ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
S 形 室内ユニット
別売部品（床置プレナム形）

製品名
御提出先
御納入先
年

月

日

受領印

／

提出

／

／

パナソニック産機システムズ株式会社

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）●自然気化式加湿器（RH-EN30E・45E1・45E・90E）
■仕様
製
適

品
名
用 機 種

気化式加湿器
224形

加湿器品番（RH-）
加湿性能（kg/h）
給 水 量 *1 （L/h）
圧 力 損 失電 源 電 圧定 格 消 費 電 力
本体質量(重量)(kg）
使

周辺温湿度

用

給
給
給

条
件

水
水
水

備
梱

包

水
圧
温
考

内

容

質
力
度

RH-EN30E
3.0
8.3～9.0

3.0

280形

RH-EN45E1
RH-EN45E
4.5
4.5
18.4～20.0
18.4～20.0
コイル面風速 3ｍ／s 以下の時 10Pa以下
単相 AC200V 50／60Hz
10W
3.5
3.5
加湿器本体
： 5～60℃ 90％RH
以下給水ユニット ： 5～40℃ 80％
RH以下水道法水質基準に準ずる飲料水

RH-EN90E
9.0
29.8～32.6

5.5

0.05～0.5MPa
5～40℃*1）給水量は給水圧力範囲（0.05～0.5MPa）において、0.05MPa時に最小となり、0.5MPa時に最大となります。
●加湿器本体梱包①加湿器本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②給水ホース(φ6×φ11×1.5m) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・③排水ホース(φ8×φ12×2m)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・④給水ホース用ホースバンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑤給水軟銅管(φ6.35×2m) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑥給水継手(R1/2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦取付ブラケット固定金具
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑧取付説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●給水ユニット梱包⑨給水ユニット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑩給水ユニット固定金具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑪取付ビス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●取付ブラケット梱包⑫取付ブラケット(取付ビス) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1台
1本
1本
２ケ
1本
１ケ
２ケ
１冊
１ケ
１ケ
１式
１式

･自然気化式加湿器とヒーター(電気・温水・蒸気ヒーター)との組合せはできません。
･加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することはできません。
公共の水道管から給水しなければならない場合は、シスターン( 型式認可品：現地調達) をご使用ください。

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）■加湿器本体外形寸法図：RH-EN30E・45E1・45E・90E

適用機種

224形
280形

加湿器品番
RH-EN30E
RH-EN45E1
RH-EN45E
RH-EN90E

L1
440
640
640
940

L2
400
600
600
900

H3
270
270
270
345

H2
280
285
285
365

P1
420
620
620
920

P2
230
230
230
305

番 号 部 品 名
仕様
① 加湿モジュール② ドレンパン
SUS304③ 給水ホース
φ6×φ11×1.5m④ ホースバンド⑤ 排水ホース
φ11×φ16×2m
銅管⑥ 給水ヘッダ■給水ユニット外形寸法図：RH-EN30E・45E1・45E・90E

電気結線図

番号
①
②
③
④
⑤
⑥

部品名称
仕
様
取付板
SGCC ｔ２
給水ストレーナー T型
減圧弁
MAA-00A0-23
電磁弁
MAA-00A0-26
給水ホース口
断熱材

番号
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑦

ホースバンド

⑭

部品名称
給水ホース
給水軟銅管
給水継手
給水サービス弁
コネクタ
接続コード

仕
様
φ6×φ11 1.5m
φ6.35 . 2m
R1／2
現地手配

VCTF0.75mm2 2C
TMEV1.25-3.5S
絶縁被覆付丸端子(または相当品)

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）■加湿器取付用ブラケット外形寸法図 ：RH-EN30E・45E1 用※現地組み立てとなります。（ビス4本使用）※ブラケットを完成させてビス4本にて加湿器を取り付けた後、ユニット内に取り付けてください。

・ブラケット・付属ビス：SGCC ｔ２
：Ｍ４ ブラケット組立
加湿器取付用Ｍ６（ブラケット固定用）

適用機種

加湿器品番 加湿器取付位置
RH-EN30E
Ａ 4ヵ所
RH-EN45E1
Ｂ 4ヵ所

224形

(

)

■加湿器取付用ブラケット外形寸法図 ：RH-EN45E・90E 用・ブラケット・付属ビス※現地組み立てとなります。（ビス4本使用）※ブラケットを完成させてビス4本にて加湿器を取り付けた後、ユニット内に取り付けてください。
※図はRH-EN90Eを取り付ける状態を示します。
RH-EN45Eを取り付ける際は、下部ステ-を点線位置にしてください。

適用機種
280形

：SGCC ｔ２
：Ｍ４ ブラケット組立
加湿器取付用Ｍ６（ブラケット固定用）

(

)

加湿器品番
RH-EN45E
RH-EN90E

加湿器取付位置

Ａ 4ヵ所
Ｂ 4ヵ所

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）

5-13

室内ユニット関連部品／床置ダクト形

5. 別売部品編■取付方法 :RH-EN30E・45E・45E1・90E● 自然気化式加湿器使用説明

１．
概

要

１－１．加湿器のしくみとはたらき●ＲＨ－ＥＮタイプは、 床置形パッケージエアコン室内機のコイル２次側に取り付け、 コイルを通過した暖房空気を取り入れて濡れた加湿材を通過させることにより水を気化して加湿する方式の気化式加湿器です。
給水は減圧弁と給水用電磁弁の組み合わせによりエアコンの運転に連動して自動的に行われ、給水圧力に左右されることなく安定した給水量を保ちます。 また、加湿量プラスαの給水量を流すことにより加湿材の自己洗浄機能を持たせており、 加湿材に付着する汚れを含んだ余剰水はドレンとして排水されます。

１－２．仕

様
気化式加湿器（床置形パッケージエアコン用）

製品名
適用機種

224形

280形

機種名

RH-EN30E

RH-EN45E1

RH-EN45E

RH-EN90E

標準加湿量

3.0kg/h

4.5kg/h

4.5kg/h

9.0kg/h

給水量 （＊１

8.3～9.0kg/h

18.4～20.0kg/h 18.4～20.0kg/h 29.8～32.6kg/h

能力

コイル面風速2.5m／s条件

通過空気温湿度

40℃・15％RH

定格電源

単相 AC200V 50／60Hz

定格消費電力
本体質量（重量）
使用条件

備

10W
3.0kg

3.5kg

3.5kg

周囲温湿度

加湿器本体：5～60℃ 90％RH以下
給水ユニット：5～40℃ 80％RH以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力0.05～0.5MPa（0.5～5.0kg/cm2）

給水温度

5～40℃

考

5.5kg

*1)給水量は給水圧力範囲（0.05～0.5MPa）において、0.05MPa
時に最小となり、0.5MPa 時に最大となります。

－１－

S技-170_Sec5.indb

24

2020/04/14

16:55:55

仕様と据付

5-13

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）

２．取付

２－１．付属品一覧※梱包開封後は、直ちに付属品の内容を確認してください。
・加湿器本体梱包
部品名称

加湿器本体

加湿器本体･････････････････････１台

給水継手(R1/2)･････････････････１ケ

給水ホース(半透明、1.5m)･･･････１本

軟銅管(Φ6.35×2m)･････････････１ケ排水ホ－ス(黒色、2m)･･･････････１本

リングナット、真鍮リング････････各２ケ

ホースバンド････････････････････２ケ

固定金具取付ビス(Φ４)･･･････････４本取付ブラケット固定金具･･･････････２ケ

取扱説明書(本書)････････････････１部

給水ホース

排水ホース

ホースバンド取付ブラケット
固定金具

軟銅管
取付ビス
（Φ4）

取扱説明書

給水継手
リングナット、真鍮リング

・給水ユニット梱包
部品名称

給水ユニット･････････････････････１台

取付ビス
（Φ４）
･･･････････････････２本

取付ビス
（Φ４）

給水ユニット・ブラケット梱包
部品名称

ブラケット･･････････････････････一式

取付ビス
（Ｍ４）
･･･････････････････８本

取付ビス（Ｍ６）･･････････････････２本

外形図･･････････････････････････１枚

ブラケット

取付ビス
（Ｍ６，
Ｍ４）

外形図

－ 2－

S技-170_Sec5.indb

25

2020/04/14

16:55:55

5-13

仕様と据付

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）

２－２．取付上の注意事項
２－２－１．加湿器本体の取付（１）
図－１のように取付ブラケットをＭ４ビスＭ４ビス４本で組み立てます。RH-EN90Eの場合
はブラケットを破線の位置にして組み立ててください。
図－１

取付ブラケットの組立（２）
図－２のように組み立てた取付ブラケットにＭ４ビス４本で加湿器本体を取り付けます。
Ｍ４ビス（３）加湿器ドレンパンに排水ホースを差し込んでください。このときホースバンドは不要
です。
排水ホース
(ホースバンド不要)（４）パッケージエアコン室内機の吸込口および
図－２

上部前面パネルを外して、図－３のように加湿器本体の取付

室内機のコイル２次側に組み立てた加湿器
本体を組み込みます。
加湿器取付後にパッケージエアコンの輸送
ファンなどがある場合には、コイルフランジにブ
ラケット固定金具を取付け、取付ブラケッ

Ｍ６ビス

ト下部がその固定金具に収まるように取付
ブラケットを面に沿ってスライドさせてく

コイル

ださい。また、取付ブラケット上部は付属のＭ６ビス２本で固定してください。
固定金具

（５）
加湿運転中排水ホースからは常時少量のドレン水が出ますので、確実に排水が行われ

図－３

るよう排水ホースを適度な長さにカットし、加湿器本体の組み込み

ホ－ス先端がドレンパン上になるように配管してください。この際排水ホースがコイ
ルフィンに接触しないようにしてください。

－３－

S技-170_Sec5.indb

26

2020/04/14

16:55:55

5-13

仕様と据付

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）

２－２－２．給水ユニットの取付

給水ユニット（１）
ビス２本を使用してサーモスタット固定金具

サーモスタット固定金具の横に給水ユニットを取付てください。
（図－４）２－２－３．給水ホ－ス／給水軟銅管の接続（１）加湿器本体ホース口に給水ホースを差し込
み、給水ホース用ホースバンドで固定してください。
（２）図－５のように給水ホースはコイル右側のグロメットを通して給水ユニットに接続します。給水ホースは折れや極端な曲がりが図－４ないように適度な長さにカットして給水ユ

給水ユニットの取付

ニットのホースに差し込み、給水ホース用
ホースバンドで固定してください。この際
ホースバンドに給水ホースがコイルフィンに接触しないようにしてください。

給水ホース

加湿器本体

（３）給水ユニットに給水軟銅管を接続します。
給水軟銅管はエアコンの加湿給水口よりエ

グロメット

コイル

アコン内部に取り入れてください。給水軟給水ユニット銅管の接続部はリングジョイント式となっています。リングナットの締め付けトルク
は１０Ｎ･ｍ(100kgf/cm)程度としてください。
図－５注）軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わな

給水ホース／給水軟銅管の接続

いでください。漏水の原因となることがあります。

（４）
エアコン外部での給水軟銅管と現地の給水配管との接続には給水継手を使用してください。なお、給水配管を接続する前には、通水して必ず配管のフラッシングを実施してください。
２－２－４．給排水配管について● 給水配管には水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。
● 加湿器への給水は公共の水道管から直接接続はできませんのでご注意ください。
● 給水サービス弁(現地手配)を必ず各加湿器ごとに設けてください。
● 給水圧力は0.05～0.5MPa、給水温度は5～40℃の範囲でご使用ください。
● 給水配管、排水配管ともに、凍結および結露を防止するための断熱処理をしてください。

２－２－５．電気配線について● 給水ユニットの電磁弁コードの丸端子をエアコン制御盤内の端子台５、６番に接続してください。

－４－

S技-170_Sec5.indb

27

2020/04/14

16:55:56

仕様と据付

5-13

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）

３．運転

３－１．施工後はじめての運転● 給水配管に設けてある給水サービス弁が開いていることを確認してください。
● エアコンを暖房運転すると、加湿器が自動的に運転します。
３－２．日常の運転管理● 加湿器の運転はエアコンに連動しますので、加湿器の運転スイッチ等は特に設けていません。
３－３．加湿休止期の処置● 加湿のオフシーズンには、給水配管に設けてある給水サービス弁を閉めてください。
● シーズンオフ時およびシーズンイン時には、後記「４．保守点検」を参照してそれぞれ必要な保守作業を必ず実施してください。

● シーズンイン時には忘れずに給水サービス弁を開け、試運転を行って漏水の無いことを確認してください。

－５－

S技-170_Sec5.indb

28

2020/04/14

16:55:56

5-13

仕様と据付

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）

４．保守点検４－１．作業上の留意点● 加湿器を正常に運転させるため、保守点検作業は必ず実施してください。
● 作業にあたっては、安全に十分ご配慮ください。
● 工具類は適正サイズのものを使用し、締め過ぎ・締め不足にご注意ください。
● 部品交換の際は必ず純正部品をご使用ください。
４－２．保守点検作業一覧
作業内容(１)給水ストレーナ掃除(２)給水配管のフラッシング(３)加湿材洗浄(４)給水ヘッダ水抜き

作業時期
・運転開始後１～２日目
・シーズンイン時
・その他汚れに応じて適宜
・施工後・シーズンイン時
・シーズンイン時
・その他汚れに応じて適宜

必要工具などモンキーレンチ(125mm程度)

モンキーレンチ(125mm程度)
ウエスなど
プラスドライバ
洗浄剤（家庭用酸素系漂白剤）
洗浄用容器（加湿材が入るもの）
プラスドライバ・シーズンオフ時

４－３．保守点検作業要領（１）
給水ストレーナ掃除■ 必要工具：モンキーレンチ(125mm程度)● エアコンの運転を停止し、給水サービス弁を閉めて

キャップ

パッキン

ください。

● エアコンの吸込口を開けてください。
● 給水ストレーナのキャップを外してください。筒状のアミが出てきます。

アミ● アミの内側を掃除し、きれいな水で洗ってください。
● 元通りセットしキャップを取り付けてください。※キャップ締付トルク：5～10N･m● 給水サービス弁を開けて通水し、漏水のないことを確認してください。

（注）
シーズンオフ時には、確認後、給水サービス弁を閉めてください。
● エアコンの吸込口を元通りにしてください。

（２）
給水配管のフラッシング■ 必要工具：モンキーレンチ(125mm程度)● エアコンの運転を停止し、給水サービス弁を閉めてください。
● エアコンの吸込口を開けて、給水ストレーナのキャップを外してください。筒状のアミが出てきます。
● 給水サービス弁を徐々に開けて放水します。水がきれいになるまで十分に放水してください。

（注）
給水サービス弁は数回にわけて徐々に開いてください。開きすぎると水が飛散します。
● 給水ストレーナから取り出したアミを元通りセットしキャップを取り付けます。アミが汚れている場合は掃除してください。※キャップ締付トルク：5～10N･m● 給水サービス弁を開けて通水し、漏水のないことを確認してください。

－６－

S技-170_Sec5.indb

29

2020/04/14

16:55:57

5-13

仕様と据付

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）（注）
運転開始まで期間がある場合は、確認後、給水サービス弁を閉めてください。
● エアコンの吸込口を元通りにしてください。
（３）
加湿材洗浄
この洗浄は目に見えている汚れを落とすものではなく、 親水性（吸水性）が落ちた加湿モジュールに再度、親水性を復活させて、加湿能力を回復させるためのものです。
■ 必要工具：プラスドライバ、洗浄剤（家庭用酸素系漂白剤）、洗浄用容器（加湿材が入るもの）● エアコンの運転を停止してください。
● エアコンの吸込口および上部前面パネルを開Ｍ６ビス

けてください。

ホースバ ンド
加湿器本体● 加湿器本体に接続している給水ホースのホー
スバンドをゆるめ、ホースを抜いてください。

Ｍ６ビス
給水ホース

コイル

● 取付ブラケットを固定しているＭ６ビス２本を外し、加湿器本体を取付ブラケットごとエア
コンから外してください。
● 加湿器本体を固定しているＭ４ビス４本を外し、加湿器本体を取付ブラケットから外して
ください。

（注）
加湿材のステンレスケースは絶対に分解しないでください。
● 洗浄用容器の中に加湿材を浸せる量の洗浄液を作ります。家庭用酸素系漂白剤を「シミ抜き」程度の濃さに希釈してください。

● 加湿材を洗浄液の中に浸し、３０分程度つけ置きしてください。
● つけ置きした後、流水にて十分に水洗いを行ってください。
● しばらく静置して水気を落としてから、元通りに組み付けてください。
（注）
洗浄しても吸水性が回復しない場合は新しい加湿材と交換してください。
● 給水ホースは加湿器本体のホース口に差し込み、ホースバンドでしっかり固定してください。
● 給水サービス弁を開けて通水してください。
（注）
運転開始まで期間がある場合は、給水サービス弁を閉めてください。
● エアコンの吸込口および上部前面パネルを元通り取り付けてください。
（４）
給水ヘッダ水抜き■ 必要工具：プラスドライバ● エアコンの運転を停止し、給水サービス弁を閉めてください。
● エアコンの吸込口を外してください。
● 給水ユニットに接続している給水ホースのホースバンドをゆるめて給水ホースを外し、給水ホース内および加湿器本体内蔵の給水ヘッダ内に残っている水を抜きます。

● 残水を抜いた後は元通り給水ユニットに給水ホースを接続し、ホースバンドでしっかり固定してください。

－７－

S技-170_Sec5.indb

30

2020/04/14

16:55:58

仕様と据付

5-13

室内ユニット関連部品／床置ダクト形
5. 別売部品編（床置プレナム形
S1/S2）

５．故障時の処置
５－１．故障と思われる前に● 加湿器が運転しない場合、必ずしも故障が発生しているとは限りません。故障と思われる前に、以下の項目をご確認ください。
□ 給水サービス弁は開いていますか？
□ 元電源はＯＮになっていますか？
□ エアコンは暖房運転していますか？

５－２．
故障の原因と処置
状態

運転しない

原因

処置

正しい電圧ＡＣ２００Ｖが供給されていない

正しい電源を供給する

加湿器を組み込んでいる空調機が停止している
給水しない

加湿不足

漏水

異常音

異臭

給水サービス弁が閉まっている

給水サービス弁を開ける

給水ストレーナの目詰まり

ストレーナを掃除する

加湿器の電磁弁コードが外れている

ソケット・端子台の接続を確認する

給水用電磁弁の故障

電磁弁を取り替える

減圧弁の故障減圧弁を取り替える

給水ストレーナの目詰まり

ストレーナを掃除する

給水圧力が低く給水量が不足している

給水圧力を調整する

加湿モジュールが汚れて吸水性が悪い

洗浄または交換する

配管接続部からの漏水

増締めする

給水管への結露断熱処理を施す

排水不良

修正する

通過風量が使用条件範囲を超えている

風量を調整する

給水圧力が使用条件範囲を超えている

給水圧力を調整する

電磁弁のうなり音

電磁弁を取り替える

減圧弁の振動音

配管内のエア抜き

水質が悪い

加湿モジュールを洗浄または交換すると同時に水質をチェックし改善する

加湿モジュールがひどく汚れている

洗浄または交換する

ドレンパン、配水管などが汚れている

掃除する

－８－

S技-170_Sec5.indb

312020/04/14

16:55:58

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）●自然気化式加湿器（RH-EN60T・120T）
■仕様

適用機種

355・450形

加湿器品番

RH-EN60T

RH-EN120T

加湿性能

kg/h

6

12

給水量

L/h

19.2～20.6

40.8～43.6

能力
条件

＊1

コイル面風速2.5ｍ／s

通過空気温湿度

40℃・15％RH

電源電圧

単相

AC200V

定格消費電力製品質量（重量）
周辺温湿度
使
用
条
件

給水水質

50／60Hz

10W
kg

4.5

6.5

加湿器本体
給水ユニット

：
：

5～60℃
5～40℃

90％RH以下
80％RH以下

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力0.05～0.5MPa

給水温度

5～40℃

備考

*1)給水量は給水圧力範囲（0.05～0.5MPa）において0.05MPa時に最小となり、0.5MPa時に最大となります。

※加湿器性能は能力条件により変化します。上記条件と異なる場合は補正が 必要になります。室内ユニットが暖房標準、標準風量で運転する場合の加湿性能（有効加湿量は）355：4.3/8.5 450：5.3/10.6です。
（適用機種：RH-EN60T／RH-EN120T）※加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することはできません。
公共の水道管から給水しなければならない場合は、シスターン(型式認可品：現地調達)をご使用ください。

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）■外形寸法図

適用機種
355形
450形

L2

H1

H2

P1

P2

840 800
RH-EN60T
RH-EN120T 1240 1200

270
345

285 820370 1220

230
305

加湿器品番

L1

■給水ユニット外形寸法図 ： RH-EN60T･12

番号
①
②
③
④
⑤
⑥

部品名称
仕様
固定金具
SGCC ｔ2
給水ストレーナーT型
減圧弁
給水用電磁弁
AC200V
給水ホース口
断熱弁

番号
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑦

ホースバンド

⑭

部品名称
給水ホース
給水軟銅管
給水継手
給水サービス弁
コネクタ
接続コード

仕様
φ6×φ11 1.5m
φ6.35 2m
1／2Ｂ おねじ
現地手配
Ｌコネクタ
VCTF0.75mm2 2C
TMEV1.25-3.5S
絶縁被覆付丸端子(または相当品)

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）■加湿器取付用ブラケット外形寸法図 : RH-EN60T･120T 用※現地組立てとなります。（ビス4本使用）※ブラケットを完成させてビス４本にて加湿器を取り付けた後、ユニット内に取り付けてください。
※図はRH-EN120Tを取り付ける状態を示します。
RH-EN60Tを取り付ける際には、下部ステーを点線位置にしてください。

・ブラケット：SGCC t2
・付属ビス：トラスビス M4×8Ｌ（SUS）
適用機種
加湿器品番 加湿器取付位置
355形
RH-EN60T
Ａ 4ヵ所
450形
Ｂ 4ヵ所
RH-EN120T

仕様と据付
5. 別売部品編（床置プレナム形 S1/S2）（床置プレナム形、床置ダクト形）

5-19 室内ユニット関連部品／ 設備用

別売部品

室内ユニット関連部品■取付方法●付属品一覧
※梱包開封後は、直ちに付属品の内容を確認してください。
部品名称
形
状①加湿器本体個数

備考

1②給水ホース

1

半透明、1.5m③排水ホース

1

黒色、2m④給水ホース用
ホースバンド2⑤給水ユニット⑥給水軟銅管⑦給水継手⑧取付ブラケット1

給水ストレーナー、減圧弁、給水用電磁弁、固定金具
電磁弁コード1.3m

1

φ6.35×2m

1

1/2Bおねじ一式⑨取付ビス⑩取扱説明書

8

M4ビス

4

M6ビス

1

5-19-4

5-19 室内ユニット関連部品／ 設備用5.仕様と据付
別売部品編（床置プレナム形、床置ダクト形）（床置プレナム形

S1/S2）■取付上の注意（1）加湿器本体の取付●取付ブラケットをＭ４ビス４本で組み立てます。
（図－1 参照）●組み立てた取付ブラケットにＭ４ビス４本で加湿器本体を取り付けます。
（図－2 参照）

図-1 取付ブラケット●加湿器ドレンパンに排水ホースを差し込
んでください。ホースバンドは不要です。
●室内ユニットの吸込口および上部前面パネルを外します。室内ユニットのコイル２次側に、組み立てた加湿器本体を組み込みます。
（図－3参照）
室内ユニットのコイルフランジにスライドさせるようにして、取り付けブラケット下部
をコイルフランジの突起金具に引っかけ

図-2 加湿器本体の取付てください。また取り付けブラケット上部は付属のＭ６ビス２本で固定してくだ
さい。
●加湿運転中は排水ホースから常時少量のドレン水が流れます。確実に排水が行われるように排水ホースを適度な長さにカットして、ホース先端が必ずドレンパン
上になるように配管してください。この際排水ホースがコイルフィンに接触しな

図-3 加湿器本体の組込

いように注意してください。
【注】加湿器本体を室内ユニットへ組み込む際、コイルフィンの破損にご注意ください。

（2）給水ユニットの取付●エアコン内部のサーモスタット固定金具のビス２本を外してください。
●取り外した２本のビスを使用してサーモス
タット固定金具と給水ユニットを共締めしてください。
（図－4 参照）

5-19-5図-4 給水ユニットの取付

5.仕様と据付
別売部品編

5-19 室内ユニット関連部品／ 設備用

別売部品（床置プレナム形、床置ダクト形）（床置プレナム形
S1/S2）
室内ユニット関連部品（3）給水ホース／給水軟銅管の接続●加湿器本体ホース口に給水ホースを差し込み、給水ホース用ホースバンドで確実に固定してください。
●給水ホースはコイル右側のグロメットを通して給水ユニットに接続します。給水ホースは折れや極端な曲がりがないように適度な長さにカットして給水ユ
ニットのホース口に差し込み、給水ホース用ホース
バンドで固定してください。この際給水ホースがコ
イルフィンに接触しないように注意してください。
（図－5参照）

図-5 給水ホース／給水軟銅管の接続●給水ユニットに給水軟銅管を接続します。給水軟銅管はエアコンの加湿給水口よりエアコン内部に取り入れてください。給水軟銅管の接続部はリングジョイント形式となっています。
リングナットの締め付けトルクは10Ｎ・ｍ程度としてください。
【注】軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください・漏水の原因となることがあります。
●現地の加湿器用給水配管と給水軟銅管の接続には給水継手を使用してください。なお、給水配管を接続する前には、通水して必ず配管のフラッシングを実施してください。
（4）給水配管について●給水には水道法水質基準に準ずる飲料水をご使用ください。
●加湿器への給水は公共の水道管から直接接続はできませんのでご注意ください。
●給水サービス弁（現地手配）を必ず各加湿器（エアコン）ごとに設けてください。
●給水圧力は0.05～0.5MPa、給水温度は5～40℃の範囲でご使用ください。
●給水配管、排水配管ともに、凍結および結露を防止するための断熱処理をしてください。
（5）電気配線について●給水ユニットの電磁弁コードの丸端子をエアコンの制御盤内の端子台５，６番に接続してください。

■運 転
１．施工後初めての運転●給水配管に設けてある給水サービス弁が開いていることを確認してください。
●エアコンを暖房運転すると、加湿器が自動的に運転します。
２．日常の運転管理●加湿器の運転はエアコンに連動しますので、加湿器の運転スイッチ等は特に設けていません。
３．加湿休止期の処置●加湿のオフシーズンには，給水配管に設けてある給水サービス弁を閉めてください。
●シーズンオフ時およびシーズンイン時には、それぞれ必要な保守作業を必ず実施してください。
●シーズンイン時には忘れずに給水サービス弁を開け、試運転を行って漏水の無いことを確認してください。

5-19-6

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）●パン形加湿器（RH-K3N・K4N・K5N・K6N）■適用機種

RH-K3N

適用機種

RH-K4N

RH-K5N

RH-K6N

S-G224BE形 S-G224BD形 S-G280BE形 S-G280BD形 S-G355BE形 S-G355BD形 S-G355BE形 S-G355BD形
S-G450BE形 S-G450BD形 S-G450BE形 S-G450BD形
S-G560BE形※ S-G560BD形※
S-G900BD形※
S-G1120BD形※
S-G1400BD形※※操作用のWIRE-K(特注手配)が別途必要です■仕様

形
名
RH-K3N
RH-K4N
RH-K5N
RH-K6N
加湿能力
kg/h
3.9
5.2
6.5
7.8
電 力 kW/h
3
4
5
6
電 圧
V
3φ 200V
電気特性 電 流
A
8.7
11.6
14.5
17.4
結線方法
△
長 さ
㎜
371
501
奥行き
㎜
192
寸法
高 さ
㎜
175
kg
4.6
5.8
6.3
製 品 重 量1 次
断水スイッチ
水位低下による操作回路OFF
2次
サーマルカットアウト
150℃±15℃にて主回路しゃ断
安全装置
3 次
温度ヒューズ
119℃にて主回路しゃ断
1部
1 取扱説明書
1本
2 鋼管φ6（フレアーナット付）L=900㎜
1個
3 ハーフユニオン UNF7/16×PT1/2
1個
4 コントロールボックス（5時間タイマー組み込み型）
操作コード2芯×1.7ｍ
1個
5
付 属 品
1本
6 取付金具 左右
取付用板（RH-K3Nのみ）
各1個
7（1個予備）
15個
8 φ4×8タッピンねじ（RH-K3Nの時）
φ4×8タッピンねじ（RH-K4N～K6Nの時） （1個予備）13個
湿度調節は現地手配です（加湿し過ぎによる水漏れ防止の為必要です）。
備
考・加湿器への給水は、公共の水道管に直接接続することはできません。
公共の水道管から給水しなければならない場合は、シスターン(型式認可品：現地調達)をご使用ください。
■部品構成

仕様と据付（床置プレナム形 S1/S2）■外形寸法図