目次システム構成編

1. 機種構成（1）室外ユニット一覧… …………………………………………………………………………………… A-2（2）室内ユニット一覧… …………………………………………………………………………………… A-3

2. システム構成（1）SYSTEM1

マルチタイプ室内ユニットのシステム… …………………………………………… A-4（2）SYSTEM2

大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム… …………………………………… A-6（3）SYSTEM3

マルチタイプ室内ユニットと大容量マルチタイプ室内ユニットのミックスシステム… ……………… A-6（4）SYSTEM4

シングルシステム… …………………………………………………………………… A-6（5）SYSTEM5

大容量ダクトシステム（下表以外の組み合わせはできません）… ………………… A-6（6）SYSTEM6

ハイフレッシュタイプ室内ユニットを含むシステム… …………………………… A-6（7）SYSTEM7

直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム… ………………………………… A-7（8）ハイパワープラスのシステム… ……………………………………………………………………… A-8

A-1

1. 機種構成

システム構成編（1）室外ユニット一覧● 20 馬力①ハイパワープラス②ハイパワープラスリニューアル専用機〔U-GB560U1D〕〔U-GX560U1D〕〔U-GB560U1DR〕〔U-GX560U1DR〕* 機種により、ラベルの違いはあります。

A-2

1. 機種構成

システム構成編（2）室内ユニット一覧◎：自立運転時に接続可能な室内機
形式（相当馬力） 22
室内ユニットタイプ

28364556718090112 140 160 224 280 560 1120

（0.8）（1）（1.3）（1.6）（2）（2.5）（3）（3.2）（4） （5） （6） （8）（10） (20) (40)

4 方向天井カセット形

U◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

2 方向天井カセット形

L

○

○○

○

○○

○

○

○

○

○

1 方向天井カセット形

DM◎

◎

◎

1 方向天井カセットスリム形

DS

◎

◎

高天井用 1 方向カセット形

D◎

天井ビルトインカセット形

F

◎

◎

◎

◎

ビルトインオールダクト形

FE

◎

◎

◎

◎

天井吊形

T◎

◎

◎

◎

天井埋込形

E

○

○

○

天吊形厨房用エアコン

V

○

○

○

壁掛形

K

床置形

B

○○○◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎○◎◎

◎

◎

○○

◎

床置プレナム形

BE

○

○

○

床置ダクト形

BD

○

○

○

○○○受注対応品
ペリメーター用床置形P

○

○

○

○

○

○

ペリメーター用床置埋込形 PM

○○

○

○

○

○

1 方向天井カセット形
電動弁外付けタイプ

DM◎
M（-A）

◎◎

1 方向天井カセットスリム形
電動弁外付けタイプ

DS_M

◎

◎

壁ビルトイン形

W（N）

直膨コイル付
外気処理ユニットG

床置形ハイフレッシュ

XW

○
○

○

○
○

天井埋込形ハイフレッシュ

XE

クリーンエアコン吸込一体形

CK

○

○

○

○

クリーンエアコン壁下吸込形

CD

○

○

○

○

○

※ 1. 組合せ条件があります。
『2. システム構成 SYSTEM1 から SYSTEM7』を参照してください。
※ 2. ハイパワープラスは、接続可能な室内機に制限があります。
『2. システム構成ハイパワープラスのシステム』
を参照してください。

A-3

2. システム構成（1）SYSTEM1

システム構成編

マルチタイプ室内ユニットのシステム■配管セット（別売品）使用例
室内ユニット接続可能台数は、次ページの表を参照してください。

①分岐管使用例※あと増設の場合

例１

例2

室外ユニット

室外ユニット

1m以内

分岐管

分岐管
室内ユニット例3

閉鎖弁栓（現地手配）

室内ユニット※ライン分岐方式

例4※ T チーズ分岐方式

室外ユニット

室外ユニット

注１）Tチーズ分岐後の再分岐配管はできません。
注２）市販のTチーズを使用する場合は、分岐部の全長を2m以下にしてください。
室内ユニット第一分岐
室内ユニット2m以内②ヘッダー使用例
室外ユニット
室内ユニット

第一分岐
ヘッダー2本使用
2m以内注）1つのヘッダーからの分岐は4本です。
ヘッダー方式で5本以上の分岐をさせる場合は、図のようにヘッダーを2本接続してください。
なお、ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

③ヘッダー・分岐配管複合使用例
例1

例2

室外ユニット

室外ユニットヘッダー

分岐管

室内ユニット分岐管

ヘッダー室内ユニット

注）ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

注）ヘッダー配管口は出荷時すべて閉鎖した状態にしてあります。
増設時配管を行ってください。

A-4

2. システム構成

システム構成編■システム制限
ハイパワープラス
室外機に対する室内機の容量比率
最小接続可能室内機容量
室内機接続可能最多台数（系統ごと）■ハイパワープラス

50% ～ 200%
22 形（0.8 馬力相当）
33 台

接続容量制限「（8）ハイパワープラスのシステム」を参照してください。

A-5

2. システム構成（2）SYSTEM2

システム構成編

大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム

大容量マルチタイプ室内ユニットは、異容量・異機種でマルチ接続が可能です。
※大容量マルチタイプ室内ユニットは下表の室内ユニットを示します。
略 称
140 形
224 形
280 形

対応室内ユニット

140W 形・140WN 形
224E 形・224BD 形・224BE 形・224W 形・224WN 形
280E 形・280BD 形・280BE 形・280W 形・280WN 形●室内ユニット接続容量範囲
室外ユニット容量の 50 ～ 120%

（3）SYSTEM3

マルチタイプ室内ユニットと大容量マルチタイプ室内ユニットのミックスシステム

大容量マルチタイプ室内ユニットはマルチタイプ室内ユニットとミックス接続が可能です。
●室内ユニット接続容量範囲
室外ユニット容量の 50% ～ 100%

（4）SYSTEM4

シングルシステム

室内外ユニットを 1 対 1 で接続する場合は、同一容量としてください。
●シングルシステム対応室内ユニット
560 形

対応室内ユニット

560BD 形 ･560BE 形※このシステムには、ガス管弁キットは不要です。
※室内ユニットは 1 対 1 接続のみ可能です。

（5）SYSTEM5

大容量ダクトシステム（下表以外の組み合わせはできません）

900 ～ 1600 形の大容量床置ダクト形室内ユニットは、複数台の室外ユニットへ接続します。必ず 2 系統の冷媒配管で接続してください。
（1 系統は不可）
室内外ユニット組合せ表
室外ユニット560 形× 2 台

室内ユニット1120BD 形※大容量ダクトシステムには、ガス管弁キットは不要です。
※このシステムはグループ制御できません。

（6）SYSTEM6

ハイフレッシュタイプ室内ユニットを含むシステム

異容量・異機種の組み合わせが可能です。また、マルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）および ｢直膨コイル付外気処理ユニット｣ とのミックス接続も可能です。
※ハイフレッシュタイプ室内ユニットおよび直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
注 : 外気温度が 5℃以下の条件で、システムとして暖房運転している場合、ハイフレッシュ室内ユニットは、送風運転はできません。
下記の条件を満たすように接続してください。
いずれの場合も室内ユニット最多接続台数は 24 台です。
1.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」のみの場合、条件①を満たすように接続してください。
2.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」および ｢直膨コイル付外気処理ユニット｣ と「マルチタイプ室内ユニット」のミックスシステムの場合、条件①②を満たすように接続してください。
【条件①】室内ユニットの接続容量範囲
その他 : 室外機容量の 50 ～ 100%
【条件②】ハイフレッシュタイプ室内ユニットの接続割合
接続されている室内ユニット全容量の 40% 以下であること
A-6

2. システム構成（7）SYSTEM7システム構成編

直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム

直膨コイル付外気処理ユニットは、異容量の組合せが可能です。またマルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）とミックス接続も可能です。
※直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
1. 直膨コイル付外気処理ユニットのみの場合
2. 直膨コイル付外気処理ユニットとマルチ室内ユニットとのミックスシステムの場合●室内ユニットの接続容量範囲
・室外機容量の 50 ～ 130%
■ガス管弁キット接続について● SYSTEM1（クリーンエアコンを含む場合）、SYSTEM2、SYSTEM3 の場合、床置ダクト形（224・280BD 形）、天井埋込形（224・280E 形）、壁ビルトイン形（W・WN 全機種）、クリーンエアコン（CK・CD 形全機種）には、ガス管弁キットが必要です。
● SYSTEM1（クリーンエアコンを含む場合）、SYSTEM3 の場合、下記の接続制限を満足するようにご使用ください。
…
ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が 16kW 以上あること。
■接続容量が 100% を超える組み合わせは、室内機を全数運転した場合、室内機 1 台あたりの能力は所定値より低下します。
■室内機の組み合わせや運転状況により、過渡的に空調性が損なわれる場合があります。

A-7

2. システム構成

システム構成編（8）ハイパワープラスのシステム●必ず指定の電源切替盤を使用してください。
（河村電機製、またはパナソニック製の指定品番）…
接続台数は、1 台用（親機 1 台）、2 台用（親機 1 台、子機 1 台）、3 台用（親機 1 台、子機 2 台）、4 台用（親機 1 台、子機 3 台）となります。
● U1 形ハイパワープラス専用の電源切替盤となります。S 形用の電源切替盤は使用できません。
●自立運転中に電源供給できる接続機器は、指定の室内ユニットおよび照明、コンセント（サーキットプロテクタ付き）です。上記以外の機器は接続しないでください。
●空調以外の負荷接続に関しては、当該機器及び本システム動作保証、品質保証は致しかねます。
注意●停電により重大な被害が想定される機器（医療機器等）、財産が損害を受けるおそれのある機器…
（コンピューター・冷蔵庫等）は接続しないでください。
●コンセント設置時には、接続負荷に見合ったサーキットプロテクタを設置してください。
…
サーキットプロテクタは操作できる場所に設置してください。
…
壁等に埋め込む場合は、点検口を必ず付けて、サーキットプロテクタを操作できるようにしてください。
●指定された容量（発電電力）を超える負荷を接続しないでください。
…
※自立運転時に接続できる負荷は最大“3.0kVA”です。
●突入電流が大きい電気機器は接続しないでください。
●ノイズが発生する機器は接続しないでください。
●起動電流・突入電流が大きい照明・電気機器等の場合は、自立運転（発電）が停止する可能性があります
ので、スイッチを小分けにし、時間差を設けて点灯させる等の対策をしてください。
●ハイパワープラス接続容量制限■停電時に空調および照明・コンセントを使用する場合
室内ユニット ※ 1 ※ 2 ※ 3 ※ 4 ※ 5
4 方向天井カセット形／ 1 方向天井カセット形
2 方向天井カセット形（ナノイー X 搭載機種）
接続機器 1 方向天井カセットスリム形／高天井 1 方向カセット形
天井吊形・天井吊形（ナノイー X 搭載機種）
天井ビルトインカセット形／ビルトインオールダクト形／壁掛形
接続台数
最大 12 台 ※ 6
4 ～ 6 馬力の室内ユニットのみで構成する場合
0.8 ～ 3.2 馬力の室内ユニットを含む場合接続可能
通常時
停電時 ※ 6通常時
停電時 ※ 6
容量50 ～ 200%
50 ～ 130%80 ～ 200%
80 ～ 130%
電源接続先
電源切替盤 2 次側

電気機器【例】
照明 ※ 7（LED、蛍光灯、水銀灯※ 8 等）
コンセント（携帯電話の充電）
最大 2.0kVA まで ※ 9■停電時に照明・コンセントのみを使用する場合（※停電時に空調を使用しない場合）
接続機器
接続台数
接続可能
電源接続先

室内ユニット
制約なし（マルチ機に準ずる）
最大 33 台50 ～ 200% 接続
電源切替盤 1 次側

電気機器【例】
照明 ※ 7（LED、蛍光灯、水銀灯  ※ 8 等）
コンセント（携帯電話の充電）
最大 3.0kVA まで
電源切替盤 2 次側

※ 1. 室内ユニットは集中制御も可能ですが、個別リモコンの設置は必須です。
※ 2. 停電時に自立運転させる室内ユニット台数は、室外ユニット基板にて設定・変更できます。
※ 3. 自然気化式加湿器の接続は可能。ただし、ポンプ等付帯設備側の電源が停電になった場合はご利用できない場合があります。
※ 4. 昇降グリル付き天井パネルおよび昇降グリルメカキットの昇降機能は、自立運転時には使用できません。
※ 5. カードキー（切り忘れ防止機能）を使用する室内機は、停電時に切り忘れ防止制御回路の外部接点が作動しない場合、停電時に空調が出来ません。
※ 6. 室外ユニットの基板にて停電時に自立運転させる（させない）室内ユニットを選択できますので、条件を満たすよう設定してください。最大接続台数は自立運転させないユニットの台数を含みます。
※ 7. 照明器具の種類によっては、自立運転時に、ちらつく場合があります。
※ 8. 水銀灯は、高力率安定器使用のものに限ります。
※ 9. 接続室内ユニット：4 方向天井カセット形（UT1 形）5 馬力（140 形）× 4 台で算出した場合。照明等の電気機器の接続可能容量は、接続室内ユニットの組み合わせにより異なりますので、別途お問い合わせください。各接続室内ユニットと照明等の電気機器の接続容量は、合計 2.8kVA 以下としてください。
A-8

2. システム構成

システム構成編●自立中の運転を許可した室内ユニットと運転を禁止した室内ユニット間では、同一リモコンでのグループ制御はできません。
●自立運転中は発電を優先するため、空調制御性が低下する場合があります。自立運転中の能力は冷房 45.0kW、暖房 50.0kW です。能力は目安であり JRA 4058 条件で測定した値ではありません。
●非常用発電機としては使用できません。
●自立運転時、商用電源が復帰したことを電源切替盤で検知し自立運転が停止します。
●バッテリーは定期交換が必要です。
●自立出力側のコンセント付近に室外ユニットに付属されている“コンセントご利用に関してのご注意ラベル”を貼り付けてください。
●自立運転ランプ、自立運転警報ランプは、LED 照光タイプを使用ください。
お願い“コンセントご利用に関してのご注意ラベル”に記載されている※1の接続容量
VA 以上は接続しないでください。
…
内に、コンセントの接続可能容量を油性マジック等の消えないもので記入してください。

●室外ユニット設置後、３か月以内（周囲温度：30℃以上の場合、１か月以内）に通電してください。
…
（自己放電によるバッテリーの寿命が短くなる原因）●ハイパワープラス親機 1 台のシステム

電源切替盤

商用電力

ブレーカー

コンセント
（現地手配）

室内ユニット照明（現地手配）

室外ユニットハイパワープラス
U-GB
自立運転警報ランプ（現地手配）

自立運転スイッチ（現地手配）

単独設置の場合（例）A-9

2. システム構成

システム構成編●自立時複数台発電システム
自立時複数台発電システムとは、親機 1 台 + 子機 最多 3 台を接続するシステムです。
自立運転時の親機の発電系統に子機の発電を連系します。
●自立時複数台発電システムで自立運転をおこなっている時に、特定の室外機が異常発生により発電を停止することがあります。その場合、電力供給が足りなくなり、停電・復電を繰り返すことがあります。このような場合、下記内容を実施して消費電力を減らすことで自立発電運転を継続することができます。
・優先度の低い照明を消す
・コンセントに接続した優先度の低い電気機器を OFF にする・優先度の低い室内機の運転を OFF にする・故障した室外機に対応する電源切替盤内の室内機用と負荷用のブレーカを OFF にする●自立時複数台発電システムで、自立運転時に親機の室外ユニットが異常等で停止すると、接続されている子機の室外ユニットもすべて停止します。
ブレーカー

電源切替盤

系統電力

照明
（現地手配）
コンセント（現地手配）

ハイパワープラス（親機）U-GB
室内ユニット照明（現地手配）

コンセント（現地手配）

室内ユニット

自立運転スイッチ（現地手配）

自立運転警報ランプ（現地手配）
照明（現地手配）

コンセント（現地手配）

室内ユニット照明（現地手配）

ハイパワープラス（子機）U-GX

コンセント（現地手配）

室内ユニットハイパワープラス（子機）U-GX

ハイパワープラス（子機）U-GX

自立時複数台発電システムの場合（例）■自立運転時の自立出力を照明・コンセントのみに利用する場合、室内ユニットは、系統電力に接続してください。
■自立時複数台発電システムは、U1 形ハイパワープラスと S 形エクセル機種（エクセルプラス・ハイパワーエクセル）との混在接続はできません。
A-10