ボ イ ラ ー 整 備 士 試 験
受験番号

ボ整

１／５

（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識）問

１

ボイラーの冷却に関し、次のうち誤っているものは

問

４ボイラーの化学洗浄作業における予備調査に関し、次のうち誤っているものはどれか。

どれか。
（１）燃焼が停止していること及び燃料が燃えきってい（１）止め弁の洗浄液が触れる部分に、銅合金やオースることを確認した後、ダンパを全開し、たき口、空テナイト鋼などの特殊な材質が用いられていないこ気口を閉止する。とを調べる。
（２）水の使用可能量を調査し、被洗浄物内容積の５〜（２）ボイラーは徐々に冷却し、少なくとも４０℃以下２０倍程度の量の水を確保する。にする。
（３）やむを得ず鋼製ボイラーの冷却を早める場合には、（３）付着物の分析調査に用いる試料は、ボイラー水の冷水を送りながら吹出しを行う循環吹出し方法による。

流れのよい部分や停滞しにくい部分から採取する。
（４）採取した付着物の化学分析を行って、スケールの（４）ボイラーの圧力がなくなったことを確認して、空成分及び性質を把握する。

気抜き弁、その他の気室部の弁を開いてボイラー内（５）化学洗浄廃液の中和やＣＯＤ成分の処理など排水に空気を送り込む。

処理方法を検討する。

（５）排水がフラッシュしないように、ボイラー水の温度が９０℃以下になってから、吹出し弁を開きボイラー水を排出する。

問

２

ボイラーの外面の清浄作業に関し、次のうち誤って

問

５

中小容量ボイラーの化学洗浄作業に関し、適切な手順は次のうちどれか。

いるものはどれか。

せい（１）燃焼室及び煙道にたい積しているすす及び灰を外（１）予熱 → 薬品洗浄 → 潤化処理 → 防錆処理に搬出する際、高温の灰に水をかけると爆発の危険（２）予熱 → 潤化処理 → 薬品洗浄 → 防錆処理があるので、余熱が少ないことを確認する。

（３）潤化処理 → 薬品洗浄 → 防錆処理 → 予（２）伝熱面のすすや未燃油などの除去は、スクレッパ（４）潤化処理 → 予やワイヤブラシを使用して行う。

熱熱 → 薬品洗浄 → 防錆処理

（５）薬品洗浄 → 防錆処理 → 予

熱 → 潤化処理（３）丸ボイラーの煙管は、ブラシを付けた突棒で付着物を除去し、必要に応じてチューブクリーナを使用する。
（４）水管群中の接近することができない水管に付着しているすすや未燃油は、長い棒の先端にワイヤブラシを取り付けて除去するか、又は圧縮空気を吹き付けて除去する。
（５）スチームソーキングを行う場合は、余熱があるうちに乾き蒸気を吹かせて付着物を除去する。

問６

ボイ ラー の酸洗浄における腐食発生防止対策に関し、次の文中の内に入れるＡ及びＢの用語の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
問

３

ボイラーの性能検査時における水圧試験に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水を張る前に、安全弁及び空気抜き用止め弁を含めたすべての止め弁を閉止し密閉する。
（２）水圧試験圧力は、最高使用圧力を原則とする。
（３）水圧を徐々に上昇させ、所定圧力を約３０分間保「酸洗浄時に、酸液中に溶出してくる酸化性イオン(Ｆe３ ＋ 及びＣu ２ ＋ 等)の量に比例して鋼材が腐食されるの で、 酸液 に洗 浄助 剤と して 添加 する
Ｂ１０００mg/ℓ未満に抑制する 。」
ＡＢ（１）酸化水 素イ オ ン（４）水圧試験の圧力は、ボイラー本体に直接取り付け（２）還元

銅 イ オ ン（３）中和塩化物イオン（４）潤化

陽 イ オ ン（５）水圧試験後、異状が認められない場合は、圧力をせ いできるだけ徐々に降下させる。

剤 及び

封 鎖剤 の添 加を 考慮 し、酸 化性 イオ ン濃 度を持して、圧力降下及び漏れの有無を調べる。

られた水圧試験用圧力計により確認する。

Ａ（５）防錆

陰 イ オ ン

ボ整２／５問

７

圧力計の点検と整備に関し、次のうち誤っているも問１０っているものはどれか。のはどれか。
（１）圧力計の指針がゼロを指していることを確かめる。

（１）他のボイラーの吹出し管、安全弁から突然の吹出しによる危険がないことを確認する。

（２）圧力計を取り外すときは、圧力計を両手で持って回して外す。

（２）洗浄作業には、ゴム製品、プラスチック製品などの耐薬品性の作業衣を着用する。

（３）圧力計を軽く指先でたたいても指針が狂わず、また、抜け出すことがないことを確認する。
（４）圧力計、サイホン管を取り付ける場合には、ガス（ ３ ） 酸洗浄の際に発生する水素ガスの放出対策を講じる。
（４）ボイラーの内部に入る場合には、マンホールの外部に監視人を置く。

ケットやシールテープが内側にはみ出さないようにする。

（５）ボイラーの内部に入る前に、酸素濃度が１２％以上あることを確認する。

（ ５ ）サイホン管には、取り付ける前に水を満たしておく。

問

８

安全弁のすり合わせに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）弁座のすり合わせは、すり合わせ定盤上の同一箇（ボイラー及 び第 一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識）
問１１（１）チューブクリーナは、フレキシブルシャフトの先端に工具を取り付け、水管内部のスケール除去、又（２）すり合わせの終わった弁体及び弁座は、洗浄液をは胴内のスケールやさびの除去に用いられる。

湿らせた布でふき取る。
（３）弁座のすり合わせ面は、あたり巾が広く外径側が（２）ハンマヘッド、ＬＧブラシは、主に胴内の硬質スケールの除去に用いられる。

だれやすいので注意する。
（４）すり合わせは、コンパウンドを使用し、弁体と弁（３）極細管用カッタは、極細管、曲管又は過熱器管のスケールの除去に用いられる。

座を共ずりして行う。
（５）すり合わせ面に光線を当ててみて、すり合わせ面（４）穂ブラシは、水管内部の硬質のスケールの除去に用いられる。

が一様に輝いている場合には、すり合わせは良好である。

機械的清浄作業に使用するチューブクリーナに関し、次のうち誤っているものはどれか。

所での回転のみでなく、偏心及びすべての方向にぐるぐる回して行う。

化学洗浄作業における災害防止に関し、次のうち誤（５）平形ブラシは、ドラム内面に付着した軟質スケール等を除去するのに用いられる。

問９

火炎検出器の点検と整備に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１２

電気抵抗が１１Ωである回路に、１１０Ｖの電圧をかけた とき 、回路に流れる電流は、次のうちどれか。

（１）保護ガラスの汚れやくもりは柔らかい布でふき取る。

（１）

１０mＡ

（２）検出器のレンズは、細かいサンドペーパーで磨く。

（２）

１０Ａ

（３）受光面の変色、異状の有無を目視により点検する。

（３）１００mＡ（４）電気配線の損傷及び接続の緩みの有無を点検する。

（４）１２１mＡ（５）主安全制御器との連係動作を行い、作動状況を点（５）１２１Ａ検する。

ボ

整３／５
（関係法令）
問１３

高さ２ｍ以上の足場の組立て作業に関し、次のうち

問１６序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

誤っているものはどれか。
（１）高さが５ｍ以上の足場の組立て等の作業を行う場
合には、作業主任者を選任する。
（２）足場板は、転位、脱落しないように２点以上を固定する。
（３）作業床には、最大積載荷重を定め表示する。

溶接による炉筒煙管ボイラーの設置、検査申請の順（１）使用検査 → 溶接検査 → 構造検査 → 設 置 届（２）溶接検査 → 構造検査 → 設 置 届 → 落成検査（３）使用検査 → 設 置 届 → 構造検査 → 溶接検査
（４）構造検査 → 溶接検査 → 設 置 届 → 落成検査
（５）設 置 届 → 構造検査 → 溶接検査 → 使用検査

（４）作業床の幅は、４０㎝以上とする。
（５）作業床の墜落のおそれのある箇所には、高さ６０㎝以上の手すりを設ける。

問１４ボイラーの炉壁材に用いる耐火れんがに要求される

問１７うちどれか。

性質に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）耐熱性が高いこと。

（１）伝熱面積が３㎡を超えるボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。

（２）耐荷重性が高いこと。
（３）温度変化に対して強いこと。

（２）ボイラー室には、原則として２以上の出入口を設けなければならない。

（４）高温ガスの化学作用に対する抵抗力があること。
（５）保温能力が大きいこと。

ボイラー室に関し、法令上、誤っているものは次の（３）本体を被覆していないボイラーは、ボイラーの外壁から壁等のボイラーの側部にある構造物（検査及びそうじに支障のないものを除く。）までの距離を原則として０.４５ｍ以上としなければならない。
（４）ボ イラーの 外側から ０.１５ｍ以 内にある 可燃性の物については、金属製の不燃材料で被覆しなければならない。
（５）ボイラーの排ガスを監視することができる措置を講じなければならない。

問１５

化学洗浄用薬品に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）亜硫酸ナトリウムは、還元剤として用いられるが、運転中のボイラーの脱酸素剤にも用いられる。
（２）水酸化ナトリウムは、潤化剤、中和剤として最も広く用いられる。
（３）スルファミン酸は、粉体のため取扱いが容易で、カルシウム塩の溶解度が高い。
（４）水酸化カルシウムは生石灰ともいい、水を注ぐと大量の熱を発し、中和剤として用いられる。
（５）りん酸ナトリウムは、白色吸湿性の粉末で、主にソーダ煮に用いられる。

問１８ボイラーの附属品の管理に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）圧 力計 又は 水 高計 は、 その 内部 が凍 結し 、 又は１００℃以上の温度にならない措置を講ずること。
（２）温水ボイラーの逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
（３）燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
（４）過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するよう調整すること。
（５）蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

ボ整

４／５

問１９

次の事由が発生したとき、法令上、所轄労働基準監

問２２ボイラーの内面腐食発生の原因に関し、次のうち誤っているものはどれか。

督署長に報告書を提出する必要のないものはどれか。
（１）ボイラー取扱作業主任者を選任したとき（１）給水の水処理が適切に行われていなかった。

（２）ボイラーの煙道ガスの爆発事故が発生したとき（２）ボイラー休止中の保存法が適切でなかった。

（３）小型ボイラーを設置したとき（３）化学洗浄の方法が適切でなかった。

（４）ボイラー室で火災の事故が発生したとき（４）溶接加工した際に生じた応力の処理が不十分であった。

（５）労働者が労働災害により休業したとき（５）重油にバナジウムが含まれていた。

問２０

鋳鉄製ボイラーに関し、関係法令上、誤っているも

問２３ボイラーの材料に関し、次のうち誤っているものはどれか。のは次のうちどれか。
（１）圧 力が０.１Ｍ Paを超 えて使用 する蒸気ボ イラー（１）鋼管は、インゴットから高温加工又は常温加工により引き抜き、又は帯鋼を丸く巻いて電気抵抗溶接

は、鋳鉄製としてはならない。

によって製造する。

（２ ）ボイラーの構造は、組合せ式としなければならない。
（３）給水タンクの水面以上に立ち上げた逃がし管を備（２）鍛鋼品は、一般的に形状や寸法が不正確なので、機械加工によって所要の形状に仕上げる。

えた給湯用温水ボイラーについては、逃がし弁を備（３）鋳鋼は、鋳造したままのものでは著しくもろいのえなくてもよい。

で、必ず約１１００℃で焼入れする。

（４）温水ボイラーには、水高計に代えて圧力計を取り（４）鋳鉄は、強度が低く、また、もろく展延性を欠く付けることができる。

ので、鍛造、圧延はできない。

（５）給水が水道から供給される場合には、給水管を逃（５）銅合金は、バルブ、コックなどの一部に使用されがし管に取り付けなければならない。ている。

（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識の免除者は、次問２４ボイラーの工作に関し、次のうち誤っているものはどれか。の科目は解答する必要はありません 。）（１）ローラによる胴の曲げ加工は、仕上がりがよく能率的で、厚い板でも可能である。

（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識）問２１

ボイラーの定義に関し、次の文中の内に入れるＡ、Ｂ及びＣの用語の組合せとして、正しいものは機によって成形する。
（３）煙管ボイラーの管板は、鋼板上に展開寸法をけが(１)〜(５)のうちどれか。
「ボイラーとは、火気、高温ガス又は電気を熱源とＢ（２）鏡板は、板を切断して加熱後、プレス又は縁曲げして、蒸気又は温水をつくき、切断後、縁曲げ機によって成形する。
（４）波形炉筒は、厚板でない場合、溶接によって円筒し、水又はＡをり、これをＣする装置である 。」

形に成形したものを特殊ロール機を用いて波形に加ＡＢＣ工する。

（１）熱媒蒸留他 に 供 給（２）熱媒

加熱

他 に 供 給（３）熱媒

加熱

内部に保有

（４）液体加熱

内部に保有（５）液体蒸留

内部に保有（５）水管ボイラーの水管は、管曲げ後も断面が真円であるように加工する。

ボ整

５／５

問２５

キャスタブル耐火物及びプラスチック耐火物に関し、

問２８

清缶剤の作用に関し、次のうち誤っているものはどれか。

次のうち誤っているものはどれか。
（１）キャスタブル耐火物やプラスチック耐火物を用い（１）清缶剤は、ボイラー本体へのスケールの付着を防ると、継ぎ目なしの１枚壁ができ、また任意の形状止 する機能 、ボイラ ー水のpＨを調 整する機 能を持に施工することができる。

つ薬品である。

（２）キャスタブル耐火物は、適当な粒度としたシャモ（２）酸消費量を適度に保つことにより、水中での鉄のイオン化を減少して腐食を抑制する。

ット質、高アルミナ質、クロム質の耐火材料の骨材にバインダとしてアルミナセメントを配合した粗粒（３）清缶剤は弱酸性であるため、ポンプのインペラ等に銅合金が使用されていると、これを腐食するおそ状のものである。

れがある。

（３）プラスチック耐火物は、キャスタブル耐火物同様の骨材にバインダとして粘土などを練り合わせたも（４）清缶剤を溶解する場合には、軟化水かイオン交換水などの給水で溶解する必要がある。のである。
（４）プラスチック耐火物は、ハンマ及びランマーでた（５）硬度リークが生じると、短時間で缶水中の清缶剤が不足するので、追加投入が必要である。

たき込んで壁を成形する。
（５）キャスタブル耐火物は、燃焼室内壁など高熱火炎にさらされる箇所などに多く用いられる。
問２９

圧力容器のふた締付け装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問２６

水面測定装置に関し、次のうち誤っているものはど（１）クラッチドア式は、ふた板及び胴の周囲にクラッチを設け、クラッチリングをわずかに回転させて爪れか。

をかみ合わせ、ふた板を緊密に締め付ける。

（１）蒸気ボイラー（貫流ボイラーを除く。）には、原則として２個以上のガラス水面計を見やすい箇所に（２）ロックリング式は、ふたの外側の周囲に取り付けたロックリングを油圧シリンダで本体側フランジの取り付ける。

溝にはめ込み、リングストッパを差し込みロックリ（２）ガラス水面計は、ガラス管の最下部が、ボイラーングを固定する。の安全低水面と同じ高さになるように取り付ける。
（３）丸 形 ガ ラ ス 水 面 計 は 、 主 と し て 最 高 使 用 圧 力（３）上下スライド式は、胴とふた板の上半周と下半周のか み合 わせ爪の構造が互いに逆の形となっており、１ＭPa以下の丸ボイラーに用いられる。

ふた板を完全に降ろして、全周の爪がかみ合うこと（４）平形反射式水面計は、その前面から見ると蒸気のによって締め付ける。

部分は黒色に、水の部分は銀色に光って見える。
（５）ボイラー水は水面計の下の連絡管を通り、蒸気は（４）輪付きボルト締め式は、ふた板及び胴の周囲に設上の連絡管を通って、ガラス管にボイラー内の水位けられたフランジ部のボルト穴にボルトを差し込んが現れる。

で締め付ける。
（５）放 射棒 式は、ふた板中央のハンドルの回転により、放射棒が半径方向に伸び、その先端が胴側の受け金

問２７具に入り込んで、ふた板が固定される。

電極式水位検出器は、長さの異なる電極棒が取り付けられているが、長さに対応した機能の正しいものの組合せは次のうちどれか。
問３０

ただし、共通電極を除くものとする。
短い電極

中間の電極

長い電極

（１）低水位検出用

ポンプ停止用

ポンプ起動用（２）低水位検出用

ポンプ起動用ポンプ停止用（３）ポンプ停止用

ポンプ起動用低水位検出用（４）ポンプ停止用

低水位検出用

ポンプ起動用（５）ポンプ起動用

低水位検出用ポンプ停止用通風装置の点検と整備に関し、特に関係のないもの
は、次のうちどれか。

（１）スートブロア（２）羽根車（３）軸受（４）ダンパ（５）ダクト（終り）