introduction 01

製品紹介

超微 細
ドライフォグ加 湿

濡れない 霧2 流体加 湿システム「ドライフォグ 加 湿 」の 決 定 版 。

こんな現場に最適● 蒸気式加湿と比較しランニングコストが1/5。

湿度保証● 濡れ厳禁の現場でも問題なく使用できるドライフォグ加湿器を搭載。

超微細ドライフォグ 加 湿

高精度加湿
ワーク近傍加湿エアラキ● 省エネかつ高精度な2流体加湿システム。

導入効果■湿 度と不良率の関 係
湿度は外気に左右されやすく、冬季（11月～3月間）は特に低くなります。
湿度が下がると不良発生件数が増加し、特に静電気の影響をうけやすい極小実装部品では顕著に現れます。
■月別 不良 発 生件 数と絶 対 湿 度の関 係（I Cメモリー 組 立 工 程 ）01

02

エレクトロニクス・基盤製造工程

エレクトロニクス・実装工程

工程不良発生件数（件）03

ドライフォグ加湿とは？なぜ濡れない？
ドライフォグとは平均 粒子 径 が10μm 以下、最 大粒子 径● 大きな液滴● ドライフォグ

50μm以下の霧を示します。
この非 常に微 細な 霧 の粒は 、壁 や人などに衝 突したときを持ちます。

大きな液 滴は破裂してものを濡らします。

小さな液 滴はものに当たっても弾かれます。

0.0180350.0160

300.0140

250.0120200.0100

150.0080

100.0060

50.00400

破 裂せずに弾かれるため、濡れが 発 生しないという特 徴だから"触れても濡れない霧" なのです。

絶対湿度 相対湿度（kg/kg'） （%RH）

40

印刷・輪転印刷工程

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月■エレクトロニクス業 界

波で噴 射 するエアーがさらに微 粒化 。もう一方の噴

微粒化原理

孔からの同様に微粒化された液 滴と中央で衝突します。相互せん断を繰り返すと同時に3.3万～4万ヘルツの超音 波を発 生し、液 滴をさらに微粒化 、均等 化します。

設置例

■原 理

加湿量（ℓ/hr）
加湿器台数（台）金額（概算）
（円）

圧搾空気液
圧搾空気

0.0020チャックミス率（1/100）60

12.0

5010.0

408.0

30

6.0

204.0

102.007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

0.0

A社様での導入事例

加湿エリア（㎡）
せん断作用により微粒化した水滴を、噴孔から超音■日別チャックミス率と湿 度の関 係

1,500

ランニング
コスト

58

稼働時間（想定）（ hr/年）※1
合計金額（エアー、水道、電気）（円）

AE-2 (03C)×12
11,200,000 (施工込み)

5,000543,600※1 12時間*20日* 稼働率80%*6か月で計算しています。

設備投資費は4.0年で回収 ※2※2 導入効果は一 例です。

09

10

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOGAirAKI ®で使用するドライフォグ加湿器「AKIMist ®“E”」

E材 質

質 量

少ない エアー 量 で 霧 を 発 生させる
省 エ ネ 加 湿 器 で す。

●本 体…………… PP、ステンレス鋼303●ノズル部………… ノズル本体 ステンレス鋼303およびPPS
ノズルチップ 樹脂●その他…………… O-リング NBR、FKM
ネジサイズ Rc¼
パッキン FKM●約340g（ノズル4個付満水時）

ネジサイズ Rc¼ノズルタイプ

AE（03C） AE（03B） AE（04E）

特 長0.2

1.322

質量（g）

290～340

0.3

2.4

29

1～40.4

3.1

36

0.5

3.6

43

0.2～0.5

0.3～0.35

0.2～0.5

噴霧流量（ℓ/hr）（at 0.3 MPa） 2.4～9.6

3.3～13.2

3.0～12.0

エアー消費量（Nℓ/min）29～11629～11636～1447.51210

平均粒子径（μm）● 4m以上飛翔する良質な霧で、広いスペースをカバーします。
● ノズルは1台に4つまで取付け可能です。

AE（03B）（ノズル1個）圧力（MPa）

噴霧流量（ℓ/hr）

エアー消費量（Nℓ/min）

0.3

3.3

29

0.35

3.3

32.5

ご用途に合わせて3種類のシリーズから選定いたします。

AE（04E）（ノズル1個）● バクテリアを発生させない小型タンクを採用しています。
110

エアー消費量（Nℓ/min）

幅109～125×高さ110

使用圧力（MPa）

エアー

噴霧流量（ℓ/hr）

寸法（mm）

ノズル数量（個）水AE（03C）（ノズル1個）圧力（MPa）

圧力（MPa）

噴霧流量（ℓ/hr）

エアー消費量（Nℓ/min）

0.2

1.927

● 主要部分は工具不要のワンタッチ脱着で、楽にメンテナンスができます。
● 湿度制御装置で自動運転が可能です。
● 純水器を利用すれば、メンテナンスフリー化が可能です。

ノズル部

目詰まりに強い樹脂チップ

φ77
125 ※同梱の閉止キャップを使用することで、噴霧ノズル数を調整することができます。
※ノズルタイプ03Bのときは126になります。
注1）通水中に分解すると水漏れします。分解は水バルブを閉じてから行ってください。
注2）本体は樹脂製です。過度の力や温度をかけないようにご注意ください（詳しくは取扱説明書をご覧ください）。

耐薬品仕様

パッキン一体型手締めプラグ

AKIMist ®“E”取付けキット■ 壁 取 付キット
エアー・水の配管に¼インチオスネジをご準備ください。

AE-TN

0.33.0360.43.8450.54.554

自在継手

接液部にチタン材を使用。

本体とノズルの間に取り付けるだけで薬液噴霧に安心して水平・垂直の任意の方向にご利用いただけます。

噴霧の向きが変えられるアダプター。
取付け、取外しもワンタッチで簡単です。

注1）ノズルタイプ03Cのみになります。

■ 吊り下げキット

薬液対応品も準備しております。

■プレートナシキット

エアー・水の配管に¼インチオスネジをご準備ください。

エアー・水の配管に¼インチオスネジをご準備ください。

吊り用プレートの孔径は11mmです。

AE-UTアダプター

注2）方向の変更は噴霧を止めて行ってください。

リニア湿度制御でより安定した湿度管理
リニア湿度制御とは、湿度の状況に合わせて噴霧量を自動で変更しながら加湿をする

リニア湿度制御装置（RHC-D41Cシリーズ）制御方法です。
目標湿度に対して湿度が低い場合には高い噴霧圧力で運転し、目標湿度付近になると自動で噴霧圧力を減少して加湿量を調整します。
湿度の制御の幅を細かくすることで、高精度で安定した湿度環境を実現します。
相対湿度(%RH)
固定用プレートの孔径は9mmです。

注1）グレーの部分は含まれません。 注2）加湿器以外の機器は組み付けた状態で納入します。
注3）壁取付キットは固定用ボルトをご用意ください。固定用プレートの孔径は9mmです。
注4）吊り下げキットは吊り金具およびロングボルトをご用意ください。吊り用プレートの孔径は11mmです。

1

AE-

AKImist”E”ノズルまたは取付けキットをご要望の場合■1■3＜例＞…AE-1（03C）＋壁取付キット

圧力(MPa)550.2

目標湿度 500.3

450.4（03C） ＋ 壁取付キット

ノズル数

例をご覧いただき、右記のようにお伝えください。

湿度の変動はなめらか。制御も細かく■2■4ノズルタイプ

キット種類■（03C）■（03B）■（04E）■壁取付キット■吊り下げキット■プレートナシキット

高めの圧力で噴霧開始し、一気に管理体制に0.5MPaで噴霧開始

設定湿度と設定圧力は変更できます。

1112

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

リニア湿度制御用ハイレグユニット

設計フロー図・システム構成

エアー

ドライフォグ加湿器

三方電磁弁

湿度センサー
湿度制御ユニット

ドライフォグ加湿器
IoT機能（オプション）

三方電磁弁

IoT 通信ユニット
湿度センサー

市水・ドライフォグ加湿器

給水系

P11➡

加湿制御系
・湿度制御装置※

電気伝導率センサー・電磁弁ユニット・逆浸透膜純水器

・アキュムレーター

・イオン交換樹脂純水器

・圧力タンク

エア配管

・水用レギュレーター

・軟水器

水配管

・エアーコンプレッサー

・タンク

給水系

排水P12➡

・湿度センサー

電気配線

駆動系

P35～38➡

・エアーフィルター
・オイルフィルター

※タッチパネルタイプRHC-Tシリーズもございます（8系統まで制御可能）。
※防爆仕様も対応できます。
注）リニア制御ユニットの場合は機器が一部変わります。

1314H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

P39➡

関連 機 器使用するエアーや水がクリーンなほど、メンテナンス作業や時間が軽減されます。純水器やエアーフィルターを活用すれば、メンテナンスフリーで逆浸透膜方式 RO 純水器 AKIMiz ®
形式

ROF-M1N ROF-M2N ROF-M4N-I ROF-M6N-I

ROF-3000-I

ROF-6000-I

形式

設置フロー図802413110

295

149

水温15℃

9205080

118

235

水温5℃

59.530

45

88

178

40±20%

60±20%

120±20%240±20%15.5±20%純水量（透過水量）（ℓ/hr）ROF-MH2N-I

ROF-MH3N-I

水温25℃

149295

610

920

水温15℃

118

235

500

750

水温5℃

88

178

380560120±20%240±20%360±20%540±20%

小型RO膜

----

排水量（ℓ/hr）
構成

ROF-ML2N-I

活性炭フィルター

設置フロー図ROF-ML1N-I

糸巻きフィルター

外観

排水量（ℓ/hr）
構成

38ページの「AKIMizをご利用のときの注意」
をご確認いただき、適切にご利用ください。

外観

水温25℃
純水量
（透過水量）（ℓ/hr）のご利用も夢ではありません。
ご利用規模や設備に合わせて、さまざまなラインアップでお答えします。

小型RO膜

12

46-

-

大型RO膜(4×21インチ)(本)

---

-

1-

大型RO膜(4×21インチ)(本)12--大型RO膜(4×40インチ)(本)

----

-

1

大型RO膜(4×40インチ)(本)

--

2

3

前処理フィルター(活性炭フィルター)(10インチ)(本)

1122-

-

前処理フィルター(活性炭フィルター)(10インチ)(本)----前処理フィルター(20インチ)(糸巻きフィルター5μm )(本)

-

-

-

-

-

-

前処理フィルター(20インチ)(糸巻きフィルター5μm )(本)11--

前処理フィルター(20インチ)(積層フィルター5μm )(本)

-

-

-

-

1

1

前処理フィルター(20インチ)(積層フィルター5μm )(本)

-

-

1

1

活性炭フィルター(20インチ)(本)

-

-

-

-

3

3

活性炭フィルター(20インチ)(本)

2

3

3

3

後処理フィルター(活性炭フィルター)(10インチ)(本)

-

-

-

-

1

1

後処理フィルター(活性炭フィルター)(10インチ)(本)11--

後処理フィルター（ポストフィルター3μm）
（本）

1

1

11-

-

後処理フィルター（ポストフィルター3μm）
（本）

-

-

-

-

タンク

内蔵

-

-

受水槽付き送水ポンプ-

電源・電圧(50/60Hz)
外形寸法(mm) (高さH×幅W×奥行きD)-

AC100V 5A/8A

H475×W371×D323

H550×W352×D569

H1,545×W485×D710

タンク容量(ℓ)

4約20約38約40約90約751030

φ280×H420

φ390×H575

3.710

内臓

タンク質量(空水時)(kg)-

あり

受水槽付き送水ポンプ
電源・電圧(50/60Hz)

AC100V 5A/5.5A

約25

ポンプ監視用IoT出力端子-

AC100V 1A

本体質量(kg)

タンク外径寸法(mm)

-

-

別置

タンク

別置

別置

外形寸法(mm) (高さH×幅W×奥行きD)
本体質量(kg)--

別置{3相200V(400W)}

AC100V 5A

AC100V 8A

3相200V(1.28kW)(送水ポンプを除く)
H1,650×W700×D750

H1,000×W480×D600

190

175

約90約7530300

タンク外径寸法(mm)φ390×H575

H1,180×W708×D1,140

タンク質量(空水時)(kg)1056

タンク容量(ℓ)

ポンプ監視用IoT出力端子あり

3536

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

受水槽付き送水ポンプユニット

イオン交換樹脂純水器 NIBH シリーズ
1次側の供給が少ない場合や、2次側に大量の純水が必要なときに便利な受水タンクでより高度な純水が必要なとき、RO純水器と組み合わせて使用します。

す。ステンレス送水ポンプがセットになっていますので、配管をつなぐだけで使用できまイオン交換樹脂は再生でき、繰り返し使用できます
（有償）。

す。
ご使用いただくことで純水の安定した供給が可能になります。

見やすい導電率計、警報接点付き。本体と予備塔（ボンベ）をご購入ください。

形式

設置フロー

受水槽NFシリーズ

受水槽容量（ℓ）※1100500300

受水槽材質

PE（ポリエチレン）

ポンプ仕様

最大揚程24～39.9m、単相100V・単相200V・3相200V、0.15kW・0.25kW・0.4kW・0.75kW

ポンプ主材料ステンレス

IoT デバイス

IoT 通信ユニット
純水器

寸法（幅×奥行き×高さ）（mm）

470×853×885

708×1,140×1,180

768×1,273×1,456

質量（空水時）
（kg）

約22

約56

約77

圧送タンク

供給

原水※1 受水槽容量が300L、500Lのものは架台付きです。外形寸法は架台を含んだ寸法です。

電気伝導率センサー

減圧弁

AKIMiz ®用架台
排水115

導電率計

ユニオン

ユニオン

AKIMizROF-M1N～M6N-Iを設置できる台です。
ROF-M1N～M6N-I本体と純水圧送タンク、10インチフィルターを収納できます。
ホース3m

ステンレス

寸法（幅×奥行き×高さ）（mm）

560×400×620（ROF-M6N設置時には高さが1,141になります）

質量（kg）

15

耐荷重（kg）

上面50/下面20樹脂塔

ホース3mφB

水用フィルター

液液

ネジサイズR1/210

樹脂塔ベース様寸法（幅×高さ）（mm）

φ130×315

入口側ネジサイズ

R3/4

イオン交換樹脂の再生を自動で行う軟水器。

NIBH-50

処理水量（ℓ/hr）

100～600

150～900

250～1,500

500～3,000

純水採水量（m³）※223510

イオン交換樹脂量（ℓ）

10152550■寸 法 ※3

ネジサイズ
R1/2

■仕NIBH-25

耐圧0.35MPa、耐熱40℃※2 純粋採水量は原水の電気伝導率が150μs/cmのときの目安です。

注1）ROF-3000-I、6000-I、ML1N-I、ML2N-I、MH2N-I、MH3N-Iには使用できません。
注2）純水器本体、純水圧送タンク、10インチフィルターは別売りです。

軟水器

NIBH-15式

A材質

NIBH-10形

水温、水量に合わせて再生方法を□CABCNIBH-10945160290

NIBH-15945185290

NIBH-25

1,070215310

NIBH-50

1,420260310※3 A：公差/±30mm、B：公差/±15mm

単位:mmAKIMiz ®をご利用のときの注意❶AKIMiz®について● AKIMizは逆浸透膜（RO膜）を使用した純粋（透過水）採水装置です。

● AKIMizは水道水用に設計されています。
井戸水などを原水にする場合は十分な前処理を行い、極端に水質が悪い場合にはご相談ください。

設定でき、安定して軟水を精製できます。

出口側ネジサイズ

R3/4❷設置・運転について● 原水圧が規定範囲以内にあることをご確認ください。

・詳しくはご相談ください。
5μm以上の不純物を取り除きます。

● 原水圧が0.1MPa以下のときは性能が落ちることがあります。
昇圧用のポンプを設置ください。

● AKIMizはフィルターやRO膜などの部品を交換する必要があります。
設置時にはメンテナンススペースを十分に確保してください。

● RO装置の運転時には排水が出ます。
排水を止めるような配管方法や動作を行わないでください。RO膜がすぐに傷み寿命が短くなります。

❸部品交換について

IoTデバイス（オプション）● 前処理フィルターや活性炭フィルターはRO膜の保護のために使用しています。

フィルターの交換を怠るとRO膜の交換時期が早くなります。
フィルターの交換時期には速やかに交換してください。

● フィルターやRO膜の交換時期は原水の水質に影響され変動します。

・ポンプの稼働時間を監視し、メンテナンスや部品交換時期を管理し● 交換用のRO膜は生ものと同じです。
長期保存はできませんので交換必要時にお手配ください。

ます。
・電気伝導率センサーを追加することで液質を監視し、純水の生産量IoT 通信ユニットなどをチェック。
メンテナンス・交換時期を管理します。

IoTデバイス
電気伝導率センサー❹メンテナンスについて● AKIMizが正常に稼働するには定期的なメンテナンスが必要です。

メンテナンスの管理・運用・実施を行う契約「まかせっ霧」
を準備しておりますので、ご利用ください。

❺納品について● 納品の際は車上渡しとなる場合がございますので、ご確認ください。

3738

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

introduction

2流体加湿用 エアー関連品 エアー駆動機器

スプレ ーノズ ル 事 業と専門事業の紹介

エアーコンプレッサー

オイルフィルター

エアーフィルター

タンク● 噴 霧ユニットに必 要なクリー● マイクロファイバーにより圧搾● マイクロファイバーにより圧搾● エアー を蓄え 、エアーコンプンなエアーを供給します。

空気中の0.3μm以上の油分・空気中の0.3μm以上の油分・レッサーの負担を軽減します。

● 噴霧ユニットの台数に応じてダスト・水分を取り除きます。

ダスト・水分を取り除きエアー各機種があります。

● 圧力降下が0.1MPaに達したダミーの清浄化をはかります。

ら、または2年経過したら新し● 接続管径に応じて各機種があいエレメントと交換します。

ノズ ル 事 業ります。

● 接続管経に応じて各機種があります。

あら ゆ る 産 業 領 域 へ
挑 戦 を 続 けます。

各種加湿器の噴霧粒子径
ドライフォグの条件：最大粒子径50μm以下、平均粒子径10μm以下 ※粒子径はレーザー回折法による測定値です。

空調加湿事業

セミドライフォグの条件：平均粒子径10～30μm。
● AKIJet ®

● 2流体ノズル● 超音波加湿器専門事業（ミクロン）
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
0

ザウター平均粒子径 7.5μm
50100（ミクロン）
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.00

ザウター平均粒子径 12.3μm
50100（ミクロン）
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.00

アグ ロ事 業

畜産事業

ザウター平均粒子径 12.8μm
501003940

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

もの づくりを 支 え 続 ける 、「 フォグエンジ ニ ア 」の 霧 。

当社では 、大 気 汚染 や 地 球 温 暖 化といった 地 球 規 模の環 境 対 策、
産 業や暮らしの 省エネルギー 化といった社 会 的 課 題に対し専門の事 業を設 立し、国 内のみらず広く海 外 ニーズへの対応にも力を入れています。

ノズル 事 業

畜産 事 業

アグロ事 業

高い技術で生み出されたノズルは燃焼設備などの過酷な環畜産分野では猛暑による畜体の食欲不振や体調不良対策の模索

農業分野では作業従事者の高齢化に伴い作業省力化、軽量化が境でも、また精密機械 製 造現場などのシビアな環境でもおが続いています。

今まで以上に求められています。

客さまのご要望を満足する性能を発揮します。

暑熱・消毒・害虫対策を包括的に行うことができる冷房・薬液散

従来の気化冷房方式を超える冷房効率を実現し、冷房・加湿・防ノズル製作で得たノウハウを生かし、大 規模工場や都市空布システム“CoolPesconCH”は、その解決策の一つとして効果が除の3つを兼用できる自動栽培支援システム“CoolPescon”は、間の省エネ冷房、教育施設や病院の乾燥 対 策、霧を使った認知され、全国に展開しています。

広い生産地での作業を支える大きな柱になり、世界中の農業分野

クールペスコンクールペスコン

空間演出など、多種多様な問題解決に挑んでいます。

への貢献が進みつつあります。

空調加湿事業

工事・メンテナンス部門

グローバ ル展 開

特許を持つスプレーノズルから発生する“ドライフォグ”を用システム導入 時には工事部門が 各 事 業部と連 携し、施 工・管 理世界のニーズに幅広くお応えするため、海外法人・子会社の設 立いた加湿システムの提 案で、乾燥や静電気を原因とする製を行います。工程管 理から機 器の設 置、試 運転など一 連の施 工を推進し、グローバルネットワークの構築を加速しています。

品不良、作業環境のトラブルを改善します。

管理をいたします。

単なるシステムの紹介ではなく、お客さまの求める理想に近お客さまに合わせたメンテナンスも当部門で対応しています。導入

づく運用方法から設計・提案を行います。

していただいた設備を、快適に・問題なく・長くご愛用いただくための◆海外拠点
霧的池内（上海）貿易有限公司（中国）天津分公司（中国）
深圳分公司（中国）
武漢分公司（中国）専門部署です。

中国噴霧股份有限公司（台湾）
年間契約で手間なSIAM IKEUCHI CO., LTD.（タイ）

メンテ作業から脱却！

PT. IKEUCHI INDONESIA（インドネシア）
IKEUCHI USA, INC.（アメリカ）
IKEUCHI EUROPE B.V.（オランダ）◆工場
IKEUCHI VIETNAM CO., LTD.（ベトナム）

詳しくはお問い合わせください。

霧的池内（上海）貿易公司（中国）蘇州分公司（中国）

41

42

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG

H.IKEUCHI Co.,Ltd. PRODUCT CATALOG