知ってなるほど

水栓 の話

一般社団法人 日本バルブ工業会

【目次】

めっきや印刷の剥げ.................................................................................................................... P1
水栓のガタツキ............................................................................................................................ P2
水栓のウォーターハンマー音...................................................................................................... P3
水質による水栓の腐食................................................................................................................. P4
摺動部分の固着............................................................................................................................ P5
流量が少なくなった（浄水器内蔵タイプの目詰まり）............................................................... P6
サーモスタット水栓で吐水温度が不安定になる........................................................................ P7
レバーハンドルの操作範囲.......................................................................................................... P8
節湯水栓の流量不足に対する不満............................................................................................... P9
水圧が低い場合などでは、流量が不足することも...................................................................P10
流量調整不足によるシャワーの回転.........................................................................................P11
メタルホースからの水漏れ........................................................................................................P12
水栓の汚れ .................................................................................................................................P13
水栓から出した水で金属成分などの浸出値が高い...................................................................P14
水栓から出した水に消毒等を目的とした薬剤を混ぜると水が黒くなる.................................P15
使用環境の違いによる早期故障................................................................................................P16
水栓の豆知識①..........................................................................................................................P17
給水・給湯ホースの折れ............................................................................................................P18
給水圧力の設定..........................................................................................................................P19
施工時のゴミ噛み.......................................................................................................................P20
シールテープによるねじ接合....................................................................................................P21
止水栓の設置..............................................................................................................................P22
止水栓の固定..............................................................................................................................P23
水栓の豆知識②..........................................................................................................................P24

めっきや印刷の剥げ清掃によりめっきや印刷が剥げてしまう。

水栓のお手入れは、中性洗剤を使用してください。

水垢を付着させないポイントは、使 用後に水気を残さず拭き上げることです。

1水栓のガタツキ
吐水口（スパウト）のガタツキが気になる。

吐水口（スパウト）のガタツキと取り付け部のガタツキ

2水栓のウォーターハンマー音
水栓で水を止める際に、「ドンッ！」という音がすることがあります。
レバーハンドルを閉めた際に、音がする。
ドンッ！

水栓本体が振動する。

ウォーターハンマーを放置すると、漏水の原因となることがあります。

ゆっくりと

3

水質による水栓の腐食
短期間のご使用においても、水栓の腐食が発生および進行し、水漏れなどの不具合に繋がることがあります。

ご使用になる水質によっては、早期の不具合に繋がる可能性があります。定期的なお手入れ、メンテナンスが必要です。

4

摺動部分の固着摺動部分はご使用状況によって固着することがあります。

ギギギ ...

ギギギ ...

ギギギ...

固着した状態で使用すると水漏れの原因となります。

5

流量が少なくなった（浄水器内蔵タイプの目詰まり）
水栓に内蔵されている浄水カートリッジが目詰まりすると流量が少なくなる場合があります。

浄水カートリッジが目詰まりすると、除去性能が低下します。

6

サーモスタット水栓で吐水温度が不安定になる
給湯温度が低い場合、吐水温度が水栓の設定温度よりも低かったり不安定になります。

低い？

給湯器の設定温度を調整してください。

吐水温度より10℃以上高い
設定温度7レバーハンドルの操作範囲
レバーハンドルの湯水切替位置が今までの水栓と異なる。
〈今までの水栓〉

湯水

湯水混合
正面（湯水混合）湯を使用するときは、レバーハンドルを正面から湯側に回転させて調整し、お使いください。
〈節湯 C1 形水栓〉
湯水

湯水混合
正面（水）

8

節湯水栓の流量不足に対する不満
節湯水栓の仕様にご満足いただけず、「流量が少ない」とご指摘いただく場合があります。

省エネ基準で定める節湯水栓（Ａ1、Ｂ1、C1）は、気持ちよく使用できる流量は確保されたまま、基準を満たしています。

9

水圧が低い場合などでは、流量が不足することも水圧が低かったり、調整に不備があると、流量が不足し、快適にご使用いただけない場合があります。

まずは説明書を参照し、調整してください。
それでも解決しない場合は、水圧不足の可能性があります。

〈流量調節栓の調整〉〈ストレーナ、フィルタの清掃〉

10流量調整不足によるシャワーの回転流量が多い場合、シャワーフックに固定したシャワーヘッドが自然に回ったり、外れたりします。

説明書を参照し、適正流量に調整してください。

11メタルホースからの水漏れ
キッチン、洗面用の引出タイプのメタルホースは摩耗・劣化部品です。

外層：金属製

水栓本体

内層：樹脂、ゴム製ホース

水栓を長くお使いいただくために水栓の維持管理のための点検・部品交換スケジュール
1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

お客様による日常のお手入れ・点検
消耗部品の交換（こまパッキン等）
摩耗劣化部品の交換

9年

10 年

11 年

使用年数

12 年

買い替え
ご検討

12

水栓の汚れ
水栓には緑青が発生することがあります。

緑青の発生例

緑青は有毒ではありません。

厚生省（現厚生労働省）の研究結果が発表された際 の報 道 記事〔（一 社 ）日本 銅セン
ター HPより〕

13

水栓から出した水で金属成分などの浸出値が高い
長時間水栓内部で滞留した水は金属成分などの浸出値が高くなる場合があります。

長時間水栓内部で水が滞留した時、最初の水は飲用以外の用途で使用することをお勧めします。

14

水栓から出した水に消毒等を目的とした薬剤を混ぜると水が黒くなる
次亜塩素酸などを含んだ薬剤を長時間水栓内部で滞留した水に混ぜると黒く変色する場合があります。

長時間水栓内部で水が滞留した時、最初の水は薬剤に混ぜたり飲用したりする用途以外で使用することをお勧めします。

15

使用環境の違いによる早期故障
使用環境によっては製品寿命が短くなる場合があります

定期的なメンテナンスを検討してください16

水栓の豆知識 ①●給水栓の歴史●給水栓の呼び方
蛇口へ〜！

そうなんだ〜！

イメージキャラクター
「ばるちゃん」

17給水・給湯ホースの折れ給水・給湯ホースが折れたままご使用になると不具合の原因になります

水の出が悪い水漏れ

説明書に示された取付寸法範囲で施工してください

Ａ・Ｂ・Ｃ寸法範囲内
で施工する

18

給水圧力の設定
水圧が高すぎると、水栓の破損や漏水の原因となります

推奨圧力は 0.2～0.3MPa です

減圧弁

19

施工時のゴミ噛み
配管中に異物が残っていると、止水不良や流量不足の原因となります

水栓を取り付ける前に、配管中の異物を洗い流してください20シールテープによるねじ接合
接合ねじの許容差によってはシールテープの巻き数が異なります

シールテープの巻き数が適正でないと漏れの原因になります

シールテープの巻き数は適正に漏れ確認実施

21

止水栓の設置
止水栓を設置していないと・・・

止水栓を設置してください

22止水栓の固定止水栓を固定していないと・・・

止水栓を固定してください23水栓の豆知識 ②●シングル湯水混合水栓の止水方式
レバーを下げると止水する
下げ止水方式

昔

レバーを上げると止水する“上げ止水方式”と“下げ止水方式”があった上げ止水方式

今“下げ止水方式”に統一

24

「知ってなるほど水栓の話」
2017 年 4 月

発行

一般社団法人日本バルブ工業会
水〒 105-0011

栓部会

東京都港区芝公園 3-5-8

TEL : 03-3434-1811

機械振興会館

FAX : 03-3436-4335

E-mail : info@j-valve.or.jp

イメージキャラクター
「ばるちゃん」