直 江津 LNG 基地
Naoetsu LNG Terminalようこそ、直江津 LNG 基地へ。
ここは、地球の恵み「天然ガス」を国内外から受け入れ、需要家のみなさまにお届けする拠点となる基地です。
近年、環境・省エネルギー意識の高まりなどにより、天然ガスの需要は非常に高まっています。
日本最大の石油・天然ガス開発企業である私たち INPEX は、天然ガスをコアとした安定的なエネルギー供給を確保するため、当社パイプラインネットワークの要衝に位置する新潟県上越市に LNG 基地を建設し、2013 年 12 月より操業を開始しました。
ここ直江津 LNG 基地から、安定的かつ効率的な天然ガスの供給を続け社会にかけがえのない存在として、より一層評価される企業になることを目指します。

直江津 LNG 基地の役割

直江津 LNG 基地は、海外ガス供給源と国内ガス市場とを結ぶグローバルガスバリューチェーンの構築を担う中核的施設です。
当社にて生産した LNG（液化天然ガス）が直江津へと運ばれてきます。
直江津 LNG 基地では、当社がオペレーターとして生産開始したイクシス LNG プロジェクト（オーストラリア）及び南長岡ガス田（新潟県長岡市）から開発・生産された天然ガスを受け入れています。

直江津 LNG 基地

イクシス LNG プロジェクト ［オーストラリア］

南長岡ガス田 ［新潟県長岡市］

国内や海外で生産された天然ガスを新潟市

安全かつ確実にみなさまにお届けしています。
当社は、需要家のみなさまに天然ガスを長期にわたり安定供柏崎市給するためグローバルガスバリューチェーンの構築を当社の長期的な展望の一つとして掲げております。直江津 LNG 基地は、受け入れた LNG を気化した後、国産ガスと共に熱量調整し、製品ガスとしてパイプラインネットワークへ送り出す、当社国内

上越市

富山市

長野市
上田市

●パイプラインネットワーク（総延長約 1,500km ）

諏訪市

京・山梨・静岡・富山）。

直江津 LNG 基地

糸魚川市

事業にとって重要な拠点です。

一都八県に幹線パイプラインを敷設（新潟・長野・群馬・埼玉・栃木・東長岡市

松本市

東御市
軽井沢町

富岡市
日高市

昭和町

甲府市

青梅市富士吉田市
御殿場市
富士市

当社パイプラインネットワーク

基地の概要LNG 船より受け入れた LNG を気化・熱量調整し、製品ガスとしてパイプラインネットワークへと送り出します。

2B

F

B

貯蔵

1荷役HA
GH
C

D

熱量調整

EI

中央制御棟

4G

3

製品

気化ガス製造の流れ

LNG（液化天然ガス）

1234荷役

貯蔵

気化

熱量調整

A

B

C

DE

製品
ガス

F

各設備の紹介A

アンローディングアーム

LNGアンローディングアーム

B LNG タンク
地上式 PC タンク 18 万 kL×2

低温 PG
アンローディングアーム

荷揚げされた LNG は、高さ約 54m、直径約 83m の LNG タンク 2 基に貯蔵されます。
その容量は合計 36 万 kL。1 つのタンクでボーイング 787 が 3 機格納できる大きさです。

LNG 船・低温 LPG 船から LNG、低温 LPG

ボーイング 787です。LNG のアンローディングアームには高さ約を荷揚げしてタンクへと送り込む荷役設備

側フランジとの接続・切り離し作業を安54m

油圧駆動のクイックカプラが付いており船全かつ確実に行うことが可能です。

直径 約 83m（18 万 kL×2 基 =36 万 kL）

海水の熱C オープンラック式気化器（ ORV ）-162 °C の液体である LNG を、海水の熱を利用し温め気化させて、天然ガスに戻します。

気化した天然ガス

海水

LNG

D

サブマージド式気化器（ SMV ）E

熱量調整設備FLPG タンク
常温 LPG タンク

主に緊急時に使用される気化器です。天然ガスをバーナーで燃やし、高温の燃焼ガスを熱源として水槽を温め、水槽内に沈められた伝熱管で LNG を気化させます。

気体に戻った天然ガスは、熱量調整設備

にて LPG（液化石油ガス）を加え熱量調整を行い、製品ガスとしてパイプラインネッ

トワークへ送られます。

熱量調整のため使用される LPG を貯蔵するタンクです。常温 LPGタンクと低温 LPGタンクの 2 種類あります。

低温 LPG タンク

G BOG 処理設備

H

リターンガスブロワ（ RGB ）I
LNG・低温 LPG タンクでは、微小な入熱によりボイルオフガス（BOG）が常に発生します。LNG タンクの BOG 処 理 方法は 2 パ

ターンあり、一つは再液化しタンクもしくは気化設備に送り込む方法、もう一つは高圧圧縮して気化ガスラインに直接送り

LNG・低温 LPG を荷揚げする際、船のタンク液面はどんどん下がり、圧力も低くなっていきます。タンク圧力を一定に保つために、基地から船に BOG を送ることで、圧力バランスを適切に保っています。

オープンラック式
低温 LPG ヒーター（ ORH ）ダミー込む方法です。低温 LPG タンクの BOG 処

理方法は再液化して常温 LPG タンク又は低温 LPG タンクに送り込みます。これらの処理によりBOG を大気放散することなく、環境に優しい操業が可能になります。

-43℃の低温 LPG を常温まで加温するためのヒーターです。海水の熱を利用して温めます。

操業管理

中央制御棟（中央操作室）
365 日、24 時間体制で管理
当基地の運転管理の全体を統括しており、基地内の全ての機器はここで監視・操作されています。機器に不具合が生じた場合でも、代替機により操作ができるよう多重化された安全対策を講じています。

基 地フロー図高圧 BOG 圧縮機

低圧 BOG 圧縮機

新長岡ライン（国産ガス）

リターンガスブロワ
サブマージド式
気化器

BOG 再液化設備
プライマリポンプPP

外航船桟橋
アンローディングアーム（LNG、低温 LPG）

セカンダリポンプ

LNG タンク

熱量調整設備(DV＆M)

オープンラック式
気化器

直江津ライン
（製品ガス）

低温 LPG ポンプ

P

低温 LPG タンク

オープンラック式
LPG ヒーター
常温 LPG タンク

内航船桟橋
アンローディングアーム（常温 LPG）

主要設備諸元液化天然ガス（LNG）
気化天然ガス（NG / BOG）
製品ガス
液化石油ガス（LPG）

設備区分

諸元

LNG タンク

地上式 PC 貯槽

常温 LPG タンク

球形貯槽

1,100ton×2 基

低温 LPG タンク

地上式 PC 貯槽

43,000kL× 1 基

LNG BOG 処理設備

高圧 BOG 圧縮機（レシプロ）
低圧 BOG 圧縮機（レシプロ）

BOG 再液化設備

180,000kL×2 基

8t/h×2 基
8t/h× 1 基
8t/h× 1 式

低温 LPG BOG 処理設備

BOG 圧縮機（レシプロ）
BOG 再液化設備

4.3t/h× 2 基
8t/h× 1 式

LNG 払出設備

プライマリポンプ120t/h× 6 台
85t/h× 4 台
40t/h× 2 台

オープンラック式気化器（ORV）

80t/h×3 基
130t/h× 1 基

セカンダリポンプ

LNG 気化設備

サブマージド式気化器（SMV）

熱量調整設備

液・ガス式熱量調整設備（DV&M）

400t/h基 地 の 防 災・環 境 設 備

安全対策

水幕設備

散水設備

荷役中に火災が生じた際、船・基地設備へ影響を拡大させない

散水設備は、隣接火災の輻射熱の影響を抑える目的で LNG タことを目的として桟橋に水幕設備を備えています。火災時には、ンク、低温 LPG タンク、常温 LPG タンクに備えられています。万に及ぶのを防ぎ、被害の拡大を抑えます。また、気化ガスを上よう、散水してタンクを冷やし、被害の拡大を抑えます。このほERS

防災訓練

高さ 20 メートル以上の水幕を形成し、火炎輻射熱が隣接設備方へ拡散し、地上付近のガス濃度を早期に低減させます。

が一の火災発生時には、輻射熱によって加熱されることがないか隣接設備への延焼防止、施設の変形、倒壊防止も図ります。

開口・切り離し時

ERS（Emergency Release System）は、荷役中に地震による津波や不測の事態に備え、総合防災訓練（放水訓練、救護訓練、情報伝達

ディングアーム内の流体の排出処理を行うことなく、短時間でアどを定期的に行っています。

火災、異常気象・海象などの緊急事態が発生した場合、アンローンローディングアームを船舶から切り離すシステムです。

安定操業訓練等）や船陸合同防災訓練、自衛防災・共同防災組織訓練な再生可能エネルギーへの取り組み

非常用ディーゼル発電機・ガスタービン発電機

太陽光発電

停電発生時の対応として非常用ディーゼ

当基地では事務管理棟、パイプラインいます。停電時、保安用電力としてディー

積雪地域に強い高効率多結晶モジュー

ル発電機・ガスタービン発電機を備えてゼル発電機で設備の安全を図り、停電が長期に及ぶ場合は、ガスタービン発電機を稼働させて操業を継続することが可能です。

基地の緑化

植栽計画

当基地では関係法令に基づき敷地面積監視センター棟の南東壁面と屋上に、の 25％の 6.25ha を緑化しており、またルの太陽光パネルを設置し発電してい木を植栽しています。また、強風、海水、ます。これにより棟内電力の一部を賄っています。

環境保全の観点から地域に生育する樹飛沫による塩分の影響を受けやすい環境に配慮した植栽を行っております。

MAP

基地内バスツアーマップ＋アクセス地図

01

低温 LPG タンク

外航船で運搬された低温 LPG を貯蔵するタンク。
大きさは高さ約 38m 、直径約 47m 。容量 4.3 万 kL 。
0201

供給水ポンプ設備 ※防消火用水など、基地で使用する工業用水を受け入れるためのピット及びポンプ設備。

12100301

11受電設備 ※操業に必要な電力を確保するための特別高圧線 66000V を 2 回線受電。

09140401

常温 LPG タンク

内航船またはローリー車で運搬された常温 LPG 及
び ORH から送られる LPG を受入・貯蔵する設備。

1313080501

緑地堤防

16防潮堤（ TP+6.5ｍ以上）を兼ねた植栽エリア。
直江津港近辺に自生する樹木を植栽。

18

LNG を貯蔵するためのタンク。大きさは高さ約 54m 、直径約 83m 。容量 18 万 kL×2 基。

150601

170707010620

圧力を調整する窒素封入設備。

070801

200506海水取水ピット取水口からの海水の流速を落とし懸濁物を沈降させるためのピット。

05090122連系配管設備

安定供給を目的とした隣接火力発電所との LNG 連系設備。

01040723

ブリージングタンク

LNG タンク及び低温 LPG タンクの内外槽間の

1921

LNG タンク

1001

外航船桟橋

外航船で運搬された LNG/ 低温 LPG を荷揚げするための係留設備。

241101

桟橋監視塔

入船した際に４階でタンカーの監視や受入のコントロールを行う施設。

262502031201

アンローディングアーム

船と陸側との接続配管設備。
接続フランジ、ERS 、配管などで構成。
1301

リターンガスブロワ ※BOG を船に送り、荷揚げ中の0 1050

船のタンク圧力を一定に保つ設備。

100(m)

1401内航船桟橋

内航船で運搬された常温 LPG を荷揚げするための係留設備。
1501

海水放水ピット

海域への泡の流出を防止するためのピット。
1601

サブマージド式気化器（SMV）

温水で熱交換を行いLNG を天然ガスに戻すための気化設備。
1701

オープンラック式気化器（ORV）

海水で熱交換を行いLNG を天然ガスに戻すための気化設備。
1801

オープンラック式低温 LPG ヒーター

（ORH）
海水で熱交換を行い低温 LPG を常温に戻すための加温設備。
1901

BOG 再液化設備

BOG を再液化し LNG・LPG タンク若しくは気化設備に送り込む設備。
2001

BOG 圧縮設備 ※LNG・低温 LPG タンクで発生する BOG を効率良く利用するための圧縮設備。
2101

熱量調整設備 ※気化ガスに LPG を添加し所定の熱量になるよう増熱して、製品ガスとして送り出す設備。
2201

ユーティリティ設備

基地内で使用する冷却水、窒素、計装空気、温水等の設備。
2301

非常用発電機設備 ※

停電時、基地の操業に必要な電力を確保するための発電設備。
2401

中央制御棟

基地内の全ての機器を監視・操作する施設。
2501

パイプライン監視センター棟

パイプラインネットワークの操業管理、監視・操作を行う施設。天然ガスをより理解して頂くための資料館「 INPEX MUSEUM 」を棟内に併設。
2601

事務管理棟

プレゼンテーションルームのほか、国内エネルギー事業本部内の各ユニットが入居する施設。
※ 設備を建屋内に格納

日本海

至

直江津LNG基地

柏崎

▶

土底浜駅
大潟
スマートI.C線
くほく
ほ犀潟駅

オイルターミナル
直江津
直江津港

R8

www.inpex.co.jp

INPEX MUSEUM

黒井駅

R253
直江津駅
◀至富山

◀至富山

R18
上越I.C
▼至長野

北陸

自道動車

直江津LNG基地
事務管理棟
案内看板
黒井郵便局

信やちほ保育園

R8

越本線

国内エネルギー事業本部直江津 LNG 基地〒942-0027
新潟県上越市八千浦 12

TEL: 025-545-2196
FAX: 025-545-2359

本 社〒107-6332
東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号 赤坂 Biz タワー

TEL: 03-5572-0200
FAX: 03-5572-0205
202305313000