ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
Ｔ形

３ＷＡＹマルチ リニューアル専用機
室外ユニット

製 品 名
御提出先
御納入先
年月

受
領印

日／

提出／／

パナソニック産機システムズ株式会社

仕様（３ＷＡＹマルチ室外ユニット）■リニューアル機
品
高さ
幅
奥行
質量
定格冷房標準能力性
定格暖房標準能力
能
最大暖房低温能力
定格電圧/相数
定格周波数

番

2,228
1,650
1,000(+80)
740
56.0
kW
63.0
kW
67.0
kW
三相200V
単相200VHz
50/60
定格冷房標準
6.8/6.6A
3.7/3.6
運転電流
定格暖房標準A
2.2/2.2
4.1/4.1
電
定格冷房標準kW
1.24/1.24
1.24/1.24
気 消費電力
定格暖房標準kW
0.74/0.74
0.74/0.74
特定格冷房標準
%
98/98
92/94
性 力率
定格暖房標準%
98/99
91/90始動電流A30/3059（57）SPL(静音モード) dB(A)
運転音79（77）PWL(静音モード) dB(A)
酸化触媒(Pt)
臭気触媒 触媒の種類(貴金属）
HP-9
指定冷凍機油圧 冷凍機油封入量
L
7.5
縮W
30
クランクケースヒーター
機台数（ローター数）
1台（２ローター）
ドレン用ヒーター
W
40
送風機形式
ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ×2
送風装置
定格出力
kW
0.70×2
ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(1Y8.5/0.5)
塗装色（マンセル記号）
外形
寸法mmmmmmkg

Ｕ－ＧＦＨ５６０Ｔ１ＤＲ
ガス種
ガス消費量
冷暖平均定格
設計圧力

定格冷房標準定格暖房標準

COPp
高圧
低圧

排気量
エ種類
ン 潤滑油
封入量
ジン スターターモーター
スターター方式
エンジン 種別×封入量
冷却水 濃度・凍結温度
冷却水ポンプ定格出力
原動機定格出力
冷媒×封入量
空気吸込口
空気吹出口
冷媒吐出管配 冷媒吸込管
管 冷媒液管関 燃料ガス配管口係
排気ドレン口風量

い号プロパン,13A,ろ号プロパン,12A1,12A2
kW
50.0
kW
46.7
1.17
MPa3.30
MPa2.50
L2,488
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正40L
DC12V×2.0kW
AC/DC変換式DCｽﾀｰﾀｰ
L
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ純正×21
50V/V%・-35℃
kW
0.16
kW
12.4kg
HFC[R410A]×11.5
正面・背面・側面
上面
φ25.4(ろう付)mmmm
φ28.58(ろう付)mm
φ19.05(ろう付)
R3/4(ｵﾈｼﾞ）mm

φ20（外径φ25ﾎｰｽ付属）（付属ﾎｰｽ長350mm）

3m /min≪注記≫
１. 定格冷房標準能力および定格暖房標準能力は、JRA 4069に基づいて運転した場合の値です。
運転条件
定格冷房標準定格暖房標準最大暖房低温室内側吸込空気温度
27℃DB･19℃DB
20℃DB・15℃WB(最高) 20℃DB・15℃WB(最高)室外側吸込空気温度35℃DB
7℃DB・6℃WB
2℃DB・1℃WB・暖房使用可能範囲は、室外側吸込空気温度－20℃DB・－21℃WB以上です。
２. 燃料消費量は、総（高位）発熱量基準です。
３. 表中では、５０／６０Ｈｚでの値を表します。その他は５０Ｈｚ・６０Ｈｚ共通です。
４. 仕様は予告なしに改良などにより変更することがあります。
※ 単相200V仕様は、単相キット（別売品）の取付が必要となります。

360

外形寸法図電気回路図リモコン仕様／外形寸法図
Ａ．リモコン・コントローラの機能一覧
ワイヤードリモコン

リモコン

ワイヤードリモコンCZ-10RT3
CZ-10RT3A

発電モニター機能付
ワイヤードリモコン受
CZ-10RT560E○

多機能ワイヤードリモコン

CZ-10RT4C

機能一覧

簡単リモコン

多言語対応
ワイヤードリモコンCZ-10RTF4

CZ-02RE4

ワイヤレスリモコンCZ-10RWP2（送信部）
受 (別置受信部)
CZ-10RWRC1A○
CZ-10RWRU2A(4 方向天井カセット形受信部）
受CZ-10RWRL1○（2 方向天井カセット形受信部）

CZ-10RWRD1A（1 方向天井カセット形、高天井用 1 方向、天井吊形受信部）

T・S・M・K・J・H 形 ※8

接続可能なエアコンの種類

●
●
●
●
●
●
●
●※12●
●
●
●※3●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●※12●
●
●
●※14●

××●

●

××

●

時限タイマー(30 分単位)
時刻タイマー(24 時間タイマー設定)●●※9×××××●

リモコンセンサー●●※4●※5●※5●※5×※13×●×××●※10●※10●※11×●××××××●×●※14×●※15●※16××●(同時運転制御1 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで)(同時運転制御 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで)

運転/停止
運転切換

冷暖自動

※1

暖房
ドライ

※1

冷房
送風
温度設定
風速設定 急･強･弱･自動機

自動風向位置出し ※2
ｵｰﾄ
ﾌﾗｯﾌﾟ
任意風向設定フラップスイング※2※2

能省エネモード昇降グリル操作(別売の昇降グリル取付時)
換気扇操作(市販の換気扇の連動運転、および単独ＯＮ/ＯＦＦ)

設定温度自動リターンモード
フィルター残り時間表示
エコナビ
ナノイーＸ
多言語表示
システム
設定範囲

集中管理
グループ制御(1 グループ最多8 台)
複数台並列リモコン(子リモコンとして)複数台並列リモコン(親リモコンとして)冷房 (℃)(同時運転制御 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟまで)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●※7●※7１８～３０
１８～３０
１６～３０※6
１７～２７

ドライ (℃)
暖房 (℃)
冷暖自動 (℃)

ワイヤードリモコン
他の制御
ワイヤレスリモコン
機器とのシステムコントローラー
併 用
スケジュールタイマー

●
●
●
●

※１．システムにより表示されない場合もあります。取扱説明書等で確認しください。
※２．お使いの室内機によって機能が異なります。詳しくは本体に付属しされている取扱説明書をご覧ください。
※３．省エネモードは、CZ-10RT3・CZ-10RT4C・CZ-10RTF4 のみの機能となります。
※４．設定温度自動リターンモードは、CZ-10RT3・CZ-10RT3A・CZ-10RT4C のみの機能となります。
※５．４方向天井カセット形（Ｔ１形）に対応しています。CZ-10RT4C のみの機能となります。
（エコナビは壁掛形（Ｔ１形）にも対応しています。）※６．一部「の機種の上限温度は２６℃になります。
※７．併用する場合は、リモコンの手元禁止機能が制限されます。
※８．ワイヤレスリモコンは、Ｊ１形・Ｈ１形の室内機には、ご使用になれません。
※９．入タイマーは、６時間、７時間、８時間、切タイマーは、１時間、２時間、３時間の設定が可能です。
※１０．出荷設定は不可。据付（電気）工事説明書記載の設定が必要です。エコナ
ビは、ON/OFF のみ対応。

●●●●※１１．日本語・英語・中国語（簡体語）の３言語を切り替え表示可能。フランス語ドイ
ツ語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語、ロシア語の表示も可能。据付（電気）工事説明書記載の設定が必要です。
※１２．４方向天井カセット形（Ｔ１形）、多言語ワイヤードリモコン(CZ-10RT4C)ご利用時のみ、５段階で設定可能です。
※１３．多機能ワイヤードリモコン(CZ-10RT4C)は、トップ画面のみ英語表示に切替可能です。
※１５．室内機 エコナビ対応機種（4 方向天井カセット形、壁掛け形）にのみ対応しております。
※１６．室内機 「ナノイーX」対応機種（4 方向天井カセット形、1 方向天井カセット形/電動弁取付けタイプ）にのみ対応しております。
※集中制御が１台しか設置されていないリモコンシステムでは、万が一その集中機器が故障した場合、空調機を運転できないなどの問題が発生する場合があります。
その安全措置として複数の集中機器を設置するよう推奨いたします。

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

リモコン仕様／外形寸法図

付属品
付属品
●保証書
●取扱説明書●お客様ご相談窓口●据付工事説明書(据付編)●据付工事説明書(電気工事編)●据付工事説明書(試運転編)●警戒標●フロンの見える化 記入・貼付方●冷媒配管長と追加充填量等の記入ラベル●記入ラベル保護用シール●手元電源スイッチラベル●排気ドレンホース●洗浄レスリニューアル手順【リニューアル専用機種】

納入範囲
１.本体

（１）室外ユニット
Ｕ－Ｕ－（３）リモコンＣＺ－台台台（４）パネル（２）室内ユニット
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－
Ｓ－

台
台
台
台

台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台

２．オプション
台
台
台
台
台
台

３.納入範囲表

○納入範囲

目

納入

立会検査

×

項

備

考

項

目

冷媒配管
ガス漏れ検査防振マット類も納入範囲外となります。

納入
×

×納入範囲外備考窒素ガ スにて 、4.15MPa の圧力をかけて漏れ試験を行ってください。

建物および基礎

×

荷造運搬

○

車上渡しとします。

保温保冷工事×

現場内小運搬×

車上から基礎上までは貴社に 冷媒配管てお願いいたします。
真空引き

×

冷媒配管のエアーパージを行ってください。

冷媒追加
チャージ

×

冷媒配管長が規定以上の場合は冷媒（R410A）を追加してください。

×

室外ユニットと室内ユニット間の 荷造残材等冷媒配管をお願いいたします。の処理

××

室外ユニットと室内ユニットの 現地試運転調整 ○わ た り 線お よ び 電源接続 をお願いいたします。
運転指示
○据
養付
生

冷媒配管工事

電気配線工事××

試運転調整に必要とする電気・水・燃料は無償で供給願います。
試運転時に行います。

４.保証期間機器の保証期間は、試運転引渡完了日より１か年。ただし、エンジン本体および定期点検交換部品については、試運転引渡完了日より１か年または、運転時間 2,000 時間の短い方の期間となります。
（定期交換部品は、取扱説明書に記載。）

耐塩害仕様（１）耐塩害仕様室外機は、日本冷凍空調工業会標準規格ＪＲＡ９００２－1991(空調機器の耐塩害試験基準)に基づいています。
（２）「ＪＲＡ耐塩害仕様」・「ＪＲＡ耐重塩害仕様」の選定の目安
標準仕様は亜鉛被膜による防食性を有し、塗料との密着性を改善した溶融亜鉛メッキ鋼板(亜鉛鉄板)の使用等により、すぐれた耐食性を発揮します。
しかし、設置場所の多様化に伴い標準仕様のままでの対応の難しいケースも増えています。
このため、次のような設置場所で使用する場合には、さらに耐食性を向上させた「ＪＲＡ耐塩害仕様」又は「ＪＲＡ耐重塩害仕様」をご使用ください。
＜設置場所＞① 海岸線に隣接し、塩害を受けやすい場所② 海岸線の工業地帯で塩害や煙害を受けやすい場所③ 工業地帯ではないがゴミ焼却炉等の煙害を受けやすい場所④ 交通渋滞地域で排気ガスの影響を受けやすい場所⑤ 温泉地帯の硫化ガスの多い場所⑥ 燃焼器の排気を吸込む場所●ＪＲＡ ９００２では適用の方法として下記の様に記載されています。
「ＪＲＡ耐塩害仕様」適用：潮風にはかからないがその雰囲気にあるような場所に設置する。

「ＪＲＡ耐重塩害仕様」適用：潮風の影響を受ける場所に設置する。

耐塩害仕様（３）空調機器の耐塩害試験基準（ＪＲＡ９００２）について＜適用範囲＞ＪＲＡ ９００２(空調機器の耐塩害試験基準）は、室外に設置される空調機器の外郭を構成する部品の金
属素地上、主として防食及び装飾の目的で塗装する部品の塗膜の試験方法について規定しています。
＜試験項目と試験時間＞（単位：時間）＊評価基準詳細についてはＪＲＡ９００２－１９９１を参照してください。
＜据付上のご注意＞
本仕様品を使用した場合でも、発錆に対して万全ではありません。
機器の設置やメンテナンスに際しては、下記の点に留意してください。
ＪＲＡ９００２にも記載されておりますが、本仕様品を使用された場合でも下記のような配慮が必要です｡①海水飛沫及び塩風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置すること。
（波しぶき等が直接かかる場所への設置は避ける。）②外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮（例えば室外ユニットには日除け等を取り付けない）すること。
③室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないように傾き等に注意すること。
④海岸地帯の据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行うこと。
⑤据え付け、メンテナンス等に付いた傷は、補修すること。
⑥機器の状態を定期的に点検すること。（必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施する。）⑦基礎部分の排水性を確保すること。

（４）耐塩害仕様機種は次のラベルを貼付しています
ＪＲＡ耐塩害仕様機種ラベル

ＪＲＡ耐重塩害仕様機種ラベル

耐塩害仕様（ ５ ） 室外ユニット耐塩害仕様表面処理一覧
部 品 名 称素材

外 装 ・ 枠 組

外装パネル

溶融亜鉛メッキ鋼板

ドレンパン

溶融亜鉛メッキ鋼板

底フレーム

熱間圧延鋼板

コーナーパネルアルミニウムセンター支柱溶融亜鉛メッキ鋼板
・中枠
固定金具

ファンガード

送 風 機

プロペラファン

溶融亜鉛メッキ鋼板

重塩
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装

仕仕
害

ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
アルマイト処理
アルマイト処理
アルマイト処理
処理なし
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
処理なし
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装

仕様様様
膜厚 40μm以上
膜厚 80μm以上
膜厚120μm以上
膜厚 80μm以上
膜厚 80μm以上
膜厚120μm以上
膜厚 80μm以上
膜厚 80μm以上
膜厚120μm以上

膜厚 80μm以上
膜厚120μm以上
膜厚 80μm以上
膜厚 80μm以上

ポリエチレンコーティング
ポリエチレンコーティング
ポリエチレンコーティング
樹脂
処理なし(本体、ボス部キャップ処理なし
アルミ（ボス部)) シリコンコーキング（ボス部キャップ周り）

モーター取付脚

機械構造用炭素鋼鋼管

フィン

アルミニウム熱 交 換 器

管板

準害

鉄線

モーター

管標
塩銅

高耐食溶融メッキ鋼板

処理なし
メーカー耐重塩害仕様（塗装＋ＳＵＳ軸）
メーカー耐重塩害仕様（塗装＋ＳＵＳ軸）
カチオン電着塗装
膜厚 15μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚 80μm以上
ポリエステル粉体焼付塗装
膜厚120μm以上
プレコート処理
プレコート処理プレコート処理＋ジンクリッチ処理
処理なし
ジンクリッチ塗装（ろう付部側）
ジンクリッチ塗装（全体）処理なし
ジンクリッチ塗装（ろう付部側）
ジンクリッチ塗装（全体）

膜厚 20μm以上
膜厚 20μm以上
膜厚 20μm以上
膜厚 20μm以上
膜厚 20μm以上

耐塩害仕様部 品 名 称

素材

標
塩
重

電装箱

溶融亜鉛メッキ鋼板

電 装

プリント基板

アキュームレータ

鋼板

配 管

ろう付け部

銅管・鉄管

表面部

銅管

ネ ジ ・ 留 具 類

内装（１Ｆ側）鉄・ステンレス

内装（２Ｆ側）鉄・ステンレス

外装

鉄・ステンレス

準
害
塩

仕
仕
害

仕様様様

処理なし
ポリエステル粉体焼付塗装
ポリエステル粉体焼付塗装
防湿剤塗布
防湿剤塗布
防湿剤塗布
カチオン電着塗装
またはポリエステル粉体焼付塗装
カチオン電着塗装
またはポリエステル粉体焼付塗装
カチオン電着塗装
またはポリエステル粉体焼付塗装
処理なし（銅管）、ジンクリッチ塗装（鉄管）標準＋ジンクリッチ塗装（２Ｆ側）
標準＋ジンクリッチ塗装（２Ｆ側）
処理なし

膜厚80μm以上
膜厚80μm以上

膜厚80μm以上
膜厚80μm以上
膜厚80μm以上
膜厚20μm以上
膜厚20μm以上
膜厚20μm以上

処理なし
ジンクリッチ塗装（２Ｆ側）
膜厚20μm以上
処理なし(SUS30*)、金属フレーク系表面処理
またはクロメート処理(SUS410・鉄）
処理なし(SUS30*)、金属フレーク系表面処理
またはクロメート処理(SUS410・鉄）処理なし(SUS30*)、金属フレーク系表面処理
またはクロメート処理(SUS410・鉄）処理なし(SUS30*)、金属フレーク系表面処理(SUS410・鉄）
処理なし(SUS30*)、金属フレーク系表面処理(SUS410・鉄）
塩害＋ウレタン塗装
膜厚20μm以上
金属フレーク系表面処理

標準＋ウレタン塗装
標準＋ウレタン塗装

膜厚20μm以上
膜厚20μm以上

別売部品一覧
機種名

３ＷＡＹマルチ室外ユニット

分岐配管セット

ＡＰＲ－ＲＺＰ２２４Ｂ
ＡＰＲ－ＲＺＰ６８０Ｂ
ＡＰＲ－ＲＺＰ１３５０Ｂ

ヘッダー配管セット

ＳＧＰ－ＨＣＨＺ５６０Ｍ

外付電動弁キット

ＡＴＫ－ＳＶＲＫ１６０Ｂ

ガス管弁キット

ＡＴＫ－ＲＸ１６０Ａ

排気延長キット

ＳＧＰ－ＰＥＸ５６０Ｋ

ボールバルブセット

ＳＧＰ－ＢＶ４５０Ｋ
ＳＧＰ－ＢＶ３５５Ｋ
ＢＶ－ＲＸＰ３３５Ａ
ＢＶ－ＲＸＰ２２４Ａ
ＢＶ－ＲＸＰ１６０Ａ
ＳＧＰ－ＢＶ５６Ｋ
ＳＧＰ－ＢＶＺ２８０Ｋ

単相キット

ＡＣＣ－ＢＭ２Ｍ１－５６※室内ユニットごとに、下記の部品が必要です。
別 売 部 品品

番電磁弁キット

ＣＺ－Ｒ５６ＢＵ４Ｇ
ＣＺ－Ｐ１６０ＢＵ４集合電磁弁キット

ＳＧＰ－ＲＺＰ５６３Ｂ

信号出力基板ＡＣＣ－ＳＧ－Ｅ

電磁弁出力基板

ＡＣＣ－３ＷＡＹ－Ｂ１／ＥＱ２／Ｂ２／ＥＫ

関連法規★ガス消費量が７０ｋW 以上のヒートポンプ冷暖房機は、消防法（火災予防条例）により、消防署長へ「火気使用設備等の設置届」（名称は自治体により異なります）の届出が義務付けられています。
<火災予防条例（東京都の場合）>