックするまで引き上げて下図のように確実に配線してください。

端子ネジ締付トルク 1.0 ～ 1.4 N・m● 端子板の端子ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。下記の締付トルクを参照ください。
配線固定は、必ず被覆部分で行ってください。

7. 室内配線

６. 冷媒配管

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

ネジ

E-155

ネジ

ネジ

爪

- 11 -③爪をはずしグリルの両端を持ち、グリルを引き上げるようにしてはずします。

ネジ②フラップを開けてネジカバーを開き、ネジをはずします。

前パネル①前パネルを開けてネジをはずします。

●G56, G71 形

爪②爪をはずし、グリルの両端を持ちグリルを引き上げるようにしてはずします。

ネジ①フラップを開けて、ネジカバーを開きネジをはずします。

● G28 ～ G45 形

爪

ネジカバー

ネジ

ネジカバー

ネジ

電装カバー

電装カバー

グリル

MAIN

- 12 -

電装カバー

フック
フック

SUB

表示基板

溝

取り付けは
この部分にカバーの溝をはめ込む

電装カバー

OFF

ON

SW502

SO11

ワイヤードリモコン ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコン ワイヤードリモコン

室内コントロール基板

OFF

ON

OFF

ON

ワイヤレスリモコン優先（ON）

MAIN SUB 切替スイッチ操作図

出荷時
（OFF）

OFF

ON

【 電装カバーの取りはずしかた 】● 電装カバー左側のフックをはずし、カバー右側を支点に手前に開くように開けてください。
取り付けは逆の手順でおこなってください。

G56, G71 形は、表示基板の MAIN SUB 切替（SW502）をON（MAIN）にしてください。

● G56, G71 形

電装カバー

G28 ～ G45 形は、室内コントロール基板の MAIN SUB 切替（S011）
を ON（MAIN）にしてください。

● G28 ～ G45 形

出荷時設定

レバー

３. ワイヤレスリモコン（別売品）を優先して使用する場合※ワイヤレスリモコンを MAIN でご使用の場合、各ワイヤー
ドリモコンの親・子リモコン制御はできません。ワイヤレ
スリモコンを MAIN とした場合、必ず各ワイヤードリモコ
ンは子リモコン設定してください。（最多１個まで）
各ワイヤードリモコンを親・子リモコン制御使用し、かつ、
ワイヤレスリモコンもご使用される場合、必ずワイヤレス
リモコンを SUB（出荷時設定のまま）にてご使用ください。
※設定詳細については、ワイヤレスリモコン（別売品）に同梱されている説明書をご確認ください。
※親・子リモコン制御については、据付工事説明書 電気工事
編をご確認ください。

２. グリルのはずしかた

7. 室内配線（つづき）※ ワイヤレスリモコンなどの別売品を取り付け、設定する場合にグリルをはずす必要があります。

7. 室内配線（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

E-156引っ掛ける電磁弁出力基板
電源配線【図８】

リブの内側へ電磁弁出力基板
電源配線

【図６】

アース

クランパー
（電磁弁出力基板に付属）
配線抜け防止用

端子板固定板

電装カバー- 13 -【図９】

結束クランパー
（付属品）
にて結束

【図７】

部へ

・電磁弁出力基板の出力配線
・外付け電動弁キット配線

余分な配線を本入れてください。

室内コントロール基板

・電磁弁出力基板の出力配線
・外付け電動弁キット配線・その他別売配線

手順 1. 下図を参考に配線を引き回してください。（注）外付け電動弁キットは、図７および図９を参照してください。
手順 2. 電磁弁出力基板は、室内コントロール基板 OP１、３WAY に接続しアースをネジ締めして配線処理してください。
外付け電動弁キットは、室内コントロール基板 PMV に接続して配線処理してください。
手順 3. 電磁弁出力基板電源配線へ電磁弁出力基板に付属の結束クランパーを図８の位置で結束してください。
結束クランパーの頭部が筐体ヘリにあたることで配線の抜けをふせぎます。
手順 4. 元に戻してください。

室内コントロール基板- 14 -※１ 電磁弁出力基板にも結束クランパーが付属されています。
どちらかをご使用ください。
図８

・電磁弁出力基板電源配線および電磁弁出力基板の出力配線
・外付け電動弁キット配線・その他別売品配線

電装 BOX 側溝に沿って配線を入れます。

結束クランパー（付属品）※１【図 10】

図９

端子板固定板

電磁弁
出力基板アース【図 11】

手順 1. 図 10 を参考に配線を引き回してください。
手順 2. 電磁出力基板は、室内コントロール基板 OP1、3WAY に接続し、付属品の結束クランパーまたは電磁弁出力基板に付属の結束クランパーで結束してください。その後、図 11 の通りアースをネジ締めして配線処理してください。
外付け電動弁キットは、室内コントロール基板 PMV に接続後、結束クランパー（付属品）で結束し、配線処理してください。
その他室内コントロール基板に接続する別売品は、図 10 を参考に配線を引き回してください。
手順 3. 元に戻してください。

室内コントロール基板

3WAY（CN081、5P 黒）：電磁弁出力基板の出力配線接続コネクタ

3WAY（CN081、5P 黒）：電磁弁出力基板の出力配線接続コネクタ

PMV（CN082、5P 白）：外付け電動弁キット配線接続コネクタ

PMV（CN082、5P 白）：外付け電動弁キット配線接続コネクタ●G28 ～ G45 形

OP1（CN309、3P 黄）：電磁弁出力基板電源配線接続コネクタ

OP1（CN309、3P 黄）：電磁弁出力基板電源配線接続コネクタ●G56、G71 形

４. 別売品配線

電磁弁出力基板及び外付け電動弁キット配線処理は、グリルをはずし、電装カバーと端子板固定板をはずして作業します。

7. 室内配線（つづき）

7. 室内配線（つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

フラップ

エアフィルター

表示部

表示部

人感センサー表示部

E-157- 15 -

人感センサー

エコナビセンサー（壁設置形）
（別売品）

受信部

表示部

リモコン
エコナビセンサー（壁設置形）（別売品） （別売品）

受信部

リモコン
（別売品）

左右風向調節板

エアフィルター左右風向調節板

左右風向調節板

前パネル●G56, G71 形

フラップ

前パネル

●G28 ～ G45 形

8. 各部の名前

試運転

断熱工事

ドレン・
排水確認

配管・
配線工事

据付工事

- 16 -

14 室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

13 異常な音の発生はありませんでしたか

12 所に合致した断熱工事を確実に行いましたか

□

□

□

□

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）も含め、設置場□

室内ユニットのドレン配管下り勾配は、規定通りとれ11 ており（1/100 以上）、スムーズに流れていますか

□

□

□

□

□

□

□

10 水漏れはありませんか

室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）に接着剤を塗9 布していませんか

8 行いましたか

気密試験・フレア継手および溶接部のガス漏れ確認を

6 配線の太さは規定通りですか
7 電源電圧は本体銘板と同じですか5

電源配線・室内外操作線・信号線の誤配線・ネジの緩
みはありませんか

3 別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか
4 アース工事は行いましたか□□

室内ユニットは ３. 据付場所 の項目を満足していますか
漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）は取

チェック欄
□

チェック項目

2 り付けましたか

1

作業名称 No.

機器が動作しない。または、他系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をお願いします。

ファンの接触、室内ユニットの歪み等の確認をお願いします。

機器の性能低下だけでなく、水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事をお願いします。

排水不良や水漏れ個所があった場合は、ドレン配管の修正をお願いします。

樹脂部が割れて水漏れする場合があります。
塗布してしまった場合は、ドレン接続部を交換してください。

ガス漏れがあると機器の性能低下だけでなく、環境に大きな影響を与えますので迅速に修理をお願いします。

故障や漏電時に感電、火災の原因になることがあります。設置工事、アース・配線の確認をお願いします。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。

予想される不具合・確認事項

室内・外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

9. 据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 壁掛形
施工編

床置形

冷媒 R410A 使用

必ずお守りください

名

形

-1-

状

個数

備

考

ACXF60-17632
82664140074002
DC1012-20419

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

ワッシャ－

転倒防止用金具（付属）-2-

タッピングネジ2個所（付属）据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
冷媒配管の断熱は、“冷媒配管のしかた”に従って確実に断熱してください。
断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。
（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）
冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

動

160

80形

3.外形

付
し
ド

14 ．周

365
480

2－105×40
ノックアウト2．冷媒配管
冷媒配
電気配

施工編

1.付属品

称

滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号© Panasonic Corporation 2012-2019〒525-8520

パナソニック株式会社 アプライアンス社

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1 ～ 2 ページ）は、施工前に必ずお読みください。

品番
S-G80BS1
S-G112BS1
S-G140BS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。
必ず参照してください。

（S-BS1シリーズ）

く
9 ．電
10 ．有
11 ．火
12 ．直
13 ．動

穴

ガスヒートポンプエアコン

銅

8 ．高

ウト

据付工事説明書

据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1．6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
付属品または別売品は当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、またはガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
可燃性ガスの漏れの恐れのあるところへの設置は行わないでください。
万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると発火の原因になることがあります。
室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

7 ．亜

万

6 ．可

ノッ

クア

E-158

2－

φ3
5

警告

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形

1

ホースバンド1

シ－ル用断熱材

1

配管口シ－ル用

2

タッピングネジ 4×10

ゴムキャップ

転倒防止金具用

3

断熱テ－プ

2

ドレン配管接続部（1）
ガス，液管フレア
ナット部（2）

6

ワッシャー

シ－ル用断熱材

背面用 床面用

E-159

-3-

などによる事故の原因になることがあります。
設置する場合、ユニット本体を安定させるために付属の転倒防止金具を利用して、背面の壁および床面に固定してください。地震などによる転倒を防止するためです。（図-1）（図-2）
木台を使用する場合は、ユニット本体と木台との固定の他に、木台と床との固定も、ボルト等（現地手配）で強固に行ってください。
防振架台への室内ユニット固定はしないでください。室内ユニットの転倒・落下・傾き・振動により、冷媒配管等の破損およびケガの原因になります。

1 ．振動や騒音が増大しないように、丈夫な床面に水平に設置してください。不備があると、転倒警告

考ACXF60-17632
82664140074002
DC1012-20419

固定用バンド（現地手配塩ビ管用（20A））

電気配線口用底枠穴塞ぎ用

背面用 床面用6

木ネジ 5．1×25

備

床面用

個数

4

状

転倒防止用金具

形
背面用

称
2

名

-1-

転倒防止用金具

2.据付場所

ド
レ
ン
配
管

冷
媒
配
管

ユ
ニ
ッ
ト
据
付
用

1.付属品

© Panasonic Corporation 2012-2019（図-1）

タッピングネジ（底枠固定用ネジを共用）
4個所

転倒防止用金具（付属）

ワッシャ－
4個（付属）

木ネジ5．1ｘ25
4本（付属）-2-

転倒防止用金具（付属）

木ネジ5．1ｘ25
2本（付属）

40mm以上

（図-2）

（図-3）

600mｍ以上

室内
ユニット

600mm以上（ただし、配管しない
場合は300mm以上）

タッピングネジ2個所（付属）10mm以上-4-

いでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。

5 ．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けな

ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

4 ．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。

ください。露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。

3 ．外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けて

スペ－スを取ってください。（図-3）
冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障600mｍ以上（ただし、配管しない
害物がないようにしてください。
場合は300mm以上）
エア－ショ－トしないように注意してください。
室内ユニット上部は600mm以上あけてください。

2 ．室内ユニットの周囲は、十分に

注意

吸込口

吹出口

ワッシャ－
2個（付属）が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

冷媒
い。
ネー
フレ
や樹
（フレ
冷媒
のを
高温
（強

配管
使用
（一
1.6
据え
（空

フレ

3．冷媒配
配管
（フ

警告

＜注＞左
下

前面

2．冷媒配管冷媒
電気使用
ゴム

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形

施工編

φ3

5ノ
ッ

穴

ウト

クア

365
480

2－105×40
ノックアウト長穴

55

88
31

φ35
ノック
アウト
穴

0
φ8 ック
ノ

10

ト穴
アウ

177
226

126

(10)

-5-

31

555

317

2－55×120長穴

520

540

304
10
ドレン位置

17

112

21

46

1750

16

アース

40

177
195

126

270
230

φ35 アウト穴
ク
ノッ

ト穴

単位：mm

φ8
ノッ 0
クア
ウ

2．冷媒配管口および電気配線口
冷媒配管および電気配線は据付場所により左、右、後、下の4方向へ配管配線できます。（図-5）

2－

190

130

160

80

80形

125

3.外形寸法図

190

620
280

穴
ウト

φ35
ノック
アウト
穴

55
88
31
10

穴
0
ウト
φ8 クア
ノッ

206
257
306
270

3

(10)

77

555

317

2－55×120長穴

520

540

左、右のいずれかへ配管する場合（図-6）
下配管用の穴（裏面P.① 図-9）を付属のシ－ル用

-6-

吸込パネル

冷媒配管の接続部は吸込パネルの内側にあります。
吸込パネルのはずし方は、吸込パネル上部のラッチ（2個所）を上にスライドさせ、吸込パネル側のヒモをはずしてください。（図-4）
電気配線の接続は吸込パネル内側に電装ボックスがありますので、右側の蓋をはずして行ってください。
ラッチ

1 ．冷媒配管および配線の接続部

4.冷媒配管および配線のしかた

365
480

2－105×40
ノックアウト長穴

クア
5ノ
ッ
2－
φ

190

130

620

304
10

1750
ドレン位置

（図-4）

17

112

21

95

160

125

40

35

206
257
226

350
310

穴
φ 35
アウト
ノ ック

50

ヒモ

電装ボックス

単位：mm

φ8
ノッ 0
クア
ウト
穴

350

112形・140形

80

万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
7 ．亜硫酸ガス・腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
8 ．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
9 ．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
10 ．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
11 ．火災警報機と吹出口は1．5ｍ以上離してください。
12 ．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
13 ．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
14 ．周囲の雰囲気が高湿度（乾球27℃、湿球24℃、相対湿度78％以上）にならない場所に据え付けてください。本室内ユニットは、JIS露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材表面、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

196

65
385

276
26
4－
φ9
穴

80

661
760
287

130

6 ．可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。

80

661
760
199

130

E-160

4－ 26
φ9
穴

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形
施工編

E-161

な
、

て

上
管しない
mm以上）

10mm以上

4－

17

単位：mm

（右側面）

（図-5）

ドレン配管口

配管口

電気配線口（付属のゴムキャップ使用）

（後面）

-7-

冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金の継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
フレア接続時フレア部に塗布する冷凍機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）
冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）
高温／高湿度（30℃、80％RH以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）

配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはR410A用（2種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（1種）、また板厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）
据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）

フレアナットの締付トルクは、P.8の表-1を目安に締め付けてください。

3．冷媒配管のしかた
配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

警告＜注＞左側面配管口は（図-5）の右側面と対称な位置にあります。
下側配管口は底枠にあります。

前面

2．冷媒配管口および電気配線口
冷媒配管および電気配線は据付場所により左、右、後、下の4方向へ配管配線できます。（図-5）
電気配線は左、右、後の、どちらかの一方から行ってください。配線を通す場合、付属のゴムキャップを使用してください。
ゴムキャップは接着剤で固定してください。

-5-

555

（図-7）

（図-6）

（左配管）

（図-4）

（下配管）

ガス管

液管

（右配管）

0．8
1．0

約34～42Ｎ・ｍ（約340～420kgf・cm）
約68～82Ｎ・ｍ（約680～820kgf・cm）

φ9.52（3/8"）
φ15.88（5/8"）

（図-8）

接続継手

-8-

配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。

（表-1）
銅管肉厚（mm）
締付トルク

スパナ

接続配管

パイプ径

フレアナットの締めすぎによるフレア部破壊を防
ぐため下の表を目安に締付けてください。冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。

5．配管接続部の締め付けのしかた
配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、
必ずダブルスパナで行ってください。
（2丁掛け）（図-8）

注意

液管

ガス管

4．配管接続用フレアナットは必ず、ユニット付属のフレアナット，またはＲ410Ａ用（2種）を使用
してください。また、冷媒配管の肉厚は、表-1（P.8）のものを必ず使用してください。

警告

後へ配管する場合（図-7）
下配管用の穴を付属のシ－ル用断熱材（底枠穴塞ぎ用）
で内側より塞いでください。（2ヶ所）

下へ配管する場合（図-6）
配管しない方の下配管用の穴を付属のシ－ル用断熱材（底枠穴塞ぎ用）で内側より塞いでください。
（1個所）

左、右のいずれかへ配管する場合（図-6）
下配管用の穴（裏面P.① 図-9）を付属のシ－ル用
断熱材（底枠穴塞ぎ用）で内側より塞いでください。
（2個所）

-6-

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形
施工編

注意

（図-10）

E-162

電源配線

-①-

クランパー（現地手配）

固定用クランプ材（図-11）

電源配線は、端子接続部に張力が加わらないように、
固定用クランプ材にクランパー（現地手配）を通し、しっかりと固定してください。
固定は、必ず被覆部分で行ってください。

＊ 配管工事、電気工事が完了したら、配管口を付属のシ－ル用断熱材（配管口シール用）でシールしてハトメゴム

7．電源配線の固定

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”“冷凍保安規則”及び高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置してください。

（図-9）

ガス管

ドレン配管

液管接続部

下配管用穴

液管

断熱材（現地手配）

配 管

断熱テ－プ
（付属品）
ガス管接続部

接続部

6．配管断熱のしかた
ガス管，液管接続部の断熱は付属の断熱テ－プを使用してください。
ガス管、液管には必ず断熱材を巻いてください。（現地手配）＜注＞ガス管側の断熱材は、120℃以上の耐熱断熱材を使用してください。
＜注＞断熱材は必ずユニット内部まで巻いてください。断熱しないと、水漏れの原因となることがあります。

7.据付工事完了後のチェック項目-②-（図-12）（右配管の場合）

エルボ（20Ａ）現地手配

塩ビ管（20Ａ）現地手配

塩ビ管（20Ａ）現地手配＊接着部（塩ビ系接着剤）

塩ビ管（20Ａ）現地手配

ホ－スバンド固定（接着剤使用禁止）

ホースバンド 付属品

ドレンホ－ス（締付トルク3.0～4.9 N･m）

塩ビカフス（軟質）

ドレンホ－ス＜注＞＊印接着部は接着剤を使用して固定してください。（図-12）
ドレン接続部は付属の断熱テ－プを使用してください。

付属のホースバンドを使用して固定してください。（締付トルク3.0～4.9N･m）
現地手配の塩ビ配管の長さは本体の配管取出し用穴に合わせて、下り勾配が付けられる長さに調整ください。

2．ドレンは自然排水ですので必ず下り勾配（1/100以上）をつけてください。
トラップ等により、流れがさまたげられると水漏れの原因となります。
ドレンホースの塩ビカフス（軟質）の奥側に突き当るまで、現地手配の塩ビ管を差し込んでください。
（接着剤は使用しないでください。）

注意

1．ドレン配管方向
ドレン配管は左・右・後・下の4方向へできます。
冷媒配管のしかた（Ｐ.7）の項を参照してください。

5.ドレン配管のしかたおよび仕上げ

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形
施工編

E-163（図-13）

配管口部シ－ル用断熱材

電気配線

電装ボックス

コントロ－ルスイッチコネクタ－（白黒）
電装ボックス内

コントロールスイッチ-③-

1．吸込パネルをはずしてください。
2．センターパネルをはずしてください。
コントロールスイッチコネクター（白黒）が電装ボックス内にありますので、必ずはずしてください。
はずさない場合はコントロールスイッチに警報表示（E09）がでます。
センターパネル下側のビス2本はずし、センターパネルを下へさげるとはずれます。
3．センターパネルに取付けてあるコントロールスイッチをはずしてください。
コントロールスイッチカバーを開き右側のビス2本をはずしてください。
センターパネル内側よりコントロールスイッチを押し、コントロールスイッチカバーをはずします。
4．コントロールスイッチカバー（サービス部品）を逆の手順で取付けてください。

（サービス部品 CV6231295680）

6.コントロールスイッチのはずしかた及びコントロールスイッチカバーの取付けかた

センタ－パネル（右配管の場合）＊ 配管工事、電気工事が完了したら、配管口を付属のシ－ル用断熱材（配管口シール用）でシールしてください。（図-13）-①-

冷えない、暖まらない

室内・室外ユニットの吸込口および吹出口
9が障害物で塞がれていませんか。

-④-

運転不能、焼損

8 電線の太さは仕様どおりですか。

運転不能、焼損

6 誤配線・誤配管はありませんか。
漏電時危険

運転不能、焼損

7 アース工事はされていますか。

水漏れ

電源の電圧は室内・室外ユニットの5
銘板と同じですか。

水漏れ

4 ドレンはスムーズに流れていますか。

断熱は完全に行いましたか。
（冷媒配管、ドレン配管）

冷えない、暖まらない

2 ガス漏れ検査は行いましたか。
3

落下、転倒、振動、騒音

不良だと…

室内・室外ユニットの取り付けは
1
しっかりしていますか。

チェック項目チェック欄 備考

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

7.据付工事完了後のチェック項目-②-

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形
施工編

E-164

リモコン（CZ-10RT5シリーズ）の場合の試運転設定、他

17. 冷専設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32

16. 切り忘れ防止設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。
3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。
4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

この製品には冷媒として、HFC が使われています。
1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

フロン排出抑制法 第一種特定製品

また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。

さい。

お手入れのしかたを説明してください。
また、据付工事説明書は、取扱説明書やお客様ご相談窓
口とともに、お客様で保管いただくように依頼してくだ■ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに取 扱 説 明 書にそってお 客 様に使 用 方 法、

（詳細版の主な記載内容）■ 据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工
してください。特に「安全上のご注意」（2～3ページ）
は、施工前に必ずお読みください。

11. 試運転の前に ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
12. コントロールスイッチ試運転設定‥
13. 自己診断機能表‥‥‥‥‥‥‥‥
14. アドレス設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
15. 据付工事完了後のチェック項目 ‥

電気工事

25
26
27
28
29

10. 電気配線工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12

3. 据付場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
4. 室内ユニットの据え付け ‥‥‥‥‥ 65. 冷媒配管工事‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
6. ドレン配管工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
7. ダクト工事＜ダクト形＞ ‥‥‥‥ 10
8. V ベルトの張り調整＜ダクト形＞ ‥ 11
9. コントロールスイッチカバーへの取り換え ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

据付工事＜プレナム形＞ ＜ダクト形＞
S-G224BEU1 S-G224BDU1
S-G280BEU1 S-G280BDU1

室内ユニット品番
床置形＜プレナム形・ダクト形＞（S-BEU1･BDU1シリーズ）

ダクト形

ページ

安全上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2
1. 付属品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
2. 別売品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

もくじ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書
（詳細版）
はじめに

プレナム形

冷媒 R410A 使用

室内ユニット2

必ずお守りください

程」
およびこの据付工事説明書に従って施工する（施工の不備や電気回路容量に不備があると、感電や火災の原因）■ 電気工事（アース工事を含む）
は、
電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規、（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない（発熱、火災の原因）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を下水溝に直接入れない（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、酸欠事故や火災などの原因）（冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロな
どの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れた場合は速やかに換気する据付工事完了後、冷媒が漏れていないことを確認する（R22/R407C 用では、機器の故障のほか、冷媒サイクルの破裂など重大事故の原因）

用のものを使用して確実に冷媒配管を取り付ける■ 配管やフレアナット、
工具は冷媒（R410A/R32）
専（冷媒が漏えいして限界濃度を超えると、酸欠事故や火災の原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（転倒などによる、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え、所定の据付工事を行う（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられるところに確実に行う

確実に固定する（感電や火災の原因）■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）（感電や火災の原因）■ 電源線および室内外操作線は、確実に固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにする（故障や発熱、火災の原因）■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように（感電や火災の原因）■ 電源は、
必ず専用回路を使用する（故障や漏電時に感電、火災の原因）（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、水漏れ、感電、 ■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品 · 全火災などの原因）
極開閉機能付）を取り付ける■ 付属品および別売品は当社指定部品を使用する（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）■ 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼し工事には必ず指定の部品を使って確実に行う（中毒および熱交換器などの腐食の原因）■ 室内ユニットドレン管と室外ユニット排気ドレン管は共用しない

（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、火災の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ設置しない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒以外は、絶対に使用しない（空気・水などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）

実行しなければならない内容（強制事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が注意 発生するおそれがある内容」です。

■ 漏れた冷媒が滞留するおそれのある場所に設置しない

警告■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に指
定冷媒以外のものを混入させない

してはいけない内容（禁止事項）です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある

警告 内容」です。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

安全上のご注意

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

試運転

付属品は据付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

E-165

その他

冷媒配管用
ユニット配管接続部
断熱材固定用（ガス管・液管）

結束バンド（2 個）● アンカーボルトおよびナットは現地調達です。

● アンカーボルトはＭ10 を使用してください。

取扱説明書（1 冊）、据付工事説明書（1 冊）、お客様ご相談窓口（1 枚）ユニット配管用（配管工事に不備があると水漏れし、家財などを濡らす原因）■ ドレン配管は、
この据付工事説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する

取扱説明書、据付工事説明書、
お客様ご相談窓口はお客様で保管していただけるように依頼してください。

ガス管用銅パイプ（1 個）

1．付属品（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、
この据付工事説明書に従って確実に断熱する（凍傷の原因）■ 接続部から漏れた冷媒には直接さわらない注意■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う（感電の原因）

警告

3

4

○
―
―
―
○

加湿器
吹出・吸込
フィルター
チャンバー取付フィルター
S-LINK アダプター

700mm（正面）

室内ユニット※配管しない場合は300mm 以上

600mm 以上※

（露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります）

ください。

外気の入りやすい扉や窓の近くには据え付けないで

図1600mm 以上※

50mm 以上

サービススペース爆発の原因になります）（ 万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・は避けてください。

可燃性ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところ

因になります）

霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原（ 油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、ください。
（エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります）

⿟ ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けて（インバーター機器、自家発電
3-11. 高周波が発生する機器れる原因になります）

ください。
（銅管、
ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏⿟ 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。

⿟ ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。

油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。

3-10. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けて

3-9.

3-8.

して固定してください。
（6 ページ 図 2 参照）

置を参考に、M10 アンカーボルト（現地調達）を使用

⿟ 床への固定は、本体に設けられたアンカーボルトの穴位ることがあります）

ださい。
（不備があると、転倒などによる事故の原因とな運転音が増大しないように基礎へ強固に据え付けてく⿟ サービス時の作業用スペースを考慮してください。
（図1）の通路には障害物がないこと）

配管の取り出しは 3 方向いずれかに施工することができます。
（8ページ 図 3a、
図3b、
図3c 参照）

3-7.

室内ユニットと障害物および背面までの距離は図 1に従ってください。

付けてください。
（吹き出し口および吸い込み口の風

3-6.

3-5.

＊特注にて対応

冷気（暖気）が室内に行きわたりやすい場所に据えに据え付けてください。

品名＊前面閉塞用パネル（高性能・ロングライフフィルターと併用）＊パン形加湿器＊自然気化式加湿器＊吸込口ダクトフランジ（高性能・ロングライフフィルターと併用）＊プレフィルター内蔵形
高性能フィルター
ロングライフフィルター
フィルターチャンバー（高性能フィルター・ロングライフフィルター用）

室内ユニットの重量に十分耐える強固な床面に水平

○

○

○
○

○

ダクト形
○

3-4. ドレン水の処理のしやすいところに据え付けてください。

3-3.

3-2.

3-1.

3．据付場所

プレナム形
―

パネル

■ 主な別売品一覧（別売品の組み合わせ可否については、カタログを参照してください）

2．別売品

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

はじめに

E-166

慮してください。

3-19. 別売品を設置する場合は、十分な作業スペースを考落ちることがあります）

いでください。
（湿度が RH80% 以上の場合は、露が3-18. 室内ユニットの周辺には、濡れて困るものは置かな原因になることがあります）

ないでください。
（動植物や食品に悪影響をおよぼす

3-17. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付け（誤動作、部品の変形や破損の原因になります）

3-16. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。

3-15. 火災警報器と吹出口は1.5ｍ 以上離してください。

けないでください。

3-14. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付ないでください。

3-13. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けし、露が落下する場合があります。

すると室内ユニット本体表面、ドレン断熱材表面に結露満たすことを確認しておりますが、高湿度の室内で運転

本室内ユニットは、JIS 露付条件にて試験を行い、基準をにならない場所に据え付けてください。
湿度 80％以上）

5

6

A
1000
1300

外形寸法
B
463
463
C
1855
1855

4-3.

図2

防振材を取り付ける場合は、
右図参照してください。

25mm

120mm以上

据付固定穴より大きいものを使用してください。

さい。
（右図参照）また、上部からの固定用ワッシャーは、

⿟ 防振材、架台等は必ず足の奥部まで受けるようにしてくだ

アンカーボルトは確実に固定してください。

ださい。

・ 冷房時は、左右風向調節板の固定位置によって、露が付くことがあります。そのときは垂直にしてく・ 稼働範囲は左右各 45 度前後としてください。

吹出口の左右風向調節板を1枚ずつ手で動かし、調節してください。
左右風向調節板は上下風向調節板の奥にあります。

● 左右方向の調節（手動調節）

さい）

節してください。
（冷房時は、上下風向調節板の固定位置によって露が付くことがあります。そのときは水平にしてくだ● 上下方向の調節（手動調節）
吹出口の上下風向調節板を1枚ずつ手で動かし、調＊風向調節について ＜プレナム形のみ＞

アンカーボルトピッチ
D
E
1033
374
1333
374

Ｅ
Ｂ

Ｄ

＊ アンカーボルトは M10（４本使用）＊ ボルト用穴径 φ16

224形
280形

Ｃ
Ａ

（mm）

アンカーボルトの取付ピッチを確認します。
（図 2）＜プレナム形＞

4-1.

以上

はじめに
100mm

A
1000
1300

C
1600
1600

架台

防振材

ワッシャー

アンカーボルト

吸込前面パネル（吸込口）

メンテパネルパネル（上）

吹出口＜プレナム形＞

70mm

ユニット底板

防振材、架台等はユニット底板部を70mm 以上受けてください。

据付金具

据付金具

電源取入口
（2 か所）

ドレン口

加湿器（別売品）
配管口

コントロール
スイッチ

上下風向
調節板

左右風向調節板＊ アンカーボルトは M10（４本使用）＊ ボルト用穴径 φ16

224 形
280 形

アンカーボルトピッチ
D
E
1033
374
1333
374

Ｄ

外形寸法
B
463
463

Ｅ
Ｂ

Ａ

（mm）

しっかり固定するためアンカーボルトは、
M10 を使用してください。

＜ダクト形＞

4-2.

Ｃ

3-12. 室内の温湿度が高湿度（乾球 27℃、湿球 24℃、相対

4．室内ユニットの据え付け

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

据付工事

4-4.

吸込前面パネル

メンテパネル

ダルマ穴

かつ長時間運転した場合、モーターの保護装置が働き運転停止する場合があります。
軸動力値上限の判断管理は、運転電流値で確認してください。運転電流上限値を超えていないことを確認してください。
詳細は「設備設計資料／設計編／風量・機外静圧変更」
を参照してください。

指定された運転可能範囲外での運転はしないでください。指定された範囲外で運転したとき、電圧変動し、

4-5.

切り欠き穴

丸穴のネジ

＊ダクト形も同じです。

3. 吸込前面パネルを上に持ち上げ、取りはずす。

2. ダルマ穴のネジ1か所と切り欠き穴３か所のネジを緩め、丸穴のネジをはずす。

1. メンテパネルを取りはずす。

吸込前面パネルの取りはずしかた

7

8

ドレン口
Rp1
（PS1 めねじ）

冷媒配管口
（ガス管）

冷媒配管口
（液管）

E-167

（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。
またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用
してください。

● 冷媒配管は、C1220リン脱酸銅を用いた「銅および銅合
金の継目無管」（JIS H 3300）を使用してください。
また冷媒配管は表1に示す肉厚のものをご使用ください。
（冷媒（R22／R407C）に比べ配管内の圧力が約 1.6 倍高くなるため一般のフレアナット（1種）、また板厚の少ない薄肉配管では、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります）
また、管の内外面は美麗であり、有害な硫黄、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります）● 据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒以外を混入させないでください。

● 窒素ガスを使用して気密試験を実施し、ガス漏れがないことを確認してください。

● 窒素置換等でスケールが出ないようにしてください。

● 室外ユニットと室内ユニットを連結する冷媒配管の継手方式は、ろう付けで行ってください。

● ユニット内配管作業中は、管端部のきず・打痕・変形などに注意してください。

電源取入口

加湿器（別売品）
配管口

右側面

図 3b

ユニット

現地調達
（後配管）

図 3c

銅パイプ
（付属品）

後配管の場合

ろう付

本体ガス管

銅パイプ
（付属品）

ろう付

液管

前面

ろう付

室外ユニット
配管口

現地調達
（右配管）

（室外ユニット）
正面図（吸込前面パネルをはずした状態）

銅パイプ
（付属品）

ろう付

本体ガス管

右配管の場合左側面

正面図（吸込前面パネルをはずした状態）

ろう付（室外ユニット）

液管

図 3a

冷媒配管
（ガス管）

冷媒配管
（液管）

現地調達
（左配管）

左配管の場合背面

据付場所により後面、左右側面の３方向へ配管できます。
（図 3a、
図 3b、
図 3c）＊プレナム形とダクト形の配管穴位置等は同じです。
（下図はダクト形）

5．冷媒配管工事

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

据付工事

φ25.54

φ29.22減圧弁（レギュレータ）

窒素ガス

E-168

ださい。

⿟ 配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してく

窒素ガス圧力
約0.02MPa

手元バルブ

テーピング

現地配管

5-3. ガス漏れチェック

ろう付か所

作業方法

接続銅管肉厚0.8mm

φ12.7（ろう付接続）

1.0mm

配管

凍保安規則」および高圧ガス保安協会制定の「冷凍空調装置の施設基準」を満たすように設置し、必要なものは届出をしてください。

ガスヒートポンプエアコンは「高圧ガス保安法」、「冷5-5. 法令・基準の確認

配管断熱材 結束バンド

気密試験実施後、ガス管・液管とも配管に付いた水滴がドレンパンの外に落ちないよう必ず配管のＲ尻まで断熱を行なってください。そのとき配管
断熱材の口を付属の結束バンドで縛り、配管断熱
材内に水が浸入しないようにしてください。

0.8mm

φ9.52（ろう付接続）

接続銅管肉厚接続銅管肉厚φ25.4（ろう付接続）

1.0mm

φ25.4（ろう付接続）

接続銅管肉厚280形

224形

5-4. 配管の断熱のしかた

液管（mm）

ガス管（mm）

表1

⿟ ろう付時は酸化被膜防止のため配管内を必ず窒素ガス置換してください

5-2. ろう付

⿟ 銅管はろう付けにて接続してください。

φ25.4

φ25.4

B（現地配管側） C（室内ユニット側）

φＢ
（内径）

5-1. 冷媒配管のしかた

φ22.22

φ25.4

224形

280形

A

銅パイプの寸法

φＣ
（内径）

φＡ

銅パイプ
（付属品）

9

10

● 現地にて、風量や機外静圧を調整する場合は、「設備
設計資料／設計編／風量・機外静圧変更」を参照してください。

● 室内ユニット本体への著しい荷重は避けてください。

● ユニット本体の振動が伝わらないように、キャンバ
ス継手（現地調達）
を使用してください。

り付けてください。

● 事務所や会議室など低騒音が要求される場所では、
必ず消音チャンバー（現地調達）等の消音装置を取⿟ 水漏れが発生するおそれがあります。

その場合は、風量調整ダンパー（現地調達）
を設置してください。
⿟ モーターの保護装置が働き運転停止することがあります。

● 使用風量範囲を超えて使用しますと、以下の現象が発生する場合があります。

● ダクトは結露するおそれがありますので、必ず断熱工事を行ってください。

● ダクトには不燃性の材料を使用してください。

室内
ユニット

室内
ユニット

Ａ：送風機の静圧の 1/2 または、50mm 以上
Ｂ：送風機の静圧または、100mm 以上

下り勾配

支持金具

上り勾配

室内
ユニット

ドレントラップ部はドレン配管内のごみが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

ご注意

7．ダクト工事 ＜ダクト形＞

⿟ 右側からドレン配管を行う場合、右側のプラグを左側に付け換えてください。
（水漏れ確認を行ってください）

⿟ ドレン口はユニット本体２か所（左右）にあります
が、出荷時は右側（コントロールパネル側）のドレ
ン口にプラグを取り付けてあります。

⿟ ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。

⿟ 冷媒配管とドレン配管は必ず別々にしてカバーしてください。

⿟ ドレン配管を接続する場合、ユニット側の配管に力を加えないように行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。

⿟ ドレン配管が終わりましたらドレンパンに水を入れて流れるかどうか確認してください。

⿟ 屋内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。

⿟ ドレン配管はユニットの外側にトラップを設けてください。

⿟ ドレン配管は必ず下り勾配（1/100 以上）をつけて配管してください。

BA

6．ドレン配管工事

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

据付工事

たわみδ
（mm）

3.8 ± 0.4

3.3 ± 0.3

機種

224形

280形

図5

図4

19.6（2.0）

14.7（1.5）
16.7（1.7）

12.7（1.3）

新しいベルトを張るとき 張り直しを行うとき

たわみ荷重 Td〔N（kg）〕

たわみ荷重 Td

スパン長
さ Ｓ
たわみ
δ
S/2

ベルトの張りプーリーの芯出し

E-169
吸込前面パネル（吸込口）

４. コントロールスイッチ台座にサービス部品のコント
ロールスイッチカバー（CV623 129 5680）をはずしかたの逆の手順で取り付けてください。

コントロールスイッチ

パネル（上）

コントロールスイッチ

ネジ

コントロールスイッチ台座● コントロールスイッチ裏カバーが台座にビス２本で固定されています。ビス２本をはずし、裏カバーをはずしてください。

＜プレナム形＞

コントロールスイッチカバー＊＊

５. コントロールスイッチ台座をセンターパネルに戻し、ネジ２本（はずしたもの）
で固定してください。

● コントロールスイッチを下方（溝のある方）に押しながら持ち上げると、台座からはずれます。

● コントロールスイッチの下辺に溝があります（２か所）。溝にマイナスドライバーを差し込んで、押しながらこじるとコントロールスイッチが固定爪からはずれます。

● コントロールスイッチカバーの＊印部を上下からはさむように力を加え、カバーをたわませて、上下のヒンジから、
カバーを取りはずします。

● パネル内側からコントロールスイッチ台座を押し出し、パネルからはずしてください。

● コントロールスイッチカバーを開き、コントロール
スイッチ右側のネジ2本をはずしてください。

３. コントロールスイッチをはずしてください。

２. パネル下側のネジ2本をはずし、パネルを下へさげてはずしてください。

１. 吸込パネルをはずしてください。

＜コントロールスイッチのはずしかた、およびコントロールスイッチカバーの取り付けかた＞＊本体のコントロールスイッチで運転操作しない場合は、サービス部品のコントロールスイッチカバー（CV623 129 5680）
を手配し、下記の手順でコントロールスイッチと交換してください。

9．コントロールスイッチカバーへの取り換え

⿟ 図 5に示すスパン長さの中央にたわみ荷重 Td（N）
を垂直にかけ、たわみδ（ｍｍ）が右表に示す値となるようベルトの張りを調整してください。

⿟ ベルトに張りを与え2～3分運転をしてみてくだ
さい。

8-2. ベルトの張り調整

⿟ プーリーの芯出しが不完全な場合（図の×印）、Ｖ
ベルトの寿命が著しく減少したり、消費電力が増大します。

⿟ モータープーリーとファンプーリーは、一直線上に配列されなければなりません。
（図 4）8-1. プーリーの芯出し⿟ ベルト交換、または静圧調整を行う場合は下記の調整を行ってください。

合を確認してください。ファンベルトには適正な張り具合が必要です。
（図5）

⿟ 数日運転を行ってから、ファンベルトの張り具合を見てください。また1か月に1回を目安にファンベルトの張り具

8．V ベルトの張り調整 ＜ダクト形＞

11

12

中継してください。

⿟ すべての室内ユニットはわたり方式による電源引き込
みはできません。室内ユニットごとにプルボックスで■ プルボックスの使用について

⿟ 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器 +B 種ヒューズ）を取り付けてください。

⿟ 取り付ける場合は、高調波対応品、
全極開閉機能付きを使用してください。

⿟ 関連法規に従って漏電しゃ断器を取り付けてください。

■ 漏電しゃ断器の設置について■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける （感電や火災の原因）■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）（故障や漏電時に感電や火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける

端子ネジ
M4

室内電源端子台容量35A■ 室内ユニット電源端子台容量8㎟

電線最大太さ操作線」、「リモコン配線 （」17ページ）に記載されている条件を満たしていること。

⿟ 配線太さとこう長は「電源線」（16ページ）、「室内外⿟ 導線と大地間に、500V メガー（絶縁抵抗計）で測定し、100MΩ以上であること。

⿟ 配線の被覆に、
きずや劣化がないこと。
（＊腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です）■ 既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、
可能です。

警告

「安全上のご注意」の内容をご確認ください

10．電気配線工事① ＜プレナム形＞

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

据付工事

R ＳＴ

＊

室内外操作線

E-170

室内ユニット 2

＊

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

室内ユニット 3

室外ユニット添付の「据付工事説明書 電気工事編」
を参照してください。
＊ 3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）
を接続してください。
＊ 室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニット添付の「据付工事説明書」
を参照してください。

ㅡ 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合「据付工事説明書」
および「ガス管弁キット（別売品）」に付属の取付説明書を参照してください。
（詳細は設備設計資料を参照してください）＊ 室内ユニットが複数台接続の場合は、必ずガス管弁キットを使用してください。

＊ 3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。

＊

電磁弁
キット

※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

＊ 室内・室外ユニットの容量比は、
室外ユニット添付の「据付工事説明書」を参照してください。

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

プルボックス

室内外操作線：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

室内ユニット１

1 2

4

※１

1

室外ユニット親機 3

R ＳＴ

アース

ガス管弁
キット

アース

アース

室外ユニット

2

※１

13

14

＊

電磁弁
キット

室内ユニット 2

＊

電磁弁
キット

アース

室内ユニット 3

＊

電磁弁
キット

（コネクタをはずす）

を参照してください。

4. 室内ユニット（コントロールスイッチが接続されているユニット）のリモコン配線用端子板（1、2）から、他の室内ユニットのリモコン配線用端子板（1、
2）にリモコンわたり配線（2 線）を接続してください。

3. コントロールスイッチカバーを交換してください。
：室内ユニット2、3（リード線コネクタがはずしてあるので、コントロールスイッチを操作できないよう、ふたをするため）詳細については「据付工事説明書」
を参照してください。

（3）親子リモコン制御

1グループにコントロールスイッチは最多 2 個まで接続可能です。2 個のコントロールスイッチで操作する場合は

2. 室内ユニット 2、3 のコントロールスイッチコネクタ（白）をはずしてください。
（電装ボックス内部からコントロールスイッチに配線接続されているリード線です。コントロールスイッチ裏側のボック
ス内にあります）1. 室内外操作線の配線は室内ユニット（U1、
U2）と室外ユニット（1、2）を接続してください。

ガス管弁
キット

（コネクタをはずす）

室内外操作線※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

グループ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多 8 台まで設置可）（総配線長は 200ｍ以内）

ガス管弁
キット

アース

プルボックス

室内外操作線※１：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

室内ユニット１

1 2

室外ユニット
R ＳＴ

アース

ガス管弁
キット

アース

（グループ制御する場合の配線手順）＊

漏電しゃ断器

3φ200V⿟ １台の室内ユニットのコントロールスイッチで最大８台の室内ユニットを操作できます。
下図は室内ユニット1のコントロールスイッチで室内ユニット1・2・3を操作する例です。

集中制御装置＊漏電しゃ断器

3φ200V

漏電しゃ断器

3φ200V＊ 集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してくだ
さい。
（無極性）

ㅡ １冷媒系統のみの設置の場合

（1）
基本配線図

（2）
グループ制御する場合

10．電気配線工事② ＜プレナム形＞

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）

集中制御装置

施工編

電気工事

＊

リモコン

＊

電磁弁
キット

室内ユニット 2

E-171

3φ200V

漏電しゃ断器＊室内ユニット１
（親）

1 2

＊

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

プルボックス

室内外操作線：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

アース

R ＳＴ

室内ユニット 2
（子）

＊

電磁弁
キット

（コネクタをはずす）

＊

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

室内外操作線

室内ユニット 3

電磁弁
キット（コネクタをはずす）＊※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

ガス管弁
キット

室内ユニット 3

集中制御装置

ガス管弁
キット

アース

室外ユニット

※１

電磁弁
キット

アース

室内外操作線（コネクタをはずす）＊

グループ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多 8 台まで設置可）（総配線長は 200ｍ以内）

ガス管弁
キット

アース

プルボックス

室内外操作線※１：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

リモコン配線

1 2

室内ユニット１

（別売品）

R ＳＴ

アース

ガス管弁
キット

アース

室外ユニット※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。
集中制御装置ㅡ グループ制御を２個のコントロールスイッチで操作する場合

漏電しゃ断器

3φ200Vㅡ 室内ユニットを１個のコントロールスイッチと１個のリモコン（別売品）で制御する場合

この親子リモコン制御は、１台もしくは複数台の室内ユニットを２個のリモコンで操作するものです。
コントロールスイッチまたはリモコンは合わせて最大2個まで接続可能です。

（3）親子リモコン制御

1516

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

容量
（A）
15
15

項目
形式
224
280

30

30
15

15

2

2

15
20

10A 以下15A 以下

30

30

30

30

0.1 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下漏れ電流 動作時間（mA） （sec）

20

15

15

15

容量
（A）

配線用
しゃ断器

30

30

30

30

容量
（A）

15

15

15

15

ヒューズ
（A）

手元開閉器

2（60）

2（74）

2

2

2（14） 3.5（26） 5.5（41）

2（22） 3.5（39） 5.5（61）

8（59）

8（89）

2（44） 3.5（78） 5.5（123） 8（179）2（74） 3.5（131） 5.5（205） 8（299）

室内電源線太さ（mm2）（金属管、塩ビ管）
電源降下基準 2%

3.5（105）

3.5（131）

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

幹線

室内ユニット
最大運転電流冷房：0.33A
暖房：0.29A

室内ユニット

運転電流
冷房：0.35A
暖房：0.30A

室内ユニットプルボックス

最大運転電流冷房：0.32A
暖房：0.30A

わたり線

2mm2、74 ｍ（幹線＋わたり線の総配線長）

運転電流
冷房：0.41A
暖房：0.37A

室内ユニット＊ 室内ユニット 4 台の総合運転電流の求めかた：（0.32＋0.33）
×1.2+（0.35＋0.41）×1.5＝1.92A（総合運転電流 3A 以下）

電源
単相
200V

例：室内ユニット 4 台を接続する場合※ 1 総合運転電流を求める際は、カタログを参照してください。
⿟ 電気特性欄に最大運転電流の記載がある場合：最大運転電流を1.2 倍してください。
⿟ 電気特性欄に最大運転電流の記載がない場合：冷房・暖房の運転電流欄の大きい方を採用し1.5 倍してください。

）内数値はその最大こう長（m）を表します。

15

電源線太さの（

15

5A 以下

容量
（A）

3A 以下

総合運転
電流 ※ 1

漏電しゃ断器⿟ 室内配線容量 室内ユニット複数台時
室内ユニットプルボックス

室内電源線
アース線
太さ
ヒューズ 最小太さ 電源線太さ mm2（最大こう長 m） （mm2）2（A） （mm ） （金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

手元開閉器
容量
（A）

わたり線

室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット幹線

＊ 電源線太さの（）内数値はその最大こう長（m）を表します。

漏電
しゃ断器

室内ユニット個別電源時

漏電しゃ断器⿟ 室内配線容量

電源
単相
200V

⿟ プルボックスと室内ユニット間の電線は、2mm2 から電源端子台の最大太さまでの配線を使用してください。

⿟ 室内ユニットの電源は、室外ユニット単位で１か所からとるようにしてください。
別幹線にした場合、同時に室内ユニットの電源を入れてください。
⿟ プルボックスは、室内ユニット近傍に設けてください。

⿟ 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。

⿟ 200 Ｖ電源には、2mm2 未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞

⿟「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

600Ｖビニール電線、
EM-IE 線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源線

10．電気配線工事③ ＜プレナム形＞

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

電気工事

無極性 2線式

VCTF
JIS C 3306

JIS C 3312

JCS4518

ー
JCS4271

ー

JIS C 3605 JIS C 3342

JCS4501

JCS4501

無極性 2線式

E-172
JCS4271

JCS4518

配線太さ

0.5mm2 ～ 1.25mm2

L1

室内ユニット
1 台目

L2

室内ユニット
2 台目

L3

室内ユニット
3 台目

L4

室内ユニット
4 台目

L5

室内ユニット5 台目

⿟ どの室内ユニットにリモコンを接続しても動作します。

⿟ 1個のリモコンで室内ユニット最多8台まで接続可能です。

リモコン配線

L6

室内ユニット
6 台目

MAX8 台室内ユニット
8 台目

リモコン

L7

室内ユニット
7 台目

う設置してください。

⿟ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよ⿟ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモ
コン配線用端子台に接続してください。

⿟ 別売品のリモコンに付属している説明書を参照してく
ださい。

ので、
詳細については各接続機器の工事説明書を参照してください。
＊ 接続機器の工事説明書を優先してください。

JIS C 3312

JCS4501

⿟ 室内ユニットわたり総配線長は 200 ｍまでです。
（ L1+ L2+ L3 +L4+L5+L6+L7 = MAX 200ｍ ）JIS C 3306

ー

適用規格
エコ電線
従来

⿟ 接続する機器によっては接続台数、
総配線長などが異なる場合があります。また、接続する際の注意事項等もあります

VCTF

耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル）
ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

名称（従来名称）

⿟ 総配線長 MAX 500 m（グループ内にワイヤレス
リモコンがある場合は、400 ｍまで）

EM-MEESEM-OOCT

EM-ECTF

エコ電線記号 従来記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）

⿟ 配線

従来

JIS C 3401 JIS C 3401

エコ電線

適用規格

総配線長 MAX 1km まで（全ての室外ユニットが U 形・T 形の場合、全ての室内外操作線の太さを2mm2 にする
ことにより総配線長 MAX 2km まで増やすことが可能です）■ リモコン配線（ワイヤード）⿟ 線長⿟ 線の太さ 0.5mm2～2mm2

EM-MEESEM-CPEES

EM-EEF

ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）

制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）

名称（従来名称）

耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル）
600 V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
VVF（600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
CPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

VCT

EM-OOCT

EM-ECTF

CVV

EM-CEE

エコ電線記号 従来記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）⿟ 配線■ 室内外操作線

1718

⿟ 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器 +B 種ヒューズ）を取り付けてください。

⿟ 取り付ける場合は、高調波対応品、
全極開閉機能付きを使用してください。

⿟ 関連法規に従って漏電しゃ断器を取り付けてください。

■ 漏電しゃ断器の設置について■ アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）（感電の原因）■ アース工事（D 種接地工事）を行う■ 配線をはさまないように、ふたは元通り確実に取り付ける （感電や火災の原因）■ 電気部品に触れる前に電源をしゃ断する（感電の原因）（故障や漏電時に感電や火災の原因）■ 関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける

端子ネジ
M4

室内電源端子台容量35A■ 室内ユニット電源端子台容量る条件を満たしていること。

8㎟

電線最大太さ⿟ 配線太さとこう長は「電源線」「室内外操作線」
、
（22
、
ページ）、
「リモコン配線」（23ページ）に記載されてい100MΩ以上であること。

⿟ 導線と大地間に、500V メガー（絶縁抵抗計）で測定し、

⿟ 配線の被覆に、
きずや劣化がないこと。
（＊腐食などにより老朽化した部材は新設が必要です）■ 既存配線の再利用は下記の条件を満たした場合、
可能です。

警告

「安全上のご注意」の内容をご確認ください

10．電気配線工事④ ＜ダクト形＞

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

電気工事

E-173

室内ユニット１

1 2

3

4

＊

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

室内外操作線

室内外操作線：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

ガス管弁
キット

アース

R ＳＴ

1

※１

室外ユニット親機

R ＳＴ

2

室内ユニット 2

漏電しゃ断器

3φ200V

＊

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

室内外操作線

室内ユニット 3

漏電しゃ断器

3φ200V

室外ユニット添付の「据付工事説明書 電気工事編」
を参照してください。
＊ 3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）
を接続してください。
＊ 室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニット添付の「据付工事説明書」
を参照してください。

ㅡ 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合「据付工事説明書」
および「ガス管弁キット（別売品）」に付属の取付説明書を参照してください。
（詳細は設備設計資料を参照してください）＊ 室内ユニットが複数台接続の場合は、必ずガス管弁キットを使用してください。

＊ 3WAY マルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。

＊

電磁弁
キット

※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

＊ 室内・室外ユニットの容量比は、
室外ユニット添付の「据付工事説明書」を参照してください。

＊

漏電しゃ断器アース

アース

室外ユニット※１

1920

3φ200V

R ＳＴ

アース

室内ユニット１

1 2

＊

電磁弁
キット

アース

3φ200V

室内ユニット 2

漏電しゃ断器＊

電磁弁キット

3φ200V

室内ユニット 3

漏電しゃ断器＊

電磁弁
キット（コネクタをはずす）

を参照してください。

4. 室内ユニット（コントロールスイッチが接続されているユニット）のリモコン配線用端子板（1、2）から、他の室内ユニットのリモコン配線用端子板（1、
2）にリモコンわたり配線（2 線）を接続してください。

3. コントロールスイッチカバーを交換してください。
：室内ユニット2、3（リード線コネクタがはずしてあるので、コントロールスイッチを操作できないよう、ふたをするため）詳細については「据付工事説明書」
を参照してください。

（3）親子リモコン制御

1グループにコントロールスイッチは最多 2 個まで接続可能です。2 個のコントロールスイッチで操作する場合は（電装ボックス内部からコントロールスイッチに配線接続されているリード線です。コントロールスイッチ裏側のボック
ス内にあります）2. 室内ユニット 2、3 のコントロールスイッチコネクタ（白）をはずしてください。

1. 室内外操作線の配線は室内ユニット（U1、
U2）と室外ユニット（1、2）を接続してください。

ガス管弁
キット

アース

室内外操作線（コネクタをはずす）

グループ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多 8 台まで設置可）（総配線長は 200ｍ以内）

ガス管弁
キット

室内外操作線※１：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

ガス管弁
キット

アース

室外ユニット（グループ制御する場合の配線手順）＊

漏電しゃ断器

3φ200V

漏電しゃ断器※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

⿟ １台の室内ユニットのコントロールスイッチで最大８台の室内ユニットを操作できます。
下図は室内ユニット1のコントロールスイッチで室内ユニット1・2・3を操作する例です。

集中制御装置

3φ200V

漏電しゃ断器

3φ200V

漏電しゃ断器

3φ200V＊ 集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してくだ
さい。
（無極性）

ㅡ １冷媒系統のみの設置の場合

（1）
基本配線図

（2）
グループ制御する場合

10．電気配線工事⑤ ＜ダクト形＞

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）

集中制御装置

施工編

電気工事

3φ200V

E-174

＊

リモコン

（別売品）

＊

電磁弁
キット

アース

3φ200V

室内ユニット 2

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器

3φ200V

漏電しゃ断器

3φ200V

＊

室内ユニット１
（親）

1 2

＊

電磁弁
キット

アース

ガス管弁
キット

室内外操作線：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

アース

R ＳＴ

電磁弁
キット

室内ユニット 2（子）

漏電しゃ断器

3φ200V

室内ユニット 3

＊

電磁弁
キット

（コネクタをはずす）

＊

電磁弁
キット

ガス管弁
キット

アース

室内外操作線

室内ユニット 3

漏電しゃ断器

3φ200V

電磁弁
キット（コネクタをはずす）＊※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

ガス管弁
キット

アース

3φ200V
漏電しゃ断器

集中制御装置

ガス管弁
キット

アース

室外ユニット※１＊

室内外操作線（コネクタをはずす）

グループ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多 8 台まで設置可）（総配線長は 200ｍ以内）

ガス管弁
キット

室内外操作線※１：コントローススイッチ（室内ユニット組込み）

リモコン配線

1 2

室内ユニット１

R ＳＴ

アース

ガス管弁
キット

アース

室外ユニット

集中制御装置ㅡ グループ制御を２個のコントロールスイッチで操作する場合

漏電しゃ断器

3φ200V

漏電しゃ断器※１室外ユニットの電気配線（端子台の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニット添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

ㅡ 室内ユニットを１個のコントロールスイッチと１個のリモコン（別売品）で制御する場合

この親子リモコン制御は、１台もしくは複数台の室内ユニットを２個のリモコンで操作するものです。
コントロールスイッチまたはリモコンは合わせて最大 2個まで接続可能です。

（3）親子リモコン制御

21

22

容量
（A）
15
15

形式
224
280

手元開閉器

30

30
15

15
2

2

容量 ヒューズ 最小太さ
（A） （A） （mm2）
2（30）

2（57）

容量
（A）
15
15

形式
224
280

手元開閉器

30

30
15

15
2

2

容量 ヒューズ 最小太さ
（A） （A） （mm2）
2（28）

2（54）

室内電源線

－
5.5（85）

3.5（49）3.5（94）5.5（77）5.5（149）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％

室内電源線

3.5（54）3.5（100）

電源線太さ mm2（最大こう長 m）（金属管、塩ビ管）電圧降下基準 2％－8（113）－

8（123）

2

2

アース線
太さ
（mm2）

2

2

アース線
太さ
（mm2）

無極性2線式

ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）

JIS C 3306

JIS C 3312

JCS4518

ー

JCS4271

ー

JIS C 3605 JIS C 3342

JCS4501

JCS4501

JIS C 3401 JIS C 3401

従来

適用規格
エコ電線

⿟ 線の太さ 0.5mm2～2mm2
⿟ 線長 総配線長 MAX 1km まで（全ての室外ユニットが U 形・T 形の場合、全ての室内外操作線の太さを2mm2 にする
ことにより総配線長 MAX 2km まで増やすことが可能です）

EM-MEESEM-CPEES

EM-EEF

EM-ECTF

VCT

EM-OOCT

耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
VCTF（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル）
600 V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形
VVF（600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
CPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

CVV

EM-CEE

名称（従来名称）
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）

エコ電線記号 従来記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線
（日光、
照明など）
の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）⿟ 配線■ 室内外操作線＊ 電源線太さの（）内数値はその最大こう長（m）を表します。
＊ 風量、
機外静圧共に定格以下の場合は（表 -1）
で選定してください。 どちらか一方でも定格を超える場合は（表 -2）
で選定してください。

漏電
しゃ断器

項目

（表 -2）＊ 電源線太さの（）内数値はその最大こう長（m）を表します。

漏電
しゃ断器

室内ユニット個別電源時

項目（表 -1）

⿟ 室内配線容量

⿟ 電源わたり配線はできません。個別に引き込んでください。

⿟ 別幹線にした場合、同時に室内ユニットの電源を入れてください。

⿟ 200 Ｖ電源には、2mm2 未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞

⿟「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

600Ｖビニール電線、
EM-IE 線を使用基準とする。
（現地調達）■ 電源線

10．電気配線工事⑥ ＜ダクト形＞

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

電気工事

無極性 2線式

VCTF

配線太さ

0.5mm2 ～ 1.25mm2

L1

室内ユニット
1 台目

L2

室内ユニット
2 台目

L3

室内ユニット
3 台目

L4

室内ユニット
4 台目

JIS C 3312
JCS4271

JCS4501
JCS4518

L6

室内ユニット
6 台目

MAX8 台室内ユニット
8 台目

リモコン

L7

室内ユニット
7 台目

⿟ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

L5

室内ユニット5 台目

⿟ 接続する機器によっては接続台数、
総配線長などが異なる場合があります。また、接続する際の注意事項等もありますので、詳細については各接続機器の工事説明書を参照してください。
＊ 接続機器の工事説明書を優先してください。

リモコン配線

⿟ 総配線長 MAX 500 m

JIS C 3306

ー

適用規格
エコ電線
従来

⿟ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリ
モコン配線用端子台に接続してください。

耐熱性ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型ケーブル）
ポリオレフィン絶縁耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用ポリエチレンコード
MVVS（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）

名称（従来名称）■ リモコン配線（別売品のリモコンを取り付ける場合）

EM-MEESEM-OOCT

EM-ECTF

エコ電線記号 従来記号

⿟ 線種 （エコ電線：紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用を使用してください）⿟ 配線■ リモコン配線（ワイヤード）

E-175
23

24

S

T

アース線接続部

室内電源線

R

T

アース線接続部

室内電源線

S

接続部の表示ラベル

室内電源線（R,S,T）

ダクト形 BDU1

R

接続部の表示ラベル

室内電源線（R,S,T）

プレナム形 BEU1

配線固定具

結束バンド
（付属品）

※頭の位置を横にする＊プレナム形では、電源線の端子台への接続は 2 本です。

＜ダクト形＞

丸型圧着端子

絶縁スリーブ⿟ 電装ボックスの配線取入口を通し、各配線を端子台に接続してください。端子台への接続は絶縁スリーブ付
きの丸型圧着端子を使用してください。アース線接続
部への接続は、丸型圧着端子を使用してください。

⿟ ユニット本体側面の配線取入口から本体内部に各配線を引き込んでください。
本体電源部の配線取入口を必ず通してください。

⿟ 電装ボックスのふたをはずしてください。
（ネジ4か所）ます。

⿟ 配線取入口は、ユニット本体側面の冷媒配管側にあり■ 室内ユニットへの配線接続

10．電気配線工事⑦
1.2 ～ 1.3 N・m

室内外操作線（U1,U2）

配線固定具

U2

1

U1

U2

室内外操作線

2

1

リモコン配線2

リモコン配線

接続部の表示ラベル

室内外操作線U1

接続部の表示ラベル※しっかりと固定する

室内外操作線（U1,U2）配線固定具

⿟ 配線取入口は、
すき間がないようにパテ等（現地調達）でふさいでください。

⿟ 配線をはさまないように電装ボックスのふたを元通りに取り付けてください。

⿟ 電源線は端子接続部に張力が加わらないように、
配線
固定具をしっかりと固定してください。
（2か所）
固定は必ず被覆部分で行ってください。

ネジ締付トルク⿟ ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。下記の締付トルクを参照ください。

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

電気工事

6P プラグ（①-④、CHK）

CN062
BLK

6

3

4

1

室内コントロール基板（メイン）●「15. 据付工事完了後のチェック項目」（29ページのNo.12まで）を確認してください。

● 試運転はお客様に立ち会いをおねがいして行ってください。取扱説明書の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。

定の確認、親・子リモコン制御について記載しています。

ここでは、リモコン試運転設定、室内ユニットの自動アド
レス設定、室内ユニットのユニットNo. の表示、親子設● 試運転は室外ユニットの据付工事説明書を参照してく
ださい。

11．試運転の前に

TEST

DISP

CHK

OC
EMG
BLU
BRW
CN040 CN044

JP040

2P コネクタ（青、OC）

2P コネクタ（茶、EMG）

JP040 カット

室内コントロール基板（通信）しています。配線接続を修正した後、基板に接続されている、
2P コネクタ（青、OC）をはずして、
2P コネクタ（茶，EMG）に差し替えてください。
茶コネクタに差し替えても運転できない場合には、
ジャンパ－線（JP040）
をカットしてください。
（作業は必ず運転を停止して配線用しゃ断器（ブレーカー）
を切ってから行ってください）

板のヒュ－ズ（0.4A）を溶断して基板を保護するように＊誤って AC200V を印加した場合は、室内コントロ－ル基● 室内外操作線（室内ユニット4P 端子台の U1、U2端子）に
AC200V の配線を接続していないか確認してください。

25

26

ボタンを押してください。

ボタンを４秒以上押しボタンを 4 秒以上押して液行ってください。（欠相確認のため）

⿟ 室外ユニットの試運転は、圧縮機の運転を 10 分以上

晶表示部の“ 試運転 ”消灯を確認してください。
（このコントロールスイッチは連続試運転を防止するために、60 分タイマー試運転解除機能付となっています）

⿟ 試運転終了後は再度

⿟ 正常に運転できない場合には、コントロールスイッチの液晶表示部にエラーコードが表示されます。
次ページの＜ 14. 自己診断機能表＞を参照して修正してください。

⿟ 試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
（注）電源投入後および運転停止後、約３分間は室外ユ
ニットの運転はしません。

モードは機器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください）

試運転中は液晶表示部に“ 試運転 ”と表示されます。
試運転モードでは、温度調節はできません。
（試運転

てから、

⿟ コントロールスイッチの12．コントロールスイッチ試運転設定☝ここをクリック、またはタッチ

リモコン（CZ-10RT5シリーズ）の場合は33ページへ

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）

電気工事

E-176

施工編

試運転

因

親・子リモコン制御の場合● 室内ユニットの電源が入っていない。

● コントロールスイッチが正しく接続されていない。

原● 室内ユニット台数が設定より多い。

● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。

● 室内・室外ユニット機種の不一致。

● 室内ユニットにコントロールスイッチわたり配線接続されている● 自動アドレス設定を行う。
が、個別設定になっている。

“Ｅ１６”表示“Ｅ２０”表示“Ｐ０５”表示“Ｌ０２”表示E-177“Ｌ０７”表示※ 1 エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。

⿟ 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

● 室内ユニットに電源が入っているか、
室内外接続線は正しいか確認する。

● 室内・室外ユニットの台数を正しく設定する。

● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“Ｅ１５”表示● 親子設定の確認をしてください。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

●〈28 ページ / 項目 14-2 〉の項を参照して正しく設定する。

● 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数ある● 室内外操作線の断線、接続不良。

────● 正しく接続する。

● 親リモコンが２台設定されている。

● 自動アドレスを行う。

● コントロールスイッチが正しく接続されていない。
（コントロールスイッチから室内ユニットへの送信不良）● コントロールスイッチおよび室内外接続線の配線を確認する。

● コントロールスイッチが正しく接続されていない。
（コントロールスイッチ受信不良）● 室内外操作線の断線・接続不良。

● 自動アドレスが終了していない。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 室外基板上の表示（※ 1）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内外能力をチェックする。

● 室内ユニットの電源を入れる。

● 正しく接続する。

処置方法“Ｅ１４”表示“Ｅ０６”表示“Ｅ０４”表示“Ｅ０９”表示“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。
“ 設定中 ”が消えない● 室内外操作線の断線、接続不良（最大で１０分 程度）● 電源線（欠相）

全く表示されない

コントロール
スイッチ表示コントロールスイッチのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。
（自動復帰警報ではありません）

13．自己診断機能表

27

28

/

ボタンを同時ボタンを押すと、項目コード“ A1 ”+

を

選択 ボタンで選ぶ。
ボタンを押すと、その冷媒系統の自動アドレス

12

リモコン配線

白

1 2

黒

（別売品）

R S T U1 U2

コントロール
スイッチ

室内ユニット

リモコン配線

ア－ス

リモコン■ 室内ユニット 1 台にワイヤードリモコン
1 個を追加して操作する場合

ントロールスイッチ基板裏のリモコンアドレスコ
ネクタをリモコン親 → 子に差し替えてください。
この状態で子リモコンとして機能します。

2. コントロールスイッチを子リモコンとする際は、コ

1. コントロールスイッチまたはリモコンを 2 個接続
した際は、コントロールスイッチを子リモコンとしてください。

【設定方法】

室温センサーの切換え

コントロールスイッチ基板裏側

取扱い上の注意

リモコンアドレスサービスマンの方へ

この親・子リモコン制御は、１台の室内ユニットを２個のリモコンで操作するものです。
コントロールスイッチまたはリモコンは合わせて最大 2 個まで接続可能です。

14-2 親子リモコン制御（別売品のリモコンを設置する場合）

⿟ 次の系統も同様にアドレス設定してください。
（アドレス設定後 1 分 30 秒以上待ってから運転を開始
してください）を行います。
（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります）

⿟⿟ 自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番号が表示されます。

⿟ 温度設定に（4 秒以上）押します。

⿟ コントロールスイッチの時間

冷媒系統ごとのアドレス設定方法（電源を入れてから 1 分 30 秒以上待ってからアドレス設定してください）

室内外ユニット全て電源を入れ、コントロールスイッチで設定してください。
（自動アドレス中は、コントロールスイッチに“ 設定中 ”と点滅表示します）

リモコン親
リモコン子

リモコンアドレスコネクタ

この項では、
アースや室外ユニットの電源線・漏電しゃ断器の表示は省略しています。

14-1 コントロールスイッチでの自動アドレス設定方法

14．アドレス設定

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

試運転

E-178

□

□

□

□

□

別売品等の誤取付け・誤配線はありませんか

アース工事は行いましたか

室内電源線・室内操作線・リモコン配線の誤配線・ネジの緩みはありませんか

配線の太さは規定通りですか

電源電圧は本体銘板と同じですか

気密試験および溶接部のガス漏れ確認を行いましたか室内ユニットのドレン接続部（樹脂部）に接着剤を塗布していませんか

3

4

5

6

7

8

9

試運転

断熱工事

ドレン・
排水確認

配管・
配線工事

□

関連法規に従って漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）は取り付けましたか2

室内ユニットより冷風・温風は吹き出しましたか

燃料ガス漏れ検査は行いましたか15

異常な音の発生はありませんでしたか

1314

配管継手部（冷媒配管・ドレン配管）
も含め、設置場所に合致した断熱工事を確実に行いましたか12機器の性能低下だけでなく、結露して水漏れが発生する可能性がありますので、適切に断熱工事をおねがいします。
ファンの接触、室内ユニットの歪み等の確認をおねがいします。
機器が動作しない。他系統と誤配管・誤配線になっていないか確認をおねがいします。
運転不能・焼損の原因になります。
必ずガス漏れ検査を行ってください。

□

□

□

排水不良や水漏れ個所があった場合は、ドレン配管の修正をおねがいします。

おねがいします。

樹脂部が割れて水漏れする場合があります。
塗布してしまった場合は、ドレン接続部の交換を因となりますので、迅速に修理をおねがいします。

冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原

故障や漏電時に感電や火災の原因になることがあります。設置工事、
アース・配線の確認をおねがいします。

軽傷を負うことや、財産の損害が発生する等の可能性があります。

予想される不具合・確認事項□□

室内ユニットのドレン配管下り勾配は、
規定通りとれており（1/100以上）、

11

スムーズに流れていますか□

水漏れはありませんか

10

□

□

□

室内ユニットは「3. 据付場所」の項目を満足してい
ますか

1

据付工事

チェック項目

No.

作業名称

チェック欄

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

29

30

室内ユニット端子台

T10出力コモン ５
警報出力 ６

手元禁止入力 ３
運転出力 ４

運転入力 １
入力コモン ２

室内コントロール基板

室内電装ボックス

⿟ 配線長 ５ｍまで

通信用ケーブル（付属）1900 mm

AC 200 Ｖ 用ケーブル（現地調達）

⿟ 電圧ａ接点スタティック入力（接点仕様：DC12V 75mA）（極性はありません）■ 外部接点仕様

グループ制御の場合、グループ内のいずれの室内コント
ロール基板に外部接点を接続しても動作可能です。

には、b 接点付きのリレーに交換してください。

上記の接点動作にならないカードスイッチボックスの場合（外部接点開 または 外部接点オープン）

⿟ カードを抜くと、室内ユニットが運転している場合は停止して、リモコンの発停操作を禁止します。

（外部接点閉 または 外部接点クローズ）

⿟ カードを入れると、リモコンでの発停操作を許可します。

基板に外部接点を接続して使用します。

室内ユニットを個別に制御する方法で、室内コントロール

下図に従って、室内コントロール基板に外部接点

スタティックアース

スイッチSW1

パルス

CN1

５ 出力コモン
６ 警報出力３ 手元禁止入力
４ 運転出力１ 運転入力２ 入力コモン

端子台

室内用リレー中継基板（CZ-01APC3）

13 M3 丸端子（現地調達）
AC 200 V

12

11

7

スタティックスイッチSW1

パルス

室内用リレー中継基板 CZ-01APC3を使用して接続する
場合、下図に従って外部接点と接続してください。
リレー中継基板のスイッチ SW1をスタティック側に設定
してください。

（サービスパーツ部品コード：CV6231766814）

室内コントロール基板と外部接点（リレー）までの配線長は2m 未満にしてください。6P ソケット付きリード線はサー
ビスパーツとして準備しています

図の接点はカードを抜いた状態になります。

外部接点（カードスイッチボックス等：現地調達）

電源

リレー（現地調達）

室内コントロール基板

３ ３
４ ４
５ ５
６ ６

Ｔ１０ １ １（黄） ２ ２

（リレー：現地調達）を接続してください。

■ 接続方法■ 機能の内容
カードスイッチボックス、
カード錠などの外部接点を使用し、室内ユニットの切り忘れを防止できます。

16．切り忘れ防止設定

R S T
電源配線

15．据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

試運転

④時間

/

ボタンを押す。

ボタンで設定データ［0001］に切換えます。

ボタンで項目コード［2E］にボタンを押すと通常のコントロールスイッチ表示に戻ります。

⑥ ①

E-179
XX/XX

31

32

④時間
ボタンを押す。

ボタンで設定データ［0001］に切換えます。

ボタンで項目コード
［0F］
に

⿟

⿟

⿟

⿟

⿟

ボタンを押してください。

ボタンで［詳細設定］
を選択し、ボタンで変更するユニットNo. を選択してくだ

ボタンで項目コードにして、 /ボタンで設定データにして、 /ボタンを押し

ボタンで、

ボタンで項

ボタンを押してください。

ボタンを押し、再起動［はい］を選択し、てください。

設定データを［0001］に変更し、

/

目コード
［2E］
を選択してしてください。

/

転します）

（選択されたユニットNo. の室内ユニットのファンが運さい。

/

詳細設定画面が表示されます。

/

詳細設定画面

詳細設定終了画面

1500

項目ｺｰﾄﾞ
設定データ
  ﾕﾆｯﾄNo. 詳細設定を終了し再起動します。
00002E0001     1-  1 よろしいですか？
時間運転後
はい
いいえ
［ﾒﾆｭｰ］切替
［決定］
確定

詳細設定

［決定］
確定

0001

00002E     1-  1［ﾒﾆｭｰ］切替

設定データ

項目ｺｰﾄﾞ

  ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
選択
［決定］
確定

詳細設定
自動アドレス設定

⑥

⑥ ①

/

ボタンで変更するユニットNo. を選択してくだ

ボタンで項目コードにして、 /ボタンで設定データにして、 /てください。

設定データを［0001］に変更し、

/

目コード
［0F］
を選択してしてください。

/

転します）

ボタンを押し

ボタンで、

ボタンで項

（選択されたユニットNo. の室内ユニットのファンが運さい。

⿟

ボタンを押し、再起動
［はい］
を選択し、
ボタンを押してください。

さい。

＊ すべての室内ユニットに冷専設定をしてください。
冷専設定できていない室内ユニットが混在した場合、暖房モードが出現する可能性があります。
＊ 系統一括で冷専設定を行いたい場合は、販売店にご連絡くだ

⿟ 系統内のすべての室内機に、
上記手順で項目コード［0F］の設定データを［0001］に変更してください。

⿟

⿟

⿟

ボタンを押してください。

ボタンで［詳細設定］
を選択し、詳細設定画面が表示されます。

/〈33ページ / 項目18-1 〉参照

⿟

⑤

XX/XX

［決定］
確定

詳細設定終了画面

1500

0001

設定データ

詳細設定画面

00000F

項目ｺｰﾄﾞ

項目ｺｰﾄﾞ
設定データ
  ﾕﾆｯﾄNo. 詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？
00002E0001     1-  1
時間運転後
はい
いいえ
［ﾒﾆｭｰ］切替
［決定］
確定

詳細設定

［ﾒﾆｭｰ］切替     1-  1  ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
選択
［決定］
確定

詳細設定
自動アドレス設定

メンテナンス機能④②③

ボタンを押すと通常のコントロールスイッチ表示に戻ります。

17-2 ワイヤードリモコンで設定（CZ-10RT5シリーズ）＊ すべての室内ユニットに冷専設定をしてください。
冷専設定できていない室内ユニットが混在した場合、暖房モードが出現する可能性があります。
＊ 系統一括で冷専設定を行いたい場合は、販売店にご連絡ください。

（点滅表示が点灯に変わって設定完了）/

切換えます。

/

設定データ、［00XX］が点滅表示されます。
この時、室内ユニットから送風します。

③温度設定

⑤

と

ユニットNo.［X-X］
を表示、項目コード［01］、

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

〈33ページ / 項目18-1 〉参照

メンテナンス機能

ボタンを同時に⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

⑤③+
4 秒以上押しつづけます。

②コントロールスイッチの液晶表示部に①

ユニットが運転停止した状態で行ってください。

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

④②

ユニットが運転を停止した状態で行ってください。

16-2 ワイヤードリモコンで設定（CZ-10RT5シリーズ）⑥（点滅表示が点灯に変わって設定完了）⑤/

切換えます。

③温度設定

設定データ、［00XX］が点滅表示されます。
この時、室内ユニットから送風します。

ユニットNo.［X-X］
を表示、項目コード［10］、とボタンを同時に 4 秒以上②コントロールスイッチの液晶表示部に、押しつづけます。

+

17-1 コントロールスイッチで設定+

ユニットが運転停止した状態で行ってください。

①

冷専設定をおこなうと、暖房運転が選択できなくなります。

16-1 コントロールスイッチで設定

17．冷専設定

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

リモコン
（CZ-10RT5シリーズ）

②

①

①

多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5 シリーズ）

決定

②

E-180

と表

暖房、冷房のいずれかの運転モードを使用してください。

ボタンを押すと試運転を開始します。

ボタンを押してください。

が消灯してい［OFF］ になります。）（連続試運転を防止するため 60 分後自動でることを確認してください。

表示を終了してください。

ボタンを押し、メンテナンス機能の画面

を選び、

+

/

ボタンを同時に４秒以上押します。

ボタンで必要な機能のメニューを表示し、

XX/XX

XX/XX

［

］

変更

ON

試運転画面

［

運転
］

試運転

［決定 ］
確定

試運転設定画面

試運転設定

メンテナンス機能画面

サービスチェック表示
簡単設定
選択
［決定］
確定

試運転設定
センサー情報表示

メンテナンス機能

サービス連絡先登録
リモコン設定モード
選択
［決定］
確定

リモコングループ構成
エコナビ

メンテナンス機能

メンテナンス機能画面

選択してください。

⿟ 試運転を終了後は再度、上記メンテナンス機能→［試運転設定］を選択、試運転設定［OFF］

⿟

ボタンを押し、リモコンにボタンを押してください。

+

メンテナンス機能画面が表示されます。

ボタンで試運転設定、［ON］を選択し、ボタンを押してください。

ボタンで［試運転設定］を選択し、示していることを確認してください。

/

⿟

⿟

/

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。

18-2. 試運転

＊ダクト形には風量切替機能はありません。

①

戻る

メニュー

℃

28.0

冷房

設定
温度

会議室

①

18-1. メンテナンス機能画面表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください）

18．リモコン試運転設定

33

34● 室外基板上の表示（※ 1）を確認し、配線（欠相、誤配線、断線）、室内外能力をチェックする。

● 正しく接続する。

● リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）● 室内ユニット台数が設定より多い。

“Ｅ１６”表示● 室内・室外ユニット機種の不一致。

● 室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定● 自動アドレス設定を行う。
になっている。

“Ｌ０２”表示“Ｌ０７”表示※1

エラー発生時の室外基板上の表示については、室外ユニットの据付工事説明書を確認してください。

⿟ 上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

● 室内・室外ユニットの機種を確認する。

● 室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。

● 室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

● 室内ユニットに電源が入っているか、
室内外接続線は正しいか確認する。

● 室内・室外ユニットの台数を正しく設定する。

〈36 ページ / 項目 20-2、20-3 〉参照● 親子設定の確認をしてください。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 正しく接続する。

“Ｐ０５”表示● 室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

● 室内ユニット台数が設定より少ない。

“Ｅ１５”表示“Ｅ２０”表示● 設定データ：0001 となっているユニット No. が複数ある● 室内外操作線の断線、接続不良。

────

●〈37 ページ / 項目 20-4 〉の項を参照して正しく設定する。

● 自動アドレスを行う。

● リモコンが正しく接続されていない。（リモコン受信不良）● 親リモコンが２台設定されている。

● リモコンおよび室内外接続線の配線を確認する。

● 室内外操作線の断線・接続不良。

“Ｅ１４”表示“Ｅ０６”表示“Ｅ０４”表示“Ｅ０９”表示“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示● 自動アドレスが終了していない。

● 基本配線図を参照して正しく接続する。

● 室内ユニットの電源を入れる。

● アドレス設定が終了していない。室内外能力の不一致、他。

処置方法● 正しく接続する。

親・子リモコン制御の場合● 室内ユニットの電源が入っていない。

因● リモコンが正しく接続されていない。

原“ 設定中 ”が消えない● 室内外操作線の断線、接続不良（最大で１０分 程度）● 電源線（欠相）

全く表示されない

ワイヤード
リモコン表示ワイヤードリモコンのエラー表示を確認し、原因に応じて処置してください。
処置後は、電源を入れ直してください。（自動復帰警報ではありません）

19．自己診断機能表

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

ボタンを押してください。

ボタンで［自動アドレス設定］
を選択し、ボタンを押してください。

ボタンを押してください。

⿟ アドレス設定後1 分30秒以上待ってから、運転を開始
してください。

⿟ 設定を中断する場合は、示から行ってください。

自動アドレスが開始されます。
（リモコンに［設定中］と表示します。
）［設定中］が消灯したら設定完了です。
設定が完了すると再起動します。
別の系統を設定する場合は、
メンテナンス機能画面の表［系統番号］
を選択し、ボタンで系統 No. にして、 /

/

⿟

ボタンで

ボタンで項目コード［A1］を選択してください。

/

自動アドレス設定画面が表示されます。

/

⿟

⿟

〈33ページ / 項目18-1 〉参照

自動アドレス設定画面

次へ

1

A1

項目ｺｰﾄﾞ変更

系統 No.

項目コード

自動アドレス設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
ナノイー X
選択［決定］
確定

自動アドレス設定

XX/XX

35

36

ボタンで
［詳細設定］
を選択し、ボタンをボタンで項目コードにして、 /ボタンでユニットNo. にして、 /ボタンでボタンで項目

ユニットNo. を選択すると、選択されたユニットNo. の室内ユニットのファンが運転します。

/

コード
［14］
としてください。

/

押してください。詳細設定画面が表示されます。

/

E-181

メンテナンス機能

XX/XX

詳細設定終了画面

1500

0001

設定データ

詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？
時間運転後
はい
いいえ
［ﾒﾆｭｰ］切替
次へ

詳細設定

次へ

000014

項目ｺｰﾄﾞ

詳細設定画面［ﾒﾆｭｰ］切替     1-  1  ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

メンテナンス機能画面

タッチキー感度設定
タッチキー感度確認
選択
［決定］
確定

詳細設定
自動アドレス設定（カタログまたは製品付属の取扱説明書で確認してください）② 風速タップが５段階の機種

⿟⿟

ボタンを押してください。

変更し設定データを［0001］に設定する親機は、
グループ名
での室内ユニットの親機優先順位にしたがった1 台と〈項目20-2〉参照
してください。

てください。

ボタンで親機設定するユニットNo. を選択しボタンで設定データ［0002］（子機設定）に//ボタンで設定データを選択し、

/

/

/

ボタンを押してください。

ボタンで設定データ［0001］に変更しボタンで設定データを選択し、ボタンを押してください。

ボタンを押して再起動
［はい］
を選択し、

⿟ すべての室内ユニットのユニットNo. を記入したら、＊ 設定データ値を変更しても、室内・室外ユニットの組合せとユニットNo. は変わりません。

＊ 設定データ［0001］となっているユニットNo. が複数あると試運転でエラーコード［E14］が表示します。

⿟「20-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認」
で設定データ［0001］（親機設定）
から変更が必要な場合は、次の手順で設定データを変更してください。

20-3 室内ユニットの親子設定変更方法ト形）と壁掛形室内ユニット① S-U シリーズ、S-T シリーズでエコナビパネルを搭載した
室内ユニット（4 方向天井カセット形、2 方向天井カセッ

設定データ［0002］（子機設定）になっているときは設定データ変更してください。〈項目 20-3〉参照

室内ユニットの親機優先順位の高い機種（下記①、②）が設定データ［0001］（親機設定）になっていることを確認してください。

● グループ制御で使用されている場合

ボタンを押してください。

ボタンを押して、再起動
［はい］
を選択し

⿟ すべての室内ユニットのユニットNo. 記入が完了したらさい。

⿟ リモコンに表示されたユニットNo.（右図では1-1）をファンが運転した室内ユニットの確認しやすい場所に記入してくだ

⿟

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。
〈33ページ / 項目18-1 〉参照■ リモコンでのユニットNo. 確認方法

＊ メンテナンス時に必要となります。必ず記入・表示するようにしてください。

1-2（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :2）

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。
メンテナンス機能（例） ユニットNo. 1-1（冷媒系統アドレス :1- 室内ユニットアドレス :1）

室内・室外ユニットすべての電源（配線用しゃ断器（ブレーカー））
を入れ、1分 30秒以上待ってから、室内ユニットのアドレス設定をしてください。

20-2 室内ユニットのユニットNo. の表示と親子設定の確認

20．アドレス設定②
複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組合せが確認しやすいよう、
ユニットNo. を室内ユニットの確認しやすい場所（室内ユニットのネームプレートの近辺など）に記入・表示してください。

この項では、
アースや室外ユニットの電源線・漏電しゃ断器の表示は省略しています。

20-1 室内ユニットの自動アドレス設定方法（リモコンからの設定）

20．アドレス設定①2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

20-4 親子リモコン制御（リモコンからの設定）

E-182

ボタンを押してください。

ボタンで［リモコン設定モード］
を選択し、

⿟

ボタンで設定データにして、 //⿟

ボタンを押してください。

ボタンを押してください。

ボタンを押し、再起動［はい］
を選択し、

変更し、

設定データ
［0001］（親）から設定データ［0000］（子）
をボタンでボタンで項目コード［01］を選択してください。

/

リモコン設定モード画面が表示されます。

/

⿟

⿟

⿟ メンテナンス機能画面を表示してください。
〈33ページ / 項目18-1〉参照■ リモコンの子リモコンへの設定方法＊ 詳細は、
リモコンに同梱されている説明書を参照してください。

（その中のひとつは、子リモコンに設定してください）

1台もしくは複数台の室内ユニットを複数のワイヤードリ
モコン（最多 2 個まで）で操作することができます。

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

XX/XX

リモコン
（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

次へ

0001

設定ﾃﾞｰﾀリモコン設定モード終了画面

1500

リモコン設定モードを終了し
項目コード設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
よろしいですか？
0000
01
時間運転後
はい
いいえ
項目ｺｰﾄﾞ変更
次へ

リモコン設定モード

リモコン設定モード画面

項目ｺｰﾄﾞ変更

01

項目コード

リモコン設定モード

メンテナンス機能画面

試運転設定
センサー情報表示
サービスチェック表示
選択
［決定］
確定

リモコン設定モード

メンテナンス機能

１ ２

１ ２

リモコン
（親）

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

１ ２
リモコン
（子）

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子台

リモコン
（親）

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台をワイヤードリモコン2個接続して操作する場合

37

WEB-ACXF60-54030-00
BE0124-0

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 U1 形（224 形・280 形）
施工編

（S-BDS2シリーズ）

冷媒 R410A 使用

E-183

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

-1-

ACXF60-17793
82664140106000
DC1015-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

特に「安全上のご注意」（1 ～ 2 ページ）は、施工前に必ずお読みください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。

品番の各末尾に5が付く場合は、 50Hz専用、6が付く場合は60Hz専用を示します。

室内ユニット品番
S-G355BES25 S-G355BDS25
S-G355BES26 S-G355BDS26
S-G450BES25 S-G450BDS25
S-G450BES26 S-G450BDS26

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。
必ず参照してください。

（S-BES2シリーズ）

床置プレナ厶形 床置ダクト形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書-2-

据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

本室内ユニットは屋内専用です。
ドレン配管は、“ドレン配管のしかた”に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温
してください。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
冷媒配管の断熱は、“冷媒配管のしかた”に従って確実に断熱してください。
断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。
（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）
冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
漏電しゃ断器（高周波対応品、全極開閉機能付）を必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1．6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・ケガ、または水漏れや感電・火災の原因になります。
据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。
冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
付属品または別売品は当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、またはガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
可燃性ガスの漏れのおそれのあるところへの設置は行わないでください。
万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると発火の原因になることがあります。
室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒および熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

警告

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 S2 形（335 形・450 形）
施工編

E-184

名

称

プ （Ｂ）

100ｍｍ以上（600）

600mｍ以上

室内ユニット600ｍｍ以上-3-

7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下・霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。（図2参照）

図2

（注意）
（※ただし配管しない側は300ｍｍ以上） 図1
この室内ユニットは室内据付用として設計されています。室内ユニットが直接風雨にさらされる場所は避けてください。また、据付場所は配管・ダクト工事および電気配線に支障のない場所を選んでください。

6. 室内ユニットの周囲は、十分にスペ－スを取ってください。（図1参照）
600mｍ以上
室内ユニット上部は600mm以上あけてください。

5. 運転音が増大しないように基礎へ強固に取り付けてください。

ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

2. 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
3. 外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。吹出口に露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
4. ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。

注意

1. 室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造の基礎に水平に据え付けてください。

警告

2.据付場所● アンカーボルトはM10以上を使用してください。 ● アンカーボルトおよびナットは現地手配です。

イ

ガス管配管用（配管を室内ユニット右側面で行う場合は切断する。
）

パ

銅

1

ガス管配管用

プ （A）

材

1

イ

熱

パ

断

銅

考

電源配線固定用

備

1

液管用

1

個数

ク ラ ン パ ー （B）

状

フレア断熱材固定用（ガス管・液管）

形

冷媒配管断熱用（ガス管・液管）

ム

4

ゴ

2

メ

ク ラ ン パ ー （A）

ト●

床置プレナ厶形

3.外形寸法1664
1716（据付ボトル穴ピッチ）

1680

-4-

図3

冷媒配管（ガス管）

冷媒配管（液管）

55515（据付ボトル穴ピッチ）
8
609

650

16. 周囲の雰囲気が高湿度（乾球27℃、湿球24℃、相対湿度78％以上）にならない場所に据え付けてください。本室内ユニットは、JIS露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材表面、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

15. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

14. 直射日光のあたらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。

12. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13. 火災警報機と吹出口は1．5ｍ以上離してください。

11. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。

10. 高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それら機器へ弊害を与える場合があります。

2050

ハ

8. 可燃性ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
9. 亜硫酸ガス・腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。

1750
50

1.付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 S2 形（335 形・450 形）
施工編

E-185

床置ダクト形1664
1716

4.5穴 通）54-φ 全面共（

P65×14=910

↓A
1680

65

55
8

（据付ボトル穴ピッチ）
609

-5-

しゃ風板
（G355形のみ）

プレナム室

プレナ厶室をはずして、床置ダクト形として使用することはできません。
ダクトを使用する場合は、床置ダクト形を使用してください。

注意①、②のネジをはずし上へ持ち上げます。
G355 形はしゃ風板も取りはずして
ください。

図4

①

図5

②

ガイド穴

ガイドピン

冷媒配管（ガス管）

冷媒配管（液管）

床置プレナム形を搬入する際に、高さ寸法が大きいためプレナム室をはずしたい場合は、
図5の方法で作業を行ってください。

2．プレナム室の取りはずしかた（床置プレナ厶形のみ）

53.5

515

37.5

650

Ｂ
1,714

Ｃ
1,744

Ｆ
47

70mm

ユニット底板

単位：mm

図6（b）

防振材、架台等はユニット底板部を70ｍｍ以上受けてください。

Ｅ
609

図6（a）

-6-

据付場所により、左右側面の2方向へ配管できます。

1．
冷媒配管の取り出し

高温／高湿度（30℃、80％RH以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。
）

冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。
またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）

冷媒配管はJIS H 3300
「銅および銅合金の継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、
酸化物、
ゴミ、
切粉
（コンタミ
ネーション）の付着がないことを確認してください。

警告

単位：mm

架台

防振材

アンカ－ボルト
ワッシャ－

Ｄ
515

Ｂ
（アンカーボルト位置）Ｃ

φ16

据え付けや移設の場合は、冷凍サイクル内に指定冷媒（R410A）
以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因となります。
）

6.冷媒配管のしかた

防振材を取り付ける場合は、
右図参照してください。

50

145以上

3．アンカ－ボルトは確実に固定してください。
防振材、架台等は必ず足の奥部まで受けるようにしてください。（右図参照）
また、上部からの固定用ワッシャ－は、据付固定穴より大きいものを使用してください。

警告

G355・G450形

Ａ
1,664

Ｅ

注）アンカーボルトはM10以上（現地手配）

吸込方向（前面）Ａ

1．アンカ－ボルトの取付ピッチを確認します。3項の外形寸法を参照してください。
2．固定する箇所を強固な構造にします。

平面拡大図(A矢視図)

本体底枠

防振架台への室内ユニット固定はしないでください。室内ユニットの転倒・落下・傾き・振動により、冷媒配管等の破損およびケガの原因になります。

P65X5= 325
65

398
（内寸）

室内ユニットの梱包は原則として、据付場所に搬入終了後開梱してください。
搬入前に開梱すると、フレームやパネルを損傷するおそれがあります。

1．梱包について

570（据付ボトル穴ピッチ）

（内寸）
37

573

780

394
（内寸）

420

394
（内寸）

1750

5.室内ユニットの据え付けかた

100以上

15
25

50

252
424

Ｄ
Ｆ

420

4.室内ユニットの搬入●

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 S2 形（335 形・450 形）
施工編

ガ ス 管液 管G355形 φ25.4
ろう付接続 φ12.7 ろう付接続
G450形 φ28.58
ろう付接続 φ12.7 ろう付接続＊液管の接続の銅管ジョイントは現地手配してください。
単位：mm

E-186

-7-

（付属品）

左側面図

銅パイプ（A）

（付属品）

（付属品）

右側面

銅パイプ
（A）
（付属品）

ろう付

本体ガス管

図7（a）

冷媒配管口
（ガス管）

冷媒配管口
（液管）

ドレン口

図7（b）

正面図
（前パネルをはずした状態）

銅パイプ（B）

ろう付（室外ユニット）

現地手配

（左配管）

現地手配

液管

電源取入口

ハトメゴム
（付属品）

（左配管）

液管

電源取入口

ハトメゴム
（付属品）

銅パイプ（B）

ろう付

本体ガス管

左配管

冷媒配管口
（ガス管）

冷媒配管口
（液管）

ドレン口

左側面

液管の配管口には、付属のハトメゴムを取り付けてください。（図7（a）参照）

室内ユニットへのガス管・液管配管接続は、ろう付接続です。
ユニット内配管の管端部は、配管作業中に傷・打痕・変形などに注意してください。

表1
○

―

右配管

○

―

25.4

G355形 25.4

正面図
（前パネルをはずした状態）

現地手配
（右配管）

液管

図7（ｄ）

現地手配
（右配管） 銅パイプ（A）
（付属品）
ろう付

（室外ユニット）

現地手配
切断パイプ１
（右配管）
銅パイプ
（Ｂ）
（付属品）

現地手配
（銅ソケット）右側面図-8-

気密試験実施後、ガス管・液管とも配管についた水滴
がドレンパンの外に落ちないよう必ず配管の断熱を行ってください。
そのとき配管断熱材の口を付属のクランパ－で縛り、
配管に水が伝わらないようにしてください。
ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”“冷凍保安規則”
および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”
を満たすように設置
してください。

配管断熱材

クランパ－

図8

配管

配管接続作業完了後、リークディテクタや石けん水で配管接続部からガス漏れのないことを確認してください。

切断パイプ２
銅パイプ（Ｂ）
（付属品）

ろう付

本体ガス管

130

Ｃ

単位：mm

G450形 28.58 28.58

φＢ

φＡ

図7（ｃ）銅パイプ（Ｂ）（付属）の加工（右配管時）

ろう付

本体ガス管

切断

―

○

切断
切断
パイプ1 パイプ2

左配管

未切断

銅パイプ（B ）銅管のろう付作業時は、銅管内部を窒素で置換してからろう付してください。

注意

切断パイプ２
銅パイプ（Ｂ）（付属品）

銅パイプ（A）
（付属品）

ろう付

液管

右配管

Ｃ

切断パイプ１ 切断パイプ 2

φB
（内径）

室内・室外 接続冷媒配管径、および接続方式は表1のとおりです。
配管肉厚については、
室外ユニットに添付されている“据付工事説明書”を参照してください。

φＡ

2．冷媒配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 S2 形（335 形・450 形）
施工編

E-187

図9

ユニット

図10

上り勾配

支持金具

下り勾配

ユニット

-①-

〈 図11

B：送風機の静圧または、100ｍｍ以上

ドレン配管 〉

A：送風機の静圧の1/2または、50ｍｍ以上

A

B※5巻き以上にしてください。

1. ドレン配管はなるべく短くなるようにしてください。
2. 室内ユニットの接続と同じ管サイズで配管をしてください。
配管施工上の注意として、図１1に示すようにドレン配管は、トラップを取り、掃除用のプラグを取り付けてください。

z ドレン配管は自然排水ですので必ず下り勾配(１／２５～１／１００)としてください。
上り勾配ですとドレン水が逆流して、水漏れの原因になることがあります。
z 配管工事終了後、排水確認・漏れチェックを必ず行い、室内部分にあるドレン配管を断熱してください。断熱しないと、水漏れ・露たれの原因になることがあります。
z エアー抜きは絶対に付けないでください。ドレン水が吹き出ることがあります。
z トラップは室内ユニットのドレン口より下になるようにしてください。
上にすると水漏れの原因になることがあります。(図11)z ドレン配管口は両側面にあります。鋳鉄製保護プラグが付いている側のドレン口に配管を接続した場合は、はずした保護プラグを反対側のドレン口へ取り付けてください。
z ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し水漏れの原因になります。
z シールテープを巻き付けてから、接続してください。
z 冷媒配管とドレン配管は必ず別々に断熱してください。
z ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。
z ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

7.ドレン配管のしかた（床置ダクト形のみ）

サ－ビス部品のカバ－（切欠なし）を取りはずしかたの逆の作業で取り付けてください。

-②-＊印部の上下2ケ所をつまむように力を加え、上下2ケ所の手動部を上からはずします。

本ユニットのコントロ－ルスイッチカバ－の＊スイッチカバ－＊

別売のリモコンを使用する等により操作できなくしたコントロ－ルスイッチのカバ－は下記の要領にて
サ－ビス部品のカバ－（部品コ－ド ＣＶ6231295680）と交換してください。

10.コントロールスイッチカバーの取り替えかた

別売品の取り付けについてはそれぞれに付属している説明書を参照してください。

9.別売品の取り付けかた

1. 室内ユニットの吸込口に、フランジを取り付けてください。
2. 外気を取り入れる場合は、リターンダクトに接続をしてください。

Ｂ. リターンダクトの接続

1. キャンバスダクトとチャンバーボックスを使用してください（機器故障の原因になります）。
2. 接続部直後にダクトを曲げないでください。
注意：キャンバスダクト、チャンバーボックスを必ず取り付けてください。付けないと、性能低下、水飛び等の原因になります。
3. 本ユニット直後すぐにダンパー等の風量調整機構は設けないでください。ダンパー等はチャンバーボック
ス出口以降に設けてください（機器故障の原因になります）。
4. 吹出口が2個の室内ユニットの場合は、いったん合流させてください。

Ａ. 吹出ダクトの接続

z 室内ユニット本体への著しい荷重は避けてください。
z ダクト設計は、機器ごとに提示している送風機特性に基づき、機外静圧等使用範囲内にて設計および施工
してください。
z 室内ユニットとダクトおよびダクトのサポート等は、必要に応じて防振キャンバス（キャンバスダクト）、
防振ゴム等により接続・支持し、振動の伝播および騒音の増幅等にならないよう施工してください。
z 工事終了後、吹出部および吸込部から空気漏れがないことを確認してください。
z 吸込ダクトに点検口を設けてください。

z ダクトには不燃性の材料を使用してください。
z ダクトは結露するおそれがありますので、必ず保温を行ってください。

8.ダクト接続

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 S2 形（335 形・450 形）
施工編

プーリーの芯だし

E-188
S/2

S

図13

3.8±0.4

3.9±0.4
4.0±0.4
4.2±0.4-③-

19.6（2.0）
24.5（2.5）
24.5（2.5）

14.7（1.5）
17.3（1.8）
21.6（2.2）
20.6（2.1）

13.7（1.4）

たわみ荷重Td〔N /本（kg /本）〕
たわみδ
新しいベルト
張り直しを
（mm）
を張るとき
行うとき

プレナムG450形
ダクトG355形
ダクトG450形

機 種

たわみと適正たわみ荷重

プレナムG355形

表2

たわみ過重 Td

たわみδ

スパン長さ

ベルトの張りベルトに張りを与え、2～3分運転してください。
下図に示すようにスパン長の中央にたわみ荷重Td（N）を垂直方向に掛け、たわみδ（mm）が下表に示す値となるようベルトの張りを調整してください。

2．ベルトの張りの調整

図12

モータープーリーとファンプーリーは一直線上に配列されなければなりません。
プーリーの芯だしが不完全ですと（下図の×印）、Vベルトの寿命が著しく減少したり、余分な動力が消費されます。

1．プーリーの芯だし

ベルトの交換、または静圧調整を行う場合は、下記の調整が必要です。

11.Vベルトの張り調整

冷えない、暖まらない
水漏れ
水漏れ
運転不能、焼損
運転不能、焼損
漏電時危険
運転不能、焼損
冷えない、暖まらない
運転不能、焼損

2 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか。
断熱は完全に行いましたか。
3（冷媒配管、ドレン配管）
4 ドレンはスムーズに流れていますか。
電源の電圧は室内・室外ユニットの5
銘板と同じですか。
6 誤配線・誤配管はありませんか。
7 アース工事はされていますか。
8 電線の太さは仕様どおりですか。
室内・室外ユニットの吸込口および吹出口
9が障害物で塞がれていませんか。
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか。

-④-

落下、転倒、振動、騒音

不良だと…

室内・室外ユニットの取り付けは
1
しっかりしていますか。

チェック項目チェック欄 備考

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

12.据付工事完了後のチェック項目

2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム
床置ダクト形 S2 形（335 形・450 形）
施工編

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-189

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-190

B：送風

A：送風

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-191

B：送風機の静圧または、100ｍｍ以上

A：送風機の静圧の1/2または、50ｍｍ以上

A

B

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-192

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-193

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-194

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編

E-195

ドレンはスムーズに流れていますか？
電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？
誤配線・誤配管はありませんか？
アース工事はされていますか？
電線の太さは仕様どおりですか？
室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
燃料ガス漏れ検査は行いましたか？
運転電流は定格仕様値以下ですか？
（運転可能範囲にて運転していますか？）
送風機特性での最小風量以上で運転していますか？
ファンの回転方向を確認しています
か？

６
７
８
９

10
11
12
13

断熱は完全に行いましたか？
（冷媒配管・ドレン配管）

３４

冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？

２

５

室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

１

チェック項目考E-196

ACXF60-17733
82664140100001
DC1015-30523

電源配線を確認してください。
能力低下

モーター保護装置がはたらく場
合がある。

備

モーター保護装置がはたらかない場合がある。

チェック欄

故障時危険

運転不能

運転不能・焼損

冷えない・暖まらない

運転不能・焼損

漏電時危険

運転不能・焼損

運転不能・焼損

水漏れ・異常音

水漏れ・結露冷えない・暖まらない

落下・転倒、振動・騒音

不良だと…

 室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

5. 据付工事完了後のチェック項目

形（560 形）
2. 室内ユニット据付工事 / 床置プレナム  S2
床置ダクト形  S2 形（560 形・900 形・1120 形・1400 形・1600 形） 施工編● 560 形～ 1600 形

ぺリメーター用床置埋込形（S-PMS1 シリーズ）

冷媒 R410A 使用

E-197

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

-1-

ACXF60-17453
82664140042003
BE0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1 ～ 2 ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G28PS1
S-G28PMS1
S-G36PS1
S-G36PMS1
S-G45PMS1
S-G45PS1
S-G56PMS1
S-G56PS1
S-G71PMS1
S-G71PS1
S-G80PMS1
S-G80PS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-PS1 シリーズ）

ぺリメーター用床置形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

事故-2-■ 据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事は D 種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度 0.42kg/m3 を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、またはガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
可燃性ガスの漏れの恐れのある場所へ設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

落下や転倒

2. 室内ユニット据付工事 / ペリメーター用床置形
ペリメーター用床置埋込形
施工編

ドレン配管接続用

表皮：灰色

（３個）

（４個）液管・ガス管用

2. 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないようにしてください。
3. 外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
4. ドレン水の処理しやすいところに付けてください。
100mm 100mm
不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
● ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
● 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
● ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
5. 室内ユニットと障害物までの距離は（図 1）に従ってください。
（図 1）
6. 騒音が増大しないような場所に取り付けてください。
7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部分の変形や破損の原因になります。
8. 必ず水準器で水平を確認してください。水平でない場合、水漏れの発生する恐れがあります。
（レベル調整用ボルトで調節してください。
）
9. 可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
10. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。

注意

1. 室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な場所に据え付けてください。また、地震等で倒れないように、
アンカーとの固定は必ず行ってください。
不備があると、室内ユニットが転倒してケガや事故の原因になる恐れがあります。

警告

2. 据付場所（１個）

断熱テープ（黒･長） ドレン断熱材（２個） ビニールクランパー（２個）液管・ガス管用-3-11. 高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。
ユニットの誤作動や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
12. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
13. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
14. 火災警報器と吹出口は 1.5m 以上離してください。
15. リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。
16. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
17. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
18. 室内の雰囲気が高湿度（乾球 27℃、湿球 24℃、相対湿度 78% 以上）にならない場所に据え付けてください。
本室内ユニットは、JIS 露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材表面、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。
19. アンカーボルトはＭ８（現地調達）で固定してください。
レベル調整用ボルトで水平設置した後、床とのすき間が生じた場合は、現地調達部材にてすき間を埋めてください。
（すき間を埋めずに締付け固定すると、固定箇所が変形し、固定が不十分になります。）

56

8

1380
1380

1800 1400

56 形
71 形
80 形

980

980

770
1170

665
1065

B

1367

947

947

737

632

C

吹出口

吸込口

A

B

C

45 形

A

3

10

28･36 形

854

1. ぺリメーター用床置形

3. 外形寸法

9

2

R2

5

1

26

2

12.7

12.7

12.7

ガス管

-4-

9.52 15.88

207

148

138

155
67

9

単位：mm

①φ12 穴 ×4 か所（床面固定用）
M8 アンカ－ボルト（現地調達）②エアフィルター③台脚（80 形のみ）
④冷媒配管（液管）⑤冷媒配管（ガス管）⑥レベル調整用ボルト⑦ドレン接続口（VP20）⑧配線取入口⑨冷媒配管取出口（下方向、背面方向）⑩リモコン組込位置（CZ-10RT3P（N））（リモコンは居住空間にも取付可能）

50 ノックアウトホール

169

7

6

4

5

下部配管スペース106

9.52 15.88

9.52

9.52

9.52

液管

161

① 赤外線フィルター《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
② ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
● テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m 以上離してください。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります。
）● 蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。

● 蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は 2m 以上離してください。

ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。
）

107（２個）液管・ガス管用

ビニールクランパー

56

液管・ガス管用

断熱テープ（黒･短）

100

615

断熱テープ（白）15177

フレア断熱材（２個）

230

フレア接続管（１個）

1000mm● 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、

540

冷媒配管用

256

61
35

E-198

71

30
φ
2-

156

1000mmワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意

403

1. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 / ペリメーター用床置形
ペリメーター用床置埋込形
施工編

30

2

P100XN=E

C（内寸）

B

A

3

30

F

10

46

18

13.5

616

7

6

10

9

4

5

8

85

125（内寸）

205

147

229

20

66

155

61

E-199

782

1002

1002

1427

797

1009

1219 1007

1219 1007

1639 1438

45 形

56 形

71 形

80 形

C

D

E

F

13

9

9

7

5

N

⑥レベル調整用ボルト

-5-

12.7

9.52 15.88

9.52 15.88

9.52

12.7

12.7

9.52

ガス管

液管
9.52

⑨ドレンフィルター
⑩ドレンパン⑪電装ボックス⑫配線取入口

69

51

51

41

86

②エアフィルター③台脚（80 形のみ）
④冷媒配管（液管）⑤冷媒配管（ガス管）

1300

900

900

700

500

⑦ドレン接続口（VP20）⑧吹出ダクト接続フランジ

1400

980

980

770

665

①φ12 穴 ×4 か所（床面固定用）
M8 アンカ－ボルト（現地調達）

672

B

692

A

904

28･36 形（注意）電装ボックス、エアーフィルター、配管接続、ドレン部のメンテナンスが出来るように、点検口を設けてください。

12

11

166

D

56

100

20

1

10

70

20
402

197

423

97

10
255

単位：mm

539

2. ぺリメーター用床置埋込形（ぺリメーター用床置形のみ）

前パネル
Ｂ部

Ａ部

側面パネル

ツメ

-6-

前パネル

露付防止ヒーター

金具

ひも

中継コネクタ２. 前パネルの閉じ方① 本体とパネルを接続している「ひも」を前パネルに取り付けた金具に固定してください。
② 露付防止ヒーターの中継コネクタ（白）を接続し、保護チューブをずらし、中継コネクタ（白）を覆うようにしてください。そして、保護チューブの端をクランパー（現地調達）で固定してください。
③ ユニット本体下部にあるツメ（2 または 3 か所）と前パネルの下部にある切欠きを穴合わせ、側面パネルとのスキマが開いていないか確認し、上から押さえるように固定してください。
固定するときに、前パネルの縁等を持って、指を挟むことのないようにしてください。
④ 前パネル下部のネジ（2 か所）を固定ください。

1. 前パネルの開け方① 前パネル下部のネジ（2 か所）を外してください。
② 下図Ａ部（2 か所）を押さえ、Ｂ部（2 か所）を押し上げてください。
③ 露付防止ヒーターの中継コネクタ（白）部の保護チューブ固定用のクランパー（２本）をカットしてください｡
そして、保護チューブをずらし、中継コネクタ（白）を外してください。
④ 本体とパネルを接続している「ひも」を前パネルに取り付けた金具から外してください。

● 前パネルには固定ネジ、および「露付防止ヒーター」が取り付けてあります。
特にヒーターの線を破損しないように以下の手順に従い、作業を行ってください。
破損すると、露付きや感電の恐れがあります。

注意※ ぺリメーター用床置形は、冷媒配管、ドレン配管および配線接続を行う場合、前パネルを開閉する必要があります。
下記を参照し開閉を行ってください。

4. 前パネルの開け方と閉じ方

2. 室内ユニット据付工事 / ペリメーター用床置形
ペリメーター用床置埋込形
施工編

E-200を防ぐため右表を目安に締付けてください。

68 ～ 82 N・m（680 ～ 820 kgf・cm）

φ15.88（5/8″）（4 ページおよび 5 ページ「外形寸法」参照）

ください● ガス管は、付属のフレア接続配管を用いて、接続して

-7-

床面固定用
（φ12 穴）167mm

後配管取出口0.8mm

49 ～ 61 N・m（490 ～ 610 kgf・cm）

φ12.7（1/2″）

下配管スペース

0.8mm

φ9.52（3/8″
）

1.0mm

銅管肉厚

締付トルク

パイプ径
34 ～ 42 N・m（340 ～ 420 kgf・cm）● 冷媒配管の接続部は室内ユニット右側にあります。

2. 冷媒配管の接続部（ぺリメーター用床置形のみ）● 本室内ユニットの配管取出方向は、下方向と後方向の 2 方向から選択することが出来ます。
（右図参照）①下方向の場合●右図の寸法を参照してください。
②後方向の場合●背面パネルにある「後配管取出口」を利用して、配管してください。

1. 冷媒配管の取り出し方向200 のスパナ等で行ってください。

● 液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法mm
177● フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊● 高温 / 高湿度（30℃、80%RH 以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。
）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱 120℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。
）（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。
）

付着しないようにご注意ください。

● フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量の PAG 油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油がまた、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

● 冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金」の C1220 のりん脱酸銅を使用してください。

● 据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R410A）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。
）（一般のフレアナット（1 種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。
）

また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。

● 配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、または R410A 用（2 種）を使用してください。

● フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。

● 配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。
）

警告

5. 冷媒配管のしかた

スパナ

接続配管
接続継手

-8-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

巻きつけ、ビニールクランパー（付属品）で両端を固定してください。

③ 結合部のスキマに付属の断熱テープ（黒色）を必ず配管の断熱してください。
断熱をしないと水漏れの原因になります。
① フレアナット部に付属の断熱テープ（白色）を巻き付けてください。（液管・ガス管とも）② 配管接続部に、付属のフレア断熱材を巻き付けてください。フレア断熱材は合わせ目が上を向く
ように巻き付けてください。
ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が120℃以上のものを使用してください。

● 右図を参照し下記に従い液管・ガス管とも、

6. 配管の断熱のしかた

フレアナット

配管断熱材

フレア断熱材（付属品）

断熱テ－プ（白色･付属品）

断熱テ－プ（黒色･付属品）

ビニールクランパー（付属品）

ユニオン断熱材

5. 配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

フレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（2 丁掛け）

● 配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後に注意

4. 配管接続部の締め付けのしかた（上表参照）● 室内ユニットのフレアをはずします。
● 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工します。

3. 冷媒配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / ペリメーター用床置形
ペリメーター用床置埋込形
施工編

支持金具
1.5 ～ 2m

下り勾配 1/100 以上

上り勾配

エアー抜き

接続時の注意ダブルトラップ

E-201＜ドレン配管の接続図＞

硬質塩ビ管（VP20 相当）（現地調達）

ホースバンド（内蔵）

ドレンホース（内蔵）-①-

配線・配管工事完了後、排水がうまく行われるかドレンパンに注水して確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。）

3. ドレン排水確認＜ドレン後取り出しの場合＞

硬質塩ビ管（VP20 相当）（現地調達）

ドレンホースをＬ字に曲げる。

ホースバンドの締付トルクは 2.5 ～ 3.4Ｎ・ｍです。

（接着剤は使用しないでください）●室内ユニット内蔵のドレンホースに硬質塩ビ管継手 VP20（現地調達）を内蔵のホースバンドで接続してください。

※ドレン配管を後取り出しにする場合、内蔵のドレンホースをＬ字に曲げて硬質塩ビ管（VP20 相当・現地調達）を接続し、背面側（ぺリメーター用床置形の場合は、背面の配管取出口）からドレン排水をするようにしてください。

2. ドレン配管のしかた● 室内ユニットのドレン配管接続口には、接着剤を使用しないでください。

できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。

● ドレン配管を接続する時、室内ユニット側の配管に力を加えないようにし、ドレン水が逆流し、水漏れの原因になります。

● ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。

● 集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。

● 下り勾配は（排水側を下に）１／１００以上とってください。

（異常音の原因になります。）● 途中に山越えやダブルトラップを作らないでください。

● エアー抜き管は付けないでください。
（ドレン水が吹き出ることがあります。）（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）●ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。

１. ドレン配管の接続※内蔵のドレンホースを使用してください。指定外の部品を接続すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

6. ドレン配管
ビニールクランパー

ドレン断熱材
合わせ部を中心に巻き付けのこと＜ドレン配管の断熱のしかた＞（現地調達）

ドレン断熱材（付属品）

ビニールクランパー（付属品）

断熱テープ（黒）（付属品）

ドレン断熱材

（付属品）

電源配線

固定用クランプ＜配線図＞※本図はぺリメーター用床置形の図となります

アース

リモコン配線

室内外操作線-②-

このとき、現地配線の端子接続部に張力が加わらないように固定用クランプを通し、しっかりとネジで固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
また、電源配線と通信線（室内外操作線およびリモコン配線）は別々に固定してください。

● 電装ボックスの配線取入穴を通し端子板に接続します。

② ぺリメーター用床置埋込形の場合

このとき、現地配線の端子接続部に張力が加わらないように固定用クランプを通し、しっかりとネジで固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
また、電源配線と通信線（室内外操作線およびリモコン配線）は別々に固定してください。
● 電気工事終了後、配線取入口にパテ（現地調達）等で隙間をシールしてください。
シールしないと、露付きの原因となります。

● 電装ボックスの配線取入穴を通し端子板に接続します。

に引き込みます。このとき、電源配線は左側の穴から、室内外操作線およびリモコン配線は右側の穴から引き込んでください。

● 室内ユニットの配線取入口から室内ユニット内部① ぺリメーター用床置形の場合

2. 配線のしかた

配線取入口は、ぺリメーター用床置形が室内ユニット
左下背面側に、ぺリメーター用床置埋込形が左側面の電装ボックス下側あります。
（4ページおよび5ページ「外形寸法」参照）

1. 配線の接続部

電気工事および接地工事は“電気設備に関する技術基準”“内線規程”、ガスヒートポンプエアコンの電源仕様、および本室内ユニット添付の「据付工事説明書（電気工事編）」にしたがってください。

注意

8.配線の接続

ぺリメーター用床置形は、別売のワイヤードリモコン（型式：CZ-10RT3P（N））を室内ユニット本体へ組み込みすることが出来ます。
取り付けについては、ワイヤードリモコンに付属している”据付（電気）工事担当およびサービス担当のかたへ”を参照してください。
※ 他のリモコンをご利用の場合は、外付けのみとなります。

7.リモコンの本体組込のしかた （ぺリメーター用床置形のみ）

断熱が正しく行われない場合、水漏れの原因になる恐れがあります。
● 以降の工程は、右図を参照し断熱作業を行ってください。
① 付属のドレン断熱材でドレンホースに巻きつけてください。そして、ドレン断熱材を巻きつけた先の断熱されていない部分にも断熱材（現地調達）を巻きつけてください。
② 付属の断熱テープ（黒）でドレン断熱材とドレン断熱材の合わせ目を中心に巻きつけてください③ 断熱テープを巻きつけた両端、およびドレン断熱材（付属品）を巻きつけた片側に付属のビニール
クランパーを巻きつけてください。

● ドレン排水確認後、ドレン配管の断熱を行います。

4. ドレン配管断熱のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / ペリメーター用床置形
ペリメーター用床置埋込形
施工編

・ワイヤレスリモコン

・簡単リモコン

ドレンはスムーズに流れていますか？
電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？
誤配線・誤配管はありませんか？
アース工事はされていますか？
電線の太さは仕様どおりですか？
室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

４
５
６
７
８
９
10

-③-

断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）

３

運転不能・焼損

冷えない・暖まらない

運転不能・焼損

漏電時危険

運転不能・焼損

運転不能・焼損

水漏れ・異常音

水漏れ・結露冷えない・暖まらない

冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？

２

不良だと…

室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？ 落下・振動・騒音

１

チェック項目チェック欄

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

10.据付工事完了後のチェック項目・ワイヤードリモコン

取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。

別売品には下記のものがあります。

9.別売品の取付けかた

備 考

2. 室内ユニット据付工事 / ペリメーター用床置形
ペリメーター用床置埋込形

E-202

施工編

E-203

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ-1-ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

-2-ƛ࿫͛క̗◻ᅽሤǺ▉⠅ǤțǵǓǹǓᅀᗕȓ۬◻ᅽሤǺ▉⠅ǤțǵǓǹǓቊΧǙȗȂ͛ୡ‫ݨ‬ȇǽ⢈‫ף‬కƸ࿀઻ǽ⤴‫ݨ‬ȡπ᧸ǦǹǓᅀᗕǶ࿫Ǘ͛ǠǤțǮǢǷǺȗș̗ჩȓ၏્Ǜ᧯ǧǮǷǜǺǾƸഝ᰷ǶǾ⛬ͷȡ⛤ǗȍǪȢƹȍǮƸ
Ǭǽ࿫Ǘ͛ǠǛ‫ࡍڤ‬Ƕჩ⭿Ǜ᧯ǧǮई۰ǾƸ⓯‫ݨ‬Є▩ǽଓ⛅ঋǷǹșȍǨƹ

ƪቊૅԑɮɓɋɐǾƸୖԑଗ᧸ǶǨƹƪɑɴɻ⥎ᶩǾƸéɑɴɻ⥎ᶩǽǦǚǮêǺ൝ǲǵ᯺ીǺဇᕮǨȚȗǕ⥎ᶩǦƸệ⯶Ǜ᧯ǧǹǓȗǕЄᚩǦǵǞǯǤǓƹ
⥎ᶩక̗Ǻ˃ѿǛǑȚǷᕮᜰțǦƸૐ⛥ᵱȡរȘǨ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ
ƪՃ੅⥎ᶩǽᄺᡡǾƸéՃ੅⥎ᶩǽǦǚǮêǺ൝ǲǵ᯺ીǺᄺᡡǦǵǞǯǤǓƹᄺᡡǦǹǓǷƸᕮᜰțȓƸȓǠǸ
ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ⾷ȴɁᶩǽᄺᡡቦǾ‵ᡡヒビパùͨˀǽȑǽȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ⾸ƪՃ੅ȴɁȡ‫ۄ‬șཟǕ⭾ǾƸᬼယՃ੅ȴɁǺ╮țǹǓǶǞǯǤǓƹՏ҈ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪរțǵࡓȚȑǽǽˀǺૅԑɮɓɋɐȡ࿫Ǘ͛ǠǹǓǶǞǯǤǓƹⶲᛘಏ⯂ࡕᕧᣞຎԑǶ⣌⟵ǨȚई۰ȓƸɑɴɻլ‫ۑ‬Ǜ◉ȍǲǵǓȚई۰ǾƸૅԑɮɓɋɐǚȘȑ⯶Ǜ⊝ˁǨȚई۰ǛǑșȍǨƹ
ƪᜰ⯍ǦȒᄺࠔ⾷ⶲ‫ܦ‬ᗢଓඅ‫ݨ‬ƸӴᏩ⫳⫱ᑿ⃆͛⾸ȡർǩ‫ۄ‬ș͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ᜰ⯍ǦȒᄺࠔǛ‫ۄ‬ș͛ǠȘțǵǓǹǓǷ๫⯍ɿ៥៰ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ

ᗨ๟ƪȪʀɁǛ˃લӴǹई۰ǾƸ๫⯍ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ
øȪʀɁᴻ੿Ǿ⯍ⓓɤɋȷɁԑ⤴ǺǑșȍǨƹ⾷ယࢄక̗ǾュᲷƿᅢᵥʿᲷǀယࢄక̗ǶǨƹ⾸øⰙ⯍ᕧǺȗȚే⯍ǙȗȂɖȬɂȡ‫ہ܋‬ǨȚǮȐƸർǩȪʀɁక̗ȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ

S2 形

モヤヹョプパノヒヘベヒピ
ベビププフヒフパヒパベパパパュヤヒパヒブノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤ǕǙǬțǛǑȚԑ૓ǄǶǨƹ͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄ⾷ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

ૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨビベパヸヴビ ヴノヨビベパヸワヴビ

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノヸワヴビȿɲʀɂ⾸⾷ヴノヸヴビȿɲʀɂ⾸ॕɛɳɐȬɻബ

ȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ

⚋‫ܝ‬ƪ࿫͛క̗ǾƸンフヒパモ᧸Ǻ⓯⢧ǤțǮଗ᧸ǽɌʀɳ〔⥎ᶩȡπ᧸ǦƸ᯺ીǺ⒅ǲǵǞǯǤǓƹπ᧸ǦǵǓȚラョヤṾՃ੅⾷ンフヒパモ⾸ǾƸ൝ቻǽՃ੅ǺᕉȈࡿ‫מ‬ǛẇヒハプЧⶲǞǹșȍǨƹ
ଗ᧸ǽ⥎ᶩ⤴ቦȡπ᧸ǦǹǚǲǮșƸ࿫Ǘ͛ǠǺ˃ѿǛǑȚǷƸᯊⓐɿȹȴƸȍǮǾᕮᜰțȓ๫⯍〔៥៰ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹƪ࿫͛〔⯍ᕧక̗ǾƸ⛩ॹಅȍǮǾଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ
ǣ⅋ոǶ࿫͛క̗ȡǤț˃ѿǛǑȚǷƸᕮᜰțȓ๫⯍〔៥៰ᵱǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ࿫͛క̗ǾƸé࿫͛క̗◻ᅽሤêé࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸êǺ൝ǲǵ᯺ીǺ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
࿫Ǘ͛ǠǺ˃ѿǛǑȚǷƸՃ੅ᜰțɿᕮᜰțɿ๫⯍ɿ៥៰ᵱǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ⯍ᕧక̗⾷ȪʀɁక̗ȡ‫܅‬ȏ⾸ǾƸ⯍ᕧక̗ॲǽ✇጗ǽǑȚᅀǛƸǃ⯍ᕧ▚ѿǺ⬄ǨȚཪ⒈࣠ᛡǄƸǃԑἠ╄ᲦǄǙȗȂé࿫͛క̗◻ᅽሤêé࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸êǺ൝ǲǵᅄకǦƸർǩଗ᧸ࡋ➇ȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ
⯍ᛠࡋ➇૓⦖˃❣ȓᅄక˃ѿǛǑȚǷƸ๫⯍〔៥៰ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ⥎ἠǾƸཀ઻ǽȹʀɞɳȡπ᧸Ǧǵ᯺ીǺယỮǦƸᴻ੿ယỮ⤴Ǻȹʀɞɳǽঋ‫מ‬ǛΌȞȘǹǓȗǕǺ᯺ીǺࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹယỮȓࡘ઻Ǜ˃લӴǹई۰ǾƸ᫘ᡡƸ៥៰ᵱǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ࿫Ǘ͛ǠǾƸ⦔⦖Ǻ١ո‵ǗȚǷǢȜǺ᯺ીǺ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
ഁಏǛ˃❣ǦǵǓȚई۰ǾƸɮɓɋɐǽ⊝ˁȓ⟵ЬǺȗșƸ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹƪΰᏡ˛ǺՃ੅ȴɁǛᜰțǮई۰Ǿ၁ᕧȡǦǵǞǯǤǓƹՃ੅ȴɁǛ៥ᕧǺ╮țȚǷሱᕇȴɁǛ᫘᧯ǨȚ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ▚Έక̗ẹ̒ൖƸՃ੅ȴɁǛᜰțǵǓǹǓǢǷȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ
Ճ੅ȴɁǛ៥ᕧǺ╮țȚǷሱᕇȴɁǛ᫘᧯ǨȚ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ۞ⳃǹǸǽഁⳃƸࢄ⯕ǹǸǺѿǗƸཀ઻ǽ࿫͛క̗ȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
࿫Ǘ͛ǠǺ˃ѿǛǑȚǷƸૅԑɮɓɋɐǽ⊝ˁȓ⟵ЬǹǸǺȗȚ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ͛ୡ‫ݨ‬ȍǮǾ֌ॹ‫ݨ‬Ǿഝ᰷࿀઻ǽ⓯‫ݨ‬ȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹȍǮƸ‫ۄ‬ș͛ǠǾଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ
ǣ⅋ոǶ‫ۄ‬ș͛ǠȡǤț˃ѿǛǑȚǷƸ๫⯍ȓ៥៰Ƹᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ⯍ᕧ⥎ἠǾƸଗ᧸ǽո୷ࡋ➇ȡ᧸ǓƸ͙ǽ⯍ᕧᑿࠔȡκ᧸ǦǹǓǶǞǯǤǓƹ
κ᧸ǦǮई۰ǺƸɞɴʀȳʀ⊝ǰǺȗȚ̘ᓎⓀ્ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪⶲࡿȴɁЄય‫ٴ‬Ή⾷レラレ⾸ǽՃՏ᳧☈ⓓΈǽᅄ▚࣠ᛡ⾷ヴパパヒパ⾸Ǻ࣠ǴǜƸʽʶૅԑǺՃ੅ȴɁǛᜰᘁǦǵȑƸ⭈ᨕញಏパハフビㄌgバㄎピȡ❞ǗǹǓȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ❞ǗȚई۰ǺǾƸ⮆ૅǷǽ⫻Ǻ⫳‫⤴ۑ‬ȡ▚ǠȚǚƸȍǮǾ
ȴɁᜰțᎰ᮪⚋अ▚ѿǷ⢪ؔǨȚᑿ፦၁ᕧⓓΈȡ▚ǠǵǞǯǤǓƹʽʶƸ᣼ǓૅԑǺՃ੅ȴɁǛᜰᘁǦǵ⭈ᨕញಏȡ❞ǗȚǷƸ⥫ᓍ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪՃ੅⥎ᶩక̗ẹ̒ൖǾɉɋɅȴɁǺȗȚᕧ૛▿⵮ȡ⒅ǓƸᜰțǽǹǓǢǷȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹՃ੅ȴɁǛૅԑǺᜰțƸɝȩɻɚʀɇʀƸɁɐʀɞƸȻɻɵǹǸǽ៥ᕧǺ╮țȚǷሱᕇȴɁǛ᫘᧯ǨȚ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪૅԑɮɓɋɐǽɑɴɻ⥎ᶩǾȬȲȮṾȴɁᵱሱᕇȴɁǽ᫘᧯ǨȚဇᕮᛨǺᬼယӱțǹǓǶǞǯǤǓƹ
ሱᕇȴɁǛૅԑǺᘓӱǦǵ˛ᕇǹǸǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƪ‫۝‬ᡨමȴɁǽᜰțǽǙǬțǽǑȚईཀȇǽ▚ΈǾ⒅ȞǹǓǶǞǯǤǓƹ
ʽʶƸȴɁǛᜰțǵɮɓɋɐǽ‫ࡕܦ‬ǺᛧȍȚǷƸ᫘៥ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ
ƪૅঋɮɓɋɐဇᕧɑɴɻᶩǷƸૅԑɮɓɋɐɑɴɻᶩǾӽ᧸ǦǹǓǶǞǯǤǓƹ
ဇᕧȴɁǛૅԑǺᘓӱǦƸ˛ᕇǙȗȂᡡ̰၁ࠔᵱȡ⃡ⳒǤǪȚǹǸǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

¼ャ⾷ɮɓɋɐѩ⾸ȴɁᶩ᧸⾷ヒХ⾸チチ

Ճ੅⥎ᶩ᧸

ヨ

ƪ⣌ၡᆣࡘ઻᧸ǽɈɻɤʀɳǛɎʀɟǶࡘ઻ǤțǵǓȍǨƹ⾷ۡࡖ⾸࿫͛ΰᏡǺӱȚ֭Ǻർǩ‫ۄ‬șǾǩǦǵǞǯǤǓƹ

⿁ハチ࿫֭͛ǽǣᗨ๟ƪȪɻȳʀɤɳɐǾർǩヮヒビȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ
ƪȪɻȳʀɤɳɐǙȗȂɒɋɐǾᥰࢄཆ⥎ǶǨƹɝɴȪᄺᡡቦチ
ᙉᶩ᧸⾷ヒХ⾸チ

白色
（耐熱用）

½ǙǼǧ

-3-

ン

øヸヴビȿɲʀɂǽȎᙉᶩチɝɴȪɒɋɐ⤴᧸チ‫ף‬ᛘࠔ᧸

Ổᕮո୷ᶩ⾷⿀Х⾸Ճ੅⥎ᶩ᧸ᄺᡡɎʀɟ⾷⿀Х⾸チ͛ୡ‫ݨ‬Є⚘ቦȡǾǩǨ

E-204

S2 形

-4-

⿁⾽Ճᕧ⾷ᇝᕧ⾸ǽ൪ᦹǦȓǨǓईཀǺ࿫Ǘ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ‫܌‬լ‫ۑ‬ǙȗȂ‫܋‬⡛‫ۑ‬ǽⳃǽ⢡➇Ǻ⭿્ᢼǛǹǓȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ
⿂⾽ঋᕧǽӱșȓǨǓǷȂȘȓ᳷ǽ⡨ǞǺૅԑɮɓɋɐȡ࿫Ǘ͛ǠȚǢǷǾƸǶǜȚ⭈ș⤀ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ‫܌‬լ‫ۑ‬Ǻ⯶ǛǳǓǮșƸ⯰‫܌‬ǜȓ⯶ⳎȂǛ᫘᧯ǨȚǢǷǛǑșȍǨƹ
⾷‫ٸ‬Ρ⿉ㄎㄎ⾸⿃⾽ɑɴɻᕮǽ՘ᥴǦȓǨǓǷǢȜǺ࿫Ǘ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩǾୖԑȡ⢡Ț⤴ոȡǶǜȚǯǠ᮲ǞǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪୖԑȡ⢡Ț⤴ոǽɑɴɻ⥎ᶩǾർǩᄺᡡǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɑɴɻᕮǾ⮆ૐǹǸǺ⢂ฬǽǚǚȘǹǓȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ
⥎ᶩɿ⥎ἠѩ
⿄⾽⣌⟵ⱮǛऻগǦǹǓȗǕǺ࣠ᰢȇഁࡘǺ‫ۄ‬ș͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ɁɢʀɁ
ブパパͨˀ
⿅⾽ૅԑɮɓɋɐǽ‫ࡕܦ‬ǾƸ١ոǺɁɢʀɁȡ‫ۄ‬ǲǵǞǯǤǓƹ⾷ࡖ⿀‫ڹ‬ᡄ⾸ブパパͨˀɩɻɎɒɻɁɿɁɢʀɁ
ƷƷૅԑɮɓɋɐˀ⤴Ǿ⿅⾿⾿⿼⿼ͨˀǑǠǵǞǯǤǓƹ
⾷ɮɓɋɐ֭Ⱒ⾸⿆⾽ᖿȡএ⦖Ǻπ᧸ǨȚ˛≮ᄦᥴಅǹǸǽ☈ᥴईȓƸᑿ፦కईǹǸǺƷƷૅԑɮɓɋɐȡ࿫Ǘ͛ǠǹǓǶǞǯǤǓƹ
⾷ࡖヒ⾸ƷƷᖿǛᡡ̰၁ࠔȓᑰ⃇⤴‫ݨ‬ᵱǺ͛᭭Ǧǵ⃆‫מ‬ǽ΢ˁɿ⯰‫܌‬ǜȓƷƷ⯶ⳎȂǽ᫘᧯Ƹᑰ⃇⤴‫ݨ‬ǽংബȓᯊ၏ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
⾷ࡖ⿁⾸
ƷƷ⾷ࡖ⿁‫ڹ‬ᡄ⾸⿇⾽‫۝‬ᡨȴɁǽ᫘᧯ɿ᜖᨞ɿᜰțǽǙǬțǽǑȚǷǢȜǾ⤀ǠǵƷƷǞǯǤǓƹʽʶȴɁǛૅԑɮɓɋɐǽ‫ࡕܦ‬ǺǮȍȚǷƸ
ƷƷ᫘៥ɿᢈ᫘ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
⿈⾽̨ᯑ⥫ȴɁɿ⃡ⳒමȴɁǽ᫘᧯ǨȚǷǢȜǾƸ⤀ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ⨁ᶩƸȜǕ͛Ǡ⤴Ǜ⃡ⳒǦƸՃ੅ȴɁǛᜰțȚ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ヒパ⾽ⶲ‫ܦ‬ᗢǛ᫘᧯ǨȚᑿࠔ⾷ȬɻɘʀɇᑿࠔƸ⅋ૐ᫘⯍ᑿƸٛ᪭ᑿࠔƸƷƷᠪἠ⢡Јᑿࠔ⾸ǽǑȚǷǢȜǾ⤀ǠǵǞǯǤǓƹȰȪȻɻǽ◳ؔΰȓƷƷჩ⭿ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹǲǮșƸǬțȘᑿࠔȇ೔્ȡ˄ǗȚई۰ǛǑșȍǨƹ
ヒヒ⾽⯍ࡿংؔǽগǜǓǷǢȜǺૅԑɮɓɋɐȡ࿫Ǘ͛ǠǹǓǶǞǯǤǓƹヒビ⾽ሱᑿ᛹ָǛ᫘ᄃǨȚǷǢȜǺૅԑɮɓɋɐȡ࿫Ǘ͛ǠǹǓǶǞǯǤǓƹヒピ⾽៥៰⚋अࠔǷ‫܌‬լ‫ۑ‬Ǿ⿀ハ⿄ㄎͨˀ⮼ǦǵǞǯǤǓƹヒフ⾽ᬼଙᅠӟǽǑǮȘǹǓईཀǺ࿫Ǘ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ◳ؔΰƸ⤴‫ݨ‬ǽংബȓᯊ၏ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹヒブ⾽ؔᎧᢼȓⳒ‫ݨ‬ǺⳃǛᬼယǑǮȚईཀǺǾ࿫Ǘ͛ǠǹǓǶǞǯǤǓƹؔᎧᢼȓⳒ‫ݨ‬Ǻผ഻ⱶȡ‫ڽ‬ȋǨ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ
ヒプ⾽‫ࡕܦ‬ǽ⯂ࡕᕧǛⶲᛘಏ⾷̊ᥱ⿁⿆ùƸᛘᥱ⿁⿃ùƸᭀଓᛘಏ⿆⿇⾴ͨˀ⾸ǺǹȘǹǓईཀǺ࿫Ǘ͛ǠǵǞǯǤǓƹቊƷƷૅԑɮɓɋɐǾƸ⿙⿘⿢⯶͛ቷͲǺǵ▿⵮ȡ⒅ǓƸ࣠ᛡȡᛙǮǨǢǷȡ᯺◜ǦǵǙșȍǨǛƸⶲᛘಏ⯂ࡕᕧԑǶ⣌⟵ƷƷǨȚǷૅԑɮɓɋɐቊΧ⒙ⰢƸɝɴȪᄺᡡቦ⒙ⰢƸɑɴɻᄺᡡቦ⒙ⰢǺệ⯶ǦƸ⯶Ǜ⊝ˁǨȚई۰ǛǑșȍǨƹ

ᗨ๟⿀⾽ૅԑɮɓɋɐǽ⦔⦖ǺǧȔǕȅȢ‵ǗȚഁࡘǹᐦ⢧ǽ࣠ᰢǺᕮ౪Ǻ࿫Ǘ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ࿑ؔȓ⣌⟵ⱮǛऻগǦǹǓȗǕǺƸʾছǹಁⰢǺ▚ΈǦǵǞǯǤǓƹ˃ѿǛǑȚǷૅԑɮɓɋɐǽ⟵ЬǹǸǶՃ੅ᜰƷƷțǺȗȚ⥫ᓍ̗ჩȓȹȴǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƷƷƪ⵭ⱮǛऻগǦǹǓȗǕǺ࣠ᰢȇഁࡘǺ‫ۄ‬ș͛ǠƸᣀǺ⮆ૐǷǽऴᨕǾéᦹऴ࣠ቊᗕᵥ⿀⿅ቷêǽ╄઻Ǻ࣠ǴǞƸ⵭ƷƷ ⱮǺϭȞȚᦹऴ࣠ᛡȡᛙǮǨȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪಁǽᐦ⢧Ǻȗșૅԑɮɓɋɐǽ࿑ؔǛಁǺΌȞș˃ඎǹ⵭Ɱȡ᫘᧯ǨȚǢǷǛǑșȍǨƹƷƷ ǬǽȗǕǹई۰ǾƸૅԑɮɓɋɐǷಁǽ⫻Ǻ⬸࿑əɋɑȡӱțǵǞǯǤǓƹ

⚋‫ܝ‬

ピハチ࿫͛ईཀ

ブパパͨˀ

⿀ハチ͛ୡ‫ݨ‬

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

モ

フハヘ᳡

530

フハヘ᳡

ヱヒパパヹフマフパパ

ヒヒヒ

フハヘ᳡

ヒビ


᳡

フパ

ヒパピ
ビヒブ
ビブパ

⟵Ь⬸ᓹ⦘ԃ◌ẫࡖ

プ᳡

ビノ

ベブヒ

ピビ

ブビ

ブパパ

フパパ
フパ

ド‫ٸ‬Ρ⿉ㄎㄎナ

⾷ンㄑヒȐǼǧ⾸ɑɴɻ‫ۑ‬⟵Ь⬸ᓹ⦘ԃ

-5-ヒハƷቊᑿǾƸۡ⥎ᶩ͘ᐯǯǠǶǨƹᥰࢄǶǽՃ੅⥎ᶩǽংሠǾǶǜȍǪȢƹ
ƷƷɑɴɻ⥎ᶩǽယỮǾఖۡǸǰȘǶȑ‫⃆۝‬ǶǨƹビハƷ‫ף‬ᛘ᧸Ổᕮ‫ۑ‬ǾƸỔᕮո୷ᶩ⾷͛ୡ‫⾸ݨ‬π᧸ᆣƸンヒバビǙǼǧǷǹșȍǨƹ

左側面図（Ａ矢視図）

フヒブ
⾷ԑ଍⾸

⾷࿫͛ࡘ઻᳡ɜɋɉ⾸プビ⾷ɝɴȪ⾸ブピパヱヒパパヹフマフパパ

ビプビ

434
⾷ԑ଍⾸

500

ブパㄎㄎ

ヒパパㄎㄎ

ヒビパ⿼⿼

プパㄎㄎ

-6-

ƷƷ ƷƷƪࢄ⯕ǹǸǺȗȚ⟵ЬǽǙǬțǽǑȚई۰ǾƸ⟵Ь⬸ᓹ᧸⦘ԃȡ֐᧸ǦǵॕⰢǺࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹ
チチチチチチチチチチチチチチƷƷ⾷フⱼハঋബ଍ᗕࡖ‫ڹ‬ᡄ⾸ƷƷ ƷƷ ⬸࿑ቦȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚई۰ǾƸƷƷ ƷƷ ۡࡖ⾷⬸࿑ቦˀⰢࡖ⾸ǽ଍ᗕȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯƷƷ ƷƷ ǤǓƹƷƷƪ⬸࿑ኺ۞ȇǽૅԑɮɓɋɐࡘ઻ǾǦǹǓǶǞǯǤǓƹૅԑɮɓɋɐǽ⟵Ьɿ⊝ˁɿ҉ǜɿ࿑ؔǺȗșƸՃ੅⥎ᶩᵱƷƷ ǽᯊ၏ǙȗȂȹȴǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹƷƷ ⿀⾽Ȫɻȳʀɤɳɐǽ‫͛ۄ‬ɜɋɉȡ᯺◜ǦȍǨƹࡖ⿂ȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹƷƷ ⿁⾽ࡘ઻ǨȚᶏཀȡഁࡘǹᐦ⢧ǺǦȍǨƹ
Ȫɻȳ⾼ɤɳɐ
ɮɓɋɐಃኑ
ɷɋȿɫ⾼
⚋‫ܝ‬
࿫͛⦘ԃ
ƷƷ ⿂⾽ȪɻȳʀɤɳɐǾ᯺ીǺࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹ
⬸࿑ቦƷƷ ⿃⾽࿑ؔȓ⣌⟵ⱮǛऻগǦǹǓȗǕǺƸʾছǹಁⰢኺ۞ƷƷ ƷƷǺ▚ΈǦǵǞǯǤǓƹヘパㄎㄎƷƷ ƷƷƪ▚ΈǨȚई۰ƸɮɓɋɐቊΧȡય઻ǤǪȚǮ⬸࿑ቦƸኺ۞ᵱǾɮɓɋɐಃኑ⤴ȡƷƷ ƷƷ ȐǺɮɓɋɐˁ⤴ǽ࿫͛ࡘ઻᳡ȡȪɻȳʀɤ
ヘパ⿼⿼ͨˀ‫ۅ‬ǠǵǞǯǤǓƹ
⾷ࡖピ⾸ƷƷ ƷƷ ɳɐ⾷⿜ヒビ⾸Ƕࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹ
‫ٸ‬Ρ⿉⿼⿼
ƷƷƷƷƷƷ⾷ࡖピ‫ڹ‬ᡄ⾸⬸࿑ቦˀⰢࡖ
࿫͛⦘ԃ◌ẫࡖƷƷ ƷƷƪ⬸࿑ቦƸኺ۞ᵱǾർǩ❣ǽৃ⤴ȍǶ‫ۅ‬ǠȚȗƷƷ ƷƷ ǕǺǦǵǞǯǤǓƹ⾷ࡖピ‫ڹ‬ᡄ⾸ヒフヒ⿼⿼ͨˀ
ンベ
ƷƷ ƷƷ ȍǮƸˀ⤴ǚȘǽࡘ઻᧸ɷɋȿɫ⾼ǾƸ࿫͛ࡘピブ⿼⿼ƷƷ ƷƷ ઻᳡ȗșগǜǓȑǽȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹƷƷ ƷƷ ⾷⿀⿅ㄎㄎͨˀ⾸ピブハフㄎㄎ

ブハチૅԑɮɓɋɐǽ࿫Ǘ͛ǠǚǮ

S2 形

ᗨ๟

ɝȫɳɇʀ

ɵɻȸɱȬɝ

ⶲම⃆ɝȫɳɇʀ
⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ɑɴɻ‫ۑ‬
⾷ンㄑヒȐǼǧ⾸

ヒブパパ

フハヘ᳡
モリン

ヒビビ

ヱヒパパヹペマペパパ

ヒペビ

1230
（据付固定穴ピッチ, R8）1410（⟵Ь⬸ᓹ⦘ԃɜɋɉネヒビ᳡⾸⅋ᠬᕧ‫ك‬೙‫ף‬ᛘࠔ⾷ヸヴビɇȬɟǽȎ⾸

モリン

ɝɱɻɀ

‫܋‬⡛Ɉȷɐ

45

ピフパ

ピパ

1015
⾷ԑ଍⾸

ピプブ

フピ

P65X6=390フハヘ᳡ヱプブヹプマピペパ

ビパピパ
⾷⟵Ь⬸ᓹ⦘ԃɤɳɐ‫͛ۄ‬ΡΈネヒビ᳡⾸

ビパパパ

（背面）

ピビペ

ͨˀ

フハチঋബ଍ᗕࡖ

ヒパ

E-205

（前面）

フヘブ
⾷ԑ଍⾸

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-206

ɝɵɻɐəɕɳ

⯍ⓓɤɋȷɁ

⿀⾽Ճ੅⥎ᶩǽယỮ⤴
ƷƷƪՃ੅⥎ᶩǽယỮ⤴ǾƷƷƷૅԑɮɓɋɐۡѩⰢǺǑșȍǨƹ

ɝɴȪɒɋɐəȬɟൎ⾷ ⿼⿼ ⾸-7-

⿁⾿⾿⿼⿼チᲦಏ

π᧸కԃǽ
ဝ৆⃦⫧Ǥ

ペハブビ

ᗨ๟

⾷ࡖフ⾸

⾷ࡖブ⾸

配管（ガス管） （室外ユニットへ）濡れたウェス-8-ƷƷȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻǾéⶲࡿȴɁЄયᗕêƸƷƷƷチチéՃՏЄય╄֧êǙȗȂⶲࡿȴɁЄય‫ٴ‬Ή֝઻ƷƷƷ ǽéՃՏ᳧☈ⓓΈǽᅄ▚࣠ᛡêȡᛙǮǨȗǕǺƷƷƷ ▚ΈǦƸർ┶ǹȑǽǾ୕ǠլȡǦǵǞǯǤǓƹ

⥎ᶩᄺᡡቦチɝɴȪᄺᡡቦチɮɓȲɻチᄺᡡɎ⾼ɟ⾷᫛↠⾸ɝɴȪɒɋɐチɮɓȲɻᄺᡡቦチɮɓɋɐቊΧチ

S2 形⯍ᛠ‫ۄ‬ӱ‫ۑ‬ယỮửཆ

② -2 配管を濡れたウェスで十分に冷却しながら作業してください。（図５参照）

Ɂəɒ⿃⿄cd⿁c⿂⾽⥎ᶩယỮΰᏡલ̒ൖƸɲʀȷɏȫɎȷɇȓǪǲǠȢᕮǶ⥎ᶩယỮ⤴ǚȘǽȴɁᜰțǽǹǓǢǷȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ

ૅԑঋႣΰἠ‫ۄ‬ӱ‫ۑ‬ɲɪȻɻ⥎ἠ‫ۄ‬ӱ‫ۑ‬Ճ੅⥎ᶩ⾷ȴɁᶩ⾸⿈⾿cd⾿ハ⿄cယỮ⥎ᶩ⿐●ガス管・液管とも、必ず断熱をしてください。また、配管接続部には付属の断熱材を巻き付け、ビニールテープなどで固定してください。断熱しないと水漏れの原因になります。
●ユニット本体の配管貫通部の隙間は断熱材等でふさぎ、エアリークのないようにしてください。

断熱材

配管押え金具② -1 配管押え金具をはずし、断熱材をずらしてください。
（図４参照）

ŌȜǕ͛ယỮ⾷ȴɁᶩ⤴⾸●配管（ガス管）の溶接時には、ユニット内部の部品を熱から守るため、以下の手順で作業を行ってください。

⿃⾽⥎ᶩǽᄺᡡǽǦǚǮƷƷƪۡࡖǺ൝ǲǵᙉᶩɿȴɁᶩǷȑƸർǩᄺᡡǦǵǞǯǤƷƷ Ǔƹ⥎ᶩယỮ⤴ǺǾɝɴȪᄺᡡቦ⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡఫǜƷƷ ͛ǠǵǞǯǤǓƹᄺᡡȡǦǹǓǷᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșƷƷ ȍǨƹ
ƷƷƪɝɴȪᄺᡡቦǽ۰ȞǪᬶǛˀȡ۹ǞȗǕǺఫǜ͛ƷƷ ǠǵǞǯǤǓƹȴɁѩ⥎ᶩǽᄺᡡቦǾƸർǩ‵ᡡƷƷ ᚩಏǛ⿀⿁⾿ùͨˀǽȑǽȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ

Ճ੅⥎ᶩ⾷ᙉᶩ⾸

ᙉƷᶩ
ɝɴȪယỮ

ƷƷƪ⥎ᶩယỮ⤴ǽɝɴȪɒɋɐȡǾǩǨǷǜƸǙȗȂ⥎ᶩယỮൖǺƷƷ ɝɴȪɒɋɐȡἦȐ͛ǠȚǷǜǾƸർǩɈɞɳɁəɒ⾷⿁ʷတ
ƷƷ Ǡ⾸Ƕ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ⾷ۡࡖ‫ڹ‬ᡄ⾸ǋヸヴビȿɲʀɂǽȎǌ※付属品接続となります。

‫ף‬ᛘࠔ᧸Ổᕮ‫ۑ‬Ȭɻɘ⾼ɇʀɤɋȷɁ

⿀⿁ハ⿇チ」チ⿀⿂ハ⿁ɝɴȪ⿐଍ᗕ
Ʒチ⾷ ⿼⿼ ⾸ȴƷɁƷᶩビビハビビȜǕ͛ယỮŋɝɴȪယỮ
ƷƪૅԑɮɓɋɐՃ੅⥎ᶩ⾷ᙉᶩ⾸ǽɝɴȪȡǾǩǦȍǨƹ
Ʒƪᙉᶩ⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡɝɴȪ‫ף‬కǦȍǨƹ⾷ヘɢʀɀǽ⒙‫ڹ‬ᡄ⾸ヨビベパബ

⿁⾽Ճ੅⥎ᶩǽǦǚǮƷƷøቊૅԑɮɓɋɐǽՃ੅⥎ᶩǽယỮǾƸɝɴȪယỮǷȜǕ͛ယỮǷǹșȍǨƹ
ƷƷƷՃ੅⥎ᶩȽȬɂǷယỮǽᲷⲲǾˁࡖȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

ハ⿇
⿡⾿
」
ハ⿃
⿡⾿

⨁ᶩ⁺‫ڣ‬
ἦ͛ɐɳȷ⿝ɿ⿼⾷⿺ｇ⿵ɿ⿲⿼ ⾸ ⾷ ⿼⿼ ⾸
⿂⿃チ」チ⿃⿁⾿ハ⿇⿈ハ⿄⿁チ⾷チ⿂バ⿇÷⾸ ⾷⿂⿃⾿チ」チ⿃⿁⾿⾸ƷƷƪ⥎ᶩယỮǽ⭾ǺɝɴȪɒɋɐȡἦȐ͛ǠȚǷǜǾƸർǩɐɳȷɴɻɉǺǵ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ ⾷ɝɴȪɒɋɐȡἦȐǨǝȚǷƸɝɴȪ⤴ȡᯊ၏ǦƸՃ੅ᜰțǺȗȚ⥫ᓍ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨƹ⾸ƷƷƪɝɴȪɒɋɐǽἦ͛ɐɳȷǾƸˁǽ⒙ȡᬶયǺἦȐ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ⥎ᶩယỮ᧸ɝɴȪɒɋɐǾർǩƸɮɓɋɐቊΧǺ‫ۄ‬ș͛ǠǽȑǽƸȍǮǾ⿡⿃⿀⾿⿐᧸⾷⿁Ჷ⾸ȡπ᧸ǦǵǞǯƷƷ ǤǓƹȍǮƸՃ੅⥎ᶩǽ⁺‫ڣ‬ǾƸˁ⒙ǽȑǽȡർǩπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ ⾷ʶⅺǽɝɴȪɒɋɐ⾷⿀Ჷ⾸ƸȍǮǾ⁺‫ڣ‬ǽଦǹǓ⌻⁺⥎ᶩǶǾƸ൝ቻǽՃ੅ǺᕉȈࡿ‫מ‬Ǜẇ⿀ハ⿅ЧⶲǞǹȚǮȐƸƷƷ ᯊⓐƸȹȴƸȍǮǾՃ੅ᜰțǺȗȚ⥫ᓍ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨƹ⾸ƷƷƪ࿫Ǘ͛ǠȓᲡ▚ǽई۰ǾƸՃ੅ȽȬȷɳԑǺ࿀઻Ճ੅⾷⿡⿃⿀⾿⿐⾸ͨঋȡᚆӱǤǪǹǓǶǞǯǤǓƹ
ƷƷ ⾷᳧ᕧǹǸǛᚆӱǨȚǷՃ੅ȽȬȷɳԑǛᨵ౐ⶲࡿǺǹșᯊⓐǹǸǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ⾸ƷƷƪՃ੅⥎ᶩǾƸ⿙⿘⿢チ⿗チ⿂⿂⾿⾿ǃ⨁ǙȗȂ⨁۰⦘Ǆǽ⿒⿀⿁⿁⾿ǽșȢ⃖⥫⨁ȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹƷƷ ȍǮƸᶩǽԑঋⰢǾῡ⼡ǶǑșƸπ᧸ˀሱ્ǹȬȲȮƸ⥫‫ك‬ᢼƸȼɧƸչḠ⾷Ȼɻɇɧɕʀȿɯɻ⾸ǽ͛᭭ǛǹƷƷ ǓǢǷȡ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɝɴȪယỮᆣɝɴȪ⤴ǺचళǨȚՃ੅ᑿᖿǾƸଦ⦖ǽヱモヨᖿȡǣπ᧸ǦƸȍǮǬǽ⭾ǺǼǧ⤴ȓᑰ⃇⤴‫ݨ‬ǺᖿǛƷƷ ͛᭭ǦǹǓȗǕǺǣᗨ๟ǞǯǤǓƹ
ƷƷ ⾷ɝɴȪɒɋɐǛȕȚȎᆂǞǹǲǮșƸᑰ⃇⤴‫ݨ‬ǽഁಏǛ೻Ǟǹșׂțȓ⯶͛ǜƸᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ⾸ƷƷƪՃ੅⥎ᶩǺǾᄺᡡక̗ȡ᯺ીǺ⒅ǲǵǞǯǤǓƹȍǮȴɁᶩѩǽᄺᡡቦǾ‵ᡡ⿀⿁⾿ùͨˀǽȑǽȡπ᧸ǦǵǞǯƷƷ ǤǓƹ
ƷƷ ⾷࿀઻⢡șǽᄺᡡǛǤțǵǓǹǓǷᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǷǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ⾸ƷƷƪⶲᚩバⶲᛘಏ⾷⿂⾿ùƸ⿇⾿⾴⿡⿗ͨˀ⾸ǽᦹऴǶπ᧸ǤțȚई۰ǾƸᄺᡡቦȡഁ‫ك‬ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷ ⾷ഁ‫ك‬ǦǹǓǷƸᄺᡡቦ⒙ⰢǺệ⯶ǨȚǢǷǛǑșȍǨƹ⾸ƷƷƪɝɴȪɒɋɐǽἦȐǨǝǺȗȚɝɴȪ⤴ǽᯊफ़ȡ⬸ǟǮȐˁ⒙ȡᬶયǺἦ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪᙉѩ⥎ᶩǽɝɴȪɒɋɐǽἦ͛ǠǾƸܵȂ଍ᗕ⿁⾿⾿ǽɁəɒᵱǶ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ

⚋‫ܝ‬プハチՃ੅⥎ᶩǽǦǚǮ

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-207ˀș‫⥎س‬

ɮɓɋɐ-①-ˁș‫⥎س‬ნ྾⦘ԃɮɓɋɐ⿁⾽ɑɴɻ⥎ᶩǽယỮƷƷƪⅎᕧ⬸ᓹƸ⢑ᘓ⬸ᓹǽǮȐɐɱɋɟȡ▚ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪۡѩǚȘဇᕮǦǹǓई۰ƸఖѩǽɟɱȸȡǾǩǦǵƸۡѩȇ͛ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƷǬǽ⭾Ƹɟɱȸǽɕɀ⤴ǺᄽǦǓȿʀɳɎʀɟȡブఫǜͨˀఫǜ͛ǠǵǚȘ‫ۄ‬ș͛ǠǵǞǯǤǓƹ⾷Ōɢʀɀ⾷ࡖプȡ‫ڹ‬ᡄ⾸⾸ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩȡယỮǨȚई۰Ƹɮɓɋɐѩǽ⥎ᶩǺ‫מ‬ȡ‫ף‬ǗǹǓȗǕǺ⒅ǓƸǶǜȚ⭈șɮɓɋɐ⡨ѳǶ⥎ᶩȡࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƷǢǽǷǜᄺᡡቦǽ۰ȞǪᬶǾঙ̡Ⱒ⾷ˀ۹ǜ⾸ȡ۹ǞȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ

⿀⾽ɑɴɻ⥎ᶩᅀ۹ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩယỮ‫ۑ‬ǾૅԑɮɓɋɐఖۡѩⰢǺǑșȍǨƹ
ƷƷƷɑɴɻ⥎ᶩǽᅀ۹ǾƸఖۡǸǰȘǶȑǶǜȍǨƹ
ƷƷƪլ∜ᆣƸۡѩǺǾȼɨȵɫɋɟƸఖѩǺɟɱȸǛ͛ǓǵǓȍǨƹ

ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩǾ⅋ᠬဇᕮǶǨǽǶƸർǩˁș‫⿀⾷⥎س‬バチ⿁⿄～１/⿀⾿⾿⾸ǷǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƷˀș‫⥎س‬ǶǨǷƸɑɴɻᕮǛ⢑ᘓǦǵƸᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ
ƷƷƪ⥎ᶩక̗ẹ̒ൖƸဇᕮ᯺◜ɿᜰțɉȯɋȷȡർǩ⒅ǓƸૅԑ⤴ոǺǑȚɑɴɻ⥎ᶩȡᄺᡡǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƷᄺᡡǦǹǓǷƸᕮᜰțɿ⯶Ǯțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ
ƷƷƪȰȪʀོǜǾởଓǺ͛ǠǹǓǶǞǯǤǓƹɑɴɻᕮǛ‫܌‬ǜլȚǢǷǛǑșȍǨƹ
ƷƷƪɐɱɋɟǾૅԑɮɓɋɐǽɑɴɻ‫ۑ‬ȗșˁǺǹȚȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƷˀǺǨȚǷᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ⾷ˁࡖ‫ڹ‬ᡄ⾸ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩǺǾࡿ‫מ‬ǛǚǚȘǹǓȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹɑɴɻᕮǛ⢑ᘓǦᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƷƷƪȿʀɳɎʀɟȡఫǜ͛ǠǵǚȘƸယỮǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩǾǶǜȚǯǠदɛ⥎ᶩǶ⒅ǲǵǞǯǤǓƹᗨ๟ヘハチɑɴɻ⥎ᶩǽǦǚǮɟɱȸø⿄ఫǜͨˀǺǦǵǞǯǤǓƹ

ૅԑ
ɮɓɋɐ

࿼⭒᧸ ნ྾⦘ԃ
ɟɱȸƷ

ɑɴɻ⥎ᶩ
⾷⿡⿀⾸

ɑɴɻ

ɐɱɋɟ⥎ᶩ

ˁș‫⥎س‬

ɑɴɻယỮ‫ۑ‬ャ⿉⢌ⳃᑿǽⰙࡿȍǮǾƸヒパパ⿼⿼ͨˀモャモ⿉⢌ⳃᑿǽⰙࡿǽヒバビȍǮǾƸブパ⿼⿼ͨˀ

S2 形

-②-

ƷƷƪπ᧸ⳃ⦖ᶽࡕȡ❞ǗȚǷƸᕮⳎȂᵱǽᥰ⛅ǺȗșƸɮɓɋɐǚȘঋȇǽᕮᜰțǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨǽǶƸⳃ⦖☈ᶹƷƷƷɈɻə⾼⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡ▚ΈǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ̗‫ؘ‬ཀɿΉ⚑ૅǹǸ΢⵭ⱮǛ┶ᕷǤțȚईཀǶǾƸർǩᘲⱮɉɫɻɘ⾼⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ᵱǽᘲⱮⓓΈȡ‫ۄ‬ș͛ǠǵƷƷƷǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɮɓɋɐቊΧǽ࿑ؔǛΌȞȘǹǓȗǕǺƸȵɫɻɘɁửཆ⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɈȷɐǾ˃ᡨමǽቦᄦȡπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪɈȷɐǺǾệ⯶ȡ⬸ᓹǨȚǮȐർǩЄᚩȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪૅԑɮɓɋɐቊΧȇǽ⊣ǦǓ∜⦔Ǿ⤀ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪᥰࢄǺǵƸⳃ⦖ɿᑿঋⰙࡿȡ☈ᄏǨȚई۰Ǿ֌⢛ཪ⒈✇ᄦǹǸȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

ベハチɈȷɐక̗ブ⾽ɑɴɻ⥎ᶩǽᄺᡡǽǦǚǮƷƷƪૅԑ⤴ոǺǑȚɑɴɻ⥎ᶩǾർǩᄺᡡǦǵǞǯǤǓƹ

フ⾽ɑɴɻဇᕮǽ᯺◜ƷƷƪɑɴɻ⥎ᶩǛẹȞșȍǦǮȘɑɴɻəɻǺᕮȡӱțǵᘓțȚǚǸǕǚ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹᗨ๟ ƪɑɴɻɐɱɋɟ⤴Ǿɑɴɻ⥎ᶩԑǽȼɧǛ࣬᳒ǦȓǨǓǽǶƸർǩ࿼⭒᧸ɟɱȸȡ▚ǠƸ࿼Ʒ⭒ǛǶǜȚᐦ⢧ǺǦǵǞǯǤǓƹ

ɑɴɻယỮ‫ۑ‬⾷ࡖプ⾸ピ⾽ɑɴɻ⥎ᶩǽǦǚǮ

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編⾷ヴノヸヴビȿɲʀɂǽȎ⾸

E-208

ᗨ๟

Ổᕮո୷≐

ૅԑɮɓɋɐȇ-④-ᔎᕮဇᕮɝɱɋȿɻȸဇᕮ

ဇᕮ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ỔᕮɁɐɴʀɒʀ
⾷ヺઆɁɐɴʀɒʀ⾸⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ဇᕮɘɳɞᓹᕮ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸᧸ԃ⿉ᕮ‫ۅ‬Ǡ૓ࠔƷƷチ⾷ɘȹɌǹǸ⾸ỔᕮȽʀɛɁ೏
⾷ᥰࢄཆ⥎⾸͛ୡ‫ݨ‬ѩン½ǙǼǧ

øૅԑɮɓɋɐǺၢ⠅ǦǵǓȚ‫ף‬ᛘࠔǺǾỔᕮɮɓɋɐǛǑșǬǽ
ᐦ༔⤴‫ݨ‬ǺǾỔᕮɁɐɴʀɒʀǛǑșȍǨ⾷‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤ‫ڹ‬ᡄ⾸ƹᥰࢄཆ⥎ǽỔᕮɁɐɴʀɒʀ⾷ヺઆɁɐɴʀɒʀ⾸Ƿ۴ᐯǺ࿼⭒
ȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ

ƷƷƷᄺᡡቦȡ‫ۄ‬ș͛ǠǵǞǯǤǓƹ

ƷƷŋૅԑɮɓɋɐǾᜰ⯍ǦȒᄺࠔȡչǲǵƸ᯺ીǺџᓹǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƷΰᏡ˛ǺɝȩɻǛࡋ⟵ǨȚǷƸ̗ჩǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƷƷŌỔᕮȽʀɛɁ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡ⫱ǧȍǨƹƷƷōဇᕮ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡ⫳ǜȍǨƹƷƷŎყᕮǦȍǨƹỔᕮࡿ‫מ‬ǛⶲǓई۰ȓȰȪʀǛӱǲǵǓȚई۰ǹǸƸᕮǛ‫ء‬ǓȗǞ‫܌‬ǜլǨǢǷǛǑșȍǨǽǶ
ƷƷƷǣᗨ๟ǞǯǤǓƹỔᕮǛǜțǓǺǹȚȍǶ١ոǺყᕮǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷŏᕮǛ١ոǜțǓǺǹǲǮȘƸỔᕮȡџᓹǦȍǨƹƷƷŐဇᕮ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡ⫱ǧȍǨƹƷƷőỔᕮȽʀɛɁ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȡ⫳Ǔǵ⢡ᕮǦ〓ᕮᜰțǛǹǓǢǷȡ
Ổᕮ⥎ᶩǺဇᕮ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ƷƷƷ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ
Ǜ▚ǠȘțǵǓȚई۰
ƷƷ⑧ᄺᡡቦȡ‫ۄ‬ș͛ǠȍǨ【ệ⯶Ǜ᧯ǧǹǓȗǕǺỔဇᕮ⥎ᶩǺǾർǩƷƷƪỔᕮ⥎ᶩǽɞɱɋȿɻȸǺǳǓǵƷƷƷ▚Έᆣȓ‫ף‬ᛘȿʀɂɻȬɻᆣƸǙȗȂ⿀⢲⫻ͨˀ⣌⟵Έᓹൖǽ⣌⟵⫳਀֭ǺർǩીᅄǦǵǞǯǤǓƹᥰई⥎ᶩǽƷƷƷᣞᗇǺඅǧǮᅀᗕǶƸỔᕮ⥎ᶩǽɝɱɋȿɻȸȡીᅄǦȍǨƹỔᕮǛǜțǓǺǹȚȍǶყᕮǦȍǨǽǶƸɘȹɌƷƷƷǹǸȡ᧸๟ǦƸ‫ࡕܦ‬ǺᕮǛᜰțǹǓȗǕǺⳬ᧯ȡ⒅ǲǵǚȘીᅄǦǵǞǯǤǓƹȍǮƸ▚Έᆣȓ‫ף‬ᛘȿʀɂɻȬƷƷƷɻᆣǺǾƸ⥎ᶩǽỔᕮɁɐɴʀɒʀǽ࿼⭒ȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ

ƷơɘɳɞⲲȡ⫳ǠȚ⭾ǾƸᜰᕮǦǹǓǢǷȡ᯺◜ǦǹǛȘΰᏡǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷȍǮΰᏡൖǺȑƸᜰᕮǽɉȯɋȷǾ᯺ીǺ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ

S2 形

-③-

ƷƷƪỔᕮǽᕮ✤Ǿ〓ᕮ⣔ᗕᕮ✤࣠ᛡǺᛡǩȚⳟᄦᕮ⾷లᕮƸˀᕮ⾸ȡǣπ᧸ǞǯǤǓƹȍǮ〓⟲ᕮࠔȡπ᧸ǨȚǷ⟲✤ǽƷƷƷɁȹʀɳǛኝլǦ〓ⳎᄃǨȚǢǷǛǑșȍǨ【⟲ᕮࠔȡ⢡ǦǮᕮȡỔᕮǦǹǓǶǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ‫ף‬ᛘࠔȇǽỔᕮǾӸӽǽᕮ⣔ᶩǚȘᬼယယỮǨȚǢǷǾǶǜȍǪȢƹǢǽȗǕǹई۰ǾȿɁɇʀɻ⾷ࢪ೙◜‫⿉ݨ۝‬ƷƷƷᥰࢄཆ⥎⾸ȡǣπ᧸ǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔᕮȽʀɛɁ೏⾷ᓹᕮ೏⾸⾷ᥰࢄཆ⥎⾸Ǿ〓ỔᕮɮɓɋɐǺǹȚȈǞ⡨ǓΡΈǺ〓ർǩ‫ף‬ᛘࠔ⿀۞Ǻ⿀ɾǣ᧸๟ǞǯƷƷƷǤǓƹȍǮƸဇᕮ೏ȑ۴ᐯǺ᧸๟ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔဇᕮ⥎ᶩǺệ⯶ǙȗȂՏệǛ᧯ǧǹǓȗǕ〓ർǩᄺᡡǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪՏệǽǙǬțǽǑȚࢄࣕǶǾƸỔᕮ⥎ᶩǺർǩՏệ⬸ᓹక̗ȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ⯍ᰁ೏ɿ⥎ᶩǹǸǛᯊ၏ǦƸᕮᜰƷƷƷțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹỔᕮ⥎ᶩǺՏệ⬸ᓹɚʀɇʀ⾷ల⛩‫⾸ݨ‬ȡఫǜՏệ⬸ᓹȡ⒅ǲǵǞǯǤǓƹ⾷Տệ⬸ᓹɚʀƷƷƷɇʀǾƸ‫ף‬ᛘࠔቊΧǽỔᕮ‫ۑ‬ȍǶఫǜǳǠǵǞǯǤǓƹ⾸ƷƷƪỔᕮɁɐɴʀɒʀ⾷ヺઆɁɐɴʀɒʀɿᥰࢄཆ⥎⾸ȡർǩπ᧸ǦƸൖƼǽЄમ᠊ᎰǛ૓ᆂǺ⒅ǗȚΡΈǺ‫ۄ‬ș͛Ǡ〓ƷƷƷЄᚩቦǛ‫ۄ‬șǾǩǦǶǜȚȗǕǺǣ⥎ອǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔᕮ⥎ᶩǷ‫ף‬ᛘࠔቊΧȡယỮǨȚ֭ǺǾ⢡ᕮǦǵർǩɝɱɋȿɻȸ⾷⥎ᶩǽɞɵʀ⾸ȡ⒅Ǔ〓⥎ᶩԑǽᖀțȓᨵᢼǛƷƷƷ‫ף‬ᛘࠔǺᘓӱǦǹǓȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔᕮ⥎ᶩǽᶩ቉ǺǾဇᕮ೏⾷ᥰࢄཆ⥎⾸ȓɟɱȸȡ‫ۄ‬ș͛ǠȚǹǸǦǵ〓ᅄకൖǺȑɝɱɋȿɻȸǛ⒅ǗȚȗǕ⥎ᶩƷƷƷǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ⥎ᶩယỮ⤴Ǻ⣏ಏǽংബƸɁɐɴɁȡǚǠȚǷᕮᜰțǦȍǨƹƷƷƷπ᧸ቷͲƷỔᕮࡿ‫⾿⿉מ‬ハ⾿⿄」⾿ハ⿄⿜⿟⿰ƷƷƷᕮᚩƷƷƷƷƷƷƷ⿉⿄」⿂⾿ùƷƷƪ‫ף‬ᛘȿʀɂɻȲɝᆣǙȗȂ⫧ቃǶ⣌⟵ΈᓹǨȚᆣǾ〓ɁɐɴʀɒʀȗșỔᕮȽʀɛɁ೏ǚȘૅԑɮɓɋɐ⫻ǽᔎᕮȡƷƷƷဇᕮǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ‫ף‬ᛘɪɀɭʀɳǾ〓π᧸ǺȗǲǵᖀțǛ࣬᳒ǨȚǮȐ〓઻ቃ᫢ǹᗴᘖǛർ┶ǶǨ【ᖀțǽ⦖Ǿ〓ᕮ✤ȓ⣌⟵ᦹऴǽǤȍƷƷƷǥȍǹ┶ࡍǺȗǲǵং‫ك‬ǦȍǨƹƷƷƷᕮ⣔ᗕᕮ✤࣠ᛡǺᛡǧǵǓȚई۰ǶȑƸӴᯒಏ〓ȿɲȳ༔ո⦖ǹǸǛএǠțǿ〓Ǭǽոᖀț⾷Ɂȹʀɳ༔ոǽኝլ⾸ƷƷƷ⦖ȑএǞǹȚ‫⃆۝‬මǛǑșȍǨ⿪ϜỔᕮ✤ǽᬶય⿌Ӵᯒಏ⿉⿆⾿⾷ㄎgヤ㄂ヤヰピバℓ⾸ͨˁƸȬȲɻᣞȿɲȳញಏ⿉
ƷƷƷ⿂⾿⾷ㄎgヴㄊヰビバℓ⾸ͨˁ⿬ƹ‫ף‬ᛘɪɀɭʀɳǾ઻ቃ᫢Ǻᬫ╋Ǧ〓ᖀțǽ✤ȓ⦖ǺඅǧǮᗴᘖᅀᗕ〓ᗴᘖȽȬȷɳȡƷƷƷ઻ȐǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪൖƼǽЄમΰᏡǛીᅄǶǜȚȗǕ᠊Ꮀɵȡ▚ǠǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ‫ף‬ᛘࠔ⢡⣏᳧ᕧǺ⃡ⳒමȴɁ〓दո〓ȲȬɳɧɁɐ〓এ⦖ǽमࢾȡ‫܅‬ȏීțǽǑȚई۰ȓᩰ⭐〓Ⳓ‫ݨ‬కईǹǸǽᣀᔝ᳧ƷƷƷ☈ǽई۰π᧸ǶǜǹǓǢǷǛǑșȍǨƹ
ƷƷƪỔᕮ⥎ᶩక̗Ǻ⭾ǦǵᥰࢄỔᕮ⥎ᶩǷỔᕮɁɐɴʀɒʀ⾷ᥰࢄཆ⥎⾸Ƿǽ⫻ǺƸ୓ሞɿ࿑ؔǹǸȡ⬸ᓹǨȚǮȐలƷƷƷ⛩ǽ‫۝‬ǷǕමǽǑȚɝɴȵȿɞɳəȬɟǹǸȡπ᧸ǦǵယỮǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔᕮ᧸೏ǙȗȂဇᕮ೏Ǿ᠊Ꮀ‫ۑ‬ǚȘ୕ǞᶽࡕǺ▚ΈǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔᕮɁɐɴʀɒʀ⾷ᥰࢄཆ⥎⾸Ǻ‫מ‬Ǜ‫ף‬ȞȘǹǓȗǕǺỔᕮ⥎ᶩȡࡘ઻ǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪỔᕮ⥎ᶩǙȗȂɑɴɻ⥎ᶩǛɩɻɎɒɻɁ᧸ɮɓɋɐ᠊Ꮀ‫ۑ‬ǽ⫳⫱ǙȗȂ‫ף‬ᛘࠔǽ‫ۄ‬șլǦǽ৯ǡǺǹȘǹǓȗǕ
ƷƷƷǺ⥎ᶩǦǵǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ‫ף‬ᛘࠔǾ〓ଗ⫨Ꮱ‫‮‬ǽᶩᥴǽȑǷǺǣπ᧸ǞǯǤǓƹ
ƷƷƪ】ೈ᷂ᢼǺǙǠȚ⒐᧯᫢ᦹऴǽ᯺ЄǺ⬄ǨȚᗕൕᅄ⒅╄֧〒⾷ᨪᲠホೈ᷂ᢼ⒐᧯ᗕ⾸ǾტᓺǷǹș⾷⿁⾿⾿⿂౫⿃ሰᅄ
ƷƷƷ⒅⾸Ƹ‫ף‬ᛘⓓΈǾπ᧸⫳਀ᆣǙȗȂπ᧸ቃ⫻˛ǽ⿀ɾሰͨԑǣǷǺ⿀ࡋǽ઻ቃ᠊Ꮀ⾷ർ┶Ǻඅǧǵ࿼⭒⾸Ƹ⿀౫ǺƷƷƷ⿀ࡋǽ઻ቃ᫢ǹ࿼⭒ȡᕷȐǵǓȍǨ【ᛡྭǦǮଓඅȡǙⲬǓǦȍǨƹ

Ʒơ˃ѿǛǑȚǷᕮᜰțᵱǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƷơỔᕮǽᕮ✤ǾƸᕮ⣔ᗕᕮ✤࣠ᛡǺᛡǩȚⳟᄦᕮȡǣπ᧸ǞǯǤǓƹ
ƷƷᕮ✤Ǜ˃⣪ഝǹई۰ǾƸૅԑǽ᳧ᕧǽᖀțǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
Ʒơ⥎ᶩǾർǩᄺᡡǦǵǞǯǤǓƹᄺᡡǦǹǓǷệ⯶ǙȗȂՏệǺȗȚᜰᕮǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨƹ
ƷơỔᕮ⥎ᶩǾƸૅԑɮɓɋɐۡѩⰢǺǑșȍǨƹᗨ๟ペハチ‫ף‬ᛘࠔǽỔᕮ⥎ᶩ

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-209ɿⶲම⃆ɝȫɳɇʀチɿɝȩɻȬɻɘʀɇʀチチɿఞࡿɁȬɋɉ
ɿȴɁᶩ೏ȵɋɐ⣌⟵˃⃆ɿᠭ၏
ᜰ⯍ᆣ‫⭨ڈ‬⣌⟵˃⃆ɿᠭ၏
ՃǗǹǓɿᇝȍȘǹǓ⣌⟵˃⃆ɿᠭ၏
ᨵ౐Ɱɿ⃆‫❣˃מ‬⣌⟵˃⃆⿅Ʒ◳⥎ἠɿ◳⥎ᶩǾǑșȍǪȢǚ⿎⿆ƷȪʀɁక̗ǾǤțǵǓȍǨǚ⿎⿇Ʒ⯍ἠǽচǤǾ͘ᐯǸǙșǶǨǚ⿎⿈Ʒૅԑɿૅঋɮɓɋɐǽ‫܋‬⡛‫ۑ‬ǙȗȂ‫܌‬լ‫ۑ‬Ǜ⭿્ᢼǶƷƷȄǤǛțǵǓȍǪȢǚ⿎ヒパƷᡨᄦȴɁᜰțᎰዶǾ⒅ǓȍǦǮǚ⿎ƷƷƷヒヒƷᕮ✤ƸᕮࡿƸỔᕮ⦖Ǿ⣪ᓺǶǨǚ⿎⾷ヸヴビȿɲʀɂǽȎ⾸ƷƷƷヒビƷ⥎ᶩԑȡəʀɀǦȍǦǮǚ⿎⾷ヸヴビȿɲʀɂǽȎ⾸ƷƷ-⑥-

ヒピƷɚɭʀɧɏȫɁɇɋɐ▚ΈᆣǺယ᠊Ј‫ۥ‬ǾቻǵǓȍǨǚ⿎⾷ヸヴビȿɲʀɂǽȎ⾸ ⣌⟵˃⃆ᕮᜰțɿᨵ౐Ɱ
⣌⟵˃⃆ɿᠭ၏

⿃ƷᕮǾɁɨʀɂǺᘓțǵǓȍǨǚ⿎⿄Ʒ⯍ᛠǽ⯍ࡿǾૅԑɿૅঋɮɓɋɐǽ⨌ኑǷ۴ǧǶǨǚ⿎ɉȯɋȷᓂ ┶᯺◜

S2 形

-⑤-

ǹǙƸȲɟȿɯɻᑿ⃆Ǻǵᥰࢄཆ⥎ǽɲɴʀȡૅԑɮɓɋɐǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚई۰ǺǾƸɲɴʀǽ‫ࡕܦ‬Ǻヒパㄎㄎͨˀǽ᳧⫻ǛǑȚईཀǺ▚ΈǦǵǞǯǤǓƹ

ƷɿɷȬɬʀɑɲɪȻɻチƷɿɷȬɬɴɁɲɪȻɻチƷɿᷮ‫ٸ‬ɲɪȻɻチ֌ॹ‫ݨ‬ǺǾˁ▉ǽȑǽǛǑșȍǨƹ
‫ۄ‬ș͛ǠǺǳǓǵǾƸǬțǭțǽ֌ॹ‫ݨ‬Ǻ͛ୡǦǵǓȍǨ◻ᅽሤȡ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹヒヒハチ֌ॹ‫ݨ‬ǽ‫ۄ‬ș͛ǠǚǮƷƷƪᑿঋⰙࡿǛ઻጗оȗșତǤǓई۰Ƹ‫ܦ‬ᗢᄋȡˀǡȚ▚઻Ǿჩ⭿ǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨǽǶǦǹǓǶǞǯǤǓƹᗨ๟øヒƷ‫ܦ‬ᗢᄋǾǑǞȍǶᥰࢄǶǽᑿঋⰙࡿ☈ᄏ᧸ǶǨƹ⃆‫מ‬ǾǬțǭțǽᑿᲷǺϞઇǦȍǨƹƷƷチチർǩπ᧸ᶽࡕȡમǲǵπ᧸ǦǵǞǯǤǓƹ◌ẫǾཪ⒈✇ᄦȡǣ╒ǞǯǤǓƹ
øビƷቊ‫ܦ‬ᗢᄋᶽࡕͨঋǶǣπ᧸ǺǹȚǷᑿࠔǽ˃ԃ۰ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹȚǢǷǛǑșȍǨƹ

40～50Hz

G280形

ՃǗǹǓɿᇝȍȘǹǓᕮᜰțɿệ⯶⿁ƷՃ੅ȴɁᜰțᎰዶǾ⒅ǓȍǦǮǚ⿎⿂ƷᄺᡡǾલӴǺ⒅ǓȍǦǮǚ⿎⾷۬⥎ᶩ⾸ヒ⾽ɝȩɻȬɻɘʀɇʀ▚઻‫ܦ‬ᗢᄋǽংሠǺǳǓǵ

ファンインバーター
周波数設定使用範囲

⿀Ʒૅԑɿૅঋɮɓɋɐǽ‫ۄ‬ș͛ǠǾǦǲǚșǦǵǓȍǨǚ⿎ƪቊᑿᲷǾƸᑿঋⰙࡿビビブヱ㄂͘ᐯǶɝȩɻȬɻɘʀɇʀ⾷ʿᭀビパパヷ⾸Ǜᑙᛡẻ⡛ǷǹșȍǨƹ
ƷᑿঋⰙࡿǛビビブヱ㄂ͨˁǽई۰ǺǾƸɝȩɻȬɻɘʀɇʀǽ‫ܦ‬ᗢᄋȡˁǡȚǢǷǶⳃ⦖ȡ☈ᄏǦǵǞǯǤǓƹ

対象機種

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǽ࿫͛క̗ǙȗȂ⯍ᕧక̗લ̒ൖƸˁ▉ⱼᬶǺǳǓǵɉȯɋȷⲬǓȍǨƹƷƷɉȯɋȷⱼᬶƷ˃↝ǯǷó
⊝ˁɿ࿑ؔɿ⵭Ɱ

ヒビハチ࿫͛క̗લ̒ൖǽɉȯɋȷⱼᬶ

ヒパハチɝȩɻȬɻɘʀɇʀǺǳǓǵ

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-210

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

ACXF60-17693
82664140092001
DC0913-30523-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“ドレン配管のしかた”に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“冷媒配管のしかた”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

S1 形

-1-

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」
です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室内・室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工
前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G140WS1 S-G140WNS1
S-G224WS1 S-G224WNS1
S-G280WS1 S-G280WNS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-WNS1シリーズ）（S-WS1シリーズ）

壁ビルトイン形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

警告●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付･電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。
万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

●運搬時固定用のダンボールがテープで固定されています。
（右図）
据付作業に入る前に必ず取り外してください。

２. 据付前のご注意-3-

ガス管用（1個）※G140形のみ

冷媒配管用

フランジ配管用 ※G224, G280形のみ

冷媒配管用

ガスケットパッキン（２個）●アンカーボルトは必ずM12を使用してください。
●アンカーボルトおよびナットは現地手配です。

フレア断熱材
液管用（1個）※G224, G280形のみ

フランジ配管（１個）

G

付属品

R

½おねじ

保護材を外す¼B（ユニット側）※WS1シリーズのみ

給水分岐管（１個）

加湿器用

白色
（耐熱用）

ガス管・液管フレアナット部用 ※G224, G280形は1個

断熱テープ（２個）

E-211

S1 形

-4-

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
３．外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
吹出口に露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
（単位：mm）
４．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
配管・配線側スペース
５．運転音が増大しないように基礎へ強固に取り付けてください。
500以上
500以上
６．室内ユニットの周囲は、十分にスペースを取ってください。（図１参照）
メンテナンス・スペース（ユニット前面）
室内ユニット上部は６００ｍｍ以上あけてください。
７．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに（図1）
室内ユニットを据え付けないでください。
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下・霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。（図２参照）
８．可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
９．亜硫酸ガス・腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
10．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。エアコンの誤動作や故障の （図２）
原因になったり、それら機器へ弊害を与える場合があります。
11．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
14．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。
誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
15．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
16．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。本
室内ユニットは、ＪＩＳ露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材表面、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造の基礎に水平に据え付けてください。
振動や運転音が増大しないように、丈夫な床面に設置してください。不備があると室内ユニットの転倒などで冷媒漏れによる酸欠事故やケガの原因になります。
●騒音が増大しないように基礎へ強固に取り付け、特に隣家との境界は“環境基本法第１６条”の規定に基づく、騒音に係わる環境基準を満たすようにしてください。
●床の構造により室内ユニットの振動が床に伝わり不快な騒音を発生することがあります。
そのような場合は、室内ユニットと床の間に防振パッドを入れてください。

警告

3. 据付場所

500以上

１. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

（内寸）

415

AIR

吸込ダクト
フランジ

45

530

980

AIR

（転倒防止金具ピッチ、φ12穴）

890

(70)

φ4.7穴

P100X4=400710（据付穴ピッチ）（内寸）（据付固定穴ピッチ）

ロングライフフィルター

高性能フィルター
（別売品）

ドレン口
（Rp1めねじ）

1250

-5-

P100X4=400
φ4.7穴

87
（フランジ）

62
（フレア）

φ4.7穴

ドレン配管の接続は左右どちらでも可能です。
注意 2. 加湿用給水口は、給水分岐管（付属品）使用時、R1/2おねじとなります。

φ
12
穴
2-φ
6穴

40

103
215

40

103
215

500

400

250

32

52

500

400

250

転倒防止金具詳細図

P100X8=800

1. 本機は、右配管仕様だけです。現地での冷媒配管の変更はできません。

AIR

吸込ダクト
フランジ

AIR

1160
（転倒防止金具ピッチ、φ12穴）

980（据付穴ピッチ）

φ4.7穴

P100X4=400

転倒防止金具詳細図
10(単位：mm)

転倒防止金具

ドレン口（Rp1めねじ）4043

転倒防止金具30

ドレン口（Rp1めねじ）

40

32

52

(単位：mm)ロングライフフィルター

高性能フィルター
（別売品）

ドレン口
（Rp1めねじ）自然気化式加湿器（WS1タイプのみ）

吸込ダクト
フランジ

1500

530

φ
12
穴
2-φ
6穴

87
（フランジ）

φ4.7穴

P100X4=400

2030（転倒防止金具ボルト取付位置、φ12穴）

500

400

転倒防止金具

ドレン口（Rp1めねじ）1040(単位：mm)60mm●地震などによる転倒の恐れのある場合は、転倒防止用金具を利用して壁面に固定してください。
（4項.外形寸法図参照）-6-

防振材を取り付ける場合は、
右図（防振材上面図）の寸法参照してください。

35.4mm●防振架台への室内ユニット固定はしないでください。室内ユニットの転倒・落下・傾き・振動により、冷媒配管等の破損およびケガの原因になります。
１．アンカーボルトの取付ピッチを確認します。図３を参照してください。
２．固定する箇所を強固な構造にします。
アンカ－ボルト
ユニット底板
ワッシャ－
警告
据付金具
３．アンカーボルトは確実に固定してください。
防振材
４．振動や運転音が増大しないように、丈夫な床面架台に設置してください。
70mm●設置する場合、ユニット本体を安定させるた
防振材、架台等はユニツト底板部をめにユニット下部の据付固定穴をアンカーボ
70ｍｍ以上受けてください。
（図3）
ルト（Ｍ12）で固定してください。
単位：ｍｍ（図3参照）
防振材上面図
据付金具詳細図●防振材、架台等は必ず足の奥部まで受けるよ
うにしてください。（図3参照）
141ｍｍ以上
R8
また、上部からの固定用ワッシャ－は、据付固定穴より35ｍｍ大きいものを使用してください。（φ１６mm以上）

40

103
215

32

52

250

転倒防止金具詳細図

62
（フレア）

1. 本機は、右配管仕様だけです。現地での冷媒配管の変更はできません。
ドレン配管の接続は左右どちらでも可能です。
2. 加湿用給水口は、給水分岐管（付属品）使用時、R1/2おねじとなります。

AIR

φ4.7穴
AIR

P100X9=900（転倒防止金具ピッチ、φ12穴）

1230（据付固定穴ピッチ, R8）1410（据付固定穴ピッチ）

5. 室内ユニットの据え付けかた

注意

415
（内寸）

φ4.7穴

P100X4=400

45

1015
（内寸）

S1 形

（内寸）

415

φ4.7穴

P100X4=400

45

（内寸）

415

1. 本機は、右配管仕様だけです。現地での冷媒配管の変更はできません。
ドレン配管の接続は左右どちらでも可能です。
2. 加湿用給水口は、給水分岐管（付属品）使用時、R1/2おねじとなります。

自然気化式加湿器（WS1タイプのみ）■G224形注意

ロングライフフィルター

高性能フィルター
（別売品）

ドレン口
（Rp1めねじ）

434

φ4.7穴

475
（内寸）

自然気化式加湿器（WS1タイプのみ）

φ4.7穴

P100X4=400

P65X6=390 （内寸）

φ4.7穴

φ
12
穴
2-φ
6穴

329

434
500
475
（内寸）

■G280形

851
530■G140形

2030（転倒防止金具ボルト取付位置、φ12穴）

2030（転倒防止金具ボルト取付位置、φ12穴）

122

P65X6=390 （内寸）
φ4.7穴
2000
P65X6=390
φ4.7穴

500

2000

434

500

2000

192

30
340

415

851

329

329

（背面）

475
（内寸）

851
530
530

P65X6=390

φ4.7穴

192
192

P65X6=390（内寸）
φ4.7穴

P65X6=390

262
262

530
（据付固定穴ピッチ）

122

122

340
10

365
30
365

E-212
43

（背面）

（前面）

以上

（背面）

340

262

43
365

4. 外形寸法図

100mm

（前面）

50mm

（前面）

120ｍｍ

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-213

フレアナット

フロントパネル

電装ボックス

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は室内ユニット右側面にあります。

φ１５.８８（ ５/８″）

φ９.５２（ ３/８″）

-7-

締付トルク
Ｎ・ｍ（ ｋgｆ・ｃｍ ）３４ ～ ４２（３４０ ～ ４２０）
６８ ～ ８２（６８０ ～ ８２０）
１９.３ ～ １９.７

１.０

３００ｍｍ 程度

電源取入口

フレア
φ9.52
フレア

接続方式
サイズ
接続方式

φ22.22

G２８０形

フレア

φ9.52
フレア

φ9.52

フランジ（ろう付） フランジ（ろう付）

φ19.05G２２４形

冷媒配管（ガス管）

スパナ

接続配管

４５°±２°

濡れたウェス
（現地手配）

接続継手-8-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

４．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。配管接続部にはフレア断熱材（現地手配）を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●フレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付
けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱
温度が１２０℃以上のものを使用してください。

配管断熱材

フレア断熱材
ユニオン
断熱テ－プ（白色）
フレアナットユニオン断熱材

ユニット本体３．配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

●銅管のろう付け作業時は、銅管内部をチッソガス
で置換してから、ろう付けしてください。

注意③ろう付接続●溶接時には、フランジ部を溶接の熱から守るため、右図のように、配管を濡れたウェスで十分に冷却しながら作業してください。

●フランジ部の接続は、２本のボルト・ナットを左右均等に締め付けてください。かたよって締め付けると、冷媒漏れの原因になります。
●配管接続部のフレアナットやフランジ部をはずすとき、および配管接続後にフレアナットやフランジ部を締め付けるときは、
必ずダブルスパナ（２丁掛け）で行ってください。（右図参照）

注意②フランジ配管の接続●出荷時に冷媒配管（ガス管）部に付いているフランジとガスケットパッキンを外し、付属のフランジ配管とガスケットパッキン（１個）を取り付けてください。

①フレア接続●室内ユニット冷媒配管（液管）のフレアをはずします。
●液管（現地手配）をフレア加工します。（7ページの表参照）

S1 形

室内外操作線取入口

リモコン配線取入口

冷媒配管（ガス管）

冷媒配管（液管）〔WS1シリーズのみ〕※付属品接続となります。

加湿器用給水口

使用工具の
推奨腕長さ
２００ｍｍ 程度

インバ－ターボックス

１２.８ ～ １３.２

フレアφＡ寸法（ ｍｍ ）

０.８

銅管肉厚（ ｍｍ ）

管

φ15.88

G１４０形
サイズ

フランジ部の締付トルクは、３４.３±２.４５N・mとなります。締めすぎないように注意してください。

液

ガス管

.８
Ｒ０
～
.４
Ｒ０

パイプ径
（ ｍｍ ）●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐため下表を目安に締付けてください。
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００のスパナ等で行ってください。

９０°±０.５°

警告

２．冷媒配管のしかた※本室内ユニットの冷媒配管の接続は、フレア接続とろう付接続、フランジ接続の３種類となります。
冷媒配管サイズと接続の種類は下図を参照してください。

φＡ

6. 冷媒配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-214

上り勾配

ユニット

-①-

下り勾配

支持金具
ユニット

２．ドレン配管の接続●臭気防止、逆流防止のためトラップを設けてください。
●右側から排水しない場合、左側のプラグを外して、右側へ付けてください。
その際、プラグのネジ部に新しいシールテープを5巻き以上巻き付けてから取り付けてください。（②ページ（図4を参照））●ドレン配管を接続する場合、ユニット側の配管に力を加えないように行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。
このとき断熱材の合わせ目は天井面（上向き）を向くようにしてください。

１．ドレン配管方向●ドレン配管接続口は室内ユニット左右側面にあります。
ドレン配管の方向は、左右どちらでもできます。
●出荷時、右側にはゴムキャップ、左側にプラグが付いています。

●ドレン配管は自然排水ですので、必ず下り勾配（１/ ２５～１/１００）としてください。
上り勾配ですと、ドレン水が逆流して、水漏れの原因になることがあります。
●配管工事終了後、排水確認・漏れチェックを必ず行い、室内部分にあるドレン配管を断熱してください。
断熱しないと、水漏れ・露たれの原因になることがあります。
●エアー抜きは絶対に付けないでください。ドレン水が吹き出ることがあります。
●トラップは室内ユニットのドレン口より下になるようにしてください。
上にすると水漏れの原因になることがあります。（下図参照）●ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し水漏れの原因になります。
●シールテープを巻き付けてから、接続してください。
●ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。

注意

7. ドレン配管のしかた

プラグ

除ができる構造にしてください。

※５巻き以上にしてください。

室内
ユニット

掃除用 支持金具
プラグ

ドレン配管
（Ｒ１）

ドレン

トラップ配管

下り勾配

ドレン接続口

B：送風機の静圧または、100ｍｍ以上

A

B

A：送風機の静圧の1/2または、50ｍｍ以上

S1 形

-②-

●使用風量範囲を超えると、水飛び等の現象により、ユニットから外への水漏れの原因となりますので、風量調節
ダンパ－（現地手配）を設置してください。
●事務所・会議室など低騒音が要求される場所では、必ず消音チャンバ－（現地手配）等の消音装置を取り付けてください。
●ユニット本体の振動が伝わらないように、キャンバス継手（現地手配）を使用してください。
●ダクトは不燃性の材料を使用してください。
●ダクトには結露を防止するため必ず保温を行ってください。
●室内ユニット本体への著しい荷重はさけてください。
●現地にて、風量・機外静圧を調整する場合は別途技術資料などを参照してください。

8. ダクト工事

5．ドレン配管の断熱のしかた●室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。

4．ドレン排水の確認●ドレン配管が終わりましたらドレンパンに水を入れて流れるかどうか確認してください。

注意 ●ドレントラップ部はドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ず掃除用プラグを設け、掃ドレン接続口（図4）

3．ドレン配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

（S-WS1シリーズのみ）

E-215
給水分岐菅

室内ユニットへ-④-

死水排水
フラッシング排水

給水ストレーナー（Y字ストレーナー）（現地手配）

付属品側R½おねじ

排水バルブ

止水弁
（現地手配）

用具：水受け容器（バケツなど）①室内ユニットは漏電しゃ断器を切って、確実に停止してください。
作業中にファンが回転すると、事故の原因になります。
②給水サービス弁（現地手配）を閉じます。
③排水弁（現地手配）を開きます。
④放水します。給水圧力が高い場合やエアーが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すことがありますのでご注意ください。給水がきれいになるまで十分に放水してください。
⑤水が十分きれいになったら、給水を停止します。
⑥排水弁（現地手配）を閉じます。
⑦給水サービス弁（現地手配）を開いて通水し､水漏れがないことを給水配管に排水弁（現地手配）
確認してください。
が設けられている場合⑧断熱材を取り付けます｡結露が生じないように給排水配管には必ず断熱材を取り付けてください。
給水サービス弁※室内ユニットに搭載している加湿器には給水ユニットがありその構（現地手配）
成部品には給水ストレーナーがあります（取扱説明書参照）。
排水弁
現地手配の給水ストレーナー（Y字ストレーナー）と同様に掃除を行（現地手配）ってください。

●給水配管のブラッシングについて設置時や加湿シーズンイン時、および１週間以上運転休止後の運転開始前に必ず実施してください。現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで放水しますので、バケツなどを用意し、周囲に水が漏れないように養生を行ってから実施してください。また、設置時や加湿シーズン
イン時には、配管の給水ストレーナーの掃除を行ってください。

◆バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。
また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。

注意

S1 形

-③-

●給水の水質は､水道法水質基準に準ずる飲料水（市水、上水）をご使用ください。また､軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し､飛散することがあります｡軟水器を通した水を給水しないでください。
●加湿器への給水は公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品：
現地手配）をご使用ください。
●給水サービス弁（止水弁）（現地手配）は､給水ユニットになるべく近い位置に､必ず加湿器１台に１ヶご用意ください。また、排水弁も同様に用意してください。
●給排水配管に結露および凍結が生じないよう､必ず断熱してください。
●凍結のおそれのある地域では、給水配管に必ず凍結防止工事を行ってください。電磁弁・配管などが破損し、水漏れの原因になります。給水配管に凍結防止ヒーター（市販品）を巻き凍結防止を行ってください。（凍結防止ヒー
ターは、加湿器本体の給水口まで巻きつけてください。）●給水ストレーナー（Y字ストレーナー・現地手配）を必ず使用し、後々の保守点検が容易に行える位置に取り付け､保温材が取りはずしできるようにご配慮ください。
●給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を行い､配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。
●給水配管の管末には排水弁（現地手配）やプラグを取り付けるなどして､施工後にもフラッシングが行えるよう配管してください。
●配管接続部に過度の変形、ストレスをかけると水漏れします。
使用条件 給水圧力：０.０５～０.５ＭＰａ
水温：５～３０℃●加湿シーズンオフ時および長期で運転休止する時は､ストレーナーより給水サービス弁から室内ユニット間の死水を排水してください。
●加湿モジュールは､使用によって汚れが堆積するため､定期的な洗浄が必要です｡汚れの量は､水質や運転環境のさま
ざまな要因によって変化します。
水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度､シリカ成分量などが多ければ､その分汚れ（スケール成分の析出）量も多くなる可能性があります［供給水質の目安＝全硬度：７０（mgCaCO3/ℓ）以下、イオン状シリカ濃度：３０（mgSiO2/ℓ）以下］。加湿モジュールは定期的に監視し､汚れの質や量に応じた洗浄方法､洗浄サイクルを定めてください。
●後々の保守作業が実施できるよう点検ロを設けてください。
●加湿器通過空気に腐食性ガス､塩分､オイルミスト､多量の塵埃を含む恐れのある場合や病院､食品工場などの特殊空調の場合使用できないことがあります。
●給水配管工事に際して現地給水配管と給水ストレーナー（現地手配）との間に、屈曲・振動などを防止するため市販の可とう性のあるフレキシブルパイプなどを使用して接続してください。
●給水用弁および排水弁は点検口から届く範囲に設置してください。
●給水ストレーナー（現地手配）に力が加わらないように給水配管を固定してください。
●給水配管およびドレン配管がメンテナンス用ユニット点検口の開閉および加湿器の取り出しの妨げにならないように配管してください。
●加湿器は､専門業者の管理のもとにご使用ください。
●｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則｣（略称:建築物衛生法）は改正となり（２００３年４月施行）、加湿装置は使用開始時および使用期間中の１ヶ月以内ごとに１回の定期点検（必要に応じて掃除）、１年に１回の定期的な掃除を求めています｡準拠した対応をお願いします。

◆不備があると水漏れ等の原因になります。
◆給水の水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。
水質が不適当な場合は、室内の空気の汚れの原因になります。
◆配管は必ず断熱してください。断熱しないと結露および凍結による漏水の原因になります。
◆給水配管は、室内ユニット右側面にあります。

注意

9. 加湿器の給水配管

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-21645～47Hz45～60Hz

ファンインバーター
周波数設定使用範囲-⑤-●機外静圧が定格値より小さい場合、周波数を上げる設定は故障の原因となりますのでしないでください。

運転不能・焼損
漏電時危険
運転不能・焼損
冷えない・暖まらない
運転不能・焼損
異常音・能力不足
運転不能

６ 誤配線・誤配管はありませんか？
７ アース工事はされていますか？
８ 電線の太さは仕様どおりですか？
９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？
11 水質、水圧、給水量は適正ですか？（WS1シリーズのみ）
12 配管内をパージしましたか？（WS1シリーズのみ）-⑥-

13 ヒューミディスタット設置時に接点信号は来ていますか？（WS1シリーズのみ） 運転不能

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ 水はスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（各配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…

12. 据付工事完了後のチェック項目
チェック欄 要確認

S1 形

注意

※1 周波数はあくまで現地での機外静圧調整用です、能力はそれぞれの機種に依存します。
必ず使用範囲を守って使用してください。
※2 本周波数範囲以外でご使用になると機器の不具合の原因になることがあります。

G280形

G224形

G140形

対象機種

3．ファンインバーター設定周波数の変更について

２．G280形の場合●本機種は、機外静圧225Pa仕様でファンインバーター（三相200V）が標準組込となります。
機外静圧が225Pa以下の場合には、ファンインバーターの周波数を下げることで風量を調整してください。

＜変更手順＞① 点検 ＋ 取消 ＋ セット ボタンを4秒以上押します。
（この作業で詳細設定モードに入ります。）
リモコン表示部の項目コードが10（形式）を表示し、「設定中」の表示が点滅していることを確認ください。
② 工場出荷時は設定データが21（壁ビルトイン形・インバーター無）になっていますので、タイマー時間 ▲ ・ ▼ ボタンを押して設定データを22（壁ビルトイン形・外部インバーター付）へ変更してください。
③ セット ボタンを押して「設定中」の表示が点滅から点灯に変化したことを確認してください。
（ セット ボタンを押さないと、設定データは変更されません。）④ 点検 ボタンを押して、リモコンの表示部が消えていることを確認してください。
（この作業をすることで詳細設定モードを解除します。）
・形式設定をする際に行う詳細設定モードでの作業は、ユニットの動作にとって非常に重要な項目の設定です。
誤った設定をすると不具合を生じる可能性がありますので、必ず実施してください。
・詳細設定モードでは他の項目コードも表示されますが、これらの設定は工場出荷時に機種ごとに最適な設定をしておりますので、変更しないでください。

・差圧スイッチ・ガス管弁キット

なお、オプション機能にて現地手配のリレーを室内ユニットに取り付ける場合には、リレーの周囲に10mm以上の空間がある場所に設置してください。

・高性能フィルター
・ファンインバーター

別売品には下記のものがあります。
取り付けについては、それぞれの別売品に付属しています説明書を参照してください。

１．G140形・G224形の場合●機外静圧の調整、あるいは引き込み電源が単相の場合はファンインバーター（別売品）をご使用ください。
●ファンインバーターは引き込み電源により三相電源用か単相電源用を選定してください。
● 別売品のファンインバーターをご使用になる場合、詳細設定モードの変更が必要です。
・ 別売品のファンインバーターに添付されている説明書記載の風速切換設定は、パッケージエアコンの設定方法です。ガスヒートポンプエアコンで行っても風速切換の設定はできません。
ガスヒートポンプエアコンでファンインバーターを使用して風速切換をおこなう場合、別売品に添付されている説明書の設定変更に替わって、下記＜変更手順＞に従って室内ユニットの形式設定を変更してください。
設定変更しないと、リモコンからの風速切換ができませんのでご注意ください。
・ワイヤードリモコン
・ワイヤレスリモコン
・簡単リモコン

11. 別売品の取り付けかた

10. ファンインバーターについて

2. 室内ユニット据付工事 / 壁ビルトイン形
施工編

冷媒 R410A 使用

E-217

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

-1-

ACXF60-17493
82664140046002
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1 ～ 3 ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G50GS1
S-G75GS1
S-G100GS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-GS1シリーズ）

直膨コイル付外気処理ユニット

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

事故-2-

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、またはガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
可燃性ガスの漏れの恐れのある場所へ設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。
外気取入口は、燃焼ガスなどの排気を吸い込まない位置に設置してください。
不備があると、室内が酸欠状態となり、事故の原因になります。
外気取入口は、排気吹出口の空気を直接流入させないでください。
室内空気が汚染され健康障害の原因になります。
金属製のダクトを使用して木造の造営物のメタルラス・ワイヤラスまたは金属板張りを貫通する場合には、ダクトと壁とは電気的に絶縁してください。
不備があると漏電した場合、感電や火災の原因になります。

落下や転倒

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

E-218フレア断熱材
ガス管用（1個）

G50形 G75・G100形
φ200
φ250
その他
取扱説明書（1冊）
据付工事説明書（電気工事編）（1枚）
お客様ご相談窓口（1枚）

ダクト用
ダクト継手固定用ネジ
（G50形
12個）
（G75・Ｇ100形 16個）

ドレン断熱材（1個）-3-

直膨コイル付外気処理ユニットには、ＲＡ（還気）側ユニット内に、運搬時固定用のダンボールがテープで固定されています。
（ 図1）
据付作業に入る前に必ず取り外してください。
取り外さない場合、ダンパーが機能しません。

2.据付前のご注意

図1

ダンボール（テープ固定）●吊りボルトはＭ１０～Ｍ１２を使用してください。
●吊りボルト、ナットおよびワッシャー（外径３０～３４mm）は現地手配。

白色（耐熱用）液管、ガス管フレアナット部用

L=400mm
冷媒配管用
断熱材テープ（2個）
フレア断熱材
液管用（1個）給水配管（1個）

ドレン配管用ホースバンド（1個）
パッキン（1個）

給水配管用
給水ストレーナー（1個） ダクト継手（4個）

L=233±20mm

ドレンホース（1個）

1.付属品■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないようにしてください。
運転・停止時に加湿部が0℃以下とならないよう施工してください。
水道管、加湿器・電磁弁などの水が凍結し、故障・水漏れの原因になります。
冬季に冷風浸入などにより製品内が0℃以下になるおそれのある地域では、凍結防止として
EA（排気）および OA（外気）ダクト経路に電動ダンパーを必ず併用してください。
本体より室外側のダクトは室外に向かって下り勾配になるように取り付けてください。
不完全な場合、雨水の浸水による家財の損傷や、感電・火災の原因になります。

冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

-4-● テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１ m 以上離してください。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)① 赤外線フィルター《サービスパーツ扱い： CV6380156542(有償)》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
② ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。

● 蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。

● 蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は 2m 以上離してください。

ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
(電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。)● 電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、

ワイヤレスリモコン(別売品)使用時のご注意（乾球27℃、湿球24℃、相対湿度78%以上）にならない場所に据え付けてください。
17. 周囲の雰囲気が高湿度
本室内ユニットは、JIS露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、
フレア断熱材表面、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

部品の変形や破損の原因になります。
15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、

14. リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。

13. 火災警報器と吹出口は1.5m以上離してください。

12. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。

11. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。

10. 高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。
ユニットの誤作動や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。

8. 可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
9. 亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。

7. 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部分の変形や破損の原因になります。

6. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。

5. 室内ユニットと障害物までの距離は5ページの
（図2）
、
および6、
7ページの外形寸法図（図4、5）に従ってください。

● ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。

● 屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。

● ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。

4. ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。

3. 外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。

● 床面から天井面までの高さが3mを超えると風流分布が悪くなります。

2. 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないようにしてください。

注意

1. 室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な天井に据え付けてください。
不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。

警告

3.据付場所

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

100

図2

天井

300以上

300

点検口450□（現地手配）

サービススペース
800以上

-5-

● 必要に応じて桁などで補強したうえで、吊りボルトを設置してください。

●梁、天井などが製品の重量に十分耐えるところに設置してください。
強度が不足している場合、製品が落下するおそれがあり、また振動・異常音の原因になります。

図3

162
235

41
127

吊りボルトの固定は下図（図3）あるいは他の方法により確実に固定してください。

相対湿度 80％以下
４

環気：自動

17℃DB～27℃DB

外 気 ： 暖 房 0℃DB～24℃DB
室内
環 気 ： 冷 房 18℃DB～30℃DB
ユニット
環 気 ： 暖 房 16℃DB～26℃DB
相対湿度 80％以下

相対湿度 80％以下

外気：冷房

相対湿度 80％以下

運転温度範囲相対湿度 80％以下

0℃DB～40℃DB

室外ユニット 暖 房 運 転

外気の温度-10℃DB以上 43℃DB以下 相対湿度 80％以下
外気の温度-21℃WB以上 15.5℃WB以下 相対湿度 80％以下（単位：mm）

冷房運転

外気処理ユニット使用可能周囲温湿度条件 0℃DB～40℃DB 相対湿度 80％以下

使用可能温湿度表

点検口450□（現地手配）

550以上

277

197

SA
（室内給気）

RA（還気吸込）

５

SA

１１

RA
１０

５

140

ダンパー・モーター点検カバー

100
885
６

７

134

466

360

323

279

261

２

１

84

1706

ダンパー・モーターの点検用

870（重心位置）

-6-

図4

84

全熱交換器取出しサービススペース

８ ９

190
143

（単位：mm）

EA（排気吹出）

排気ファン点検カバー（現地手配）
フィルター点検カバー

点検口450□40

0OA（外気吸込）

全熱交換器・フィルター
排気ファンの点検用（現地手配）

１ ２ ３ １５ ５

加湿器・熱交換器・電装ボックス
給気ファンの点検用

EA

OA

点検口450□312

１４ １３ ８ １２ ５

点検口450□（現地手配）

吊りボルト
4φ
20（M10～M12）部番
名
称
９ プレフィルター（２２８×６００×１０）２Ｐ
１０ 熱交換器
１１ 自然気化式加湿器
１２ 排気用送風機
１３ 給気用送風機
１４ ダンパー板
１５ 電装ボックス
１６ 高性能フィルター（別売品）

1630 （吊りボルトピッチ）

３ １５ １６ ９給気ファン点検カバー（15の後ろ）300

サービススペース

922（吊りボルトピッチ） サービススペース
550以上

加湿器・全熱交換器
取出しサービススペース
800以上

壁・配管等

402

電装ボックス

137
92

壁・配管等

536

100以上
（推奨値）

194
407
284

S-G50GS1

600

部番
名
称
１ 冷媒配管（液管） φ9．52 フレア
２ 冷媒配管（ガス管） φ１２．７ フレア
３ ドレン配管口ＶＰ２５（外径φ３２）４ 電源取入口
５ 吊りボルト穴（４－１４×４０長穴）６ 給水配管（付属品）
７ 給水ストレーナーＲ１／２（付属品）
８ 全熱交換器（２５０□×Ｌ＝６００）

205

155
446
284

天井面の吊りボルトの位置の寸法は図4に従ってください。

560 （重心位置）

398
300以上

E-219

107

直膨コイル付外気処理ユニットの据え付けは下図（図2）に従ってください。

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

39
127
162
235

４

278

SA
（室内給気）

206

RA（還気吸込）

1302

206

618

７

261

134

466

279

359

323

312

ダンパー・モーターの点検用

885（75重心位置）

点検口450□（現地手配）

２

１

89

３ １５ １６ ９40

排気ファン点検カバー
89

-7-

143

図6

ネジ

ダブルナット（現地手配）

ワッシャー（現地手配）

ナット（現地手配）

ドレン口

水準器

図7

水準器

ドレン口

-8-

平らな部分

ダクト継手

図8

G５０形の例⑤ 付属のダクト継手（４個）を付属のネジ（G５０形：１２本、Ｇ７５・G１００形：１６本）
で本体に取り付けてください。
取り付ける際ダクト継手の平らな部分が下にくるようにしてください。

④ 水平度を確認後、吊り金具上側のナットを締め込んでください。

長辺方向の傾きには十分注意してください。図7をよく見て逆勾配にならないようにしてください。

③ 室内ユニットの水平度を確認してください。
水準器を使用し、ユニット本体が水平もしくはドレン口が下にくるような傾き（1/100以内）になるように設置してください。
特にドレン口が高くなるように傾斜設置すると、フロートスイッチの誤動作をまねき、水漏れの原因になります。

輸送用固定金具(４ヵ所 )を本体から取りはずし、風漏れ防止のため必ずネジを締め付け直してください。

下側はダブルナットにしてください。

1/100以内

図5（単位：mm）

全熱交換器・フィルター
排気ファンの点検用

EA（排気吹出）

OA（外気吸込）

190

吊り金具切欠部② 本体を持ち上げ、吊り金具の切欠部に吊りボルトを差し込みます。
ダクト銘板の室内側（ＳＡ、ＲＡ）と室外側（ＥＡ、０Ａ）をよく確認してください。
●固定するまでユニットの下に入らないでください。

① 吊りボルトにワッシャー（外径３０～３４mm）（現地手配）とナット（現地手配）を取り付けます。
図6のように下側はダブルナットにして取り付けてください。
不備があると、ユニットが落下してケガをする恐れがあります。

警告

1. 天井裏への吊り込み● 天井材を張る前に、できるだけドレン配管工事・冷媒配管工事を完了してください。

● 必ず水準器で水平を確認してください。

4.室内ユニットの据え付けかた

1/100以全熱交換器取出しサービススペース

８ ９

１ ２ ３ １５ ５

加湿器・熱交換器・電装ボックス
給気ファンの点検用

EA

OA

250

吊りボルト
(M10～M12）4-φ

点検口450□（現地手配）

900（100重心位置）

１４ １３ ８ １２ ５

点検口450□（現地手配）

1706

1630 （吊りボルトピッチ）

部番
名
称
９ プレフィルター（２２８×６００×１０）４Ｐ
10 熱交換器
11 自然気化式加湿器
12 排気用送風機
13 給気用送風機
14 ダンパー板
15 電装ボックス
16 高性能フィルター（別売品）

給気ファン点検カバー（15の後ろ） フィルター点検カバー

６

５

SA

１０
１１

RA

５

140

ダンパー・モーター点検カバー

1339 （吊りボルトピッチ）

サービススペース
550以上

加湿器・全熱交換器
取出しサービススペース
800以上

478

部番
名
称
１ 冷媒配管（液管） φ9．52 フレア
２ 冷媒配管（ガス管） φ１２．７ フレア
３ ドレン配管口ＶＰ２５（外径φ３２）４ 電源取入口
５ 吊りボルト穴（４－１４×４０長穴）６ 給水配管（付属品）
７ 給水ストレーナーＲ１／２（付属品）
８ 全熱交換器（２５０□×Ｌ＝６００）２Ｐ

92

746（G100形）

646（G75形）

100

402
300

600

600

155
669
478

S－G75GS1・G100GS1

205

137

790
（75・100重心位置）
398
300以上

E-220
107

天井面の吊りボルトの位置の寸法は図5に従ってください。

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

内

0.8mm

0.8mm

49～61 N・m
（490～610 kgf・cm）

φ9.52（3/8″）

φ12.7（1/2″）-①-

接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブル
スパナで行ってください。（2丁掛け）● 配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管

注意

3. 配管接続部の締め付けのしかた（上表参照）● 室内ユニットのフレアをはずします。
● 液管・ガス管（現地手配）をフレア加工します。

2. 冷媒配管のしかた（6、7ページの外形寸法図参照）● 冷媒配管の接続部は本体側面にあります。

1. 冷媒配管の接続部

銅管肉厚

締付トルク

34～42 N・m
（340～420 kgf・cm）

パイプ径

ならないように配管してください。

250mm程度

200mm程度

使用工具の推奨腕長さ

スパナ

接続配管

図9

図10

接続継手

０．
８

～Ｒ

．４

Ｒ０

４５°
±２°

● 冷媒配管は、メンテナンス用点検口（全熱交換器、電装ボックス、送風機など）の開閉およびメンテナンスの妨げに● 液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法200のスパナ等で行ってください。

● フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐため下表を目安に締付けてください。

● 高温/高湿度（30℃、80%RH以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）

付着しないようにご注意ください。

● フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油がまた、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

● 冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。

● 据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R410A）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）（一般のフレアナット（1種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。

● 配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはR410A用（2種）を使用してください。

● フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。

９０°±０．５°

E-221
φＡ

-②-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

さい。
また、フレアナット部に付属の断熱テープ（白色）を巻き付けてください。
（液管・ガス管とも）そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
● ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が120℃以上のものを使用してください。

● 右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してくだ

図11

配管断熱材

フレアナット断熱テ－プ（白色）ユニオン

フレア断熱材ユニオン断熱材

ユニット本体5. 配管の断熱のしかた

警告● 配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

4. 配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

5.冷媒配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

E-222ください。
57㎜

硬質塩ビ管継手ＶＰ２５(現地手配)

塩ビソケット“硬質側”

ホースバンドは図のように、ひも出し部にかからないよ
うに締付てください。
（締付トルク
２．５～３．４Ｎ・ｍ）

室内
ユニット

10㎜

4㎜

ひもだし部

注）硬質塩ビ管継手（エルボ含む）
は、挿入（圧入）出来るところまでしっかり20mm以上差し込
んでください。

-③-

図12＊ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。

※ただし、55mm以上挿入できる
硬質塩ビ管継手は使用しないでください。
パッキン ドレン断熱材( 付属品 ) ( 付属品 )20㎜以上

ドレンホース
ひもだし部 ( 付属品 )×接着剤使用禁止○接着してください（塩ビ系接着剤）※付属のドレンホ－ス側と硬質塩ビ管継手は※塩ビ系接着剤をご使用になると両方共接着剤を塗ってください。
（片側約２ｇ）
室内ユニットドレン口が損傷する
はみ出した接着剤はウエス等で拭き取って可能性があります。

室内
ユニット

ドレン口

塩ビソケット“軟質側”

ホースバンド(付属品)●ド レ ン ホースにホースバンド を差し 込んでおきます。
●本体ド レ ン口にド レ ン ホースの塩ビ ソ ケット（ 軟質側）を差し 込みます。
（ 接着剤は 使用し ないでく ださい ）●下図（ 図12 ）のように 接続口いっ ぱいまでド レ ン ホースを挿入し てから ホースバンド で 、しっ かりと 締め付けてく ださい 。ホースバンド はひも だし 部にかから ないように 締め付け
てく ださい 。
（ 締付ト ルクは２ ．５ ～３ ．４Ｎ・ ｍ ）外装断熱材から ホースバンド の中心までの距離が１０mmの位置になるようにし てく ださい 。
ホースバンド のねじ 部は必ず上側にし てく ださい 。
●ド レ ン ホースの塩ビ ソ ケット（ 硬質側）に 硬質塩ビ 管継手Ｖ Ｐ２５（現地手配）を接続
し てく ださい 。
（ 接続時、ド レ ン ホース側と 硬質塩ビ 管継手には 両方とも 接着剤を塗っ てく ださい 。
（ 片側約２ g ））１. ドレン配管のしかた●ド レ ン 配管を接続する場合、室内ユニット 側の配管に力を加えないように 行い 、できる限り 室
内ユニット 近傍で配管を固定し てく ださい 。
●室内ユニット のド レ ン 配管接続口には 、接着剤を使用し ないでく ださい 。
●ド レ ン 配管は 、１ ／１ ００ 以上の下り 勾配をとっ てく ださい 。
●接続部より 上がり 勾配で配管し ないでく ださい 。ド レ ン パンに 水がたまり 、水漏れや水飛びの原因になり ます。
●ト ラッ プや山 越えなどのド レ ン 配管はし ないでく ださい 。水がたまり 、ド レ ン 水詰まり の原因になり ます。

6.ドレン配管のしかた

メンテナンスカバー

図13

多数の曲げ

ダクト継手のすぐそばで曲げる

-④-

図15

本
体

アルミテープ

ダクト継手

断熱材

隙間をあけない（ 風 量 低 下 や 異 常 音 発 生 の 原 因 に な り ま す 。）

ダクト径を極端にしぼる２. フレキシブルダクト（現地手配）の最小曲げ半径はφ２００の場合は３００mm、φ２５０の場合は３７５mmです。
３. ダクトをダクト継手にしっかり差し込み、空気が漏れない
ようにアルミテープなどで接続部を巻いてください。 (図15)４. 室内給気口と還気吸込口は、ショートサーキットを起こさない位置に設けてください。
５. ダクトは､使用機種の適用ダクトを使用してください。
６. 室外側のダクト(ＯＡ：外気吸込とＥＡ：排気吹出)は屋外側に向かって下り勾配（５～１０°)になるように取り付けて雨

図14

極端な曲げ

１. 下図のようなダクト工事は行わないでください。（図14）

7.ダクト工事●硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地手配）も必ず断熱材（現地手配：１５mm以上）を巻いてください。
断熱しないと水漏れの原因になる恐れがあります。

●ドレン排水確認後、付属のパッキンを室内ユニットの本体ドレン口の付根よりドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。このときパッキンの合わせ目は天井面（上向き）を向くようにしてください。さらにパッキンの周囲に付属のドレン断熱材を巻いてください。

●凍結の恐れのある地域では必ず凍結防止工事を行ってください。

●屋内にあるドレン配管は必ず断熱してください。

3. ドレン配管断熱のしかた

室内給気(SA)ダクト継手●室内給気（ＳＡ）ダクト継手もしくはメンテナンスカバーをはずした開口部からドレンパン内に水約１，０００ccを入れ、排水を確認してください。

ドレン配管接続工事の完了後に、排水が確実に行われること、および配管接続部から水漏れのないことを確認してください。（作業前にバケツやウエスを用意してください。）

2. 排水の確認

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

給水配管（付属品）

E-223

-⑤-

●加湿シーズンオフ時および長期で運転休止する時は、ス
トレーナより、給水サービス弁から室内ユニット間の死水を排水してください。

● 設置時､加湿シーズンイン時および１週間以上運転休止後の運転開始時には､給水配管のフラッシングを必ず行ってください｡また､設置時､加湿シーズンイン時には、同時に配管の給水ストレーナーの掃除を行ってください。

● 配管接続部に過度の変形、ストレスをかけると水漏れします。
使用条件 給水圧力：０．０５～０．５ＭＰａ
水温：５～３０℃● 本体の給水継手と付属の給水配管の接続はリングジョイン
ト式です。右図(図16)を参照して､水漏れのないように確実に接続してください｡

軟銅管

真鍮リング

継手

本
体

図16 本体継手と給水配管（付属）の接続

給水配管
（付属）

リングナット※軟銅管は、継手の奥までまっすぐにしっかりと差し込んでください。
※リングナットの締付トルクは10 N・ｍ程度としてください。

◆軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください。漏水の原因になることかあります。

● 配管の管末には排水弁（現地手配）やプラグを取り付けるなどして､施工後にもフラッシングが行えるよう配管してください。

● 給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング(配管のブロー)を行い､配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。

● 付属の給水ストレーナーを必ず使用し、後々の保守点検が容易に行える位置に取り付け､保温材が取りはずしできるようにご配慮ください。

●凍 結のおそれのある地域では、給水配管に必ず凍結防止工事を行ってください。
（ 電磁弁・配管などが破損し、水漏れの原因になります。給水配管に凍結防止ヒーター（市販品）を巻き凍結防止を行う。
（ 凍結防止ヒーターは、加湿器本体の給 水口まで巻きつけてください。）● 配管に結露および凍結が生じないよう､必ず断熱してください。

-⑥-

図18

給水配管（現地手配）ねじ変換アダプター
Ｇ 1/2： お ね じ
給水配管（現地手配）フレキチューブ
パッキン（フレキチューブ付属）
給水配管（現地手配）フレキチューブ
Ｇ 1/2： め ね じ

現地給水配管へ

Ｒ 1/2： お ね じ（付属品）給水ストレーナー（付属品）給水配管

給水配管（付属品）接続ナット
Ｇ 1/4： め ね じ （ 対 辺 17）

加湿器本体給水配管接続継手（給水口）
Ｇ 1/4： お ね じ

加湿器本体

給水配管（現地手配）ねじ変換アダプター
Ｒｃ 1/2： め ね じ

Ｇ 1/4： お ね じ

給水配管（付属品）接続ナット
Ｇ 1/4： め ね じ （ 対 辺 17）● 給水配管接続説明図● 加湿器通過空気に腐食性ガス､塩分､オイルミスト､多量の塵埃を含む恐れのある場合や病院､食品工場などの特殊空調の場合使用できないことがあります。

図17● 加湿器への給水は公共の水道管から直接接続することはできません。
このような場合はシスターン(型式認可品：現地手配)をご使用ください。
● 給水サービス弁（止水弁・現地手配）は､ 給水ユニットになるべく近い位置に､必ず加湿器１台に1 個ご用意ください。また、排水弁も同様に用意してください。

排水弁（現地手配）

給水サービス弁（現地手配）

フレキシブルパイプ等（現地手配）

給水ストレーナー( 付属品 )

● 後々の保守作業が実施できるよう点検ロを設けてください。また､各加湿器ごとに給水サービス弁（現地手配）を設けてください。

●加湿モジュールの交換周期は､加湿器の設置環境や運転状況､洗浄作業の頻度などにより左右されます
が､一般空調(暖房期の加湿運転､年間運転時間：１
０００時間)においては５～10年をめやすとします｡ また年間空調(年間運転時間：５０００時間)においては１～２年をめやすとします。

●加湿モジュールは､使用によって汚れが堆積するため､定期的な洗浄が必要です｡汚れの量は､水質や運転環境のさまざまな要因によって変化します。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度､シリカ
成分量などが多ければ､その分汚れ(スケール成分の析出)量も多くなる可能性があります。
〔供給水量のめやす＝全硬度：70（mgCaCO 3 /ℓ）以下、イオン状シリカ濃度：30（mg SiO2/ℓ）以下〕
加湿モジュールは定期的に監視し､汚れの質や量に応じた洗浄方法､洗浄サイクルを定めてください。

● 給水の水質は､水道法水質基準に準ずる飲料水（市水・上水）をご使用ください。また､軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し､飛散することがあります｡軟水器を通した水を給水しないでください。

◆ 不 備 が あ る と 、水 漏 れ 等 の 原 因 に な り ま す 。
◆ 給 水 の 水 質 は 、水 道 法 水 質 基 準 に 準 ず る 飲 料 水 を ご 使 用 く だ さ い 。
水 質 が 不 適 当 な 場 合 は 、室 内 の 空 気 の 汚 れ の 原 因 に な り ま す 。
◆ 配 管は必ず 断 熱してください。断 熱しないと結 露および 凍 結による漏 水の原 因になります。

8.加湿器の給水配管

７. ダクトは､結露防止のため必ず断熱してください。
８. 室外側ダクトに電動ダンパーを設ける場合は、工事終了時に開閉の確認をしてください。
９. 郊外建物などで屋外の給排気口（ＯＡ：外気吸込・ＥＡ：排気吹出）近くに窓や外灯などがあり、照明光に虫が集まりやすい環境下では、給排気口から侵入した微小な虫が､プレフィルターを通過し、室内に侵入する場合があります。そのような場合には、別売の高性能フィルターの使用をお勧めします。ただし､極めて微小な虫については､完全に侵入を防止することは困難であり、設計段階で屋外給排気口にフィルターボックス（現地手配) 等の本格的な虫侵入対策を検討してください。

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

E-224

筒状のアミ

Ｏリング

図19

パッキン

キャップ

キャップ
排水弁
（現地手配）

バルブの場合用具：水受け容器（バケツなど）給水サービス弁（現地手配）

給水配管に排水弁（現地手配）
ある場合

-⑦-

⑤水が十 分きれいになっ たら、排出弁（現地手配）を閉じて給水を停止します。
⑥付属の給水ストレーナーからフラッシングした時は、給水ストレーナーのパッキン、アミ、Ｏ
リングを取り付けてキャップを締め込みます｡ キャップの締付トルク：５～１０Ｎ･ｍ。また
排水弁(現地手配)を使用している時は排水弁（現地手配)を閉じます。
⑦給水サ ービス弁（現地 手配）を開いて通水し､水漏れがないことを確認してください。
⑧保温材 を取り付けます ｡結露が生じないように配管には必ず保温材を取り付けてください。

給水ストレーナーの場合

用具：水受け容器（バケツなど）給水サービス弁（現地手配）

給水ストレーナーからフラッシングする場合①外気処理ユニットは漏電しゃ断器を切って、確実に停止してください。作業中にファンが回転 すると事故の原因に なります。
②給水サ ービス弁（現地 手配）を閉じます。（排水弁を使用する時）③排水弁(現地手配)を開きます。付属の給水ストレーナーでフラッシングする場合は、給水ス
ト レーナーのキャップ をはずし内部のパッキン、アミ、Ｏリングを取りはずします。
④放水します。給水圧力が高い場合やエアーが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すこと がありますのでご注 意ください。給水がきれいになるまで十分に放水してください。

●給水配管のフラッシングについて設置時、加湿シーズンイン時および１週間以上運転休止後の運転開始前に必ず実施してください。現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで放水しますので、バケツなどを用意し、周囲に水が漏れないように養生を行ってから実施してください。

◆バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。
また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。

●｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則｣ ( 略称 : 建築物衛生法 ) は改正とな
り ( ２００３年４月施行 ) 、加湿装置は使用開始時および使用期間中の１か月以内ごとに１回の定期点検 ( 必要に応じて掃除 ) 、１年に１回の定期的な掃除を求めています｡ 準拠した対応をお願いします。

● 加湿器は､ 専門業者の管理のもとにご使用ください。

●給水配管およびドレン配管がメンテナンス用ユニット点検口の開閉および加湿器の取り出しの妨げにならないように配管してください。

●給水ストレーナー（付属品）に力が加わらないように給水配管を固定してください。

●給水用弁および排水弁は点検口から届く範囲に設置してください。

●給水配管工事に際して現地給水配管と給水ストレーナー（付属品）との間に、屈曲・振動などを防止するため市販の可とう性のあるフレキシブルパイプなどを使用して接続してください。

固定用クランプ

断熱は完全に行いましたか？（各配管）
水はスムーズに流れていますか？
電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

３
４
５

室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？

９

冷えない・暖まらない

運転不能・焼損

漏電時危険

運転不能・焼損

運転不能・焼損

水漏れ・異常音

水漏れ・結露冷えない・暖まらない

運転不能

12 配管内をパージしましたか？
13 ヒューミディスタット設置時に接点信号は来ていますか？

-⑧-

異常音・能力不足
運転不能

11 水質、水圧、給水量は適正ですか？

運転不能・焼損

電線の太さは仕様どおりですか？

８

不良だと…
落下・振動・騒音

10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

アース工事はされていますか？

７

誤配線・誤配管はありませんか？

冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？

２

６

室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

１

チェック項目

チェック欄

図20

備 考

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

11.据付工事完了後のチェック項目

別売品の取り付けについては、それぞれに付属している説明書を参照してください。
本直膨コイル付外気処理ユニットには、リモコン等の制御機器（別売品）が必要です。

10.別売品の取り付けかた

配線取入口（室内外操作線
およびリモコン配線用）

補足：現地調達・現地取付のヒューミディスタット（湿 電源配線用
度調節器）の取り付けは、「 据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。また、取付詳細内
容につきましては、ヒューミディスタットに付属の取扱説明書に従って設置、配線を行ってください。

１．電装ボックスのフタをはずしてください。
（ ネジ２本）２．電源配線は上の穴、室内外操作線およびリモコン配線は下の穴を通し、端子台に接続します。このとき、固定用クランプで配線を固定してください。
（ 別売品の配線は上部にある専用の取入穴を通してください。）
固定は、必ず被覆部分で行ってください。また、電源配線と通信線（室内外操作線およびリモコン配線）は別々に固定してください。
３．各配線を挟まないように電装ボックスのフタを元別売品用どおりに取り付けてください。
4.電気工事終了後、配線取入口にパテ等（現地手配）で隙間をシールしてください。

●電気工事（アース工事を含む）および接地工事は、電気工事士の資格のある方が、「 電気設備に関する技術基準」、「 内線規程」、ガスヒートポンプエアコンの電源仕様および本書と“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず漏電しゃ断器を設置した専用回路としてください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

9.配線の接続

2. 室内ユニット据付工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

E-225

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ-1-モヤヹョプパノヒヘベピピ
ベビププフヒフパヒヒパパパパュヤヒパヒブノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤Ǖǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǙǬțǛǑȚԑ૓ǶǨǄǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

ૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨビパパヹヸヴビ

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノヹヸヴビȿɲʀɂ⾸ಁΈബɗȬɝɴɋȿɭ

ȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ

警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●本室内ユニットは、屋内専用です。
●ドレン配管は、“ドレン配管のしかた”に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“冷媒配管のしかた”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品、全極開閉機能付）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・ケガ、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付･電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れのおそれのある場所への設置は行わないでください。
万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒および熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-226白色（耐熱用）

ɝɴȪᄺᡡቦチȴɁᶩ᧸⾷ヒХ⾸チチ
ᙉᶩ᧸⾷ヒХ⾸チ-3-

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
３．外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
吹出口に露がついたり、霧吹きや露飛びが発生することがあります。
単位：ｍｍ
1533（据付固定穴ピッチ）
４．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
据付固定穴
５．運転音が増大しないように基礎へ強固に取り付けてください。
（4-φ16）
６．室内ユニットの周囲は、十分にスペースを取ってください。（図１参照）
室内ユニット上部は６００ｍｍ以上あけてください。
メンテ側サービススペース
配管配線側
（前面）
７．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに
サ－ビススペ－ス
500以上
室内ユニットを据え付けないでください。
（図１）
油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下・霧吹きや露飛●本ユニットはメンテナンスパネル側から見て右側がびの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。（図２参照）
吹出口です。前面と後面を間違えないでください。
８．可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。 ●別売の吹出口チャンバーを取り付ける場合、側面に300mm以上サービススペースをとってください。
９．亜硫酸ガス・腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
10．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは避けてください。エアコンの誤動作や故障の原因になったり、それら機器へ弊害を与える場合があります。
11．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
14．直射日光のあたらない場所に据え付けてください。
（図２）
誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
15．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
16．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。本
室内ユニットは、ＪＩＳ露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材表面、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造の基礎に水平に据え付けてください。
振動や運転音が増大しないように、丈夫な床面に設置してください。不備があると室内ユニットの転倒などで冷媒漏れによる酸欠事故やケガの原因になります。
●騒音が増大しないように基礎へ強固に取り付け、特に隣家との境界は“環境基本法第１６条”の規定に基づく、騒音に係わる環境基準を満たすようにしてください。
●床の構造により室内ユニットの振動が床に伝わり不快な騒音を発生することがあります。
そのような場合は、室内ユニットと床の間に防振パッドを入れてください。

警告

⿁ハチ࿫͛ईཀ

●アンカーボルトは必ずM１０または３/８″以上を使用してください。
●アンカーボルトおよびナットは現地手配です。

ᙉᶩチɝɴȪɒɋɐ⤴᧸チ

600以上

1500
前面側

吸込口

30

16-φ4.7穴（全周）

エア－
吹出口
500
単位：ｍｍ

転倒防止金具

防振材上面図-4-●地震などによる転倒のおそれのある場合は、転倒防止用金具を利用して壁面に固定してください。
（図３参照）

防振材を取り付ける場合は、
右図（防振材上面図）の寸法を参照してください。

アンカ－ボルト
ユニット底板ワッシャ－
３．アンカーボルトは確実に固定してください。
４．振動や運転音が増大しないように、丈夫な床面 防振材に設置してください。
架台●設置する場合、ユニット本体を安定させるためにユニット下部の据付固定穴をアンカーボ
70mm
ルト（Ｍ１０または３/８″以上）で固定して防振材、架台等はユニット底板部をください。（図４参照）
70ｍｍ以上受けてください。
単位：ｍｍ●防振材、架台等は必ず足の奥部まで受けるよ （図４）
うにしてください。（図４参照）
130ｍｍ以上
また、上部からの固定用ワッシャ－は、据付固定穴より30ｍｍ大きいものを使用してください。（φ１６mm以上）

警告

インバーターボックス

24-φ4.7穴（全周）※アンカ－ボルトはＭ１０または３/８″以上（4本使用）※ボルト用穴径 φ１６

（図３）

加湿器

高性能フィルター（ＪＩＳ比色法65％）（ＪＩＳ比色法90％）（別売品）

電装ボックスファンモ－ターロングライフフィルター（内蔵）

726（内寸）P100×7=700

2000ᄺᡡɎʀɟ⾷⿀Х⾸チ

420
（据付固定
穴ピッチ）

●防振架台への室内ユニット固定はしないでください。室内ユニットの転倒・落下・傾き・振動により、冷媒配管等の破損およびケガの原因になります。
１．アンカーボルトの取付ピッチを確認します。図３を参照してください。
２．固定する箇所を強固な構造にします。

370（内寸）

冷媒配管用

500以上

⿂ハチૅԑɮɓɋɐǽ࿫Ǘ͛ǠǚǮ

50以上

P100×3=300

⿀ハチ͛ୡ‫ݨ‬

70ｍｍ
以上

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-227

給水配管口

冷媒配管（ガス管）

冷媒配管（液管）

配線取入口

-5-

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は室内ユニット本体左側面にあります。

ɝɴȪɒɋɐ

əȬɟൎ⾷チ⿼⿼チ⾸

前パネル

π᧸కԃǽ
ဝ৆⃦⫧Ǥ
⿁⾿⾿⿼⿼チᲦಏ

インバ－ターボックス

電装ボックス

⿀⿁ハ⿇チ」チ⿀⿂ハ⿁ɝɴȪ⿐଍ᗕ
Ʒチ⾷チ⿼⿼チ⾸φ９.５２（フレア接続）

液 管（ｍｍ）

⿈⾿cd⾿ハ⿄c
接続配管⿐⿃⿄cd⿁c

接続継手

加湿器用
給水口

（図6）

配管（ガス管） （室外ユニットへ）濡れたウェス-6-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

４．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。配管接続部にはフレア断熱材（現地手配）を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●フレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付
けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱
温度が１２０℃以上のものを使用してください。

ユニオン

ユニオン断熱材

室内ユニット

配管断熱材
フレアナット （現地手配）

フレア断熱材（現地手配）

３．配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

（図5）

配管固定ゴム
配管押え金具

断熱材●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にスパナ
フレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナ（２丁掛け）で行ってください。（右図参照）②ろう付接続●配管（ガス管）の溶接時には、ユニット内部の部品を②－2 配管を濡れたウェスで十分に冷却しながら作業してください。（図6参照）
熱から守るため、以下の手順で作業を行ってください。
※溶接しにくい場合は、配管固定ゴムをはず②－1 配管押え金具をはずし、断熱材をはずしてください。
して作業してください。
（図5参照）

注意①フレア接続●室内ユニット冷媒配管（液管）のフレアをはずします。
●液管（現地手配）をフレア加工します。
（５ページの表および右上図参照）

φ２２.２２（ろう付接続）

ガス管（ｍｍ）

Ｇ２００形

２．冷媒配管のしかた※本室内ユニットの冷媒配管の接続は、フレア接続とろう付接続となります。
冷媒配管サイズと接続の種類は下図を参照してください。

ハ⿇
⿡⾿
」
ハ⿃
⿡⾿

⨁ᶩ⁺‫ڣ‬
ἦ͛ɐɳȷ⿝ɿ⿼⾷チ⿺ｇ⿵ɿ⿲⿼チ⾸ ⾷チ⿼⿼チ⾸
⿂⿃チ」チ⿃⿁⾿ハ⿇⿈ハ⿄⿁チ⾷チ⿂バ⿇÷⾸ ⾷⿂⿃⾿チ」チ⿃⿁⾿⾸●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、ケガ、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐため下表を目安に締め付けてください。
●液側配管のフレアナットの締め付けは、呼び寸法２００のスパナ等で行ってください。

警告

⿃ハチՃ੅⥎ᶩǽǦǚǮ

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-228

下り勾配

支持金具

掃除用
プラグ

下り勾配

支持金具

※５巻き以上にしてください。

室内
ユニット

下部ドレン配管（Ｒp１）

上部ドレン配管（Ｒp１）

室内ユニットユニット-7-

除ができる構造にしてください。

注意 ●ドレントラップ部はドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ず掃除用プラグを設け、掃ドレン

トラップ配管100mm以上

必ず下に

上り勾配

ユニット

２．ドレン配管の接続●臭気防止、逆流防止のためトラップを設けてください。
●下部ドレンパンに上部ドレンパンの水が流入することのないようにしてください。
●室内部分にあるドレン配管は、必ず断熱してください。
●ドレン配管が終わりましたらドレンパンに水を入れて流れるかどうか確認してください。
●ドレン配管を接続する場合、ユニット側の配管に力を加えないように行い、できる限りユニット近傍で配管を固定してください。

１．ドレン配管方向●ドレン配管接続口は室内ユニット左側面に上部・下部の２箇所あります。

●ドレン配管は自然排水ですので必ず下り勾配（１/ ２５～１/１００）としてください。
上り勾配ですとドレン水が逆流して、水漏れの原因になることがあります。
●配管工事終了後、排水確認・漏れチェックを必ず行い、室内部分にあるドレン配管を断熱してください。断熱しな
いと、水漏れ・露たれの原因になることがあります。
●エアー抜きは絶対に付けないでください。ドレン水が吹き出ることがあります。
●トラップは室内ユニットのドレン口より下になるようにしてください。
上にすると水漏れの原因になることがあります。（下図参照）●ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。ドレン水が逆流し水漏れの原因になります。
●シールテープを巻き付けてから、接続してください。
●ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。

注意⿄ハチɑɴɻ⥎ᶩǽǦǚǮ-8-●使用風量範囲を超えると、水飛び等の現象により、ユニットから外への水漏れの原因となりますので、風量調節ダンパ－（現地手配）を設置してください。
●事務所・会議室など低騒音が要求される場所では、必ず消音チャンバ－（現地手配）等の消音装置を取り付けてください。
●ユニット本体の振動が伝わらないように、キャンバス継手（現地手配）を使用してください。
●ダクトは不燃性の材料を使用してください。
●ダクトには結露を防止するため必ず保温を行ってください。
●室内ユニット本体への著しい荷重は避けてください。
●現地にて、風量・機外静圧を調整する場合は別途技術資料などを参照してください。

⿅ハチɈȷɐక̗

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

-①-

●給水の水質は､水道法水質基準に準ずる飲料水（市水、上水）をご使用ください。また､軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し､飛散することがあります｡軟水器を通した水を給水しないでください。
●加湿器への給水は公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品：
現地手配）をご使用ください。
●給水サービス弁（止水弁）（現地手配）は､給水ユニットになるべく近い位置に､必ず加湿器１台に１個ご用意ください。また、排水弁も同様に用意してください。
●配管に結露および凍結が生じないよう､必ず断熱してください。
●凍結のおそれのある地域では、給水配管に必ず凍結防止工事を行ってください。電磁弁・配管などが破損し、水漏れの原因になります。給水配管に凍結防止ヒーター（市販品）を巻き凍結防止を行ってください。（凍結防止ヒー
ターは、加湿器本体の給水口まで巻きつけてください。）●給水ストレーナー（現地手配）を必ず使用し、後々の保守点検が容易に行える位置に取り付け､保温材が取りはずしできるようにご配慮ください。
●給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を行い､配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。
●配管の管末には排水弁（現地手配）やプラグを取り付けるなどして､施工後にもフラッシングが行えるよう配管してください。
●配管接続部に過度の変形、ストレスをかけると水漏れします。
使用条件 給水圧力：０.０５～０.５ＭＰａ
水温：５～３０℃●加湿シーズンオフ時および長期で運転休止する時は､ストレーナより給水サービス弁から室内ユニット間の死水を排水してください。
●加湿モジュールは､使用によって汚れが堆積するため､定期的な洗浄が必要です｡汚れの量は､水質や運転環境のさま
ざまな要因によって変化します。
水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度､シリカ成分量などが多ければ､その分汚れ（スケール成分の析出）量も多くなる可能性があります［供給水質の目安＝全硬度：７０（mgCaCO3/ℓ）以下、イオン状シリカ濃度：３０（mgSiO2/ℓ）以下］。加湿モジュールは定期的に監視し､汚れの質や量に応じた洗浄方法､洗浄サイクルを定めてください。
●後々の保守作業が実施できるよう点検ロを設けてください。
●加湿器通過空気に腐食性ガス､塩分､オイルミスト､多量の塵埃を含むおそれのある場合や病院､食品工場などの特殊空調の場合使用できないことがあります。
●給水配管工事に際して現地給水配管と給水ストレーナー（現地手配）との間に、屈曲・振動などを防止するため市販の可とう性のあるフレキシブルパイプなどを使用して接続してください。
●給水用弁および排水弁は点検口から届く範囲に設置してください。
●給水ストレーナー（現地手配）に力が加わらないように給水配管を固定してください。
●給水配管およびドレン配管がメンテナンス用ユニット点検口の開閉および加湿器の取り出しの妨げにならないように配管してください。
●加湿器は､専門業者の管理のもとにご使用ください。
●｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則｣（略称:建築物衛生法）は改正となり（２００３年４月施行）、加湿装置は使用開始時および使用期間中の１ヶ月以内ごとに１回の定期点検（必要に応じて掃除）、１年に１回の定期的な掃除を求めています｡準拠した対応をお願いします。

◆不備があると水漏れ等の原因になります。
◆給水の水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。
水質が不適当な場合は、室内の空気の汚れの原因になります。
◆配管は必ず断熱してください。断熱しないと結露および凍結による漏水の原因になります。
◆給水配管は、本体側面（左側）にあります。

注意⿆ハチ‫ף‬ᛘࠔǽỔᕮ⥎ᶩ

E-229

-②-

①室内ユニットは漏電しゃ断器を切って、確実に停止してください。
作業中にファンが回転すると、事故の原因になります。
②給水サービス弁（現地手配）を閉じます。
③排水弁（現地手配）を開きます。
④放水します。給水圧力が高い場合やエアーが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すことがありますのでご注意ください。給水がきれいになるまで十分に放水してください。
⑤水が十分きれいになったら、給水を停止します。
⑥排水弁（現地手配）を閉じます。
⑦給水サービス弁（現地手配）を開いて通水し､水漏れがないことを確認してください。
⑧保温材を取り付けます｡結露が生じないように配管には必ず保温材を取り付けてください。

●給水配管のブラッシングについて設置時、加湿シーズンイン時および１週間以上運転休止後の運転開始前に必ず実施してください。現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで放水しますので、バケツなどを用意し、周囲に水が漏れないように養生を行ってから実施してください。また、設置時、加湿シーズンイン時には、配管の給水ストレーナーの掃除を行ってください。

注意◆バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。
また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-230排水弁（現地手配）

用具：水受け容器（バケツなど）給水サービス弁（現地手配）

給水配管に排水弁（現地手配）が設けられている場合

給水口

断熱

死水排水

給水配管（Ｒp1/2）

給水サ－ビス弁（客先ご用意）ユニット本体-③-

ストレーナー（現地手配）

ＰＳ１/２Ｂおねじ

排水バルブ

止水弁
（現地手配）

・簡単リモコン・高性能フィルター

・吹出口チャンバー

-④-

運転不能

運転不能・焼損

13 ヒューミディスタット設置時に接点信号は来ていますか？

冷えない・暖まらない

９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

異常音・能力不足

運転不能・焼損

８ 電線の太さは仕様どおりですか？

運転不能

漏電時危険

７ アース工事はされていますか？

12 配管内をパージしましたか？

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

11 水質、水圧、給水量は適正ですか？

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ 水はスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（各配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…

⿈ハチ࿫͛క̗લ̒ൖǽɉȯɋȷⱼᬶ・ワイヤードリモコン
・ワイヤレスリモコン

別売品には下記のものがあります。
取り付けについては、それぞれの別売品に付属しています説明書を参照してください。

⿇ハチ֌ॹ‫ݨ‬ǽ‫ۄ‬ș͛ǠǚǮ

チェック欄 要確認

2. 室内ユニット据付工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-231

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17533
82664140050002
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工
前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G110XES1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」「据付工事説明書（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-XES1シリーズ）

天井埋込形ハイフレッシュ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形

加湿用給水ポンプの接続部用断熱材（１個）

風量調整用 ＨＨ→Ｌ，ＨＨ→Ｈ（電装ボックス内部に有り）

中継コネクタ（2個）

その他

ガス管・液管

Ｌ形冷媒接続管（２個）-3-

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
●床面から天井面までの高さが３ｍを超えると風流分布が悪くなります。
３．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
４．室内ユニットと障害物までの距離は４ページの外形および据付寸法に従ってください。
５．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
６．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
７．可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
８．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
９．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。ユニットの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
10．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
11．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
13．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。
14．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
15．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
16．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。
本室内ユニットは、ＪＩＳ露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。
17．サービスでドレンパンの取り外しを行う際に天井材をはずす可能性があります。
室内ユニット下側の天井材はなるべく取り外しのしやすいものをおすすめします。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造面に据え付けてください。
不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。

警告

２. 据付場所●吊りボルトは必ずＭ８
Ｍ８を使用してください。
Ｍ８●吊りボルトおよびナットは現地手配です。

ドレン口接続用

ドレンソケット（１個）

ガス管・液管用

フレア断熱材（2個）

加湿器用

六角ナット（８個）

ドレン配管接続用

ワッシャー（８個）

冷媒配管用

天井面

点検口６００ □（現地手配）

吹出側

点検口６００ □（現地手配）

940

ユニットの吊り下げ用

ドレンパン

ユニット天面

290
130（吊りボルトピッチ）

電装ボックス

加湿器用
給水管接続用

ドレン口

-4-

単位：ｍｍ

付属のＬ形冷媒接続管を使用した場合

吸込側※ドレンパン取り外しのためのスペースです。

80

※

１３０以上

E-232

５８０以上

●外形および据付寸法

６００以上（サービススペース）ファンモ－タ－および別売品点検口
７００以上（サービススペース）

９８０（吊りボルトピッチ）

１. 付属品

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形E-233

コンクリート

単位：ｍｍ

インサート

L

-5-

●ドレンパンを下にしてユニットを長時間放置し、断熱材をつぶさないようにしてください。

●製品を持ち上げるときは電装ボックスを持たないでください。

注意

（図１）

吊りボルト
（M８）

ホールインアンカー
ホールインプラグ

２０～５０ｍｍ

２．天井裏への吊り込み①吊りボルトの固定は下図、あるいは他の方法により確実に固定してください。
吊りボルトはＭ８（現地手配）を使用願います。

１．吊り込み準備①吊りボルトのピッチを確認します。
②吊り下げる箇所を強固な構造にします。（（図-１）参照）

３. 室内ユニットの吊り下げかた

注）Ｌ寸法は天井や状況に応じて選定してください。

丸ワッシャ－（現地手配）
六角ナット（現地手配）
吊ボルト（現地手配）
六角ナット上・下（付属品）
ワッシャ－上・下（付属品）

六角ナット（現地手配）
丸ワッシャ－（現地手配）

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、
ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター
《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）

注意

-6-

●室内ユニットを設置する場合、必ず水準器あるいは水を入れたビニールチューブを使用して室内ユ
ニット四隅の水平を確認してください。
吹出口側が下がって設置された場合、水飛びある
いは水漏れの発生する恐れがあります。
また、残留したドレン水により、ドレンパン内部に汚れが堆積する場合があります。
（ドレンパンは傾斜していますので、ユニット天面
にて水平を確認してください。）●ユニット上部にて、幅、奥行方向の水平度がでているか必ず確認してください。

②室内ユニットが水平になるようにしてください。水平がでていないと水漏れの原因になります。

ビニールチューブ

水準器

この面（下部）で水平度は確認しないでください。

上部

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形E-234-7-●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）注意

３．配管接続部の締め付けのしかた

２．冷媒配管のしかた●室内ユニットのフレアをはずします。
●液管・ガス管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

スパナ

接続配管

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（４ページ「●外形および据付寸法」参照）

接続継手●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
スパナ等で行ってください。
68～82 N・m
φ15.88（5/8″）（680～820 kgf・cm） 1.0mm

警告

４. 冷媒配管のしかた-8-ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

５．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。
また、付属のＬ形冷媒接続管を使用する場合も同様に断熱をしてください。
配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。

４．配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形E-235ドレンパン

ドレン口（２５Ａおねじ）-①-

注 意
ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

下り勾配

送風機の静圧の１/２
または５０ｍｍ以上

送風機の静圧または１００ｍｍ以上

ドレンソケット（付属品）（ＶＰ２５）

ドレン継手（付属品）使用時は、ドレン口
ねじ部分にシールテープを５巻以上、巻き付けてから、継手を接続してください。

シールテーププラグ（点検・掃除口）

上り勾配●ドレン配管は必ず先下りの勾配（１/１００以上）をつけて配管してください。
●ドレン配管は機外側にトラップを設けてください。
●室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン配管が終わりましたら、ドレンパン（露受皿）に水を入れて流れるかどうか確認してください。水漏れの原
因になることがあります。
●冷媒配管とドレン配管は必ず別々に断熱してカバーしてください。
一緒に断熱材で巻きますと、ドレン配管が引き上げられ排水できなくなり、ドレンパンより水があふれ、水漏れ事
故が発生します。
●ドレン配管はできるだけ塩ビ配管で行ってください。
（ドレン口のねじ部分にシールテープを巻き、付属品のドレン継手を使用してください。）●別売のドレンアップキットを接続する場合は、ドレンアップキットに添付の説明書を参照してください。

注意

注意

点検口

吸込側ダクトフランジ
ドレンパン固定用ビス

-②-

保温

消音チャンバー（現地手配）

吸込口

ドレンパン固定用ビス（３本または５本）をはずしドレンパン後方を下に移動した後にダクトフランジの固定用ビスをはずし、ダクトフランジをはずして
ください。

外気

風量調整用ダンパー（現地手配）

２．ユニット上面に隙間がない場合。

（エアーフィルター取付）

ダクトフランジの固定用ビスをはずした後にドレンパン
固定用ビス（３本または５本）をゆるめ、ダクトフラン
ジを上方にはずしてください。

ドレンパン

キャンバス継手（現地手配）

天井埋込ユニット本体

１．ユニット上面に隙間がある場合。

●吸込側ダクトのはずしかた

風量調整用ダンパー（現地手配）

吹出口

保温

消音チャンバー（現地手配）●ダクトは不燃性の材料を使用してください。
●ダクトは結露を防止するため、必ず保温を行ってください。
●吸込口には必ずエアーフィルター（現地手配）を取り付けてください。
（別売のフィルターチャンバーとロングライフフィルター取付時は不要です。）●ダクト静圧は仕様値範囲内で使用してください。
●別売のドレンアップキット使用時の吸込側機外静圧は、定格機外静圧の８０％以下で使用してください。

●このユニットは高静圧タイプ（機外静圧１４７～１８６Ｐａに対応）です。
ダクト長さが短く圧力損失が少ない場合、風量・運転音共に大きくなりすぎますので、風量調整用ダンパー（現地手配）を設置してください。
●事務所・会議室など低騒音が要求される場所では、必ず消音チャンバー（現地手配）等の消音装置を取り付けてください。
●ユニット本体の振動が伝わらないように、キャンバス継手や振動ハンガー（現地手配）を使用してください。

６. ダクト工事のしかた

２０ｍｍ以上５. ドレン配管のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形E-236-③-● 加湿器通過空気に腐食性ガス、塩分、オイルミスト、多量の塵埃を含む恐れのある場合や病院、食品工場などの特殊空調の場合使用できないことがあります。

● 加湿シーズンオフ時および長期で運転休止する時は、ストレーナーより給水サービス弁から室内ユニット間の死水を排水してください。
● 加湿モジュールは､使用によって汚れが堆積するため､定期的な洗浄が必要です｡
汚れの量は、水質や運転環境のさまざまな要因によって変化します。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シ
リカ成分量などが多ければ､その分汚れ（スケール成分の析出）量も多くなる可能性があります。
［供給水質の目安＝ 全硬度：７０（mgCaCO3/L）以下、
イオン状シリカ濃度：３０（mgSio2/L）以下］
加湿モジュールは定期的に監視し､汚れの質や量に応じた洗浄方法､洗浄サイクルを定めてください。
● 後々の保守作業が実施できるよう点検ロを設けてください。

● 給水の水質は､水道法水質基準に準ずる飲料水（市水、上水）をご使用ください。また､軟水器を使用すると軟質のスケー
ルが析出し､飛散することがあります｡軟水器を通した水を給水しないでください。
● 加湿器への給水は公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品：現地手配）をご使用ください。
● 給水サービス弁（止水弁）（現地手配）は､給水ユニットになるべく近い位置に､必ず加湿器１台に１ヶご用意ください。
また、排水弁も同様にご用意ください。
● 配管に結露および凍結が生じないよう､必ず断熱してください。
● 凍結のおそれのある地域では、給水配管に必ず凍結防止工事を行ってください。（電磁弁・配管などが破損し、水漏れの原因になります。給水配管に凍結防止ヒーター（市販品）を巻き凍結防止を行う。（凍結防止ヒーターは、加湿器本体の給水口まで巻きつけてください。）● 給水ストレーナーを必ず使用し、後々の保守点検が容易に行える位置に取り付け、保温材が取りはずしできるようにご配慮ください。
● 給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を行い、配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。
● 配管の管末には排水弁（現地手配）やプラグを取り付けるなどして、施工後にもフラッシングが行えるよう配管してください。
● 配管接続部に過度の変形、ストレスをかけると水漏れします。
使用条件 給水圧力：０．０５～０．５ＭＰａ
水温 ：５～４０℃◆ 不備があると水漏れ等の原因になります。
◆ 給水の水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。
水質が不適当な場合は、室内の空気の汚れの原因になります。
◆ 配管は必ず断熱してください。断熱しないと結露および凍結による漏水の原因になります。

７. 加湿機の給水配管-④-⑧ 保温材を取り付けます｡結露が生じないように配管には必ず保温材を取り付けてください。

⑦ 給水サービス弁（現地手配）を開いて通水し､水漏れがないことを確認してください。

⑥ 排水弁（現地手配）を閉じます。

⑤ 水が十分きれいになったら、給水を停止します。

④ 放水します。給水圧力が高い場合やエアーが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すことがありますのでご注意ください。給水がきれいになるまで十分に放水してください。

③ 排水弁（現地手配）を開きます。

② 給水サービス弁（現地手配）を閉じます。

● 給水配管のフラッシングについて設置時、加湿シーズンイン時および１週間以上運転休止後の運転開始前に必ず実施してください。現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで放水しますので、バケツなどを用意し、周囲に水が漏れないように養生を行ってから実施してください。
また、設置時、加湿シーズンイン時には、配管の給水ストレーナーの掃除を行ってください。
① 室内ユニットは漏電しゃ断器を切って、確実に停止してください。
作業中にファンが回転すると、事故の原因になります。

◆ バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。
また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。

● 給水配管工事に際して現地給水配管と給水ストレーナー（現地手配）との間に、屈曲・振動などを防止するため市販の可とう性のあるフレキシブルパイプなどを使用して接続してください。
● 給水用弁および排水弁は点検口から届く範囲に設置してください。
● 給水ストレーナー（現地手配）に力が加わらないように給水配管を固定してください。
● 給水配管およびドレン配管がメンテナンス用ユニット点検口の開閉および加湿器の取り出しの妨げにならないように配管してください。
● 加湿器は､専門業者の管理のもとにご使用ください。
● ｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則｣（略称:建築物衛生法）は改正となり（２００３年４月施行）、加湿装置は使用開始時および使用期間中の１ヶ月以内ごとに１回の定期点検（必要に応じて掃除）、１年に１回の定期的な掃除を求めています｡準拠した対応をお願いします。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形

ユニット本体

E-237

排水弁（現地手配）-⑤-

用具：水受け容器（バケツなど）給水サービス弁（現地手配）

給水配管に排水弁（現地手配）の場合

死水の排水

ストレーナー（現地手配）

ＰＳ１／２Ｂおねじ

排水バルブ

止水弁
（現地手配）●給水配管には、下図の通り必ずユニット毎に給水サービス弁（止水弁）とストレーナーを設けてください。

７. 加湿機の給水配管（つづき）

・高性能フィルター
・ロングライフフィルター
・フィルターチャンバー・スペーサーチャンバー・ドレンアップキット

-⑥-

運転不能

運転不能・焼損

13 ヒューミディスタット設置時に接点信号は来ていますか？

冷えない・暖まらない

９ 室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？
10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？

異常音・能力不足

運転不能・焼損

８ 電線の太さは仕様どおりですか？

運転不能

漏電時危険

７ アース工事はされていますか？

12 配管内をパージしましたか？

運転不能・焼損

６ 誤配線・誤配管はありませんか？

11 水質、水圧、給水量は適正ですか？

水漏れ・異常音
運転不能・焼損

４ 水はスムーズに流れていますか？

冷えない・暖まらない
水漏れ・結露２ 冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？
３ 断熱は完全に行いましたか？（各配管）
５ 電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？

落下・振動・騒音

１ 室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？

室内・室外ユニットの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。
チェック項目
不良だと…

９. 据付工事完了後のチェック項目・ワイヤードリモコン
・ワイヤレスリモコン
・簡単リモコン

別売品には下記のものがあります。
ご使用になる場合は、それぞれに付属している説明書を参照してください。

８. 別売品の取り付けかた

チェック欄 要確認

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 110 形E-238

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ-1-モヤヹョプパノヒヘブフピ
ベビププフヒフパパブビパパビュヤパフヒビノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤Ǖǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǙǬțǛǑȚԑ૓ǶǨǄǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

ૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨヒヘパヹユヴヒ
ヴノヨビヒパヹユヴヒ

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノヹユヴヒȿɲʀɂ⾸ঙ̡ࣆ⡛ബɗȬɝɴɋȿɭ

ȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ

警告-2-■据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、
その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“据付工事説明書”に従って確実に排水する様に配管し、結露が生じないよう保温してください。
配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“据付工事説明書”に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン
出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

注意●アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール･配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電･火災の原因になります。
●据付工事･電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事･電気工事され不備があると、水漏れや感電･火災等の原因になります。
●据付工事･電気工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電･火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●台風などの強風、地震などに備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取り付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、または
ガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れの恐れのある場所への設置は行わないでください。万一、ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒及び熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 170 形・210 形

ドレンソケット（１個）

ワッシャー（８個） フレア断熱材（１個）（ストレーナー付）

給水配管
（1個）
電装ボックス
フタ内側に添付-3-

２．冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。吹出口および吸込口の風の通路に障害物がないようにしてください。
●床面から天井面までの高さが３ｍを超えると風流分布が悪くなります。
３．ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
４．室内ユニットのサービススペースは４ページに従ってください。また、サービス用の点検口を設けてください。
５．騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
６．油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。
７．可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
８．亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。
銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
９．高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、避けてください。ユニットの誤動作や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
10．電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
11．有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
12．火災警報器と吹出口は１.５m以上離してください。
13．リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。
14．直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
15．動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
16．周囲の雰囲気が高湿度（乾球２７℃、湿球２４℃、相対湿度７８％以上）にならない場所に据え付けてください。
本室内ユニットは、ＪＩＳ露付条件にて試験を行い、基準を満たすことを確認しておりますが、高湿度雰囲気内で運転すると室内ユニット本体表面、フレア断熱材、ドレン断熱材表面に結露し、露が落下する場合があります。
17．サービスでドレンパンの取り外しを行う際に天井材をはずす可能性があります。
室内ユニット下側の天井材はなるべく取り外しのしやすいものをおすすめします。

注意

１．室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な構造面に据え付けてください。
不備があると、室内ユニットが落下してケガをする恐れがあります。
（別売部品装着時、およびドレンパンにドレン水が溜まった場合、室内ユニットの総重量が２００ｋg程度になることもありますので、十分注意してください。）

警告⿁ハチ࿫͛ईཀ

その他

断熱材（１個） 中継コネクタ
給水配管取出口用 （１個）

加湿器用

●吊りボルトおよびナットは必ず３/８″またはM１０を使用してください。（現地手配）

ドレン接続用

冷媒配管

給水配管
（付属）

ユニット天面

1100
１１７０（吊りボルトピッチ）
1230（現地手配）

点検口 ６００□□

点検口 ６００（現地手配）

１１００以上（サービススペース）

60

ドレン口

天井面

-4-

１３０以上

※１

吸込側

単位：ｍｍ

※１ ドレンパン取り外しのためのスペースです。

ドレンパン※冷媒配管および給水配管の接続口は吹出側より見て左側のみです。

吹出側

60

電装ボックス
約２００
106

冷媒配管用

６１０以上

ユニットの吊り下げ用

１２００（吊りボルトピッチ）●外形および据付寸法

435

E-239

479

1310
６００以上
（サービススペース）８００以上（サービススペース）⿀ハチ͛ୡ‫ݨ‬

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 170 形・210 形

E-240

インサート

L注）Ｌ寸法は天井や状況に応じて選定してください。

ワッシャ－（現地手配）
六角ナット（現地手配）
吊りボルト（現地手配）
六角ナット上・下（付属品）
ワッシャ－上・下（付属品）

六角ナット（現地手配）
ワッシャ－（現地手配）-5-

ビニールチューブ

水準器②室内ユニットを設置する場合、必ず水準器あるいは水を入れたビニールチューブを使用して室内ユニット四隅の水平を確認してください。吹出口側が下がって設置された場合、水飛びあるいは水漏れの発生する恐れがあります。
また、残留したドレン水により、ドレンパン内部に汚れが堆積する場合があります。
（ドレンパンは傾斜していますので、ユニット天面にて水平を確認してください。）

注意

（図１）

吊りボルト

ホールインアンカー
ホールインプラグ

２０～５０ｍｍ

２．天井裏への吊り込み①吊りボルトの固定は下図取り付け例、あるいは他の方法により、室内ユニットが脱落することのないよう、確実に固定してください。
吊りボルトおよびナットは３/８″またはM１０、現地手配を使用願います。

１．吊り込み準備①吊りボルトのピッチを確認します。
②吊り下げる箇所を強固な構造にします。（（図-１）参照）

⿂ハチૅԑɮɓɋɐǽ۲șˁǡǚǮ

ワイヤレスリモコン（別売品）使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユニットを設置しますと、
ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。
（電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。）●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は２ｍ以上離してください。
●蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。
①赤外線フィルター
《サービスパーツ扱い：CV6380156542（有償）》を室内ユニットの受信部に外から貼り付けてください。
②ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ等の機器から１m以上離してください。（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）●ドレンパンを下にしてユニットを長時間放置し、断熱材をつぶさないよ
うにしてください。断熱材がつぶれると露たれの原因になることがあります。

●製品を持ち上げるときは電装ボック
スを持たないでください。

-6-

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 170 形・210 形

E-241

注意-7-●配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後にフレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（２丁掛け）
スパナ

接続配管

φ９.５２（フレア接続）

Ｇ２１０形
φ２２.２２（ろう付接続）

Ｇ１７０形

φ１９.０５（ろう付接続）①フレア接続●室内ユニット冷媒配管（液管）のフレアをはずします。
●液管（現地手配）をフレア加工します。（上表参照）

液 管（ｍｍ）

ガス管（ｍｍ）

２．冷媒配管のしかた※本室内ユニットの冷媒配管の接続は、フレア接続とろう付接続の２種類となります。
冷媒配管のサイズと接続の種類は下表を参照してください。

１．冷媒配管の接続部●冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（５ページ 項目３-１（図３）参照）

接続継手●配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。
●配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはＲ４１０Ａ用（２種）を使用してください。また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（１種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約１.６倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）●据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（Ｒ４１０Ａ）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）●冷媒配管は、ＪＩＳ Ｈ ３３００「銅及び銅合金」のＣ１２２０のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
●フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）●冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱１２０℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）●高温/高湿度（３０℃、８０％ＲＨ以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）●フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐた
パイプ径
締付トルク
銅管肉厚
め右表を目安に締付けてください。
34～42 N・m
●液側配管のフレアナットの締付けは、呼び寸法２００の φ9.52（3/8″）（340～420 kgf・cm） 0.8mm
スパナ等で行ってください。

警告

⿃ハチՃ੅⥎ᶩǽǦǚǮ

冷媒配管（ガス管）
濡れたウェス（現地手配）

サーミスター（ユニット内部）-8-

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

４．配管の断熱のしかた●右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してください。配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
●ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が１２０℃以上のものを使用してください。

３．配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

②ろう付接続●溶接時には、ユニット内部のサーミスターを溶接の熱から守るため、右図のように、配管を濡れたウェスで十分に冷却しながら作業してください。

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ施工編● 170 形・210 形

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ● 170 形・210 形

E-242

施工編

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ● 170 形・210 形

E-243

施工編

2. 室内ユニット据付工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ● 170 形・210 形

E-244

施工編

（S-CDS1 シリーズ）

壁下吸込形
S-G45CDS15
S-G45CDS16
S-G56CDS15
S-G56CDS16
S-G71CDS15
S-G71CDS16

E-245
も く じ

第一種特定製品

安全上のご注意… ……………………………2
1.… 据付にあたってのご注意… ……………4
2.… 受領時の確認……………………………5
3.… 付属品……………………………………5
4.… 据付前のご注意…………………………5
5.… 据付場所…………………………………6
6.… 外形寸法図………………………………7
7.… 室内ユニットの吊り下げかた… ………9
8.… 冷媒配管のしかた…………………… 10
9.… ドレン配管…………………………… 12
10.… ダクト接続のしかた… ……………… 14
11.… 別売品について……………………… 15
1.… 天井パネルの取り付け方法… … 16
2.… プレフィルターの取り付け方法… 17
3.… HEPA フィルターの取り扱い… および取り付け方法… ………… 18
4.… 丸合フランジ… …………… 裏表紙
12.… 据付工事完了後のチェック項目… 裏表紙

1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、 R410A 2090 です。
※ システム全体での冷媒数量および冷媒の種類は、室外ユニットに表示されています。

フロン排出抑制法

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室内・室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」
は、「取扱説明書」
や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（2 ～ 3 ページ）は、施工前に必ずお読みください。

※ 室内ユニット品番末尾に 5 が付く場合は 50Hz 仕様、6 が付く場合は 60Hz 仕様を示します。

室内ユニット品番
吸込一体形
S-G45CKS15
S-G45CKS16
S-G56CKS15
S-G56CKS16
S-G71CKS15
S-G71CKS16

冷媒 R410A 使用

上記イラストは、吸込一体形です。

クリーンエアコン壁下吸込形※ 室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書（試運転編）」
「据付工事
説明書
（電気工事編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（逆流防止ダンパー付）（S-CKS1 シリーズ）

クリーンエアコン吸込一体形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書

2

必ずお守りください

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
※アース端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はD種〈旧第三種〉接地工事です。）※静電気による帯電およびノイズを吸収するため、必ずアース工事を行ってください。

●据付工事は、R410A用に製造された専用のツール・配管を使用し、確実に行ってください。
使用しているHFC系冷媒（R410A）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据付に不備があると、破裂、けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付工事・電気工事は販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事・電気工事され不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。
●据付工事・電気工事は“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”
に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および“据付工事説明書”、“据付工事説明書（電気工事編）”
に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●据え付けは、重量にじゅうぶん耐える強固な場所へ確実に行ってください。
強度が不足している場合は、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する
原因になります。
●台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行ってください。
据え付けに不備があると、室内ユニットの落下や転倒などによる事故の原因になります。
●付属品または別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、取付けは専門業者に依頼してください。
ご自分で取り付けをされ不備があると、感電や火災、水漏れなどの原因になります。
●電気配線は、専用の分岐回路を用い、他の電気機器を併用しないでください。
併用した場合に、ブレーカー落ちによる二次被害の原因になります。
●高圧ガス保安協会（KHK）の冷凍空調装置の施設基準（S0010）に基づき、万一室内に冷媒ガスが漏洩しても、限界濃度0.42kg/m3を超えないようにしてください。超える場合には、隣室との間に開口部を設けるか、またはガス漏れ検知警報設備と連動する機械換気装置を設けてください。万一、狭い室内に冷媒ガスが漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●冷媒配管工事終了後はチッソガスによる気密試験を行い、漏れのないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●室内ユニットのドレン配管はイオウ系ガス等有毒ガスの発生する排水溝に直接入れないでください。
有毒ガスが室内に流入して中毒などの原因になります。
●可燃性ガスの漏れのおそれのある場所へ設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。
●室外ユニット排気ドレン管と、室内ユニットドレン管は共用しないでください。
排気ガスが室内に流入し、中毒および熱交換器等を腐食させるなどの原因になります。

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

■ 据付工事説明書に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●ドレン配管は、“ 据付工事説明書”
に従って確実に排水するように配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
●冷媒配管の断熱は、“ 据付工事説明書”
に従って確実に断熱してください。断熱しないと、水漏れや、やけどの原因になることがあります。
（ガス管の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。）●冷媒ガスを取り扱う際は、直接冷媒ガスに触れないでください。凍傷の原因になります。
●濡れて困るものの上に室内ユニットを据え付けないでください。高湿度雰囲気状態内で運転する場合や、ドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落下する場合があります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電・火災の原因になることがあります。

E-246
3

4

据付場所へ運んでください。

１）トラックから降ろしたら、梱包したままフォークリフト、台車等で● フォークリフト作業は、有資格者が行ってください。

落下、転倒によるけがなどの原因となります。
（図１）● ユニットをフォークリフト、台車等で運ぶ場合は、ズレ落ちないように固定して移動してください。

ユニットおよびユニット内の電気部品が損傷する原因になります。

● 衝撃、振動は避けてください。

雨水、ほこりによる故障の原因になります。

● ユニットは直ちに屋内に運んでください。

運搬● 吹き出し風速は一般のエアコンに比べて低く設定されています。
特に吸込一体型は足元まで十分な暖房効果が得られない場合があります。

● 建築側の天井ボードの施工は、室内ユニット吊下完了後に行ってください。

● 据付から試運転までの間は、ほこりが室内ユニットの内部に入らないようにするためにビニールシートで室内ユニットの開口部をシールしてください。

● 作業はヘルメット、
安全靴を着用して行ってください。着用しないと、落下物によるケガなどの原因になります。

● 外気取入時は、必ず高性能フィルター（現地調達）を取り付けてください。室内の空気汚染の原因となります。

● 内装工事が完了するまで試運転を行わないでください。室内ユニット汚染により、水飛びや水漏れし、日常品・備品を濡らす原因となります。

● リターンダクトおよび OA ダクトは、この「据付工事説明書」に従って断熱をしてください。断熱をしないと結露の原因となります。

● 接続部などから漏れた冷媒には、直接さわらないでください。凍傷の原因になります。

● 配線をはさまないように、カバーは元通り確実に取り付けてください。

● 試運転を行う場合は、ビニールシートをはずしてください。
試運転終了後は、再びビニールシートで室内ユニットの開口部をシールして、ご使用になる直前に取りはずしてください。シールしないと粉塵量測定が実施される時、HEPA フィルター 2 次側に付着した粉塵が空間内に飛散し、間違った測定値を検出することがあります。また、HEPA フィルターだけでなく室内ユニットおよび吹出パンチング板の粉塵対策をお願いします。

● 据え付けから試運転までの間は、ほこりが室内ユニットの内部に入らないようにするため、ビニールシートで室内ユニットの開口部をシールしてください。

● HEPA フィルターの固定の目安は、HEPA フィルターを室内ユニットに押しあてた状態で、HEPA 押さえ金
具を取り付け、ナットが突きあたるまで締めます。その状態からナットを２～３㎜締め込んでください。

● HEPA フィルターの輸送・保管時は、横積みをしないでください。
水平にして輸送すると振動・衝撃などによってろ材が破損し、フィルターからの空気漏れの原因になります。

● HEPA フィルター（別売品）を取り扱う際には枠の部分を持ち、決してフィルター表面は触らないでください。
フィルター表面は痛みやすく、破損した場合フィルターからの空気漏れの原因になります。

● 据え付け環境について
高湿度運転の限界は、室内および埋込部とも DB27℃、WB23℃、相対湿度 70％です。相対湿度 70％を超える環境での設置は、結露・水滴が落下するおそれがあります。

1. 据付にあたってのご注意

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

E-247

パッキン（1個）

ドレン配管接続用

ドレン配管接続用

ドレン配管用ホースバンド（1個）（付属品袋）“ご注意 CAUTION”
紙とテープをはずす●ユニット内部に“ご注意 CAUTION”紙が貼ってあります。
据付作業に入る前に必ずはずしてください。

4. 据付前のご注意

その他
パテ
（1個）
配線取入口
シール用

（付属品袋）

ドレン配管接続用

ドレン断熱材（1個）

液管用（1個） ガス管用（1個）

フレア断熱材

冷媒配管用

断熱テープ
（2個）
ガス管用、液管用、
フレアナット部用○吊りボルトはM12を使用してください。
○吊りボルトおよびナットは現地調達です。

ドレン配管接続用

ドレンホース（1個）（L=250mm）

ワッシャー（８個）
吊りボルト用（吊り金具 上下）

室内ユニットの吊り下げ用

3. 付属品○破損箇所確認
機器が破損していないか、確認してください。

※室内ユニットと天井パネル（別売品）、HEPAフィルター（別売品）は別納品となります。

・室内ユニット・天井パネル・HEPAフィルター○品番確認
納入仕様図と銘板に印字されている品番および員数を確認してください。

2. 受領時の確認

56

ワイヤレスリモコン(別売品)使用時のご注意●電子瞬時点灯方式（ラピッドスタート方式）またはインバータ方式の蛍光灯の近くに室内ユ
ニットを設置しますと、ワイヤレスリモコン（別売品）の信号を受け付けないことがあります。(電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯はグローランプがありません。)●蛍光灯による障害を防ぐために、室内ユニットと蛍光灯との距離は2m以上離してください。
蛍光灯との距離を離しても障害が発生する場合は、ワイヤードリモコン（別売品）を取り付けてください。
●テレビ、ラジオ、ステレオ、医療機器等の機器から3 m以上離してください。(映像の乱れや雑音その他不具合が生じることがあります。)

ユニットの誤作動や故障の原因になったり、それらの機器へ弊害を与える場合があります。
11. 電圧変動の大きいところに室内ユニットを据え付けないでください。
12. 有機溶剤が発散するところに室内ユニットを据え付けないでください。
13. 火災警報器と吹出口は1.5m以上離してください。
14. リモコンを取付具などで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、室内ユニットが作動することを確認してから取り付けてください。
15. 直射日光の当たらない場所に据え付けてください。誤動作、部品の変形や破損の原因になります。
16. 動植物や食品に風が直接あたる場所には据え付けないでください。
動植物や食品に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
17. 据え付け環境について
高湿度運転の限界は、室内および埋込部ともDB27℃、WB23℃、相対湿度70％です。相対湿度
70％を超える環境での設置は、結露・水滴が落下するおそれがあります。

避けてください。

2. 冷気（暖気）の循環しやすい場所に据え付けてください。
吹出口および吸込口の風の通路には障害物がないようにしてください。
●床面から天井面までの高さが3mを超えると風流分布が悪400mm
くなります。
500mm
3. 外気の入りやすいとびらや窓の近くに室内ユニットを据え付けることは、できる限り避けてください。
露がついたり、
霧吹きや露飛びが発生することがあります。
250mm
4.ドレン水の処理しやすいところに据え付けてください。
1000mm（障害物など）
100mm
不備があると、水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあり
1800mm（床面）（図2）
ます。
●ドレン配管は屋内を通る部分をできるだけ短くしてください。
●屋内を通る部分のドレン配管は必ず断熱してください。
●ドレン水は隣家などに迷惑のかからないようにしてください。
5. 室内ユニットと障害物までの距離は（図2）に従ってください。
6. 騒音が増大しないように天井裏へ強固に取り付けてください。
7.油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、機械工場などに室内ユニットを据え付けないでください。油が熱交換器や樹脂部品等に付着して能力の低下、霧吹きや露飛びの発生、樹脂部分の変形や破損の原因になります。
8.可燃ガスの発生、滞留、漏れのおそれのあるところは避けてください。万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
9.亜硫酸ガス、腐食性ガスの発生するところは、避けてください。銅管、ろう付け部が腐食し、冷媒ガスが漏れる原因になります。
10. 高周波が発生する機器（インバータ機器、自家発電機、医療機器、無線通信機器）のあるところは、注意

1. 室内ユニットの重量にじゅうぶん耐える強固な天井に据え付けてください。
不備があると、室内ユニットが落下してケガをするおそれがあります。

警告

5. 据付場所

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

1150

1350

4-φ15 穴W+30（天井開口寸法）

天井ボード

B 部詳細

冷媒配管（ガス管）

A部

63

W 寸法
850
1150
1300

軟質発泡ポリシート（10t）（グレー色）

軟質発泡ポリシート（20t）（グレー色）
A 部詳細

30

10

天井パネル
（別売品）

A 寸法
550
850
1000

発泡ポリシート（2t）

仮止めキャッチ

吸込パンチング扉（φ6×8P）（プレフィルター付 重量法 63%）

点検扉

ドレン配管口発泡ポリシート外貼断熱（10t）（グレー色）

1760（天井パネル寸法）

外気取入口（ノックアウトホール）
φ150
89（反対面にもあり）

逆流防止ダンパー
冷媒配管（液管）

79 71 180 170

吹出パンチング板（φ2×3.5P）30

点検口 450

ドレンポンプ

形式
G45 形
G56 形
G71 形

室内ユニット寸法表（mm）（現地手配）

350

630

配線取入口

50

970（吊りボルトピッチ）

HEPA フィルター（別売品）
電装ボックス

B部

W（室内ユニット寸法）

W+60（天井パネル寸法）

(200)

A
150
（吊りボルトピッチ）

100

15

7

8

100

B部

天井ボード

配線取入口

79

B 部詳細

30

1410（天井パネル寸法）7150（現地手配）

点検口 450

ドレンポンプ

天井パネル
（別売品）

点検扉

ドレン配管口

軟質発泡ポリシート（10t）（グレー色）

軟質発泡ポリシート（20t）（グレー色）

A部

63

10

A 部詳細

30

冷媒配管（ガス管）

冷媒配管（液管）

89

形式
G45 形
G56 形
G71 形

A 寸法
550
850
1000

発泡ポリシート（2t）

仮止めキャッチ

吸込ダクトフランジ

W 寸法
850
1150
1300

室内ユニット寸法表（mm）

発泡ポリシート外貼断熱（10t）（グレー色）

吹出パンチング板（φ2×3.5P）

HEPA フィルター（別売品）
電装ボックス

1150

4-φ15 穴970（吊りボルトピッチ） 280

1350（室内ユニット寸法）

1380（天井開口寸法）◆クリーンエアコン壁下吸込形（S-CDS1シリーズ）

W（室内ユニット寸法）

1730（天井開口寸法）

15

150

1700（室内ユニット寸法）

25

30
295
385
445
15
510
（天井下面からの寸法）

W+30（天井開口寸法）
(200)

A
150
（吊りボルトピッチ）
150
W+60（天井パネル寸法）◆クリーンエアコン吸込一体形（逆流防止ダンパー付）（S-CKS1シリーズ）

15

295
30
445
510
（天井下面からの寸法）
156. 外形寸法図（つづき）

25

E-248

15

6. 外形寸法図

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

水準器
室内ユニット下面

吊りボルト
（M12）
図3

インサート

天井ボード
図５

△
基準面（天井下面）

室内ユニット9

ダブルナット（現地調達）
ワッシャー（付属品）

ナット（現地調達）
ワッシャー（付属品）

吊りボルト（現地調達）

図4

コンクリート【アンカーボルト取り付け方法】

ホールインアンカー
ホールインプラグ●吊りボルトが長く、取り付け後不安定な場合は、
建築躯体等に振れ止めを取り付けて、振れないようにしてください。

４.振れ止め●天井ボードを取り付けるまで、室内ユニット下面をビニールシート等で必ず養生してください。

３.室内ユニット下面の養生

４）室内ユニットが水平であることを水準器等で確認してください。（図５）３）室内ユニット下面は天井下面より10㎜上がるよ
うに調整してください。（図５）

不備があると、室内ユニットが落下してケガをするおそれがあります。

下側のナットは図5のようにダブルナットを使用してください。

２）室内ユニットの取付穴に吊りボルトを通して、
ナット（現地調達）とワッシャー（付属品）
を付けて締め付けてください。（図５）１）室内ユニットの天地を確認し、リフト等を利用して吊り上げてください。（図４）２.室内ユニットの吊り込み、調整

３）吊りボルトは、図３のように、締め付けて固定してください。

２）7ページ〈外形寸法図〉を参照し、吊りボル
ト取付位置および数が正しいか確認してください。

１）吊りボルトはＭ12を準備してください。

70

１.吊り下げ準備

500
10

10

外形寸法図参照）

45°±2°（単位：mm）

Ｒ
0
.4
～
Ｒ
0
.8

フレアナットを締め付けるときは、必ずダブルスパナで行ってください。（2丁掛け）● 配管接続部のフレアナットをはずすとき、および配管接続後に注意

3. 配管接続部の締め付けのしかた

図6

（表1）

スパナ

接続配管

接続継手

締付トルク
銅管肉厚 フレアφA寸法 使用工具の推奨腕長さ
Ｎ・ｍ（kgf・cm） （mm）
（mm）
34～42
φ9.52（３/8″）
0.8
12.8～13.2 200mm程度（340～420）
49～61
φ12.7（1/2″）
0.8
16.2～16.6 250mm程度（490～610）68～82
φ15.88（5/8″）
1.0
19.3～19.7 300mm程度（680～820）
パイプ径
（ｍｍ）

● 液管・ガス管（現地調達）をフレア加工します。
（
（図6）
および
（表1）
参照）

● 室内ユニットのフレアをはずします。

2. 冷媒配管のしかた● 冷媒配管の接続部は本体側面にあります。（7ページ

1. 冷媒配管の接続部● 液側配管のフレアナットの締め付けは、呼び寸法200のモンキーレンチ等で行ってください。

● フレアナットの締めすぎによるフレア部の破壊を防ぐため下記（表1）を目安に締め付けてください。

● 高温/高湿度（30℃、80%RH以上）の環境で使用される場合は、断熱材を強化してください。
（強化しないと、断熱材表面に結露することがあります。）● 冷媒配管には断熱工事を確実に行ってください。またガス管側の断熱材は耐熱120℃以上のものを使用してください。
（指定通りの断熱がされていないと水漏れの原因となることがあります。）● フレア接続時フレア部に塗布する冷媒機油は、少量のPAG油をご使用し、またその際にねじ部や樹脂部品に油が付着しないようにご注意ください。
（フレアナットがゆるみ易くなったり、樹脂部品の強度が弱くなり割れや露付き、水漏れの原因になります。）● 冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金」のC1220のりん脱酸銅を使用してください。
また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

● 据え付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R410A）以外を混入させないでください。
（空気などが混入すると冷媒サイクル内が異常高圧になり破裂などの原因になります。）● 配管接続用フレアナットは必ず、ユニット本体に取り付けのもの、またはR410A用（2種）を使用してください。
また、冷媒配管の肉厚は、下表のものを必ず使用してください。
（一般のフレアナット（1種）、または肉厚の少ない薄肉配管では、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなるため、破裂、けが、または冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）● フレアナットの締付トルクは、下の表を目安に締め付けてください。

● 配管接続の際にフレアナットを締め付けるときは、必ずトルクレンチにて行ってください。
（フレアナットを締めすぎると、フレア部を破損し、冷媒漏れによる酸欠事故の原因となります。）

警告

8. 冷媒配管のしかた

90°±0.5°

E-249
φＡ

7. 室内ユニットの吊り下げかた

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

ガスヒートポンプエアコンは“高圧ガス保安法”、“冷凍保安規則”および高圧ガス保安協会制定の“冷凍空調装置の施設基準”を満たすように設置し、必要なものは届け出をしてください。

さい。
また、フレアナット部に付属の断熱テープ（白色）を巻き付けてください。
（液管・ガス管とも）そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けてください。断熱をしないと水漏れの原因になります。
● 断熱材は室内ユニットに必ず突き当てて、巻き付けてください。
ユニットを吊った状態でフレア断熱材の合わせ目が上を向くように巻き付けてください。ガス側配管の断熱材は、必ず耐熱温度が120℃以上のものを使用してください。

● 右図に従って液管・ガス管とも、必ず断熱してくだ

5. 配管の断熱のしかた

配管断熱材

フレアナット断熱テ－プ（白色）ユニオン

フレア断熱材ユニオン断熱材

ユニット本体4. 配管接続作業完了後、リークディテクタやせっけん水で配管接続部からのガス漏れのないことを確認してください。

E-250
11

12

ください。（異常音の原因になります。）● ドレン配管を接続する時、室内ユニット側の配管に力を加えないようにし、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。
● 室内ユニットのドレン配管接続口には、接着剤を使用しないこと。

● 途中に立上げ（トラップ）を作らないで（最大４５°）
しないでください。

● 付属のドレンホースは ９０°
曲げで使用● 必ず付属のドレンホースを使用すること。

３. ドレンホースの接続● ドレン配管に封水トラップを設けてください。
ドレン管を直接下水へ排水すると悪臭が進入してきます。（図7）

上り勾配

ＭＡＸ
45°

トラップ

0°～45°（0°未満にしないでください）

天井面

支持金具

立上げ
（トラップ）

50mm

封水トラップ

図7

集合配管（台数分の排水がじゅうぶん流れる太いパイプ）

ドレン配管口下り勾配1/100以上

支持金具
1.5～2m

エアー抜き

接続時の注意

90°
曲げ

ください。
●集合ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。

●集合配管は必ず下り勾配（1／100以上)で取り付けて500mm以内

300mm程度
945mm以内

付属のドレンホースの長さ L=233±20mm●複数台をつなげる場合、集合配管は台数分の排水がじゅうぶんに流れる
太いパイプを使用してください。
100mm程度●集合配管は、ドレン配管口より100mm程度下げて施工
してください。集合配管をドレン配管と同じか高くしますと、ドレン水が逆流して水漏れの原因となります。

ドレン水が逆流し、水漏れの原因になります。

● ドレン配管には圧力がかからないようにしてください。

● 集中ドレン配管がある場合は、配管サイズに注意してください。

● 下り勾配は（排水側を下に）１／１００以上とってください。

（ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。）● エアー抜き管は付けないでください。（ドレン水が吹き出ることがあります。）● 途中に山越えやトラップを作らないでください。（異常音の原因になります。）●ドレンアップ以降より上り勾配で配管しないでください。

２. ドレン配管の接続

ドレン配管高さを高くしたい場合は、天井下面より945ｍｍを限度として上げることができます。（※ 絶対に945ｍｍより高くしないでください。）

１. ドレンアップ※付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

9. ドレン配管

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

パッキン ドレン断熱材＊ドレン排水確認後、付属のパッキンとドレン断熱材を巻いてください。
（付属品）（付属品）
注）上記の作業を行わないと、水漏れの原因となる可能性があります。

※ただし、５５ｍｍ以上挿入できる硬質塩ビ管継手は使用しないでください。

注）硬質塩ビ管継手（エルボ含む）は、挿入（圧入）出来るところまで
しっかり２０ｍｍ以上差し込んでください。

E-251
水1200

室内コントロール基板

ドレンパン

図8

CN071

CHK

電装ボックスのふた室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをするおそれがあります。
● 排水確認が完了したらCHK（2Pプラグ）のワニグチクリップ等をはずし、配線カバーを取り付けてください。
● 昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のため仮電源もはずしてください。

注意

点検ピンCHK CN071（2Pプラグ）をワニグチ
クリップ等で短絡してドレンポンプを運転してください。（図8）● 室内ユニットの排水口（透明）の接合部分の水の流れと水漏れの有無を確認してください。

● 電装ボックスの中にある、室内コントロール基板の水約1200㎖を少しずつ入れてください。（図8）● 点検扉を開けて、ドレンパンに排水確認用の昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（R,S端子）に電源を接続してください。

100V電源がきている場合

電装ボックス内の電源端子板（R,S端子）に電源を接続してください。

200V電源がきている場合

配線・配管工事完了後、排水がうまく行われるか次の要領で確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。）

5. ドレン排水確認● 塩ビ配管側はVP25用ソケットおよび硬質塩ビパイプ一般管、呼び径25mm、外径32mmと同じかそれ以上で接着してください。

５ｍｍ

室内
ユニット

２０ｍｍ以上５７ｍｍ○ 接着してください（塩ビ系接着剤）※付属のドレンホ－ス側と硬質塩ビ管継手は両方共接着剤を塗ってください。（約２ｇ）
はみ出した接着剤はウエス等で拭き取ってください。

ホ－スバンド（付属品）
塩ビソケット
塩ビソケット“硬質側” 硬質塩ビ管継手（ＶＰ２５、現地調達）“軟質側”
ドレンホース
（付属品）

ひもだし部

× 接着剤使用禁止※塩ビ系接着剤をご使用になると室内ユニット排水口が損傷する可能性があります。

室内
ユニット

ドレン排管口“ドレン排水確認部”（透明、ABS樹脂）

接続時、ドレンホース側と硬質塩ビ管継手には両方とも接着剤を塗ってください。（約２ｇ）● ドレンホースの塩ビソケット（硬質側）に硬質塩ビ管継手ＶＰ２５（現地調達）を接続してください。

・ ホースバンドはひもだし部にかからないように締め付けてください。（締付トルクは ２.５～３.４Ｎ・ｍ）
・ ホースバンド締付位置は必ず上側にしてください。

してから、ホースバンドでしっかりと締め付けてください。

● 下図のようにドレン配管口先端を塩ビソケット“軟質側”内部の突き当たりまでドレンホースを挿入● 本体排水口にドレンホースの塩ビソケット（軟質側）を差し込みます。
。（接着剤は使用しないでください。）● 室内ユニット側の本体排水口にホースバンドを差し込んでおきます。

４. ドレン配管のしかた

13

14

注意

壁下吸込形のみ

室内ユニット

OAダクト

図9

リターンダクト（保温施工）
ダクトフランジ

フレキチューブダクト(保温材付)

キャンバス接合・OAダクト（空調空気）と室内ユニット（外気取入口）はフレキチューブダクト（保温材付）にて接合してください。（図11）

・ダクトを接合しません。

OAダクト

フレキチューブダクト（保温材付）

RA（循環空気）

壁下吸込口

キャンバス接合②クリーンエアコン吸込一体形（逆流防止ダンバー付）（S-CKS1シリーズ）の場合

室内

フレキチューブダクト

図10

図11

外気取入口（吸込一体形のみ）
取付位置については他にもありますので外形寸法図にて確認してください。

リターンダクト

チャッキダンパー

OAダクト

OA（空調空気）施工例：リターンダクト途中にチャッキダンパーを取り付ける。

※運転を停止した時に加圧された空調空気が壁下吸込口から室内に逆流しないようにチャッキ
ダンパーを取り付けます。

●チャッキダンパー（逆流防止装置）取り付け例

・OAダクトはフレキチューブダクト（保温材付）にて接合してください。

・リターンダクトと室内ユニット（ダクトフランジ）の接続はキャンバス接合としてください。

①クリーンエアコン壁下吸込形（S-CDS1シリーズ）の場合（図9）1. ダクトの接合■リターンダクトおよびOAダクトは、この「据付工事説明書」に従って保温施工を行う（結露の原因）10. ダクト接続のしかた

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

名
G56形

CZ-28SHCK4A×2

CZ-71KPCD4

CZ-71KPCK4

G71形＊2 室内ユニット1台ごとに、ガス管弁キットが必要になります。
◆ただし、次の場合には、ガス管弁キットは不要です。
1）室外ユニット１台に本ユニット１台の場合は、不要になります。
2）3WAYマルチの室内ユニットとして電磁弁キットを使用する場合は、不要になります。
3）全室内ユニットがグループ制御でリモコンサーモ使用、かつブースターファンなどの別装置で外気導入を行っていない場合は不要になります。
＊3 ガス管弁キット施工時は、異物が入らないよう、ブロー等を行ってから取り付けを行ってください。

＊1 室内に居ながら運転内容（温度設定）を設定するためには、本リモコンが必要です。
・このリモコン１台で最大８台まで運転することができます。
・一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけで使用できます。

DKT-MF15A1

外気取入丸合フランジ

CZ-56SHCK4A
ATK-RX160A

CZ-45SHCK4A

HEPAフィルター

CZ-56KPCD4

ガス管弁キット ＊2

CZ-45KPCD4

壁下吸込形用パネル

CZ-56KPCK4

CZ-02RE3

CZ-10RWK3

CZ-10RT3（省エネボタン付）
CZ-10RT3A（省エネボタン無し）

CZ-45KPCK4

G45形

吸込一体形用パネル

簡単リモコン

ワイヤレスリモコン（別置受信部タイプ）

標準ワイヤードリモコン ＊1

品

11. 別売品について

E-252
15

16

天井パネル

図15

⑧天井面と天井パネル枠の隙間をコーキング処理をしてください。（図16）

図16

△
基準面
(天井下面)

室内ユニット

吊りボルト

チェーン

⑦吹出パンチング板を樹脂ワッシャー付トラスネジ（締付トルク 0.25～0.3N・m）で取り付けてく
ださい。

点検扉

図14

樹脂ワッシャー付
トラスネジ

コーキング処理天井パネル枠トラスネジ

室内ユニット

点検扉

室内ユニット

図13

仮止めキャッチ

樹脂ワッシャー付
トラスネジ
図12〈仮止めキャッチ差込み完了図〉

室内ユニット

吹出パンチング板

天井パネル⑥室内ユニットにあるチェーンを点検扉に付けて、樹脂ワッシャー付トラスネジ（締付トルク 0.9～
1.0N・m）で閉じてください。

⑤吊りボルト部をシール材でコーキング処理をしてください。（図16）●吸込一体形の吸込パンチング扉にはプレフィル
ターが付いていますので、確認してください。

●吸込一体形は吸込パンチング扉を止めている
ローレットビスもゆるめて、吸込パンチング
扉を開けて天井パネルを取り付けてください。

④点検扉を開けた奥と吹出パンチング板をはずした
奥に、天井パネル取り付け穴がありますので、付属のトラスネジで、天井パネルを室内ユニットに取り付けてください。（図15）③点検扉を止めている樹脂ワッシャー付トラスネジ
をゆるめて開けてください。（図14）●天井パネルは仮止めですので、すぐに次の作業を行ってください。

●仮止めキャッチ（４か所）が確実に引掛かっているか確認してください。

②天井パネルを持ち上げて、室内ユニットに押し当てて、仮止めしてください。（図 14）●天井パネル上面には仮止めキャッチ（４か所）が付いていますので、室内ユニットの角穴開口部に差し込む事により仮止めできます。（図 13 ）①天井パネルに取り付けられている吹出パンチング
板を取りはずしてください。（図12）●天井パネル取り付け

1. 天井パネルの取り付け方法

11. 別売品について ( つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

吸込パンチング扉
図17

プレフィルター・プレフィルターが付いているのを確認し、吸込パンチング扉を閉じてください。（図17）・クリーンエアコン吸込一体形のパネルには、プレフィルターがあらかじめ、
吸込パンチング扉内に取り付けてあります。

◆クリーンエアコン吸込一体形（逆流防止ダンパー付）（S-CKS1シリーズ）

・クリーンエアコン壁下吸込形には、プレフィルターは付いていません。
・必要に応じてプレフィルターを取り付ける場合は、壁面吸込口のふたの寸法に合せて裁断し、裏側に取り付けてください。

◆クリーンエアコン壁下吸込形（S-CDS1シリーズ）の場合●プレフィルターの取り付け

2. プレフィルターの取り付け方法

E-253
17

18

③-6 ポリ袋は、取り付ける直前に取りはずしてください。

③-5 梱包箱を垂直に抜き上げて取り去ってください。（図19）

HEPA
フィルター

③-4 開いた梱包箱の口を、静かに下に向けて、HEPAフィル
ターを床面に接地させてください。

③-3 梱包箱のふたを外側に開き、当板を垂直に抜き取ってください。（図18）③-2 フィルターに付いている仕様銘板の型式を確認して
ください。

当板

図19

HEPA
フィルター

図18

●開口部を上にした状態で、HEPAフィルター本体を持ち、抜き取らないでください。
③-1 平坦な床面に置き、梱包箱のシールテープをはがしてください。

③開梱

・水漏れ汚染等が考えられる場所では、保管しないでください。

・角材を下に敷くなどして直接床に置かないでください。

・保管場所は温度、湿度の変化が少なく、直射日光、風雨を避けられるところにしてください。

②保管

・梱包ダンボール箱外側に明示してある諸注意の記号に注意して、作業してください。

・製品の上に乗ったり、寄り掛かったり、また無用な外力を与えないでください。

・車に積む時は、３段以上積み重ねないでください。

・床に置く時は、フィルター底面が平均に着地するように静かに置いてください。

・持ち運び方は、ダンボール箱を傾けて箱の対角線上の２つの角を持って運んでください。

・持ち運びには、滑り止め手袋を着用してください。

①輸送■HEPAフィルターは洗浄などによる再生使用はできません。
性能が低下した場合は必ず新品と交換してください。

■HEPAフィルターの輸送・保管時は、横積みをしないでください。
水平にして輸送すると振動・衝撃などによってろ材が破損し、フィルターからの空気漏れの原
因になります。

■HEPAフィルターを梱包していますポリ袋は、ちりやほこり付着防止のため取り付ける直前に、取りはずしてください。

■HEPAフィルターを取り扱う際には枠の部分を持ち、決してフィルター表面は触らないでください。フィルター表面は痛みやすく、破損した場合フィルターからの空気漏れの原因になります。

注意

3.HEPA フィルターの取り扱いおよび取り付け方法

11. 別売品について ( つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

E-254④-8 吹出パンチング板を樹脂ワッシャー付トラス
ネジ（締付トルク 0.25～0.3N・m）で取り付けてください。
（図22）④-7 パッキンを２～３mm押しつぶす程度にナットをボックスレンチ等で締め付けてください。
パッキンの押しつぶし目安は、上記ご注意を確認してください。
（図21）④-6 HEPAフィルターを室内ユニットに押し込
んだ後、HEPA押さえ金具を回してHEPA
フィルターの枠に引っ掛けてください。
（図20）④-5 HEPAフィルターのパッキン側を上にして、室内ユニットに押し込んでください。
（図20）④-4 HEPAフィルター取り付け面のゴミ・汚れを取り、表面をきれいにしてください。

④-3 HEPA押さえ金具を外側に向けてください。
（図20）④-1 吹出パンチング板をはずしてください。
（図20）④-2 スタッドボルトに付いている、HEPA押さ
え金具とナットをゆるめてください。
（1つのHEPAフィルターに対し、固定箇所が4か所あります。）

吹出パンチング板

室内ユニットナット

スタッドボルト

トラスネジ

HEPA押さえ金具

スタッドボルト

図21

図20

樹脂ワッシャー付
トラスネジ
図22

HEPA押さえ金具

HEPAフィルター

パッキン(厚さ7mm)

室内ユニット

吹出パンチング板

HEPAフィルターHEPAフィルター
取り付け面
パッキン
(厚さ7mm)

室内ユニット■HEPAフィルターの固定の目安は、HEPAフィルターを室内ユニットに押しあてた状態で、HEPA押
さえ金具を取り付け、ナットが突きあたるまで締めます。その状態からナットを2～3mm締め込んでください。

■HEPAフィルターの交換作業は保護具として、手袋、マスク、保護メガネを着用してください。
着用しませんと、ちりやほこりなどを吸い込み健康を害する原因になります。

■HEPAフィルター表面を上下のスタッドボルトに当てないように、注意してください。（図20）

注意④HEPAフィルター取り付け19

φ150mm
φ150mmCZ－F1520

ダクト長さ：２ｍ

ダクト長さ：１ｍ

フレキシブルダクト（別売品）
CZ－F1510

丸合フランジ
切り込み

断熱は完全に行いましたか？（冷媒配管・ドレン配管）
ドレンはスムーズに流れていますか？
電源の電圧は室内・室外ユニットの銘板と同じですか？
誤配線・誤配管はありませんか？
アース工事はされていますか？
電線の太さは仕様どおりですか？
室内・室外ユニットの吸込口および吹出口が障害物でふさがれていませんか？

３
４
５
６
７
８
９

運転不能・焼損
空気漏れ
性能低下

10 燃料ガス漏れ検査は行いましたか？
11 HEPAフィルターの取付外観を確認しましたか？
12 室内ユニットへのビニール養生はしてありますか？

冷えない・暖まらない

運転不能・焼損

漏電時危険

運転不能・焼損

運転不能・焼損

水漏れ・異常音

水漏れ・結露冷えない・暖まらない

冷媒ガス漏れ検査は行いましたか？

２

不良だと…
室内・室外ユニットの取り付けはしっかりしていますか？ 落下・振動・騒音

１

チェック項目

チェック欄

備 考

ACXF60-17714
82664140094002
BE0913-40523

室内・室外ユニット、天井パネルの据付工事および電気工事完了後、下記項目についてチェック願います。

12. 据付工事完了後のチェック項目③ フレキシブルダクトの取り付け方法については、ダクトに付属の取付説明書を参照してください。

ネジ（４本）（外気取入用）室内ユニット② 室内ユニットに丸合フランジをネジ４本（フランジに付属）で取り付けてください。

① 室内ユニットの切り込みを目印に、断熱材ごと、ニッパー、金ノコで切断して穴を開けてください。
切り粉等は完全に取り除いてから次の作業を行ってください。
除去が不完全な場合、必要な清浄度が得られない場合があります。

●丸合フランジは、必ずどちらか一面に取り付けてください。

【取り付けかた】DKT－MF15A1

丸合フランジ

必要な長さに合わせて、フレキシブルダクト(別売品）を用意してください。

【取り付け準備】○外気を取り入れる場合には、本丸合フランジとフレキシブルダクトを用意してください。

フレキシブルダクト

4. 丸合フランジ〈DKT-MF15A1〉

11. 別売品について ( つづき）

2. 室内ユニット据付工事 / クリーンエアコン
施工編

3. 室外ユニット電気工事

施工編

E-255

3. 室外ユニット電気工事

施工編

E-256

3. 室外ユニット電気工事

施工編

E-257

集中制御装置で複数冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

同

一

』
こ／

E-258
冷媒系統

リモコン

リモコン

I

I

ァ ース

リモコン
同 一冷媒系統

リモコン

二］］

アース

:
國14

-8-

RS

室外

ロロ

圧＝

三相200V

Printed in Japan
ACXF60-392 l 2
BE0320-20723

注 1) 室内ユニットの電源配線は、室内ユニットごとに配線接続してください。 また、室外ユニットの電源配線は、
室外ユニットごとに配線接続してください。
注 2) 集中制御装置の信号線は、 室内外操作線と同 一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）
注3)同 ー通信線に接続できるユニットは、 室内ユニット最大64台、 室外ユニット景大30台です。
注 4) 室内外操作線はル ー プ状にしますと、 通信ができなくなりますのでル ー プ状にしないでください。
(4 ペ ー ジ）
注5)室内外操作線をスタ ー 配線( 4本以上を1ヶ所で接続）しないでください。(4ペ ー ジ）
通信が不安定になり、 通信エラ ー を起こす原因になります。
注6). 同 一室内外通信線上に室外ユニットが1台の場合には、その室外ユニットのスイッチ(SW10)を「SHORT」
側（出荷時のまま）にしてください。
• 同 一室内外通信線上に室外ユニットが2台の場合には、2台の室外ユニットのスイッチ (SW10) を「SHORT」側（出荷時のまま）にしてください。
• 同 一室内外通信線上に室外ユニットが3台以上ある場合は、 いずれか2台の室外ユニットのスイッチ(SW10)を「SHORT」側（出荷時のまま）にし、他の室外ユニットは、全てスイッチ(SW10)を「OPEN」
側に設定してください。
一
注7) つの電源幹線に接続できる景大台数は室内ユニットによって異なります。 室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

D-5

3. 室外ユニット電気工事
施工編

S-G71UT1
S-G80UT1
S-G90UT1
S-G112UT1

S-G140UT1
S-G160UT1

冷媒Ｒ４１０Ａ使用

必ずお守りください

E-259
実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を排水溝に直接入れない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒（R410A）以外は、絶対に使用しない-１-（故障や発熱、火災の原因）■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
確実に固定する（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（排気ガスの室内流入による中毒や熱交換器などの腐食の原因）■ 室外ユニット排気ドレン管と室内ユニットドレン管は共用しない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させない（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）（発熱、火災の原因）（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）■ 電源配線をバンドなどで束ねて収納しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（１～２ページ）は、施工前に必ずお読みください。

S-G28UT1
S-G36UT1
S-G45UT1
S-G56UT1

室内ユニット品番（ S-UT1シリーズ ）４方向天井カセット形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）（ユニットの落下による、けがの原因）■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う（室外ユニットへの冷媒回収は、破裂、けがなどの原因）■ 移設や修理時の冷媒回収は、冷媒回収機で行う（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒には直接さわらない-２-

ＡＣＸＦ６０‐０７１６３
ＤＣ０２１７‐３０４２３■ 据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
■ 試運転は、室外ユニットの各「据付工事説明書」も参照して行ってください。
■ ワイヤードリモコン（CZ-10RT3/10RT3A）をご使用の場合、＜8．ワイヤードリモコン CZ-10RT3/10RT3A で設定する場合＞も参照して行ってください。
■ ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、ワイヤレスリモコンの「据付（電気）工事説明書」も合わせてご確認ください。
■ 試運転はお客様に立ち会いをお願いして行ってください。そして「取扱説明書」の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ設置しない（けがの原因）■ 室外ユニットの吸込口やアルミフィンにさわらない注意■ アース工事（D種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）（感電、火災、けがの原因）■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）
資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの「据付工事説明書」に従って■ 配線をはさまないように、フタは元どおり確実に施工する （感電、火災のおそれ）取り付ける （感電、火災の原因）■ 電源は、必ず専用回路を使用する （感電、火災のおそれ）■ 作業時は必ず運転を停止し、漏電しゃ断器を切る。

冷凍サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ４１０Ａ）は、従来の冷媒（R22）に比べ圧力が約1.6倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は冷媒Ｒ４１０Ａ専用のものを使用する （R22用では、機器の故障のほか、（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する（転倒などにより、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、
水漏れ、感電、火災等の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）を取り付ける（故障や漏電時に感電、火災の原因）

警告■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）

安全上のご注意（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

「安全上のご注意」の内容をご確認ください。

Ｍ４

２０Ａ

3.５ｍｍ２

電線最大太さ

（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高周波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける（感電の原因）E-260

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～１.２５ｍｍ２-３-・ 別売のリモコンに付属している説明書を参照してください。
・ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用
端子板と接続してください。
・ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

リモコン配線
Ｌ１

室内ユニット１
Ｌ２

室内ユニット２・ 総配線長 ＭＡＸ 500 ｍ （グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は、400 ｍまで）
・ 室内ユニット渡り総配線長は 200 ｍまで。（ Ｌ１ + Ｌ２ + Ｌ３ +・・・Ｌｎ = ＭＡＸ 200ｍ ）■ リモコン配線（ワイヤード）

Ｌ３

Ｌｎ
リモコン

室内ユニット３ ・・・・・・・ 室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 300 ｍ まで）

室外親子間操作線

室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

プルボックス

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 1000 ｍ まで）

または、手元開閉器

電源わたり配線

室内外操作線（通信線）■ 室内外操作線（通信線）（単相 200V ～）

電源

電源幹線

警告
■ アース工事を行う

・ 200Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞・ 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）が必要になります。
・ 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。
・ 電源配線の太さが 3.5 ｍｍ２を超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。
・ 電源が入っていない室内ユニットがあると他の室内ユニットのリモコンに警報を表示しますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で 1か所からとるようにしてください。

600Ｖビニル電線を使用基準とする。（現地調達）■ 電源配線

端子ねじ

室内電源端子板容量■ 室内ユニット/電源端子板容量

電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程 JEAC8001（最新のもの）」および各「据付工事説明書」に従って施工してください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
電源は必ず専用回路を使用してください。
必ずアース工事（Ｄ種接地工事）を行ってください。（アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。）
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
漏電しゃ断器は必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を取り付けてください。
電源配線および室内外操作線・リモコン配線は、ユニットに付属している“コード固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）
電源線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。
設定前に確認してください。

１．電気配線工事

０.１以下

２ｍｍ2
（197）
２ ｍｍ2

15
30

０.１以下

２ｍｍ2
（197）
２ ｍｍ2

A
ｍＡ

ｓ

電線最小太さ

30

２ｍｍ2
（180）
２ ｍｍ2

２ ｍｍ2

０.１以下

２ｍｍ2
（180）

０.１以下

30

30

15

15

20

15

わたり線

（単相 200V ～）漏電しゃ断器

配線用しゃ断器

または、手元開閉器

28形４台を２ｍｍ2の電源線で接続する場合

電源

電源幹線

わたり線

-４-

電源幹線

32 ｍ

２ｍｍ2（32） 2 ｍｍ2（10） 3.5 ｍｍ2（25） 3.5 ｍｍ2（10）2 ｍｍ2（25） 2 ｍｍ2（15） 3.5 ｍｍ2（18） 3.5 ｍｍ2（15）5.5 ｍｍ2（27） 5.5 ｍｍ2（10） 8 ｍｍ2（17） 8 ｍｍ2（10）8 ｍｍ2（42） 8 ｍｍ2（15） 14 ｍｍ2（38） 14 ｍｍ2（15）14 ｍｍ2（55） 14 ｍｍ2（10）14 ｍｍ2（28） 14 ｍｍ2（15）14 ｍｍ2（29） 14 ｍｍ2（10）電源幹線

９０ ～ １６０形

４ 方 向 室 内 ユ ニ ッ ト（ 複 数 台）
２8 ～ ８０形※ ２8 ・３６形のみ１６台設置可能。

１６台 ※

１２台

８台

４台

台数

電線最小太さ（ｍｍ２）と最大こう長（ｍ）／（電圧降下基準：2％）

室内
ユニット

10 ｍ
プルボックス

室内
ユニット

電源わたり配線

10 ｍ注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線とわたり線は同じ太さにしてください。

「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

室内
ユニット

＊ 室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。
＊ 室内ユニットの総合運転電流は、15Aまでとしてください。15Aを超える場合には，別幹線としてください。
＊ 漏電しゃ断器は高調波対応品を使用してください。

30（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5倍 = 15 A 以下

室内ユニットが複数台時の室内電源配線

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（117）

０.１以下

30

15

15

30

140 形

スイッチ容量（ A ） ヒューズ容量（ A ） 漏電しゃ断器容量（ A ）（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5倍 = 10 A 以下

室内ユニット 総合運転電流

２ｍｍ2
（131）

２ｍｍ2
（131）

２ ｍｍ2

０.１以下

０.１以下

２ ｍｍ2

30

15

15

30

112 形

30

15

15
30

15

15

15
15

30

90 形

30

80 形

10 ｍ

室内
ユニット

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（104）

０.１以下

30

15

15

30

160 形

）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

30

71 形

0.5 ｍｍ2 ～ 1.25 ｍｍ2（総延長 500ｍ迄）

２ ｍｍ2

２ｍｍ2
（180）

２ｍｍ2
（197）
２ ｍｍ2

０.１以下

30

15

０.１以下

30

15

15

30

56 形

室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒューズ、漏電しゃ断器容量

リモコン配 線 太 さ

ア ー ス 線 太 さ

電圧降下基準
2%

（塩ビ管）

電源配線

動作時間

漏電
漏れ電流
しゃ断器

15

15

15

15

A

ヒュ－ズ 容量容 量30＊ 電線最小太さの（4 方 向 室 内 ユ ニ ッ ト（ 個 別 ）
45 形

30

30

A

36 形

28 形

形式

項 目
スイッチ 容 量

室内ユニット個別電源時■ 室内配線容量

１．電気配線工事（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

単相 200V ～E-261

リモコン配線

1 2

室内ユニット１R S U1 U2

12
（別売品）
リモコン

プルボックスア－スア－ス

1 2 3 4 ※１

1 2 3 4 ※１

電磁弁
キット

ア－ス

12
（別売品）
リモコン

1 2

室内ユニット2R S U1 U2

電磁弁
キット

ア－ス

室内外操作線

1 2 3 4 ※１

（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

グループ制御用リモコンわたり配線

1 2

室内ユニット3
電磁弁
キット

電源わたり配線R S U1 U2

室外親子間操作線 ※１

R S T

ア－ス

（別の冷媒系統の室外機
ア－ス 親機）R S U1 U2

1 2

室内ユニット

電磁弁
キット

集
中
制
御
装
置

-５-

注１）集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）
注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」（または「据付工事担当者のかたへ」）を参照してください。
注３）３WAYマルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。

漏電しゃ断器ア－ス

R S T

室外ユニット
2号機

R S T

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器

室外ユニット親機
１号機

3相 200V

3相 200V

3相 200V※1 室外ユニットの電気配線（端子板の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニットに添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

■ 基本配線図

１．電気配線工事（つづき）

配線取入口

１.０ ～１.４ N・ｍ

結束クランパー
（付属品）

固定用
クランプ材

室内外操作線（U1，U2）

リモコン配線
（1，2）

-６-

室内電源線
（Ｒ，Ｓ）

アース線

７．配線取入口は、すき間がないようにパテ等（現地調達）でふさいでください。

６．配線をはさまないように電装ボックスのふたを元通りに取り付けてください。

端子ネジ締付トルク

結束クランパー（付属品）

５．端子板の端子ネジを締め付けすぎるとネジを損傷するおそれがあります。下記の締付トルクを参照ください。

４．電装ボックスの配線取入口を通し、端子板に接続してください。電源線は端子接続部に張力が加わらないように、
固定用クランプ材に結束クランパー（付属品）を通し、しっかりと固定してください。
固定は必ず被覆部分で行ってください。

３．ユニット本体側面の配線取入口から本体内部に各配線を引き込んでください。
本体電源部の配線取入口を必ず通してください。
配線取入口を通さないと、天井パネルにはさまれて、発火するおそれがあります。

２．電装ボックスのふたをはずしてください。（ネジ２か所）

１．配線取入口は、ユニット本体側面の冷媒配管側の下部にあります。
また、電装ボックスは本体下面吸込口面にあります。

■ 室内ユニットへの配線接続

２．配線の接続

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

室内コントロ－ル基板

６Ｐプラグ（⑤ー⑥、ＣＨＫ）

ＣＮ０４０ ＣＮ０４４

２Ｐコネクタ（茶、ＥＭＧ）

２Ｐコネクタ（青、ＯＣ）

ＪＰ０4０カット

●

●

E-262

-７-

漏電しゃ断器は、試運転を行う 5 時間以上前に入れてください。（クランクケースヒーターに通電するため）現地接続配管のリーク検査、真空引き、冷媒チャージ後、室外サービスバルブは全開にしてください。
（ただし、室外ユニット単数設置の場合、バランス管は使用しませんので全閉のままにしてください。）● 高天井設定をする場合、パネルの据付工事説明書を参照し必要な設定を行ってください。
● 別売品を取り付ける場合、別売品の据付工事説明書を参照し必要な設定を行ってください。
● S-UT1シリーズ以外の室内ユニットを組み合わせ（グループ制御）で使用される場合、S-UT1シリーズの室内ユニットが親機となるように親子設定してください。（項目７-１、７-３）

ＣＮ０６２

●

JP０4０

●

据付工事説明書の「 ８．据付工事完了後のチェック項目 」を確認してください。
室内外操作線（室内ユニット4Ｐ端子板の U１，U２ 端子）に ＡＣ２００Ｖ の配線を接続をしていないか確認してください。
● 誤ってＡＣ２００Ｖを印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、基板に接続されている、2Ｐコネクタ（青、ＯＣ）をはずして、2Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し替えてください。
茶コネクタに差し替えても運転できない場合には、ジャンパ－線（ＪＰ０４０）をカットしてください。
（作業は必ず運転を停止して漏電しゃ断器を切ってから行ってください。）

３．試運転の前に②①

20:30（木）

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能（CZ-10RT4B）

多機能ワイヤードリモコン

20:30（木）メンテナンス機能

20:30（木）8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

①、
②

-８-

20:30（木）

20:30（木）試運転設定画面

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
12. ナノイー
13. コントローラー初期化
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能/
ボタンで選択、/ボタンでページが切り替わります。
必要な機能のページを表示し、選択してください。

②

・メンテナンス機能画面を表示してください。
・/
ボタンで４．試運転設定を選択し、ボタンを押してください。
・/
ボタンで試運転設定：オンを選択し、ボタンを押してください。
・
ボタンを押し、リモコンに“試運転”と表示していることを確認してください。
・
ボタンを押すと試運転を開始します。暖房、冷房、送風のいずれかの運転モードで使用してください。
・ 試運転を終了後は再度、上記メンテナンス機能 →４．試運転設定を選択、試運転設定：
オフを選び、ボタンを押し、“試運転”が消灯していることを確認してください。
（連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。）＜４-２ 試運転 ＞①++
ボタンを同時に4秒以上押します。
メンテナンス機能画面が表示されます。

①＜４-１ メンテナンス機能画面の表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください。）＞

４．リモコン試運転設定

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

ワイヤレスリモコン表示E-263●

ナノイーのコネクタを確認する。

ナノイーの断線。

-９-・「Ｅ１５警報」：ＬＥＤ １,２ が同時点滅（ 0.25秒ON ／ 0.75秒OFF ）・「Ｅ２０警報」：ＬＥＤ １,２ が同時点滅（ 0.75秒ON ／ 0.25秒OFF ）・ その他の警報：ＬＥＤ １,２ が同時点滅（ 0.5秒ON ／ 0.5秒OFF ）

注１）アドレス設定中にエラーが発生した場合は、上の表示はされず、次のような表示になります。

「ＬＥＤ１が４回点滅」⇔「ＬＥＤ２が６回点滅」を繰り返している場合は、「Ｅ０６警報」を表します。
（ ＬＥＤ１の点滅回数は警報の種類（ 2：Ｐ ／ 3：Ｈ ／ 4：Ｅ ／ 5：Ｆ ／ ６：Ｌ）、ＬＥＤ２の点滅回数はエラー番号を意味します。）

・ エラー発生時の室外基板上のＬＥＤ１,２の表示について （※ 自動アドレス設定中は、室外基板上のＬＥＤ１，２が交互点滅します。）※上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

ナノイー

室内ユニットのＤＣ送風機異常。

室内ユニットの天井パネル、コネクタを正しく接続する。
ファン固定テープがはずしてあるか確認する。
ＤＣ送風機‐基板間の配線を確認する。

自動アドレス設定を行う。

室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定になっている。

室内ユニットの天井パネルのコネクタが正しく接続されていない。

室内・室外ユニットの機種を確認する。

室内・室外ユニット機種の不一致。

“Ｌ０２”表示 運転ランプ・準備中ランプ“Ｌ０７”表示 同時点滅

“Ｐ０９”表示 タイマ－ランプ
・準備中ランプ“Ｐ１２”表示 交互点滅

室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。
ガス欠。

室内ユニットの台数を正しく設定する。

室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

室内ユニット台数が設定より多い。

室内ユニット台数が設定より少ない。

＜ 7-2 親・子リモコン制御 ＞ の項を参照して正しく設定する。
正しく接続する。
基本配線図を参照して正しく接続する。

正しく接続する。

正しく接続する。
室内ユニットの電源を入れる。
室外基板上の ＬＥＤ１，
２表示（注１）を確認
し、配線・室内接続台数をチェックする。
リモコンおよび室内外操作線の配線を確認する。
自動アドレスを行う。

処置方法

運転ランプ・“Ｐ０５”表示 準備中ランプ
交互点滅●

親リモコンが２台設定されている。

室内外操作線または信号線の断線、接続不良。

リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）

自動アドレスが終了していない。
室内外操作線の断線・接続不良。
リモコンが正しく接続されていない。
（リモコン受信不良）

アドレス設定が終了していない。室内接続台数の不一致、他。

親・子リモコン制御の場合“Ｅ２０”表示

準備中ランプ
点滅

運転ランプ
点滅

因

リモコンが正しく接続されていない。
室内ユニットの電源が入っていない。

原

処置後は、電源を入れ直してください。（自動復帰警報ではありません）

室内ユニットに電源が入っているか、
室内外操作線は正しいか確認する。

“Ｅ１６”表示“Ｅ１５”表示“Ｅ０４”表示“Ｅ０６”表示“Ｅ０９”表示“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示

全く表示
全く表示
されない
されない
“ 設定中 ”が消えない（１０分 程度）

多機能
ワイヤ－ド
リモコン表示５．自己診断機能表

次へ1

20:30（木）メンテナンス機能画面

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

はい設定ﾃﾞｰﾀ変更

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）詳細設定を終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

詳細設定画面

0001

設定ﾃﾞｰﾀ20:30（木）

次へ

-10-

14

3-1

ﾕﾆｯﾄNo.変更

項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定※S-UT1シリーズ以外の室内ユニットを組み合わせ（グループ制御）で使用されている場合、ファンが運転している
ユニットNo.の室内ユニットがS-UT1シリーズ以外のときは設定データが0002（子機設定）になっていることを確認してください。設定データ0001（親機設定）になっているときは＜項目7-3＞を参照して設定データを変更
してください。
・全ての室内ユニットのユニットNo.記入が完了しましたらボタンを押して、再起動“はい”を選択しボタンを押してください。

・メンテナンス機能画面を表示してください。
・/
ボタンで８．詳細設定を選択し、ボタンを押してください。詳細設定画面が表示されます。
・/
ボタンでユニットNo./項目コード/設定データの選択を切り替えてください。
・/
ボタンで項目コード：14としてください。
・/
ボタンでユニットNo.を選択すると、選択されたユニットNo.の室内ユニットのファンが運転します。
リモコンに表示されたユニットNo.（下図では3-1）をファンが運転した室内ユニットの確認しやすい場所に記入してください。

（リモコンでのユニットNo.確認方法）※メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

（例）１-１（室外ユニット系統：１－室内ユニット番号：１）、１-２・・・、２-１、２-２・・・

・複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、室内・室外ユニットの対応番号を室外コントロ－ル基板の系統アドレス番号と対応させ、油性マジック等の消えにくいもので、室内ユニットの確認しやすい
場所（室内ユニットのネ－ムプレ－トの近辺など）に表示してください。

＜７-１ 室内ユニットのユニットNo.の表示と親子設定の確認 ＞

７．その他の設定方法

20:30（木）系統No.

自動アドレス設定画面/
ボタンで９．自動アドレス設定を選択し、ボタンを押してください。
自動アドレス設定画面が表示されます。
・/
ボタンで項目コード/系統No.の選択を切り替えてください。
・/
ボタンで項目コード：A1/系統No.：系統番号を選択し、ボタンを 自動アドレス設定
押してください。自動アドレス設定が開始されます。（リモコンに“設定中”と表示
項目コードします。）“設定中”が消灯したら設定完了です。
A1
別の系統を設定する場合は、「メンテナンス機能画面の表示」から行ってください。
項目コード変更
・ 設定を中断する場合は、ボタンを押してください。

・＜６-２ 多機能ワイヤードリモコンからの自動アドレス設定方法 冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合＞

室外ユニットの各「据付工事説明書」を参照してください。

＜６-１ アドレススイッチの設定および室外ユニットからの自動アドレス設定方法 ＞

６．アドレス設定

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

▲

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親）グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合

E-264

20:30（木）項目コード変更

いいえ[決定] 確定-11-/
ボタンで設定データを選択し、/ボタンで設定データを0002（子機設定）に変更しボタンを押してください。
・/
ボタンでユニットNo.を変更し、S-UT1シリーズ室内ユニットのユニットNo.を選択してください。
ボタンを・/ボタンで設定データを選択し、/ボタンで設定データを0001に変更し押してください。設定データを0001に設定するのは、グループ内でS-UT1シリーズの任意の1台としてください。
※設定データ：グループ内で0001となっているユニットNo.が複数あると、試運転でエラーコード“E14”が表示します。
※設定データの値を変更しても、室内・室外ユニットの組み合わせとユニットNo.の対応は変わりません。
・全ての室内ユニットのユニットNo.記入が完了しましたらボタンを押して、再起動“はい”を選択しボタンを押してください。

＜７-１ 室内・室外ユニットのユニットNo.の表示と親子設定の確認 ＞を実施中に、S-UT1シリーズ以外の室内ユニットで設定データ：0001（親機設定）となっている場合、次の手順で設定データを変更してください。

▲

・

はい
設定ﾃﾞｰﾀ変更

詳細設定
20:30（木）リモコン設定モードを終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

リモコン設定モード画面

次へ

0001

01

20:30（木）

設定データ

項目コード

リモコン設定モード＜７-３ 室内ユニットの親子設定変更方法 ＞

メンテナンス機能画面

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能（多機能ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法）
・メンテナンス機能画面を表示してください。
・/
ボタンで３．リモコン設定モードを選択し、ボタンを押してください。リモコン設定モード画面が表示されます。
・/
ボタンで項目コード/設定データの選択を切り替えてください。
・/
ボタンで項目コード：０１/0001（親）から設定データ0000（子）を選択し、ボタンを押してください。
・
ボタンを押し、再起動：“はい”を選択し、ボタンを押してください。

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合1台もしくは複数台の室内ユニットを複数のリモコン（最多2個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）※詳細は、リモコンの据付（電気）
工事説明書を参照してください。

＜７-２ 親・子リモコン制御（複数のリモコンを設置する場合）＞

７．その他の設定方法（つづき）

２.７
３.０
３.６

３.２
３.３
４.３

３.５
３.６
５.０

・次の系統も同様にアドレス設定してください。

-12-・ セット ボタンを押すと、その冷媒系統の自動アドレスを行います。自動アドレス中は、リモコンに“ 設定中 ”と点滅表示します。（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります。）

・自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番号を ユニット選択 ボタンで選びます。

・温度設定 ▲ ／ ▼ ボタンどちらかを押してください。（項目コ－ド“ Ａ１ ”表示：系統別自動アドレス）

・リモコンのタイマー時間 ▲ + 点検 ボタンを同時に（４秒以上）押します。

（冷媒系統ごとのアドレス設定方法）＜８-２ リモコンからの自動アドレス設定方法 冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合＞

・試運転終了後は再度 点検 ボタンを押して液晶表示部の“ 試運転 ”消灯を確認してください。
（連続試運転を防止するため６０分後自動で試運転解除となります。）

・正常に運転できない場合には、リモコン液晶表示部にエラーコードが表示されます。
＜「据付工事説明書」の４．自己診断機能表と処理方法＞を参照して修正してください。

・試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
（注）電源投入後および運転停止後、約３分間は室外ユニットの運転はしません。

・リモコンの 点検 ボタンを４秒以上押してから、 運転／停止 ボタンを押してください。
試運転中は液晶表示部に“ 試運転 ”と表示されます。
試運転モード では、温度調節はできません。
（機器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。）＜８-１ リモコン試運転設定 ＞

８．ワイヤードリモコン CZ-10RT3/10RT3A で設定する場合

２８～ ５６形
７１～ ８０形
９０～１６０形

20:30（木）詳細設定/
ボタンで８．詳細設定を選択し、ボタンを押してください。
ﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
詳細設定画面が表示されます。
・/
ボタンでユニットNo./項目コード/設定データの選択を切り替え
3-1
5D
0001
てください。
ﾕﾆｯﾄNo.変更
次へ
・/
ボタンでユニットNo.：設定するユニット/項目コード：5D/設定
詳細設定画面データ（右表）を選択し、ボタンを押してください。
続けて別の系統を設定する場合はユニットNo.を変更し、ボタンを・天井高さ（ｍ）の目安（天井パネル、４方向吹出し時）
押してください。
通常
高天井 高天井（出荷時） 設定１ 設定２機
・
ボタンを押し、再起動：“はい”を選択し、ボタンを押して種 設定コード ００００
０００１ ０００３
ください。

・＜７-４ 多機能ワイヤードリモコンでのファン風速設定方法 ＞※ユニットが停止中に行ってください。

７．その他の設定方法（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

設定中

系統 室内

ワイヤードリモコンの場合

E-265
１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親）

リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3・ 点検 ボタンを押します。通常の状態に戻ります。
-13-・ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）・時間 ▲ ／ ▼ ボタンを押して、下表より正しい設定コードを選択してください。

・温度設定 ▲ ／ ▼ ボタンを押して、項目コ－ド“ ５ｄ ”を選択します。

・ ユニット選択 ボタンを押すごとに室内ユニットが選択されます。
（この時、選択しているユニットのファンが回転します。）

通常
高天井 高天井機（出荷時） 設定１ 設定２
種 設定コード ００００
０００１ ０００３
２８～ ５６形
２.７
３.２
３.５
７１～ ８０形
３.０
３.３
３.６
９０～１６０形
３.６
４.３
５.０

・天井高さ（ｍ）の目安（天井パネル、４方向吹出し時）

・リモコンの 点検 + セット + 取消 ボタンを同時に（４秒以上）押します。

＜８-５ ワイヤードリモコンでのファン風速設定方法 ＞※ユニットが停止中に行ってください。

・ 点検 ボタンを押します。

・ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変われば ＯＫ）・時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを“ ０００１ ”（親）から“ ００００ ”（子）に変更します。

・温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド“ ０１ ”を指定します。

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合

・ セット + 運転切換 ボタンを同時に４秒以上押します。

（ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法）

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合※詳細は、リモコンの据付（電気）工事説明書を参照してください。

１台もしくは複数台の室内ユニットを複数のリモコン（最多２個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）＜８-４ 親・子リモコン制御（複数のリモコンを設置する場合）＞

・再度、 点検 ボタンを押すと通常モ－ドに戻ります。

・ ユニット選択 ボタンで室内アドレスを指定します。
（ボタンを押すごとに１-１、１-２・・２-１、２-２・・と表示し、選択された室内ユニットのみ、室内ファンが運転します。）

・ 点検 ボタン+ 換気 ボタンを４秒以上押し（簡単設定モ－ド）（リモコンでのユニットNo.確認方法）※メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

（例）１-１（室外ユニット系統：１－室内ユニット番号：１）、１-２・・・、２-１、２-２・・・

・複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、室内・室外ユニットの対応番号を室外コントロ－ル基板の系統アドレス番号と対応させ、油性マジック等の消えにくいもので、室内ユニットの確認しやすい
場所（室内ユニットのネ－ムプレ－トの近辺など）に表示してください。

＜８-３ 室内ユニットのユニットNo.の表示と確認（番号記入のお願い）（自動アドレス完了後）＞

８．ワイヤードリモコン CZ-10RT3/10RT3A で設定する場合（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 /4 方向天井カセット形
施工編

LS1
1方向天井カセット形
DMS1
電動弁外付けタイプ ：S-G DMS1M
DS1
1方向天井カセット形
電動弁外付けタイプ
TS1
ES1
カードキー（切り忘れ防止機能）
PS1：S-G DMS1M-A
対応機種
PMS1

E-266

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17324
82664140022003
DC0412-40523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。

2方向天井カセット形：S-G
1方向天井カセット形：S-G
高天井用1方向カセット形 ：S-G
：S-G
天井吊形
天井埋込形（G71～G140形）：S-G
ペリメーター用床置形：S-G
ペリメーター用床置埋込形 ：S-G

室内ユニット品番

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）

警告

-2-

●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体、および、アンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、ガスヒートポンプエ
アコンの電源仕様、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行なってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。
冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を必ず行なってください。（電気工事士の資格のある方が行なってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

方向・1 方向天井カセット形 / 高天井用 1 方向カセット形 /4. 室内ユニット電気工事 / 2天井吊形
施工編/ 天井埋込形 / ペリメーター用床置形・床置埋込形 /1 方向天井カセット形電動弁外付けタイプ

端子ねじ
Ｍ５
Ｍ４

電線最大太さ
１４ｍｍ2
５.５ｍｍ2

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
又は手元開閉器

電源幹線

プルボックス

室内１ 室内２ 室内３ 室内４ 室内５ 室内６ 室内７ 室内８ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

電源わたり配線

対象機種
２方向天井カセット形、天井埋込形
上記以外の機種

E-267

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

リモコン

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニットわたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）●電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

注２）漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、又は手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。
注３）室内ユニットの電源幹線の太さと、電源わたり配線の太さは、全て同じ太さにしてください。
注４）室内ユニットの電源配線は、各室内ユニット毎にプルボックスを使用してください。
注５）電源配線の太さが電線最大太さを超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。

注１）２００Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。室内・室外共（内線規程による）

電源（単相２００Ｖ）●電源配線について●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

室内電源端子板容量
５０A
２０A
室 内 側 （ 個 別 ）単相２００ＶG56形 G71形 G80形 G90形 G112形 G140形 G160形
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０

０.１以下

２ｍｍ２
（272）
２ｍｍ２

０.１以下

２ｍｍ２
（253）
２ｍｍ２

０.１以下

２ｍｍ２
（202）
２ｍｍ２

目

ユニット区分
電源区分
形式

室 内 側 （ 個 別 ）単相２００Ｖ
G71形
G90形
G112形
G140形
３０
３０
３０
３０
15
１５
１５
１５
２０
２０
２０
20
３０
３０
３０
30

-4-

●電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
０.１以下
０.１以下
０.１以下
動作時間（ｓ） ０.１以下
２ｍｍ２
２ｍｍ２
２ｍｍ２
２ｍｍ２
電源配線
電線最小太さ
（65）
（55）
（55）
（44）
２
２
２
２ｍｍ
２ｍｍ２
２ｍｍ
２ｍｍ
（金属管 塩ビ管） こう長２５ｍ迄
２
２
２
２
２ｍｍ
３.５ｍｍ
２ｍｍ
２ｍｍ
５０ｍ迄
電圧降下基準２
２
７５ｍ迄 ３.５ｍｍ２ ３.５ｍｍ ３.５ｍｍ ５.５ｍｍ２2%２
２２
１００ｍ迄 ３.５ｍｍ ５.５ｍｍ ５.５ｍｍ ５.５ｍｍ２
２ｍｍ２
２ｍｍ２
２ｍｍ２
２ｍｍ２
ア － ス 線 太 さ

項

３. 天井埋込形

０.１以下

２ｍｍ２
（146）
２ｍｍ２

室 内 側 （ 個 別 ）単相２００Ｖ
G36形
G45形
G56形
G71形
３０
３０
３０
３０
１５
１５
１５
１５
２０
２０
２０
２０
３０
３０
３０
３０

●電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

目

G28形
ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
30
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
15
容 量 （Ａ）
20
漏電しゃ断器30
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ） ０.１以下
塩ビ管
２ｍｍ２
電源配線 電圧降下基準
電線最小太さ
2%
（277）
２ｍｍ２
ア － ス 線 太 さ

項ユニット区分
電源区分
形式

２. ペリメーター用床置形、ペリメーター用床置埋込形●電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

０.１以下

２ｍｍ２
（115）
２ｍｍ２

G80形
３０
１５
２０
３０

項
目
G22, 28形 G36形 G45形
３０
３０
ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
３０
１５
１５ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
１５１５１５
容 量 （Ａ）
１５
３０
３０
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
３０
動作時間（ｓ） ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下 ０.１以下
２
２
塩ビ管
２ｍｍ
２ｍｍ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２電源配線 電圧降下基準 電線最小太さ（197） （197）（１９７） （180） （180） （180） （159） （131） （117） （104）2%２２ｍｍ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２ ２ｍｍ２
ア － ス 線 太 さ

ユニット区分
電源区分
形式

１. ２方向天井カセット形、１方向天井カセット形、高天井用１方向カセット形、天井吊形、
1方向天井カセット形電動弁外付けタイプ、1方向天井カセット形電動弁外付けタイプカードキー（切り忘れ防止機能）対応機種●室内ユニット/電源端子板容量
・ 端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので注意してください。

（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

C. 配線容量B. 配線について

方向・1 方向天井カセット形 / 高天井用 1 方向カセット形 /4. 室内ユニット電気工事 / 2天井吊形
施工編/ 天井埋込形 / ペリメーター用床置形・床置埋込形 /1 方向天井カセット形電動弁外付けタイプ

５０

４０

３０

２０

漏電しゃ断器（Ａ）

２０

１５

漏電しゃ断器（Ａ）

E-268

電源
（単相200V）

漏電しゃ断器

15m

-5-

電源幹線

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

室内
ユニット

室内
ユニット

プルボックス

室内
ユニット

電源わたり配線

10m
10m

10m

室内
ユニット

ペリメーター用床置形・ペリメーター用床置埋込形
Ｇ28形
Ｇ36・G45形
Ｇ56形
Ｇ71形
Ｇ80形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線
２
２
２
２
２
２
２
２
２
2ｍｍ（102） 2ｍｍ（10） 2ｍｍ（51） 2ｍｍ（10） 2ｍｍ（35） 2ｍｍ（10） 2ｍｍ（21） 2ｍｍ（10） 2ｍｍ（19） 2ｍｍ２（10）2ｍｍ２（94） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（44） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（28） 2ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（41） 3.5ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（37） 3.5ｍｍ２（15）2ｍｍ２（23） 2ｍｍ２（10） 3.5ｍｍ２（23） 3.5ｍｍ２（10） 5.5ｍｍ２（34） 5.5ｍｍ２（10） 5.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（10） 8ｍｍ２（33） 8ｍｍ２（10）3.5ｍｍ２（49） 3.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（39） 5.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（17） 5.5ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（20） 8ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（15）天井埋込形G１４０形４台を５.５ｍｍ2の電源配線で接続する場合

８台

４台

台数

８台

４台

台数

天井吊形
天井埋込形
Ｇ45・G56形
Ｇ71～G90形
Ｇ112～G160形
Ｇ71～G112形
Ｇ140形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線
２
２
２
２
２
２
２
２
２
2ｍｍ（105） 2ｍｍ（10） 2ｍｍ（54） 2ｍｍ（10） 2ｍｍ（21） 2ｍｍ（10） 5.5ｍｍ（23） 5.5ｍｍ（10） 5.5ｍｍ（15） 5.5ｍｍ２（10）2ｍｍ２（98） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（46） 2ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（40） 3.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（21） 8ｍｍ２（15）2ｍｍ２（25） 2ｍｍ２（10） 3.5ｍｍ２（25） 3.5ｍｍ２（10） 8ｍｍ２（37） 8ｍｍ２（10） 22ｍｍ２（41） 22ｍｍ２（10） 22ｍｍ２（25） 22ｍｍ２（10）3.5ｍｍ２（53） 3.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（42） 5.5ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（19） 8ｍｍ２（15） 22ｍｍ２（23） 22ｍｍ２（15） 38ｍｍ２（52） 38ｍｍ２（15）※１方向には電動弁外付けタイプ、電動弁外付けタイプカードキー（切り忘れ防止機能）対応機種を含みます。

８台

４台

台数

2方向天井カセット形
1方向天井カセット形※ 高天井用1方向カセット形
Ｇ22～G56形
Ｇ71・G90形
Ｇ112～G160形
Ｇ22～G36形
Ｇ28～G80形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線
2ｍｍ２（59） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（26） 2ｍｍ２（10） 3.5ｍｍ２（31） 3.5ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（76） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（35） 2ｍｍ２（10）2ｍｍ２（52） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（18） 2ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（24） 3.5ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（68） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（28） 2ｍｍ２（15）3.5ｍｍ２（30） 3.5ｍｍ２（10） 5.5ｍｍ２（21） 5.5ｍｍ２（10） 8ｍｍ２（18） 8ｍｍ２（10） 3.5ｍｍ２（44） 3.5ｍｍ２（10） 5.5ｍｍ２（34） 5.5ｍｍ２（10）5.5ｍｍ２（50） 5.5ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（29） 8ｍｍ２（15） 14ｍｍ２（41） 14ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（27）3.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（17） 5.5ｍｍ２（15）電線最小太さ（mm2）と最大こう長（m）／（電圧降下基準：2％）（ ）内数値は、その最大こう長（m）を表します。

●室内ユニットが複数台時の室内電源配線
下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

＊室内ユニットの総合運転電流は、１５Ａまでとしてください。１５Ａを超える場合には別幹線としてください。

室内ユニット 総合運転電流スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ）
室内ユニット総合最大運転電流
１５３０
Ｘ １.５倍 ＝１０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
１５３０
Ｘ １.５倍 ＝１５Ａ以下＊２ その他の機種の場合＊室内ユニットの総合運転電流は、４０Ａまでとしてください。４０Ａを超える場合には別幹線としてください。

室内ユニット 総合運転電流スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ）
室内ユニット総合最大運転電流
１５３０
Ｘ １.５倍 ＝１５Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
２０３０
Ｘ １.５倍 ＝２０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
３０３０
Ｘ １.５倍 ＝３０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
５０６０
Ｘ １.５倍 ＝４０Ａ以下●室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒュ－ズ、漏電しゃ断器容量（内線規程による）・室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。
＊１ ２方向天井カセット形、天井埋込形の場合

（別売品）

リモコン
（別売品）

白黒
12

12

電磁弁キット･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･アース

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多８台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

電磁弁キットアース

室内ユニット３

R S T U1 U2

12

室内ユニットR S T U1 U2･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ････ ･･ ･･ ･･

プルボックス

電源わたり配線

集
中
制
御
装
置
電磁弁キットヒューズ
０.４Ａ

２Ｐコネクタ（茶）２Ｐコネクタ（青）
ＣＮ０４４
ＣＮ０４０
（ＤＣファンモ－タ－用）

ジャンパー線
ＪＰ０４０

室内コントロ－ル基板（ＡＣファンモ－タ－用）-6-

２Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ０４４

ヒューズ
Ｆ００３，０.４Ａ

ジャンパー線
ＪＰ００７

２Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ０４０

室内外操作線接続用端子板に電源配線（単相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して室内コ
ントロール基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、
２Ｐコネクタ（青）を外して、２Ｐコネクタ（茶）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７，ＪＰ０４０）をカット
してください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。

F. 室内外操作線の注意事項

室外ユニット添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

E. 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。
注３）室内外操作線の室内ユニット側端子番号は、形式により“１，２とＵ１，Ｕ２”があります。

リモコン

白黒
12

12

室内ユニット２

電磁弁キットR S T U1 U2

室内外操作線

室内外操作線

室内ユニット１アース

R S T 1 2 ３４

室外ユニット親機

R S T U1 U2アース

アース 1 2
リモコン配線

漏電しゃ断器

単相２００Ｖ

漏電しゃ断器

３相２００Ｖ●一冷媒系統のみの設置の場合
注１）集中制御装置を使用する場合。集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）

D. 基本配線図

方向・1 方向天井カセット形 / 高天井用 1 方向カセット形 /4. 室内ユニット電気工事 / 2天井吊形
施工編/ 天井埋込形 / ペリメーター用床置形・床置埋込形 /1 方向天井カセット形電動弁外付けタイプ

リモコン

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

R
S

リモコン配線

1
2

T
室内ユニット U1
２
U2

1
2

････････････

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
８U2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多８台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

T
室内ユニット U1
３
U2

室内外操作線

室内外操作線

E-269-7-

工場出荷状態は、室内ユニットセンサ－（ボディセンサ－）になっています。
別売のリモコンのセンサ－に切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。
注）ペリメーター用床置形で別売のリモコン（CZ-10RT3P（N））を内蔵する場合、内蔵したリモコンのセンサーへ切り換えることは出来ません。

H. 室温センサーの切り換え●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１. リモコンをグル－プの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２. 室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３. 室内外操作線を接続してください。

アース

R
S

T
室内ユニット U1
１
U2

室内外操作線

室外ユニットへ

U1 U2
室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2

U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板
室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合-8-

取扱い上の注意

室温センサ－切換

２. ＣＺ-１０ＲＴ３Ｐ（Ｎ）の場合① リモコンを２個接続した中の１個は親としてください。
② その他のリモコン（子）は、基板裏のリモコンアドレスコネクタを
サ－ビスマンの方へ
リモコン親 → 子にさしかえてください。
この状態で子として機能します。
・子は、室内ユニット２、３に接続しても動作します。
ただし、リモコンは１グループ２個まで
しかつきませんので、注意してください。

2

U1 U2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

リモコン親
リモコンチェック
リモコン子

リモコンアドレスコネクタ●リモコンの設定方法＊ペリメーター用床置形でリモコンを本体内蔵する場合、設定方法が異なります。
その場合は項目2を参照して下さい。
１. ＣＺ-１０ＲＴ３（Ａ）の場合① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

1 2

リモコン
（子）
別売品

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサ－（ボディセンサ－）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサ－になっていますので特に変更の操作は必要ありません。

＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

I. 親・子リモコン制御

G. グループ制御する場合

方向・1 方向天井カセット形 / 高天井用 1 方向カセット形 /4. 室内ユニット電気工事 / 2天井吊形
施工編/ 天井埋込形 / ペリメーター用床置形・床置埋込形 /1 方向天井カセット形電動弁外付けタイプ

E-270

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17393
82664140034004
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G224ES1
S-G280ES1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-ES1シリーズ）

天井埋込形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）

警告

-2-

●電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話な
どの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形
施工編

端子ねじ
M５

電線最大太さ１４ｍｍ2

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
又は手元開閉器

電源幹線

室内１
ユニット
室内２
ユニット

電源わたり配線

室内３ユニット

プルボックス

室内４
ユニット

E-271

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

リモコン

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）●電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

注１）２００Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。室内・室外共（内線規程による）
注２）漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、又は手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。
注３）室内ユニットの電源幹線の太さと、電源わたり配線の太さは、全て同じ太さにしてください。
注４）電源配線の太さが電線最大太さを超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。

電源（単相２００Ｖ）●電源配線について●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

室内電源端子板容量
５０A●室内ユニット/電源端子板容量
・端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので注意してください。

B. 配線について
目
機種

電源区分

電線最小太さ単相２００Ｖ
Ｇ２８０形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（１７）
３.５ｍｍ2
８ｍｍ2
１４ｍｍ2
１４ｍｍ2
２ｍｍ2

５０

４０

３０

２０

漏電しゃ断器（Ａ）

電源（単相200V）

漏電しゃ断器

37m

-4-

電源幹線

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

10m

10m

室内
ユニット

プルボックス
室内
ユニット

電源わたり配線
室内
ユニット

室内ユニット（複数台）
Ｇ224形
Ｇ280形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線
２２２
3.5ｍｍ（21） 3.5ｍｍ（10） 5.5ｍｍ（20） 5.5ｍｍ２（10）3.5ｍｍ２（18） 3.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（17） 5.5ｍｍ２（15）14ｍｍ２（37） 14ｍｍ２（10） 14ｍｍ２（17） 14ｍｍ２（10）14ｍｍ２（29） 14ｍｍ２（15） 22ｍｍ２（28） 22ｍｍ２（15）G２２４形４台を１４ｍｍ2の電源配線で接続する場合

４台

２台

台数

電線最小太さ（mm2）と最大こう長（m）／（電圧降下基準：2％）（ ）内数値は、その最大こう長（m）を表します。

10m

室内
ユニット

●室内ユニットが複数台時の室内電源配線
下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

＊室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。

室内ユニット 総合運転電流スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ）
室内ユニット総合最大運転電流
１５３０
Ｘ １.５倍 ＝１５Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
２０３０
Ｘ １.５倍 ＝２０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
３０３０
Ｘ １.５倍 ＝３０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
５０６０
Ｘ １.５倍 ＝４０Ａ以下●室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒュ－ズ、漏電しゃ断器容量（内線規程による）・電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

こう長２５ｍ迄
５０ｍ迄
７５ｍ迄
１００ｍ迄
ア － ス 線 太 さ

電源配線（金属管、塩ビ管）
電圧降下基準
2%

Ｇ２２４形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（２７）
２ｍｍ2
５.５ｍｍ2
８ｍｍ2
８ｍｍ2
２ｍｍ2

天井埋込室内ユニット（個別）（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ）

項

C. 配線容量

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形
施工編

アース

白黒
12

（別売品）
リモコン

（別売品）
リモコン

12

白黒
12

12

室内ユニット2

室内ユニット1

室内外操作線

室内外操作線

R S T U1U2

アース

RS T 1 23 4

R S T U1U2

アース

室外ユニット親機

12

室内ユニット3

R S T U1U2･･ ･･ ･･ ･･アース

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

アース･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ････ ･･ ･･ ･･

プルボックス

電源わたり配線

12

室内ユニットR S T U1U2

E-272

集
中
制
御
装
置

-5-

●室内外操作線接続用端子板に電源配線（単相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）を外して、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

F. 室内外操作線の注意事項

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

E. 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器3相200V●一冷媒系統のみの設置の場合
注１）集中制御装置を使用する場合。集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）

D. 基本配線図

リモコン

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

R
S

リモコン配線

1
2

T
室内ユニット U1
２
U2

1
2

････････････

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
８U2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

T
室内ユニット U1
３
U2

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

アース

R
S

T
室内ユニット U1
１
U2

室内外操作線

室内外操作線

2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

G. グループ制御する場合

室内コントロ－ル基板

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形
施工編

E-273

室外ユニットへ

U1 U2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2
U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合

-7-

2

U1 U2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

●リモコンの設定方法① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

1 2

リモコン
（子）
別売品

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合＊この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）-8-

電源ア－ス線電源配線

室内外操作線

リモコン配線

クランパー○電気工事は、電気工事士の資格のある方が“電気設備に関する技術基準”“内線規程”および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

警告

１．配線取入口の位置
配線取入口は、電装ボックスの室内ユニット吸込側にあります。
２．配線のしかた（下図参照）○配線取入口から電装ボックス内に引き込みます。
○通信線端子板および電源端子板は、電装ボックスのフタをはずすと露出します。
○電装ボックスの配線取入口を通し、端子板に接続します。
このとき、クランパーで配線を固定してください。また、固定は必ず被覆部で行ってください。

＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

Ｉ. 親・子リモコン制御

Ｊ. 配線の接続

Ｈ. 室温センサーの切り換え

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形
施工編

S-G80BS1
S-G112BS1
S-G140BS1

E-274

Ｂ．配線について© Panasonic Corporation 2012-2019〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号-1-

パナソニック株式会社 アプライアンス社

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

ACXF60-17601
82664140070004
DC0412-10219

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

必ずお守りください

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1 ～ 2 ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G80VS1
S-G112VS1
S-G140VS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。
必ず参照してください。

床置形（S-BS1シリーズ）

天吊形厨房用エアコン（S-VS1シリーズ）

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）

Ｃ．配線容量（電源は600Ｖビニル電線、ＩＶ線を使用基準とし、現地手配となります。）-2-●電気配線は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“コ－ド固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（三相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話な
どの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋に据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

警告

ア

アー

コ
（

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器3相200V

床置形

リモコン配

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器3相200V

天吊形

一冷媒
注1）

Ｄ．

配線の手

●室内外
＊誤っ
保護
（青，
＊２Ｐコ
（作業
＊室外
＊室外
＊リモ

Ｅ．

注2）室内・
注3）室内外注4）3WA

4. 室内ユニット電気工事 / 天吊形厨房用エアコン / 床置形

施工編

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
又は手元開閉器

渡り配線

プルボックス

室内1 室内2 室内3 室内4 室内5 室内6 室内7 室内8ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

幹線

E-275

Ｌ2

室内ユニット2

Ｌ3

Ｌｎ
リモコン

室内ユニット3 ・・・・・・・ 室内ユニット ＭＡＸ8台-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

Ｌ1

室内ユニット1

・総配線長ＭＡＸ500ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は400ｍまで）
・室内ユニット間渡り総配線長は200ｍまで、（Ｌ1＋Ｌ2＋Ｌ3＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ200ｍ）

リモコン配線（ワイヤ－ド） 配線太さ 0．5ｍｍ2 ～1．25ｍｍ2

室内外操作線（通信線） 配線太さ 0．5ｍｍ2 ～2ｍｍ2 （総延長1000ｍまで）

室内外操作線（通信線）

電源が入っていない室内ユニットがあると他の室内ユニットが警報になりますので室内ユニット
電源は室外ユニット単位で1ケ所からとるようにしてください。

注1）200Ｖ電源には、2ｍｍ 2 未満の配線は使用できません。室内・室外共（内線規程による）
注2）漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、又は手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。
注3）室内ユニットの幹線の太さと、渡り配線の太さは、全て同じ太さにしてください。
注4）電源配線の太さが電線最大太さを超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。

室内電源線（単相200Ｖ）

電源配線について

室内電源端子板容量
端子ねじ
電線最大太さ５０A
M５１４ｍｍ2
この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

室内ユニット/電源端子板容量
端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので注意してください。

Ｂ．配線について

-1-

目

2%

）

形式

0．1以下

112形
30
15
20
30

室 内 側 （ 個 別 ）

0．1以下

140形
30
15
20
30

2ｍｍ 2
2ｍｍ 2
2ｍｍ 2
（115）
（83）
（83）
2
2
2ｍｍ
2ｍｍ
2ｍｍ 2
0．5ｍｍ2 ～1．25ｍｍ 2（総延長 500ｍ迄）

0．1以下

80形
30
15
20
30

室内ユニット（複数台）
Ｇ80形
Ｇ112・Ｇ140形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線２２2ｍｍ（19） 2ｍｍ（10） 3.5ｍｍ２（21） 3.5ｍｍ２（10）3.5ｍｍ２（37） 3.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（34） 5.5ｍｍ２（15）8ｍｍ２（33） 8ｍｍ２（10） 14ｍｍ２（37） 14ｍｍ２（10）8ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（15） 14ｍｍ２（20） 14ｍｍ２（15）電源（単相200V）

漏電しゃ断器-4-

電源幹線

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

21m

10m

10m

室内
ユニット

プルボックス
室内
ユニット

電源わたり配線
室内
ユニット

G１４０形４台を３.５ｍｍ2の電源配線で接続する場合

８台

４台

台数

電線最小太さ（mm2）と最大こう長（m）／（電圧降下基準：2％）（ ）内数値は、その最大こう長（m）を表します。

10m

室内
ユニット

●室内ユニットが複数台時の室内電源配線
下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

室内ユニット 総合運転電流スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ） 漏電しゃ断器（Ａ）
室内ユニット総合最大運転電流 Ｘ 1．5倍 ＝ 15Ａ以下
30
15
20
室内ユニット総合最大運転電流 Ｘ 1．5倍 ＝ 20Ａ以下
30
20
30
30
30
40
室内ユニット総合最大運転電流 Ｘ 1．5倍 ＝ 30Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流 Ｘ 1．5倍 ＝ 40Ａ以下
60
50
50＊室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。

室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒュ－ズ、漏電しゃ断器容量（内線規程による）＊1 天吊形厨房用エアコン（VS1形）・床置形（BS1形）の場合

電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

ア － ス 線 太 さ
リ モ コ ン 配 線 太 さ（

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ）
塩ビ管
電源配線 電圧降下基準
電線最小太さ項（電源は600Ｖビニル電線、ＩＶ線を使用基準とし、現地手配となります。）

ユニット区分

Ｃ．配線容量

-2-

配線の手順

室外ユニ

（リモコンの1．リモコン
2．その他の3．温度設定4．時間 ▼
5． セット6． 点検 ボ子リモコンは

アース

1 2

室内

1 2

リモ
（
別
1

室内
リモ
する

リモコン

＊この親・子
（最多2個ま本説明書内

Ｉ．

＊工場出荷状
別売品のリ

Ｈ．

次の手順に従1．リモコン
2．室内ユニ
1，2に、
（室内ユニ
“わたり配
3．室内・室

4. 室内ユニット電気工事 / 天吊形厨房用エアコン / 床置形

施工編

アース

（別売品）
リモコン

（別売品）
リモコン

3相200V

E-276

アース

白黒
12

室内ユニットRST12

12･･ ･･ ･･ ･･

アース 1 2

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

アース 1 2

室内ユニット 電磁弁キット
（別売品）
3

RST12

･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ････ ･･ ･･ ･･

プルボックス

電源わたり配線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）･･ ･･ ･･ ･･

アース

室内ユニット

室内ユニット 電磁弁キット
（別売品）
3

12

RST12

RST12

･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ････ ･･ ･･ ･･

プルボックス

電源わたり配線電磁弁キット
（別売品）

集
中
制
御
装
置

電磁弁キット
（別売品）

集
中
制
御
装
置

配線の手順

-5-

●室内外操作線接続用端子板に電源配線（単相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）を外して、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

Ｅ．室内外操作線の注意事項

注2）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。
注3）室内外操作線の室内ユニット側端子番号は、形式により“1，2”と“Ｕ1，Ｕ2”があります。
注4）3WAYマルチの場合は室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。

（別売品）
リモコン

白黒
12

アース 1 2

室内ユニット 電磁弁キット
（別売品）
2

12

RST12

室内ユニット 電磁弁キット（別売品）
1

室内外操作線

アース

RST12

アース

RS T 1 23 4

室外ユニット親機

コントロールスイッチ（室内ユニット組込）

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器

室内外操作線

白黒
12

12

白黒
12

アース

室内ユニット 電磁弁キット
（別売品）
2

12

RST12

室内外操作線

室内外操作線

室内ユニット 電磁弁キット（別売品）
1

RS T 1 23 4

RST12

アース

室外ユニット親機

床置形（BS1形）の場合

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器3相200V

天吊形厨房用エアコン（VS1形）の場合

注1）集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）

一冷媒系統のみの設置の場合

Ｄ．基本配線図（ＡＣファンモ－タ－用）

2Ｐコネクタ
ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.４Ａ

2ＰコネクタＯＣ，ＣＮ040
ジャンパー線
ＪＰ007

リモコン

1
2

（別売品）

白黒
12

3相200V

アース

R S T

基
板

1
2

････････････

アース

室内外操作線

コントロールスイッチのコネクタを外す

-6-

Ｃ Ｓ

1 2

1 2

R S T 1 2
室内ユニット2

1 2

基
板

アース

基
板

1
2

1 2

Ｃ Ｓ

1 2

室内外操作線

コントロールスイッチのコネクタを外す

1 2

R S T 1 2
室内ユニット3

1φ200V
漏電しゃ断器

1φ200V
漏電しゃ断器コントロ－ルスイッチ
Ｃ Ｓ （室内ユニット組込）

アース

R
S

室内ユニット 1T
8
2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

アース

R
S

室内ユニット 1T
3
2

室内外操作線

1 2
1 2

1 2

R S T 1 2
室内ユニット1

室外ユニット12

リモコン配線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

アース

コントロールスイッチの場合

漏電しゃ断器

単相200V

漏電しゃ断器R
S

室内ユニット 1T
2
2

1 2

アース

床置形（BS1形）の場合

アース

R
S

室内ユニット 1T
1
2

室内外操作線＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

天吊形厨房用エアコン（VS1形）の場合

1個のリモコンで室内ユニット最多8台まで接続可能です。
注1）この制御を行う時は、室内ユニットセンサ－（ボディセンサ－）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサ－になっていますので特に変更の操作は必要ありません。
注2）グループ制御時、各室内ユニットのフラップおよび風速動作は個別の室内ユニット仕様通りにご使用になれない場合があります。

Ｇ．グル－プ制御する場合

室外ユニット添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注1）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

Ｆ．集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

室内コントロ－ル基板

4. 室内ユニット電気工事 / 天吊形厨房用エアコン / 床置形
施工編

配線の手順E-277

室外ユニットへ

1 2

リモコン配線用
端子板

アース

室外ユニットへ

1 2

1 2

室内外操作線

アース

室内ユニット 2

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は200ｍ以内）

リモコン配線用
端子板

室内ユニット 1

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

リモコン2個接続して操作する場合

1 2

室内ユニット 3

1 2

別売品
1 2

リモコン
（子）

-7-

（リモコンの設定方法）
1．リモコンを2個接続した中の1個は親リモコンとしてください。
2．その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを4秒以上押します。
3．温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド01を指定します。
4．時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを0001（親）から0000（子）に変更します。
5． セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）
6． 点検 ボタンを押します。
子リモコンは、室内ユニット2、3に接続しても動作します。

アース

リモコン
（子）
別売品
1 2

リモコン配線

室内ユニット

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

室内ユニット1台を、
リモコン2個接続して操作する場合

リモコンの場合＊この親・子リモコン制御は、1台もしくは複数台のユニットを2個のリモコンで操作するものです。
（最多2個まで接続可能です。）
本説明書内で示すリモコンとは、別売品を指します。コントロールスイッチとは室内ユニット組込品を指します。

Ｉ．親・子リモコン制御＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサ－（ボディセンサ－）になっています。
別売品のリモコンのセンサ－に切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

Ｈ．室温センサ－の切り換え

次の手順に従って配線をしてください。
1．リモコンをグル－プの室内ユニット1のリモコン配線用端子板（1，2）に接続します。
2．室内ユニット1のリモコン配線用端子板の1，2から室内ユニット2のリモコン配線用端子板
1，2に、2線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット2から次号機（室内ユニット3）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
3．室内・室外の操作線を接続してください。

-5-

-6-

基
板

Ｃ Ｓ

1 2
1 2

1 2

1 2
室内ユニット1

1 2

室外ユニット 1

基板

取扱い上の注意

室温センサ－切換

サ－ビスマンの方へ

Ｃ Ｓ

1 2

1 2

リモコン親
リモコンチェック
リモコン子

-8-

1 2

1 2
室内ユニット3

コントロ－ルスイッチのコネクタを外す

基板

注1）子は、室内ユニット2，3に接続しても動作します。ただし、コントロール
スイッチは1グループ2個までしかつきませんので、注意してください。
注2）リモコン（別売品）側の設定は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

2．その他のコントロールスイッチ（子）は、基板
裏のリモコンアドレスコネクタをリモコン親 → 子にさしかえてください。
この状態で子として機能します。

（コントロールスイッチの設定方法）
1．コントロールスイッチを2個接続した中の1個は親としてください。

コントロ－ルスイッチ（子）（室内ユニット組込）

リモコン渡り配線

1 2

1 2
室内ユニット2

Ｃ Ｓ

基
板

Ｃ Ｓ

アース

1 2
1 2

1 2

1 2
室内ユニット1

1 2

アース

Ｃ Ｓ
コントロールスイッチのコネクタを外す

コントロールスイッチのコネクタを外す

1 2

1 2

1 2
室内ユニット3

1 2

基
板

1 2

アース

1 2
リモコン渡り配線

1 2

1 2
室内ユニット2

Ｃ Ｓ

基
板

1 2
1 2

アース

室外ユニット 1

コントロ－ルスイッチ（親）（室内ユニット組込）

アース

リモコン配線

アース

グループ制御を2個のコントロールスイッチで操作する場合

リモコン
コントロ－ルスイッチ（親） （子）（室内ユニット組込）（別売品）

アース

アース

室内ユニットを1個のコントロールスイッチと1個のリモコンで制御する場合

コントロールスイッチの場合（総配線長は200ｍ以内）

リモコンアドレスコネクタ

4. 室内ユニット電気工事 / 天吊形厨房用エアコン / 床置形
施工編

S-G56KT1
S-G71KT1

冷媒Ｒ４１０Ａ使用

必ずお守りください

E-278
実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

（有毒ガスが室内に流入し、中毒などの原因）■ ドレン配管を排水溝に直接入れない（故障や破裂、爆発、発熱、火災などの原因）■ 指定の冷媒（R410A）以外は、絶対に使用しない-１-（故障や発熱、火災の原因）■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者に依頼し、 ■ 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように工事には必ず指定の部品を使って確実に行う
確実に固定する（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）（排気ガスの室内流入による中毒や熱交換器などの腐食の原因）■ 室外ユニット排気ドレン管と室内ユニットドレン管は共用しない（接触不良や絶縁不良、許容電流オーバーなどにより、感電や火災の原因）■ 配線は途中接続しない■ エアコンの設置や移設時、冷凍サイクル（配管）内に、指定冷媒（R410A）以外の空気などを混入させない（空気などが混入すると冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）（発熱、火災の原因）（お子様が上に登り、手すりを越えるなどして落下のおそれ）■ 電源線をバンドなどで束ねて収納しない

警告■ 室外ユニットは、ベランダの手すり近くに設置しない

してはいけない内容（禁止事項）です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また本説明書は、「据付工事説明書」、「取扱説明書」や「保証書」とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に（ １～２ページ）は、
施工してください。特に「安全上のご注意」
施工前に必ずお読みください。

S-G28KT1
S-G36KT1
S-G45KT1

室内ユニット品番（ S-KT1シリーズ ）壁掛形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）（故障や漏電時に感電、火災の原因）（室外ユニットへの冷媒回収を行うと破裂、けがなどの原因）※室外ユニットへの回収はできません。

■ 移設や修理の冷媒回収は必ず冷媒回収機で行う（空気などを吸引すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂、けがなどの原因）■ 据付作業では圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける（ユニットの落下による、けがの原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（転倒などにより、けがの原因）■ 台風などの強風・地震などに備え所定の工事を行う■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、全極開閉機能付）を取り付ける（配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因）■ ドレン配管は、「据付工事説明書」に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する（凍傷の原因）■ 接続部などから漏れた冷媒には直接さわらない-２-

ＡＣＸＦ６０‐２３６２３
ＤＣ０７１７‐４０４２３■ 据付工事説明書に記載されていない方法や各説明書に記載されていない本体及び付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
■ 試運転は、室外ユニットの各「据付工事説明書」も参照して行ってください。
■ ワイヤードリモコン（CZ-10RT3/10RT3A）をご使用の場合、＜7．ワイヤードリモコン CZ-10RT3/10RT3A で設定する場合＞も参照して行ってください。
■ ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、ワイヤレスリモコンの「据付（電気）工事説明書」も合わせてご確認ください。
■ 試運転はお客様に立ち会いをお願いして行ってください。そして「取扱説明書」の内容を説明した上で、実際に操作していただいてください。
■ 多機能ワイヤードリモコンをご使用にならない場合、一部機能が使用できません。

（正しく断熱されていないと、水漏れややけどの原因）■ 冷媒配管の断熱は、この「据付工事説明書」に従って確実に断熱する（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ設置しない（けがの原因）■ 吸込口やアルミフィンにさわらない注意■ アース工事（D種接地工事）を行う
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話などのアース線に接続しない（感電の原因）
アース線は、ベランダの手すりにとらない（感電の原因）（感電、火災、けがの原因）■ 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の■ 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、限界濃度を超えない対策を行う「内線規程」およびこの「据付工事説明書」に従って（冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因）
施工する （感電、火災のおそれ）■ 電源は、必ず専用回路を使用する （感電、火災のおそれ） ■ 配線をはさまないように、カバーは元どおり確実に取り付ける （感電、火災の原因）■ 作業時は必ず運転を停止し、漏電しゃ断器を切る。

冷凍サイクルの破裂など重大事故の原因）※使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ４１０Ａ）は、従来の冷媒（R22）に比べ圧力が約1.6倍高くなります。

■ 配管やフレアナット、工具は冷媒Ｒ４１０Ａ専用のものを使用する （R22用では、機器の故障のほか、（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する（指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、
水漏れ、感電、火災等の原因）■ 付属品および別売品は当社指定の部品を使用する（締めすぎると、長期経過後フレアナットが割れ、冷媒漏れの原因）

警告■ フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締める

安全上のご注意（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

「安全上のご注意」の内容をご確認ください。

Ｍ3.5

15Ａ

2ｍｍ２

電線最大太さ

（故障や、漏電時に感電、火災の原因）■ 漏電しゃ断器（高調波対応品、
全極開閉機能付）を取り付ける（感電の原因）E-279

電源

漏電しゃ断器

プルボックス

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～１.２５ｍｍ２-３-・ 別売のリモコンに付属している説明書を参照してください。
・ リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用
端子板と接続してください。
・ リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

リモコン配線
Ｌ１

室内ユニット１
Ｌ２

室内ユニット２・ 総配線長 ＭＡＸ 500 ｍ （グループ内にワイヤレスリモコンがある場合は、400 ｍまで）
・ 室内ユニット渡り総配線長は 200 ｍまで。（ Ｌ１ + Ｌ２ + Ｌ３ +・・・Ｌｎ = ＭＡＸ 200ｍ ）

Ｌ３

Ｌｎ
リモコン

室内ユニット３ ・・・・・・・ 室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 300 ｍ まで）

室外親子間操作線■ リモコン配線（ワイヤード）

配線太さ： ０.５ｍｍ２ ～２ｍｍ２ （総延長 1000 ｍ まで）

室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
室内
ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

電源わたり配線

室内外操作線（通信線）■ 室内外操作線（通信線）（単相 200V ～）配線用しゃ断器
または、手元開閉器

電源幹線

警告■ アース工事を行う

・ 200Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。＜内線規程による＞・ 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）が必要になります。
・ 室内ユニットの幹線の太さと、わたり線の太さは、すべて同じ太さにしてください。
・ 電源線の太さが 2 ｍｍ２を超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。
・ 電源が入っていない室内ユニットがあると他の室内ユニットのリモコンに警報を表示しますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で 1か所からとるようにしてください。

600Ｖビニル電線を使用基準とする。（現地調達）

■ 電源線

端子ねじ

室内電源端子板容量■ この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程 JEAC8001（最新のもの）」および各「据付工事説明書」に従って施工してください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
電源は必ず専用回路を使用してください。
必ずアース工事（Ｄ種接地工事）を行ってください。（アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。）
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
漏電しゃ断器は必ず取り付けてください。
電源線および室内外操作線・リモコン配線は、ユニットに付属している“コード固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）
電源線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
リモコン配線および室内外操作線は電源線と違いのわかる信号線を使用してください。
ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。

１．電気配線工事

２ｍｍ2
（４９９）
２ｍｍ2

２ｍｍ2
（５９９）
２ｍｍ2

２ｍｍ2
（３９４）

２ｍｍ2
（４２８）

２ｍｍ2

３０
１５
１５
３０
０.１以下

３０
１５
１５
３０
０.１以下

２ｍｍ2

Ｇ５６形

Ｇ４５形

単相２００Ｖ

30

15

15

20

15

電源わたり配線

電源幹線

電源（単相 200V ～）

電源幹線

電源わたり配線

Ｇ45形

壁掛形 室内ユニット（複数台）
電源わたり配線G36形

電源わたり配線

Ｇ56形
電源幹線

電源わたり配線

Ｇ71形
電源幹線

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器

または、手元開閉器

-４-

電源幹線

134 ｍ

室内
ユニット

10 ｍ
プルボックス

室内
ユニット

電源わたり配線

10 ｍ

室内
ユニット

10 ｍ

室内
ユニット

2ｍｍ２（22） 2ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（56）3.5ｍｍ２（15）3.5ｍｍ２（41）3.5ｍｍ２（15）3.5ｍｍ２（33）3.5ｍｍ２（15）5.5ｍｍ２（42）5.5ｍｍ２（15）2ｍｍ２（39） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（27） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（18） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（14） 2ｍｍ２（10） 3.5ｍｍ２（25）3.5ｍｍ２（10）2ｍｍ２（127） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（102） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（84） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（76） 2ｍｍ２（15） 2ｍｍ２（46） 2ｍｍ２（15）222ｍｍ（134）2ｍｍ２（10） 2ｍｍ（109）2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（92） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（83） 2ｍｍ２（10） 2ｍｍ２（54） 2ｍｍ２（10）

電源幹線

Ｇ28形

28形４台を２ｍｍ2の電源線で接続する場合

８台

４台

台数

電線最小太さ（ｍｍ２）と最大こう長（ｍ）／（電圧降下基準：2％）注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線とわたり線は同じ太さにしてください。

「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。

室内ユニットが複数台時の室内電源線＊ 室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。
＊ 室内ユニットの総合運転電流は、15Aまでとしてください。15Aを超える場合には，別幹線としてください。
＊ 漏電しゃ断器は高調波対応品および全極開閉機能付を使用してください。

30（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5倍 = 15 A 以下

２ｍｍ2

２ｍｍ2
（２７７）

３０
１５
１５
３０
０.１以下

Ｇ７１形

）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

スイッチ容量（ A ） ヒューズ容量（ A ） 漏電しゃ断器容量（ A ）（室内ユニット総合最大運転電流）x 1.5倍 = 10 A 以下

室内ユニット 総合運転電流

室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒューズ、漏電しゃ断器容量

３０
１５
１５
３０
０.１以下

３０
１５
１５
３０
０.１以下

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ）
塩ビ管
電源線 電圧降下基準 電線最小太さ
2%
ア － ス 線 太 さ

Ｇ３６形

Ｇ２８形

目

＊ 電線最小太さの（壁掛形室内ユニット（個別）

形式

項

電源区分

ユニット区分

室内ユニット個別電源時■ 室内配線容量

１．電気配線工事（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

E-280

リモコン配線

ア－ス

1 2

室内ユニット１R S U1 U2

12
（別売品）
リモコン

プルボックス

電磁弁
キット

ア－ス

12
（別売品）
リモコン

1 2

室内ユニット2R S U1 U2

電磁弁
キット

ア－ス

室内外操作線（室内ユニット最多8台まで接続可）（総配線長は200ｍ以内）

電磁弁
キット

グループ制御用リモコンわたり配線

1 2

室内ユニット3

1 2 3 4 ※１

ア－ス

（別の冷媒系統の室外機親機）

電源わたり配線

ア－ス

R S U1 U2

室外親子間操作線 ※１

1 2 3 4 ※１

室外ユニット2号機

ア－ス

1 2 3 4 ※１

室外ユニット親機
１号機

1 2

室内ユニットR S U1 U2

電磁弁
キット

集
中
制
御
装
置

-５-

注１） 集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）
注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」（または「据付工事担当者のかたへ」）を参照してください。
注３）３WAYマルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。
注４）集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合、室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」も参照してくだ
さい。

漏電しゃ断器単相 200V ～

ア－ス

R S T

R S T
R S T

3相 200V
漏電しゃ断器

3相 200V

漏電しゃ断器

3相 200V

漏電しゃ断器※1 室外ユニットの電気配線（端子板の記号等）は、機種により異なりますので各室外ユニットに添付の据付工事説明書を合わせて参照してください。

■ 基本配線図

１．電気配線工事（つづき）

1
2

R

12

アース

リモコン

（別売品）

S
室内ユニット U1
１
U2

R

リモコン配線

1
2

S
室内ユニット U1
２
U2

R

1
2

S
室内ユニット U1
３
U2

R

1
2

S
室内ユニット U1
８U2････････････

アース

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで接続可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

室内外操作線

室内外操作線

３．室内外操作線を接続してください。

-６-

２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板の１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間へ“わたり配線”の接続をしてください。

１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。

次の手順に従って配線をしてください。

■ 配線の手順

アース

室内外操作線

注）配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）＜基本配線図＞

注）この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態では室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。

■ グループ制御する場合

１．電気配線工事（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

●

CN040
2
OC 1
BLU

G56，G71形

G28～G45形

3

室内コントロ－ル基板

●

CN042
RC2
BLK

BLU
CN041
EMG BRN RC
OC

JP003
CN044

0.5A

F003

2Pコネクタ（青，OC）
CN040

3P（EMG）
CN044

3Pコネクタ（青，RC）
CN041

MAIN ⇔ SUB切替
S011

2Pコネクタ（青，OC）
CN340

2Pコネクタ（茶，EMG）
CN044

3Pコネクタ（青，RC）
CN041

ヒューズ
F003（0.5A）
ジャンパー線
JP003

出荷時

差し換え後

G56，G71形 2Pコネクタ差し換え図ヒューズ
F302（0.4A）
ジャンパー線
JP040
2Ｐコネクタ

CN032 WHT

BLK
HATER
CN061 T10
YEL

CN041
RC BLU

1●-７-

漏電しゃ断器は、試運転を行う 5 時間以上前に入れてください。（クランクケースヒーターに通電するため）現地接続配管のリーク検査、真空引き、冷媒チャージ後、室外サービスバルブを全開にしてください。
● 別売品を取り付ける場合、別売品の据付工事説明書を参照し必要な設定を行ってください。
● S-KT1シリーズ以外の室内ユニットを組み合わせ（グループ制御）で使用される場合、S-KT1シリーズの室内ユニットが親機となるように親子設定してください。（項目６-１、６-３）

●

●

F302
(0.4A)EMG
CN044

CN081 BLK
3WAY
TA

3

CN103
CN102 CN101
GRN BL RED E1 BLK E2

1

●

CN081

WL
WHT
CN130

CN101

CN102

CN103

CN075

3

E-281
1

CN100 CN033 WHT LM CN082 WHT PMV
WHT E3据付工事説明書の「 9．据付工事完了後のチェック項目 」を確認してください。
室内外操作線（室内ユニット7Ｐ端子板の U１，U２ 端子）に ＡＣ200Ｖ の配線を接続をしていないか確認してください。
● 誤って電源（単相200Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（F003/0.5A，F302/0.4Ａ）を溶断して室内コントロール基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、G28～G45形は、室内コントロール基板に接続されている、2Ｐコネクタ（青，OC）を外して、２Ｐコネクタ（茶，EMG）に差し換えてください。G56，G71形は、3Ｐ（EMG）に差している2Ｐコネクタを下図の通りに差し換えてください。
● 2Ｐコネクタを差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（JP003，JP040）をカットしてください。
（作業は必ず電源を停止にしてから行ってください。）

２．試運転の前に●-８-

工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

■ 室温センサーの切り換え

２．試運転の前に（つづき）

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

E-282②①

20:30（木）

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

多機能ワイヤードリモコン

20:30（木）メンテナンス機能

20:30（木）8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能①、②-９-

20:30（木）

20:30（木）試運転設定画面

メンテナンス機能画面

4. 試運転設定
5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
12. ナノイーX
13. コントローラー初期化
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能/
ボタンで選択、/ボタンでページが切り替わります。
必要な機能のページを表示し、選択してください。

②

・メンテナンス機能画面を表示してください。
・/
ボタンで４．試運転設定を選択し、ボタンを押してください。
・/
ボタンで試運転設定：オンを選択し、ボタンを押してください。
・
ボタンを押し、リモコンに“試運転”と表示していることを確認してください。
・
ボタンを押すと試運転を開始します。暖房、冷房、送風のいずれかの運転モードで使用してください。
・ 試運転を終了後は再度、上記メンテナンス機能 →４．試運転設定を選択、試運転設定：
オフを選び、ボタンを押し、“試運転”が消灯していることを確認してください。
（連続試運転を防止するため60分後自動で「オフ」になります。）＜３-２ 試運転 ＞①++
ボタンを同時に4秒以上押します。
メンテナンス機能画面が表示されます。

①＜３-１ メンテナンス機能画面の表示（ユニットが運転を停止した状態で行ってください。）＞

３．リモコン試運転設定
ワイヤレス
リモコン表示

親リモコンが２台設定されている。

自動アドレス設定を行う。

-10-

・「Ｅ１５警報」：ＬＥＤ １,２ が同時点滅（ 0.25秒ON ／ 0.75秒OFF ）・「Ｅ２０警報」：ＬＥＤ １,２ が同時点滅（ 0.75秒ON ／ 0.25秒OFF ）・ その他の警報：ＬＥＤ １,２ が同時点滅（ 0.5秒ON ／ 0.5秒OFF ）

注１）アドレス設定中にエラーが発生した場合は、上の表示はされず、次のような表示になります。

「ＬＥＤ１が４回点滅」⇔「ＬＥＤ２が６回点滅」を繰り返している場合は、「Ｅ０６警報」を表します。
（ ＬＥＤ１の点滅回数は警報の種類（ 2：Ｐ ／ 3：Ｈ ／ 4：Ｅ ／ 5：Ｆ ／ ６：Ｌ）、ＬＥＤ２の点滅回数はエラー番号を意味します。）

・ エラー発生時の室外基板上のＬＥＤ１,２の表示について （※ 自動アドレス設定中は、室外基板上のＬＥＤ１，２が交互点滅します。）※上記の処置をしても正常に運転しない場合、または上記リモコン表示以外の表示がでる場合には、販売店に連絡してください。

タイマ－ランプ“Ｐ１２”表示 ・準備中ランプ
交互点滅

ファン固定テープがはずしてあるか確認する。
ＤＣ送風機‐基板間の配線を確認する。

室内・室外ユニットの機種を確認する。

室内・室外ユニット機種の不一致。
室内ユニットにリモコンわたり配線接続されているが、個別設定になっている。

“Ｌ０２”表示 運転ランプ・準備中ランプ“Ｌ０７”表示 同時点滅

室内ユニットのＤＣ送風機異常。

室外ユニットの３相電源の２相を入れ替えて正しく接続する。

“Ｅ２０”表示

室外ユニットの３相電源が、逆相または欠相になっている。
ガス欠。

室内ユニットの台数を正しく設定する。

正しく接続する。
基本配線図（5ページ）を参照して正しく接続する。

＜ 6-2 および 7-4 親・子リモコン制御 ＞の項を参照して正しく設定する。

正しく接続する。

正しく接続する。
室内ユニットの電源を入れる。
室外基板上の ＬＥＤ１，
２表示（注１）を確認
し、配線・室内接続台数をチェックする。
リモコンおよび室内外操作線の配線を確認する。
自動アドレスを行う。

処置方法

運転ランプ・“Ｐ０５”表示 準備中ランプ
交互点滅

室内ユニット台数が設定より多い。

室内ユニット台数が設定より少ない。

室内外操作線または信号線の断線、接続不良。

リモコンが正しく接続されていない。
（リモコンから室内ユニットへの送信不良）

自動アドレスが終了していない。
室内外操作線の断線・接続不良。
リモコンが正しく接続されていない。
（リモコン受信不良）

アドレス設定が終了していない。室内接続台数の不一致、他。

親・子リモコン制御の場合

室内ユニットに電源が入っているか、
室内外操作線は正しいか確認する。

準備中ランプ
点滅

運転ランプ
点滅

因

リモコンが正しく接続されていない。
室内ユニットの電源が入っていない。

原

処置後は、電源を入れ直してください。（自動復帰警報ではありません）

室内ユニットからのシリアル信号を全く受信できない。

“Ｅ１６”表示“Ｅ１５”表示“Ｅ０６”表示“Ｅ０４”表示“Ｅ０９”表示“Ｅ０２”表示“Ｅ０１”表示

全く表示
全く表示
されない
されない
“ 設定中 ”が消えない（１０分 程度）

多機能
ワイヤ－ド
リモコン表示４．自己診断機能表

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

E-283

20:30（木）メンテナンス機能画面

8. 詳細設定
9. 自動アドレス設定
10. タッチキー感度設定
11. タッチキー感度確認
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

はい
設定ﾃﾞｰﾀ変更

いいえ[決定] 確定

詳細設定
20:30（木）詳細設定を終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

詳細設定画面

0001

設定ﾃﾞｰﾀ20:30（木）

次へ

-11-

14

3-1

ﾕﾆｯﾄNo.変更

項目ｺｰﾄﾞ

ﾕﾆｯﾄNo.

詳細設定

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親）１ ２

１ ２

室内ユニット1

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

室内ユニット2

リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合

20:30（木）項目コード変更＜６-１ 室内・室外ユニットのユニットNo.の表示と親子設定の確認 ＞を実施中に、S-KT1シリーズ以外の室内ユニットで設定データ：0001（親機設定）となっている場合、次の手順で設定データを変更してください。

いいえ[決定] 確定-12-/
ボタンで設定データを選択し、/ボタンで設定データを0002（子機設定）に変更しボタンを押してください。
・/
ボタンでユニットNo.を変更し、S-KT1シリーズ室内ユニットのユニットNo.を選択してください。
ボタンを・/ボタンで設定データを選択し、/ボタンで設定データを0001に変更し押してください。設定データを0001に設定するのは、グループ内でS-KT1シリーズの任意の1台としてください。
※設定データ：グループ内で0001となっているユニットNo.が複数あると、試運転でエラーコード“E14”が表示します。
※設定データの値を変更しても、室内・室外ユニットの組み合わせとユニットNo.の対応は変わりません。
・全ての室内ユニットのユニットNo.記入が完了しましたらボタンを押して、再起動“はい”を選択しボタンを押してください。

・はい
設定ﾃﾞｰﾀ変更

詳細設定
20:30（木）リモコン設定モードを終了しﾕﾆｯﾄNo. 項目ｺｰﾄﾞ 設定ﾃﾞｰﾀ
再起動します。
3-1 よろしいですか？
100001

リモコン設定モード画面

次へ

0001

01

20:30（木）

設定データ

項目コード

リモコン設定モード＜６-３ 室内ユニットの親子設定変更方法 ＞

メンテナンス機能画面

0. エコナビ
1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能（多機能ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法）
・メンテナンス機能画面を表示してください。
・/
ボタンで３．リモコン設定モードを選択し、ボタンを押してください。リモコン設定モード画面が表示されます。
・/
ボタンで項目コード/設定データの選択を切り替えてください。
・/
ボタンで項目コード：０１/0001（親）から設定データ0000（子）を選択し、ボタンを押してください。
・
ボタンを押し、再起動：“はい”を選択し、ボタンを押してください。

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合▲メンテナンス機能※S-KT1シリーズ以外の室内ユニットを組み合わせ（グループ制御）で使用されている場合、ファンが運転している
ユニットNo.の室内ユニットがS-KT1シリーズ以外のときは設定データが0002（子機設定）になっていることを確認してください。設定データ0001（親機設定）になっているときは＜項目6-3＞を参照して設定データを変更
してください。
・全ての室内ユニットのユニットNo.記入が完了しましたらボタンを押して、再起動“はい”を選択しボタンを押してください。

・メンテナンス機能画面を表示してください。
・/
ボタンで８．詳細設定を選択し、ボタンを押してください。詳細設定画面が表示されます。
・/
ボタンでユニットNo./項目コード/設定データの選択を切り替えてください。
・/
ボタンで項目コード：14としてください。
・/
ボタンでユニットNo.を選択すると、選択されたユニットNo.の室内ユニットのファンが運転します。
リモコンに表示されたユニットNo.（下図では3-1）をファンが運転した室内ユニットの確認しやすい場所に記入してください。

（リモコンでのユニットNo.確認方法）※メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

（例）１-１（室外ユニット系統：１－室内ユニット番号：１）、１-２・・・、２-１、２-２・・・

・多機能ワイヤードリモコンの表示および機能は、接続された室内ユニットに依存します。
・複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、室内・室外ユニットの対応番号を室外コントロ－ル基板の系統アドレス番号と対応させ、油性マジック等の消えにくいもので、室内ユニットの確認しやすい
場所（室内ユニットのネ－ムプレ－トの近辺など）に表示してください。

＜６-１ 室内ユニットのユニットNo.の表示と親子設定の確認 ＞

６．その他の設定方法

次へ

1

系統No.

自動アドレス設定画面/
ボタンで９．自動アドレス設定を選択し、ボタンを押してください。
自動アドレス設定画面が表示されます。
・/
ボタンで項目コード/系統No.の選択を切り替えてください。
・/
ボタンで項目コード：A1/系統No.：系統番号を選択し、ボタンを 自動アドレス設定
押してください。自動アドレス設定が開始されます。（リモコンに“設定中”と表示
項目コードします。）“設定中”が消灯したら設定完了です。
A1
別の系統を設定する場合は、「メンテナンス機能画面」から行ってください。
項目コード変更
・ 設定を中断する場合は、ボタンを押してください。
20:30（木）＜５-２ 多機能ワイヤードリモコンからの自動アドレス設定方法 冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合＞

・・ワイヤレスリモコンをMAINでご使用の場合、多機能ワイヤードリモコンの親・子リモコン制御はできません。
ワイヤレスリモコンをMAINとした場合、必ず多機能ワイヤードリモコンは子リモコン設定してください。
（最多1個まで）多機能ワイヤードリモコンを親・子リモコン制御使用し、かつ、ワイヤレスリモコンもご使用される場合、必ずワイヤレスリモコンをSUB（出荷時設定のまま）にてご使用ください。
・1台もしくは複数台の室内ユニットを複数の多機能ワイヤードリモコン（最多2個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）※詳細は、各リモコンの据付（電気）工事説明書を参照してください。

室外ユニットの各「据付工事説明書」を参照してください。

＜６-２ 親・子リモコン制御（複数の多機能ワイヤードリモコンを設置する場合）＞

６．その他の設定方法（つづき）＜５-１ アドレススイッチの設定および室外ユニットからの自動アドレス設定方法 ＞

５．アドレス設定

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

▲

１ ２

リモコン配線

リモコン配線用端子板

リモコン（親）E-284

・再度、 点検 ボタンを押すと通常モ－ドに戻ります。

-13-・ ユニット選択 ボタンで室内アドレスを指定します。
（ボタンを押すごとに１-１、１-２・・２-１、２-２・・と表示し、選択された室内ユニットのみ、室内ファンが運転します。）

・ 点検 ボタン+ 換気 ボタンを４秒以上押し（簡単設定モ－ド）（リモコンでのユニットNo.確認方法）※メンテナンス時に必要となります。必ず表示するようにしてください。

設定中

系統 室内

ワイヤードリモコンの場合（例）１-１（室外ユニット系統：１－室内ユニット番号：１）、１-２・・・、２-１、２-２・・・

・複数台設置される場合、個々の室内・室外ユニットの組み合わせが確認しやすいよう、室内・室外ユニットの対応番号を室外コントロ－ル基板の系統アドレス番号と対応させ、油性マジック等の消えにくいもので、室内ユニットの確認しやすい
場所（室内ユニットのネ－ムプレ－トの近辺など）に表示してください。

＜７-３ 室内ユニットのユニットNo.の表示と確認（番号記入のお願い）（自動アドレス完了後）＞・時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定データを“ ０００１ ”（親）から“ ００００ ”（子）に変更します。
・ 点検 ボタンを押します。

-14-

・ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変われば ＯＫ）

・温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド“ ０１ ”を指定します。

リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット3・次の系統も同様にアドレス設定してください。

グル－プ制御用リモコンわたり配線

１ ２

１ ２

１ ２

室内ユニット2

室内ユニット1

グループ制御をリモコン2個接続して操作する場合

・ セット + 運転切換 ボタンを同時に４秒以上押します。

（ワイヤードリモコンの子リモコンへの設定方法）

リモコン（親） リモコン（子）

１ ２

１ ２

室内ユニット

室内ユニット1台を
リモコン2個接続して操作する場合・１台もしくは複数台の室内ユニットを複数のワイヤードリモコン（最多２個まで）で操作することができます。
（その中のひとつは、子リモコンに設定してください。）※詳細は、各リモコンの据付（電気）工事説明書を参照してください。

・ワイヤレスリモコンをMAINでご使用の場合、ワイヤードリモコンの親・子リモコン制御はできません。
ワイヤレスリモコンをMAINとした場合、必ずワイヤードリモコンは子リモコン設定してください。
（最多1個まで）
ワイヤードリモコンを親・子リモコン制御使用し、かつ、ワイヤレスリモコンもご使用される場合、必ずワイヤレス
リモコンをSUB（出荷時設定のまま）にてご使用ください。

＜７-４ 親・子リモコン制御（複数のワイヤードリモコンを設置する場合）＞

７．ワイヤードリモコン CZ-10RT3/10RT3A で設定する場合（つづき）

・ セット ボタンを押すと、その冷媒系統の自動アドレスを行います。自動アドレス中は、リモコンに“ 設定中 ”と点滅表示します。（自動アドレスが終わると通常の停止に戻ります。）

・自動アドレスしたい系統（室外ユニット）の系統番号を ユニット選択 ボタンで選びます。

・温度設定 ▲ ／ ▼ ボタンどちらかを押してください。（項目コ－ド“ Ａ１ ”表示：系統別自動アドレス）

・リモコンのタイマー時間 ▲ + 点検 ボタンを同時に（４秒以上）押します。

（冷媒系統ごとのアドレス設定方法）＜７-２ リモコンからの自動アドレス設定方法 冷媒系統ごとに個別選択して自動アドレスを行う場合＞

・試運転終了後は再度 点検 ボタンを押して液晶表示部の“ 試運転 ”消灯を確認してください。
（連続試運転を防止するため６０分後自動で試運転解除となります。）

・正常に運転できない場合には、リモコン液晶表示部にエラーコードが表示されます。
「 4．自己診断機能表 」を参照して修正してください。

・試運転 は暖房、冷房のいずれかの運転モ－ドでご使用ください。
（注）電源投入後および運転停止後、約３分間は室外ユニットの運転はしません。

・リモコンの 点検 ボタンを４秒以上押してから、 運転／停止 ボタンを押してください。
試運転中は液晶表示部に“ 試運転 ”と表示されます。
試運転モード では、温度調節はできません。
（機器に無理がかかりますので試運転時以外は使用しないでください。）＜７-１ リモコン試運転設定 ＞

７．ワイヤードリモコン CZ-10RT3/10RT3A で設定する場合

4. 室内ユニット電気工事 / 壁掛形
施工編

ヴノヨピブブャュヴビブ
ヴノヨピブブャュヴビプ
ヴノヨフブパャュヴビブ
ヴノヨフブパャュヴビプ

E-285

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ-1-モヤヹョプパノヒヘベパピ
ベビププフヒフパヒパヘパパパュヤヒパヒブノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤Ǖǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǙǬțǛǑȚԑ૓ǶǨǄǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹ
ᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

‫ݨ‬ᨯ۵቉୉Ǻ⿄Ǜ͛Ǟई۰Ǿ⿄⾿ラ〉Ƹ⿅Ǜ͛Ǟई۰Ǿ⿅⾿ラ〉ଗ᧸ȡᰳǦȍǨƹૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨピブブャユヴビブ
ヴノヨピブブャユヴビプ
ヴノヨフブパャユヴビブ
ヴノヨフブパャユヴビプ

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

ಁΈɈȷɐബ

⾷ヴノャュヴビȿɲʀɂ⾸ಁΈɟɴɒɨബ

⾷ヴノャユヴビȿɲʀɂ⾸ȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸

警告

-2-

●電気配線は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（三相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。
設定前に確認してください。
●漏電しゃ断器は必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を取り付けてください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

モハチᗨ๟̗ⱼ

●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・ケガ、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」
および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋に据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。
●据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品、全極開閉機能付）を取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

4. 室内ユニット電気工事 / 床置プレナム形 / 床置ダクト形（355 形・450 形）
施工編

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ

室内ユニット ＭＡＸ８台

E-286

こう長 25mまで

電線最小太さ

⾷⒙ノ⿀⾸

（27）

（57）

（

）

2 mm2
2 mm2
2
3.5 mm

2 mm

2

2 mm

2

（23）

2

2 mm
（20）

2

2 mm

室 内 ユ ニ ッ ト
床置プレナム形
床置ダクト形
G355形
G450形
G355形
G450形
30
30
30
30
30
30
15
20
30
30
20
30
30
30
30
30
0.1以下
0.1以下
0.1以下
0.1以下

-3-

2 mm2
3.5 mm2
3.5 mm2222
電圧降下基準
50mまで
5.5 mm
5.5 mm
5.5 mm
2％
2
2
2
75mまで
5.5 mm8 mm
8 mm
2
ア ー ス 線 太 さ
2 mm
220.5 mm ～ 2 mm（総延長1000ｍまで）
室 内 外 操 作 線 太 さ＊ 電線最小太さの（）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

（金属管・塩ビ管）

電 源 配 線形式
項 目
ス イ ッ チ 容 量（Ａ）
ヒ ュ ー ズ 容 量（Ａ）
容 量（Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（mA）
動作時間（sec）

室内ユニット区分●600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。

ヤハチ⥎ἠ૓⦖

リモコン・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線
・別売のリモコンを使用の場合、Ｇ３５５形・Ｇ４５０形は1台まで
・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

端子ねじ
適合電線最大太さ
端子板容量
１４ｍｍ2
６０A
M６
・電源配線の“わたり配線”方式はできません。個別に電源配線を引き込んでください。

●室内ユニット/電源端子板容量
・電源端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので、注意してください。

ャハチ⥎ἠǺǳǓǵ

（16）

3.5 mm2
8 mm2
2
14 mm

（16）

3.5 mm2
8 mm2
2
14 mm

2

2 mm
0.5 mm ～ 2 mm2（総延長1000ｍまで）

2

2

2 mm

2

2 mm

１．個別制御漏電しゃ断器3相200V

漏電しゃ断器3相200VR S T １２

コントロール
スイッチ

ＣＳ

１２
１２

RS T
34
室内ユニット １
１
基
２
板

-4-

アース

アース

室外
ユニット １

室内外操作線●電気配線工事は、以下の電気配線系統図および室内ユニット貼付の電気回路図を参照してください。
●室内ユニットの電源配線は、室内ユニットごとに配線接続してください。
●本機種の室内外操作線とリモコンわたり配線接続の端子板は4P端子板(1個)になります。
注意）配線を端子板につなぐ場合には、丸形端子あるいはフォーク端子を使って確実に接続してください。

ュハチ࣠ቊ⥎ἠࡖ⾷⒙ノ⿁⾸
室 内 ユ ニ ッ ト
床置ダクト形
G355形
G450形
30
30
30
30
30
30
30
30
0.1以下
0.1以下

風量、機外静圧共に定格以下の場合は（表-１）で選定してください。
どちらか一方でも定格を超える場合は（表-２）で選定してください。

＊ 床置ダクト形のみ

ア ー ス 線 太 さ
室 内 外 操 作 線 太 さ

75mまで

50mまで

こう長 25mまで（金属管・塩ビ管）（ 電圧降下基準）
2％

電線最小太さ電 源 配 線形式
項 目
ス イ ッ チ 容 量（Ａ）
ヒ ュ ー ズ 容 量（Ａ）
容 量（Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（mA）
動作時間（sec）

室内ユニット区分

4. 室内ユニット電気工事 / 床置プレナム形 / 床置ダクト形（355 形・450 形）
施工編

E-287

ＣＳ
コントロールスイッチ

１２
１２

同一冷媒系統

アース

RS T
34
室内ユニット １
（※）
１
基
２
板

室内外操作線

アース

室外ユニット １R S T １２ 3 43相200V

漏電しゃ断器

単相200V

アース

集
中
制Ｂ
御
装
置

集
中
制
Ａ
御
装
置

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

室内コントロ－ル基板-5-2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040●室内外操作線接続用端子板に電源配線（三相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（Ｆ００３，０.４Ａ）を溶断して室内コントロール基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）をはずして、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

同一冷媒系統

１２
（別売品）
リモコン

他の系統へ

R S T U1U2
室内ユニット
最大２０台
１２

アース

R S T U1U2
室内
ユニット ２
１２

室外ユニット ２R S T １２3 4

アース

R S T U1U2
室内
ユニット １
１２

アース

プルボックス

室外親子間操作線 漏電しゃ断器

⿔ハチૅԑঋႣΰἠǽᗨ๟̗ⱼ※Ｇ３５５形
Ｇ４５０形

漏電しゃ断器3相200V

漏電しゃ断器3相200V

２．集中制御装置で複数冷媒系統の室内ユニットを制御する場合
注１）集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の操作線になるように配線接続してください。（無極性）
注２）同一操作線に接続できる室内・室外ユニットは、室内ユニット最大６４台、室外ユニット最大３０台です。
注３）室内外操作線の室内ユニット側端子番号は、機種により“3、4”や“Ｕ１、Ｕ２”などがあります。

アース

R S T

1 2

コネクタを
はずす

コントロ－ル
スイッチ

Ｃ Ｓ

1 2

1 2

単相200V

1 2
（別売品）
リモコン

R S T

U1U2

アース

U1U2

※Ｇ３５５形・Ｇ４５０形

1 2

室内ユニット3

R S T

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線
グル－プ制御は，最多8台まで設置可、200ｍ以内

1 2

室内ユニット2

R S T

1 2

室外ユニット2

プルボックスアース

アース

漏電しゃ断器R S T 3 4
室内ユニット1（※）
基
12
板

室外ユニット1４．室内外操作線を接続してください。
-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．コントロールスイッチのコネクタをはずしてください。
２．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１、２）に接続します。
３．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１、２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１、２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”を接続してください。

漏電しゃ断器3相200Vアース

3相200V
漏電しゃ断器3相200V
漏電しゃ断器

１個のリモコンで室内ユニット最大８台まで接続可能です。
但し、全室内ユニットの操作を可能とするリモコンは１台だけとなります。
他のリモコンからの操作はできません。
この場合、コントロールスイッチを外してカバーを取り付けることをおすすめします。
詳細は、お買い上げの販売店またはサービス会社へご相談ください。
注意：この制御を行う時は、必ずボディセンサーで使用してください。
工場出荷状態でボディセンサーになっていますので、特に変更の操作は必要ありません。

⿕ハチȸɳʀɟ֝൧ǨȚई۰

4. 室内ユニット電気工事 / 床置プレナム形 / 床置ダクト形（355 形・450 形）
施工編

34

Ｃ Ｓ

1 2
1 2

1
2

アース

リモコン
（子）
（別売品）

リモコン
配線

室内ユニット1

コントロ－ルスイッチ（親）

基
板

E-288

3 4

Ｃ Ｓ

1 2
1 2

室内ユニット1

コントロ－ルスイッチ（親）

基
板

1
2

アース

アース

リモコンアドレスコネクタ-7-注１）子は、室内ユニット2，3に接続しても動作します。ただし、コントロールスイッチは1グループ2個までしかつきませんので注意してください。
注２）リモコン（別売品）側の設定は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

取扱い上の注意

室温センサ－切換

1
2

1
2

リモコン親
リモコンチェックリモコン子

Ｃ Ｓ
コントロール
スイッチのコネクタをはずす

1 2

3 4

室内ユニット3

Ｃ Ｓ

基板

コントロ－ルスイッチ（子）サ－ビスマンの方へ

1
2

1 2

3 4

室内ユニット2

アース

1 2

1 2
1 2

基
板

1 2

1 2

アース
リモコンわたり配線

室外ユニット 2

室外ユニット 1

室外ユニット 3

Ｃ Ｓ

1 2

34

室内ユニット3

コントロール
スイッチのコネクタをはずす基
板Ｃ Ｓ（コントロールスイッチの設定方法）
１．コントロールスイッチを2個接続した中の1個は親としてください。
２．その他のコントロールスイッチ（子）は、基板裏のリモコンアドレスコネクタをリモコン親 → 子にさしかえてください。
この状態で子として機能します。

アース

アース

アース

コントロール
スイッチのコネクタをはずす

1
2

1 2

1 2

34

室内ユニット2

アース

1 2

基
板

アース
リモコンわたり配線

1 2

1 2

1 2

・グループ制御を2個のコントロールスイッチで操作する場合

アース

アース

室外ユニット 3

室外ユニット 2

室外ユニット 1

電源配線

電源アース線

クランパー（付属品）

固定穴

-8-

締付トルク
0.8～1.2 N・m
2.5～3.75 N・m

端子ねじ
Ｍ3.5
Ｍ6

配線取入口

室内外操作線

リモコン配線

クリップワイヤー

歯付きワッシャービス（締付トルク：2.4～2.9N・m）

アース線

１．室内ユニット正面下側のパネルをはずすと、電装ボックスが露出します。
２．配線取入口から各配線を室内ユニット内部に引き込みます。このとき、電源配線と通信線（室内外操作線とリモコン配線）は別にしてください。
３．電装ボックスの配線取入穴に各配線を通し、端子板に接続します。
注）各配線の引込位置および固定位置間違えないよう配線してください。
４．接続後、各配線を電装ボックスのクリップワイヤーおよび付属のクランパーで固定してください。
このとき、端子接続部に張力が加わらないように各配線を通し、しっかりと固定してください。
固定は必ず被覆部で行ってください。
注）各配線の結束位置は、下図で確認してください。
５．工程１で取りはずしたパネルを取り付けてください。
●室内外操作線も、上記の内容と同様の作業で取り付けてください。
６．電気工事終了後、配線取入口をパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと露付きの原因となります。

⿘ハチ⥎ἠǽယỮ＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

●本説明書内で示すリモコンとは、別売品を指します。
コントロールスイッチとは室内ユニット組込品を指します。
この親・子リモコン制御は、1台もしくは複数台の室内ユニットを2個のリモコンで操作するものです。
（最多2リモコンまで接続可能です。）

・室内ユニットを1個のコントロールスイッチと1個のリモコンで制御する場合

⿗ハチૅᚩɃɻȽʀǽչș၁Ǘ⿖ハチ╕ɿ੿ɲɪȻɻ֝൧

4. 室内ユニット電気工事 / 床置プレナム形 / 床置ダクト形（355 形・450 形）
施工編

ヴノヨビベパヸワヴビ

E-289

必ずお守りください-1-

注意● 電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
● 電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
● 電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
● 室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
● 室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
● 配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）● 電源配線（三相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
● リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
● ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
● 親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。
設定前に確認してください。
● 漏電しゃ断器は必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を取り付けてください。
-2-

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

モハチᗨ๟̗ⱼ

●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

S2 形モヤヹョプパノヒヘベビピ
ベビププフヒフパヒパペパパパュヤヒパヒブノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ警告͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤Ǖǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǙǬțǛǑȚԑ૓ǄǶǨƹǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄ⾷ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹ
ᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

ヴノヨビベパヸヴビ

ૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノヸワヴビȿɲʀɂ⾸⾷ヴノヸヴビȿɲʀɂ⾸ॕɛɳɐȬɻബ

ȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸警告●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・ケガ、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品、全極開閉機能付）を必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていな
いと感電や火災の原因になることがあります。

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

M５

５０A

１４ｍｍ2

電線最大太さ

E-290

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ
リモコン

G280形
30
30
30
30
0.1以下
2mm2
（31）
2mm2
3.5mm25.5mm2
8mm2

形 番
容量［A］
漏れ電流［mA］
動作時間［sec］

三相 200V

電源区分

（表－1）

容量［A］
漏れ電流［mA］
動作時間［sec］

形 番

-4-

Ｇ２８０形にはファンインバーターが内蔵されています。
ただし電源は三相電源接続のみで、単相電源接続はできません。
単相電源に接続すると故障の原因になります。

注意● 電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
● 電源わたり配線はできません。個別に引き込んでください。
● ２００Ｖ電源には、２mm2 未満の配線は使用できません。（室内・室外共）（内線規程による）● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。

＊ 風量、機外静圧共に定格以下の場合は（表-１）で選定してください。
どちらか一方でも定格を超える場合は（表-２）で選定してください。

電線最小太さ電源配線（金属管 塩ビ管） こう長25m迄
電圧降下基準
50m迄
2％
75m迄
100m迄
2mm2
アース線太さ

漏電
しゃ断器

項 目
スイッチ容量［A］
ヒューズ容量［A］

電源区分

（表－2）
G280形
30
30
30
30
0.1以下
2mm2
（18）
3.5mm2
5mm2
14mm2
14mm2

三相 200V（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

電線最小太さ電源配線（金属管 塩ビ管） こう長25m迄
電圧降下基準
50m迄
2％
75m迄
100m迄
アース線太さ
2mm2

漏電
しゃ断器

項 目
スイッチ容量［A］
ヒューズ容量［A］

ヤハチ⥎ἠ૓⦖

S2 形-3-・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）●室内外操作線（通信線）
室内外操作線（通信線）●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

・電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は
室外ユニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

・電源わたり配線はできません。個別に引き込んでください。

端子ねじ

室内電源端子板容量●室内ユニット/電源端子板容量
・電源端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下表のようになりますので、注意してください。

ャハチ⥎ἠǺǳǓǵ

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-291

アース

アース

リモコン

白 黒
12
（別売品）

12

室内ユニット１

21234

R S T 1

RST

室内外操作線

室内外操作線

室内外操作線

2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

1
2

R
S

室内ユニット 1T
２
2

1
2

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多８台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

室内ユニット 1T
３
2････････････

アース

1
2

R
S

室内ユニット 1T
８
2

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

リモコン

リモコン配線

アース

R
S

室内ユニット 1T
１
2

室内外操作線

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

ヨハチȸɳʀɟ֝൧ǨȚई۰

室内コントロ－ル基板

S2 形

-5-

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

ユハチ⮥˛֝൧ⓓΈǶ⓹ᄋǽՃ੅ṾỚǽૅԑɮɓɋɐȡ֝൧ǨȚई۰

リモコン配線

漏電しゃ断器３相200V

漏電しゃ断器

室外ユニット

●室内外操作線接続用端子板に電源配線（三相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）をはずして、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

●集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）３相200VョハチૅԑঋႣΰἠǽᗨ๟̗ⱼュハチ࣠ቊ⥎ἠࡖ

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-292

室外ユニットへ

1 2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

1 2

1 2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合

1 2

アース
電源配線

室内外操作線

歯付きワッシャービス（締付トルク：2.4～2.9N・m）

固定穴

-8-

リモコン配線

締付トルク0.8～1.2N・m
1.2～1.8N・m
2.0～3.0N・m

Ｍ3.5
Ｍ４
Ｍ５

各配線をまとめて固定する

端子ねじ

電源配線を固定する

リモコン配線
室内外操作線
電源配線

クランパー

S2 形

-7-

2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

●リモコンの設定方法① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース

リモコン配線

リモコン
（子）
別売品
1 2

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合＊この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

アース線

１．配線取入口の位置●配線取入口は、室内ユニット右側面下側にあります。
２．配線のしかた●各配線の接続部は、一番下のフロントパネル内部の電装ボックスの左下側にあります。配線の接続は一番下のフロントパネルおよび電装ボックスのフタをはずして行ってください。
●各配線は、接続したまま電装ボックスを手前へ引き出せるようにユニット内部で少したるませて、内部のクラン
パーを利用して固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
また、各引き込みは別々にしてください。
●電気工事終了後、配線取入口をパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと、露付きの原因となります。

＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

⿘ハチ╕ɿ੿ɲɪȻɻ֝൧⿙ハチ⥎ἠǽယỮ⿗ハチૅᚩɃɻȽʀǽչș၁Ǘ

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

S-G140WNS1
S-G224WNS1
S-G280WNS1

E-293

必ずお守りください

-1-

-2-

●電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（三相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意

S1 形

ACXF60-17703
82664140093001
DC0913-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容（禁止事項）です。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容」です。
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室内・室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G140WS1
S-G224WS1
S-G280WS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-WNS1シリーズ）（S-WS1シリーズ）

壁ビルトイン形

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

警告

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

+0.235

M５（2.35N・m -0

）
１４ｍｍ2

E-294

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ
リモコン

目

三相 ２００Ｖ

単相 ２００Ｖ（※1）

形 式 Ｇ１４０形 Ｇ２２４形 Ｇ２８０形 Ｇ１４０形 Ｇ２２４形

電源区分（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

CZ-C140FVCCZ-C224FVCCZ-C140FVCS
CZ-C224FVCS

品番

-4-

Ｇ２８０形にはファンインバーターが内蔵されています。
ただし電源は三相電源接続のみで、単相電源接続はできません。
単相電源に接続すると故障の原因になります。

注意：電源が三相の場合：電源が単相の場合

ファンインバーターの適応機種
Ｇ１４０形

Ｇ２２４形

※1 別売品ファンインバーター使用の場合、Ｇ１４０形、Ｇ２２４形は単相電源による運転も可能です。
（必ず、Ｒ・Ｓ端子に接続してください。）
配線容量は、三相電源と単相電源で異なります。

● 電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
● 電源わたり配線はできません。個別に引き込んでください。
● ２００Ｖ電源には、２mm2 未満の配線は使用できません。（室内・室外共）（内線規程による）● 漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。

３０
３０
３０
３０
ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
３０
２０
３０
１５
２０
１５
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （A）
２０
３０
３０
２０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
漏電しゃ断器
漏れ電流（mA）
動作時間（sec） ０．１以下 ０．１以下 ０．１以下 ０．１以下 ０．１以下
２mm2
２mm2
２mm2
２mm2
２mm2
電線最小太さ
電源配線
（56）
（34）
（31）
（25）
（15）
２mm2
２mm2
２mm2
２mm2
５.５mm2（金属管 塩ビ管） こう長２５ｍ迄
５０ｍ迄
２mm2
３.５mm2 ３.５mm2 ５.５mm2８mm2
電圧降下基準７５ｍ迄 ３.５mm2 ５.５mm2 ５.５mm2
８mm2
１４mm2
(2%)
１００ｍ迄 ５.５mm2
８mm2
８mm2
８mm2
１４mm2
２mm2
２mm2
２mm2
２mm2
２mm2
ア － ス 線 太 さ

項

C. 配線容量

S1 形-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）●室内外操作線（通信線）
室内外操作線（通信線）●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

・電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は
室外ユニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

・電源わたり配線はできません。個別に引き込んでください。

５０A●室内ユニット/電源端子板容量
・電源端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下表のようになりますので、注意してください。
室内電源端子板容量
端子ねじ（締付トルク）
電線最大太さB. 配線について

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-295

リモコン

白 黒
12
（別売品）

12

室内ユニット１

リモコン配線

アース

アース

（別売品）
リモコン

白 黒
12

12

室内ユニット１

R S T (U)1 (U)2

1 234

室外ユニット
RST

室内外操作線

2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
２
U2

1
2

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多８台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

T
室内ユニット U1
３
U2

室内外操作線････････････

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
８U2

室内外操作線

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

リモコン

リモコン配線

アース

R
S

T
室内ユニット U1
１
U2

室内外操作線

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

G. グループ制御する場合

室内コントロ－ル基板

S1 形

-5-

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

E. 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

リモコン配線

アース

R S T (U)1 (U)2

漏電しゃ断器

漏電しゃ断器

室内外操作線単相200V

３相200Vアース

漏電しゃ断器1234

室外ユニット

漏電しゃ断器

RST

３相200V

３相200V＜単相（ファンインバーター（別売品）使用時）＞※Ｇ１４０、Ｇ２２４形のみ●室内外操作線接続用端子板に電源配線（三相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）を外して、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

●集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）＜三相（標準およびファンインバーター（別売品）使用時）＞

F. 室内外操作線の注意事項

D. 基本配線図

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-296

室外ユニットへ

U1 U2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2
U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合

U1 U2

アース
電源配線

室内外操作線

歯付きワッシャービス+0.235（締付トルク：2.35N・m -0
）

固定穴

-8-

リモコン配線

Ｍ５

Ｍ４

端子ねじ

電源配線を固定する+0.12

2.35N・m -0+0.235

1.2N・m -0

締付トルク

各配線をまとめて固定する

電源配線

室内外操作線

リモコン配線

クランパー

S1 形

-7-

2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

●リモコンの設定方法① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

1 2

リモコン
（子）
別売品

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合＊この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

アース線

１．配線取入口の位置●配線取入口は、室内ユニット右側面下側にあります。
２．配線のしかた●各配線の接続部は、一番下のフロントパネル内部の電装ボックスの左下側にあります。配線の接続は一番下のフロントパネルおよび電装ボックスのフタをはずして行ってください。
●各配線は、接続したまま電装ボックスを手前へ引き出せるようにユニット内部で少したるませて、内部のクラン
パーを利用して固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
また、各引き込みは別々にしてください。
●電気工事終了後、配線取入口をパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと、露付きの原因となります。

＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

Ｉ. 親・子リモコン制御

Ｊ. 配線の接続

Ｈ. 室温センサーの切り換え

4. 室内ユニット電気工事 / 壁ビルトイン形
施工編

E-297

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17503
82664140047003
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G50GS1
S-G75GS1
S-G100GS1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-GS1シリーズ）

直膨コイル付外気処理ユニット

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）

警告

-2-

●電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話な
どの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

4. 室内ユニット電気工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

端子ねじ
M４

電線最大太さ５.５ｍｍ2

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
又は手元開閉器

電源幹線

室内
ユニット

室内
ユニット

電源わたり配線

室内
ユニット

プルボックス

室内
ユニット

目
形式

電線最小太さ

Ｇ５０形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（４４）
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2３.５ｍｍ2５.５ｍｍ2
２ｍｍ2

Ｇ７５形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（３８）
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2５.５ｍｍ2５.５ｍｍ2２ｍｍ2

単相２００Ｖ
Ｇ１００形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（３０）
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2５.５ｍｍ2
２ｍｍ2

E-298

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ
リモコン室内ユニット ＭＡＸ８台-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。
・紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、しゃ光するか耐紫外線用をご使用ください。

室内ユニット１

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコン、簡単リモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ≦ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

電源（単相200V）

漏電しゃ断器

15m

-4-

電源幹線

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

室内
ユニット

10m

室内
ユニット

プルボックス
室内
ユニット

電源わたり配線

10m

室内ユニット（複数台）
Ｇ50形
Ｇ75形
Ｇ100形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線
２
２
２
２
２
2ｍｍ（17） 2ｍｍ（10） 3.5ｍｍ（28） 3.5ｍｍ（10） 3.5ｍｍ（21） 3.5ｍｍ２（10）3.5ｍｍ２（31） 3.5ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（26） 3.5ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（18） 3.5ｍｍ２（15）5.5ｍｍ２（15） 5.5ｍｍ２（10） 8ｍｍ２（23） 8ｍｍ２（10） 14ｍｍ２（37） 14ｍｍ２（10）8ｍｍ２（21） 8ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（15） 8ｍｍ２（15） 14ｍｍ２（29） 14ｍｍ２（15）G５０形４台を５.５ｍｍ2の電源配線で接続する場合

４台

２台

台数

電線最小太さ（mm2）と最大こう長（m）／（電圧降下基準：2％）（ ）内数値は、その最大こう長（m）を表します。

10m

室内
ユニット

●室内ユニットが複数台時の室内電源配線
下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）

２０

１５

漏電しゃ断器（Ａ）※室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。
※室内ユニットの総合運転電流は、１５Ａまでとしてください。１５Ａを超える場合には別幹線としてください。

スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ）
室内ユニット 総合運転電流
室内ユニット総合最大電流１５
３０
Ｘ １.５倍 ＝１５Ａ以下
室内ユニット総合最大電流１５
３０
Ｘ １.５倍 ＝２０Ａ以下●室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒュ－ズ、漏電しゃ断器容量（内線規程による）・電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

こう長２５ｍ迄
５０ｍ迄
７５ｍ迄
１００ｍ迄
ア － ス 線 太 さ

電源配線（金属管、塩ビ管）
電圧降下基準2%

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ）

項

直膨コイル付外気処理ユニット（個別）（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

ユニット区分
電源区分

C. 配線容量●電源が入っていない室内ユニットがあると他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は室外ユニッ
ト単位で、室外ユニットとは別電源とし、１ヶ所からとるようにしてください。

注１）２００Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。室内・室外共。（内線規程による）
注２）漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、または手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。
注３）室内ユニットの電源幹線の太さと、電源わたり配線の太さは、全て同じ太さにしてください。
注４）電源配線の太さが電線最大太さを超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。

電源（単相２００Ｖ）●電源配線について●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

室内電源端子板容量
２０A●室内ユニット/電源端子板容量
・端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので注意してください。

B. 配線について

4. 室内ユニット電気工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

アース

E-299

R S U1U2

（別売品）
リモコン

12

（別売品）
リモコン

R S U1U2･･ ･･ ･･ ･･

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

12

アース 室内ユニット
４方向等･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ････ ･･ ･･ ･･

プルボックス

電源わたり配線

アース 室内ユニット
アース 室内ユニット
４方向等
４方向等
電磁弁
電磁弁
電磁弁
12
12
キット
キット
キット

R S U1U2

室内外操作線

室内外操作線白黒
1212直膨コイル付
外気処理ユニットR S U1U2

アース

室外ユニットRST 12

電磁弁
キット

集
中
制
御
装
置

-5-

室内外操作線接続端子板に電源配線（単相２００Ｖ等）の配線をしていないか確認してください。
※誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、基板に接続されている２Ｐコネクタ（青）をはずして、
２Ｐコネクタ（茶）に差し換えてください。
※２Ｐコネクタ（茶）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず漏電しゃ断器を切ってから行ってください。）

F. 室内外操作線の注意事項

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

E. 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。
注３）本機を使用する場合は、必ず室外ユニット基板でガス管弁キット「有」に設定してください。
注４）３WＡＹマルチの場合は、室内ユニットに電磁弁キット（別売品）を接続してください。

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器3相200V●一冷媒系統のみの設置の場合
注１）集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続
してください。（無極性）

D. 基本配線図

バリスタ（黒）VA100
ジャンパー線 ＪＰ007
2Ｐコネクタ（茶）ＣＮ044
2Ｐコネクタ（青）ＣＮ040
ヒューズ 0.4Ａ

（別売品）

白黒
12

リモコン配線

R
S
T
室内ユニット U1
２
U2
アース
1
2

････････････

R
S
T
室内ユニット U1
８
U2
アース
1
2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

R
S
T
室内ユニット U1
３
U2
アース
1
2

室内外操作線

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）から室内ユニット２のリモコン配線用端子板（１，２）に２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

リモコン

R
S
T
室内ユニット U1
１
U2
アース
1
2

室内外操作線

１個のリモコンで室内ユニット最大８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので、特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

G. グループ制御する場合

室内コントロ－ル基板

4. 室内ユニット電気工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

室外ユニットへ

U1 U2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2

U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

E-300

Ｉ. 配線の接続-7-配線の接続については本室内ユニットの「据付工事説明書」に記載してあります。
「据付工事説明書」を参照してください。

2

U1 U2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

・複数台の室内ユニットを、リモコン２個接続して操作する場合（リモコンの設定方法）① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

1 2

リモコン
（子）
別売品

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合※親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

Ｈ. 親・子リモコン制御

図１

加湿器部分

ねじ

-8-

端子台ボックス

ビスを外して黒配線を取り除きヒューミディ
スタットの配線を取り
付ける。

ねじ

図２

ヒューミディ
スタット用
配線取入口

ヒューミディ
スタット配線

加湿器電源線

ヒューミディスタット（湿度調節器）を取り付ける場合の配線方法は以下の手順で行ってください。
１．端子台ボックスのカバーをねじ２本を外し、カバーを取りはずしてください。
２．図２の様に加湿器電磁弁への配線がしてあります。
３．黒配線を取り外して、ヒューミディスタット配線を取り付けます。
４．ヒューミディスタット配線は、ヒューミディスタット用配線取入口を通して外に出します。
５．ヒューミディスタットに添付の取扱説明書に従って取り付け・配線処理を行ってください。
６．各配線を挟まないように、端子台ボックスにカバーを取り付けてください。

注１）室内ユニットの運転を停止し、漏電しゃ断器を切ってから作業に入ってください。
注２）ヒューミディスタットの取り付け・配線方法詳細については、ヒューミディスタットに付属の取扱説明書に従って取り付け・配線を行ってください。
●端子台ボックスは室内ユニット側面にあります。

Ｊ. 現地調達・現地取付品 ヒューミディスタット（湿度調節器）の取り付け・配線方法について

4. 室内ユニット電気工事 / 直膨コイル付外気処理ユニット
施工編

E-301

必ずお守りくださいǦǵǾǓǠǹǓԑ૓
⾷ᱞᓹ̗ⱼ⾸ǶǨƹ-1-モヤヹョプパノヒヘベフピ
ベビププフヒフパヒヒヒパパパュヤヒパヒブノピパブビピ

ી⒅ǦǹǠțǿǹȘǹǓԑ૓
⾷ഁ̗֝ⱼ⾸ǶǨƹ注意ƛǙમșǓǮǯǞԑ૓ȡᓎǽࡖ▉‫ۥ‬Ƕ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ

警告͆ȇ‫્ڈ‬Ƹ⛥᧳ǽ၏્ȡ⬸ᓹǨȚǮȐƸർǩǙમșǓǮǯǞǢǷȡ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ƛ◳ǲǮπǓᅀȡǦǮǷǜǺ᧯ǧȚ‫્ڈ‬ȓ၏્ǽᲦಏȡٚոǦǵƸ◻ᅽǦǵǓȍǨƹ
ǃ⟽҈ȡ⛤ǕǢǷȓƸ⛥᧳ǃᔎ̭ȓ⦔҈ȡ⛤Ǖǽ၏્Ǜ᫘᧯ǨȚǙǬțǛ
ǙǬțǛǑȚԑ૓ǶǨǄǑȚԑ૓ǄǶǨƹ

安全上のご注意࿫͛క̗લ̒ൖƸ▿⣌⟵ȡ⒅Ǔᨵ౐ǛǹǓǢǷȡ᯺◜ǨȚǷǷȑǺ
ǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǺǬǲǵǙૃᐯǺπ᧸ᅀᗕƸǙཆӱțǽǦǚǮȡ◻ᅽǦǵǞǯǤǓƹ
ȍǮƸǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǾƸǃ‫ۄ‬ཟ◻ᅽሤǄȓǃЄ▩ሤǄ⾷ૅঋɮɓɋɐǺᚊ͛⾸ǷǷȑǺƸ
ǙૃᐯǶЄᶩǓǮǯǞȗǕǺϞⲠǦǵǞǯǤǓƹ

࿫͛క̗◻ᅽሤȡȗǞǙ◼ȎǽǕǗƸᓺǦǞયӴǺᅄకǦǵǞǯǤǓƹ
ᣀǺǃયӴˀǽǣᗨ๟Ǆ⾷ヒ」ビɢʀɀ⾸ǾƸᅄక֭ǺർǩǙ◼ȎǞǯǤǓƹ

ૅԑɮɓɋɐ‫ݨ‬ᨯ
ヴノヨビパパヹヸヴビ

ૅԑɿૅঋɮɓɋɐǺǾƸ͙Ǻǃ࿫͛క̗◻ᅽሤǄǃ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷▿⣌⟵Ἦ⾸Ǆǽ◻ᅽሤǛᚊ͛ǦǵǑșȍǨƹർǩ‫ڹ‬ᡄǦǵǞǯǤǓƹ

⾷ヴノヹヸヴビȿɲʀɂ⾸ಁΈബɗȬɝɴɋȿɭ

ȴɁɚʀɐɥɻɟȰȪȻɻ࿫͛క̗◻ᅽሤ⾷⯍ᕧక̗Ἦ⾸-2-●電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（三相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。
設定前に確認してください。
●漏電しゃ断器は必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線しゃ断器、または手元開閉器（開閉器+Ｂ種ヒューズ）を取り付けてください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

モハチᗨ๟̗ⱼ

●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・ケガ、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品、全極開閉機能付）を取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

警告

4. 室内ユニット電気工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-302

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

リモコン

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

・電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は
室外ユニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

端子ねじ
電線最大太さ
室内電源端子板容量
５.５ｍｍ2２０A
M４・電源わたり配線はできません。個別に引き込んでください。

●室内ユニット/電源端子板容量
・電源端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下表のようになりますので、注意してください。

ャハチ⥎ἠǺǳǓǵ

容量［A］
漏れ電流［mA］
動作時間［sec］

形 番

電源区分

＊ 風量、機外静圧共に定格以下の場合は（表-１）で選定してください。
どちらか一方でも定格を超える場合は（表-２）で選定してください。

（表－2）
200形
30
15
20
30
0.1以下
2mm2
（52）
2mm2
2mm2
3.5mm25.5mm2

三相 200V＜単独設置＞R S T

室内ユニットR S T U1 U2

アース

-4-

（別売品）
リモコン

白黒
12

アース 1 2
リモコン配線

漏電しゃ断器3相200V

漏電しゃ断器3相200V

室内外操作線

1 2 3 4

室外ユニット●集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。
（無極性）ュハチ࣠ቊ⥎ἠࡖ

容量［A］
漏れ電流［mA］
動作時間［sec］

形 番

電源区分

電線最小太さ電源配線（金属管 塩ビ管） こう長25m迄
電圧降下基準
50m迄
2％
75m迄
100m迄
2mm2
アース線太さ漏電
しゃ断器

スイッチ容量［A］
ヒューズ容量［A］

項 目＊ 電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

200形
30
15
20
30
0.1以下
2mm2
（82）
2mm2
2mm2
2mm2
3.5mm2

三相 200V（表－1）（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

電線最小太さ電源配線（金属管 塩ビ管） こう長25m迄
電圧降下基準
50m迄
2％
75m迄
100m迄
2mm2
アース線太さ漏電
しゃ断器

スイッチ容量［A］
ヒューズ容量［A］

項 目

ヤハチ⥎ἠ૓⦖

4. 室内ユニット電気工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

室内コントロ－ル基板

E-303

-5-

2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040●室内外操作線接続用端子板に電源配線（三相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）をはずして、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（三相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

リモコン

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

R
S

リモコン配線

1
2

T
室内ユニット U1２U212････････････

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
８U2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多８台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

T
室内ユニット U1
３
U2

室内外操作線

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

アース

R
S

T
室内ユニット U1
１
U2

室内外操作線

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

ョハチૅԑঋႣΰἠǽᗨ๟̗ⱼ

ヨハチȸɳʀɟ֝൧ǨȚई۰

ユハチ⮥˛֝൧ⓓΈǶ⓹ᄋǽՃ੅ṾỚǽૅԑɮɓɋɐȡ֝൧ǨȚई۰

4. 室内ユニット電気工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

E-304

室外ユニットへ

U1 U2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2

U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合

-7-

2

U1 U2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

●リモコンの設定方法① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

リモコン
（子）
別売品
1 2

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合＊この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

リモコン配線

室内外操作線

電源配線

冷媒配管接続部

配線取入口

電源ア－ス線

-8-

固定穴

クランパー

締付トルク
0.6～1.0N・m

端子ねじ
Ｍ4

歯付きワッシャービス（締付トルク：2.4～2.9N・m）

アース線

前パネル

インバ－ターボックス

電装ボックス１．配線取入口の位置●配線取入口は、本体側面（左側）にあります。
２．配線のしかた●各配線の接続部は、配線取入口近傍の電装ボックス内部にあります。配線の接続は前パネルおよび電装ボックスのフタをはずして行ってください。
●各配線は、接続したまま電装ボックスを手前へ引き出せるようにユニット内部で少したるませて、内部のクラン
パーを利用して固定してください。固定は必ず被覆部分で行ってください。
また、電源配線と通信線（室内外操作線とリモコン配線）の引き込みおよび固定は別々にしてください。
●電気工事終了後、配線取入口をパテ（現地手配）で隙間をシールしてください。
シールしないと、露付きの原因となります。

＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

⿘ハチ╕ɿ੿ɲɪȻɻ֝൧⿙ハチ⥎ἠǽယỮ⿗ハチૅᚩɃɻȽʀǽչș၁Ǘ

4. 室内ユニット電気工事 / 床置形ハイフレッシュ
施工編

Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ１Ｕ２ １ ２

E-305

必ずお守りください

してはいけない内容（禁止事項）です。

-1-

ACXF60-17553
82664140053003
DC0412-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容です」
ある内容」です。

安全上のご注意

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G110XES1
S-G170XES1
S-G210XES1

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-XES1シリーズ）

天井埋込形ハイフレッシュ

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）

警告

-2-

●電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話な
どの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ
施工編

端子ねじ
M５

電線最大太さ１４ｍｍ2

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
又は手元開閉器

電源幹線

プルボックス

室内１ 室内２ 室内３ 室内４ 室内５ 室内６ 室内７ 室内８ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

電源わたり配線

E-306

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

リモコン

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）●電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は室外ユ
ニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

注１）２００Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。室内・室外共（内線規程による）
注２）漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、又は手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。
注３）室内ユニットの電源幹線の太さと、電源わたり配線の太さは、全て同じ太さにしてください。
注４）電源配線の太さが電線最大太さを超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。

電源（単相２００Ｖ）●電源配線について●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

室内電源端子板容量
５０A●室内ユニット/電源端子板容量
・端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので注意してください。

B. 配線について目機種

電線最小太さ

Ｇ１１０形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（６８）
２ｍｍ2
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2３.５ｍｍ2
２ｍｍ2

Ｇ１７０形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（４４）
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2３.５ｍｍ2５.５ｍｍ2２ｍｍ2

単相２００Ｖ
Ｇ２１０形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（３７）
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2５.５ｍｍ2５.５ｍｍ2
２ｍｍ2

５０

４０

３０

２０

漏電しゃ断器（Ａ）

電源（単相200V）

漏電しゃ断器

22m

-4-

電源幹線

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

10m

10m

室内
ユニット

プルボックス
室内
ユニット

電源わたり配線
室内
ユニット

室内ユニット（複数台）
Ｇ110形
Ｇ170・G210形
電源幹線 電源わたり配線 電源幹線 電源わたり配線
5.5ｍｍ２（31） 5.5ｍｍ２（10） 8ｍｍ２（22） 8ｍｍ２（10）5.5ｍｍ２（24） 5.5ｍｍ２（15） 14ｍｍ２（43） 14ｍｍ２（15）14ｍｍ２（24） 14ｍｍ２（10） 22ｍｍ２（16） 22ｍｍ２（10）22ｍｍ２（41） 22ｍｍ２（15）-G２１０形４台を８ｍｍ2の電源配線で接続する場合

８台

４台

台数

電線最小太さ（mm2）と最大こう長（m）／（電圧降下基準：2％）（ ）内数値は、その最大こう長（m）を表します。

10m

室内
ユニット

●室内ユニットが複数台時の室内電源配線
下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

＊室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。

室内ユニット 総合運転電流スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ）
室内ユニット総合最大運転電流
１５３０
Ｘ １.５倍 ＝１５Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
２０３０
Ｘ １.５倍 ＝２０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
３０３０
Ｘ １.５倍 ＝３０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
６０６０
Ｘ １.５倍 ＝４０Ａ以下●室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒュ－ズ、漏電しゃ断器容量（内線規程による）・電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

こう長２５ｍ迄
５０ｍ迄
７５ｍ迄
１００ｍ迄
ア － ス 線 太 さ

電源配線（金属管、塩ビ管）
電圧降下基準2%

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ）

項

電源区分

天井埋込形ハイフレッシュ室内ユニット（個別）（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

ユニット区分

C. 配線容量

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ
施工編

R S T

室内ユニットR S T U1 U2

アース

E-307

室内外操作線-5-●室内外操作線接続用端子板に電源配線（単相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源配線（単相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネク
タ（青，ＯＣ）を外して、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源配線（単相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

F. 室内外操作線の注意事項

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

E. 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

（別売品）
リモコン

白黒
12

1 2

室外ユニット＜単独設置＞

アース 1 2

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200V

漏電しゃ断器3相200V●一冷媒系統のみの設置の場合
注１）集中制御装置を使用する場合。集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）

D. 基本配線図

リモコン

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

R
S

リモコン配線

1
2

T
室内ユニット U1
２
U2

1
2

････････････

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
８U2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

T
室内ユニット U1
３
U2

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

アース

R
S

T
室内ユニット U1
１
U2

室内外操作線

室内外操作線

2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

G. グループ制御する場合

室内コントロ－ル基板

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ
施工編

E-308

室外ユニットへ

U1 U2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2
U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合

-7-

2

U1 U2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

●リモコンの設定方法① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

1 2

リモコン
（子）
別売品

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合＊この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

Ｊ. 親・子リモコン制御＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

電源ア－ス線

室内外操作線

リモコン配線

【Ｇ１１０形の場合】

クランパー

電源配線

-8-

電源ア－ス線電源配線

室内外操作線

リモコン配線クランパー【Ｇ１７０形・Ｇ２１０形の場合】○電気工事は、電気工事士の資格のある方が“電気設備に関する技術基準”“内線規程”および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

警告

１．配線取入口の位置
配線取入口は、電装ボックスの室内ユニット吸込側にあります。
２．配線のしかた（下図参照）○配線取入口から電装ボックス内に引き込みます。
○ユニット間端子板および電源端子板は、電装ボックスのフタをはずすと露出します。
○電装ボックスの配線取入口を通し、端子板に接続します。
このとき、クランパーで配線を固定してください。また、固定は必ず被覆部で行ってください。

Ｓ-Ｇ１１０ＸＥＳ１は、工場出荷時に電源周波数６０Ｈｚ地区用となっています。
５０Ｈｚ地区でご使用の場合は、電装ボックス内のコネクタの差し換えが必要となります。
詳しくは、電装ボックスのフタの裏側に貼り付けられている“風速切り換えの場合の中継コネクタの接続方法”
および電気回路図を参照してください。

Ｉ. 室温センサーの切り換え

Ｋ. 配線の接続

Ｈ. G110形を50Hz地区でご使用の場合

4. 室内ユニット電気工事 / 天井埋込形ハイフレッシュ
施工編

クリーンエアコン壁下吸込形（S-CDS1シリーズ）

S-G45CDS15
S-G45CDS16
S-G56CDS15
S-G56CDS16
S-G71CDS15
S-G71CDS16

E-309

-1-

ACXF60-17723
82664140095001
DC0913-30523

実行しなければならない内容（強制事項）です。

注意■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容（禁止事項）です。

警告

人へ危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「軽傷を負うことや、財産「死亡や重傷を負うの損害が発生するおそれがおそれがある内容」です。
ある内容」です。

安全上のご注意

必ずお守りください

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに「取扱説明書」（室内・室外ユニットに添付）にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。
また、「据付工事説明書」は、「取扱説明書」や「保証書」（室外ユニットに添付）とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

据付工事説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
特に「安全上のご注意」（1～2ページ）は、施工前に必ずお読みください。

室内ユニット品番
S-G45CKS15
S-G45CKS16
S-G56CKS15
S-G56CKS16
S-G71CKS15
S-G71CKS16

室内・室外ユニットには、他に「据付工事説明書」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。必ず参照してください。

（S-CKS1シリーズ）

クリーンエアコン吸込一体形（逆流防止ダンパー付）

ガスヒートポンプエアコン

据付工事説明書（電気工事編）

警告

-2-

●電気配線「電気設備に関する技術基準」「内線規程」ガスヒートポンプエアコンの電源仕様に従ってください。
また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
●電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
●電源配線および室内外操作線は、ユニットに付属している“配線固定具”で固定し、冷媒配管やバルブなどに触れないようにしてください。
●室外ユニットへの電気配線は“電源接続用パネル”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。
内部に雨水などの入らない構造にしてください。
●室内ユニットの配線終了後、電源取入口のすきまをパテでシ－ルしてください。
●配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）●電源配線（単相２００Ｖ等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
●リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
●ユニットの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話、医療機器などの本体およびアンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから３ｍ以上離してください。
ノイズで影響を受ける場合があります。
●親・子リモコンの親をコントロールスイッチで設定したとき、機種によって使用できないボタンがある可能性があります。設定前に確認してください。

警告 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。

A. 注意事項●可燃ガスの発生・滞留・漏れのおそれのあるところは、避けてください。
万一ガスが室内ユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

注意●据付工事はＲ410Ａ用に製造された専用のツール・配管を使用し確実に行ってください。
使用しているＨＦＣ系冷媒（Ｒ410Ａ）は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると、破裂・けが、または水漏れや感電・火災の原因になります。
●据付・電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
●据付工事は、“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って確実に行ってください。
据え付けに不備があると、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災等の原因になります。
●電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および“据付工事説明書”“据付工事説明書（電気工事編）”に従って施工し、必ず専用回路を使用
してください。電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
●配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
●工事をする時は、必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切ってください。ケガ・感電・火災の原因になります。
●小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。
万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因となります。
●据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下や転倒により、事故の原因になります。
●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
●ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
＊アース端子は、室内ユニットの電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事です。）＊室外ユニットについてはユニットの電装ボックス内部にあります。
●漏電しゃ断器（高周波対応品）を必ず取り付けてください。漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

4. 室内ユニット電気工事 / クリーンエアコン
施工編

+0.235

M５（2.35N・m -0）

漏電しゃ断器

配線用しゃ断器
又は手元開閉器

電源幹線

プルボックス

室内１ 室内２ 室内３ 室内４ 室内５ 室内６ 室内７ 室内８ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット

電源わたり配線

１４ｍｍ2

E-310

Ｌ１

室内ユニット２

Ｌ２

Ｌ３

室内ユニット３ ・・・・・・・
Ｌｎ-3-

・別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
・リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
・リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。

室内ユニット１

リモコン

室内ユニット ＭＡＸ８台

配線太さ：０.５ｍｍ2～２ｍｍ2（総延長１０００ｍまで）

配線太さ：０.５ｍｍ2～1.２5ｍｍ2
リモコン配線・総配線長ＭＡＸ５００ｍまで、（グル－プ内にワイヤレスリモコンがある場合は４００ｍまで）
・室内ユニット間わたり総配線長は２００ｍまで、（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３＋・・・Ｌｎ＝ＭＡＸ２００ｍ）●リモコン配線（ワイヤ－ド）

室内外操作線（通信線）●室内外操作線（通信線）●電源が入っていない室内ユニットがあると、他の室内ユニットが警報になりますので、室内ユニット電源は室外ユニット単位で１ケ所からとるようにしてください。

注１）２００Ｖ電源には、２ｍｍ２未満の配線は使用できません。室内・室外共（内線規程による）
注２）漏電しゃ断器が地絡保護専用の場合には、漏電しゃ断器と直列に配線用しゃ断器、又は手元開閉器（開閉器＋Ｂ種ヒュ－ズ）が必要になります。
注３）室内ユニットの電源幹線の太さと、電源わたり配線の太さは、全て同じ太さにしてください。
注４）電源配線の太さが電線最大太さを超える場合は、室内ユニットごとにプルボックスを使用してください。

電源（単相２００Ｖ）●電源配線について●この製品の工場出荷時設定は、ボディセンサーになっています。

５０A項●室内ユニット/電源端子板容量
・端子板容量と接続可能な適合電線の最大太さは、下記のようになりますので注意してください。
室内電源端子板容量
端子ねじ（締付トルク）
電線最大太さ形式

電源区分

電線最小太さ

Ｇ５６形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（９９）
２ｍｍ2
２ｍｍ2
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2２ｍｍ2

単相２００Ｖ

５０

４０

３０

２０

漏電しゃ断器（Ａ）

Ｇ７１形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（８３）
２ｍｍ2
２ｍｍ2
２ｍｍ2
３.５ｍｍ2２ｍｍ2

電源（単相200V）

漏電しゃ断器

35m

-4-

電源幹線

配線用しゃ断器
または、手元開閉器

室内
ユニット

10m

室内
ユニット

プルボックス
室内
ユニット

電源わたり配線

10m

10m

室内
ユニット

室内ユニット（複数台）
Ｇ45形
Ｇ56形
Ｇ71形
電源わたり配線
電源幹線
電源わたり配線
電源幹線
電源わたり配線
電源幹線
２
２
２
２
２
3.5ｍｍ （35） 3.5ｍｍ （10） 3.5ｍｍ （28） 3.5ｍｍ （10） 3.5ｍｍ （21） 3.5ｍｍ２（10）3.5ｍｍ２（27） 3.5ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（21） 3.5ｍｍ２（15） 3.5ｍｍ２（13） 3.5ｍｍ２（15）14ｍｍ２（65） 14ｍｍ２（10） 14ｍｍ２（52） 14ｍｍ２（10） 14ｍｍ２（37） 14ｍｍ２（10）14ｍｍ２（48） 14ｍｍ２（15） 14ｍｍ２（34） 14ｍｍ２（15） 14ｍｍ２（20） 14ｍｍ２（15）〔例〕G４５形４台を３.５ｍｍ2の電源配線で接続する場合

８台

４台

台数

電線最小太さ（mm2）と最大こう長（m）／（電圧降下基準：2％）（ ）内数値は、その最大こう長（m）を表します。

●室内ユニットが複数台時の室内電源配線
下の表を目安とするか、「内線規程」に沿って使用する配線を決定してください。
注）運転電流は、機種により異なります。（室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。）
注）電源幹線と電源わたり配線は同じ太さにしてください。

＊室内ユニットの運転電流は、カタログ等を参照してください。

室内ユニット 総合運転電流スイッチ容量（Ａ） ヒュ－ズ容量（Ａ）
室内ユニット総合最大運転電流
１５３０
Ｘ １.５倍 ＝１５Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
２０３０
Ｘ １.５倍 ＝２０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
３０３０
Ｘ １.５倍 ＝３０Ａ以下
室内ユニット総合最大運転電流
５０６０
Ｘ １.５倍 ＝４０Ａ以下●室内ユニットが複数台時のスイッチ、ヒュ－ズ、漏電しゃ断器容量（内線規程による）・電線最小太さの（ ）内数値はその最大こう長（ｍ）を表します。

こう長２５ｍ迄
５０ｍ迄
７５ｍ迄
１００ｍ迄
ア － ス 線 太 さ

電源配線（金属管、塩ビ管）
電圧降下基準
2%

Ｇ４５形
３０
１５
２０
３０
０.１以下
２ｍｍ2
（１１５）
２ｍｍ2
２ｍｍ2
２ｍｍ2
２ｍｍ2
２ｍｍ2

室内ユニット（個別）（600Ｖビニール電線、EM-IM線を使用基準とし、現地手配となります。）

ス イ ッ チ 容 量 （Ａ）
ヒ ュ － ズ 容 量 （Ａ）
容 量 （Ａ）
漏電しゃ断器
漏れ電流（ｍＡ）
動作時間（ｓ）

目

C. 配線容量B. 配線について

4. 室内ユニット電気工事 / クリーンエアコン
施工編

アース

白黒
12

（別売品）
リモコン

（別売品）
リモコン

12

白黒
12

12

室内ユニット2

室内ユニット1

室内外操作線

室内外操作線

R S T U1U2

アース

RS T 1 23 4

R S T U1U2

アース

室外ユニット親機

12

室内ユニット3

R S T U1U2･･ ･･ ･･ ･･アース

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は200ｍ以内）

アース･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ････ ･･ ･･ ･･

プルボックス

電源わたり配線

12

室内ユニットR S T U1U2

E-311

集
中
制
御
装
置

-5-

●室内外操作線接続用端子板に電源配線（単相２００Ｖ等）の配線接続をしていないか確認してください。
＊誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は室内コントロ－ル基板のヒュ－ズ（０.４Ａ）を溶断して基板を保護するようにしています。配線接続を修正した後、室内コントロール基板に接続されている、２Ｐコネクタ（青，ＯＣ）を外して、２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えてください。
＊２Ｐコネクタ（茶，ＥＭＧ）に差し換えても運転できない場合には、ジャンパー線（ＪＰ００７）をカットしてください。
（作業は必ず電源をＯＦＦにしてから行ってください。）＊室外コントロ－ル基板については室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
＊室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」の室内外操作線の注意事項も必ず参照してください。
＊リモコン配線に誤って電源（単相２００Ｖ等）を印加した場合は、室内コントロール基板がこわれます。

F. 室内外操作線の注意事項

室外ユニットに添付の「据付工事説明書（電気工事編）」を参照してください。
注１）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

E. 集中制御装置で複数の冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

注２）室内・室外ユニットの容量比は、室外ユニットに添付の「据付工事説明書」を参照してください。

リモコン配線

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

漏電しゃ断器3相200V●一冷媒系統のみの設置の場合
注１）集中制御装置を使用する場合、集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）

D. 基本配線図

リモコン

1
2

（別売品）

白黒
12

アース

R
S

リモコン配線

1
2

T
室内ユニット U1
２
U2

1
2

････････････

アース

R
S

1
2

T
室内ユニット U1
８U2

室内外操作線

グル－プ制御用リモコンわたり配線（室内ユニット最多8台まで設置可）（総配線長は２００ｍ以内）

アース

R
S

T
室内ユニット U1
３
U2

室内外操作線-6-●配線の手順次の手順に従って配線をしてください。
１．リモコンをグループの室内ユニット１のリモコン配線用端子板（１，２）に接続します。
２．室内ユニット１のリモコン配線用端子板の１，２から室内ユニット２のリモコン配線用端子板１，２に、２線の“わたり配線”を接続します。つぎに、室内ユニット２から次号機（室内ユニット３）のリモコン配線用端子板に“わたり配線”を接続、以下同様に各室内ユニット間の“わたり配線”の接続をしてください。
３．室内外操作線を接続してください。

アース

R
S

T
室内ユニット U1
１
U2

室内外操作線

室内外操作線

2Ｐコネクタ（茶）ＥＭＧ，ＣＮ044

ヒューズ
Ｆ003，0.4Ａ

ジャンパー線
ＪＰ007

2Ｐコネクタ（青）ＯＣ，ＣＮ040

１個のリモコンで室内ユニット最多８台まで接続可能です。
注意：この制御を行う時は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので特に変更の操作は必要ありません。
＜基本配線図＞
注意：配線は誤配線のないように接続してください。（誤配線するとこわれます。）

G. グループ制御する場合

室内コントロ－ル基板

4. 室内ユニット電気工事 / クリーンエアコン
施工編

E-312

室外ユニットへ

U1 U2

室内外操作線

アース

室外ユニットへ

U1 U2
U1 U2

室内外操作線

アース

1 2

アース

リモコンわたり配線（総配線長は２００ｍ以内）

室内ユニット ２

リモコン配線用
端子板

室内ユニット １

1 2

リモコン
（親）
別売品
1 2

・リモコン２個接続して操作する場合

-7-

2

U1 U2

室内ユニット ３

1 2

1

リモコン
（子）
別売品

●リモコンの設定方法① リモコンを２個接続した中の１個は親リモコンとしてください。
② その他のリモコン（子リモコン）は、セット ＋ 運転切換 ボタンを４秒以上押します。
③ 温度設定 ▼ ／ ▲ ボタンで項目コ－ド０１を指定します。
④ 時間 ▼ ／ ▲ ボタンで設定デ－タを０００１（親）から００００（子）に変更します。
⑤ セット ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればＯＫ）⑥ 点検 ボタンを押します。
・子リモコンは、室内ユニット２、３に接続しても動作します。

アース2

リモコン配線

1 2

リモコン
（子）
別売品

リモコン配線用
端子板

室内ユニット

1

リモコン
（親）
別売品
1 2

・室内ユニット１台を、
リモコン２個接続して操作する場合＊この親・子リモコン制御は、１台もしくは複数台のユニットを２個のリモコンで操作するものです。
（最多２個まで接続可能です。）

固定穴

リモコン配線電源配線-8-

室内外操作線

配線取入口

アース

室内ユニット側配線取入口（パテ埋めをする）

歯付きワッシャービス+0.235（締付トルク：2.35N・m -0
）

アース線

Ｍ５

Ｍ４

端子ねじ

+0.12

締付トルク

2.35N・m -0+0.235

1.2N・m -0

電装ボックス

電装ボックスのフタ

図２１．配線取入口の位置
配線取入口は、室内ユニット側面冷媒配管側にあります。
２．配線のしかた① 室内ユニットを下から（天井パネルがある場合、点検扉内部）のぞき、各配線（電源配線・室内外操作線・リモ
コン配線）を室内ユニット側面の配線取入口から室内
ファン
ユニット内部に引き込んでください。（図１）
電装ボックス② 室内ユニットの中にある電装ボックスのフタをはずしてく
ださい。
（図２）
＊ 配線接続用端子板は電装ボックスのフタをはずすと露出
します。
配線取入口
③ 電装ボックスの配線取入口に配線を通してそれぞれの
図1
端子板に接続してください。
④ 各配線を端子板の下のクランパーで固定してください。この時、電源配線と通信線（リモコン配線と室内外操作線）は別々に固定してください。
⑤ 電装ボックスのフタを元のとおり取り付けてください。
⑥ 配線作業が終了したら、室内ユニット側の配線取入口に付属のパテを付け、隙間を埋めてください。
パテを付けない場合、露付きの原因になります。

＊工場出荷状態は、室内ユニットセンサー（ボディセンサー）になっています。
別売のリモコンのセンサーに切り換える場合は、リモコンに付属の工事説明書を参照してください。

Ｉ. 親・子リモコン制御

Ｊ. 配線の接続

Ｈ. 室温センサーの切り換え

4. 室内ユニット電気工事 / クリーンエアコン
施工編