メンテナンス契約（機器保守点検）

医療向け環境システム

Equipment maintenance inspection

ご利用施設を、より安全・適切に利用していただくためには、日常の手入れ・点検・保守管理が大変重要です。
当社では、機器保守点検はじめ各種メンテナンス制度をご用意しております。

バリデーション・サニテーション

高度な実験研究に応えた高精度な環境をお届けしますフィルター交換

点検作業

機器保守点検恒温室・恒温恒湿室

清掃作業

測定作業

LCS (ライフサイクルサポート)
低温室・冷蔵庫・冷凍庫

再生医療関連施設
（CPC）

企画・設計

お客様の大切な設備を定期的なメンテナンスで、高精度な環境を提供します。

修理・更新

LCS

Life Cycle Support■メンテナンス契約の内容（詳細は当社にお尋ねください）・機器保守点検（都度・年2〜3回）
・バリデーション・サニテーション

保守・点検

施工・検証

バイオクリーンルーム

低温室・冷蔵庫・冷凍庫
REFRIGERATOR & FREEZER

CONTROL & CREATE
環境エンジニアリングがソリューションを提供します
温度、湿度、光、空気、そして清浄度。
バイオテクノロジーやメディカルサイエンスの分野で、効果的な実験環境を創るには、医薬品類の高精度な冷凍・冷蔵保存、低温実験に最適なシステムを提供

これらの高精度な制御が必要です。
それは、小さな自然、小さな地球を創るのにも似ています。
当社医療向け環境システムは、温度制御技術、冷凍技術、空気清浄技術、エレクトロニクス技術を標準装備で自記温度記録計付制御盤搭載

駆使し、未知なる明日を創造するバイオテクノロジーの実験・研究分野を、[ 特徴 ]多彩なシステムでサポートしています。

● 設定温度±0.5℃の細やかな温度制御● 停電時のバックアップ機能搭載

・各種警報発報（ブザー＆ランプ）
・記録紙にて温度推移を連続記録● 医療・研究施設の薬品冷蔵保存・低温実験室● 医薬品実験・培養室・操作室・実験動物室・研究実験室● 植物培養・順化育成・バイオ・食品加工実験・試験室+
自記温度記録計付制御盤

写真は冷蔵1坪標準仕様品■ 電子式のマイコンコントローラー採用
マイコン内蔵の電子式。デジタル式温度表示・温度設定など● 分解図

使いやすさにも優れた設計です。

■ 各種警報装置を装備
温度上昇などの異常が発生した場合には、ブザーとランプでトラブルを知らせます。離れた場所からも警報が確認できる遠隔警報接点端子も標準で装備しています。

■ 自記温度記録計付制御盤
薬品保存などで 使 用する冷蔵庫に採用された制御盤には、停電警報を標準装備し、低温警報発報と同時に薬品の凍結防止を行う安全機能を装備しています。また、大切な保存物の温度推移を正確に管理する自記温度記録計も標準装備しています。

※あらゆる寸法に対応できます12恒温室・恒温恒湿室

バイオクリーンルーム

HOMOIOTHERMY ROOMBIOLOSICAL CLEAN ROOM

医療・医薬・動物・植物等多彩なバイオ実験に応える高精度システム
長年培ってきた空気清浄技術、空調技術を駆使した実験環境を提供します

医薬品・化粧品・食品の各種試験・培養に。
温度・湿度を精密にコントロール● レイアウト例+

エアーシャワー

恒温室制御盤

写真は2.25坪標準仕様品

エアーシャワー■ 温度と清浄度を一定レベルで長期間コントロール
バイオテクノロジーの開発手法によって、作物の品種改良や優良種苗の大量増殖をおこなうために、温度と清浄度を長期■ 5 ℃〜 60 ℃までの幅広い温度調節範囲■ 吹き出し方式は4タイプから選定

定評ある冷媒制御技術で、5℃〜60℃までの幅広い温度調節

標準は側面パンチング吹き出し方式。オプションとして室内範囲を実現。多彩な実験・保存などの用途に利用できます。

パンチングダクト吹き出し、室外ダクト吹き出しなどが選べ、

ただし、3〜4坪は、10 ℃〜40 ℃の温度調節範囲です。

実験内容やスペースに合わせて設定できます。

■ 信頼性の高い電子式PID制御方式を採用■ 各種警報装置を装備

制御ユニットは、室内負荷に応じて、ヒーター入力を変化させ高温・低温警報は、それぞれ独立した温度設定が可能。万一る電子式PID制御方式を採用。温 度制御精度±0.5 degのの時にはブザーとランプで異常を知らせます。また、離れた精密な温度コントロールをおこないます。

場所からも警報が確認できる遠隔警報接点端子も標準装備しています。

● 吹き出し方式

間にわたって維持できる試験研究施設です。各室の温度と清浄度の状態を監視・記録し、異常時には警報ランプとブザーで異常を知らせます。

■ 低圧損HEPAフィルターと恒温ユニット複数台制御による省エネ設計
実験室と培養室はバイオクリーンルームにしており、清浄度維持には低圧損HEPAフィルターの採用で、省工ネ・低騒音を実現しています。また、培養室(1)〜(4)は、PID制御による安定した室内温度を維持し、室内に設置された照明付培養棚など、発熱負荷に応じて、恒温ユニットを複数台制御する省エネ設計です。
●仕 様室
面
高名

称
積
さ

温度制御範囲湿度制御範囲清浄度クラス
温度制御方式
主な使用目的3

実験室(1)
68.2 m2

実験室(2)
85.2 m2

実験室(3)
78.8 m2

培養室(1）〜(3)
24.6 m2
2.7 m

培養室(4)
13.2 m2

暗室
11.8 m2

冷蔵庫
14.4 m225 ℃±2 ℃

夏: 26 ℃
冬: 22 ℃

夏: 26 ℃
冬: 22 ℃

15 ℃ 〜 30 ℃±1.5 ℃

15 ℃ 〜 30 ℃
±1.5 ℃

夏: 26 ℃
冬: 22 ℃

0 ℃ 〜 10 ℃
±2.0 ℃

100,000
ON-OFF

100,000
ON-OFF100.000
ON-OFF

成り行き
10,000PID

10,000
PID

100,000
ON-OFF

ON-OFF

作物等の無菌操作

DNAの塩基配列分析

DNAの遺伝子組換実験

作物等の無菌培養

遺伝子組換体の培養

電気泳動でのDNA確認

DNA・RNAの調整

4

再生医療関連施設（CPC）
Cell Processing Center

人為的ミス防止

汚染防止

品質保証

[ GMP 三原則 ]GMP 要件を満たす
高度先進医療施設のテクノロジー「 人為的ミス防止 」「 汚染防止 」「 品質保証 」 GMP の三原則を徹底させた施設提案
パナソニック環境エンジニアリング のハード & ソフトHardSoft● 企画・設計・施工● 細胞培養工程管理システム● クリーン空調技術● バリデーション● 培養技術● サニテーション● 保存技術

● 無菌環境技術● 動線管理取り換えや製品の汚染、人体への感染など、人が引き起こしうるあらゆる危害を回避するために、各室のドアをインターロック制御等の工夫し、あらかじめ計画された動線を維持できるようにします。

● 検体工程管理

手順ミスを防止する検体工程管理システム。
バーコードで検体の受け入れから出荷までの工程をすべて管理します。

● 無菌環境管理

ISO基準に基づき清浄度を保持したゾーニングを行います。 段階的な清浄度の向上を図るため前室・エアロック室を設 置し、作 業 空 間 だけでなく各 室 す べ てを適切に管理します。

● 交差汚染対策

人・物・空気の動き（動線計画）、各室の独立した空調・差圧管理、バリデートされた清掃・無菌試験（サニテーション）、入退室管理システムで交差汚染を防止します。

● バリデーションサービス

バリデーションマスタープラン作成、DQ（設計適格性の確認）、IQ（据付時適格性の確認）、OQ（稼働性能適格性の確認）、PQ（製造性能適格性の確認）の実施によりバリデーションをサポート。GMP要件をクリアしているか検証します。

※画面はイメージ合成です● 多点環境モニタリングシステム

各室、設備（フリーザー、インキュベーター）、それぞれの室圧、清浄度、温度、湿度等を連続的にモニタリングします。各種環境を電子記録する監視システムです。

5

6