ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
S1 形 室内ユニット
別売部品（天井吊形）

製品名
御提出先
御納入先
年

月

日

受領印

／

提出

／

／

パナソニック産機システムズ株式会社

取付図（天井吊形）■昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）・昇降グリル固定金具（GRL-T56AU）● S-G36・45・56TS1■昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）・昇降グリル固定金具（GRL-T80AU）● S-G71・80・90TS1

取付図（天井吊形）■昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）・昇降グリル固定金具（GRL-T160AU）● S-G112・140・160TS1

取付図（天井吊形）■フィルターチャンバー（CMB-FT56A）
・昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
昇降グリル固定金具（GRL-T56AU）● S-G36・45・56TS1■フィルターチャンバー（CMB-FT80A）
・昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
昇降グリル固定金具（GRL-T80AU）● S-G71・80・90TS1

取付図（天井吊形）■フィルターチャンバー（CMB-FT160A）
・昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
昇降グリル固定金具（GRL-T160AU）● S-G112・140・160TS1

取付図（天井吊形）■各フィルター・フィルターチャンバー（CMB-FT56A）● S-G36・45・56TS1■各フィルター・フィルターチャンバー（CMB-FT80A）● S-G71・80・90TS1

取付図（天井吊形）■各フィルター・フィルターチャンバー（CMB-FT160A）● S-G112・140・160TS1

取付図（天井吊形）■ドレンアップキット（DP-TR160AN）
・L 字配管キット（DP-TR34LA）● S-G36・45・56TS1■ドレンアップキット（DP-TR160AN）
・L 字配管キット（DP-TR35LA）● S-G71・80・90TS1

取付図（天井吊形）■ドレンアップキット（DP-TR160AN）
・L 字配管キット（DP-TR35LA）● S-G112・140・160TS1

取付図（天井吊形）■ L 字配管キット（DP-TR34LA）● S-G36・45・56TS1■ L 字配管キット（DP-TR35LA）● S-G71・80・90TS1

取付図（天井吊形）■ L 字配管キット（DP-TR35LA）● S-G112・140・160TS1

取付図（天井吊形）■自然気化式加湿器（RH-TN05A）● S-G36・45・56TS1■自然気化式加湿器（RH-TN07A）● S-G71・80・90TS1

取付図（天井吊形）■自然気化式加湿器（RH-TN14A）● S-G112・140・160TS1

仕様と据付（天井吊形）●昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）■外形寸法図仕様と据付（天井吊形）■取付説明書昇降グリルメカキット取付説明書● 電気配線工事は、ユニット本体同梱の「電気工事担当のかたへ」または「据付工事説明書」の説明に従ってください。

安全上のご注意■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「 警告」、「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

注意 おそれがある内容」です。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また“据付工事担当のかたへ”、“電気工事担当のかたへ”または“据付工事説明書”は、“取扱説明書”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

警

告● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
● 据付工事は、“据付工事担当のかたへ”“電気工事担当のかたへ”または“据付工事説明書”に従って確実に行ってください。据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、｢電気設備に関する技術基準｣、｢内線規程｣および“据付工事担当のかたへ”“電気工事担

当のかたへ”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下によリ、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

注意● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

付属品。
付属品は取付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

品名 昇降メカA
昇降メカB
取扱説明書
取付説明書 電装ボックス
受信部
個数 1 （短配線） 1 （長配線） 1
各1
1
1
形

本説明書

状

ワイヤレスリモコン併用の場合
試運転 補足11

ネジ

コードクランプ

ブッシング

4×10

2

1
2個

1個

高天井用1方向カセット形のみ使用

天井吊形に取り付ける場合
1.昇降グリルメカキット取り付け前の準備
1. 吸込グリル取りはずし
吸込グリルのフック（2か所）を矢印方向にスライドし、開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2か所）のツメを － ドラ
イバーで押しながら引き抜いてください。
ツメを － ドライバーで押しな
がら吸込グリルを引き抜く

ヒンジ

前方にスライド

イド
スラ

フック

2. サイドパネル取りはずし
サイドパネル固定ネジ（左右各1本）をはずした後にサイドパネル
を前側にスライドして取りはずしてください。

吸込グリル

サイドパネル

85464369509002
BE0611-20414

仕様と据付（天井吊形）
3. 別売部品の昇降グリル固定金具で昇降グリルを組み立てる

昇降メカ取付図

昇降グリルの組立方法は、昇降グリル固定金具に付属している取付説明書に従ってください。

サイドパネル

受信部
室内ユニット
電装ボックス
室内ユニット

昇降メカA（短配線）
昇降電装ボックス※

昇降グリル固定金具〈注意〉吸込グリルに使用していたフック・ヒンジは応急時に使用しますので、お客様で保管いただくように依頼してください。
室内ユニットに取り付けないでください。

サイドパネル

フィルター
チャンバー
（別売品）

昇降メカB
（長配線）

吊りワイヤー

昇降グリル（別売の昇降グリル固定金具を組み込み状態）

吊りワイヤー※フィルターチャンバー（別売品）と同時に取り付けることができます。

2.受信部の取り付け
1. 固定金具をはずします。
2. 電装ボックスのカバー取付ネジ（2か所）をゆるめてカバーをはずします。（右図）3. 受信部を室内ユニットに取り付けます。
① － ドライバーの先端にビニールテープを巻き、カバーの○印の下の側面の溝に差し込んでこじるようにしてください。（下図右）② パネルにリード線を通してから受信部をパネル穴に取り付けます。
③ 受信部のリード線は、ルーバモーターの配線を固定しているクランパーに固定します。（下図左）
ワイヤレスリモコンをご使用になる場合は、別紙の“昇降グリルメ
カキットとワイヤレスリモコンを併用する場合”の説明書に従って取り付けてください。

固定金具

電装ボックス

ネジ2本－ ドライバー（ビニールテープを巻く）

ビニールテープ〈注意1〉受信部の配線は電源引込線などといっしょにより合わせると誤作動の原因となりますので避けてください。
〈注意2〉ユニット電源にノイズを誘導している場合は、ノイズフィ
ルターを取り付ける等の処置が必要です。

◯印マークの下の側面の溝に差し込む

3.昇降メカの取り付け
昇降メカの取り付けは、冷媒配管・ドレン配管接続後に行ってください。
1. 昇降メカのツメ2か所を室内ユニット側面のスリットに押し込み、付属のネジ（4本）で取り付けます。
※昇降メカは左右違いますのでご注意ください。
※昇降メカの吊りワイヤーとばねの入ったビニール袋は、工事が終わるまで取りはずさないでください。
※左ドレン配管を行う場合は、昇降メカの吊りワイヤーとドレン断熱材が接触しないように注意してください。
昇降メカ（左）ネジ（4本）
形式63～90は斜線部の昇降メカ（右） 金具がありますので、図のように配線を通してく
ださい。
ネジ4本

スリット

ツメ
スリット

ツメ

4.昇降高さおよび機種切替の設定のしかた
1. 昇降電装ボックスのネジ（１か所）をゆるめ、カバーをはずしてください。
2. ご使用になる高さにあわせて、右図のように基板上のスイッチを設定してください。
出荷時は2.0m天井吊形の設定になっています。
3. 昇降電装ボックスを室内ユニットに取り付けてください。
室内ユニットの差し込み部に昇降電装ボックスを差し込み、付属のネジ（2か所）で固定してください。

CN2 昇降メカ
CN5 受信部

グリル下降距離設定（SW1）（出荷時設定=2.0m天井吊形）
0
1

SW1

CN4 昇降メカネジ※
1 ２ ３ ４

1.0
1.5
2.0
2.4
2.7
3.1

※ 4 は機種の切替です。天井吊形は出荷時の位置“0”から動かさないでください。

仕様と据付（天井吊形）
5.配線のしかた
1. 昇降メカから出ている配線コネクタを昇降電装ボックスに接続します。それぞれ昇降メカA（短配線）をCN2、昇降メカB（長配線）をCN4に接続します。
2. 受信部から出ている配線・コネクタを昇降電装ボックスのCN5に接続します。
3. 昇降電装ボックスのCN1から出ている配線コネクタを室内ユニットのCN20（GRL：青5P）コネクタに接続します。
4. 各室内ユニットの形式によって、下図のように配線処理を行ってください。
配線処理を行わない場合は、配線にたるみが生じ配線のはさみ込み等が発生しますので必ず実施してください。

クランパーに固定
してください5. 室内ユニットの電装ボックスおよび昇降電装ボックスにそれぞれカバーを取り付けます。

昇降メカAおよび受信部の配線取入口
CN2 昇降メカ
CN5 受信部

昇降メカBの配線

形式63～160の場合付属のコードクランプで配線を固定してください（形式40～56は使用しません）

CN 1
昇降メカ配線取入口
SW1
CN4 昇降メカ

形式40～90の場合
あまった配線を結束してください（形式112～116は使用しません）

電源・ユニット間・リモコン配線取入口

室内基板
CN20（GRL：青5P）

6.サイドパネル・昇降グリルの取り付け
A.サイドパネルの取り付け① サイドパネルを後方にスライドして取り付け、固定ネジで取り付
けてください。
● サイドパネルを取り付けるときは、吊りワイヤーおよび配線をはさまないように気をつけてください。

サイドパネル

B.昇降グリルの取り付け後方にスライド

昇降メカに貼り付けてあるビニール袋から吊りワイヤーとばねを取り出してください。
① 図のようにグリルプーリーへワイヤーを確実に通してください。
● 取り付けが終わったらもう一度次の確認をしてください
・吊りワイヤーの連結部がはずれかけていませんか
・グリルの吊りワイヤーが配線などと接触していませんか・吊りワイヤーがプーリーからはずれたり、はさまったりしていませんか
グリルプーリーへの吊りワイヤーの通し方

グリルの吊り方

吊りワイヤーはプーリーからはずれないようにかけてくださいこの側面のすき間から吊りワイヤーを通す

グリル

連結部
グリルプーリー② 通電の有無で次の対応を行ってください。
エアコンに電源が通電されている場合① 吸込グリルのフック（2か所）をはずして昇降グリル固定金具に付属しているシールを貼り付けてください。
ヒンジはそのまま取りはずしてください。
ヒンジ・フックは、取付説明書といっしょに保管してください。

ヒンジ・フックの取り付け方（応急時）仮掛けを行う場合には、室内ユニットのグリルに取り付けてあったフックおよびヒンジを使用してください② ヒンジ・フックが取り付けられていないのを確認し、昇降グリ
ル用リモコンで吸込グリルを上昇させます。

ヒンジ

エアコンに電源が通電されていない場合① 電源が通電されるまで吸込グリルに取り付けてあるフックとヒンジをそのまま使用し、吊りワイヤーが外に出ないように吸込グリルを取り付けてください。
② 通電されたら、必ず上記の“エアコンに電源が通電されている場合”の説明に従い、作業を行ってください。

フック

グリルを昇降させるとき

仮掛けを行うとき仕様と据付（天井吊形）
7.据え付け後の設定・その他（1）据え付け後の確認● 配線接続が確実にされていることを確認します。

※接続されていないと、グリルの昇降動作ができなくなります。

（2）昇降グリルをワイヤードまたはタイマーリモコンから操作するための設定方法
ワイヤード（タイマー）リモコンのボタンでグリルを操作するためには必ずワイヤード（タイマー）リモコンから下記設定を行ってください。
この設定をしないとボタンを長押ししても“この機能は使用できません”または“”が表示されます。
ワイヤードリモコンCZ-10RT3/CZ-10RT3A①＋＋
ボタンを同時に4秒間以上押します。
※昇降グリルを設置している室内ユニットを含むグループ制御を行なう場合は親機に対して設定する必要があります。最初に表示されるユニットNoはグループ制御の親機の室内ユニットアドレスですのでボタンを押さないでください。
②温度設定／
ボタンで項目コード「30」を指定します。
③時間／
ボタンで設定データを「0000」から「0001」に変更します。
④
ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればOK）⑤
ボタンを押します。通常の停止状態になります。
ボタンを4秒間以上押して液晶表示部に“フィ
ルター
”または“
”と表示されることを確認してください。再度
ボタンを4秒間以上（ま② ③ ① ,④ ①, ⑤ ①
たは、2回）押すと通常の停止状態に戻ります。
タイマーリモコン※ワイヤードリモコン（CZ-10RT4）をご使用の場合は、付属の「据付工事説明書 試運転編 補足」を参照
CZ-10RT3W
してください。
室温設定温度項目
コード

バックアップ系統

F℃

運転切換管理中

ータ

サー

切

運転／停止

温度設定

タイマー

時間

フィルター

セット

風速切換

運転切換

取消

スイング/風向

省エネ

点検

ユニット選択換気

ワイヤレスリモコン対応の場合● 別売品の昇降操作専用リモコンでも昇降グリルの操作が可能です。
● 別売ワイヤレスリモコン（本体組込受信部タイプ）を併用する場合は、別紙「昇降グリルメカキットとワイヤレスリモコンを併用する場合」を参照してください。

②①, ⑤ ① ,④ ①③（3）据え付け後の動作確認●（2 ）の設定終了後に、動作確認を行ってください。
● 電源投入時、初めて操作した場合は、下げるを押しても上昇動作をします。
● 昇降グリルが室内ユニットにきちんと収まると、収納動作を2回くり返した後、モーターが停止します。
● 上昇動作途中で停止の場合は、再度上げるを押して、収納を確認してください。

（4）サービス時● リモコン（ワイヤード・昇降操作専用リモコン・ワイヤレス）を使用しなくても、右図のサービススイッチにて、昇降が可能です。サービススイッチは押すごとに、上昇、停止、下降をくり返します。

吸込グリル

サービススイッチでも動作しない場合に、昇降グリルをはずす時は、昇降グリルを下方に引き下げ、サイドパネルを固定しているネジ（2か所）をはずしてサイドパネルをはずします。
昇降メカを固定しているネジをはずして、昇降メカといっしょに昇降グリルをはずしてください。

サービススイッチ

上記項目を確認した後、この説明書とユニット本体および別売部品の説明書等の一式全てとヒンジ・フックをお客様へ渡してください。
その際、ユニット本体の取扱説明書に記載されたフィルターの清掃の説明を必ずお客様へしてください。

仕様と据付（天井吊形）

仕様と据付（天井吊形）●昇降グリル固定金具（GRL-T56AU,GRL-T80AU,GRL-T160AU）■外形寸法図仕様と据付（天井吊形）■取付説明書凤几凮㻤㻡㻠㻢㻠㻟㻡㻥㻡㻣㻢㻜㻜㻝㻌ኳ ஭ ྞ ᙧ 㻌 ᪼ 㝆 䜾䝸䝹 ᅛ ᐃ 㔠 ල 㻌 ྲྀ ௜ ㄝ ᫂ ᭩ 㻌ᆺྡ䠖㻳㻾㻸㻙㼀㻡㻢㻭㼁䚸㼀㻤㻜㻭㼁䚸㼀㻝㻢㻜㻭㼁㻌傺ὀព兟ྲྀ௜ᕤ஦᏶஢ᚋ制ヨ㐠㌿僸⾜傪␗ᖖ傲僐傪傹僎僸☜ㄆ傽僌債僆傻傪傏傹僔ྲྀ௜ㄝ᫂᭩僕᪼㝆充儏儑儧儬ྲྀᢅㄝ᫂᭩僎୍⥴僑ಖ⟶傽僌債僆傻傪傏兟ᅛᐃ㔠ල僔ྲྀ僰௜傷僕傎ᚲ僀௜ᒓ僔儷儝凚処䤸凣凤凛僸౑⏝傽僌債僆傻傪傏䞉྾㎸䜾䝸䝹䛻ྲྀ䜚௜䛡䛶䛒䜛ⴠୗ㜵Ṇ⏝䜂䜒䛿䚸ྲྀ䜚䛿䛪䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ᵓᡂ㒊ရ

㻳㻾

䠍 䠊䠘 ᪼ 㝆 䜾䝸䝹 ᅛ ᐃ 㔠 ල ྲྀ 䜚௜ 䛡 ๓ 䛾 ‽ ഛ 䠚 㻌㸯 ྾㎸ࢢࣜࣝྲྀࡾࡣࡎࡋ
࣭྾㎸ࢢࣜࣝᅛᐃࣇࢵࢡࢆ▮༳᪉ྥ࡟ࢫࣛ࢖ࢻࡋ
྾㎸ࢢࣜࣝࢆ㛤࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭྾㎸ࢢࣜࣝࢆ㛤࠸ࡓ≧ែ࡛ࠊᚋ㒊ࣄࣥࢪࡢࢶ࣓㒊ࢆ࣐࢖ࢼࢫࢻࣛ࢖ࣂ࣮࡛ᢲࡋ࡚࡞ࡀࡽ྾㎸ࢢࣜࣝࢆᘬࡁᢤ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
䢋䡮䢁䡹䢀䢚䢓䡮䢆䢚䡬䛷䡾䢎䜢ᢲ䛧䛺䛜䜙
྾㎸䜏䡴䢚䢔䢕䜢ᘬ䛝ᢤ䛟㸰 ࣇࢵࢡ࡜ࣄࣥࢪࡢྲྀࡾࡣࡎࡋ
䝠䞁䝆୧ഃ䛛䜙ᢲ䛧䛺䛜䜙㻌ྲྀ䜚䛿䛪䛩㻌

㻝㻚䝣䝑䜽䜢ྲྀ䜚䛿䛪䛩䚹䛿䛪䛩㻌㻞㻚⾲ഃ䛻䝅䞊䝹ᮦ䜢㈞䜛䚹
䐥䝅䞊䝹ᮦ
䠄௜ᒓ䠅
䝣䝑䜽

䝣䝑䜽
ྲྀ䜚䛿䛪䛧䛯䝠䞁䝆䛸䝣䝑䜽䛿䚸᪼㝆䜾䝸䝹ᅛᐃ㔠ලྲྀ௜ㄝ᫂᭩䛸㻌୍⥴䛻ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌凥几凮

仕様と据付（天井吊形）凤 几 凮 ᪼ 㝆 儔兎 兏 ᅛ ᐃ 㔠 ල 僔 ྲྀ 僰 ௜ 傷ᡭ 㡰 凰 䢢䛆䠍䛇䜾䝸䝹䛾䝣䝑䜽ഃ䛻䐟㔠ල㻭䜢䚸䜾䝸䝹䛾䝠䞁䝆ഃ䛻䐠㔠ල㻮䜢஌䛫䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌䐠㔠ල㻮䜢஌䛫䜛㝿䛻䜾䝸䝹∎㒊䛻ᘬ䛳䛛䛡䜛䜘䛖䛻ᕪ䛧㎸䜣䛷䛟䛰䛥䛔䚹䛊ᅗ䠍䛋䛆䠎䛇䜾䝸䝹ᕥഃ䛻䐡䝥䞊䝸ྎ㻭䜢஌䛫䝡䝇䠐ᮏ䛷Ṇ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄䠆༳䛾䝡䝇䜢䠐␒┠䛻Ṇ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䠅㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䜾䝸䝹ྑഃ䛻䐢䝥䞊䝸ྎ㻮䜢஌䛫䝡䝇䠐ᮏ䛷Ṇ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄䠆༳䛾䝡䝇䜢䠐␒┠䛻Ṇ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䠅㻌䛆䠏䛇䐣୰ኸᅛᐃ㔠ල䜢䝎䝪䛜ୖྥ䛻䛺䜛䜘䛖䛻஌䛫䝡䝇䠐ᮏ䛷Ṇ䜑䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌ྛ䜾䝸䝹䛾୰ኸ㒊䛾䝪䝇䛸䐟㔠ල㻭䜢䝡䝇Ṇ䜑䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌䐡䝥䞊䝸䞊ྎ㻭㻳㻾㻸㻙㼀㻡㻢㻭㼁㻘㼀㻤㻜㻭㼁䝍䜲䝥㻌傜 凣傝 䢢
䐠㔠ල㻮

䠆㻌

䝠䞁䝆ഃ

䐠㔠ල㻮䜢䜾䝸䝹∎㒊䛻
ᘬ䛳䛛䛡䜛
䛊ᅗ䠍䛋㻌
䜾䝸䝹
㻌
∎㒊㻌

傜 凣傝 䢢䐟㔠ල㻭䝣䝑䜽ഃ䐢䝥䞊䝸䞊ྎ㻮䐣୰ኸᅛᐃ㔠ල傜 凣傝 䢢䠆㻌䝠䞁䝆ഃ傜 凤傝 䢢傜 凥傝 䢢
䠆㻌䐤䝡䝇䐣୰ኸᅛᐃ㔠ල䛿䝎䝪䜢ୖྥ䛝䛻Ṇ䜑䜛䚹䝎䝪㻌㻳㻾㻸㻙㼀㻝㻢㻜㻭㼁䝍䜲䝥㻌傜 凣傝 䢢䝣䝑䜽ഃ傜 凤傝 䢢傜 凥傝 䢢凥 几 凮 ᐊ ෆ 兊 儯 儧 儬 ᮏ య 僞 僔 ྲྀ 僰௜ 傷 ᪉ ἲ 凰 䢢䠆㻌䠎䛷⤌䜏❧䛶䛯䜾䝸䝹䜢䚸ู኎ရ᪼㝆䜾䝸䝹䝯䜹䜻䝑䝖䛾ྲྀ௜ㄝ᫂᭩䜢ཧ↷䛧䛶ᐊෆ䝴䝙䝑䝖䛻ྲྀ䜚௜䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌ྞ䜚䝽䜲䝲䛿䚸㻌
䝥䞊䝸䞊䛛䜙䛿䛪䜜䛺䛔㻌䜘䛖䛻䛛䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛣䛾ഃ㠃䛾㝽㛫䛛䜙㻌㻌 㻌 㻌 㻌 ྞ䜚䝽䜲䝲䜢䜢㏻䛩㻌

䜾䝸䝹䝥䞊䝸䞊㻌

仕様と据付（天井吊形）●高性能フィルター（比色法 65%）
■仕様

高性能フィルター （比色法65％）
AFT-MT80A
AFT-MT160A
71形
112形
140形
160形
90形
18.2
19.3
26.5
29.0
30.8
13.6
14.3
19.8
21.8
23.0
7.3
8.0
9.7
11.3
12.5
53.3
60.0
65.7
77.3
86.5
140
145
215
240
250
2100
2100
2300
2300
2300
比色法 65％（JIS 11種）
ポリオレフィン系帯電繊維（508×2）（716×2）
257
30
0.9
1.3
CMB-FT80A
CMB-FT160A
45

名 称
品 番
AFT-MT56A
適用機種
36･45形
56形
11.6
12.7
初期風量
m3/min
最終風量8.6
9.3
m3/min
初期圧損
Pa
6.2
6.8
最終圧損
Pa
45.2
52.8
保塵量
g/ﾕﾆｯﾄ95
100
フィルター寿命
時間
2300
2200
平均効率
使用濾材
幅
mm
（373×2）フィルター 奥行mm
外形寸法 厚み
mm
質量
kg
0.7
フィルター 品番CMB-FT56A
チャンバー 厚みmm

注記(1) 高性能フィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。
これを防止するため、チャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(2) フィルター寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ビル管理法規制値）で算出した値を示します。（ダストJIS15種）
フィルター寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 高性能フィルターを組み込む場合は、フィルターチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアーフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。（取扱説明書参照）■外形寸法図フィルタ－品番

Ａ寸法

個数36～56形

AFT-MT56A

373

2

71～90形

AFT-MT80A

508

2

112～160形

AFT-MT160A

716

2

15

257

15

適用機種

15

15
A

33

フィルター取っ手

空気流れ方向仕様と据付（天井吊形）●超ロングライフフィルター（重量法 40%）■仕様

名 称
超ロングライフフィルター（重量法40％）
品 番
AFT-LT56A
AFT-LT80A
AFT-LT160A
適用機種
36･45形
56形
71形
112形
140形
160形
90形
初期風量
12.2
13.0
18.6
19.8
27.1
29.5
31.5
m3/min
最終風量
8.7
9.5
13.9
14.8
19.1
21.2
23.1
m3/min
初期圧損
Pa
2.1
2.4
2.1
2.3
4.3
5.1
5.7
最終圧損
Pa
17.6
19.4
18.9
20.8
27.8
31.1
33.7
保塵量
g/ﾕﾆｯﾄ
550
580
840
890
1250
1320
1410
フィルター寿命
時間
5000
5000
5000
5000
5100
5000
5000
平均効率
重量法 40％（JIS 15種）
使用濾材
PPハニカム（防カビ仕様）
幅mm（373×2）（508×2）（716×2）フィルター 奥行mm
257
外形寸法 厚み
mm
30
質量
kg
1.1
1.4
1.8
フィルター 品番CMB-FT56A
CMB-FT80A
CMB-FT160A
チャンバー 厚みmm
45
注記(1) 超ロングライフフィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。
これを防止するため、チャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(2) フィルター寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ビル管理法規制値）で算出した値を示します。（ダストJIS15種）
フィルター寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 超ロングライフフィルターを組み込む場合は、別売品のフィルタチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 天井パネルのエアーフィルターは、取り外してご使用ください。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。

■外形寸法図フィルター品番

Ａ寸法

個数

AFT-LT56A

373

2

71～90形AFT-LT80A

508

2

112～160形

AFT-LT160A

716

2

15

257

15

36～56形

1515A

フィルター取っ手
33

適用機種

空気流れ方向仕様と据付（天井吊形）■取付説明■ご注意●取付前に本説明書とフィルターチャンバーの取付説明書をよくお読みください。
●この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
●フィルターを使用する場合は、フィルターチャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップの変更を行ってください。行わない場合は、風量減少・露付の原因となります。

■取り付け前準備

各フィルターとフィルターチャンバーの組合せは下記の通りですので、ご確認ください。

高性能フィルター

超ロングライフフィルター

フィルターチャンバー（別売品）

AFT-MT56A

AFT-LT56A

CMB-FT56A

AFT-MT80A

AFT-LT80A

CMB-FT80A

AFT-MT160A

AFT-LT160A

CMB-FT160A

■付属品
名称

個数

高性能フィルターまたは超ロングライフフィルター

備考●高性能フィルターは使い捨てです。
●方向性がありますので注意してください。

２■補助金具の取外し高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合はフィルターチャンバーに取り付けてある
補助金具が不要となりますので、下記の通りビス(各２本)をはずして補助金具を取りはずしてください。
補助金具とビスは、この説明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。

○内のビスをはずして補助金具を取りはずしてください
補助金具

仕様と据付（天井吊形）■フィルターチャンバー取付図
正面

フィルターチャンバー形名

側面

A寸法

CMB-FT56A

860

CMB-FT80A

1130

CMB-FT160A

1545※吸込口の下側に障害物がある場合は、
右図寸法を守ってください。

■各フィルターの取り付け方
各フィルターを下図のように取り付け、フックを回転させて固定してください。

フックを回転させて固定

フィルター■超ロングライブフィルターをご使用の場合
超ロングライフフィルターをご使用の場合には、吸込グリルに取り付けてあるロングライフフィルターを取りはずしてご使用ください。

仕様と据付（天井吊形）●デオドラントフィルター（AFT-DT56A、AFT-DT80A、AFT-DT160A）●アンモニア脱臭フィルター（CZ-02FET3、CZ-03FET3、CZ-06FET3）■デオドラントフィルター（比色法 65％）仕様
名 称
デオドラントフィルター
品 番
AFT-DT56A
AFT-DT80A
AFT-DT160A
適用機種
36･45形
56形
71形
112形
140形
90形
12.1
13.2
18.4
19.5
27.0
29.7
初期風量
m3/min
最終風量
8.6
9.3
13.6
14.3
19.8
21.8
m3/min
初期圧損
Pa
4.2
4.6
6.5
7.1
8.3
9.6
最終圧損
Pa
45.2
52.8
53.3
60.0
65.7
77.3
初期脱臭性能75％（JEM1467準拠）
脱臭性能
交換目安
約6ヶ月
初期集塵性能比色法 65％
集塵性能
交換目安
1800時間（600時間毎にフィルター掃除を行なった場合)
除塵シート（帯電ポリプロピレン)
使用濾材
脱臭層（活性炭+ゼオライト吸着剤）
抗菌シート（抗菌難燃性ポリエステル/レーヨン不織布）
幅mm（310×2）（445×2）（652×2）
フィル
奥行
mm
225
ター
mm
15
外形寸法 厚み
質量
kg
0.50
0.66
0.90
CMB-FT56A
CMB-FT80A
CMB-FT160A
フィルター 品番
チャンバー 厚み
mm
45

160形
31.5
23.0
10.3
86.5

■アンモニア脱臭フィルター（比色法 65％）仕様
名 称
品 番
適用機種
初期風量
m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
初期脱臭性能脱臭性能
交換目安
初期集塵性能
集塵性能
交換目安
使用濾材
幅
奥行
厚み
質量
フィルター 品番
チャンバー 厚み
フィル
ター
外形寸法

mm
mm
mm
kg
mm

アンモニア脱臭フィルター
AFT-DT80A-AM
AFT-DT160A-AM
71形
112形
140形
160形
90形
17.9
19.0
25.8
28.1
30.1
13.9
14.8
19.1
21.2
23.1
4.3
4.7
7.5
8.7
9.7
18.9
20.8
27.8
31.1
33.7
90％（JEM1467準拠）（アンモニアのみ）
約6ヶ月
比色法 65％1800時間(600時間毎にフィルター掃除を行なった場合)
除塵シート（帯電ポリプロピレン）
アンモニア脱臭抗菌シート（難燃性塩ビ系繊維+アンモニア吸着剤+抗菌剤）（310×2）（445×2）（652×2）
225
15
0.45
0.58
0.78
CMB-FT56A
CMB-FT80A
CMB-FT160A
45

AFT-DT56A-AM
36･45形
56形
11.8
12.6
8.7
9.5
3.5
3.9
17.6
19.4

注記
(1) 本フィルタを込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。
これを防止するため、本製品に付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。（取付説明書参照）(2) 初期脱臭性能、交換目安（ﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄ、ｱﾝﾓﾆｱ）は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。
また寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 本フィルタを組み込む場合は、フィルターチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
(6) ﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄ、ｱﾝﾓﾆｱﾌｨﾙﾀｰは２ヶ月に一度掃除を行なってください。（取付説明書参照）

仕様と据付（天井吊形）■外形寸法図71～90形
112～160形

Ａ寸法

個数

310

2

445

2

652

2

225

36～56形

フィルター品番
AFT-DT56A
CZ-02FET3
ＡＦＴ－ＤＴ8 0Ａ
CZ-03FET3
ＡＦＴ－ＤＴ160Ａ
CZ-06FET3

A

15

適用機種

仕様と据付（天井吊形）■取付説明

ご注意●ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。
（デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターの寿命が短くなります。）●フィルターの交換方法は本紙を参照してください。
●デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルターの取り付けには、フィルターチャンバーが必要です。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターは本体付属のロングライフフィルターと必ず併用してください。
●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターは、他の別売フィルターとの併用はできません。

デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルターの取り付けかた
本フィルターの取り付けかたには、 A フィルターチャンバーに取り付ける場合 と B 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合があります。

ご使用になる状況に応じて以下に示す取り付けかたを参照してください。

A フィルターチャンバーに取り付ける場合●フィルターチャンバーが必要です。

1
2

室内ユニットにフィルターチャンバーを取り付けます。
※フィルターチャンバーの取り付けは、フィルターチャンバーに付属の取付説明書を参照してください。

フィルターチャンバーにデオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを入れます。
①フィルターチャンバー内部の両端にあるガイドにデオドラントフィ
ルターまたはアンモニア脱臭フィルターを挿入します（左右、各々について行ないます）。

お願いフィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる
方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すように取り付けてください。

①

①

①部拡大図
ガイド

②部拡大図
押えフック

②デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを上側に突きあたるまで押し込み、フィルターチャンバー
中央部に設けられた「押えフック」をフィルターの縁の上にくるように回転させて固定します。

3

吸込グリルを閉じ、つまみをスライドさせて確実に固定します。

お願い
デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルターを取り付ける場合は、フィルターチャンバー付属の取付
説明書に従い、ファンタップの変更を行ってください。
行わない場合は、風量減少・露付きの原因となります。

＊本フィルターをフィルターチャンバーに取り付けた場合にも、昇降グリルを取り付けることができます。
●取り付けには、
フィルターチャンバーの他に、昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。
※昇降グリルを取り付ける場合は、昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）に付属の取付説明書を参照してください。

仕様と据付（天井吊形）

B 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合●取り付けにはフィルターチャンバーの他に昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。

番号
①

①

②
③
④

名
称
個数
脱臭フィルター固定金具
各2［右］［左］（計4）
デオドラントフィルター2
アンモニア脱臭フィルター
吸込グリル
押えフック（前面側）②

最大2.7m降下（昇降高さは4段階に設定可能）

1
4

①
②

④
前面

④

③

■取り付け方法

1

室内ユニットに昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーを取り付けます。
※昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーの取り付けは、昇降グリルメカキット（および昇降
グリル固定金具）、フィルターチャンバー各々に付属の取付説明書を参照してください。

2

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを吸込グリルについている本体に付属のロングライフ
フィルターの上にのせて、フィルターチャンバーに付属の脱臭フィルター固定金具で確実に固定してください。
※フィルターチャンバーに同梱されている「押えフック」を昇降グリル固定金具にネジで固定してください。
＜フィルターの固定方法＞①背面側の角穴に脱臭フィルター固定金具を右図のようにはめ込みます。
②脱臭フィルター固定金具をフィルターの縁の上にくるよう②にのせ、前面側の凸部分に脱臭フィルター固定金具の穴をぴっ①

たりはめ込みます。
③「押えフック」を脱臭フィルター固定金具の上にくるように

背面側

前面側

回転させて固定します。
④フィルター1枚につき両端をそれぞれ固定します。

脱臭フィルター
固定金具

お願い●フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すように取り付けてください。
●デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルターを取り付ける場合は、フィルターチャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップの変更を行ってください。行わない場合は、風量減少・露付きの原因となります。

角穴

前面側
回す

③
背面側
押えフック

仕様と据付（天井吊形）

フィルターのお手入れ■デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターのお手入れ方法●2ヵ月に一度は掃除をしてください。

1
2

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り出してください。
A フィルターチャンバーに取り付ける場合

または B 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合を参照して、フィルターを取り出してください。

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターのホコリを掃除機で吸い取ってください。
フィルターろ材

3

枠（アルミ）

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターをもとどおりに確実に固定してください。

フィルターの交換時期●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターは、再使用できません。交換時期は、使いかたや使用場所により異なりますが、6ヵ月～1年に1回が目安です。

お願い
ご使用済のフィルターはフィルターろ材と枠を分離して、フィルターろ材は可燃物として、枠（アルミ）は資源ゴミとして処理してください。

■本体に付属のロングライフフィルターのお手入れ方法●デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターのお手入れの際には、室内ユニット（吸込グリル）に付属のロングライフフィルターをあわせて掃除してください。

1

ロングライフフィルターのとってを押し、吸込グリルのツメをはずします。ロングライフフィルターを手前に引き、取り出してください。

吸込グリルツメ※昇降グリルを使用し吸込グリルにデオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り付けている場合は、デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを先に取りはずしてください。（4ページ参照）

ロングライフフィルター
吸込グリルツメロングライフフィルターとって
ロングライフフィルターとって2

ロングライフフィルターのホコリを掃除機で吸い取る
か水洗いしてください。
●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。
●水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。

3

ロングライフフィルターを取り付けて、吸込グリルを閉じ、「つまみ」を手前側にスライドさせて確実に固定してください。
※昇降グリルを使用し吸込グリルにデオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り付ける場合は、ロングラ
イフフィルターを取り付けた後に、デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り付けてください。
（4ページ参照）

仕様と据付（天井吊形）●光再生脱臭フィルター（CZ-02FDT3、CZ-03FDT3、CZ-06FDT3）
■仕様
名 称
品 番
適用機種
初期風量
m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
初期脱臭性能
脱臭性能
再生目安
使用濾材
幅
mm
フィル
奥行
mm
ター
mm
外形寸法 厚み
質量kg
フィルター 品番
チャンバー 厚みmm

光再生脱臭フィルター
AFT-DT80A-PC
AFT-DT160A-PC
71形
112形
140形
90形
19.0
20.1
28.1
30.5
13.9
14.8
19.1
21.2
1.0
1.1
2.0
2.5
18.9
20.8
27.8
31.1
70％（JEM1467準拠）
約6ヶ月（天日干しによる再生で約6年使用可能）
難燃性塩ビ系不織布 （光触媒性酸化チタン、特殊ゼオライト含有）（310×2）（445×2）（652×2）
225
15
0.40
0.58
0.70
CMB-FT56A
CMB-FT80A
CMB-FT160A
45

AFT-DT56A-PC
36･45形
56形
12.5
13.4
8.7
9.5
0.9
1.0
17.6
19.4

注記
(1) 本フィルタを込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。
これを防止するため、本製品に付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
（取付説明書参照）(2) 初期脱臭性能、再生目安（光再生）は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。
また寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 本フィルタを組み込む場合は、フィルターチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
(6) 光再生ﾌｨﾙﾀｰは6ヶ月に一度掃除を行なってください。（取付説明書参照）■外形寸法図Ａ寸法

個数36～56形

CZ-02FDT3フィルター品番310

271～90形

CZ-03FDT3

445

2

112～160形

CZ-06FDT3

652

2

225
A

15

適用機種

160形
32.6
23.1
2.8
33.7

仕様と据付（天井吊形）■取付説明

ご注意●ご使用になるまでフィルターを開封しないでください（光再生脱臭フィルターの寿命が短くなります。）●フィルターの交換方法は本紙を参照してください。
●光再生脱臭フィルターの取り付けには、フィルターチャンバー（CMB-FT56A, FT80A, FT160A）が必要です。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください●光再生脱臭フィルターは本体付属のロングライフフィルターと必ず併用してください●光再生脱臭フィルターは、他の別売フィルターとの併用はできません

光再生脱臭フィルターの取り付けかた
本フィルターの取り付けかたには、 A フィルターチャンバーに取り付ける場合 と B 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合があります。

ご使用になる状況に応じて以下に示す取り付けかたを参照してください。

A フィルターチャンバーに取り付ける場合●フィルターチャンバーが必要です。

1
2

室内ユニットにフィルターチャンバーを取り付けます。
※フィルターチャンバーの取り付けは、フィルターチャンバーに付属の取付説明書を参照してください。

フィルターチャンバーに光再生脱臭フィルターを入れます。
①フィルターチャンバー内部の両端にあるガイドに光再生脱臭フィルターを挿入します（左右、各々について行ないます）。

お願いフィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる
方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すように取り付けてください。

①

①

①部拡大図
ガイド

②部拡大図
押えフック

②光再生脱臭フィルターを上側に突きあたるまで押し込み、フィルターチャンバー中央部に設けられた「押えフック」をフィ
ルターの縁の上にくるように回転させて固定します。

3

吸込グリルを閉じ、つまみをスライドさせて確実に固定します。

お願い
光再生脱臭フィルターを取り付ける場合は、フィルターチャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップの変更を行ってください。行わない場合は、風量減少・露付きの原因となります。

＊本フィルターをフィルターチャンバーに取り付けた場合にも、昇降グリルを取り付けることができます。
●取り付けには、
フィルターチャンバーの他に、昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。
※昇降グリルを取り付ける場合は、昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）に付属の取付説明書を参照してください。

仕様と据付（天井吊形）

B 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合●取り付けにはフィルターチャンバーの他に昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。

番号
①

①

②
③
④

名
称
個数
脱臭フィルター固定金具
各2［右］［左］（計4）
光再生脱臭フィルター
2
吸込グリル
1
押えフック（前面側）
4②

最大2.7m降下（昇降高さは4段階に設定可能）

①
②

④
前面

④

③

■取り付け方法

1

室内ユニットに昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーを取り付けます。
※昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーの取り付けは、昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバー各々に付属の取付説明書を参照してください。

2

光再生脱臭フィルターを吸込グリルについている本体に付属のロングライフフィルターの上にのせて、フィルター
チャンバーに付属の脱臭フィルター固定金具で確実に固定してください。
※フィルターチャンバーに同梱されている「押えフック」を昇降グリル固定金具にネジで固定してください。
＜フィルターの固定方法＞①背面側の角穴に脱臭フィルター固定金具を右図のようにはめ込みます。
②脱臭フィルター固定金具をフィルターの縁の上にくるよう②にのせ、前面側の凸部分に脱臭フィルター固定金具の穴をぴっ①

たりはめ込みます。
③「押えフック」を脱臭フィルター固定金具の上にくるように

背面側

前面側

回転させて固定します。
④フィルター1枚につき両端をそれぞれ固定します。

脱臭フィルター
固定金具

お願い●フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すように取り付けてください。
●光再生脱臭フィルターを取り付ける場合は、フィルター
チャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップ
の変更を行ってください。行わない場合は、風量減少・
露付きの原因となります。

角穴

前面側
回す

③
背面側
押えフック

仕様と据付（天井吊形）

フィルターのお手入れ■光再生脱臭フィルターのお手入れ方法●6ヵ月に一度は掃除をしてください。

1
2
3

光再生脱臭フィルターを取り出してください。
A フィルターチャンバーに取り付ける場合

または B 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合を参照して、光再生脱臭フィルターを取り出してください。

光再生脱臭フィルターを軽くたたくなどしてホコリを落とし、6時間以上天日干ししてください。
光再生脱臭フィルターをもとどおりに確実に固定してください。

フィルターを水洗いする場合
フィルターろ材●フィルターを天日干しできるところに水平に置き、シャワーなどの流水で水洗いをしてください。水洗いをしたあとは、そのまま乾くまで放置してください。このときも 6時間以
上天日干ししてください。

ご注意

枠（アルミ）

フィルターを水に濡れたまま取り扱うとフィルターが破損するおそれがあります。

お願い
ご使用済のフィルターはフィルターろ材と枠を分離して、フィルターろ材は可燃物として、枠（アルミ）は資源ゴミとして処理してください。

■本体に付属のロングライフフィルターのお手入れ方法●光再生脱臭フィルターのお手入れの際には、室内ユニット（吸込グリル）に付属のロングライフフィルターをあわせて掃除してください。

1

ロングライフフィルターのとってを押し、吸込グリルのツメをはずします。ロングライフフィルターを手前に引き、取り出してください。

吸込グリルツメ※昇降グリルを使用し吸込グリルに光再生脱臭フィルターを取り付けている場合は、光再生脱臭フィルターを先に取りロングライフフィルター

はずしてください。（3ページ参照）
吸込グリルツメロングライフフィルターとって
ロングライフフィルターとって2

ロングライフフィルターのホコリを掃除機で吸い取る
か水洗いしてください。
●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。
●水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。

3

ロングライフフィルターを取り付けて、吸込グリルを閉じ、「つまみ」を手前側にスライドさせて確実に固定してください。
※昇降グリルを使用し吸込グリルに光再生脱臭フィルターを取り付ける場合は、ロングライフフィルターを取り付けた後に、光再生脱臭フィルターを取り付けてください。（3ページ参照）

仕様と据付（天井吊形）

300

328●フィルターチャンバー（CMB-FT56・80・160A）■外形寸法図

45
ダボ有り・
・
・2個

51

30

15

15

256

チャンバー取付金具（付属品）
・
・
・3個

15

ダボなし・
・
・2個

256

18

グリル用フィルター固定金具（付属品）

61

A

寸 法
A
品 番
CMB-FT50A
860
CMB-FT80A
1130
CMB-FT160A
1545

仕様と据付（天井吊形）■取付説明■フィルターチャンバー取付時の注意●フィルターチャンバーは、室内ユニット本体据付作業完了後に取り付けてください。
●この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
●試運転により、振動やビビリ音等の異常音がないことを確認してください。
●各別売フィルターは、他の別売フィルターとの併用はできません。

■部品一覧
No

名称

①

形状

個数

No

フィルターチャンバー

１

⑥

②

チャンバー取付金具

３

⑦

③

ビス

７

⑧

④

短絡コネクタ

１

⑨

⑤

取付説明書

１

⑩

名称

形状

個数

ＤＣタップアップ

１

変更手順
グリル用脱臭フィルター２

固定金具（ダボ有）
グリル用脱臭フィルター２

固定金具（ダボ無）
グリル用脱臭フィルター

４

押えフック
グリル用脱臭フィルター

４

段付ビス

(注意) ⑦～⑩は昇降グリルに脱臭フィルターを取り付ける場合に使用します。昇降グリルに脱臭フィルターを取り付ける場合は「■昇降グリルと併用する場合」を参照してください。昇降グリルに脱臭フィル
ターを取り付けない場合、各部品はこの説明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。

■高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合

高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合は補助金具が不要となりますので、下記の通りビス(各２本)をはずして補助金具を取りはずしてください。補助金具とビスは、この説
明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。
補助金具○内のビスをはずして補助金具を取りはずしてください■フィルターチャンバー取り付け図
正面

フィルターチャンバー形名

側面

Ａ寸法

CMB-FT56A

860

CMB-FT80A

1130

CMB-FT160A

1545※吸込口の下側に障害物がある場合は、
右図寸法を守ってください。

仕様と据付（天井吊形）■フィルターチャンバー取り付け●フィルターチャンバーは、室内ユニット本体据付作業完了後に取り付けてください。
１

吸込グリル取りはずし

吸込グリルのフック(2ヵ所)を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ(2ヵ所)のツメ部を押して吸込グリルを引き抜いてください。
スライド

ツメを㊀ドライバーで押しながら吸込グリル
を引き抜く
ヒンジ
吸込グリル

吸込グリル
フック

２

室内ユニットのサイドパネル取りはずし

サイドパネル固定ビス(１本)をはずした後にサイドパネル(配管側のみ)を前側にスライドして取りはずしてください。
前側にスライド
サイドパネル( 配管側のみ)

固定ビス
３フィルターチャンバー引掛け準備室内ユニットのフロントパネル固定ビス(3本)を5mm程度ゆるめ、付属のチャンバー取付金具(3個)をゆるめた固定ビスに引掛けてスライドさせてからビス締め固定してください。

固定ビスを約５mmゆるめる

フロントパネル
固定ビス
スライドさせてからビス締め固定する

チャンバー取付金具

仕様と据付（天井吊形）
４

フィルターチャンバー取り付け
3で室内ユニットに取り付けたチャンバー取付金具に付属

チャンバー取付金のビス(2本)を5mm程度隙間が開くように取り付けます。

約5mm隙間を開ける

フィルターチャンバーを取り付けた付属のビスに引掛けて、左側にずらしビス締め固定してください。
また、背面側は付属のビス(4本)で固定してください。
前面側

背面側

ビス
５

フィルターの取り付け
別売フィルターを下図のように取り付け、フックを回転させて固定してください。
（各フィルターの取り付けは、各フィルターに付属の取付説明書をご覧ください。）
フックを回転させて固定別売フィルター

６

室内ユニットのサイドパネル取り付け
2と逆の手順でサイドパネルを後側にスライドして取り付けた後、固定ビス(1本)でサイドパネルを固定してください。

７

吸込グリルの取り付け
1ではずした吸込グリルのヒンジをフィルターチャンバーの角穴に挿入して取り付けてください。
フィルターチャンバー

角穴
ヒンジ

角穴

ヒンジ

吸込グリル

８

吸込グリルを閉じる
1と逆の手順で吸込グリルを閉じた後、フック(2ヵ所)をスライドしてください。

９

別売フィルターを取り付ける場合には、ワイヤードリモコンまたは室内基板（付属のコネクタ使用）にてＤＣファンタップの設定変更を必ず行ってください。設定方法は別紙の説明書に従って行ってください。

※設定変更を行わない場合、風量減少・露付の原因となります。

仕様と据付（天井吊形）■昇降グリルと併用する場合●昇降グリルと併用してご使用の場合、本品の他に別売部品の昇降グリルメカキットと昇降グリル固定
金具が必要です。

１

昇降グリルメカキットの取り付け
昇降グリルメカキットを室内ユニットに取り付けてください。
（昇降グリルメカキットの取り付けは、昇降グリルメカキットに付属の取付説明書をご覧ください。）

２昇降グリル固定金具の取り付け
吸込グリルに昇降グリル固定金具を取り付けます。
（昇降グリル固定金具の取り付けは、昇降グリル固定金具に付属の取付説明書をご覧ください。
）

３

フィルターチャンバー補助金具の取りはずし
本説明書の「高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合・昇降グリルと併用する場合」をごらんになり、フィルターチャンバーから補助金具を取りはずしてください。
補助金具とビスは、この説明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。

４

フィルターチャンバーの取り付け
本説明書の「フィルターチャンバーの取り付け方」をごらんになり、フィルターチャンバーを室内ユニットに取り付けてください。

５ フィルターの取り付け～高性能フィルター・超ロングライフフィルターの場合～
１）各フィルターに付属の取付説明書に従い、フィルターを取り付けてください。
～脱臭フィルターの場合～
１）押えフックの取り付け

付属の押えフック(4個)を付属の段付ビス(4本)で吸込みグリルに取り付けてください。
※押えフックがゆるまないようにしっかり取り付けてください。
段付ビス
押えフック

グリル固定金具

２）フィルターの固定方法（フィルターの取り付けは、各フィルターに付属の取付説明書をご覧ください。
）
別売フィルターを下図のように昇降グリルに乗せてください。
付属のグリル用脱臭フィルター固定金具（左右異なりますで注意してください）を昇降グリル固定
金具の角穴に入れ、押えフックを回転させて固定してください。

押えフック

グリル用
脱臭フィ ルター
固定金具
グリル用脱臭フ ィル タ ー 固定
金 具 を 角 穴に差し込む

別売フィルター仕様と据付（天井吊形）●ドレンアップキット（DP-TR160AN）● L 字配管キット（DP-TR24LA、DP-TR35LA）
■仕様

形

名

天井吊形

ドレンアップキット品番

DP-TR160AN

ドレンアップポンプ

L字配管キット品番

DP-TR24LA

DP-TR35LA

適用機種

エスパ

36～56形

71～160形

電圧（Ｖ）

単相200（50/60Hz）

電

流

（Ａ）

0.12/0.10（50/60Hz）

入

力

（Ｗ）

12/11（50/60Hz）

使

用

ドレン水

使用温度

液体温度

0～35℃

周囲温度

-10～45℃（湿度ＲＨ95％以下）
吐出量(cc/min)

水位10mmで400cc/min＊水位とは、ポンプ本体の先端部から水面までの距離

フロ－トスイッチ

液面が下降して接点ＯＮ■Ｌ字配管キットの配管サイズ

品
液
ガ ス
個

番
管
管 用
数

DP-TR24LA
φ9.52
φ12.7
1

DP-TR35LA
φ9.52
φ15.881

仕様と据付（天井吊形）■外形寸法図・ドレンアップキット（DP-TR160AN）

仕様と据付（天井吊形）
・L 字配管キット

DP-TR34LA

・L 字配管キット

DP-TR35LA

仕様と据付（天井吊形）■ドレンアップキット取付説明

85464359569005

天井吊形ドレンアップキット取付説明書（HFC系冷媒用）●取り付けの前に、本説明書と室内ユニットの「据付工事担当のかたへ」をよくお読みになり正しい取り付けを行ってください。

注意

ドレンアップキット取り付け時には、必ず別売品のL字配管キットを使用してください。

仕様
ドレンアップ高さ

天井吊形：室内ユニット上面から600mm以下

換気moぐっぴー：室内ユニット上面から500mm以下

構成部品
部

品

名 個数

ドレンアップキット

1

ドレンアップ
キット取付金具

1

ドレンホース
断熱パイプ

形

状

用

途

部

品

名 個数 形状

用

途

ドレンホース
固定バンド

2

ドレンホース固定用

ドレンアップキット取付用

ドレン接続部用断熱材

2

ドレンホース接続部断熱用

1ドレンアップキット
塩ビ管接続用

天面シール用
断熱材

1

室内ユニット
天面取出口 ノックアウトシール用

1

ドレンホース断熱用

ビス

4ドレンアップキット固定用
ドレンアップキット取付金具固定用

取付説明書

1

（本紙） お客さまに必ず渡してください。

安全上のご注意● 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
● ここに示した注意事項は、「 警告」、
「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告
注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するともに“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また“据付工事担当のかたへ” 、“電気工事担当のかたへ”は、 “取扱説明書”と共に、お客様に保管いただくように依頼してください。

1

仕様と据付（天井吊形）

1.ドレンアップキット取り付け準備
取り付け時の注意事項●ドレンアップキット取り付けの場合は、上配管取り出し以外はできません。
●ドレン配管は全て断熱処理をしてください。

●据え付ける天井面に冷媒配管・ドレン配管を貫通させるために天井穴（φ100、2か所）を開けてください。
●据え付ける天井面に450角の点検口を設けてください。

室内ユニット
天面取出口ノックアウト

125

450

90

天井穴
（φ100、2か所）

320

320

点検口

27.5

27.5

200

室内ユニット天面ノックアウト位置

天井面の穴位置

ドレンホース（ドレンアップキット付属）

323

27.5

160

90

ドレン配管

冷媒配管
（L字配管キット）

155

109

冷媒配管液側
（L字配管キット）

冷媒配管ガス側（L字配管キット）

5597

冷媒配管およびドレン配管位置2

ドレンアップキット

450

155

130

50

76

170

216

110

70

電源取入口
(φ40ノックアウト)

仕様と据付（天井吊形）

2.ドレンアップキットの取り付け手順
据え付けのまえに

L字配管キット接続
室内ユニットに別売の「L字配管キット」を接続してください。

1.吸込グリル取り外し
吸込グリル固定つまみ（2か所）を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2か所）のツメ部を押して吸込グリルを引き抜いてください。

ガス側L字配管

天面取出口

液側L字配管ツメを○ドライバーで押しながら吸込グリルを引き抜く
ヒンジ

ラ
ス
ド
イ
吸込グリル
固定つまみ

吸込グリル

2.サイドパネル取り外し
サイドパネル固定ビス（左右各1本）を外した後にサイドパ
ネルを前側にスライドして取り外してください。
パ イ プ 径前方にスライド

サイドパネル

ノックアウト穴

締付トルク

銅管肉圧

φ6.35 （1/4″ ）14～18 N・m
（140～180 kgf・cm）

0 .8 mm

φ9.52 （3/8″ ）34～42 N・m
（340～420 kgf・cm）

0 .8 mm

φ12.7 （1/2″ ）49～61 N・m
（490～610 kgf・cm）

0 .8 mm

φ15.88 （5/8″ ）68～82 N・m
（680～820 kgf・cm）

1 .0 mm

φ19.05 （3/4″ ）100～120 N・m（1000～1200 kgf・cm）

1 .0 mm●フレア配管接続部の締付トルク

天面の取り出し口（ノックアウト穴）を外してください。

R410AはR22に比べ、圧力が約1.6倍と高くなります。
従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管
接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確実に締め付けてください。接続に不備がありますとガス
リークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなります。

上配管取出口（ノックアウト穴）

お願い

トルクをかけ過ぎますと、据え付け条件によってはフレア
ナットが割れる場合があります。

3

仕様と据付（天井吊形）

断熱処理

注意〈ユニット本体－L字配管キット －現地配管の接続〉●ガス管・液管とも、必ず断熱をしてください。
また、フレアナット部に断熱テープ（白色）を巻き付けてください（ガス管・液管とも）。そして、配管接続部には付属のフレア断熱材を巻き付けビニタイ2本で結束してください。
断熱しないと水もれの原因になります。
フレア断熱材（T5：室内ユニット付属）
ユニット本体フレア断熱材（T3：室内ユニット付属）

フレア断熱材
（T3：L字配管キット付属）

ユニオン

ユニオン

フレアナットユニオン断熱材

ビニタイ
L字配管キット（室内ユニット付属 各2本） （断熱材付）

フレア断熱材
（T5：L字配管キット付属）

配管断熱材（現地手配）
ビニタイ（L字配管キット付属 各2本）

フレアナット

L字配管キット

断熱テープ（白色）（室内ユニット付属 ガス管・液管とも）〈ユニット本体－L字配管キットの接続〉〈L字配管キット －現地配管の接続〉

ドレンアップキット取り付け
1.ドレンアップキット取付金具を室内ユニット内側背面に取り付けます。（ビス1本）

ドレンアップキット取付金具ビスどめ

4

仕様と据付（天井吊形）

ドレンアップキット取り付け（つづき）

2.ドレンアップキット仮掛けツメを室内ユニット 側面スリットに内側から引掛けます。
ドレンアップキットを室内ユニットにビスどめします。
（ビス3本：天板面、側面、ドレンアップキット取付金具）

ビスどめ
ドレンアップキット（ドレンアップキット取付金具）

ビスどめ（側面）

室内ユニット側面スリット
室内ユニット内側から仮掛けツメを引掛ける。

ドレンアップキット
仮掛けツメ

ドレンアップキット

ビスどめ（天板面）

室内ユニット側ドレンホースの接続
1.室内ユニットに付属のホースバンドを室内ユニットの排水口とドレンアップキットのドレン配管接続口に通した後、室内ユニ
ットに付属のドレンホースを接続します。
ホースバンドをプライヤーでつまみながら、ドレンホースを根元まで差し込んでください。

ビニタイ（室内ユニット付属4本）

本体排水口

ドレンホース断熱材（室内ユニット付属）※片側を50mmカットしてご使用ください。
（200×200 → 200×150）
ドレンアップキット
ドレン配管接続口

室内ユニット付属ドレンホース525
室内ユニットドレンパン

軟質ホースがドレンパ
ンの根元まで押し込まれていることを確認してください。

ドレンアップキット
ドレンパン

5

140

ユニットドレンパン

つまみを横にして締め付けてください。

5

ホースバンド固定位置

ドレンホース（室内ユニット付属）

25
ホースバンド（室内ユニット付属2個）

上

下

仕様と据付（天井吊形）

ドレンアップキット側ドレンホースの接続
1.ドレンアップキットに付属のドレンホースをドレンアップキット上部のドレン配管接続口に挿入します。
2.ドレンアップキットに付属のホースバンドを配管接続口の端に合わせ、しっかり締めてください。
3.ドレンアップキットに付属のドレン接続部用断熱材をドレン排水確認後、ドレンアップキット上部板金に突き当ててドレンホースを被うように隙間なく巻いてください。
ドレンホース（ドレンアップキット付属）
ドレン接続部用断熱材（ドレンアップキット付属）

断熱パイプ(ドレンアップキット付属)
ドレン接続部用断熱材(ドレンアップキット付属)
ホースバンド(ドレンアップキット付属)
ドレンホース(ドレンアップキット付属)

323

室内ユニット上面より600mm以下

ドレン配管接続口

硬質塩ビ管
VP-25
（現地手配）※ドレン排水確認後
断熱パイプはドレンアップ
キット上部板金に突き当てて巻いてください。

注意
下記参照
ドレンアップキット上部板金に突き当てて隙間なく巻いてください。

ドレン排水確認部
ドレンアップキット排水口（透明）注意● ホースバンドの固定部が排水口の側面になるように取り付けを行ってください。（上図参照）● ホースバンドは、ホースの端に合わせてひも出しにかからない様に締め付けてください。

※室内ユニット上面より150mm以下で使用する場合、エルボを使わないで直接付属のドレンホースを（なるべくRを大きく）曲げて接続してください。

3.ドレン配管注意●ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱すること

配管工事に不備があると、屋内に水漏れし、家財などをぬらす原因になることがあります。

●「据付工事担当のかたへ」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。
●付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

6

仕様と据付（天井吊形）
お願い●室内のドレン配管の断熱を確実に行ってください。

●ドレンアップキットとの接続部も必ず断熱してください。断熱が不完全に1.5m～2m

支持金具
なると結露の原因になります。
●ドレン配管は下り勾配（１／100以上）とし、途中に山越えやトラップ
断熱材 下りこう配を作らないでください。水漏れや水飛び、異常音の原因になります。
1/100以上● ドレン配管の横引きは20ｍ以下にしてください。配管が長い場合は、
1.5～2ｍ間隔で支持金具を設け、波打ちを防止してください。
●集合配管は右図のように施工してください。
山越え●エアー抜き管は付けないでください。ドレン水が吹き出し水漏れの原因と
なります。
トラップ
●ドレン配管との接続部に力を加えないよう注意してください。
●ドレンアップキットのドレン配管接続口に直接硬質塩ビ管を接続することできる限り大きくとる（約10cm）
はできません。
（集合配管）
ドレン配管接続口との接続には、必ず付属のドレンホースを取り付けます。
下りこう配 VP30
●ドレンアップキットのドレン配管接続口（硬質ソケット）には、接着剤の1／100以上使用はできません。
必ず付属のホースバンドで固定してください。
ドレン配管接続口の破損や水漏れの原因になります。

配管材料・断熱材およびサイズ

ドレン配管の接続配管工事および断熱処理には下記の材料を現地手配してください。
硬質塩ビ管ソケット VP25用
硬質塩ビ管
VP25 （外径φ32mm）
断熱材 発泡ポリエチレンフォーム 厚さ10mm以上

配管材料●取り付けた付属のドレンホースに、硬質塩ビ管（現地手配）

を接続します。

4.天面シール用断熱材
ドレンアップキット付属の天面シール用断熱材を冷媒配管とドレン配管の位置にあわせ貼り付けます。
すき間はパテ等（現地手配）でふさいでください。

（ほこりの侵入により、熱交換器が目詰まりする原因になります。
）

ドレン配管断熱パイプ

冷媒配管

天面シール用断熱材（ドレンアップキット付属）

7

仕様と据付（天井吊形）

5.配線接続1. 電装ボックスのカバー取付ビス（2か所）をゆるめてカバーをはずします。

2. ドレンアップキットのドレンポンプ用コネクタ（青 3P）を室内ユニット基板 CN68（青 3P） 、フロートスイッチ用コネクタ（赤 3P）を室内ユニット基板 CN34（赤 3P）に接続します。 このとき、CN34（赤 3P）の短絡用3Pコ ネクタをはずして接続してください。

電装ボックス

ビス2本

クランパーに固定してください
リモコン配線取入口

ドレンアップキット
配線取入口

電源・ユニット間・リモコン配線取入口

室内基板
CN68 （青3P）

CN34 （赤3P）（短絡用3Pコネクタをはずして接続します）

6.試運転
ドレン排水状態の確認

室内ユニット吹出口

配管工事・電気工事完了後、冷房運転をしてドレンがスムーズに排水することを確認してください。
長時間冷房運転ができない場合は、室内ユニット吹出口より石油ポンプなどを使って水（約1200cc）を入れ、排水 がうまく行われるか確認してください。
また、各接続部から水漏れのないことも確認してください。

石油ストーブ用ポンプ〈200Vの電源 がきている場合〉
電装ボックス内の電源端子板（R,S端子）に電源をを接続してください。

バケツ〈100Vの電源 がきている場合〉
昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（R,S端子）に電源を接続してください。

●室内ユニット吹出口の開口部よりドレンパン内に排水確認用の水（約1200cc）を少しずつ入れてください。

●室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）をワニグチクリップ等で短絡してドレンポンプを運転し、水の流れと水漏れの有無を確認してください。

注意

室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをするおそれがあります。
●排水確認が完了したらCHK（2Pプラグ）のワニグチクリップ等をはずします。

●昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のための仮電源もはずしてください。

8

仕様と据付（天井吊形）■ L 字配管キット取付説明

仕様と据付（天井吊形）

仕様と据付（天井吊形）●外気取り入れ・本体用ダクトフランジ（DKT-MF10AN）■外気取入量とユニット内抵抗特性50ユニット内抵抗（停止時）

ユニット内抵抗(Pa)

40
30
20
ユニット内抵抗

10
0

（急風時）

0

1

2
外気取入量(m3/min)■外形寸法図34

仕様と据付（天井吊形）■取付説明

仕様と据付（天井吊形）●背面カバー（STK-PT160A）

ご注意● 背面カバーの貼り付けは、必ず本体吊り下げ前に行ってください。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。

部品一覧
名称
背面カバー

形状
２００mm×５０５mm

個数
４

背面カバーの準備
背面 カバーは機種によって使用枚数が異なります。また、寸法に合わせて切断する必要があります
ので、下記寸法表をご覧になり必要に応じて加工してください。
貼付面
使用
背面カバー貼付寸法（表中 505mmの場合は、切断不要です。）
寸法
枚数
200mm
45,
または
×
２枚
56 形
830mm
200mm
×
1100mm
200mm
112～
×
160 形
1515mm
71～
90 形

３枚

または

３枚

フィルターチャンバーに貼り付ける場合
背面カバーを幅45mm(45mm×505mm)に切断後、上表と同様の長さに切断してご使用ください。

背面カバーの貼り付け
背面カバーの貼り付けは、必ず本体吊り下げ前に行ってください。
室内ユニット本体に取り付ける場合は、背面側左右ねじ( 各２箇所) とゴムブッシュを取りはずしてから背面カバーを貼り付け、その上から先ほどはずしたねじを取り付けてください。

フィルターチャンバーに貼り付ける場合
室内ユニット本体と同様に背面側左右ねじ(各２箇所) を取りはずしてから背面カバーを貼り付け、その上から先ほどはずしたねじを取り付けてください。
ゴムブッシュ

ねじ２箇所

ねじ２箇所

ねじ２箇所

室内ユニット本体

ねじ２箇所

フィルターチャンバー

配管または配線を後取りする場合は、背面カバーを貼り付け後カッターなどで配管穴・配線取り入れ口を切り抜いてください。その後、配線取り入れ口については背面カバー貼り付け時に取りはずしたゴムブッシを取り付けてください。

仕様と据付（天井吊形）● DC ファンモータータップ■ DC ファンモータータップ設定変更手順

仕様と据付（天井吊形）