目次施工編

1. 室外ユニット据付工事（1）据付工事説明書… ……………………………………………………………………………………… E-2（2）分岐配管サイズ選定… ………………………………………………………………………………… E-11（3）冷媒配管相当長… ……………………………………………………………………………………… E-12（4）後増設… ………………………………………………………………………………………………… E-13（5）分岐配管施工要領… …………………………………………………………………………………… E-14（6）ヘッダー配管の施工要領… …………………………………………………………………………… E-16（7）冷媒配管接続作業… …………………………………………………………………………………… E-17（8）降雪センサー取付け方法… …………………………………………………………………………… E-18（9）室内ユニットの電磁弁キット共有について… ……………………………………………………… E-19（10）室内ユニットの電磁弁キット共有する場合の配管サイズ… …………………………………… E-19（11）室内ユニットの電磁弁キット共有する場合の分岐配管・ヘッダー配管の選定… …………… E-19

2. 室外ユニット電気工事… ………………………………………………………………………………… E-20E-1

1. 室外ユニット据付工事

施工編（1）据付工事説明書

E-2

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-3

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-4

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-5

1. 室外ユニット据付工事施工編

E-6

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-7

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-8

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-9

1. 室外ユニット据付工事

施工編

●施工補足
1）防雪フードの使用について※ 室外ユニットの騒音や排ガスによる臭いが、近隣に影響を及ぼさないよう、フードの設置方向や排気キットとの組み合わせなど設置時に、配慮してください。

延長● 防雪フードの吹出方向は、下図のようにユニット上部にある排気トップが吹出側になるように設置してください。
反対方向に設置した場合、排気が防雪フード内で滞留し、フード、天井パネルに結露、氷結することにより、機器に不具合が発生する可能性があります。
周囲の環境状況により、吹出し方向を反対方向に設置する必要がある場合は、排気延長キットを設置し、排気が防雪フードの外へ排出されるようにしてください。

排気トップ左側面図● GHP 本体の上部には右図に示すように、冷却水封入口があります。防雪フードを使用する場合には、 冷却水封入口冷却水の補充やエアー抜きができるように手配時に配慮してください。

背面側2）架台上に室外ユニットを設置する場合● 安全にメンテナンス作業を行うため高い基礎上に室外ユニットを設置しメンテナンス時に脚立等の 使用が必要な場合には図のようなメンテナンス空間を設け、脚立等に乗らずに作業できるようなスペースを設けてください。また、落下の危険がある場合には手すり等の安全策を講じてください。

室外ユニット作 業 ス ペ ース

架台

E-10

1. 室外ユニット据付工事

施工編（2）分岐配管サイズ選定■既設配管を使用する場合（必ず、配管肉厚を確認してください）
分岐後の主配管

室外機
主配管

室内機接続配管

分岐管
室内機

接続容量
液管
吸込管
吐出管
φ6.35 ※ φ9.52 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4 φ28.58 φ31.75 φ38.1 φ12.7 φ15.88 φ19.05 φ22.22 φ25.4（kW）
主配管 ( 室外ユニットの合計容量 )
56.0
○
◎○
○
○
分岐後の主配管 ( 接続される室内ユニットの合計容量）
8.9 以下
○
○
○
○
○
○
○
●
○
8.9 ～ 16.0
○
○
○
○
○
○
●
●
○
16.1 ～ 22.4
○
○
○
○
●
○
22.5 ～ 28.0
○
○
○
○
○
●
○
28.1 ～ 35.5
○
○
○
○
○
35.6 ～ 45.0○◎○●○
45.1 ～ 56.0○◎○○○
56.1 ～ 112.0○◎○○○
分岐管から電磁弁キット
2.2○※
○
○
○
2.8○※
○
○
○
3.6○※
○
○
○
4.5○※
○
○
○
5.6○※
○
○
○
7.1○※
○
○
○
8.0
○※
○○
○
9.0○
○
○
○
○
11.2○
○
○
○
○
14.0○
○
○
○
○
16.0
○
○
○
○
○
電磁弁キットから室内ユニット
2.2○※
○
○
2.8○※
○
○
3.6○※
○
○
4.5○※
○
○
○
5.6○※
○
○
○
7.1○※
○
○
8.0○※
○
○
9.0○
○
○
11.2
○
○
○
14.0
○
○
○
16.0
○
○
○

・◎印の配管口径は、最大配管長が 90m 相当長以下であれば、使用可能です。
・○印は対応可能です。
・●印はオイル追加チャージで対応可能です。
室外機
・○※印は標準機と同様に、条件付きで対応可能です。
室内機

γmαm
δm

βm

AkW

《注意事項》
φ6.35（液管）※ : 既設配管で下記条件を満たす場合はφ 6.35（液管）の配管を使用できます。
① 冷房、暖房時に分流不良による能力不足の不具合がないこと。
② 暖房時に冷媒音の不具合がないこと。
③ 室内ユニットと室外ユニットを結ぶ配管上にあるφ 6.35 の合計長が 15m 以内。
α + β≦ 15m α + γ≦ 15m δ≦ 15m④ 室内ユニット間高低差 4m 以内。ε≦ 4m⑤ φ 6.35 配管に接続される室内ユニット合計容量は 8.0kW 以内。A ≦ 8、B+C ≦ 8
E-11

CkW
BkW

高低差ε≦4m

1. 室外ユニット据付工事施工編（3）冷媒配管相当長
配管系統に使用する継手部品の直管相当長さは、下表を参照して配管システムの設計を行います。
●継手部品の直管相当長さ（表 3）単位 [m]吸込管または太管（ガス管）

φ 9.52

φ 12.7 φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.190°エルボ

0.15

0.3

0.35

0.42

0.48

0.52

0.57

0.7

0.79

45°エルボ

0.1

0.23

0.26

0.32

0.36

0.39

0.43

0.53

0.59

ティーズ

0.2

0.5

0.5

0.6

―

0.8

0.9

0.9

―

ソケット

0.05

0.1

0.11

0.12

―

0.14

0.16

0.18

―

0.7

0.9

1.05

1.26

1.44

1.56

1.71

2.1

2.37

1.8

2.3

2.8

3.2

3.8

4.3

4.7

5.0

5.8

R		―
=
d		30		
―
=
19

1.57

U 字管曲げ（R60~100mm）

トラップ ベンド
分岐管

0.5ヘッダー配管

1サービス用
ボールバルブ

相当長換算不要●曲げパイプの直管相当長（表 4）

計算例

相     当     長Rd45°曲げ90°曲げ180°曲げ0.525.0 × d40.0 × d53.5 × d1.012.0 × d18.5 × d25.8 × d1.57.8 × d12.2 × d16.4 × d2.06.4 × d10.0 × d13.4 × d2.5

5.9 × d9.2 × d12.3 × d3.0

5.7 × d9.0 × d12.0 × d3.5

5.9 × d9.2 × d12.2 × d4.06.4 × d10.0 × d13.4 × d4.5

7.1 × d11.0 × d

14.8 × d

d: 外径
R: 曲げ半径（例）19mm のパイプを半径 30mm で 90°曲げた場合（d=19・R=30）
表より
相当長 = 12.2 × 19 = 231mm
0.23m になる

E-12

1. 室外ユニット据付工事施工編（4）後増設<3WAY マルチ >① 室内ユニットの増設可能条件ごと室外機に対する室内機の容量比率
最小接続可能室内機容量
室内機接続可能最多台数 （ 系統ごと ）

450 形
560 形
710 形
850 形
50% ～ 200%
50% ～ 170%
22 形（0.8 馬力相当）
26 台
33 台
41 台
50 台

② 設置後、増設する可能性のある場合は、室内ユニット側の分岐管に別売のボールバルブを設置するよう計画してください。
（図 1）1）オイルがたまり込まないように必ず逆勾配にしてください。
2）主管より最短距離（40cm 以内）にしてください。
3）ボールバルブの管径が主管の管径より小さい場合は、レデューサーなどで取り付ける所のみサイズダウンしてください。
4）容易に操作できる場所を選定し、後日に設置場所を確認できるように考慮してください。
5）ボールバルブを室内側（室内ユニット増設用を含む）および主配管の途中に取り付ける場合は、室内ユニッ
ト側に向くようにしてください。
6）3WAY マルチには、電磁弁キットの取付が必要になります。
③ 増設を想定した配管サイズを選定してください。
［（2）分岐配管サイズ選定の項参照］※図 1 は標準機の増設例になります。

室外ユニット:分岐配管(別売品): ボールバルブ(ＢＶ別売品)
LA
L1L2LB

LDLG

LG

H1L4I8増設用

I1(第一分岐から)

４０ｃｍ以内I2

I3

増設用室内ユニット

H2

図1E-13

1. 室外ユニット据付工事

施工編（5）分岐配管施工要領
・APR-RZP224B, APR-RZP680B, APR-RZP1350B

ACXF70-36870

INDI

E-14

施 工

１．室外ユニット据付工事

1. 室外ユニット据付工事

施工編

６）分岐管施工要領

・ＡＰＲ－Ｐ１６０Ｂ
・APR-P160B

Ｅ－23E-15

1. 室外ユニット据付工事

施工編（6）ヘッダー配管の施工要領●ヘッダー配管は、下図に示す向きにて使用してください。特に垂直使用の場合には、注意してください。
〈水平使用〉①水平横向き使用・15°～ 30°傾けて使用してください。
・室内ユニット側分岐配管は、下図のように必ず 1 度立ち上げてから横引き配管してください。

〈垂直使用〉②水平上向き使用●室内ユニット側の冷媒配管サイズに合わせヘッダー配管の分岐部分を切断し、使用してください。
●室内 3 台で使用する場合、3 台分は室内ユニット側の冷媒配管サイズに合った所で切断し、結合してください。
使用しない所はそのまま状態で使用してください。
●室内５～８台使用する場合は下図のようにヘッダー配管を２個結合して使用してください。
〈ヘッダー配管の結合〉●配管の切断位置は下図を参照してください。

●詳細については、据付工事説明書を参照してください。

E-16

1. 室外ユニット据付工事

施工編（7）冷媒配管接続作業
・冷媒配管材料
材質：JIS H 3300「銅管および銅合金継目無管」りん脱酸銅（C1220）
配管径サイズ：配管サイズは表 1、2 によるものをご使用ください。
＜ 3WAY マルチ＞
表1配管呼外径 φ 9.52 φ 12.7 φ 15.88
肉厚T0.8
T0.8
T1.0タイプ
O材

φ 19.05
T1.2T1.0

単位 mm
φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1
T1.0
T1.0
T1.0
T1.1
T1.351/2H 材または H 材< リニューアル専用機 >表 2-1. 既設配管を使用する場合（必ず、配管肉厚を確認してください）
単位 mm
配管呼外径 φ 9.52 φ 12.7 φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1
肉厚T0.8
T0.8
T1.0
T1.0 以上 T1.15
T1.0
T1.0
T1.1
T1.15
タイプ
O材
1/2H 材または H 材
リニューアルの場合もフレアナットは 2 種（R410A 用室内ユニット、別売品に付属）を使用してください。
液管でφ 19.05 フレアナットを使用する場合はフレア部を肉厚 T1.2 の配管にしてください。
表 2-2. 増設等、新規の配管を施設する場合
配管呼外径 φ 9.52 φ 12.7 φ 15.88
肉厚T0.8
T0.8
T1.0タイプ
O材

φ 19.05
T1.2
T1.0E-17

単位 mm
φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75
T1.0
T1.0
T1.0
T1.11/2H 材または H 材

1. 室外ユニット据付工事

施工編（8）降雪センサー取付け方法
降雪センサー [SNOW]（CN39）
・・・3P コネクター・リレーが ON することにより室外機の運転・停止に関係なく室外ファンが回転します。
●配線例
電源降雪プラグ（CN39）

1 12 23 3リレー

室外メイン基板

注 1） 室外メイン基板とリレーまでの配線長は 2m 未満にしてください。
降雪センサー・リレー・3P ソケット、および配線は現地手配してください。
3P ソケット付き配線はサービス部品コード（623-333-8484）があります。
注 2） リレーは接点仕様が最小適応負荷 0.1mA のものを選定してください。

E-18

外部接点*
（降雪センサー：現地手配）

1. 室外ユニット据付工事

施工編（9）室内ユニットの電磁弁キット共有について● グループ制御する複数台の室内ユニットは電磁弁キットを共有することができます。
（個別運転ができませんのでグループ制御にしてください。）● 電磁弁キットを共有している室内ユニットは、冷房と暖房の混在運転はできません。
（冷暖自動モードは選択可能ですが、グループ内は同一モードとなります < 冷房もしくは暖房 >）● 室外ユニット 1 台当り、電磁弁キットの共有は複数採用可能です。
● 電磁弁キットによる室内ユニット接続容量区分● クリーンエアコン と 直膨コイル付外気処理ユニットを含む共有はできません。
● 電磁弁キットは各室内機から 30m 以内の所に取り付けてください。
電磁弁キット品番
56160

室内ユニットトータル容量（kW）
2.2 ～ 5.6
5.6 超 ～ 16.0

室外ユニット

電磁弁キット●必ず室内ユニットに電磁弁キット共有を行う場合の設定をしてください。
（据付工事説明書（試運転編）参照）（10）室内ユニットの電磁弁キット共有する場合の配管サイズ
電磁弁キット⇔分岐
分岐後に接続され分岐⇔分岐
電磁弁キット品番 る室内機のトータ
ル容量（kW）
ガス管
液管
56 ※
2.2 ～ 5.6
φ 15.88
φ 9.52
2.2 ～ 5.6160
φ 15.88
φ 9.52
5.6 超～ 16.0
※ 現地にてレデューサ－の手配が必要になります

分岐⇔室内機
ガス管
φ 12.7
φ 12.7
φ 15.88液管
φ 9.52
φ 9.52
φ 9.52（11）室内ユニットの電磁弁キット共有する場合の分岐配管・ヘッダー配管の選定
分岐後に接続さ分岐管品番れる室内機の分岐配管
ヘッダー配管トータル容量
APR-P160B
APR-P680B
SGP-PCH1400K SGP-HCHC280M SGP-HCH280K（kW）
16.0 以下〇〇※※ 現地にてレデューサ－の手配が必要になります

E-19

SGP-HCH560K-

U-GFH560U1D、

E-20

U-GFH850U1D（感電、火災の原因）-1-■据付工事説明書（電気工事編）に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

必ず守る

実行しなければならない内容（強制事項）です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

・ 電気工事は、電気工事士の資格のある方が“電気設備に関する技術基準”“内線規程”および“据付工事説明書（電気工事編）”にしたがって施工するしてはいけない内容（禁止事項）です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

● 電気工事は、この「据付工事説明書（電気工事編）」にしたがって確実に行ってください。
● 室外ユニットには他に「据付工事説明書（据付編）」「据付工事説明書（試運転編）」の説明書が添付してあります。
この据付工事説明書（電気工事編）とともに必ずお読みください。

安全上のご注意

安全上のご注意‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
電気配線工事について（A）電気工事についてのご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2（B）室外ユニット電源を単相 200V にする場合 ‥‥ 5（C）配線容量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5（D）電気配線系統図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6

もくじU-GFH710U1D、※品番末尾に、E が付く場合は耐塩害仕様、Ｊが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

■リニューアル専用 3WAY マルチシリーズ
U-GFH560U1DR■ 3WAY マルチシリーズ
U-GFH450U1D、据付工事説明書（電気工事編） HFC系冷媒R410A専用（発熱、火災等の原因）（加熱、ショートなどにより火災の原因）（感電の原因）・ アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない（感電の原因）・ アース工事は、電気設備技術基準に基づく D 種接地工事（旧第３種接地工事）を行う（感電、火災の原因）

・ 機器ごとに設定された容量の漏電しゃ断器を取り付ける（漏電しゃ断器定格：30mA 0.1 秒）

・ 機器ごとに設定された容量の過電流しゃ断器を取り付ける（ブレーカー落ちによる二次被害発生の原因）

・ 電気配線は専用の分岐回路を用い、他の電気機器と併用しない（太さ 0.5mm2 ～ 2mm2）名称（従来名称）
適用規格
制御用耐熱性ポリエチレンシースケーブル
CVV
JIS C 3401（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル JCS 4501
VCT
JIS C 3312
（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード
VCTF
JIS C 3306
（ビニルキャブタイヤ丸型コード）
600 Ｖ耐燃性ポリエチレンシース平型ケーブル
VVF
JIS C 3342
（600 Ｖビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
CPEVS（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
JIS C 5402
（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード
MVVS
JCS 4271（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）-2-・ シールド線を使用する場合は片側をアースしてください。
・ 紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合は、遮光をするか耐紫外線用を使用してください。

EM-MEE-S

EM-K-CPEE KPEVS

EM-CPEES

EM-EEF

EM-ECTF

EC0120EM-CEE

エコ電線記号 従来記号

室内外操作線

本機は内部にインバーターを採用していますので、漏電しゃ断器はインバーターに対応したものを使用してください。
・ 電気配線および室内外操作線は、室外ユニット内の配線用クランパーで固定し、次のような部分に触れないようにしてください。
（1）エンジン・電動機などの高温発生部および可動部（2）冷媒配管・圧力取出用細管部などの冷媒回路（3）取付金具などの鋭利部
・ 通信線（リモコン配線・室内外操作線）は電源配線（AC200V）と、違いのわかる信号線を使用してください。
また、通信線には電源配線を併走させないでください。
（30cm 以上離してください。やむを得ず併走させる場合は、電線管またはシールド線を使用してください）・ エアコンの電源配線・通信線は、テレビ・ラジオ・ステレオ・インターホン・パソコン・ワープロ・電話機などの本体およびアンテナ線・操作線・電源配線などから 3m 以上離してください。
ノイズで悪影響をおよぼす場合があります。

禁止

必ず守る

禁止

必ず守る

・ 電気工事は所定のケーブル（線種・太さ）を使用して確実に接続し、接続端子部にケーブルの外力が伝わらないように、確実に固定する（A）電気工事についてのご注意

電気配線工事について

2. 室外ユニット電気工事
施工編

注意：

E-21ȻɻɐɵʀɱʀȻɻɐɵʀɱʀȻɻɐɵʀɱʀ

④ スター配線（タコ足）は禁止です。
（図４）③ バス方式で 17 分岐以上になる場合、２系統を分岐後の配線とする。
（図３）② 分岐とならない配線（図２）例）室内配線の一部が分岐している。

ૅঋɮɓɋɐヒ‫ۥ‬ᑿૅঋɮɓɋɐૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐ⿄‫ۥ‬ᑿૅঋɮɓɋɐ

⿃‫ۥ‬ᑿૅঋɮɓɋɐ

⿂‫ۥ‬ᑿૅঋɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐøǢǽ⤴ոǛヒㄎͨԑǶƷǑțǿո୷Ǻ‫܅‬ȎȍǪȢƹૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁ

⿃ἠͨˀǾᱞᓹૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁȸɳʀɟ֝൧ૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁȸɳʀɟ֝൧ૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅঋɮɓɋɐ⿁‫ۥ‬ᑿƸ⿃‫ۥ‬ᑿǽո୷ȡ᚛ȘǦǮόɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁȸɳʀɟ֝൧ૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐøૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅঋɮɓɋɐૅঋɮɓɋɐ⿁‫ۥ‬ᑿ-3-⿁ㄎͨˀǷǦǵǞǯǤǓƹ

ૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐ

部分が分岐を示します。

Ȼɻɐɵʀɱʀ① バス方式（MAX16 ヶ所まで分岐できます。）
室外リンクが基本です。
（図１）●室内外操作線接続例

Ȼɻɐɵʀɱʀ

⑦ いもづる方式（図７）-4-Ȼɻɐɵʀɱʀ

ᮧ‫⤴ڇ‬ո⾷চἠ⤴⾸Ǜɳʀɟ⑥ ループ配線は禁止です。（図６）例）図のように一部がループとなる配線や、全体をループ配線としないでください。

Ȼɻɐɵʀɱʀૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐ

ૅঋɮɓɋɐ

⑤ 分岐後の分岐（一筆書きでない箇所の分岐）は禁止です。（図５）ɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐ

ɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁȸɳʀɟ֝൧ૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁȸɳʀɟ֝൧ૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁȸɳʀɟ֝൧ૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻɴɁૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐ

2. 室外ユニット電気工事
施工編

単相 200V の場合、必ずＲ、Ｔ端子に配線してください。
Ｒ、Ｔ端子以外に配線すると機器が正常に動作しません。

（電源異常）が表示されます。

イュッーチズ量
量
容量
漏 れ 電 流動 作 時 間

容
容

AAAmA
sec
2mm2（35m）
2mm2
3.5mm25.5mm28mm22mm2（14m）
3.5mm2
8mm2
14mm2
14mm2

850
三相2mm2（29m）2mm23.5mm25.5mm28mm22mm2
0.5mm2 ～ 2mm2（総延長 1,000m まで）※

2mm2（17m）
3.5mm2
8mm2
14mm2
14mm2

301520300.1 以下

単相E-22
アース

1234

漏電しゃ断器

単相200Ｖ

ワイヤードリモコン1 21Ｒ 室外 2Ｓ ユニット 3Ｔ
4

漏電しゃ断器

ＲＳＴ
U1U2
12電装
ＢＯＸ

OP1 123P（黄）3電磁弁キット
（別売品）

-6-

12電磁弁キット（別売品）

12電磁弁キット
（別売品）

４ＲＳＴ

U1 U2室内ユニット（ 別売品 ）

電磁弁キット電磁弁出力基板（ ACC-3WAY-＊＊）（ 別売品 ）

1 OPTION
12 /3WAY2（白）3 6P
3449P（赤）556
678
1 POWER
92 3P（白）3

通信用配線（電磁弁出力基板に付属）

４ＲＳＴ

U1 U2室内ユニット

電磁弁キット（別売品）①②（別売品）
リモコン３ＲＳＴU1 U2室内ユニット

12①②（別売品）
リモコン３ＲＳＴU1 U2室内ユニット

電磁弁キット（別売品）①②（別売品）リモコン

２ＲＳＴ

U1 U2室内ユニット

電磁弁電源用配線（電磁弁出力基板に付属）

室内ユニット

1 RC
2室内コントロール基板
11RS1 3WAY 2235P（黒）4
1 OC
52室内電源線

12室内外操作線①②（別売品）
リモコンＲＳＴU1 U2室内ユニット
1電磁弁キット（別売品）

アース-5-

室外電源線

室外Ｒ ユニットＳ
1Ｔ

単相200Ｖアース※すべての室内外操作線の太さを 2mm2 にすることにより総配線長を 2,000m まで増やすことが可能です。

単相200Ｖ
漏電しゃ断器12①②（別売品）
リモコン

２ＲＳＴ

U1 U2
室内ユニット

電磁弁キット（別売品）①②（別売品）
リモコン

12アース

■電磁弁出力基板（別売品）を接続

単相室内電源線

電磁弁キット（別売品）

ＲＳＴU1 U2室内ユニット
1

室内外操作線

アース

・ 電線最小太さの（ ）内数値は、その最大こう長（ｍ）を表します。
・ 室外側の電源わたり配線は出来ません。
・ 室内側の配線容量は含みません。
室内側に総合電源引き込みを行うことは出来ませんのでご注意ください。
・ 電源側漏電しゃ断器の選択については、保護協調のため遅延形を推奨します。
・ 電気工事は「電気設備技術基準」、「内線規程」に従って施工してください。

電 線 最 小 太 さ電源
配線（ 金 属 管・ 塩 ビ 管 ） こう長 25m まで50m まで（電圧降下基準 2%）75m まで100m まで
アース線太さ
室内外操作線太さ

漏 電 し ゃ 断 器

項目
ス
ヒ

室外側

アース

漏電しゃ断器
アース450/560/710
単相
三相

室外電源線

1
室外
Ｒ ユニット 2Ｓ31
Ｔ
4単相200Ｖ

アース

ユニット
区分

三相200Ｖ
漏電しゃ断器アース（C）配線容量（電源配線は 600V ビニル線・IV 線を使用基準とし、現地手配になります。）

三相D-1

電気配線工事は、電気配線系統図および室内ユニットに貼付の電気回路図を参照してください。

（D）電気配線系統図

アース※ 通電後、しばらくの間オイル循環ポンプが作動します。オイル循環ポンプが作動すると、作動音がしますが、異常ではありません。

室外ユニット設定が三相 200V 仕様（工場出荷設定）のため、基板に（電源異常）が表示されます。
異常ではありません。
・試運転時に、試運転担当者が室外ユニットの設定を単相に変更いたします。

単相 200V の配線を接続し電源を入れると、基板に・ 単相キット（別売品）を取り付けてください。
※ 単相キット（別売品）の取付方法については、単相キット付属の据付工事説明書をお読みください。

お願い（（Ｄ）電気配線系統図参照）
・ 室外ユニット端子板のＲ ･ Ｔ端子へ電源配線を接続してください。

（B）室外ユニット電源を単相 200V にする場合①②（別売品）
リモコン12①②（別売品）
リモコン1
22. 室外ユニット電気工事施工編

■室内ユニットの電磁弁キット共有をする場合⯍ᰁ೏ȵɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻ⯍ᰁ೏ȵɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐɲɪȻɻ⯍ᰁ೏ȵɋɐ⯍ᰁ೏ȵɋɐ-7-ɲɪȻɻૅԑɮɓɋɐૅԑɮɓɋɐ⯍ᰁ೏ȵɋɐૅԑɮɓɋɐǽ⯍ᰁ೏ȵɋɐӽሱȸɳʀɟ֝൧⣌⟵ǽȎ‫⾷⃆۝‬۴ᆣ⣌⟵⾸ૅԑɮɓɋɐૅԑঋႣΰἠ

・必ず室内ユニットに電磁弁キット共有を行う場合の設定をしてください。
（据付工事説明書（試運転編）参照）

ૅঋ
ɮɓɋɐ

・電磁弁キット配線は、グループ制御内のいずれかの室内ユニットに接続してください。

・グループ制御する複数台の室内ユニットは電磁弁キットを共有することができます。
（個別運転ができませんのでグループ制御にしてください。
）

ૅԑɮɓɋɐ

集中制御装置で複数冷媒系統の室内ユニットを制御する場合

ȪʀɁ

ȪʀɁ

E-23

ɲɪȻɻɲɪȻɻ

ᜰ⯍ǦȒᄺࠔ‫ٸ‬ᭀビパパ⿥

-8-滋賀県草津市野路東２丁目３番１-１号© Panasonic Corporation 2020

〒 525-8520

ȪʀɁヒビヒビɲɪȻɻ

⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ȪʀɁ

ヒビ

ンヴ ヵ ヶヒ ヶビ͙ǽṾỚȇPrinted in Japan
ACXF60-40890
BE0620-0ɲɪȻɻ

⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ヒビ

ヒビૅԑɮɓɋɐሬগブパ۞ȪʀɁૅԑɮɓɋɐ
ビ

ンヴ ヵ ヶヒ ヶビ

ンヴ ヵヒビ ピフૅঋɮɓɋɐ⿁۴ʶՃ੅ṾỚɲɪȻɻ⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ȪʀɁヒビૅԑɮɓɋɐ
ヒンヴ ヵ ヶヒ ヶビᜰ⯍ǦȒᄺࠔ

ʿᭀビパパ⿥⿑⮥˛֝൧ⓓΈəɒɅɓɋȷጋ೙Ή᰷チチȪɟɱȬȪɻɁ᰷۴ʶՃ੅ṾỚ⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ヒビ

ヒビ

⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ヒビȪʀɁૅԑɮɓɋɐሬগブパ۞ૅԑɮɓɋɐ
ヒヒビ

ンヴ ヵ ヶヒ ヶビ

ૅԑঋ
Ⴃΰἠ

ンヴ ヵ ヶヒ ヶビ

ンヴ ヵヒビ ピフૅঋɮɓɋɐヒ⿐⮥˛֝൧ⓓΈ

ɲɪȻɻ⥎ἠ

ᜰ⯍ǦȒᄺࠔ‫ٸ‬ᭀビパパ⿥

ᜰ⯍ǦȒᄺࠔʿᭀビパパ⿥

注 1）室内ユニットの電源配線は、室内ユニットごとに配線接続してください。また、室外ユニットの電源配線は、室外ユニットごとに配線接続してください。
注 2）集中制御装置の信号線は、室内外操作線と同一の通信線になるように配線接続してください。（無極性）
注 3）同一通信線に接続できるユニットは、室内ユニット最大 64 台、室外ユニット最大 30 台です。
注 4）室内外操作線はループ状にしますと、通信ができなくなりますのでループ状にしないでください。
（☞ 4 ページ）
注 5）室内外操作線をスター配線（４本以上を１ヶ所で接続）しないでください。（☞ 3 ページ）
通信が不安定になり、通信エラーを起こす原因になります。
注 6）・ 同一室内外通信線上に室外ユニットが 1 台の場合には、その室外ユニットのスイッチ（SW10）を「SHORT」側（出荷時のまま）にしてください。
・ 同一室内外通信線上に室外ユニットが２台の場合には、2 台の室外ユニットのスイッチ（SW10）を「SHORT」側（出荷時のまま）にしてください。
・ 同一室内外通信線上に室外ユニットが３台以上ある場合は、いずれか２台の室外ユニットのスイッチ（SW10）を「SHORT」側（出荷時のまま）にし、他の室外ユニットは、全てスイッチ（SW10）を「OPEN」側に設定してください。

D-2

2. 室外ユニット電気工事
施工編