目次

施工編

1. 室外ユニット据付工事（1）据付工事説明書… ……………………………………………………………………………………… E-2（2）冷媒配管相当長… ……………………………………………………………………………………… E-29
（3）分岐管施工要領… ……………………………………………………………………………………… E-30
（4）ヘッダー配管施工要領… ……………………………………………………………………………… E-33
（5）冷媒配管接続作業… …………………………………………………………………………………… E-34

2. 室外ユニット電気工事（1）据付工事説明書（電気工事編）… ……………………………………………………………………… E-35

3. 試運転要領（1）既設配管対応判定フロー… …………………………………………………………………………… E-53
（2）< ケース 1>

既設配管利用の場合（配管洗浄なし）………………………………………………… E-54

（3）< ケース 2>

既設配管利用の場合（配管洗浄あり）………………………………………………… E-55

（4）< ケース 3>

配管新規施工の場合… ………………………………………………………………… E-56

E-1

1. 室外ユニット据付工事

施工編（1）据付工事説明書

E-2

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-3

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-4

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-5

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-6

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-7

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-8

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-9

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-10

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-11

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-12

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-13

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-14

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-15

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-16

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-17

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-18

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-19

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-20

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-21

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-22

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-23

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-24

1. 室外ユニット据付工事

施工編

E-25

1. 室外ユニット据付工事

施工編

●施工補足
1）冷媒配管の取り回しに関する注意
GHP と EHP では、室外機の冷媒配管取り出し方向が異なりますので、冷媒配管の取り回しを考慮して
EHP の設置方向を決定してください。
GHP：背面側が冷媒配管取り出し方向（ロゴがある側が正面側となります）
EHP：正面側が冷媒配管取り出し方向（ロゴがある側が正面側となります）《室外機の正面を合わせる場合（防振架台を使用しない場合）》
冷媒配管

右

冷媒配管

左

GHP
EHP

右

EHP

EHP
EHP

GHP

左
200ｍｍ以上

200ｍｍ以上● GHP の正面に配管を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● EHP 正面 300mm 以内に配管、配線を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● GHP と EHP の間に EHP の冷媒配管を通す場合、配管ラッキングのために 200mm 以上の間隔を空けてください。
《配管取り出し方向を合わせる場合（防振架台を使用しない場合）》
冷媒配管

右

冷媒配管

300ｍｍ以上

EHP

右

GHP

左

EHP

300ｍｍ以上

EHP

300ｍｍ以上

EHP

左300ｍｍ以上

GHP● EHP 正面 300mm 以内に配管、配線を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。

E-26

1. 室外ユニット据付工事

施工編《防振架台を使用する場合》※ GHP のみ防振架台（EHP は防振マット）を使用する場合および GHP・EHP 共に防振架台を使用する場合は、下記に従ってください。
GHP と EHP の配管合流部は GHP の冷媒配管取り出し口から 1.5m 以上離れた位置とし、GHP の冷媒配管は各室外機毎に 1.5m 以上離れた場所で固定してください。
1.5m 未満の位置で合流、固定を行なうと、振動による配管破損の原因となります。
冷媒配管

右

冷媒配管

左

1.5ｍ以上1.5ｍ以上300ｍｍ以上

GHP
EHP

右

300ｍｍ以上

EHP
1.5ｍ以上1.5ｍ以上1.5ｍ以上300ｍｍ以上

300ｍｍ以上

EHP
EHP

GHP

左

1.5ｍ以上1.5ｍ以上正面

1.5ｍ以上

正面200ｍｍ以上

200ｍｍ以上● GHP の正面に配管を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● EHP 正面 300mm 以内に配管、配線を施工しないでください。メンテナンスの妨げになります。
● GHP と EHP の間に EHP の冷媒配管を通す場合、配管ラッキングのために 200mm 以上の間隔を空けてくだ
さい。

E-27

1. 室外ユニット据付工事

施工編

2）防雪フードの使用について※室外ユニットの騒音や排ガスによる臭いが、近隣に影響を及ぼさないよう、フードの設置方向や排気延長キットとの組み合わせなど設置時に、配慮してください。
●防雪フードの吹出方向は、下図のようにユニット上部にある排気トップが吹出側になるように設置してください。…
反対方向に設置した場合、排気が防雪フード内で滞留し、フード、天井パネルに結露、氷結することにより、機器に不具合が発生する可能性があります。…
周囲の環境状況により、吹出し方向を反対方向に設置する必要がある場合は、排気延長キットを設置し、排気が防雪フードの外へ排出されるようにしてください。

排気トップ

左側面図
● GHP 本体の上部には右図に示すように、冷却水封入口があります。防雪フードを使用する場合には、冷却水の補充やエアー抜きができるように手配時に配慮してく冷却水封入口ださい。

背面側3）架台上に室外ユニットを設置する場合●安全にメンテナンス作業を行うため高い基礎上に室外ユニットを設置しメンテナンス時に脚立等の使用が必要な場合には図のようなメンテナンス空間を設け、脚立等に乗らずに作業できるようなスペースを設けてください。また、落下の危険がある場合には手すり等の安全策を講じてください。

室外ユニット
作業スペース

架台

E-28

1. 室外ユニット据付工事

施工編（2）冷媒配管相当長
配管系統に使用する継手部品の直管相当長さは、下表を参照して配管システムの設計を行います。
●継手部品の直管相当長さ（表 3）
吸込管または太管（ガス管）φ 9.52

単位 [m]

φ 12.7 φ 15.88 φ 19.05 φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1

90°エルボ

0.15

0.3

0.35

0.42

0.48

0.52

0.57

0.7

0.79

45°エルボ

0.1

0.23

0.26

0.32

0.36

0.39

0.43

0.53

0.59

ティーズ

0.2

0.5

0.5

0.6

―

0.8

0.9

0.9

―

ソケット

0.05

0.1

0.11

0.12

―

0.14

0.16

0.18

―

U 字管曲げ（R60 ～ 100mm）

0.7

0.9

1.05

1.26

1.44

1.56

1.71

2.1

2.37

トラップベンド

1.8

2.3

2.8

3.2

3.8

4.3

4.7

5.0

5.8

分岐管

0.5

ヘッダー配管1●曲げパイプの直管相当長（表 4）
相

当

計算例

長

R
―
d

45°曲げ

90°曲げ

180°曲げ0.5

25.0 × d

40.0 × d

53.5 × d

1.0

12.0 × d

18.5 × d

25.8 × d

1.5

7.8 × d12.2 × d

16.4 × d

2.0

6.4 × d10.0 × d

13.4 × d

2.5

5.9 × d9.2 × d12.3 × d

3.0

5.7 × d9.0 × d12.0 × d

3.5

5.9 × d9.2 × d12.2 × d

4.0

6.4 × d10.0 × d

13.4 × d

4.5

7.1 × d11.0 × d

14.8 × d

d：外径
R：曲げ半径

R
―
d

=

30
19

=

1.57

（例）
19mm のパイプを半径 30mm で 90°曲げた場合（d=19・R=30）
表より
相当長 =12.2 × 19=231mm
0.23m になる

E-29

1. 室外ユニット据付工事

施工編（3）分岐管施工要領
・APR-P160B
機種名
APR-P160B

新部品コード
新部品名

E-30

組合わせ配管仕様内容
部品

1

部品

2

※2

1. 室外ユニット据付工事
・APR-P680B

施工編
機種名
セット内容

※2018.1.1～

新部品コードACXF70-3688
新部品名
INDICATION

E-31

APR-P680B
部

品

名

部品

1

部品

分

岐

管

1個

1個

断

熱

材

1個

1個

レデューサー

5個

3個

21. 室外ユニット据付工事

施工編

・SGP-PCH1400K
機種名
セット内容

E-32

SGP-PCH1400K
部

品

名

部品

1

部品

分

岐

管

1個

1個

断

熱

材

1個

1個

レデューサー

10 個

5個

2

1. 室外ユニット据付工事

施工編（4）ヘッダー配管施工要領●ヘッダー配管は、下図に示す向きにて使用してください。特に垂直使用の場合には、注意してください。
〈水平使用〉①水平横向き使用・15°～ 30°傾けて使用してください。
・室内ユニット側分岐配管は、下図のように必ず 1 度立ち上げてから横引き配管してください。

〈垂直使用〉②水平上向き使用●室内ユニット側の冷媒配管サイズに合わせヘッダー配管の分岐部分を切断し、使用してください。
●室内 3 台で使用する場合、3 台分は室内ユニット側の冷媒配管サイズに合った所で切断し、結合してください。
使用しない所はそのまま状態で使用してください。
●室内 5 ～ 8 台使用する場合は下図のようにヘッダー配管を 2 個結合して使用してください。
〈ヘッダー配管の結合〉●配管の切断位置は下図を参照してください。

●詳細については、据付工事説明書を参照してください。
E-33

1. 室外ユニット据付工事

施工編（5）冷媒配管接続作業
・冷媒配管材料
材質：JIS H 3300「銅管および銅合金継目無管」りん脱酸銅（C1220）
配管径サイズ：配管サイズは表 1 によるものをご使用ください。
表 1. 配管を新設する場合
配管呼外径 φ 9.52 φ 12.7 φ 15.88
肉厚
T0.8
T0.8
T1.0
タイプ
O材

φ 19.05
T1.2
T1.0

E-34

単位 mm
φ 22.22 φ 25.4 φ 28.58 φ 31.75 φ 38.1
T1.0
T1.0
T1.0
T1.1
T1.35
1/2H 材または H 材

2. 室外ユニット電気工事

施工編（1）据付工事説明書（電気工事編）

E-35

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-36

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-37

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-38

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-39

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-40

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-41

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-42

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-43

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-44

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-45

2. 室外ユニット電気工事

施工編

E-46

2. 室外ユニット電気工事

施工編
82664140113000

据付工事説明書

電気工事担当のかたへ

U-ESH280T1R＊

室外ユニットには他に「据付工事担当のかたへ」「試運転担当のかたへ」の据付工事説明書が添付してあります。
必ず参照してください。
ＧＨＰと併用設置する場合は、ＧＨＰ室外ユニットの「据付工事説明書（据付編）」をご覧ください。

安全上のご注意■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
警告」、「注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内■ ここに示した注意事項は、「
容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
※ 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“ 取扱説明書 ”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。また“ 据付工事担当のかたへ ”、“ 電気工事担当のかたへ ”は、“ 取扱説明書 ”とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

警告● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
“ 電気工事担当のかたへ ”に従って確実に行ってください。
● 据付工事は、“ 据付工事担当のかたへ ”
据え付けに不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および“ 据付工事担当のかたへ ”“ 電気工事担当のかたへ ”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケ－ブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケ－ブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要です。
限界濃度を超えない対策については販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐えるところに確実に行ってください。
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ－ター、スト－ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● ア－ス工事を行ってください。（電気工事士の資格のある方が行ってください。）
ア－ス線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のア－ス線等に接続しないでください。
ア－スが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● 漏電しゃ断器を取り付けてください。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。

注意●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

-1E-47

3000

2. 室外ユニット電気工事

施工編

１．電気配線工事について
a 配線容量機種（U-）

ESH280T1R＊（10 馬力相当）項目
ス イ ッ チ 容 量
ヒ ュ － ズ 容 量
容量
漏電しゃ断器
漏れ電流
動作時間

A
A
A
mA
sec

60
50
50
30
0.1
14mm2
（38）
14mm2
22mm2
38mm2
8mm2

電 源 配 線 電源最小太さ ※ 1（金属管・塩ビ管） こう長 25ｍまで
電圧降下基準 2％
50ｍまで
75ｍまで
ア ー ス 線 太 さ
室内外操作線太さ
基準電流値 ※ 2

0.5mm2 ～ 2mm2（総延長 1000ｍまで）2mm2（総延長 2000ｍまで）

38A※ 1 電源最小太さ（）内の数値はその最大こう長（ｍ）を表します。
電源配線は６００Ｖビニール電線を使用基準とします。
※ 2 基準電流値は配線選定の際に使用した数値で、運転範囲中の最大電流値を示します。
供給電源量も基準電流値に基づいて選定してください。
信号線（１）室内外操作線● 配線
無極性2線式● 線種※エコ電線について： 紫外線（日光、照明など）の影響を受ける場合
は、遮光するか耐紫外線用をご使用ください。

エコ電線記号 従来記号
名称（従来名称）
適用規格
EM-CEE
CVV
制御用耐燃性ポリエチレンシースケーブル（制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル）
JIS C 3401
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
JCS4501
ECO120VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
JIS C 3312
EM-ECTF
VCTF
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型コード） JIS C 3306
EM-EEFVVF
６００Ｖ耐燃性ポリエチレンシース平型ケーブル（６００Ｖビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル）
JIS C 3342
通信用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-CPEES
CPEVS－（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
計装用シールド付き市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
EM-K-CPEE KPEVSJIS C 5402
（シールド付き市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）
EM-MEE-S
MVVS しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）
JCS 4271

信号線（２）リモコン配線、リモコンわたり配線● 配線
無極性2線式● 線種

エコ電線記号 従来記号
名称（従来名称）
適用規格
EM-CETF
CVTF
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型コード（ビニルキャブタイヤ丸型コード） JIS C 3306
耐燃性ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸型ケーブル
JCS4501
ECO120VCT（ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル）
JIS C 3312
EM-MEE-S
MVVS しゃへい付きマイクロホン用耐熱性ポリエチレンコード（しゃへい付きマイクロホン用ビニルコード）
JCS 4271● 線の太さ● 線長

注意事項

・ 0.5ｍｍ 2 ～ 1.25ｍｍ 2・ 総配線長MAX500mまで（グループ内にワイヤレスリモコン、バックライト付 室内ユニット1
簡単リモコンがある場合は400mまで）
・ リモコンわたり配線の総配線長は200mまで（ℓ 1 +ℓ 2 +ℓ 3 +・・・・・・ℓ n ＝ＭＡＸ200ｍ）

MAX8台
室内ユニット2

室内ユニット3ℓ2ℓ1

室内ユニット8ℓ3

1．信号線（１）（２）は、誤作動防止のため、動力線と併走しないでください。
2．当社製空調機用電源配線との離隔距離は50mm以上としてください。
3．その他の動力線との離隔距離は300mm以上としてください。
4．上記の離隔距離以内で併走する場合は、どちらかを鉄製の電線管に入れてください。
5．シールド線を使用する場合は片側をアースとしてください。
6．信号線（１）（２）は電源配線と同一ケーブルで配線しないでください。（図1）7．信号線同士を多芯ケーブルで配線しないでください。（図2）

リモコン

(図2)

(図1)

多芯ケーブル}ユニット間
}電源

A
B
C
D

多芯ケーブル
信号線● 室外ユニット電源端子板容量
室外ユニット
280 形

端子板容量
100A

-2E-48電線最大太さ
38mm2

ℓn

A
B
C
D

2. 室外ユニット電気工事

施工編

b 電気配線工事は下記の電気配線系統図およびユニット貼付の電気回路図を参照
してください。
● 電気配線系統図
１）個別リモコン制御・グループ制御● １リモコンで複数台グル－プ制御する場合
この“ グル－プ制御 ”は複数台の室内ユニット（最多８台）を１グル－プとして１個のリモコンで操作するものです。

＜基本配線図＞
３φ２００Ｖ
漏電しゃ断器

ＲＳＴ
室外ユニットU１ U２

ア－ス
プルボックス

室内外操作線

１φ２００Ｖ
漏電しゃ断器

プルボックス

プルボックス

ＲＳＴ１２
室内ユニット１

ＲＳＴ１２
室内ユニット
２

１２
ア－ス

ＲＳＴ１２
室内ユニット
３

１２
ア－ス

ＲＳＴ１２
室内ユニット４

１２
ア－ス

リモコン配線

１２
ア－ス
グル－プ制御用リモコンわたり配線（最多８台まで）

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

１２
（別売品）
リモコン

注意 ● リモコン配線、リモコンわたり配線、室内外操作線には、極性はありません。

● 室内ユニットの電源配線は、冷媒系統毎に配線接続してください。
● 全ての室内ユニットは、室内ユニットの電源端子板を利用した、わたり方式による電源引き込みはできません。プルボックスで中継してください。
● 電源配線は６００Ｖビニール電線を使用基準とします。

＜グループ制御＞● この制御を行う時は、必ず室内ユニットセンサー（ボディーセンサー）で使用してください。
工場出荷状態で室内ユニットセンサーになっていますので、特に変更の必要はありません。

2）集中制御注）集中制御については、
ＧＨＰ室外ユニットの「据付工事説明書」をご覧ください。

-3-

E-49

2. 室外ユニット電気工事

施工編

を参照
● 室内外操作線の注意事項
1．室内外操作線接続用端子板に AC200V の配線接続をしていないか確認してください。
※ 誤って AC200V を印加した場合は、室外コントロール基板のヒュ－ズ（FUSE3，0.4A）が溶断して基板を保護します。
その場合は、配線接続を正しく修正した後、基板に接続されている 2P コネクタ（青、OC、CN76）をはずして、２Ｐコネクタ（茶、EMG、CN69）に差し替えてください。
そして、ジャンパー（JP11）をカットしてください。
（作業は必ず電源を OFF にしてから行ってください。）

ジャンパー
ＪＰ１１
ＯＣ，ＣＮ７６
２Ｐコネクタ，青ヒューズ，ＦＵＳＥ３

ＥＭＧ ，ＣＮ６９
２Ｐコネクタ，茶

- 4-

E-50

2. 室外ユニット電気工事

施工編3）室外ユニット電気配線
280 形
電装ボックス

室内外操作線 U1・U2
端子板（2Ｐ）
締付トルク：1.25±0.25N･m
電源用端子板
締付トルク：6.2±0.2N･m

U1 U2

RST

アース端子
締付トルク：8.2±0.4N･m

配線パネル注）本右側 2Ｐ端子板は使用しません。

R

S

T

クランパーで固定してください
固定は必ず被覆部で行ってください

電源配線はＲ，Ｓ，Ｔそれぞれ
クランパー（現地手配）で固定してください
丸形圧着端子（現地手配）を使用して接続してください。
圧着部は絶縁スリーブ（現地手配）を取り付けてください。
より線は、はんだ仕上げして使用しないでください。
１個の端子に２本配線する場合は、圧着端子の平面部を合わせて配線してください。

配線パネル正面

φ60（電源配線口）（ノックアウトホール）

ホルソー
穴あけスペース（最大穴径φ４８まで）

配線パネル底面

φ28（室内外操作線配線口）（ノックアウトホール）

注意 ● 室外ユニットへの電気配線は必ず防水型コンジットを使用してください。

● 電源接続用パネルは電線管の太さに合わせてホルソーにて穴をあけ配線してください。
穴を開けた後はバリを取り除き、防錆のためにエッジおよび周囲の端面に補修用塗料を塗布することを推奨します。
● 配線口より内部に雨水などが入らない構造にしてください。

-5E-512. 室外ユニット電気工事

施工編

C 電気工事についてのご注意「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびパッケージエアコンの電警告 電気配線は、源仕様に従ってください。また、事前に各電力会社の指導に従ってください。
● 電源は必ず専用の分岐回路からとってください。
● 電源は必ず正相で接続してください。本ユニットは逆相保護回路を搭載していますので、逆相保護回路
作動時は、三相のうち二相を入れ替えてください。
● 電源配線および室内外操作線は冷媒配管や熱交換器、バルブなどに触れないようにしてください。
● 室外ユニットへの電気配線は“ 配線パネル ”に電線管の太さに合わせてホルソ－にて穴をあけ配線してください。内部に雨水などの入らない構造にしてください。
● 室内ユニットの配線終了後、各配線口のすきまをパテでシ－ルしてください。
● 配線は誤配線のないように接続してください。（機器を破損するおそれがあります。）● 電源配線（AC200V 等）とリモコン配線および室内外操作線は、同一ケーブルで配線したり配線同士を近づけたりしないでください。
● リモコン配線および室内外操作線は電源配線と違いのわかる信号線を使用してください。
● エアコンの電源コ－ド、室内外操作線はテレビ、ラジオ、ステレオ、インタ－ホン、パソコン、ワ－プロ、電話などの本体、および、アンテナ線や信号線、電源コ－ドなどから 3m 以上離してください。ノイズで影響を受ける場合があります。
特に電波の弱い地域では、電源配線と室内外操作線、リモコン配線は、それぞれ別の金属管に入れ、金属管をアースし、リモコン本体は、鉄製の箱に収納してください。
● 力率改善用進相コンデンサは本ユニットに取り付けないでください。本ユニットはインバーター装置を内蔵しており、進相コンデンサを取り付けると力率改善効果が期待できないだけでなく、高周波によるコンデンサ異常過熱事故のおそれがあります。

２．リモコン ( 別売品 ) の取り付けかた● 別売のリモコンに付属しています説明書を参照してください。
● リモコン配線は確実にリモコンと室内ユニットのリモコン配線用端子板と接続してください。
● リモコンおよびリモコン配線は、ノイズを受けないよう設置してください。
● リモコン配線に接続可能制御機器の最多台数は、2 台までです。
● 冷媒系統をまたがり、一部の室内ユニットをグループ制御することは、禁止です。
実施した場合は、モード不一致になることがあり、一部の室内ユニットが停止になります。

３．漏電しゃ断器は必ず取り付けてください

警告 取り付けられていないと感電や火災の原因になることがあります。
● 漏電しゃ断器は電流動作形・高周波対応品を使用してください。
● 地絡保護用の漏電しゃ断器を使用する場合は、ヒューズ付負荷開閉器または配線用しゃ断器と組み合わせて使用してください。

４．アース工事は必ずおこなってください

警告 アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● ア－ス端子は電装ボックス内部にあります。（接地工事はＤ種接地工事（旧第三種接地工事）です。）● 静電気による帯電およびノイズを吸収するため、据え付けの際は必ずア－ス工事を行ってください。

- 6E-52

3. 試運転要領

施工編（1）既設配管対応判定フロー

既設配管が再利用可能か？
配管サイズ・配管長制限を満足するか？

No

Yes

既設ユニットの冷凍機油は適合しているか？
［鉱物油］：suniso・フレオール S・MS
［合成油］：アルキルベンゼン系（HAB、
バーレルフリーズ）・エステル系・エーテル系（PVE のみ）※ 既設機が GHP 且つ PAG 油（HP-5S/7/9、PR など）を使用していた場合、または不明の場合には要配管洗浄

No

Yes

既設機での圧縮機トラブル暦はないか？
レアショート・水分チョーク・酸化スケール等異物混入はないか？

No

Yes

既設配管内の汚れは問題ないか？
色相は問題ないか？ 残渣物・磨耗粉が残っていないか？

No

Yes

配管洗浄なし配管洗浄ありE-53

配管新規施工3. 試運転要領（2）< ケース 1>

施工編

既設配管利用の場合（配管洗浄なし）①機器入れ替え・施工確認②各種設定・確認③パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 1 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを off④GHP 単独で強制暖房試運転（30 分）⑤パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 2 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを on⑥GHP（親機）から強制試運転モード
にて試運転実施⑦機器異常確認および運転データ確認

⑧作業終了

E-54

3. 試運転要領（3）< ケース 2>

施工編

既設配管利用の場合（配管洗浄あり）①機器入れ替え・施工確認②各種設定・確認③パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 1 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを off④GHP 単独で強制暖房試運転で共洗洗浄（30 分）⑤オイル（FV68S）入替⑥手順④⇔⑤を 3 回実施⑦オイル（FV68S）入替⑧パッケージエアコンの閉鎖弁（液 / ガス / バランス）を「全閉」GHP の室外メイン基板より
室外ユニット接続台数を 2 台に設定
パッケージエアコンの電源ブレーカを on⑨GHP（親機）から強制試運転モードにて試運転実施⑩機器異常確認および運転データ確認
⑪作業終了
E-55

3. 試運転要領（4）< ケース 3>

施工編

配管新規施工の場合①施工確認②各種設定・確認③GHP（親機）から強制試運転モードにて試運転実施④機器異常確認および運転データ確認

⑤作業終了

E-56