○松本市工事検査実施要領
平 成 13 年 10 月 30 日
訓 令 乙 第 24 号
(目的)
第1条

この要領は、松本市建設工事検査施行要綱(平成6年訓令甲第16号)第3条第2項に基づき、工事検査に関し必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図る
ことを目的とする。
(検査の内容)第2条

工事検査は、出来形管理及び品質管理その他実施状況に関する各種の記録(写真による記録を含む。)を設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答をいう。)と対比し、履行の確認を行うとともに施工管理状況及び施工内容の適否の判定を行うものとする。
(構成)
第3条

この要領は、土木工事編(別表第1)、建築工事編(別表第2)、設備工事編(別表第3)をもって、構成するものとする。
附則

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

別表第１

土木工事編

検 査 項 目書類(資料)等

検

査

内

容

検査方法

１ 契約書により契約内容、現場代理人、主任技術者等の経歴及び資格等、常駐、元請社員かを確認する。
＜約款 10 条＞

資料

２ 下請負人届により資格、施工区分等を確認する。＜約款６，７条＞

資料

３ 設計図書に基づき工事内容を把握する。

資料

４ 仕様書、特記仕様書の適用及び施工条件明示を確認する。

資料

５ 施工計画書により工事の施工方法、施工管理等を確認する。
＜仕様書 1-1-5 ＞
・施工計画書と現場施工法との整合性
・施工計画書と現場での施工体制の整合性
・計画内容の変更に伴う、変更計画書の提出・所定項目の記載と設計図書の内容及び現場条件の反映度

資料

６ 打ち合わせ記録簿及び施工協議書の整理状況を確認する。
<約款 18,19,29 条>

資料

７ 工事写真の整備状況を確認する。＜仕様書 1-1-26,1-1-44 ＞

写真

８ 建設廃棄物処理計画書により種類、発生量、処理方法等を確認する。

資料

９ 材料試験成績書、材料規格証明書、出荷証明書等により主要材料の適否を
確認する。

資料

10 各関係官庁の申請、届出または許可証等を確認する。

資料

11 各種資格証を確認する。

資料

12

品質管理

【 共通事項 】

各種承認願（ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品、生コン、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材、鋼製品、路盤用砕石 資料等）の届出を確認する。
<約款 13 条、仕様書 1-1-19>

13 各種伝票類の整理状況を確認する 。（検査時に提出）資料

14 監督員の段階確認状況を写真、資料(検査記録表等)により確認する。

資料

15 工事記録の整備状況を確認する。

資料<約款 14 条>

16 着工前測量成果の整備状況を確認する。<仕様書 1-1-39>

資料

17 検査記録票の整備状況を確認する。

資料<仕様書 1-1-20>

18 工事カルテの作成、登録状況を確認する。

資料

19 施工体制台帳、施工体系図の整備状況を確認する。
・作業分担範囲の確認
・現場での施工体系図掲示の確認

資料

20 使用材料の集計値と設計値の対比を確認する。

資料

21 各種施工図等の整備状況を確認する。

資料

22 施工段階、立会申請の適切な履行度を確認する。

資料

１ 品質管理資料（品質、規格を証明する書類、試験成績書等）により判定する。
２ 材料の抽出試験等の測定値を確認する。 ＜仕様書 1-1-26 ＞

資料

-1-

資料

検 査 項 目

検

査

内

容

検査方法

３ 土木工事施工管理基準に基づく、履行度を確認する。

資料

４ 共通仕様書に基づく、品質管理の履行度を確認する。

資料

５ 機器及び製品の機能、性能の品質証明を確認する。

資料

１ 出来形管理資料（出来形図表等）により判定する。

資料

２ 土木工事施工管理基準に基づく、管理状況を確認する。

資料

３ 不可視部分の出来形及び測定を確認する。

写真

４ 自社の管理基準の設定について確認する。

資料

１ 計画工程における立案の程度を確認する。

資料

２ 実施工程表により進捗状況を確認する。

資料

３ 計画工程と実施工程の整合を確認する。

資料

１ 写真管理における立案の程度を確認する。

資料

２ 工事写真の分類内容、撮影技術、撮影対象物の表現状況を確認する。

写真

３ 工種別、撮影項目、撮影時期、撮影頻度の程度を確認する。

写真

４ 出来形確認と施工状況を確認する。

写真

５ 工事写真の整備状況の良否を判定する。

写真

１ 材料の検収（工場又は現場）の状況を確認する。

資料

２ JIS 規格、品質、数量等をその他実施検査により判定する。

資料、写真

建設廃棄物の処理

１ 写真及び建設廃棄物の処理計画書、各伝票等関係資料により確認し、必要に応じて処分地の現地確認を行う。

資料、写真

延

１ 起点及び終点を基準にした各測点間の距離を出来形図等を基に確認する。

資料、測定

１ 基準点（ B.M）から基準高を確認する。

資料、測定

２ 縦横断勾配を測点及び測点間について確認する。

資料、測定幅員、法長、法勾配、高さ、
深さ

１ 各測点において実施し、出来形寸法を確認する。

資料、測定

構造物

１ 長さ 、幅 、高さ 、厚さの出来形寸法を確認するとともに位置 、数量 、外観 、 資 料 、 測 定 、
仕上がり状態を確認する。
目視

出来形管理

工程管理

写真管理

使用資材管理長

基準高、縦横断勾配

２ 品質を確認する。

資料

３ 注水、抜石等の位置、箇所数、施工状態を確認する。 ＜仕様書 1-1-26 ＞

資料、目視

-2-

検 査 項 目
仮設構造物

検

査

内

容

検査方法

１ 設計図書及び監督員の承諾を得た資料により施工の良否を確認する。

資料、写真

２ 埋設物、架空物件、軌道等の把握、保全状況を写真、資料等で確認する。

資料、写真

３ 山留め、仮締切等の設置後の点検、管理状況を写真、資料等で確認する。

資料、写真

４ 足場、支保工の組立完了及び使用中の点検、管理状況を写真、資料等で確 資料、写真
認する。
安全対策

１ 工事現場での安全施設の設置管理状況、交通管理の状況及び整理、整頓等 資料、写真
を工事写真等により確認する。
２ 作業員の教育及び安全パトロールを実施した記録を確認する。

その他

１ 既設構造物等の取合い部の施工状況を確認する。

目視

２ 仕上げ面、通り、すり付け等全般的な外観、出来栄えの状況を確認する。

目視

３ 現場の清掃、後片付けを確認する。

目視

４ 施工機械の計画及び実施状況を確認する。

資料、写真

５ 工事現場周辺環境に配慮した排ガス、騒音、振動対策等を確認する。

資料、写真

６ 施工にあたり、地元との調整状況を確認する。

資料

-3-

【工種別 事項 】
工
１ 土
(1) 盛

種
工
土

検

査

内

容

検査方法

１ 延長、高さ、幅、法長、法勾配、数量の確認
目視、測定，写真、資料
２ 基準高（ BM）の確認
目視、測定、資料
３ 盛土の締め固め程度を確認
目視、写真、資料
４ 土質の適否及び雑物混入の確認
目視、写真、資料
５ 法面、天端等の不陸、肩どおりを確認
目視、測定、写真、資料
６ 施工状況の確認
目視、写真、資料
７ 雨水による崩落防止等の排水対策実施状況を確認
目視、写真、資料
８ 段切り等の施工状況を確認
写真、資料
９ 置き換え掘削にあたり、掘削面以下を乱さないように施 写真、資料
工しているのか確認
１０ 筋芝又は種子吹き付け等の施工状況を確認
目視、写真、資料
１１ 構造物周辺の締め固め等の処理を確認
目視、写真、資料
１２ CBR 試験等を確認
写真、資料
１３ 法面に有害なｸﾗｯｸ、損傷部がないかを確認
目視(2) 切取り及び掘削

１ 延長、高さ、幅、法長、法勾配の確認
２ 切取り面上に雑木、切株、出岩の有無を確認
３ 関係構造物等との取り合い状況を確認
４ 残土処理状況の確認(3) 埋戻し

１ 埋戻し材及び各層における締め固め等の施工状況を確認 目視、写真、資料

２ 基 礎 工(1) 砕石基礎

１ 各種材料の種類、規格及び数量の確認
２ 延長、幅、厚さの確認
３ 転圧等施工状況の確認

目視、測定、写真、資料
目視、写真
目視、写真
目視、写真、資料

目視、写真、資料
目視、写真、資料
目視、写真、資料(2) 杭打工

１ 基準高、配列、間隔、偏心及び数量の確認
目視、測定、写真、資料
２ 使用材料の品質、規格、寸法、亀裂、錆を確認
目視、写真、資料
３ 打ち込み方法、根入れ深さ、打ち込み使用機種、杭頭
目視、写真、資料
処理状況、杭継ぎ手箇所の確認
４ 支持力の確認
資料
５ 杭の打止め管理方法又は場所打杭の施工管理方法の整備 資料
記録を確認
６ 溶接の管理状況を確認
写真、資料
７ 裏込材注入の圧力等の施工記録を確認
写真、資料(3) 鋼矢板工
ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板工

１ 種類、規格、形状、寸法、数量の確認
目視、写真、資料
２ 基準高、根入長、変位の確認
写真、資料
３ 延長、天端高、法線の出入、傾斜、矢板天端の切り揃え 目視、測定、写真、資料
状況を確認
４ 打込み方法、根入れ深さ、打込み使用機種、矢板継手箇 目視、写真、資料
所の施工状況を確認
５ 切梁、腹起し、タイロットの組方、取付位置、締付け状 目視、写真、資料
況及び控え板の位置、寸法を確認(4) 井筒工

１ 種類、規格、形状、寸法、基準高、数量の確認
２ ヒビ割れ及び偏心の確認
３ 荷重試験及び地耐力試験結果の確認

３ 構造物工(1) ｺﾝｸﾘｰﾄ構
造物

資料、写真
目視、測定、写真、資料
目視、写真 資料

１ 構造物の延長、基準高、深さ、幅、厚さ、法長、法勾配 目視、測定、写真、資料の確認
２ ｺﾝｸﾘｰﾄの打ち継目、伸縮継手、仕上げ面の平滑及び亀裂 目視、写真
の確認
-4-

工

種

検

査

内

容

検査方法

３ 設計図書に基づくｺﾝｸﾘｰﾄの配合試験、試験練り及びｺﾝｸﾘ 写真、資料
ｰﾄの規格（強度 w/c・最大骨材粒径・塩基総量等）を確
認
４ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時の必要な供試体の採集状況及び強度 、ｽﾗﾝﾌﾟ 写真、資料
空気量等を確認
５ ｺﾝｸﾘｰﾄ供試体が当該現場の供試体であることを確認
写真、資料
６ 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入 写真、資料
高さ、締め固め時のﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの機種、養生方法等を確認
７ 型枠、支保工の取り外し時のｺﾝｸﾘｰﾄ強度を確認
写真、資料
８ 鉄筋の規格をﾐﾙｼｰﾄで確認
資料
９ 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度の試験値を確認
写真、資料
１０ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設までの鉄筋保管管理状況を確認
資料
１１ 鉄筋の組立・加工状況を確認
写真、資料
１２ ｽﾍﾟｰｻｰの材質、品質を確認
写真、資料
１３ ｽﾍﾟｰｻｰの配置、鉄筋かぶりの確保を確認
写真、資料
１４ 型枠の材料、形状、寸法等組立状況を確認
写真、資料
１５ ｺﾝｸﾘｰﾄの打設計画を確認
写真、資料(2) 鋼構造物

４ 舗 装 工(1) 路盤工(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
工(3) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
工

５ 縁石、 L 型、
U 型、側溝工

１ 各種材料の材質、形状、寸法を確認
２ 構造物の延長、基準高、幅員、形状、寸法、変位等の確認
３ 鋼材の員数をﾐﾙｼｰﾄ等で確認
４ 溶接作業による作業員の技量を確認
５ 塗装の空缶管理を確認
６ 塗装する面の乾燥状況を確認
７ 溶接、鋲、曲げ加工等の確認
８ 塗装の仕上げ状況を確認
９ ボルト締め付け状況の記録を確認

写真、資料
目視、測定、写真、資料
資料
資料
写真
目視、写真
目視、写真、資料
目視、写真
資料

１ 基準高、厚さ、幅、締め固め状況、材料の粒度混合率、 写真、資料
各種材料の材質、粒径を確認
２ 既設構造物への損傷を確認
目視、写真
３ 支持力試験結果の確認
写真、資料
４ 数量の確認資料
５ 路床、路盤工のﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ結果を確認
写真、資料
１ 各版の寸法、目地幅、延長、幅員、厚さ、縦横断勾配を 目視、測定、写真、資料
確認
２ 配合、打設数量、強度、打設状況、養生状況の確認
写真、資料
３ 目地材のはみ出し、亀裂、仕上がり表面を確認
目視、写真
４ 平坦性の確認
目視、写真、資料

１ 延長、幅員、厚さ、縦横断勾配の確認
目視、測定、写真、資料
２ 種類、配合、数量の確認
資料
３ 転圧状況、舗設温度、乳剤の散布状況、亀裂及び仕上が 目視、写真
り状況の確認４ 隣接道路、マンホール、弁栓類、路肩等の取り合わせ状 目視
況を確認
５ 平坦性の確認
目視、写真、資料

１ 延長、基準高、幅、厚さ、法長、法勾配の確認
２ 二次製品の種類、品質、形状、寸法を確認
３ 現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄの配合、打設数量、強度、打設状況、養生状況を確認
４ 構造物の通り、ひずみ、据付の安定性、施工目地、既設構造物等の取り合いの良否、蓋受け部の不陸、凹凸有無等施工状況を確認
５ 曲線部の据付状況及び工夫を確認
６ 型枠、支保等の撤去状況を確認-5-

目視、測定、写真、資料
目視、写真、資料
写真、資料
目視、写真

目視、写真
目視

工

種

６ 防護柵、標識
区画線等
設置工

検

査

内

容

１ 延長、規格、形状、寸法の確認
２ フェンス、ロープ、ボルト、レール、支柱等施工状況（基礎を含む）の確認
３ 鉄部防錆、塗装、既設構造物との取り合わせを確認
４ 区画線塗料の空缶管理状況を確認
５ 区画線の厚さ（融解式のみ ）、幅、ﾃｽﾄﾋﾟｰｽを確認

検査方法

備

目視、測定、写真、資料
目視、写真、資料
目視、写真
写真、資料
目視、写真、資料

７ 橋梁工

１ 各種材料の材質、形状、寸法、数量を確認
目視、写真、資料
２ 橋長、幅員、桁長、桁間隔、桁断面、縦横断勾配、高欄 目視、測定、写真、資料
地覆等の形状、寸法、位置を確認
３ 溶接、鋲の施工状況、ボルト締め状況、伸縮継手の施工 目視、写真
状況、支承部分取付状況を確認
４ 排水管、灯柱、歩車道境界等各種部材の取付状況を確認 目視、写真
５ 部材及びコンクリート強度等の確認
資料
６ 各部材の塗装仕上げ状況を確認
目視、資料
７ 仮組立状況の確認
目視、写真、資料

８ 浚渫工１ 位置、延長、基準高、施工断面の確認
２ 土砂の運搬、処理状況を確認
３ 土砂の性状、土量を確認

目視、測定、写真、資料
写真、資料
写真、資料

９ 捨て石及び均し工

１ 主要材料の規格、種類、形状、寸法、数量を確認
２ 均し状況の確認
３ 延長、幅、法長、厚さの確認

目視、写真、資料
目視、写真、資料
目視、測定、写真、資料

10 ｹｰｿﾝ及びﾌﾞﾛｯ
ｸ据付工

１ 延長、基準高、法線、据付目地間隔等の出来形及び施工 目視、測定、写真、資料
状況の確認

11 籠

１ 籠類の品質、形状、寸法、数量を確認
２ 法長（高さ ）、厚さ、延長の確認
３ 杭の打ち込み、詰石施工状況の確認
４ 延長、面積及び開口部、連結部の処理状況を確認
５ 床拵え状況の確認

工

目視、測定、写真、資料
目視、測定、写真、資料
目視、写真
目視、測定、写真
目視、写真

12 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工(床 固 め 、 水 叩
き工)

１ 砕石基礎、杭の形状、寸法（品質、径、末口、本数等） 目視、写真、資料
及び裏込み施工状況の確認
２ 延長、高さ、厚さ、法長、法勾配､基準高の確認
目視、測定、写真、資料
３ 掘削の深さ 、仕上げ面の状況（ はらみ 、亀裂 、アバタ等 ） 目視を確認
４ コンクリートの配合、打設数量、強度、打設状況及び養 写真、資料
生状況を確認
５ 目地、水抜きの施工状況を確認
目視、写真

13 石積（張）工
ブロック積工１ 基礎砕石、基礎杭、胴木、梯子、基礎コンクリートの
目視、測定、写真、資料
寸法を確認
２ 基準高、延長、根入れ、法長、法勾配の確認
目視、測定、写真、資料
３ 水抜き孔の位置、数量、寸法、径を確認
目視、測定、写真
４ 足場、型枠工等の施工状況を確認
目視、写真
５ 石積（張）の規格、形状、寸法を確認
目視、写真、資料
６ コンクリートの配合、裏込、胴込、厚さを確認
写真、資料
７ 目地、はらみ、天端コンクリートの仕上げ、寸法を確認 目視、測定、写真
８ 野面石、雑割石、空積における目潰し砂利の施工状況を 目視、写真確認
９ 抜石又は注水検査の確認
写真、資料

-6-

考

工

種

検

査

内

容

検査方法

備

14 芝付工１ 種類、面積、法長の確認
目視、測定、写真、資料
２ 被覆土の種類、厚さ、目串の寸法、芝間隔、寸法、土羽 目視、測定、写真、資料
打施工、締め具合を確認
３ 発芽、発育状況の確認
目視、写真

15 植栽工１ 樹種、形状寸法(樹高、幹周、葉張、枝張り)、本数の確認
２ 客土の種類、肥料の数量を確認
３ 支柱の規格、形状、取付及び結束、防腐処理、養生の確認
４ 発芽、発育状況の確認
５ 枯木補償の確認
６ 土壌硬度試験及び土壌試験(PH)の実施状況を確認
７ 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れ状況を確認
８ 肥料が直接樹木の根にふれないよう均一な施肥状況を確認

目視、測定、写真、資料
目視、写真、資料
目視、写真
目視
資料
写真、資料
写真、資料
目視、写真

16 下水道管布設工

１ 延長（起終点、各人孔間距離 ）、管路の縦断勾配、深さ 目視、測定、写真、資料
基準高、蛇行、幅を確認
２ 鏡及び懐中電灯による各人孔間の通り、漏水の有無及び 目視
内部清掃状況を確認
３ 目地仕上げ、亀裂、漏水の有無を確認
目視
４ 管の土かぶり及び掘削断面の確認
写真、資料
５ 既設構造物との取り合い状況、埋戻し土の転圧、路面復 目視、写真
旧の確認
６ 砂基礎の厚さ、施工状況の確認
写真、資料
７ 各管種の規格、形状、寸法、数量、仕上げ状況の確認
目視、写真、資料
８ 取付管の布設状況及び公共桝の深さ、内部清掃状況の確 目視、写真、資料
認

17 マンホール
設置工

１ 形状、寸法、数量の確認
目視、測定、写真、資料
２ 基準高、厚さ、幅、高さを確認
目視、写真
３ 基礎工、管口、インバートの仕上げ、漏水の有無を確認 目視、写真、資料
４ 蓋、ブロック等の品質、規格、設置状況を確認
目視、資料
５ 路面との調整状況を確認
目視

18 推進工法

１ 使用材料の品質、規格、形状､寸法、数量を確認
目視、写真、資料
２ 延長、基準高、深さ、管勾配、蛇行の確認
目視、測定、写真、資料
３ 地下湧水及び管接合部からの漏水の有無を確認
目視
４ 立坑の形状、寸法、深さ及び基礎工、土留工、各種補助 目視、写真、資料
工法等の施工状況を確認
５ 推進機械の機種、施工状況を確認
写真、資料

19 水門 、桶門 、 １ 延長、形状、寸法、基準高及び縦断勾配の確認
目視、測定、写真、資料
暗渠工
２ 基礎工、上下床版側壁厚の確認
目視、測定、写真、資料
３ 鉄筋の形状、寸法、品質、配筋、型枠組立状況の確認
写真、資料
４ コンクリートの強度、打設継目を確認
目視、写真、資料
５ 通り、目地の仕上げ状況、亀裂及び漏水の有無を確認
目視
６ 上下流の取り合い状況を確認
目視
７ ゲートの運転試験による止水時の漏水、開閉時の機能点 目視、写真、資料
検及び防腐処理（塗装、仕上げ）状況を確認

20 ため池工

１ 延長、基準高、高さ、幅、法長、法勾配、法線等の確認 目視、測定、写真、資料
２ 築堤材料の品質、規格、数量等を確認
目視、写真、資料
３ 段切り、締め固め状況の確認
目視、写真

21 水道管布設工

１ 材料の品質、規格、形状、寸法、数量を確認
目視、写真、資料
２ 土被り、掘削断面の確認
目視、写真、資料
３ 管布設状況、延長、法線、管接合、地下埋設物との離隔 目視、測定、写真、資料
-7-

考

工

種

検

査

内

容

検査方法

備

考

等を確認
４ 消火栓、弁栓類の設置状況及び路面との調整状況を確認 目視、写真
５ 仮配管設置状況及び撤去状況の確認
目視、写真
６ 水圧テストの結果を確認
写真、資料

22 法面工(1) 種子吹付
客土吹付、厚層基材吹付工１ 施工基面の平滑な仕上げ状況を確認
２ 土壌試験の実施、施工への反映度を確認
３ ﾈｯﾄ等の重ね幅が１０ cm 以上の確保を確認
４ 吹付け厚さの均等性を確認
５ 吹付け厚さによる２層以上に分けた施工状況を確認
６ 法長、延長、厚さの確認

目視、写真
写真、資料
写真、資料
写真、資料
写真、資料
目視、測定、写真、資料(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ又はﾓﾙﾀﾙ吹付工

１ 施工基面の平滑な仕上げ状況を確認
２ 金網等の重ね幅が 10cm 以上の確保を確認
３ 吹付け厚さの均等性を確認
４ 供試体が当該現場の供試体であるのかを確認
５ 跳ね返り材料の適切な処理状況を確認
６ 法長、延長、厚さの確認

目視、写真
写真、資料
写真、資料
写真、資料
目視、写真、資料
目視、測定、写真、資料(3) 現場打法枠
工

１ 施工基面の平滑な仕上げ状況を確認
２ アンカーの施工長を確認
３ 現場養生の状況を確認
４ 供試体が当該現場の供試体であるのかを確認
５ 枠内の空隙の有無を確認
６ 層間のはく離状況を確認
７ 跳ね返り材料の適切な処理状況を確認
８ 法長、高さ、幅、延長の確認

目視、写真
写真、資料
写真、資料
写真、資料
目視、写真、資料
目視、写真
目視、写真、資料
目視、測定、写真、資料

23 塗装工事

１ 塗装する面の乾燥状態を確認
２ ケレンの施工状況を確認
３ 施工時の天候、気温及び湿度等の記録を確認
４ 塗膜に有害な付着物の有無を確認
５ 塗装の空缶管理状況を確認

目視、写真
目視、写真
資料
目視、写真、資料
目視、写真

23 地盤改良工

１ 基準高、施工厚さ、幅、延長、法長の確認
目視、写真、資料
２ 品質管理における各試験、測定値を確認
写真、資料
３ 材料の混合による均一性、締固め状況を確認
写真、資料
４ 建設工事の施工に関する暫定指針の規定により薬液注入 写真、資料
工を確認

検査方法欄の凡例
資料

施工計画書、出来形管理資料、品質管理資料、各種試験成績書等関係資料ほか

-8-

別表第２

建築工事編

検 査 項 目契約書
設計図書
施工体制台帳(建設業法による)【 共通事項 】
検

査

内

容

検査方法

１ 設計図書及び仕様書により、出来形、出来高を確認する 。（現場説明書及び回答書を含む 。）

資料

２ 現場代理人、主任（監理）技術者、施工管理技
術者、技能士(特記)資料

官公署への手続き

１ 官公署への申請、届出書類の確認

資料

安全確保、環境保全及び発生材の処理等

１ 第三者の安全確保

資料

２ 構内の安全衛生資料

３ 周辺環境の保全

資料

４ 災害及び事故発生に対する処置

資料

５ 廃棄物等の処理（関係法令等による）資料

１ 工程表、施工管理体制

施工計画書、資料

２ 総合施工計画書、工種別施工計画書及び報告書

施工計画書

３ 各種資格証（写）資料

４ 各種試験結果表

成績書等

５ 各種施工図等

承諾図書

６ 工事写真写真

７ 日報及び工事記録

資料

８ 材料試験成績書、材料規格証明書、出荷証明書
納品書、試験結果報告書等

成績書等

９ 保証書、見本、その他

資料

１ 現場の清掃、後片付けの確認

目視、写真

２ 工事現場周辺環境に配慮した排ガス、騒音、振動対策等の確認資料

３ 施工にあたり、地元との調整状況を確認

資料

４ 施工機械の計画及び実施状況を確認

資料、写真

工事関係図書その他-9-

【工種別 事項 】
工

種

検

査

内

容

検査方法

１ 仮設工事(1) 施工状況

１ ベンチマークの確認、仮囲い、足場、シートの種類等を確認（ 労働安全衛生法による届出（足場) 安全対策）

施工計画書、目視、写真(1) 山留め１ 安全性、施工方法、使用材料の確認

施工計画書、目視、写真(2) 根切り１ 形状寸法の確認

目視、写真(3) 埋戻、盛土

１ 土質、締め固め、余盛

目視、写真(4) 残土処分

１ 処理状況

計画書、報告書

２ 土工事（土質サンプル、安全対策）

３ 地業工事3--1 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ
杭(1) 材料及び工法

１ 規格、種類、形状、寸法、工法の確認（ JIS 工場認定書(写)、出荷伝票及び納品書）

施工計画書、目視、(2) 施工状況

１ 位置、配列、本数、根入れ深さ、芯サイズ、支持力、支持地盤、杭頭補強、溶接、根固め液量、杭周固定液量（溶接技量証明書、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀｰ、土質ｻﾝﾌﾟﾙ、
根固め液圧縮強度 20N/mm2 以上、杭周固定液圧
縮強度 0.5N/mm2 以上 ）目視、測定、写真、試験結果表
施工報告書（記録を含む）(3) 残材処理

１ 産廃処理状況

計画書、報告書(1) 材料及び工法

１ 鉄筋及びｺﾝｸﾘｰﾄ工事に準じる工法の確認（施工管理技術者資格、溶(圧)接資格、技能(量)
証明書）

施工計画書

(2) 施工状況

１ 根入れ深さ、径、本数、ｺﾝｸﾘｰﾄ余盛り、支持地盤 目視、測定、写真、試験結果表、の確認
施工報告書（記録 を含む）
（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀｰ、土質ｻﾝﾌﾟﾙ）(3) 残材処理

１ 産廃処理状況

計画書、報告書(1) 材料１ 種類、規格

ﾐﾙｼｰﾄ、荷札 、試験結果表（ 規格外の場合 ）(2) 施工状況

１ 継手、定着、補強筋、被り厚

目視、写真(3) ガス圧接１ 外観試験、抜き取り試験（資格、技量証明書）

目視、超音波深傷試験表、引張試験表(特記)

3-1 場所打ちｺﾝ
ｸﾘｰﾄ杭４ 鉄筋工事- 10 -

工

種

検

査

内

容

検査方法

５ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事(1) 材料

１ 品質
施工計画書、配合計画書、各種試験結果表（強度の割増 3N/mm2、 JIS 工場認定書(写)、納入
伝票、塩化物量、ｱﾙｶﾘ総量、温度補正、混和剤、供試体の本数及び養生方法）(2) 施工状況

１ 打継ぎ、養生、表面仕上がり状況等、型枠の種類
スリーブの材料（型枠の存置期間）

目視、写真(1) 工場の資格

１ 認定工場（指定のある場合）（溶接技能者の資格、技量証明書(写)）認定証（写）(2) 工作

１ 加工・組立
施工計画書、施工図、 溶接試験結果表、（ 非破壊検査は第三者機関による 、製作工場の表示) 写真(3) 材料

１ 材質、形状、寸法（高力ボルト共）(4) 施工状況

１ 建方精度、高力ボルトの締め付け状況、ブレース 建方報告書、目視、写真、の緊張状況、塗装（防錆 ）、耐火被覆
マーキングの確認（錆止め塗装の種類）

６ 鉄骨工事

ﾐﾙｼｰﾄ、張力試験表（高力ボルト）

７ ALC ﾊﾟﾈﾙ、押出成形ｾﾒﾝﾄ板
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
７ -1 補強ｺﾝｸﾘｰ
ﾄﾌﾞﾛｯｸ造

鉄筋及びｺﾝｸﾘｰﾄ工事に準じる(1) 材料１ 種類、厚さ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋

目視、写真(2) 施工状況

１ 配筋、継手、端部の固定状況、目地詰め、
がりょう

目視、写真

(1) 材料

１ 取付工法、規格、形状、寸法、取付金物の材質、防錆処理、ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類（製造所名、耐火目地材）

目視、写真、施工計画書(2) 施工状況

１ 取付状況、開口部の処理、溶接部の処理及び損傷

目視、写真

１ 工法及び工程（ 製造所名、施工業者名 、保証書、材料の種類）

目視、写真、施工計画書

１ 下地状況、立上り、入隅、出隅、ﾄﾞﾚｲﾝ、パイプ回りの処理、水たまりの有無（配管類防水端部の締付け、水張試験(特記)、
伸縮目地（保護層）の位置）

目視、写真

7-2 ALC ﾊﾟﾈﾙ
押出成形ｾﾒﾝﾄ板

８ 防水工事
8-1 ｱｲﾌｧﾙﾄ防水(1) 材料(2) 施工状況- 11 -

工

種

検

査

内

容

検査方法

8-2 合成高分子
系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ(1) 材料

１ 種別及び工程(製造所名、施工業者、保証書、水張試験(特記))

目視、写真、施工計画書(2) 施工状況

１ 下地状況、立上り、入隅、出隅、ﾄﾞﾚｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ回り
継目等の処理、ふくれ、水たまりの有無

目視、写真

8-3 塗膜防水(1) 材料(2) 施工状況

１ 種別及び工程
目視、写真（ 製造所名 、施工業者 、保証書 、水張試験(特記)）
１ 下地状況、立上り、入隅、出隅、ﾄﾞﾚｲﾝﾊﾟｲﾌﾟ回り 目視、写真
継目等の処理、ふくれ、水たまりの有無、ﾋﾟﾝﾎｰの有無、塗厚さ（材料の使用量）

8-4 シーリング(1) 材料１ 種類、規格、有効期限（製造所名、被着体との適合性、接着性能試験(特記)）資料(2) 施工状況

１ 硬化状態、接着状態、厚さ、ふくれ

目視、写真(1) 材料１ 種類、形状、寸法、色調

見本(2) 施工状況

１ 工法、取付金物の種類及び取付状態、仕上の種類
清掃（養生(中間時)）施工図、目視、写真(1) 材料１ 種類、形状、寸法（引張接着試験(屋外) 0.4N/mm2 以上、型枠先付けの場合 0.6N/mm2 以上）

施工図、見本(2) 施工状況

１ 工法、仕上り、目地詰め、幅揃え、通り、捻れ、割れ、目違い、引張試験、浮き、清掃

目視、写真、引張試験表、打診(1) 材料１ 種類、寸法、防腐、防蟻処理（防蟻処理(特記)）

目視、写真、 JAS の確認(2) 施工状況

１ 工法及び取付、仕上り、金物取付状態（構造用）
床鳴りの有無（養生(中間時)）

目視、写真、施工図、歩行９ 石工事

10 タイル工事

11 木工事

12 屋根及びとい工事
12-1 屋根工事- 12 -

工

種

検

査

内

容

検査方法

(1) 材料

１ 規格、形状、寸法

施工計画書、施工図(2) 施工状況

１ 棟、けらば、軒先、傷、汚れ

目視、写真(1) 材料

１ 種別、形状、寸法

目視、写真(2) 施工状況

１ とい受け金物、下り止め、防露材

目視、写真(1) 材料

１ 仕様、材質、形状、寸法

目視、写真(2) 加工状況

１ 表面処理状況他

目視、写真(3) 施工状況

１ 軽量鉄骨、天井、壁下地の溶接跡処理及び天井振れ止め及び下り壁部分の補強の有無、開口部補強
手すり（高さ ）、笠木等取付状況

施工図、目視、写真、資料(1) 材料

１ 品質(混和剤他）

資料(2) 施工状況

１ 浮き、亀裂、仕上げ状態

目視、打診

２ 色むら、ピンポール

目視

12-2 とい工事

13 金属工事

14 左官工事
14-1 左官工事（製造所名）

14-2 吹付工事(ﾛｯｸｳｰﾙ共)(1) 材料

１ 材質 、品質 、配合 、厚さ（ 製造所名 ） 施工計画書(2) 施工状況

１ 吹きむら、模様くずれ、浮き、ﾋﾟﾝﾎｰﾙ、亀裂、剥離、造膜不良（見本塗り）

目視、確認ピン(ﾛｯｸｳｰﾙ)(1) 材料及び金物の種類

１ 材質、規格、形状、寸法、付属金物（製造所名、試験報告書）

施工図(原寸図)(2) 施工状況

１ 性能、機能、建付、調整状況、枠回りﾓﾙﾀﾙ充填、きず、清掃

目視、写真、作動(1) 材料及び金物の種類

１ 材質、形状、寸法、付属金物（製造所名、試験報告書）

施工図(原寸図)(2) 施工状況

１ 機能、建付、そり、きず、ひずみ、乾燥、開閉具合

目視、写真、作動

15 建具工事
15-1 金属製

15-2 木製- 13 -

工種

15-3 ガラス(1) 材料

検

査

内

容

検査方法

１ 種類、厚さ、網入ガラスの防錆処理、とめ材の種
類

目視、納品伝票、測定器 (厚さ)

１ 取付状態、損傷、清掃

目視(1) 材料

１ 規格、材質、形式、寸法（防火、防煙(特記)、安全装置(電動式)）

施工図(2) 施工状況

１ 機能、取付状況、調整状況

作動(1) 材料

１ 規格、種類、塗り回数、養生（製造所名、塗り工程(見本塗り)）

施工計画書(2) 施工状況

１ 色むら、刷毛目、汚れ、しわ、亀裂、ふくれ、
ﾋﾟﾝﾎｰﾙ、ちぢみ

目視、写真(2) 施工状況

15-4 ｼｬｯﾀｰ(ｵｰﾊﾞｰﾍﾂﾄﾞﾄﾞｱ
共)

16 塗装工事

17 内装工事
17-1 張付床材(1) 材料１ 品質 、種類 、厚さ 、柄 、工法（ 製造所名 ） 施工計画書(2) 施工状況

１ 不陸、浮き、目違い、下地処理

目視、写真(1) 材料

１ 品質、種類

施工計画書(2) 施工状況

１ 不陸、しわ、気泡、接着不良、白化、下地処理
状況

目視(1) 材料

１ 品質、種類、寸法

施工計画書(2) 施工状況

１ 目違い、不陸、目地の通り、小ねじ釘等の材質及びピッチ、頭部処理

目視(1) 材料

１ 品質、種類、材質、寸法、工法（ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの日本農林規格）

施工計画書(2) 施工状況

１ 浮き、不陸、表面、仕上げ、床鳴り

目視、歩行

17-2 合 成 樹脂
塗り床（製造所名）

17-3 石 こ う ボ
ードその他
合板張り
（防火材料の認定表示）17-4 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り- 14 -

工

種

検

査

内

容

検査方法

17-5 壁紙張り(1) 材料

１ 品質、種類（防火材料の認定表示）(2) 施工状況

１ 浮き、はがれ、しわ、破れ、汚れ

施工計画書
目視、写真

17-6 畳敷き(1) 材料

１ 種別、防虫処理
表示マーク（ 防虫加工紙処理(高周波処理)証明書 ）２ 段違い、隙間、不陸、畳表の傷、汚れ、敷居上端の収まり、取手

目視(2) 施工状況

17-7 ｶｰﾍﾟｯﾄ敷
き(1) 材料

１ 品質、種類、厚さ、工法（接着、グリッパー）

品質マーク、防炎性能、表示、成績書(2) 施工状況

１ 浮き、継目処理、出隅、入隅、汚れ

目視、写真

17-8 断 熱 、 防
露(1) 材料１ 種類、厚さ、工法

目視、写真、性能資料(2) 施工状況（製造所名）

１ 継目処理、コーン跡処理、欠損の有無（現場保管状況）

18 舗装工事(構 内 舗 装 を 対
象)
18-1 共通事項

18-2 路床、路盤

目視

施工計画書、資料

１ 種別、規格、厚さ、締固め

目視、写真

１ 各材料の種別及び数量

品質証明、配合計画書

１ 平坦性、勾配、締固め、敷均し時の温度、舗装厚
面積

目視、写真、コア及び面積測定

18-4 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 舗
装(1) 材料

１ 強度

配合計画書、試験結果表(2) 施工状況

１ 平坦性、勾配、目地処理、舗装厚、面積

目視、写真、コア及び面積測定

18-5 ﾌﾞﾛｯｸ系舗
装(1) 材料

１ 材質、種類、形状、寸法

目視、写真(2) 施工状況

１ 平坦性、クッション材の厚さ

目視、写真

18-3 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 舗
装(1) 材料(2) 施工状況（配合計画書、試験結果表）- 15 -

工

種

検

査

内

容

検査方法

19 排水工事(1) 材料

１ 規格、種類、形状、寸法、数量

目視、写真(2) 施工状況

１ 勾配、桝(蓋共)の損傷、排水管と桝接合部のﾓﾙﾀﾙ
詰め

目視、写真

(1) 材料１ 種類、大きさ、数量（枯木補償書、支柱の種類(特記)）

目視、写真、測定(2) 植栽状況

１ 樹姿、保護、養生

目視

20 植栽工事

21 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ(1) 材料１ 形状、寸法、性能（特記）（製作所名）

施工計画書、資料(2) 施工状況

１ 取合い部の処理、取付金物、溶接部の防錆処理

目視、写真(1) 材料１ 種類、形状、寸法、数量、仕様

写真、資料(2) 施工状況

１ 取付状況、傷の有無

目視、写真

１ 産廃関係書類

計画書、報告書

22 ユニット他（特記）23 解体撤去工事(1) 一般事項

24 その他工事(1) フェンス

（許可書(写)）２ 解体前に解体対象物件の確認

目視

３ 電気、ガス、給排水管の切断処置及び安全確認

目視、写真

４ 残存建物の処置及び解体跡地の安全確認

目視、写真

１ 種類、各寸法（基礎、網目共 ）、延長、鋼材切断
小口処理（製昨所名）

測定、目視、写真、資料- 16 -

別表第３

設備工事編

検 査 項 目【 共通事項 】
検

査

内

容

検査方法

契約書
変更契約書

内容の確認（支払い、工期、契約金額等）

現場代理人、主任技術者、専門
技術者届

経歴、資格等の確認

資格の写し

下請負人届

責任者

届

設計図書
現場説明書
質問回答書
図面訂正事項
変更設計

図面（特記仕様書）指定部分の有無及び内容
工事範囲
工事条件

各書類

電気保安技術者
届

資格確認

資格の写し

施工管理責任者
届

資格確認

資格の写し

主要機材

設備機材等設計図書に定める品質及び性能の照合

承諾図書、成績書等

発注先

発注時期

承諾図書

実施工程表

進捗状況の確認資料

職種別等主要機器の搬入時期及び据付時期
各種試験の実施時期
試運転調整期間

承諾図書

官公署への手続き

官公署への届出書類、工事実績情報の登録

各書類の写し発生材

発生材の処理方法、特別管理産業廃棄物の有無

目視、資料

現場仮設計画

工事用材料置場及び大型機器の確認

目視、資料

工種別施工計画書

設計図書との照合
施工区分及び使用材料と施工方法
機器、据付方法及び養生

目視、承諾図書、成績書等

安全管理及び公
害対策

第三者災害（関係法令の厳守）
公害防止
災害発生に対する処置方法
塗装等化学薬品の製品安全ﾃﾞｰﾀｰｼｰﾄ(MSDS)

目視、承諾図書

施工図

関連工事との取り合い

設計図書

協議書

- 17 -

検 査 項 目

検

査

内

容

検査方法

予備品、付属品

工種別、規格別、機材別数量確認

目視、写真、承諾図書

記録

承諾図、搬入時期、試験報告書

承諾図書、成績書等

工事打合せ書、監督員との協議事項

記録

自主検査記録、確認事項及び手直し指摘事項

承諾図書、成績書等、写真

試験成績書（種類、項目等 ）、完成図
設計変更、現場変更処理の状況

承諾図書、成績書

１ 既設、その他取り合い部の適正な施工確認

承諾図書、写真２ 検査は現地確認を原則とする。現地確認ができない場合は、工事写真、品質試験資料及び出来形管理資料で判定する。

写真、成績書等、承諾図書

３ 現場の清掃、後片付けの確認

目視、写真

４ 施工機械の計画及び実施状況の確認

写真、施工計画

５ 工事現場周辺環境に配慮した排ガス、騒音、振動対策等の確認

写真、施工計画、資料

６ 施工にあたり、地元との調整状況の確認

施工計画、資料

その他- 18 -

電気工事
工

種

１ 配管配線工事(1) 配管

検

査

内

容

検査方法

１ いんぺい工事中(1) 電線管の接続状態を確認(2) 配管及び支持間隔、取付状態の確認及び他の設備との取り合い状態を確認(3) ボックス等の位置及び取付状態の確認(4) 防火区画等の貫通部の補修状態を確認(5) 接地工事の確認
２ 完成時(1) 種類、形状、寸法、数量の確認(2) 電線管の接続状態を確認(3) 配管及び支持間隔、取付状態の確認及び他の設備配管との取り合い状態を確認(4) ボックス等の位置及び取付状況の確認(5) 管端口の処理を確認(6) 防火区画等の貫通部の補修状態を確認(7) 各場所接地工事の確認(2) 配線

２ 盤関係工事(1) 盤、ﾎﾞｯｸｽ

３ 接地工事(1) A,B,C 及び
D種

目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真

１ いんぺい工事中(1) 布設状態の確認(2) 支持方法及び支持間隔の確認

目視、写真
目視、写真

２ 完成時
(1) 種類、形状、寸法、数量の確認(2) 接続及び絶縁処理状態の確認(3) 支持方法及び支持間隔の確認(4) 高低圧及び他の工作物との離隔距離を確認(5) ガスその他の配管との保安処理を確認(6) 端末処理の確認(7) 絶縁抵抗の測定

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真、承諾図書
目視、測定、成績書等

１ 種類、形状、寸法、厚さ、数量の確認
２ 位置と取付及び据付状態の確認
３ 機構と外観及び塗装の確認
４ 内部配線状態及び清掃の確認
５ 盤及び内部機構の銘板を確認
６ 内部機構の説明書を確認
７ 機能試験の確認
８ 各種接地工事、絶縁抵抗値の確認
９ 回路図、回線名の記入表示を確認
１０ 単三回路の中性線にヒューズが入っているのかを確認
１１ スイッチヒューズの容量、端子のねじ締め状態
を確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、測定、成績書等
目視、写真、成績書等
目視
目視
目視

１ 工事中
(1) 埋設極及び位置の確認(2) 接地線の保護を確認

目視、写真
目視、写真

２ 完成時
(1) 種類、形状、寸法、数量の確認(2) 埋設極及び位置の確認(3) 接地線の保護を確認(4) 埋設部分の埋設状態を確認(5) 各接地の埋設表示を確認(6) 接地抵抗の測定値を確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真、成績書等- 19 -

工種

４ 電灯、ｺﾝｾﾝﾄ
工事( 1)電 灯、 ｺﾝｾﾝ
ﾄ、ｽｲｯﾁその他

検

査

内

容

検査方法

１ 種類、形状、寸法、数量の確認
２ 取付位置及び取付状態の確認
３ 配線と器具類との接続状態を確認
４ 点灯試験の確認
５ 各種接地工事の確認
６ スイッチの結線、点滅順序を確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視
目視、成績書等
目視、写真、成績書等
目視

１ 器具及び電線の種類を確認
２ 停電時動作の確認

目視、承諾図書
目視、成績書等

１ 形式、規格、容量、数量の確認
２ 取付及び据付状態の確認
３ 運転状態（振動、騒音、過熱、安全性等）の確認
４ 各種接地工事、絶縁抵抗値の確認
５ 自動制御盤の結線図、機器名の記入表示を確認
６ 自動制御盤のﾌﾞﾚｰｶｰ・ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ・ｺﾝﾃﾞﾝｻｰの容量を確認
７ 自動制御盤の各種動作計器指示を確認
８ 電極棒の長さ、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁの動作、ﾓｰﾀｰの回転方向の確認
９ 屋外盤の防水パッキング、水抜き孔を確認

目視、承諾図書
目視、写真
目視
目視、写真、成績書等
目視
目視

１ 種類、形状、寸法、厚さ、数量の確認
２ 母線相互の離隔距離を確認
３ 配線状態の確認
４ 施錠装置及び危険表示板等安全装置の確認
５ 絶縁及び耐圧試験の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真、成績書等(2) 遮断器

１ 形式、容量、数量の確認
２ 取付及び据付状態の確認
３ 電路と接続状態の確認
４ 動作状態の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視

(3) 設備機器(発電機、変圧器 、 ｺﾝﾃﾞﾝｻ、
その他）

１ 型式、容量、数量の確認
２ 取付及び据付状態の確認
３ 性能確認試験の確認
４ 運転状態（振動、騒音、安全性等）の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真、成績書等
目視、成績書等(4) 継電器、
計器

１ 型式、動作能力、数量の確認
２ 取付、配線状態の確認
３ 動作状態の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視

(5) 静止形電源
設備(直流電源設備)

１ 型式、動作能力、数量の確認
２ 取付及び据付状態の確認
３ 消防法、建築基準法による適合品であるのか適否の確認
１ 種類、形状、寸法、数量の確認
２ 堅ろう性等の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、承諾図書
目視、写真
目視

１ 各種接地工事の確認
２ B 種接地もれ電流測定位置の確認

目視、写真、成績書等
目視、写真、承諾図書

５ 非常照明設備
工事(1) 器具及び配線

６ 動力設備工事(1) 設備機器(電 動 機 、 その他）

７ 発電変電設備
工事(1) 配電盤、
ｷｭｰﾋﾟｸﾙ(6) 支持物(7) 接地- 20 -

目視
目視、写真
目視、写真

工

種

検

査

内

容

検査方法

８ 構内配電設備
工事(1) 架空配線
１ 種類、形状、寸法、数量の確認（ 支 持 柱 、 配 ２ 建柱状態（位置、径間、地上高等）の確認
線 、外灯等 ） ３ 装柱状態（金具、支線等）の確認
４ 電線相互及び他の工作物との離隔距離を確認
５ 外灯柱の器具取付、塗装、点灯及び基礎を確認
６ 埋戻等の確認(2) 地中配線（管路、配線
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ等）

(4) 接

地

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真

１ 工事中
(1) 地中埋設配管の電しょく、防錆対策の確認

目視、写真

２ 完成時
(1) 種類、形状、寸法、系統、容量、数量の確認(2) 管路等の接続状態、端末処理を確認(3) 管路埋設（深さ、埋設標位置）状態の確認(4) ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの施工状態を確認

目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真

１ 各種接地工事の確認
２ Ｂ種接地もれ電流測定位置の確認
３ 接地極の埋設位置、測定端子を確認
４ 接地抵抗測定の確認

目視、写真
目視、写真、承諾図書
目視、写真
測定、成績書等

１ 種類、形状、寸法、系統、容量、数量の確認
２ 取付位置及び据付状態の確認
３ 電線の色別、端子接続状況を確認
４ 機能及び性能の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真、成績書等

１ 種類、形状、寸法、数量の確認
２ 突針、導線の位置及び取付状態を確認
３ 導線の支持間隔を確認
４ 接地工事、接地抵抗測定の確認
５ 強電との離隔状況を確認
６ 官公庁の手続き、検査合格書の確認

目視、写真、承諾図書
目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真、成績書等
目視、写真
資料

９ 弱電設備工事(ﾃﾚﾋﾞ、放 送 、
ｲﾝﾀｰﾎﾝ、電話
その他）(1) 管路、配線
機器(ｱﾝﾃﾅ、増幅器、混合器
ｽﾋﾟｰｶｰ、ｲﾝﾀｰﾎ
ﾝ、交換器等）

10 避雷針設備
工事(1) 突針、導線
接地極

11 防災設備工事（火災報知器
防煙扉、その他(1) 管路、配線 １ 種類、形状、寸法、系統、容量、数量の確認
機器(受信機 、 ２ 取付位置及び据付状態の確認
感知器、ﾍﾞﾙ
３ 接続状態の確認
ﾗﾝﾌﾟ、発信機 ４ 機能及び性能の確認
起動押ﾎﾞﾀﾝ等)

12 中央監視制御
設備工事(1) 警報盤、表示操作盤、中継盤、監視制１ 形状、構造、表示、寸法、数量の確認
２ 取付位置及び据付状態の確認
３ 機器類への接続状態を確認- 21 -

目視、写真、承諾図書
目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真、成績書等

目視、写真、承諾図書
目視、写真、承諾図書
目視、写真

工

種

御装置、記録装置、変換機盤

検

査

内

容

検査方法

４ 制御画面(CRT)及び出力帳票の確認
５ 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙの融着接続を確認
６ 機能の確認（表示状態含む総合動作確認）- 22 -

目視、成績書等
目視、写真、承諾図書
目視、写真、承諾図書

機械工事
工

種

１ 給排水衛生設
備工事(1) 給水設備(2) 衛生器具、
排水設備

検

査

内

容

検査方法

１ 使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認
２ 給水管、継手の確認
３ 製作物の承認の有無を確認
４ 配管接合材の確認
５ 水量調整良否及び漏水の確認
６ メーター、弁、ボックス等位置及び仕上げの確認
７ 保温、防露の施工状況を確認
８ 配管、配列、仕上げ状況の確認
９ 給水管水圧テストの確認
10 給水装置の設置状況を確認
11 防火区画等貫通部の補修状況を確認

目視、承諾図書
目視、写真
承諾図書
目視、写真
目視
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真

１ 使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認
２ 衛生器具取付位置、高さ、取付状況及び床、流しトラップの取付、清掃状況を確認
３ 掃除口取付及び通気管の良否を確認
４ 排水、汚水桝据付及びインバートの良否を確認
５ 汚水、雑排水配管、通気管の勾配を確認
６ 汚水、雑排水配管の満水テスト
７ スリーブ箱入れ、穴あけの位置及び大きさ、補強を確認
８ 支持及び吊金物（インサート）取付の確認
９ 防火区画等貫通部の補修状況を確認

目視、承諾図書

１ 使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認
２ 保温工事及び配管の確認
３ 給湯管の床、壁等貫通部箇所のｽﾘｰﾌﾞ入れの状況を確認
４ ボイラー、温水缶の炊き試し及び機能の確認
５ 温水調整弁等の機能を確認
６ 配管、配列、仕上げ状況の確認
７ 給湯管膨張対策の確認
８ 給湯用ボイラー、ガス湯沸器まわりの配管施工状
況を確認

目視、承諾図書(4) 揚水設備

１ 使用材料の品質、規格、形状、寸法を確認
２ 受水槽、高置水槽及び付属品等の確認
３ 受水槽、高置水槽内部の仕上げを確認

目視、承諾図書
目視、承諾図書
目視、承諾図書、写真(5) 消火設備

１ 使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認
２ 消火栓ボックスの取付状況及び位置の確認
３ ポンプの試運転及び調整の確認
４ 放水試験の実施確認
５ 自動運転の確認
６ 給水及び消火栓管の水圧テスト実施状況を確認

目視、承諾図書(3) 給湯設備

目視、写真
目視、写真
目視、写真、承諾図書
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真

目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真
目視、写真、承諾図書
目視、写真、承諾図書

目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書
目視、写真
目視
目視、写真、成績書等(6) タンク類
１ 構造検査(1) 材料の良否を確認(2) 溶接加工の良否を確認

測定、承諾図書
測定、承諾図書、写真- 23 -

工

種(7) 塗装工事

２ 空気調和設備
工事(1) 空調及び換
気設備(2) 自動制御

検

査

内

容

検査方法

(3) 寸法の良否を確認(4) 付属品及び塗装の良否を確認
２ 水張試験
(1) 水漏れ、異状の有無を確認

測定、承諾図書、写真
目視、写真
目視、写真

３ 受水槽、高置水槽(1) 受水槽の内容積、モルタル仕上げを確認(2) ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の位置及び逆流の有無を確認(3) 配管廻りのコーキングを確認(4) 高置水槽の位置、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｶﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを確認(5) 水槽内外部塗装と保温の確認

目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真

１ 塗装回数、順序の確認
２ 配管系統別の色別を確認
３ 仕上がり色調、文字、矢印記入の確認

承諾図書、写真
目視、写真
目視、写真

１ 空気調和機、送風機、冷凍機等の型式、材質、機能を確認
２ 各機器の設置及び取付を確認
３ ダクト製作、鋼板の厚さ及び塗装の確認
４ ダクト支持金物取付位置の確認
５ 防火区画貫通部の穴埋め状況を確認
６ 吹出口、吸込口機器の寸法、塗装を確認
７ ダンパー類の取付を確認
８ 保温材料、厚み及び施工状況の確認
９ 吹出口、吸込口の材質及び取付状況の確認
１０ 配管材料の品質、規格、形状、寸法を確認

目視、承諾図書
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真

１ 検出端の取付位置及びパイプ、ボックス類のアー
ス等を確認
２ 自動機器、制御弁等の作動を確認

目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真

１ ボイラー機器(1) ボイラー及び熱交換機並びに付属品の確認(2) ボイラー設置及び各機器取付の確認(3) 煙道の使用材料取付、断熱仕上げを確認(4) 放熱機、トラップの品質及び取付方法を確認(5) 管の保温及び継手等の施工状況を確認(6) 耐熱塗料の品質及び塗装状況を確認(7) 機器の調整及び試運転を確認(8) 熱管理計器取付の確認(9) ボイラーの試運転を確認(11) 官公庁の手続、検査の合格書を確認

目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真
目視、写真
目視、承諾図書、写真
目視、写真
目視、承諾図書、写真
目視、写真
目視、写真
承諾図書、写真、成績書等
資料

２ 冷凍機器(1) 基礎の仕上げを確認(2) 防震装置の取付、固定状況を確認(3) 冷凍機、ポンプ、冷却塔の性能を確認(4) 冷却塔の設置及び塗装状況を確認(5) 試運転調整（騒音振動の有無）の確認(6) 工場試験成績表の確認

目視、写真
目視、写真、承諾図書
成績書等
目視、写真、承諾図書
目視、承諾図書、成績書等
資料

１ 放熱器と他設備との取り合わせを確認
２ ファンの運転状況を確認
３ 数量、付属名取付の確認

承諾図書、目視、成績書等
目視(3) 冷暖房設備(4) 放熱器- 24 -

工

種

検

査

内

容

検査方法

(5) 排煙機

１ 排煙口の作動状況を確認
２ 手動開放装置の操作位置を確認

目視
目視

３ ガス設備工事

１ 使用材料の品質、規格、形状、寸法を確認
２ 配管、配列、仕上状況の確認
３ メーター、弁、ボックス等の位置及び仕上を確認
４ 気密試験及び点火試験の結果を確認

目視、承諾図書
目視、写真
目視、承諾図書、写真
目視、写真

４ し尿浄化槽設
備工事

１ 性能試験結果表の確認
２ 承認図による各機器仕様の確認
３ 放流先及び水質の確認

承諾図書、成績書等
承諾図書、成績書等
写真

１ 主要部材の材料試験、ﾐﾙｼｰﾄを確認

目視、承諾図書(2) 外観検査

１ 寸法の良否を確認
２ 鋳巣、鋳肌の良否を確認

目視、承諾図書目視(3) 性能試験

１ 各機器仕様の確認
２ バルブの操作により揚程を変化させ各計測器の読み及び吐出水量を確認
３ ポンプ付属品の確認
４ 試運転の確認
５ フロート弁取付位置の確認
６ ポンプ基礎、漏水処理の確認

目視、承諾図書、成績書等
目視、承諾図書、成績書等

１ 主要部材の材料試験、ﾐﾙｼｰﾄを確認

承諾図書、成績書等(2) 外観検査

１ 寸法の良否を確認
２ 鋳巣、鋳肌溶接の良否を確認

目視、承諾図書
目視、承諾図書(3) 機能試験

１ 吐出圧力、空気量、性能曲線等の確認
２ 軸受温度、原動機の出力を確認
３ バランス、振動、サージング等の確認

目視、承諾図書、成績書等
目視、承諾図書、成績書等
目視、測定、成績書等

１ 材料の良否を確認
２ ミルシートの確認

目視、承諾図書承諾図書(2) 外観検査

１ 鋳巣の有無、鋳肌の良否を確認
２ 塗装、色の良否を確認
３ 寸法の良否を確認

目視、承諾図書
目視、承諾図書
測定、承諾図書(3) 水圧検査

１ バルブ本体の水漏れの有無を確認
２ バルブシート面の水漏れの有無を確認

目視、承諾図書目視(4) 作動検査

１ 弁体の円滑な回転、給油装置の良否を確認

目視

５ ポンプ設備工事(1) 材料検査

６ ﾌﾞﾛﾜｰ設 備
工事(1) 材料検査

７ 弁及び制水扉
設備工事(1) 材料検査- 25 -

目視、承諾図書、写真成績書等、測定、写真
目視、承諾図書、写真
目視、承諾図書、写真

工種(5) 水圧試験

８ 空気圧縮機
設備工事(1) 構造検査(2) 機能確認

９ 昇降機設備工事(1) ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、
ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ
その他

１０ 重油タンク

検

査

内

容

検査方法

１ 水漏れ異状の有無を確認

目視

１ 寸法の良否を確認
２ 塗装関係の仕上、色を確認

測定、承諾図書
目視、写真

１ 吐出圧力の良否を確認
２ 吐出空気量の良否を確認
３ 回転数の良否を確認
４ 軸受温度、原動機の出力を確認

成績書等、承諾図書
成績書等、承諾図書
成績書等、承諾図書
成績書等、承諾図書

１ 種類、形状、寸法、容量、数量の確認
２ 性能試験の確認
３ 運転状況の確認
４ 安全装置（ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ、過速安全ｽｲｯﾁ、非常停止、緩衝装置、ｲﾝﾀｰﾎﾝ、防犯ﾍﾞﾙ等）の動作状態を確認
５ 塗装状況の確認
６ 昇降路の施工状況を確認
７ 外観の確認成績書等、承諾図書
成績書等、承諾図書
成績書等
成績書等、
目視、写真
目視、写真
目視、写真

１ 通気管の立ち上げを確認
２ 危険物表示の有無を確認
３ 消防法関係の確認

目視、写真
目視、写真
資料

- 26 -