MANUAL DE MONTAGEME UTILIZAÇÃO
EB 20b
Tradução das instruções originais

Válvula de esfera BR 20b • Versão DIN e ANSI
para combinação com atuadoresEdição de dezembro de 2023

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH · Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen
Telefone: 02152 2005-0 · Telefax: 02152 1580
sales-pfeiffer-de@samsongroup · www.pfeiffer-armaturen.com

Nota sobre este manual de montagem e utilização
Este manual de montagem e utilização fornece orientações parauma montagem e utilização seguras.
As informações e instruções contidas neste manual são vinculativas para o manuseamento dos aparelhos PFEIFFER. As imagens
e ilustrações no presente manual são exemplificativas e devem
ser consideradas como tal.
Ö Para uma utilização segura e correta, ler atentamente este
manual antes da utilização do aparelho e guardá-lo para referência futura.
Ö Em caso de dúvidas para além do conteúdo deste manual,contactar o Serviço Pós-Venda da PFEIFFER ChemieArmaturenbau GmbH.
Ö Este manual aplica-se apenas à válvula de esfera em si; parao atuador montado, aplica-se igualmente o respetivo manual.

Indicações e seu significado
PERIGO
Situações perigosas que provocam a morte ou ferimentos graves
AVISO
Situações que podem provocar a morte ou ferimentos graves
NOTA
Danos materiais e anomalias
Informação
Explicações informativas
Sugestão
Recomendações práticas

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conteúdo

Conteúdo
1

Instruções de segurança e medidas de proteção

1-1

1.1

Informações sobre possíveis danos pessoais graves

1-2

1.2

Informações sobre possíveis danos pessoais

1-2

1.3

Informações sobre possíveis danos materiais

1-3

1.4

Avisos no aparelho

1-4

2Marcações no aparelho

2-1

2.1

Placas de identificação

2-2

2.1.1

Placas de identificação da válvula de esfera

2-2

2.1.2

Placa de identificação do atuador

2-2

2.2
3

Marcação dos materiais
Conceção e princípio de funcionamento

2-2
3-1

3.1

Variantes

3-1

3.2

Equipamento adicional

3-1

3.3

Acessórios

3-1

3.4

Dados técnicos

3-2

3.5

Montagem da válvula de esfera

3-2

3.5.1

Montagem da válvula de esfera DIN, DN 15

3-2

3.5.2

Montagem da válvula de esfera DIN, DN 25 ... 100

3-4

3.5.3

Montagem da válvula de esfera DIN, DN 150 ... 200

3-5

3.5.4

Montagem da válvula de esfera ANSI

3-7

4

Envio e transporte interno

4-1

4.1

Aceitar envio

4-1

4.2

Desembalar a válvula de esfera

4-1

4.3

Transportar e elevar a válvula de esfera

4-1

4.3.1

Transportar

4-1

4.3.2

Elevar

4-1

4.3.3

Pontos de elevação no corpo

4-2

4.3.4

Pontos de elevação na consola

4-2

4.4
5

Armazenar válvula de esfera
Montagem

5.1

Condições de instalação

4-3
5-1
5-1

5.2

Preparar a montagem

5-1

5.3

Montar a válvula de esfera e o atuador

5-1

5.4

Instalar a válvula de esfera na tubagem

5-2

5.4.1

Generalidades

5-2

5.4.2

Instalar a válvula de esfera

5-3

5.4.3

Instruções de instalação para válvulas de esfera de passagem reta revestidas com bolsa de aquecimento

5-3

5.5

Verificar a válvula de esfera montada

5-4

5.5.1

Teste de funcionamento

5-4

5.5.2

Teste de pressão da secção da tubagem

5-4

5.5.3

Movimento de rotação

5-4

5.5.4

Posição de segurança

5-4

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conteúdo

6

Colocação em funcionamento

6-1

7

Funcionamento

7-1

8Falhas8-1

8.1

Detetar e eliminar erros

8-1

8.2

Tomar medidas de emergência

8-2

9Manutenção

9-1

9.1

Teste periódicos

9-1

9.2

Trabalhos de manutenção

9-2

9.2.1
9.3

Substituir os anéis da sede e a esfera
Encomendar peças sobresselentes e consumíveis

9-2
9-2

10 Colocação fora de funcionamento

10-1

11 Desmontagem

11-1

11.1

Desmontar a válvula de esfera da tubagem

11-1

11.2

Desmontar o atuador

11-1

12 Reparação

12-1

12.1

Substituir o empanque de anel em V na válvula de esfera DIN, DN 15 ... 100

12-1

12.2

Substituir o empanque de anel em V na válvula de esfera DIN, DN 150 ... 200

12-1

12.3

Substituir o empanque de anel em V na válvula de esfera ANSI

12-1

12.4

Substituição dos anéis da sede e da esfera

12-3

12.5

Outras reparações

12-3

12.6

Enviar aparelhos para a PFEIFFER

12-3

13 Eliminar

13-1

14 Certificados

14-1

15 Anexo

15-1

15.1

15-1

Binários de aperto, lubrificantes e ferramentas

15.1.1

Binários de aperto

15-1

15.1.2

Lubrificante

15-2

15.1.3Ferramentas

15-2

15.2

Peças sobresselentes

15-2

15.2.1Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 15

15-3

15.2.2Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 25 ... 100

15-4

15.2.3Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 150 ... 200

15-5

15.2.4Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão ANSI, NPS½ ... 8

15-6

15.3

Serviço

15-7

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Instruções de segurança e medidas de proteção

1

Instruções de segurança e medidas deproteção

Utilização prevista
A válvula de esfera PFEIFFER BR 20b é acionada manualmente
ou em combinação com um atuador e foi concebida para controlar o caudal, o controlo e a regulação de fluidos líquidos, gasosos ou vaporosos.
− A válvula de esfera e o seu atuador foram concebidos paracondições definidas com precisão (p. ex., pressão de serviço,
fluido utilizado, temperatura).
O operador deve, portanto, garantir que a válvula de esfera
só é utilizada quando as condições de utilização correspondem aos critérios de conceção na base da encomenda, vertambém o diagrama de pressão-temperatura.
Se o operador pretender utilizar a válvula de esfera noutras
aplicações ou ambientes, deve consultar a PFEIFFER.
− As válvulas de esfera de comando manual destinam-se exclusivamente a vedar, fazer passar ou regular fluidos dentro
dos limites de pressão e temperatura autorizados após a instalação num sistema de tubagem.
− As válvulas de esfera automatizadas destinam-se exclusivamente a vedar, fazer passar ou regular fluidos dentro dos limites de pressão e temperatura autorizados após a instalação num sistema de tubagem e ligação do atuador ao comando.
− As gamas de pressões e temperaturas aprovadas para estas
válvulas de esfera estão descritas na folha de dados
u TB 20b.

Qualificação do pessoal de operação
A válvula de esfera só pode ser desinstalada, desmantelada, instalada e colocada em funcionamento por pessoal qualificado
que esteja familiarizado com a instalação, colocação em funcionamento e operação deste produto e que seja especializado em
tubagens pressurizadas.
− Pessoal especializado, na aceção do presente manual demontagem e utilização, são pessoas que, devido à sua formação técnica, conhecimentos e experiência, bem como ao
seu conhecimento das normas aplicáveis, são capazes deavaliar o trabalho que lhes é atribuído e de reconhecer potenciais perigos.
Equipamento de proteção individual
A PFEIFFER recomenda o seguinte equipamento de proteção, dependendo do fluido utilizado:− Vestuário de proteção, luvas de proteção e proteção ocularquando forem utilizados fluidos quentes, frios, agressivos e/
ou corrosivos.
− Proteção auditiva ao trabalhar perto das válvulas.
− Peça ao operador da instalação equipamento de proteção
adicional.
Proibição de modificações
Não são permitidas quaisquer modificações no produto sem
consultar a PFEIFFER. O incumprimento deste requisito invalida
qualquer garantia do produto. A PFEIFFER não se responsabiliza
por quaisquer danos materiais ou pessoais daí resultantes.
Dispositivos de proteção

− Aplicam-se às válvulas de esfera os mesmos regulamentos desegurança que se aplicam ao sistema de tubagem em queestão instaladas e ao sistema de controlo ao qual o atuador
está ligado.

Se a energia auxiliar falhar, a válvula de esfera automatizada
assume automaticamente uma determinada posição de segurança, ver posições de segurança no capítulo "3 Conceção e princípio de funcionamento".

Este manual contém apenas as instruções de segurança que
devem igualmente ser observadas para as válvulas de esfera.

− A posição de segurança corresponde ao sentido de funcionamento e está indicada na placa de identificação do atuador PFEIFFER, ver documentação do atuador.

Os manuais de instruções dos conjuntos de atuadores podem
incluir instruções de segurança adicionais.
− Parte-se do princípio de que este capítulo é respeitado quando o aparelho é utilizado para os fins previstos.
Má utilização e utilização incorreta razoavelmente previsíveis
A válvula de esfera não é adequada para as seguintes aplicações:− Utilização fora dos limites definidos pelos dados técnicos epela conceção.
− Utilização fora dos limites definidos pelos dispositivos periféricos ligados à válvula de esfera.
− Utilizar fora de qualquer outro dado de desempenho restritivo na placa de identificação.
Além disso, as atividades seguintes não correspondem à utilização prevista:− Utilização de peças sobresselentes de terceiros.
− Execução de trabalhos de manutenção e reparação não descritos.
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas− A válvula deve ser incluída na ligação equipotencial da instalação.
Aviso de riscos residuaisPara evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, o operadore o pessoal de operação devem tomar medidas adequadas paraevitar perigos que possam ser causados na válvula de esfera pelo fluido do processo e pela pressão de serviço, bem como pelapressão de sinal e pelas peças móveis.
− Para o efeito, o operador e o pessoal de operação têm derespeitar todas as indicações de perigo, avisos e instruções
contidas neste manual de montagem e utilização.
Dever de diligência do operador
O operador é responsável pelo funcionamento correto e pelo
cumprimento das normas de segurança.
− O operador é obrigado a fornecer ao pessoal de operação
este manual de montagem e utilização, bem como os documentos aplicáveis, e a instruir o pessoal de operação na
operação correta.
1-1Instruções de segurança e medidas de proteção

− Além disso, o operador deve assegurar que o pessoal deoperação ou terceiros não sejam colocados em perigo.
Não é da responsabilidade da PFEIFFER, pelo que, ao utilizar aválvula de esfera, deve certificar-se de que:
− A válvula de esfera é utilizada apenas para o fim a que sedestina, conforme descrito neste capítulo.
− Uma unidade de acionamento que tenha sido instalada posteriormente na válvula de esfera, tenha sido adaptada à válvula e o binário máx. tenha sido observado, e está corretamente ajustada nas posições finais, especialmente na posição aberta da válvula.
− O sistema de tubagem e o sistema de controlo foram instalados corretamente e são controlados regularmente. A espessura da parede do corpo da válvula de esfera está dimensionada de forma a ter em conta uma carga adicional da ordem de grandeza habitual para um sistema de tubagem instalado de forma correta.
− A válvula está ligada corretamente a estes sistemas.
− Neste sistema de tubagem, as velocidades de fluxo habituais
em funcionamento contínuo não são excedidas.
− A PFEIFFER é consultada em caso de condições de serviço
anormais, tais como vibrações, golpes de aríete, cavitação emesmo grandes quantidades de sólidos no fluido, sobretudo
sólidos abrasivos.
Dever de diligência do pessoal de operação
O pessoal de operação deve estar familiarizado com este manualde montagem e utilização, bem como com os outros documentos
aplicáveis, e observar as advertências de perigo, avisos e instruções neles contidos. Além disso, o pessoal de operação deve estar
familiarizado com os regulamentos aplicáveis relativos à segurança no trabalho e à prevenção de acidentes e cumpri-los.

1.1 Informações sobre possíveis danos
pessoais graves
PERIGO
Perigos e invalidade da garantia!
A inobservância dos seguintes avisos de perigo e de advertência
pode resultar em perigos e invalidar a garantia da PFEIFFER.
Ö Observar os seguintes avisos de perigo e de advertência.
Ö Contactar a PFEIFFER em caso de dúvidas.
Perigo e danos devido a válvulas de esfera inadequadas!
As válvulas de esfera, cujo intervalo de pressão/temperatura
aprovado (="rating") não é suficiente para as condições de serviço, podem ser perigosas para o utilizador e causar danos nosistema de tubagem.
Ö Utilizar apenas válvulas de esfera cujo intervalo de pressão/temperatura aprovado (="rating") seja suficiente para as
condições de serviço, ver folha de dados u TB 20b.
Risco de rebentamento do equipamento sob pressão!
As válvulas de esfera e tubagens são equipamentos sob pressão.
A abertura incorreta pode provocar o rebentamento de componentes da válvula de esfera.
Ö Respeitar a pressão máxima permitida para a válvula de esfera e a instalação.
Ö Antes de trabalhar na válvula de esfera, despressurizar as
peças da instalação afetadas e a válvula.
Ö Antes de remover a válvula de esfera da tubagem, despressurizar completamente a tubagem para que o fluido não
saia pelo tubo de forma descontrolada.
Ö Colocar a válvula de esfera na posição aberta, de modo a
que a pressão na esfera seja aliviada.
Ö Drenar o fluido das peças da instalação afetadas e da válvula de esfera. (Usar equipamento de proteção)Normas e diretivas aplicáveis− As válvulas de esfera cumprem os requisitos da Diretiva Europeia “Equipamentos sob pressão” 2014/68/UE e da Diretiva Europeia “Máquinas” 2006/42/CE. Para as válvulas deesfera que ostentam a marcação CE, a Declaração de Conformidade fornece informações sobre o procedimento deavaliação da conformidade aplicado. As declarações deconformidade correspondentes estão disponíveis no anexo aeste manual, ver capítulo "14 Certificados".
− De acordo com uma avaliação do risco de ignição em conformidade com a norma DIN EN ISO 80079-36, as válvulasde esfera PFEIFFER não têm possíveis fontes de ignição próprias e, por isso, não são abrangidas pela Diretiva
2014/34/UE.
Não é permitida uma marcação CE com base nesta norma.
A inclusão das válvulas na ligação equipotencial de uma instalação aplica-se a todas as peças metálicas em atmosferas
potencialmente explosivas, independentemente da diretiva.
As válvulas de esfera com revestimento de plástico (PFA, PTFE, EPDM, etc.), através das quais fluem fluidos carregáveis
durante o funcionamento, devem estar equipadas com umrevestimento de plástico dissipador de eletrostática cuja resistência de superfície não exceda um valor de 1 GΩ (109 Ω)de acordo com a norma DIN EN ISO 80079-36.
1-2

1.2 Informações sobre possíveis danos pessoais
AVISO
Perigo devido a utilização incorreta da válvula de esfera!
A utilização incorreta da válvula de esfera pode ser perigosa
para o utilizador e causar danos no sistema de tubagem, quedeixam de ser responsabilidade da PFEIFFER.
Ö O revestimento selecionado para as peças da válvula de esfera em contacto com o fluido deve ser adequado para os
fluidos, pressões e temperaturas utilizados.
AVISO
Risco de queimaduras devido a componentes e tubagens quentes ou frias!
Dependendo do fluido utilizado, os componentes das válvulas deesfera e as tubagens podem ficar muito quentes ou muito frios ecausar queimaduras por contacto.
Ö As válvulas de esfera devem estar protegidas contra o contacto juntamente com as ligações da tubagem a temperaturas
de serviço >+50°C ou <-20°C.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Instruções de segurança e medidas de proteção

Risco de esmagamento devido a peças móveis!
A válvula de esfera contém peças móveis (veio do atuador e decomando, bem como alavanca manual) que podem causar lesões por esmagamento quando agarradas.
Ö Durante o funcionamento, não agarrar a consola.
Ö Ao trabalhar na válvula de esfera, desligar e bloquear aenergia auxiliar pneumática e o sinal de controlo.
Ö Ventilar o atuador.
Risco de ferimentos durante o processo de comutação em ensaios de válvulas de esfera não instaladas na tubagem!
Ö Não meter a mão da válvula de esfera. O resultado podem
ser ferimentos graves.
Risco de ferimentos devido à ventilação do atuador!
Durante o funcionamento, o atuador é ventilado durante o controlo ou a abertura e o fecho da válvula de esfera.
Ö Instalar a válvula de esfera de modo a que o atuador não
ventile ao nível dos olhos.
Ö Utilizar silenciadores e tampões adequados.
Ö Usar proteção ocular e, se necessário, proteção auditiva durante o trabalho nas proximidades da válvula.

Ö Se uma válvula de esfera utilizada como guarnição final num
tubo pressurizado for aberta, isso só pode ser feito com extremo cuidado, para que o fluido que escapa não cause danos.
Desvio das forças de rutura e de atuação devido à não atuação da válvula de esfera!
Dependendo da duração da não atuação, as forças de rutura ede atuação a serem aplicadas podem desviar-se consideravelmente das forças de atuação especificadas na folha de dados.
Recomenda-se que a válvula de esfera seja acionada em intervalos regulares.
Ö Tendo em conta a conceção, o acionamento deve ocorrer durante o ano.
Ö Especificar a duração do não acionamento no pedido, demodo a que esta circunstância possa ser tida em conta na
conceção do atuador.
Ö No caso de o operador readaptar o atuador, a PFEIFFER deixa de ser responsável pela correta conceção do atuador noque diz respeito à duração do não acionamento.

Risco de ferimentos devido a molas pré-tensionadas!
As válvulas de esfera equipadas com atuadores com pré-tensão
de mola estão sob tensão mecânica.
Ö Antes dos trabalhos no atuador, remover a força de pré-carga da mola, ver documentação do respetivo atuador.

1.3 Informações sobre possíveis danos materiais

Risco de ferimentos devido a resíduos de fluido na válvula deesfera!
Se uma válvula de esfera tiver de ser removida de uma tubagem,
pode sair fluido da tubagem ou da válvula.
Ö No caso de fluidos nocivos para a saúde ou perigosos, a tubagem deve ser completamente drenada antes de uma válvula de esfera ser removida.
Ö Cuidado com os resíduos que saem do tubo ou que ficam
nos espaços mortos da válvula de esfera.

Danos na válvula de esfera devido a impurezas!
A válvula de esfera pode ser danificada por impurezas (p. ex.,partículas sólidas) na tubagem.
Ö A limpeza das tubagens na instalação é da responsabilidade
do operador da instalação.
Ö Lavar a tubagem antes da colocação em funcionamento.
Ö Respeitar a pressão máxima permitida para a válvula de esfera e a instalação.

Risco de ferimentos devido ao afrouxamento das uniões roscadas do corpo!
Se a união roscada do corpo tiver de ser desapertada, o fluido
pode sair da válvula de esfera.
Ö A união roscada na ligação das partes do corpo só pode serdesapertada ou solta depois de a válvula de esfera ter sido
desmontada.
Ö Ao voltar a montar, apertar os parafusos com uma chave dinamométrica de acordo com a tabela 15-1 no capítulo
"15.1.1 Binários de aperto".
AVISO
Perigos devido à utilização como guarnição final!
Durante o funcionamento normal, especialmente com fluidos gasosos, quentes e/ou perigosos, o fluido de pulverização podecausar riscos. É preciso ter em conta que se trata normalmente
de fluidos perigosos!
Ö Deve estar instalado um flange cego na peça de ligação livre
ou a válvula de esfera deve estar protegida contra acionamento não autorizado.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

NOTA

Danos na válvula de esfera devido a propriedades inadequadas do fluido!
A válvula de esfera foi concebida para um fluido com propriedades específicas. Outros fluidos podem danificar a válvula deesfera.
Ö Utilizar a válvula de esfera apenas em fluidos que cumpram
os critérios de conceção.
Danos na válvula de esfera devido a vibrações da instalação!
Ö Em caso de fortes vibrações da instalação, fixar as válvulasde esfera de acionamento manual com um dispositivo debloqueio para evitar que se movam automaticamente.
NOTA
Danos na válvula de esfera e fugas devido a binários de aperto excessivos ou insuficientes!
Os componentes da válvula de esfera devem ser apertados com
binários de aperto definidos. Binários de aperto diferentes podem provocar fugas ou danos na válvula de esfera.
Ö Componentes demasiado apertados estão sujeitos a um desgaste excessivo.
Ö Componentes pouco apertados podem provocar fugas.

1-3Instruções de segurança e medidas de proteção

Ö Respeitar os binários de aperto, ver tabela 15-1 no capítulo
"15.1.1 Binários de aperto".

Informação sobre o reaperto dos parafusos do corpo

Danos na válvula de esfera devido a aumento inadmissível depressão!
Numa válvula de esfera, uma pequena quantidade de fluido fica
retida no corpo na posição aberta e fechada.
Ö Utilizar uma válvula de esfera com orifício de descompressão
opcional se houver a possibilidade de a câmara da esfera
fechada, que contém o fluido, ser aquecida por calor externo. (Evitar o aumento inadmissível da pressão devido à alteração dos estados da unidade).
Danos na válvula de esfera devido a ferramentas inadequadas!
Ferramentas inadequadas podem causar danos na válvula deesfera.
Ö São necessárias ferramentas adequadas para trabalhar na
válvula de esfera , ver capítulo "15.1.3 Ferramentas".

Figura 1-2: Informação sobre o reaperto dos parafusos do corpo

Danos na válvula de esfera devido a lubrificantes inadequados!
Os lubrificantes inadequados podem corroer e danificar a superfície.
Ö O material da válvula de esfera requer lubrificantes adequados, ver capítulo "15.1.2 Lubrificantes".

1.4 Avisos no aparelho
Aviso de peças móveis

Figura 1-1: Aviso de peças móveis

Existe um risco de esmagamento devido aos movimentos de rotação do veio do atuador e de comando ao agarrar a consola,
desde que a energia auxiliar pneumática do atuador esteja efetivamente ligada. A pedido do operador, pode ser afixado um
aviso na válvula.

1-4

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Marcações no aparelho

2

Marcações no aparelho

Cada válvula de esfera tem normalmente a seguinte marcação.
Tabela 2-1: Marcação na placa de identificação e no corpo da válvula
Pos.

para

Marcação

Observação

1

Fabricante

PFEIFFER

Endereço, ver capítulo "15.3 Serviço"

2

Tipo de válvula

BR (e valor numérico)p. ex. BR 20b = Série 20b, ver catálogo PFEIFFER

Material do corpo

p. x. EN-JS 1049

N.º da norma do material de acordo com a DIN EN 1563 (anterior: GGG 40.3)

Revestimento

p. ex. PFADesignação do material do revestimento "PFA"

Tamanho

DN (e valor numérico)

Valor numérico em [mm], p. ex. DN 50 / Valor numérico em [polegadas], p. ex. NPS2

Pressão máxima

PN (e valor numérico)

Valor numérico em [bar], p. ex. PN 16 / Valor numérico em [polegadas], p. ex. cl150, à
temperatura ambiente

3
4
5

6
7

Temperatura de servi- TS (e valor numérico)ço máx. permitida
Pressão de serviçomáx. permitida

PS (e valor numérico)

PS e TS são valores relacionados à temperatura de serviço máx. permitida com a sobrepressão de serviço máx. permitida, ver diagrama pressão-temperatura u PT 20b-01 e
u PT 20b-02

Pressão de ensaio

PT (e valor numérico)Dependendo do aparelho, a pressão de ensaio deve ser respeitada
33

1234

/001

/001
Número da válvula dentro da posição

Número de fabrico apartir de 2018

Posição na comissão

p. x. 331234/001/001

Comissão
Ano de fabrico (39=2019, 30=2020, 31=2021,
32=2022, 33=2023, etc.)
21

1234

/001

/001
Número da válvula dentro da posição

8

Número de fabrico2009 até 2017

Posição na comissão

p. x. 211234/001/001

Comissão
Ano de fabrico (29=2009, 20=2010, 21=2011,22=2012, etc.)
207

1234

/001

/001
Número da válvula dentro da posição

Número de fabricoaté 2008

Posição na comissão

p. x.
2071234/001/001

Comissão
Ano de fabrico (205=2005, 206=2006, 207=2007, etc.)
9

Coeficiente de fluxo

p. ex. kvs 10

Kvs (DIN) = valor, Cv (ANSI) = valor (opcional)

10

Curva caraterísticap. ex. %% = igual percentagem, lin = linear (opcional)

11

Número do ponto demedição

p. ex. F123201-1

Especificado pelo cliente

12

Código de dados/
matrizConformidade

CE

A conformidade é certificada separadamente pela PFEIFFER

Valor numérico

0035"Organismo notificado" de acordo com a diretiva da UE = TÜV Rheinland Service GmbH

Direção do fluxo

Atenção: ver nota no capítulo "5.4 Instalar a válvula de esfera na tubagem"

13
14

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

2-1Marcações no aparelho

Informação
As marcações no corpo e na placa de identificação devem ser mantidas para que a válvula permaneça identificável.

2.1 Placas de identificação
2.1.1

Placas de identificação da válvula de esfera

Figura 2-1: Placa de identificação (82150ae) para DN 15 ... 25 e NPS½ ... 1

Figura 2-2: Placa de identificação (82149ae) para DN 40 ... 200 e NPS1½ ... 8

2.1.2

Placa de identificação do atuador

Ver documentação do respetivo atuador.

2.2 Marcação dos materiais
As válvulas de esfera estão identificadas no corpo com a especificação do material ver “Tabela 2-1: Marcação na placa deidentificação e no corpo da válvula”.
Para mais informações, contactar a PFEIFFER.

2-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conceção e princípio de funcionamento

3

Conceção e princípio de funcionamentoFunção e princípio de funcionamento
Nas válvulas de esfera BR 20b pode haver fluxo bidirecionalcom passagem total.
A esfera (3), com a sua passagem cilíndrica, gira em torno doveio de comando. O ângulo de rotação da esfera influencia ofluxo na área libertada entre o corpo e o canal da esfera. Quando a válvula de esfera está aberta, a secção transversal total é libertada.
A esfera (3) é vedada no corpo revestido com PFA por meio deanéis de sede substituíveis (4).
O eixo de comando é vedado por um empanque de anel em V
de PTFE (5). A pré-carga é fornecida por anilhas de mola (8)dispostas por cima do empanque.
Até DN 100/NPS4, o veio de comando orientado para oexterior está equipado com uma alavanca manual.
Opcionalmente, pode ser instalado um atuador rotativo
pneumático ou uma engrenagem manual.
Informação
A válvula de esfera também pode ser utilizada para fins de controlo, ver folha de dados u DB 20a-kd.
Posição de segurança
Dependendo da forma como o atuador rotativo pneumático está
instalado, a válvula de esfera tem duas posições de segurança
que se tornam efetivas quando a pressão é aliviada e quando aenergia auxiliar falha:− Válvula de esfera com atuador de "fecho por mola" [FC]:Se a energia auxiliar falhar, a válvula de esfera é fechada. A
válvula de esfera abre-se contra a força das molas à medida
que a pressão de sinal aumenta.
− Válvula de esfera com atuador de "abertura por mola"[FO]:
Se a energia auxiliar falhar, a válvula de esfera é aberta. A
válvula de esfera fecha-se contra a força das molas à medida que a pressão de sinal aumenta.
Alteração da posição de segurança
A posição de segurança do atuador pode ser invertida, se necessário, ver o manual de montagem e utilização do respetivo
atuador pneumático.

3.1 Variantes− Corpo de outros materiais, p. ex., 1.4571− Utilização como válvula de esfera de controlo com anel desede caraterístico(≤ DN 100)
− Revestimento condutor PFA− Bolsa de aquecimento em aço inoxidável− Vários materiais de esferas e anéis de vedação
− Material de vedação em conformidade com a FDA− Esfera/veio de comando bipartidos− Versões personalizadas

3.2 Equipamento adicional
FiltroA PFEIFFER recomenda a instalação de um filtro a montante daválvula de esfera. Um filtro impede que os sólidos presentes nofluido danifiquem a válvula de esfera.
Bypass e válvula de corte
A PFEIFFER recomenda a instalação de uma válvula de corte amontante do filtro e a jusante da válvula de esfera e a criação
de um bypass. Um bypass significa que todo o sistema não temde ser desligado para trabalhos de manutenção e reparação na
válvula de esfera.
Isolamento
As válvulas de esfera podem ser isoladas para reduzir a passagem de energia térmica. Se necessário, observar a nota no capítulo "5.4 Instalar a válvula de esfera na tubagem".
Proteção da pega
Para condições de utilização em que é necessário um maior nível de segurança (p. ex. se a válvula de esfera estiver livremente
acessível a pessoal especializado não treinado), a PFEIFFER oferece uma grelha de proteção para eliminar o risco de esmagamento por peças móveis (veio do atuador e de comando).
A avaliação de risco do sistema pelo operador fornece informações sobre se a instalação deste dispositivo de proteção é necessária para o funcionamento seguro da válvula de esfera no sistema.

Elementos de controlo e funções

3.3 Acessórios

Válvula de esfera BR 20b disponível opcionalmente nas seguintesversões:

Os seguintes acessórios estão disponíveis para as válvulas de esfera, individualmente ou em combinação:− Com alavanca manual (DN 15 até 100 ou NPS1 até 4).

− Dispositivo de bloqueio− Com redutor manual.

− Extensão do veio de comando (100 mm standard)− Com atuador rotativo PFEIFFER BR 31a.

− Atuadores de rotação pneumáticos ou elétricos− Com atuadores de rotação de outros fabricantes (para mais
detalhes, ver respetiva folha de dados).

− Posicionador (com opção de válvula de esfera de controlo)− Interruptor de fim de curso− Válvulas solenoides− Estações de redução com filtros

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

3-1

Conceção e princípio de funcionamento− Válvula de esfera de controlo com anel de vedação caraterístico
Outros acessórios de acordo com as especificações disponíveis apedido.

3.4 Dados técnicos
As placas de identificação da válvula de esfera e do atuador
fornecem informação sobre a versão da válvula, ver capítulo "2Marcações no aparelho".
Informação
Informações detalhadas estão disponíveis na folha de dados
u TB 20b.

3.5 Montagem da válvula de esfera
As válvulas de esfera BR 20b na versão "DIN" têm diferenças
construtivas em relação à versão "ANSI", pelo que não podem
ser incluídas num manual de montagem.
− O capítulo 3.5.1 descreve a montagem da válvula de esfera
DIN DN 15.
− O capítulo 3.5.2 descreve a montagem da válvula de esfera
DIN DN 25 ... 100.
− O capítulo 3.5.3 descreve a montagem da válvula de esfera
DIN DN 150 ... 200.
− O capítulo 3.5.4 descreve a montagem da válvula de esfera
ANSI.
Preparação da montagem
Para montar a válvula de esfera, todas as peças devem ser preparadas, ou seja, as peças devem ser cuidadosamente limpas e
colocadas numa superfície macia (tapete de borracha ou semelhante).
É de notar que as peças de plástico são quase sempre macias emuito sensíveis e que as superfícies de vedação, em particular,não podem ser danificadas.
NOTA
Danos na válvula de esfera devido a lubrificantes inadequados!
Os lubrificantes inadequados podem corroer e danificar a superfície. O material da válvula de esfera requer lubrificantes
adequados. Deve ser selecionado igualmente um lubrificanteadequado para válvulas de esfera sem massa lubrificante, especialmente quando utilizadas em oxigénio.
Ö Consultar os lubrificantes adequados no capítulo "15.1.2 Lubrificantes".
Informação
A posição e disposição das peças individuais indicadas nos desenhos deve ser respeitada durante a montagem.

3-2

3.5.1

Montagem da válvula de esfera DIN,
DN 15

3.5.1.1 Montagem das metades do corpo
Ö Colocar as duas metades do corpo (1 e 2) com o flange virado para baixo numa superfície de trabalho plana e limpa,
de modo a que o interior da válvula de esfera fique facilmente acessível.
Ö Introduzir os anéis da sede (4a e 4b) nas metades do corpo(1 e 2).
Informação
Os anéis da sede não devem ser montados "apertados". É importante para o aperto da válvula de esfera que os anéis da sede sejam instalados com folga suficiente na sede. Se não forpossível estabelecer este estado, contactar a PFEIFFER.

Ö Colocar a esfera (3) no anel da sede de uma metade do corpo (1 ou 2).
Ö Deslizar o casquilho (22) e o empanque de anel em V (5) sobre o eixo da esfera com um ligeiro movimento de rotação.
Consultar o desenho para saber o número de anéis de empanque, ver figura 3-1.
Ö Introduzir o eixo da esfera com empanque de anel em V nosuporte de empanque do corpo.
A esfera (3) e o empanque do anel em V (5) são agora claramente guiados no corpo.
Ö Colocar a segunda metade do corpo sobre a metade do corpo anteriormente descrita, de modo a que fiquem centradasno eixo da esfera e no empanque do anel em V, bem comono anel da sede.
Informação
É importante garantir que o empanque do anel em V não é
apertado lateralmente pelas metades do corpo.
Ö Aparafusar as partes do corpo com parafusos (10), anilhas(12) e porcas (11), apertando-as à mão.
Informação
− Consoante a dimensão nominal, podem ser montadas cavilhas(10) com porcas (11) ou parafusos (10).
− As metades do corpo são finalmente aparafusadas numa faseposterior da montagem.

3.5.1.2 Montagem final da válvula de esfera
Ö Fixar a válvula de esfera com o flange do corpo de base (1)num torno para posterior montagem.
NOTA
Danos no flange devido a um manuseamento incorreto!
Ö Não danificar o flange do corpo, especialmente a superfíciede vedação.
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conceção e princípio de funcionamento

7 anilhas de mola
8 anilhas de mola
8 anilhas de mola
7 anilhas de mola
4 anéis de empanque 4 anéis de empanque 8 anéis de empanque 7 anéis de empanque20(com esfera bipartida)

Válvula de esfera BR 20b, DN 15

Válvula de esfera BR 20b, DN 25 ... 100
Figura 3-1: Desenho em corte da válvula de esfera na versão DIN, DN 15 ... 100

Tabela 3-2: Lista de peças da válvula de esfera na versão DIN, DN 15 ... 100

1)

Pos.

Designação

Pos.

Designação

1

Corpo de base com revestimento

9

Parafuso

2

Corpo lateral com revestimento

10

1)

3

Esfera com invólucro

11

1)

Porca

4

Anel da sede

12

Anilha5

Empanque de anel em V

14

Casquilho

6Flange da caixa de empanque

20

Veio de comando

7

Casquilho

22

Casquilho

8

Jogo de anilhas de molaParafuso / cavilha

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

3-3Conceção e princípio de funcionamentoÖ Colocar o jogo de anilhas de mola (8) sobre o eixo da esfera
no empanque de anel em V. Consultar o desenho para sabera disposição e o número de anilhas de mola, ver figura 3-1.
Ö Introduzir o casquilho (7) no flange da caixa de empanque (6).
Ö Colocar o flange da caixa de empanque pré-montado corretamente no corpo e ajustar com os parafusos (9).
Ö Apertar os parafusos uniforme e alternadamente até que seforme uma folga de 1 - 2 mm entre o flange da caixa de empanque e o corpo.
Informação
A caixa de empanque é finalmente aparafusada numa fase posterior da montagem.

Para mais informações sobre a montagem, ver capítulo "3.5.2.2.
Montagem final da válvula de esfera".
Pré-montagem da válvula de esfera com esfera monobloco/
veio de comando bipartidos
Ö Introduzir o veio de comando (20) inclinado na câmara deempanque.
Ö Introduzir a esfera (3) de modo a que a ranhura da esfera
assente perfeitamente no plano duplo do veio de comando(20).
Informação
Ao introduzir, o furo de diâmetro nominal da esfera é perpendicular ao furo do corpo de base.

Ö Apertar as porcas (11) nas partes do corpo (1 e 2).

Para mais informações sobre a montagem, ver capítulo "3.5.2.2.
Montagem final da válvula de esfera".

Informação
Para saber a sequência de aperto e os binários de aperto paraa respetiva dimensão nominal, ver a figura 15.1 e a tabela 15.1
no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".

3.5.2.2 Montagem final da válvula de esfera

Ö Para completar a montagem, apertar os parafusos (9) da
caixa de empanque (6) de forma uniforme e alternada.

Ö Introduzir o anel da sede (4b) no corpo.

Informação
Antes de verificar se há fugas, acionar a válvula algumas vezes
para que a esfera possa centrar-se nos anéis da sede e, assim,
criar uma vedação ótima.

3.5.2

Montagem da válvula de esfera DIN,
DN 25 ... 100

3.5.2.1 Pré-montagem da válvula de esfera
Ö Colocar o corpo de base (1) com o flange virado para baixo
numa superfície de trabalho plana e limpa, de modo a que ointerior da válvula de esfera fique facilmente acessível.
Ö Introduzir o anel da sede (4a) no corpo da base.
Informação
Os anéis da sede não devem ser montados "apertados". É importante para o aperto da válvula de esfera que os anéis da sede sejam instalados com folga suficiente na sede. Se não forpossível estabelecer este estado, contactar a PFEIFFER.
Pré-montagem da válvula de esfera com esfera monobloco/
veio de comando monobloco
Ö Introduzir a esfera (3) com o veio inclinado na câmara deempanque.
Informação
Ao introduzir, o furo de diâmetro nominal da esfera fica virado
para a mesma direção do furo do corpo de base.
3-4

Ö Colocar o corpo (2) com o flange virado para baixo numa
superfície de trabalho plana e limpa, de modo a que o interior da válvula de esfera fique facilmente acessível.

Informação
Os anéis da sede não devem ser montados "apertados". É importante para o aperto da válvula de esfera que os anéis da sede sejam instalados com folga suficiente na sede. Se não forpossível estabelecer este estado, contactar a PFEIFFER.

Ö Colocar o corpo (2) com o anel da sede pré-montado (4b)no corpo de base (1) e empurrar cuidadosamente.
Ö Rodar o corpo (2) de modo a que os orifícios das duas partes do corpo (1 e 2) fiquem sobrepostos.
Ö Fazer deslizar a anilha (12) sobre os parafusos ligeiramente
lubrificados (10) e ajustar as partes do corpo (1 e 2).
Ö Colocar as anilhas (12) na extremidade do parafuso e apertar à mão com as porcas (11).
Informação
− Consoante a dimensão nominal, podem ser montadas cavilhas(10) com porcas (11) ou parafusos (10).
− As metades do corpo são finalmente aparafusadas numa faseposterior da montagem.

Ö Fixar a válvula de esfera com o flange do corpo de base (1)num torno para posterior montagem.
NOTA
Danos no flange devido a um manuseamento incorreto!
Ö Não danificar o flange do corpo, especialmente a superfíciede vedação.
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conceção e princípio de funcionamentoÖ Centrar o eixo da esfera (3) na câmara de empanque com oanel de sede do empanque de anel em V (5).

de sejam instalados com folga suficiente na sede. Se não forpossível estabelecer este estado, contactar a PFEIFFER.

Ö Pressionar o anel de sede na base oval do corpo.
Informação
Pressionar o anel de sede com mais força, pelo que deve ser utilizada uma ferramenta auxiliar adequada para a montagem.

Ö Colocar o empanque do anel em V (5) no casquilho de PTFE
(17). Consultar o desenho para saber a disposição e o número de anéis em V, ver figura 3-2.

Ö Utilizar também esta ferramenta auxiliar para inserir cadaanel em V do empanque do anel em V (5) no corpo. Consultar o desenho para saber a disposição e o número de anéis
em V, ver figura 3-1.

Quando esta unidade de empanque estiver pré-montada, o anelde sede do empanque (7) sobressai para além do casquilho(15).

Ö Apertar os parafusos (10) e as porcas (11) nas partes do
corpo (1 e 2).
Informação
Para saber a sequência de aperto e os binários de aperto paraa respetiva dimensão nominal, ver a figura 15.1 e a tabela 15.1
no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".

Ö Colocar o casquilho (14) no empanque de anel em V.
Ö Colocar o jogo de anilhas de mola (8) sobre o casquilho (14)no empanque de anel em V. Consultar o desenho para sabera disposição e o número de anilhas de mola, ver figura 3-1.
Ö Pressionar o casquilho (7) no flange da caixa de empanque(6).
Ö Colocar o flange da caixa de empanque com o casquilho sobre o veio de comando no corpo.
Ö Ajustar o flange da caixa de empanque com parafusos ligeiramente lubrificados (9), apertar uniforme e alternadamente.
Informação
Antes de verificar se há fugas, acionar a válvula algumas vezes
para que a esfera possa centrar-se nos anéis da sede e, assim,
criar uma vedação ótima.

Ö Fazer deslizar cuidadosamente o casquilho (15) sobre o empanque (7) e o casquilho de PTFE (17).

Pré-montagem da válvula de esfera com esfera monobloco/
veio de comando monobloco
Ö Colocar a esfera (3) no anel da sede de uma metade do corpo (1 ou 2).
Ö Deslizar a unidade de empanque pré-montada sobre o eixo
da esfera com um ligeiro movimento de rotação.
Ö Introduzir o eixo da esfera com a unidade de empanque nosuporte de empanque do corpo.
A esfera (3) e a unidade de empanque são agora claramente
guiados no corpo.
Para mais informações sobre a montagem, ver o capítulo
"3.5.3.2 Montagem final da válvula de esfera".
Pré-montagem da válvula de esfera com esfera monobloco/
veio de comando bipartidos
Ö Deslizar a unidade de empanque pré-montada sobre o veiode comando (20) com um ligeiro movimento de rotação.
Ö Introduzir o veio de comando com a unidade de empanqueno suporte do empanque de uma das metades do corpo (1ou 2).
Ö Introduzir a esfera (3) sobre o anel da sede de modo a que aranhura da esfera assente perfeitamente no plano duplo doveio de comando (20).
A esfera (3) com o veio de comando (20) e a unidade de empanque são agora claramente guiados no corpo.

3.5.3

Montagem da válvula de esfera DIN,
DN 150 ... 200

Para mais informações sobre a montagem, ver o capítulo
"3.5.3.2 Montagem final da válvula de esfera".

3.5.3.1 Montagem das metades do corpo

3.5.3.2 Montagem final da válvula de esfera

Ö Colocar as duas metades do corpo (1 e 2) com o flange virado para baixo numa superfície de trabalho plana e limpa,
de modo a que o interior da válvula de esfera fique facilmente acessível.

Ö Colocar a segunda metade do corpo sobre a metade do corpo anteriormente descrita, de modo a que fiquem centradasno eixo da esfera e no empanque do anel em V, bem comono anel da sede.

Ö Introduzir os pinos (21) no corpo de base (1).
Ö Introduzir os anéis da sede (4a e 4b) nas metades do corpo(1 e 2).

Informação
É importante garantir que o empanque do anel em V não é
apertado lateralmente pelas metades do corpo.

Informação
Os anéis da sede não devem ser montados "apertados". É importante para o aperto da válvula de esfera que os anéis da seEB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

3-5Conceção e princípio de funcionamento

DN200

20

(com esfera bipartida)

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
7 anéis de empanque

5 anilhas de mola
3 anilhas de mola
7 anéis de empanqueFigura 3-2: Desenho em corte da válvula de esfera na versão DIN, DN 150 ... 200

Tabela 3-3: Lista de peças da válvula de esfera na versão DIN, DN 150 ... 200

1)

Pos.

Designação

Pos.

Designação

1

Corpo com revestimento

10

Parafuso / cavilha

2

Corpo com revestimento

11 1)

Porca

3

Esfera com invólucro

12

Anilha4

Anel da sede15

Casquilho

5

Empanque de anel em V

16Anilha de mola

6

Flange da caixa de empanque17

Casquilho

7

Casquilho

18

Anel de centragem

8

Jogo de anilhas de mola

20

Veio de comando

9

Parafuso

21

Pino

1)

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

3-6

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conceção e princípio de funcionamentoÖ Aparafusar as metades do corpo com parafusos (10), anilhas (12) e porcas (11), apertando-as à mão.
Informação
− Consoante a dimensão nominal, podem ser montadas cavilhas(10) com porcas (11) ou parafusos (10).
− As metades do corpo são finalmente aparafusadas numa faseposterior da montagem.

Ö Fixar a válvula de esfera com o flange do corpo de base (1)num torno para posterior montagem.
NOTA
Danos no flange devido a um manuseamento incorreto!
Ö Não danificar o flange do corpo, especialmente a superfíciede vedação.

Ö Colocar a(s) anilhas(s) de mola (16) no casquilho (15). Consultar o desenho para saber a posição e o número de anilha(s) de mola, ver figura 3-2.
Ö Colocar o anel de centragem (18) sobre a(s) anilhas(s) demola (16).
Ö Colocar o jogo de anilhas de mola (8) no anel de centragem
até ao anel de base do empanque de anel em V. Consultar odesenho para saber a disposição e o número de anilhas demola, ver figura 3-2.
Ö Introduzir o casquilho (7) no flange da caixa de empanque (6).
Ö Colocar o flange da caixa de empanque pré-montado corretamente no corpo e ajustar com os parafusos (9).
Ö Apertar os parafusos uniforme e alternadamente até que seforme uma folga de 1 - 2 mm entre o flange da caixa de empanque e o corpo.
Informação
A caixa de empanque é finalmente aparafusada numa fase posterior da montagem

Ö Apertar os parafusos (10) e as porcas (11) nas metades do
corpo (1 e 2).
Informação
Para saber a sequência de aperto e os binários de aperto paraa respetiva dimensão nominal, ver a figura 15.1 e a tabela 15.1
no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".

3.5.4

Montagem da válvula de esfera ANSI

3.5.4.1 Montagem das metades do corpo
Ö Colocar as duas metades do corpo (1 e 2) com o flange virado para baixo numa superfície de trabalho plana e limpa,
de modo a que o interior da válvula de esfera fique facilmente acessível.
Ö Introduzir os pinos (21) para NPS6 e NPS8 no corpo de base (1).
Ö Introduzir os anéis da sede (4a e 4b) nas metades do corpo(1 e 2).
Informação
Os anéis da sede não devem ser montados "apertados". É importante para o aperto da válvula de esfera que os anéis da sede sejam instalados com folga suficiente na sede. Se não forpossível estabelecer este estado, contactar a PFEIFFER.

Ö Colocar o empanque do anel em V (5) no casquilho de PTFE
(17). Consultar o desenho para saber a disposição e o número de anéis em V, ver figura 3-3.
Ö Fazer deslizar cuidadosamente o casquilho (15) sobre o empanque (7) e o casquilho de PTFE (17).
Quando esta unidade de empanque estiver pré-montada, o anelde sede do empanque (7) sobressai para além do casquilho(15).
Pré-montagem da válvula de esfera com esfera monobloco/
veio de comando monobloco
Ö Colocar a esfera (3) no anel da sede de uma metade do corpo (1 ou 2).
Ö Deslizar a unidade de empanque pré-montada sobre o eixo
da esfera com um ligeiro movimento de rotação.
Ö Introduzir o eixo da esfera com empanque de anel em V nosuporte de empanque do corpo.
A esfera (3) e o empanque do anel em V (5) são agora claramente guiados no corpo.
Para mais informações sobre a montagem, ver o capítulo
"3.5.4.2 Montagem final da válvula de esfera".
Pré-montagem da válvula de esfera com esfera monobloco/
veio de comando bipartidos
Ö Deslizar a unidade de empanque pré-montada sobre o veiode comando (20) com um ligeiro movimento de rotação.
Ö Introduzir o veio de comando com o empanque do anel em
V no suporte do empanque de uma das metades do corpo (1ou 2).

Ö Para completar a montagem, apertar os parafusos (9) da
caixa de empanque (6) de forma uniforme e alternada.

Ö Introduzir a esfera (3) sobre o anel da sede de modo a que aranhura da esfera assente perfeitamente no plano duplo doveio de comando (20).

Informação
Antes de verificar se há fugas, acionar a válvula algumas vezes
para que a esfera possa centrar-se nos anéis da sede e, assim,
criar uma vedação ótima.

A esfera (3) com o veio de comando (20) e o empanque do anelem V (5) são agora claramente guiados no corpo.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Para mais informações sobre a montagem, ver o capítulo
"3.5.4.2 Montagem final da válvula de esfera".
3-7

Conceção e princípio de funcionamento

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
4 anéis de empanque

4 anilhas de mola
1 anilha de mola
7anéis de empanque

5 anilhas de mola
1 anilha de mola
5anéis de empanque

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
4 anéis de empanque

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
7 anéis de empanque(com esfera bipartida)

5 anilhas de mola
3 anilhas de mola
7 anéis de empanqueFigura 3-3: Desenho em corte da válvula de esfera na versão ANSI

Tabela 3-4: Lista de peças da válvula de esfera na versão ANSI

1)

Pos.

Designação

Pos.

Designação

1

Corpo com revestimento

10

1)

Parafuso / cavilha

2

Corpo com revestimento

11

1)

Porca

3

Esfera com invólucro

12

Anilha4

Anel de vedação

15

Casquilho

5

Empanque de anel em V

16Anilha de mola

6

Flange da caixa de empanque17

Casquilho

7

Casquilho

18

Anel de centragem

8

Jogo de anilhas de mola

20

Veio de comando

9

Parafuso21

Pino

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

3-8

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Conceção e princípio de funcionamento

3.5.4.2 Montagem final da válvula de esfera
Ö Colocar a segunda metade do corpo sobre a metade do corpo anteriormente descrita, de modo a que fiquem centradasno eixo da esfera e no empanque do anel em V, bem comono anel da sede.
Informação
É importante garantir que o empanque do anel em V não é
apertado lateralmente pelas metades do corpo.

Ö Aparafusar as metades do corpo com parafusos (10), anilhas (12) e porcas (11), apertando-as à mão.
Informação
− Consoante a dimensão nominal, podem ser montadas cavilhas(10) com porcas (11) ou parafusos (10).
− As metades do corpo são finalmente aparafusadas numa faseposterior da montagem.

Ö Apertar os parafusos (10) e as porcas (11) nas metades do
corpo (1 e 2).
Informação
Para saber a sequência de aperto e os binários de aperto paraa respetiva dimensão nominal, ver a figura 15-1 e a tabela 15-1
no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".

Ö Para completar a montagem, apertar os parafusos (9) da
caixa de empanque (6) de forma uniforme e alternada.
Informação
Antes de verificar se há fugas, acionar a válvula algumas vezes
para que a esfera possa centrar-se nos anéis da sede e, assim,
criar uma vedação ótima.

Ö Fixar a válvula de esfera com o flange do corpo de base (1)num torno para posterior montagem.
NOTA
Danos no flange devido a um manuseamento incorreto!
Ö Não danificar o flange do corpo, especialmente a superfíciede vedação.

Ö Colocar a(s) anilhas(s) de mola (16) no casquilho (15). Consultar o desenho para saber a posição e o número de anilha(s) de mola, ver figura 3-3.
Ö Colocar o anel de centragem (18) sobre a(s) anilhas(s) demola (16).
Ö Colocar o jogo de anilhas de mola (8) no anel de centragem
até ao anel de base do empanque de anel em V. Consultar odesenho para saber a disposição e o número de anilhas demola, ver figura 3-3.
Ö Introduzir o casquilho (7) no flange da caixa de empanque(6).
Ö Colocar o flange da caixa de empanque pré-montado corretamente no corpo e ajustar com os parafusos (9).
Ö Apertar os parafusos uniforme e alternadamente até que seforme uma folga de 1 - 2 mm entre o flange da caixa de empanque e o corpo.
Informação
A caixa de empanque é finalmente aparafusada numa fase posterior da montagem

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

3-9Conceção e princípio de funcionamento

3-10

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Envio e transporte interno

4

Envio e transporte interno

Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
NOTA
Danos na válvula de esfera devido a transporte e armazenamento incorretos!
Ö Manusear, transportar e armazenar as válvulas de esfera revestidas com especial cuidado.
Ö Proteger as superfícies de vedação sensíveis com tampas deproteção.

4.1 Aceitar envio
Efetuar os seguintes passos após a receção da mercadoria:
Ö Verificar o âmbito da entrega. Comparar a mercadoria entregue com a guia de remessa.
Ö Verificar se o envio apresenta danos provocados pelo transporte. Comunicar os danos de transporte à PFEIFFER e à empresa de transporte (ver guia de remessa).

4.2 Desembalar a válvula de esfera
Efetuar os seguintes passos:
Ö Só desembalar a válvula de esfera imediatamente antes de aelevar para a instalar na tubagem.
Informação
A embalagem protege o revestimento de plástico sensível a riscos da válvula de esfera contra danos.

Ö Para o transporte interno, deixar a válvula de esfera na palete ou no contentor de transporte.
Ö As tampas de proteção na entrada e na saída da válvula deesfera impedem que corpos estranhos entrem na válvula e adanifiquem. Servem também para proteger as superfícies devedação. Não retirar as tampas de proteção até imediatamente antes da instalação na tubagem.
Ö Eliminar corretamente a embalagem.

4.3 Transportar e elevar a válvula de esfera
PERIGO
Perigo devido à queda de cargas suspensas!
Não permanecer sob cargas suspensas.

AVISO
Tombamento do equipamento de elevação e danos nos dispositivos de elevação de carga devido à ultrapassagem da capacidade de elevação!
− Utilizar apenas equipamento de elevação e dispositivos de elevação de carga aprovados com uma capacidade de elevação
pelo menos igual ao peso da válvula de esfera, incluindo oatuador, se necessário.
− Consultar os pesos na respetiva folha de dados.
Risco de ferimentos devido à viragem da válvula de esfera!
− Observar o centro de gravidade da válvula de esfera.
− Proteger a válvula de esfera contra tombamento e torção.
NOTA
Danos na válvula de esfera devido à fixação incorreta das lingas!
Os olhais de elevação enroscados nos atuadores são utilizados
apenas para a montagem e desmontagem do atuador e para aelevação do atuador sem válvula de esfera. Estes olhais de elevação não se destinam a elevar uma unidade de válvula completa.
Ö Ao elevar a válvula de esfera, assegurar que toda a carga ésuportada pelas lingas fixadas ao corpo da válvula.
Ö Não fixar lingas de suporte de carga no atuador, volante ou
outros componentes.
Ö Não utilizar os tubos de ar de controlo, os acessórios e outros componentes com uma função de segurança como suspensão nem os danificar.

4.3.1

Transportar

A válvula de esfera pode ser transportada utilizando equipamento de elevação, como uma grua ou um empilhador.
Ö Para o transporte, deixar a válvula de esfera na palete ou nocontentor de transporte.
Ö As válvulas de esfera mais pesadas do que aprox. 10 kg devem ser transportadas numa palete (ou num suporte semelhante) (também para o local de instalação). A embalagem
protege o revestimento sensível a riscos da válvula de esfera
contra danos.
Ö Respeitar as condições de transporte.
Condições de transporteÖ Proteger a válvula de esfera de influências externas, tais como impactos.
Ö Não danificar a proteção anticorrosiva (pintura, revestimentode superfície). Reparar imediatamente qualquer dano.
Ö Proteger a válvula de esfera da humidade e da sujidade.

4.3.2

ElevarPara instalar a válvula de esfera na tubagem, as válvulas maiores podem ser elevadas utilizando equipamento de elevação, como uma grua ou um empilhador.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

4-1

Envio e transporte interno

Linga de elevação na caixa

Linga de elevação na consola

Figura 4-1: Pontos de elevação na válvula de esfera

Condições para a elevação
Ö Utilizar um gancho com fecho de segurança como dispositivo de suspensão para que as lingas não possam deslizar do
gancho durante a elevação e o transporte, ver figura 4-1.
Ö Proteger as lingas contra deslizamento e queda.
Ö Fixar as lingas de modo a poderem ser novamente retiradas
após a instalação na tubagem.
Ö Evitar a oscilação e a inclinação da válvula de esfera.
Ö Em caso de interrupção do trabalho, não deixar a carga suspensa no ar no equipamento de elevação durante longos períodos de tempo.
Ö Elevar a válvula de esfera na mesma orientação em que é
instalada na tubagem.
Ö Elevar a válvula de esfera sempre no centro de gravidade dacarga para evitar uma inclinação descontrolada.
Ö Assegurar que as lingas suplementares entre os olhais deelevação do atuador rotativo e o dispositivo de suspensão
não recebe qualquer carga. Estas lingas são utilizadas exclusivamente para evitar que a carga tombe durante a elevação. Antes de elevar a válvula de esfera, pré-tensionar bem
esta linga.
AVISO
Perigo devido a elevação e transporte incorretos!
Os pontos de elevação apresentados no desenho esquematizado
para as lingas são exemplos para a maioria das variantes deválvulas. No entanto, as condições de elevação e transporte doacessório podem ser alteradas no local.
Ö O operador deve certificar-se de que a válvula é elevada etransportada em segurança.
4-2

4.3.3

Pontos de elevação no corpo

Ö Fixar uma linga de elevação a cada um dos flanges do corpo e ao dispositivo de suspensão (p. ex., gancho) da grua
ou empilhador, ver figura 4-1. Ter em atenção a segurança,a capacidade de carga e o comprimento das lingas
Ö Para atuador com olhal de elevação: Fixar uma outra linga
de elevação ao olhal de elevação do atuador e ao dispositivo de suspensão.
Ö Elevar cuidadosamente a válvula de esfera. Verificar se os
dispositivos de elevação de carga aguentam.
Ö Mover a válvula de esfera para o local de instalação a uma
velocidade constante.
Ö Instalar a válvula de esfera na tubagem, ver capítulo 5.4.
Ö Após a instalação na tubagem: verificar se os flanges estão
bem aparafusados e se a válvula de esfera está presa na tubagem.
Ö Retirar as lingas.

4.3.4

Pontos de elevação na consolaÖ Fixar uma linga de elevação à consola e ao dispositivo desuspensão (p. ex., gancho) da grua ou empilhador, ver figura 4-1. Ter em atenção a segurança, a capacidade de cargae o comprimento das lingas.
Ö Para atuador com olhal de elevação: Fixar uma outra linga
de elevação ao olhal de elevação do atuador e ao dispositivo de suspensão.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Envio e transporte internoÖ Elevar cuidadosamente a válvula de esfera. Verificar se os
dispositivos de elevação de carga aguentam.
Ö Mover a válvula de esfera para o local de instalação a uma
velocidade constante.
Ö Instalar a válvula de esfera na tubagem, ver capítulo 5.4
Ö Após a instalação na tubagem: verificar se os flanges estão
bem aparafusados e se a válvula de esfera está presa na tubagem.
Ö Retirar as lingas.

4.4 Armazenar válvula de esfera
NOTA
Danos na válvula de esfera devido a armazenamento incorreto!
Ö Respeitar as condições de armazenamentoÖ Evitar o armazenamento prolongado
Ö Consultar a PFEIFFER no caso de condições de armazenamento diferentes e de períodos de armazenamento mais longos
InformaçãoA PFEIFFER recomenda o controlo regular da válvula de esfera edas condições de armazenamento durante períodos de armazenamento mais longos.

Ö Em caso de armazenamento antes da instalação, a válvulade esfera deve geralmente ser armazenada num espaço fechado e protegida de influências nocivas, tais como impacto,
sujidade ou humidade. Recomenda-se uma temperatura ambiente de 25°C ±15°C.
Ö Em particular, o atuador e as superfícies de vedação revestidas a plástico das extremidades flangeadas para ligação ao
tubo não devem ser danificadas por influências mecânicas
ou outras.
Ö Não empilhar válvulas de esfera.
Ö Evitar a condensação em divisões húmidas. Utilizar secanteou aquecimento, se necessário.
Ö A válvula borboleta de esfera deve ser armazenada na sua
embalagem de proteção e/ou com as tampas de proteção
nas extremidades de ligação.
Ö As válvulas de esfera mais pesadas do que aprox. 10 kg devem ser armazenadas numa palete (ou num suporte semelhante).
Ö Regra geral, as válvulas de esfera são fornecidas na posição
totalmente aberta. Devem ser armazenadas tal como foram
entregues. O dispositivo de atuação não pode ser acionado.
Ö Não colocar objetos sobre a válvula de esfera.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

4-3

Envio e transporte interno

4-4

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Montagem

5Montagem

Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
As instruções seguintes também se aplicam às válvulas de esfera.
Para o transporte para o local de instalação, consultar também ocapítulo "4.3 Transportar e elevar a válvula de esfera".

5.1 Condições de instalação
Nível do operador
O nível do operador da válvula de esfera é a vista frontal de todos os elementos de funcionamento da válvula, incluindo os
acessórios, na perspetiva do pessoal de operação.
O operador da instalação deve certificar-se de que o pessoal deoperação pode efetuar todos os trabalhos necessários de forma
segura e facilmente acessível a partir do nível do operador, depois de o dispositivo ter sido instalado.
Passagem da tubagem
As diretrizes aplicáveis no local aplicam-se à instalação de válvulas de esfera numa tubagem.
Instalar a válvula de esfera com baixa vibração e sem tensões
mecânicas. Respeitar as secções "Posição de instalação" e"Apoio e suspensão" deste capítulo.
Instalar a válvula de esfera de modo a que haja espaço suficiente para substituir o atuador e a válvula e para trabalhos de manutenção.
Não colocar válvulas de esfera revestidas com uma bolsa deaquecimento diretamente antes das curvas dos tubos.
Posição de instalação
A válvula de esfera pode ser instalada em qualquer posição. No
entanto, a PFEIFFER recomenda geralmente a instalação da válvula de esfera de modo a que o atuador aponte verticalmentepara cima.
Para as seguintes versões, a válvula de esfera deve ser instalada
com o atuador apontando para cima ou deve ser fornecido um
suporte adequado:− Dimensões nominais ≥ DN 100 / NPS4
− Válvulas de esfera com extensão do fuso ou peça de isolamento.
Ö Consultar a PFEIFFER no caso de divergências desta posição
de instalação.
Apoio e suspensão
O fabricante da instalação é o responsável pela seleção e implementação de um apoio ou suspensão adequados para a válvulade esfera e tubagem instaladas.
Ventilação

libertado para o exterior (proteção contra sobrepressão no aparelho). Além disso, as aberturas de ventilação permitem a aspiração de ar (proteção contra subpressão no aparelho).
Ö Guiar a ventilação para o lado afastado do nível do operador.
Ö Ao ligar os acessórios, assegurar que estes podem ser acedidos facilmente e em segurança a partir do nível do operador.

5.2 Preparar a montagem
Manusear, transportar e armazenar as válvulas de esfera com
revestimento com especial cuidado, ver capítulo "4 Envio e transporte interno".
Efetuar os seguintes passos após a receção da mercadoria:
Ö Verificar o âmbito da entrega. Comparar a mercadoria entregue com a guia de remessa.
Ö Verificar se o envio apresenta danos provocados pelo transporte. Comunicar os danos de transporte à PFEIFFER e à empresa de transporte (ver guia de remessa).
Assegurar as seguintes condições antes da montagem:− A válvula de esfera está limpa.
− Os dados da válvula de esfera na placa de identificação (tipo, dimensão nominal, material, pressão nominal e gama detemperaturas) correspondem às condições do sistema (dimensão nominal e pressão nominal da tubagem, temperatura do fluido, etc.). Para mais informações sobre a marcação,ver o capítulo "2 Marcações no aparelho".
− O equipamento adicional desejado ou necessário, ver capítulo "3.2 Equipamento adicional", está instalado ou preparado na medida do necessário antes da instalação da válvulade esfera.

5.3 Montar a válvula de esfera e o atuador
As válvulas de esfera são fornecidas operacionais. Em casos individuais, o atuador e a válvula de esfera são fornecidos separadamente e devem ser montados. As atividades necessárias para a instalação e antes da colocação em funcionamento da válvula de esfera estão listadas abaixo.
AVISO
Perigo e danos devido à montagem posterior de uma unidadede acionamento!
A montagem posterior de uma unidade de acionamento podeser perigosa para o utilizador e causar danos no sistema de tubagem.
Ö Adaptar o binário, sentido de rotação, o ângulo de acionamento e a regulação dos batentes "ABERTO" e "FECHADO"
à válvula de esfera.

As aberturas de ventilação são aparafusadas nas ligações de ar
de exaustão dos dispositivos pneumáticos e eletropneumáticos
para garantir que qualquer ar de exaustão produzido possa ser
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

5-1Montagem

Ö Os contraflanges devem ter superfícies de vedação lisas. Outras formas de flange devem ser acordadas com a PFEIFFER.

AVISO
Perigo e danos devido à utilização de uma atuador elétrico!
Ö Assegurar que o atuador é desligado nas posições finais pelo sinal do interrutor de limite.
Ö Se, numa posição intermédia, a desativação ocorrer com osinal do interrutor de binário, utilizar este sinal também como sinal de falha. Corrigir a falha o mais rapidamente possível, ver capítulo "8 Falhas".
Ö Para mais informações, ver manual de instruções do atuador
elétrico.
Perigo e danos devido a cargas externas elevadas numa unidade de acionamento!
Os atuadores e as engrenagens não são "escadas".
Ö Não submeter as unidades de acionamento a cargas externas. Isto pode danificar ou destruir a válvula de esfera.
Perigo e danos devido a unidades de acionamento com peso
elevado!
Os atuadores e engrenagens cujo peso é superior ao peso daválvula de esfera podem representar um perigo para o utilizador
e causar danos no sistema de tubagem.
Ö Suportar estes atuadores e engrenagens se causarem esforçode flexão na válvula de esfera devido ao seu tamanho e/ou
situação de instalação.
NOTA
Danos na válvula de esfera devido ao ajuste incorreto dos batentes finais!
O dispositivo de acionamento está ajustado para os dados operacionais especificados na encomenda.
Ö O utilizador é responsável pelo ajuste dos batentes finais"ABERTO" e "FECHADO".

5.4 Instalar a válvula de esfera na tubagem
5.4.1

GeneralidadesÖ Transportar a válvula de esfera na sua embalagem original
para o local de instalação e só aí a desembalar.
Ö Verificar se a válvula de esfera e o atuador apresentam danos de transporte. Não instalar válvulas de esfera ou atuadores danificados.
Ö Efetuar um teste de função no início da instalação no casode válvulas de esfera de comando manual: A válvula de esfera deve fechar e abrir corretamente. As anomalias detetadas devem ser corrigidas antes da colocação em funcionamento, ver capítulo "8 Falhas".
Ö Manusear a válvula de esfera com cuidado e seguir as instruções para a ligação do flange.
Ö Instalar apenas válvulas de esfera cuja classe de pressão, tipo de ligação (caudal), tipo de revestimento e dimensões daligação correspondam às condições de utilização, ver a respetiva marcação da válvula de esfera.

5-2

Ö A válvula de esfera pode ser utilizada bidirecionalmente senão existirem setas direcionais.
PERIGO
Perigo devido à ultrapassagem dos limites de aplicação permitidos!
A ultrapassagem dos limites de aplicação pode ser perigosa
para o utilizador e causar danos no sistema de tubagem.
Ö Nenhuma válvula de esfera pode ser instalada se a gama depressão/temperatura autorizada não for suficiente para as
condições de funcionamento máx. permitidas.
Ö Os limites de aplicação estão marcados na válvula de esfera,
ver capítulo "2 Marcações no aparelho".
Ö A gama permitida está definida no capítulo "1 Instruções desegurança e medidas de proteção".

Ö As extremidades de ligação da tubagem estão alinhadas
com as ligações da válvula de esfera e têm extremidades
plano-paralelas. Os flanges de ligação não paralelos podem
danificar o revestimento PFA durante a instalação.
Ö Os dados de ligação da unidade de acionamento correspondem aos dados da unidade de comando, ver placa(s) deidentificação na unidade de controlo.
Ö Antes da instalação, limpar bem a válvula de esfera e a tubagem de ligação de sujidade, especialmente de corpos estranhos duros.
Ö As superfícies de vedação na ligação do flange e os vedantes do flange utilizados estão livres de qualquer sujidade durante a instalação.
Ö Opcionalmente, o corpo pode ser marcado com uma seta. A
direção da seta deve corresponder à direção do fluxo na tubagem.
Ö Ao inserir a válvula de esfera e os vedantes do flange eventualmente utilizados numa tubagem já instalada, a distância
entre as extremidades da tubagem deve ser dimensionada
de modo a que todas as superfícies de ligação da válvula deesfera e vedantes permaneçam intactas.
Ö As ligações do flange são apertadas de forma uniforme e alternada em, pelo menos, três passos.
Informação
O aperto de todas as ligações do flange é feito com uma chave
dinamométrica, assegurando que os binários de aperto necessários são atingidos, mas não excedidos, ver tabela 15-2 ou tabela 15-3 no capítulo 15.1.1 "Binários de aperto".

Ö As superfícies de vedação de plástico PFA tendem a deslizar,
observar o sinal de aviso amarelo na válvula de esfera, vercapítulo "1.4 Avisos no aparelho". Após a instalação na tubagem, reapertar os parafusos do corpo de acordo com osrespetivos binários de aperto, ver tabela 15-1 no capítulo
"15.1.1 Binários de aperto".
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Montagem

Ö As aberturas de ventilação são aparafusadas nas ligações
de ar de exaustão dos dispositivos pneumáticos e eletropneumáticos para garantir que qualquer ar de exaustão produzido possa ser libertado para o exterior (proteção contra sobrepressão no aparelho).
Além disso, as aberturas de ventilação permitem a aspiração
de ar (proteção contra subpressão no aparelho).
Ö Guiar a ventilação para o lado afastado do posto de trabalho do pessoal de operação.
Ö Ao instalar os dispositivos periféricos, assegurar que estes
podem ser acionados a partir do posto de trabalho do pessoal de operação.

5.4.2

Instalar a válvula de esfera

Informação
A válvula de esfera está revestida com PFA.
Ö Manusear a válvula de esfera com especial cuidado e seguir
as instruções para a ligação do flange.
As superfícies revestidas da válvula de esfera devem ser especialmente protegidas antes/durante a instalação.
Ö Transportar a válvula de esfera na sua embalagem original
para o local de instalação e só aí a desembalar.

NOTA
Danos na válvula de esfera devido ao aumento súbito da pressão e à consequente alta velocidade do fluxo!
Abrir lentamente a válvula de esfera na tubagem durante a colocação em funcionamento.
Ö Verificar o funcionamento correto da válvula de esfera.

5.4.3

Instruções de instalação para válvulasde esfera de passagem reta revestidas
com bolsa de aquecimento

Informação
Ao instalar válvulas de esfera revestidas com uma bolsa deaquecimento na tubagem, ter em conta uma secção de saída
reta correspondente na tubagem.
− Se for necessário voltar a apertar os parafusos das divisões do
corpo, empurrar a bolsa de aquecimento para longe da válvula de esfera, na direção da secção de saída.
− Para evitar ter de desligar o cabo de aquecimento, utilizar ligações flexíveis para ligar a camisa de aquecimento ao cabode aquecimento.

Ö Elevar a válvula de esfera para o local de instalação utilizando equipamento de elevação adequado, ver capítulo "4.3
Transportar e elevar a válvula de esfera".
Ö Fechar a válvula de esfera na tubagem durante a instalação.
Ö Remover as tampas de proteção das aberturas das válvulasde esfera antes da instalação.
Ö Observar a direção do fluxo da válvula de esfera. Uma seta
opcional na válvula de esfera indica a direção do fluxo, caso
contrário pode ser utilizada bidirecionalmente.
Ö Limpar as superfícies de vedação na válvula de esfera e natubagem.
Ö Utilizar os vedantes do flange corretos.
Informação
As superfícies de vedação do corpo da válvula de esfera estão
revestidas a plástico.
Ö Recomenda-se a utilização de vedantes do flange em PTFE.
Ö Os contraflanges têm superfícies de vedação lisas. Acordar
outras formas de flange com a PFEIFFER.

Figura 5-1: Secção de saída

Ö Utilizar os valores da tabela seguinte como orientação parao dimensionamento da secção de saída ( L ).
Tabela 5-1: Secção de saída
DN

15

25

40

50

80

100

L

195

240

300

345

465

525

NOTA
A deformação nas tubagens danifica a válvula de esfera!
Ö Evitar ou eliminar a deformação nas tubagens.

Ö Aparafusar a tubagem à válvula de esfera sem tensão.
Ö Depois de instalar a válvula de esfera, abri-la lentamente na
tubagem.
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

5-3Montagem

5.5 Verificar a válvula de esfera montada
5.5.1

Teste de funcionamento

AVISO
Perigo de ferimentos devido a componentes sob pressão e por
fugas do fluido!
Ö Não desapertar o parafuso de uma ligação de teste opcional
enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Risco de esmagamento devido ao movimento do veio do atuador e de comando!
Ö Não meter a mão na consola enquanto a energia auxiliar
pneumática do atuador estiver efetivamente ligada.
Ö Antes dos trabalhos na válvula de esfera, desligar e bloquear a energia auxiliar pneumática e o sinal de controlo.
Ö Ventilar o atuador.
Ö Não obstruir o movimento do veio do atuador e de comando
com objetos que possam ficar presos na consola.
Ö Se o veio do atuador e de comando estiver bloqueado(p. ex., devido a "gripagem" após um longo período de inatividade), reduzir a energia residual do atuador (tensão damola) antes de libertar o bloqueio, ver a documentação dorespetivo atuador.
Ö Antes de desmontar o atuador, colocar a válvula de esfera
na posição de segurança.
Risco de ferimentos devido à saída de ar de exaustão!
Durante o funcionamento, sai ar de exaustão, p. ex., no atuador,
durante o controlo ou a abertura e o fecho da válvula de esfera.
Ö Usar proteção ocular e, se necessário, proteção auditiva durante o trabalho nas proximidades da válvula.

Ö Para completar a instalação, deve ser efetuado um teste defuncionamento com os sinais da unidade de controlo:
A válvula de esfera deve fechar e abrir corretamente deacordo com os comandos de controlo. As anomalias detetadas devem ser corrigidas antes da colocação em funcionamento, ver capítulo "8 Falhas".
AVISO
Perigo devido a comandos de controlo incorretamente executados!
Comandos de controlo incorretamente executados podem causar
ferimentos graves ou mesmo a morte e provocar danos no sistema de tubagem.
Ö Verificar a unidade de acionamento e os comandos de controlo, ver capítulo "8 Falhas".

5-4

5.5.2

Teste de pressão da secção da tubagem

O teste de pressão das válvulas de esfera já foi efetuado pela
PFEIFFER. Ao testar a pressão de uma secção da tubagem com
válvulas de esfera instaladas, deve ser observado o seguinte:Ö Lavar cuidadosamente os sistemas de tubagem recém-instalados para eliminar todos os corpos estranhos.
Ö Assegurar as seguintes condições durante o controlo da pressão:–Válvula de esfera aberta: A pressão de ensaio não deve
exceder o valor 1,5 x PN (de acordo com a placa deidentificação).

–Válvula de esfera fechada: A pressão de ensaio não deve
exceder o valor 1,1 x PN (de acordo com a placa deidentificação).

Se ocorrer uma fuga numa válvula de esfera, consultar o capítulo "8 Falhas".
Informação
A realização do teste de pressão é da responsabilidade do operador da instalação.
O serviço pós-venda da PFEIFFER apoia-o no planeamento e
execução de um teste de pressão personalizado para a sua instalação.

5.5.3

Movimento de rotação

O movimento de rotação do veio do atuador e de comando deve ser linear e sem movimentos bruscos.
Ö Abrir e fechar a válvula de esfera. Observar o movimento doveio do atuador.
Ö Definir o sinal de controlo máximo e mínimo em sucessão
para verificar as posições finais da válvula de esfera .
Ö Verificar a visualização na indicação de posição.

5.5.4

Posição de segurançaÖ Fechar a linha de pressão de sinal.
Ö Verificar se a válvula de esfera está na posição de segurança
pretendida, ver "Posições de segurança" no capítulo "3 Conceção e princípio de funcionamento".

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Colocação em funcionamento

6

Colocação em funcionamento

Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
AVISO
Risco de queimaduras devido a componentes e tubagens quentes ou frias!
Durante o funcionamento, os componentes das válvulas de esfera e as tubagens podem ficar muito quentes ou muito frios ecausar queimaduras por contacto.
Ö Deixar arrefecer ou aquecer os componentes e as tubagens.
Ö Usar vestuário e luvas de proteção.
Perigo de ferimentos devido a componentes sob pressão e por
fugas do fluido!
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Risco de esmagamento devido ao movimento do veio do atuador e de comando!
Ö Não meter a mão na consola enquanto a energia auxiliar
pneumática do atuador estiver efetivamente ligada.
Ö Antes dos trabalhos na válvula de esfera, desligar e bloquear a energia auxiliar pneumática e o sinal de controlo.
Ö Ventilar o atuador.
Ö Não obstruir o movimento do veio do atuador e de comando
com objetos que possam ficar presos na consola.
Ö Se o veio do atuador e de comando estiver bloqueado(p. ex., devido a "gripagem" após um longo período de inatividade), reduzir a energia residual do atuador (tensão damola) antes de libertar o bloqueio, ver a documentação dorespetivo atuador.
Ö Antes de desmontar o atuador, colocar a válvula de esfera
na posição de segurança.

Assegurar as seguintes condições antes da colocação em funcionamento/recolocação em funcionamento:− A válvula de esfera está instalada na tubagem de acordo
com os regulamentos, ver capítulo "5 Montagem".
− A estanquidade e a função foram verificadas quanto a falhas com um resultado positivo, ver capítulo "5.1 Condições
de instalação".
− As condições predominantes na parte relevante da instalação correspondem à conceção da válvula de esfera, ver utilização prevista no capítulo "1 Instruções de segurança e medidas de proteção".
Colocação em funcionamento/recolocação em funcionamentoÖ As superfícies de vedação de plástico PFA tendem a deslizar.
Após a colocação em funcionamento e atingida a temperatura de funcionamento, reapertar todas as ligações do flange
entre a tubagem e a válvula de esfera com os respetivos binários de aperto, ver tabela 15-2 e tabela 15-3 no capítulo
"15.1.1 Binários de aperto".
Ö Reapertar os parafusos da divisão do corpo, ver tabela 15-1
no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".
Ö Abrir lentamente as válvulas de esfera na tubagem. A abertura lenta evita que aumentos súbitos de pressão e as elevadas velocidades de fluxo resultantes danifiquem a válvula deesfera.
Ö Verificar o funcionamento correto da válvula de esfera.

Risco de ferimentos devido à saída de ar de exaustão!
Durante o funcionamento, sai ar de exaustão, p. ex., no atuador,
durante o controlo ou a abertura e o fecho da válvula de esfera.
Ö Usar proteção ocular e, se necessário, proteção auditiva durante o trabalho nas proximidades da válvula.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

6-1

Colocação em funcionamento

6-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Funcionamento

7

Funcionamento

Assim que as atividades de colocação em funcionamento/recolocação em funcionamento, ver capítulo "6 Colocação em funcionamento", estiverem concluídas, a válvula de esfera está
pronta a funcionar.
AVISO
Risco de queimaduras devido a componentes e tubagens quentes ou frias!
Durante o funcionamento, os componentes das válvulas de esfera e as tubagens podem ficar muito quentes ou muito frios ecausar queimaduras por contacto.
Ö Deixar arrefecer ou aquecer os componentes e as tubagens.
Ö Usar vestuário e luvas de proteção.
Perigo de ferimentos devido a componentes sob pressão e por
fugas do fluido!
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Risco de esmagamento devido ao movimento dos veios do
atuador e de comando!
Ö Não meter a mão na consola enquanto a energia auxiliar
pneumática do atuador estiver efetivamente ligada.
Ö Antes dos trabalhos na válvula de esfera, desligar e bloquear a energia auxiliar pneumática e o sinal de controlo.
Ö Ventilar o atuador.
Ö Não obstruir o movimento do veio do atuador e de comando
com objetos que possam ficar presos na consola.
Ö Se o veio do atuador e de comando estiver bloqueado(p. ex., devido a "gripagem" após um longo período de inatividade), reduzir a energia residual do atuador (tensão damola) antes de libertar o bloqueio, ver a documentação dorespetivo atuador.
Ö Antes de desmontar o atuador, colocar a válvula de esfera
na posição de segurança.
Risco de ferimentos devido à saída de ar de exaustão!
Durante o funcionamento, sai ar de exaustão, p. ex., no atuador,
durante o controlo ou a abertura e o fecho da válvula de esfera.
Ö Usar proteção ocular e, se necessário, proteção auditiva durante o trabalho nas proximidades da válvula.

Ö As válvulas de esfera fornecidas de fábrica com o atuadorestão ajustadas com precisão. O utilizador é responsável pelas alterações que fizer.
− As forças manuais normais são suficientes para o acionamento manual ou o acionamento manual de emergência do
atuador (se presente); não é permitida a utilização de extensões para aumentar o binário de acionamento.
− Para válvulas de esfera com uma alavanca manual, a posição da alavanca manual indica a posição do orifício na esfera. A alavanca manual corre sempre paralelamente ao orifício. Versões especiais podem ser encontradas na respetiva
encomenda.
–

Alavanca manual 90° transversal à tubagem: Válvula deesfera fechada.

–

Alavanca manual paralela à tubagem: Válvula de esfera
aberta.

Figura 7-1: Alavanca manual

PERIGO
Risco de ferimentos devido à operação brusca da válvula deesfera!
A inobservância deste aviso pode resultar em perigo extremo
para as pessoas ou para o sistema de tubagem.
Ö Não abrir e fechar a válvula de esfera abruptamente, mas
sim rapidamente, de modo a evitar picos de pressão e/ou
choques de temperatura no sistema de tubagem.
− Se ocorrer uma fuga numa válvula de esfera, consultar o capítulo "8 Falhas".

Observar os seguintes pontos durante o funcionamento:
Ö As superfícies de vedação de plástico PFA tendem a deslizar.
Após a colocação em funcionamento e atingida a temperatura de funcionamento, se necessário, reapertar os parafusos
do corpo com os respetivos binários de aperto, ver tabela
15-1 no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".
Ö Se necessário, apertar todas as ligações do flange entre a tubagem e a válvula de esfera com os respetivos binários deaperto de acordo com a tabela 15-2 ou a tabela 15-3 nocapítulo "15.1.1 Binários de aperto".
Ö A unidade válvula de esfera/atuador deve ser acionada com
os sinais da unidade de controlo.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

7-1

Funcionamento

7-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Falhas8

FalhasPara a eliminação de falhas, é imprescindível observar o capítulo "1 Instruções de segurança e medidas de proteção".

8.1 Detetar e eliminar erros
Tipo de falha

Causa possível

MedidaFuga na ligação à tubagem

A ligação do flange da válvu- Apertar os parafusos do flange.
la de esfera revestida tem fugas
NOTA
Um binário de aperto excessivo ao reapertar os parafusos do flange podedanificar a válvula de esfera e a tubagem!
O binário permitido para apertar os parafusos do flange da tubagem é limitado.
Reapertar a ligação do flange com o respetivo binário de aperto, ver tabela
15-2 ou tabela 15-3 no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".
Se necessário, aumentar o binário de aperto em 20%, no máximo.
A ligação do flange tem fugas apesar do reaperto

Desapertar a ligação do flange e remover a válvula de esfera, ver capítulo
"1 Instruções de segurança e medidas de proteção".
Verificar o paralelismo plano da ligação dos flanges e corrigir se não for suficiente.
Verificar as superfícies de vedação de todos os flanges. Se o revestimento deplástico estiver danificado, substituir a válvula de esfera juntamente com orespetivo vedante do flange, se existente.
Verificar os vedantes do flange. Se os vedantes estiverem danificados, substituí-los.

Fuga na ligação daspartes do corpo

A ligação das partes do corpo soltou-se

Apertar a ligação das partes do corpo com o respetivo binário de aperto,
ver tabela 15-1 no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".

As partes do corpo apresen- Substituir o vedante do corpo e/ou a válvula de esfera, ver capítulo "1 Instrutam fugas apesar do reaperto ções de segurança e medidas de proteção".
Aumento do caudal
de fluido com válvulade esfera fechada

Fuga na posição fechada

Desmontar e inspecionar a válvula de esfera, ver capítulo "1 Instruções desegurança e medidas de proteção".

A válvula de esfera está dani- Reparação necessária.
ficadaDesmontar a válvula de esfera, ver capítulo "1 Instruções de segurança e medidas de proteção".

Solicitar peças sobresselentes à PFEIFFER, ver capítulo "15.2 Peças sobresselentes". Instruções necessárias para a reparação, ver capítulo "12 Reparação".
Fuga na vedação doveio de comando

Sai fluido

PERIGO
Risco de ferimentos devido à saída de fluido!
Para proteger o pessoal de operação do perigo, despressurizar completamente o tubo em ambos os lados da válvula de esfera, ver capítulo "1 Instruções de segurança e medidas de proteção".

Sai fluido pela caixa de enchimento

Desmontar a válvula de esfera, ver capítulo "1 Instruções de segurança e medidas de proteção".
Desmontar a válvula de esfera e substituir o vedante no veio de comando.
Solicitar peças sobresselentes à PFEIFFER, ver capítulo "15.2 Peças sobresselentes". Instruções necessárias para a reparação, ver capítulo "12 Reparação".

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

8-1

FalhasTipo de falha

Causa possível

Anomalia

A unidade de acionamento
Verificar a unidade de acionamento e os comandos de controlo.
ou a unidade de controlo não
respondeO atuador e a unidade decontrolo estão em ordem

MedidaDesmontar e inspecionar a válvula, ver capítulo "1 Instruções de segurança emedidas de proteção".
Retirar a unidade de acionamento, medir e verificar o binário da válvula deesfera.

A válvula de esfera está dani- Reparação necessária.
ficadaDesmontar a válvula de esfera, ver capítulo "1 Instruções de segurança e medidas de proteção".

Solicitar peças sobresselentes à PFEIFFER, ver capítulo "15.2 Peças sobresselentes". Instruções necessárias para a reparação, ver capítulo "12 Reparação".
Falhas na unidade deacionamento

O atuador pneumático deve
ser desmontado

Desligar a ligação à pressão de comando.
Desmontar o atuador da válvula de esfera (observar as "instruções de segurança e medidas de proteção", ver as instruções fornecidas com a unidadede acionamento).

Informação
− No caso de falhas não indicadas na tabela, contactar o serviço pós-venda da PFEIFFER.
− As peças sobresselentes devem ser encomendadas com todos
os dados, de acordo com a marcação da válvula. Só podem
ser instaladas peças originais da PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH.
− Se, após a remoção, se verificar que o revestimento de PFAnão é suficientemente resistente ao fluido, devem ser selecionadas peças de um material adequado.

8.2 Tomar medidas de emergência
Se a energia auxiliar falhar, a válvula de esfera automatizada
assume automaticamente uma determinada posição de segurança, ver posições de segurança no capítulo "3 Conceção e princípio de funcionamento").
As medidas de emergência são da responsabilidade do operador da instalação.
No caso de uma falha da válvula de esfera:− Fechar as válvulas de corte a montante e a jusante da válvula de esfera para que não haja mais fluido a passar pela
válvula.
− Diagnosticar erros, ver capítulo “8.1 Detetar e eliminar erros”.
− Eliminar os erros que podem ser eliminados no âmbito das
instruções descritas neste manual de montagem e utilização.
Contactar o Serviço Pós-Venda PFEIFFER para qualquer outro
erro.
Recolocação em funcionamento após falhas
Ver capítulo "6 Colocação em funcionamento".
8-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Manutenção

9

Manutenção

Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
Os seguintes documentos também são necessários para a manutenção da válvula de esfera:− Manual de montagem e utilização para o atuador montado,
p. ex. u EB EB 31a para os atuadores rotativos BR 31a ou arespetiva documentação do atuador de outros fabricantes.

Risco de ferimentos devido a resíduos de fluido na válvula deesfera!
Ao trabalhar na válvula de esfera, os resíduos do fluido podem
escapar e causar ferimentos (p. ex., escaldões, queimaduras),dependendo das propriedades do fluido.
Ö Usar vestuário de proteção, luvas de proteção e proteção
ocular.
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Ö Colocar a válvula de esfera na posição aberta, de modo a
que a pressão na esfera seja aliviada.

AVISO
Risco de queimaduras devido a componentes e tubagens quentes ou frias!
Durante o funcionamento, os componentes das válvulas de esfera e as tubagens podem ficar muito quentes ou muito frios ecausar queimaduras por contacto.
Ö Deixar arrefecer ou aquecer os componentes e as tubagens.
Ö Usar vestuário e luvas de proteção.
Perigo de ferimentos devido a componentes sob pressão e por
fugas do fluido!
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Risco de esmagamento devido ao movimento do veio do atuador e de comando!
Ö Não meter a mão na consola enquanto a energia auxiliar
pneumática do atuador estiver efetivamente ligada.
Ö Antes dos trabalhos na válvula de esfera, desligar e bloquear a energia auxiliar pneumática e o sinal de controlo.
Ö Ventilar o atuador.
Ö Não obstruir o movimento do veio do atuador e de comando
com objetos que possam ficar presos na consola.
Ö Se o veio do atuador e de comando estiver bloqueado(p. ex., devido a "gripagem" após um longo período de inatividade), reduzir a energia residual do atuador (tensão damola) antes de libertar o bloqueio, ver a documentação dorespetivo atuador.
Ö Antes de desmontar o atuador, colocar a válvula de esfera
na posição de segurança.
Risco de ferimentos devido à saída de ar de exaustão!
Durante o funcionamento, sai ar de exaustão, p. ex., no atuador,
durante o controlo ou a abertura e o fecho da válvula de esfera.
Ö Usar proteção ocular e, se necessário, proteção auditiva durante o trabalho nas proximidades da válvula.
Risco de ferimentos devido a molas pré-tensionadas!
Os atuadores com molas de acionamento pré-tensionadas estão
pressurizados.
Ö Reduzir a força de pré-carga da mola antes dos trabalhos no
atuador, ver a respetiva documentação do atuador.

NOTA
Danos na válvula de esfera devido a binários de aperto excessivos ou insuficientes!
Os componentes da válvula de esfera devem ser apertados com
binários de aperto específicos. Componentes demasiado apertados estão sujeitos a um desgaste excessivo e podem danificar orevestimento de plástico. Componentes pouco apertados podem
provocar fugas.
Ö Respeitar os binários de aperto, ver tabela 15-1 no capítulo
"15.1.1 Binários de aperto".
Danos na válvula de esfera devido a ferramentas inadequadas!
Ö Utilizar apenas ferramentas aprovadas pela PFEIFFER, vercapítulo "15.1.3 Ferramentas".
Danos na válvula de esfera devido a lubrificantes inadequados!
Ö Utilizar apenas lubrificantes aprovados pela PFEIFFER, vercapítulo "15.1.2 Lubrificantes".
Informação
A válvula de esfera foi testada pela PFEIFFER antes da entrega.
− A desmontagem da válvula de esfera invalida certos resultados
de testes certificados pela PFEIFFER. Isto afeta, p. ex., o testede fuga da sede e o teste de estanquidade (estanquidade externa).
− Se forem realizados trabalhos de manutenção e reparação
não descritos acima sem o consentimento do Serviço Pós-Venda da PFEIFFER, a garantia do produto será invalidada.
− Como peças sobresselentes, utilizar apenas peças originais
PFEIFFER que cumpram as especificações originais.
− As peças de desgaste estão excluídas da garantia.

9.1 Teste periódicos
Ö Dependendo das condições de utilização, a válvula de esfera
deve ser testada em determinados intervalos de tempo, demodo a ser possível tomar medidas corretivas antes de ocorrerem possíveis falhas. O operador da instalação é responsável pela elaboração do respetivo plano de teste.
Ö A PFEIFFER recomenda as seguintes verificações, que podem
ser realizadas durante o funcionamento:

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

9-1

Manutenção

Teste

Medidas em caso de resultado deteste negativo

Se estiver presente, verificar sea ligação de teste opcional
apresenta estanquidade para oexterior.
AVISO! Perigo de ferimentos
devido a componentes sobpressão e por fugas do fluido!
Não desapertar o parafuso daligação de teste enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.

Colocar a válvula de esfera fora defuncionamento, ver capítulo "10 Colocação fora de funcionamento".
Para reparação, contactar o Serviço
Pós-Venda PFEIFFER, ver capítulo "12
Reparação".

Verificar se a vedação do veiode comando apresenta fugas
para o exterior.

A vedação do veio de comando com
um empanque de anel em V estápré-carregada com um conjunto deanilhas de mola, pelo que não necessita de manutenção.

Verificar a suavidade do movimento de rotação do veio do
atuador e de comando.

Se o veio do atuador e de comando
estiver bloqueado, eliminar o bloqueio.
AVISO! Um veio do atuador e de comando bloqueado (p. ex., devido a"gripagem" após um longo períodode inatividade) pode soltar-se inesperadamente e mover-se de forma
descontrolada. Isto pode levar a esmagamentos ao tentar agarrar.
Antes da tentativa de desbloqueio doveio do atuador e de comando, desligar e bloquear a energia auxiliar
pneumática e o sinal de controlo. Reduzir a energia residual no atuador(tensão de mola ou reservatório dear comprimido) antes de eliminar obloqueio, ver a documentação dorespetivo atuador.

Se possível, verificar a posição
de segurança da válvula de esfera, interrompendo brevementea energia auxiliar.

9.2.1

Substituir os anéis da sede e a esfera

Ö Verificar o estado da esfera e dos anéis da sede.
Ö Desmontar os anéis da sede (4), tal como descrito no capítulo "12.3 Substituição dos anéis da sede e da esfera". Verificar se os anéis da sede e todas as peças de plástico estão
danificadas e substituí-las, se necessário.
Ö Desmontar também a esfera (3). Verificar se a esfera e todas
as peças de plástico estão danificadas e substituí-las, se necessário.

9.3 Encomendar peças sobresselentes e consumíveis
Informações sobre peças sobresselentes, lubrificantes e ferramentas podem ser obtidas junto do Serviço Pós-Venda da PFEIFFER.
Peças sobresselentes
Para informações sobre peças sobresselentes, consultar o capítulo "15.2 Peças sobresselentes".

Colocar a válvula de esfera fora defuncionamento, ver capítulo "10 Colocação fora de funcionamento". Em
seguida, determinar a causa e, eventualmente, corrigir, ver capítulo "8Falhas".

Verificar as ligações dos tubos e Não são necessários trabalhos de
os vedantes da válvula de esfe- manutenção regulares nas válvulas
ra e do atuador quanto a fugas. de esfera, mas ao verificar a secção
da tubagem, não pode haver fugade fluido no flange e nas uniões roscadas do corpo e na vedação doveio de comando.

9.2 Trabalhos de manutenção
Ö A válvula de esfera deve ser preparada antes de qualquer
trabalho de manutenção, ver capítulo "12 Reparação".
Ö Após qualquer trabalho de manutenção, a válvula de esfera
deve ser verificada antes de voltar a ser colocada em funcionamento, ver capítulo "5.5 Verificar a válvula de esfera montada".

9-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Colocação fora de funcionamento

10 Colocação fora de funcionamento
Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
AVISO
Risco de queimaduras devido a componentes e tubagens
quentes ou frias!
Durante o funcionamento, os componentes das válvulas deesfera e as tubagens podem ficar muito quentes ou muito frios ecausar queimaduras por contacto.
Ö Deixar arrefecer ou aquecer os componentes e as tubagens.
Ö Usar vestuário e luvas de proteção.

Observar os seguintes pontos durante a colocação fora defuncionamento:
Para retirar a válvula de esfera de funcionamento para trabalhosde manutenção e reparação ou desmontagem, efetuar os seguintes passos:
Ö Fechar as válvulas a montante e a jusante da válvula de esfera para que não haja mais fluido a passar pela válvula.
Ö Drenar completamente a tubagem e a válvula de esfera.
Ö Desligar e bloquear a energia auxiliar pneumática para despressurizar o atuador.
Ö Se necessário, deixar arrefecer ou aquecer a tubagem e os
componentes da válvula de esfera.

Perigo de ferimentos devido a componentes sob pressão e por
fugas do fluido!
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional
enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Risco de esmagamento devido ao movimento do veio do
atuador e de comando!
Ö Não meter a mão na consola enquanto a energia auxiliar
pneumática do atuador estiver efetivamente ligada.
Ö Antes dos trabalhos na válvula de esfera, desligar e
bloquear a energia auxiliar pneumática e o sinal decontrolo.
Ö Ventilar o atuador.
Ö Não obstruir o movimento do veio do atuador e de comando
com objetos que possam ficar presos na consola.
Ö Se o veio do atuador e de comando estiver bloqueado(p. ex., devido a "gripagem" após um longo período deinatividade), reduzir a energia residual do atuador (tensão
da mola) antes de libertar o bloqueio, ver a documentação
do respetivo atuador.
Ö Antes de desmontar o atuador, colocar a válvula de esfera
na posição de segurança.
Risco de ferimentos devido à saída de ar de exaustão!
Durante o funcionamento, sai ar de exaustão, p. ex., no atuador,
durante o controlo ou a abertura e o fecho da válvula de esfera.
Ö Usar proteção ocular e, se necessário, proteção auditiva durante o trabalho nas proximidades da válvula.
Risco de ferimentos devido a resíduos de fluido na válvula deesfera!
Ao trabalhar na válvula de esfera, os resíduos do fluido podem
escapar e causar ferimentos (p. ex., escaldões, queimaduras),dependendo das propriedades do fluido.
Ö Usar vestuário de proteção, luvas de proteção e proteção
ocular.
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Ö Colocar a válvula de esfera na posição aberta, de modo a
que a pressão na esfera seja aliviada.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

10-1Colocação fora de funcionamento

10-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Desmontagem

11 Desmontagem
Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
AVISO
Risco de queimaduras devido a componentes e tubagens quentes ou frias!
Durante o funcionamento, os componentes das válvulas de esfera e as tubagens podem ficar muito quentes ou muito frios ecausar queimaduras por contacto.
Ö Deixar arrefecer ou aquecer os componentes e as tubagens.
Ö Usar vestuário e luvas de proteção.
Risco de esmagamento devido ao movimento do veio do atuador e de comando!
Ö Não meter a mão na consola enquanto a energia auxiliar
pneumática do atuador estiver efetivamente ligada.
Ö Antes dos trabalhos na válvula de esfera, desligar e bloquear a energia auxiliar pneumática e o sinal de controlo.
Ö Ventilar o atuador.
Ö Não obstruir o movimento do veio do atuador e de comando
com objetos que possam ficar presos na consola.
Ö Se o veio do atuador e de comando estiver bloqueado(p. ex., devido a "gripagem" após um longo período de inatividade), reduzir a energia residual do atuador (tensão damola) antes de libertar o bloqueio, ver a documentação dorespetivo atuador.
Ö Antes de desmontar o atuador, colocar a válvula de esfera
na posição de segurança.
Risco de ferimentos devido a resíduos de fluido na válvula deesfera!
Ao trabalhar na válvula de esfera, os resíduos do fluido podem
escapar e causar ferimentos (p. ex., escaldões, queimaduras),dependendo das propriedades do fluido.
Ö Usar vestuário de proteção, luvas de proteção e proteção
ocular.
Ö Não desapertar o parafuso da ligação de teste opcional enquanto a válvula de esfera estiver pressurizada.
Ö Desmontar a válvula de esfera na posição aberta, de modoa que a pressão na esfera seja aliviada.

11.1 Desmontar a válvula de esfera da tubagem
Ö Desapertar a ligação do flange.
Ö Retirar a válvula de esfera da tubagem, ver capítulo "4.3
Transportar e elevar a válvula de esfera".
AVISO
Se uma válvula usada for enviada à PFEIFFER para manutenção:As válvulas devem ser prévia e corretamente descontaminadas.

Ö Ao devolver uma válvula usada, devem ser anexadas as fichas de dados de segurança do fluido e um certificado dedescontaminação da válvula. Caso contrário, a válvula nãopode ser aceite.
Sugestão
− A PFEIFFER recomenda que se documentem as informações necessárias sobre a contaminação no formulário u FM 8.7-6"Declaração de contaminação das válvulas e componentes
PFEIFFER".
− Este formulário está disponível em u www.pfeiffer-armaturen.
com.

11.2 Desmontar o atuador
Ver documentação do respetivo atuador.

Risco de ferimentos devido a molas pré-tensionadas!
Os atuadores com molas de acionamento pré-tensionadas estão
pressurizados.
Ö Reduzir a força de pré-carga da mola antes dos trabalhos no
atuador, ver a respetiva documentação do atuador.

Antes da desmontagem, assegurar que estão reunidas as seguintes condições:− A válvula de esfera está colocada fora de funcionamento, vercapítulo "10 Colocação fora de funcionamento".

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

11-1

Desmontagem

11-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Reparação

12 Reparação
Se a válvula de esfera já não funcionar como previsto, ou se já
não funcionar de todo, estiver danificada e tiver de ser reparadaou substituída.
NOTA
Danos na válvula de esfera devido a manutenção e reparação
incorretas!
Ö Não efetuar os trabalhos de manutenção e reparação por
conta própria.
Ö Contactar o Serviço Pós-Venda PFEIFFER para trabalhos demanutenção e reparação.

Em casos especiais, podem ser efetuados certos trabalhos demanutenção e reparação.
Os trabalhos descritos neste capítulo só podem ser executados
por pessoal especializado e devidamente qualificado para oefeito.
As instruções seguintes também se aplicam às válvulas de esfera.
Para a colocação fora de funcionamento e desmontagem, consultar também o capítulo "10 Colocação fora de funcionamento"e o capítulo "11 Desmontagem".

12.2 Substituir o empanque de anel em V naválvula de esfera DIN, DN 150 ... 200
Se for detetada uma fuga na caixa de empanque (6), o anéis de
PTFE do empanque de anel em V (5) podem estar defeituosos.
Ö Verificar o estado do empanque de anel em V.
Para desmontar o empanque, desmontar a válvula de esfera.
Observar o capítulo "1 Instruções de segurança e medidas deproteção".
Ö Colocar a válvula de esfera numa superfície de trabalho nivelada e limpa, de modo a que a câmara de empanque fique facilmente acessível.
Ö Desapertar os parafusos (9) e retirar cuidadosamente o flange da caixa de empanque (6) com o casquilho (7).
Ö Retirar as anilhas de mola do jogo de anilhas de disco (8).
Ö Retirar o anel de centragem (18).
Ö Retirar a(s) anilhas(s) de mola (16) e o casquilho (15).
Ö Retirar o empanque de anel em V (5) e o casquilho (17).
Ö Verificar se os anéis de PTFE do empanque do anel em V etodas as peças de plástico e grafite apresentam danos e, senecessário, substituí-los.
Ö Montar a válvula de esfera conforme descrito no capítulo
3.5.3.

Informação
Ter atenção durante a reparação!
As influências do fluido e os resíduos podem afetar os binários
de aperto das ligações do corpo em caso de reutilização de esferas e vedantes antigos, ver tabela 15-1 no capítulo "15.1.1 Binários de aperto".

12.1 Substituir o empanque de anel em V naválvula de esfera DIN, DN 15 ... 100
Se for detetada uma fuga na caixa de empanque (6), o anéis de
PTFE do empanque de anel em V (5) podem estar defeituosos.
Ö Verificar o estado do empanque de anel em V.
Para desmontar o empanque, desmontar a válvula de esfera.
Observar o capítulo "1 Instruções de segurança e medidas deproteção".
Ö Colocar a válvula de esfera numa superfície de trabalho nivelada e limpa, de modo a que a câmara de empanque fique facilmente acessível.
Ö Desapertar os parafusos (9) e retirar cuidadosamente o flange da caixa de empanque (6) com o casquilho (7).
Ö Retirar as anilhas de mola do jogo de anilhas de disco (8).
Ö Retirar o casquilho (14).

12.3 Substituir o empanque de anel em V naválvula de esfera ANSI
Se for detetada uma fuga na caixa de empanque (6), o anéis de
PTFE do empanque de anel em V (5) podem estar defeituosos.
Ö Verificar o estado do empanque de anel em V.
Para desmontar o empanque, desmontar a válvula de esfera.
Observar o capítulo "1 Instruções de segurança e medidas deproteção".
Ö Colocar a válvula de esfera numa superfície de trabalho nivelada e limpa, de modo a que a câmara de empanque fique facilmente acessível.
Ö Desapertar os parafusos (9) e retirar cuidadosamente o flange da caixa de empanque (6) com o casquilho (7).
Ö Retirar as anilhas de mola do jogo de anilhas de disco (8).
Ö Retirar o anel de centragem (18).
Ö Retirar a(s) anilhas(s) de mola (16) e o casquilho (15).
Ö Retirar o empanque de anel em V (5) e o casquilho (17).
Ö Verificar se os anéis de PTFE do empanque do anel em V etodas as peças de plástico e grafite apresentam danos e, senecessário, substituí-los.
Ö Montar a válvula de esfera conforme descrito no capítulo
3.5.4.

Ö Retirar o empanque de anel em V (5).
Ö Verificar se os anéis de PTFE do empanque do anel em V etodas as peças de plástico e grafite apresentam danos e, senecessário, substituí-los.
Ö Montar a válvula de esfera conforme descrito no capítulo
3.5.1 ou 3.5.2.
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

12-1

Reparação

Válvula de esfera BR 20b
DN 25 ... 100

Válvula de esfera BR 20b
NPS½ ... 8

Válvula de esfera BR 20b
DN 150 ... 200

Válvula de esfera BR 20b
DN 15

Figura 12-1: Válvula de esfera BR 20b

12-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Reparação

Tabela 12-1: Lista de peças

1)

Pos.

Designação

Pos.

Designação

1(Base) Corpo com revestimento

12

Anilha2(Lados) Corpo com revestimento

14

Casquilho

3Esfera com invólucro

15

Casquilho

4Anel da sede16

Anilha de mola

5

Empanque de anel em V

17

Casquilho

6Flange da caixa de empanque18

Anel de centragem

7

Casquilho

19

Alavanca manual

8

Jogo de anilhas de mola

20

Veio de comando

9

Parafuso

21

Pino

10 1)

Parafuso / cavilha

22

Casquilho

11 1)

Porca

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos

12.4 Substituição dos anéis da sede e da esfera
Se a válvula de esfera tiver fugas na passagem, os anéis dasede (4) e/ou a esfera (3) podem estar defeituosos.
Ö Verificar o estado dos anéis da sede e da esfera.
Para desmontar os anéis da sede e a esfera, desmontar a válvula de esfera. Observar o capítulo "1 Instruções de segurança emedidas de proteção".
Ö Desmontar a válvula de esfera conforme descrito no capítulo
12.1, no capítulo 12.2 ou no capítulo 12.3.
Ö Colocar a válvula de esfera com o flange do lado do corpo(1) virado para baixo numa superfície de trabalho nivelada
e limpa, de modo a que as porcas (11) da ligação do corpo
fiquem facilmente acessíveis.
Ö Consoante a versão, desapertar os parafusos (10) ou a porca (11).
Ö Retirar cuidadosamente o corpo lateral (2).
Ö Verificar se os anéis da sede e a esfera, bem como todas aspeças de plástico, estão danificados e substituí-los, se necessário.
Informação
Os anéis da sede não devem ser montados "apertados". É importante para o aperto da válvula de esfera que os anéis da sede sejam instalados com folga suficiente na sede. Se não forpossível estabelecer este estado, contactar a PFEIFFER.
Ö Montar a válvula de esfera conforme descrito no capítulo
3.5.1, no capítulo 3.5.2, no capítulo 3.5.3 ou no capítulo
3.5.4.

12.6 Enviar aparelhos para a PFEIFFERAs válvulas de esfera defeituosas podem ser enviadas para a
PFEIFFER para reparação.
Proceder da seguinte forma para enviar aparelhos ou processar
devoluções:AVISO
Perigo devido a uma válvula de esfera contaminada!
Ö Ao devolver uma válvula usada à PFEIFFER para manutenção, esta deve ser descontaminada previamente de forma
adequada.
Ö Ao devolver uma válvula usada, devem ser anexadas as fichas de dados de segurança do fluido e um certificado dedescontaminação da válvula. Caso contrário, a válvula nãopode ser aceite.
Sugestão
− A PFEIFFER recomenda que se documentem as informações necessárias sobre a contaminação no formulário u FM 8.7-6"Declaração de contaminação das válvulas e componentes
PFEIFFER".
− Este formulário está disponível em u www.pfeiffer-armaturen.
com.

Ö Incluir as seguintes informações nas devoluções:− Número de fabrico− Tipo de válvula de esfera− Número do artigo− Dimensão nominal e versão da válvula de esfera

12.5 Outras reparações
Ö Em caso de danos mais graves, é aconselhável mandar efetuar uma reparação na PFEIFFER.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas− Válvula manual/válvula automatizada− Fluido (designação e consistência)− Pressão e temperatura do fluido

12-3Reparação

− Caudal em m³/h
− Gama de sinal nominal do atuador− Número de acionamentos (ano, mês, semana ou dia)
− Desenho de instalação, se existente− Declaração de contaminação preenchida. Este formulário
está disponível em u www.pfeiffer-armaturen.com.

12-4

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Eliminação

13 EliminarÖ Para a eliminação, respeitar os regulamentos locais, nacionais e internacionais.
Ö Não deitar componentes velhos, lubrificantes e substâncias
perigosas juntamente no lixo doméstico.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

13-1

Eliminação

13-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Certificados

14 Certificados
As declarações de conformidade estão disponíveis nas páginas
seguintes:− Declaração de conformidade de acordo com a Diretiva"Equipamentos sob pressão" 2014/68/UE para válvulas automatizadas, ver página 14-2.
− Declaração de conformidade de acordo com a Diretiva"Equipamentos sob pressão" 2014/68/UE para válvulas decomando manual, ver página 14-3.
− Declaração de conformidade para uma máquina completade acordo com a Diretiva "Máquinas" 2006/42/CE para aválvula de esfera com acionamento BR 20b, ver página 144.
− Declaração de conformidade para uma quase-máquina deacordo com a Diretiva "Máquinas" 2006/42/CE para a válvula de esfera com veio de comando livre BR 20b, ver página 14-5.
Os certificados impressos correspondem ao estado no momento
da impressão. Outros certificados opcionais estão disponíveis
mediante pedido.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

14-1

Certificados

14-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Certificados

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

14-3

Certificados

14-4

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Certificados

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

14-5

Certificados

14-6

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Anexo15 Anexo
15.1 Binários de aperto, lubrificantes e ferramentas
15.1.1 Binários de aperto
15.1.1.1 Metades do corpo
Ao aparafusar as partes do corpo (1 e 2), respeitar a sequência
das uniões roscadas e os binários de aperto para as respetivas
dimensões nominais.

Tabela 15-1: Binários de aperto das uniões roscadas do corpo
Dimensão nominal

Ligação

Binário de aperto

DN 15

1a4

25 Nm

1a6

25 Nm

7a8

35 Nm

1a7

25 Nm

8e9

35 Nm

1a7

30 Nm

8e9

40 Nm

1 a 1335 Nm

14 e 1540 Nm

1 a 1435 Nm

15 e 1645 Nm

1 a 1240 Nm

13 e 1445 Nm

1 a 1450 Nm

15 e 1660 Nm

DN 25 / NPS1
DN 40 / NPS1½
DN 50 / NPS2
DN 80 / NPS3
DN 100 / NPS4
DN 150 / NPS6
DN 200 / NPS8

Informação
Se estas instruções forem seguidas, a estanquidade na passagem e no veio de comando, bem como o funcionamento correto,estão garantidos.
Influências como a pressão, a temperatura e a utilização de outros materiais PFA podem levar a uma alteração destas especificações de montagem.

15.1.1.2 Ligações do flange
Tabela 15-2: Binários de aperto para ligações do flange DIN
DN
[mm]

25

40

50

80

100

150

200

MA
[Nm]

25

50

60

65

75

100

150

Tabela 15-3: Binários de aperto para ligações do flange ANSI
NPS
[polegadas]

1

1½

2

3

4

6

8

MA
[Nm]

15

30

40

65

50

80

120

Figura 15-1: Sequência das uniões roscadas

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

15-1

Anexo15.1.2 LubrificanteTabela 15-4: Lubrificantes recomendados
Aplicação

Gama de temperaturas

LubrificanteParafusos e porcas-10 ... +200°C

Microgleit, GP350Não é adequado para válvulas
sem massa lubrificante e para
utilização em oxigénio

Vedação do fusoe peças em contacto com o fluido-10 ... +200°C

Massa lubrificante anidra,p. ex., hidrocarboneto halogenado TM

15.1.3 Ferramentas
São necessárias ferramentas adequadas para trabalhar na válvula de esfera. Ferramentas inadequadas podem causar danosna válvula de esfera.

15.2 Peças sobresselentes
A PFEIFFER recomenda conjuntos de peças sobresselentes para a"colocação em funcionamento" e para o "funcionamento durante 2 anos", ver capítulo:− “15.2.1 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão
DIN, DN 15” na página 15-3,− “15.2.2 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão
DIN, DN 25 ... 100” na página 15-4,− “15.2.3 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão
DIN, DN 150 ... 200” na página 15-5 e− “15.2.4 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versãoANSI, NPS½ ... 8” na página 15-6.

15-2

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Anexo15.2.1 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 15

7 anilhas de mola
4 anéis de empanqueFigura 15-2: Desenho explodido da válvula de esfera na versão DIN, DN 15

Tabela 15-5: Peças sobresselentes recomendadas da válvula de esfera na versão DIN, DN 15
Na peça sobresselente para 2anos de funcionamento

Designação

Material

1

Corpo com revestimento

EN-JS 1049 / PTFE

2

Corpo com revestimento

EN-JS 1049 / PTFE

3

Esfera com invólucro

1.4313 / PFA

4

Anel da sede

PTFE

•

•

5

Empanque de anel em V

PTFE / 1.4305

•

•

6

Flange da caixa de empanque1.4308

7

Casquilho

PTFE com carbono

•

•

8

Jogo de anilhas de mola

1.8159 / DeltaTone

•

•

9

Parafuso

A4-70

•

•

10 1)

Parafuso / cavilha

A4-70

1)

Porca

A4-70

12

AnilhaA4

22

Casquilho

PTFE

11

1)

No conjunto de peças sobresselentes para a colocação em
funcionamento

Pos.

•

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

15-3

Anexo15.2.2 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 25 ... 100

8 anilhas de mola
8 anilhas de mola
7 anilhas de mola
4 anéis de empanque 8 anéis de empanque 7 anéis de empanqueesfera monobloco/
veio de comando

esfera bipartida/veio de comando

Figura 15-3: Desenho explodido da válvula de esfera na versão DIN, DN 25 ... 100

Tabela 15-6: Peças sobresselentes recomendadas da válvula de esfera na versão DIN, DN 25 ... 100

1)

No conjunto de peças sobresselentes para a colocação em
funcionamento

Na peça sobresselente para 2anos de funcionamento

Pos.

Designação

Material

1

Corpo de base com revestimento

EN-JS 1049 / PFA

2

Corpo lateral com revestimento

EN-JS 1049 / PFA

3Esfera com invólucro

1.4313 / PFA

4

Anel da sede

PTFE

•

•

5

Empanque de anel em V

PTFE / 1.4305

•

•

6

Flange da caixa de empanque1.4308•

7

Casquilho

PTFE com carbono

•

•

8

Jogo de anilhas de mola

1.8159 / DeltaTone

•

•

9

Parafuso

A4-70

10 1)

Parafuso / cavilha

A4-70

11 1)

Porca

A4-70

12

AnilhaA4

14

Casquilho

1.4301

20

Veio de comando

1.4313•

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

15-4

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Anexo15.2.3 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 150 ... 200

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
7 anéis de empanque

5 anilhas de mola
3 anilhas de mola
7 anéis de empanqueesfera monobloco/
veio de comando

esfera bipartida/veio de comando

Figura 15-4: Desenho explodido da válvula de esfera na versão DIN, DN 150 ... 200

Tabela 15-7: Lista de peças da válvula de esfera na versão DIN, DN 150 ... 200

1)

No conjunto de peças sobresseNa peça sobresselente para 2
lentes para a colocação em funanos de funcionamento
cionamento

Pos.

Designação

Material

1

Corpo com revestimento

EN-JS 1049 / PFA

2

Corpo com revestimento

EN-JS 1049 / PFA

3Esfera com invólucro

1.4313 / PFA

4

Anel da sede

PTFE

•

•

5

Empanque de anel em V

PTFE / 1.4305

•

•

6

Flange da caixa de empanque1.4305•

7

Casquilho

PTFE com carbono

•

•

8

Jogo de anilhas de mola

1.8159 / DeltaTone

•

•

9

Parafuso

A4-70

10 1)

Parafuso / cavilha

A4-70

11 1)

Porca

A4-70

12

AnilhaA4

15

Casquilho

1.4301••

16

Anilha de mola

1.4310••17

Casquilho

PTFE

•

•

18

Anel de centragem

1.4301•

20

Veio de comando

1.4313 / PFA

•

21

Pino

1.4301

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

15-5

Anexo15.2.4 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão ANSI, NPS½ ... 8

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
4 anéis de empanque

4 anilhas de mola
1 anilha de mola
7 anéis de empanque

5 anilhas de mola
1 anilha de mola
5 anéis de empanque

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
4 anéis de empanque

6 anilhas de mola
1 anilha de mola
7 anéis de empanqueesfera monobloco/
veio de comando

5 anilhas de mola
3 anilhas de mola
7 anéis de empanqueesfera bipartida/veio de comando

Figura 15-5: Desenho explodido da válvula de esfera na versão ANSI, NPS½ ... 8

Tabela 15-8: Lista de peças da válvula de esfera na versão ANSI, NPS½ ... 81)

No conjunto de peças sobresseNa peça sobresselente para 2
lentes para a colocação em funanos de funcionamento
cionamento

Pos.

Designação

Material

1

Corpo com revestimento

EN-JS 1049 / PFA

2

Corpo com revestimento

EN-JS 1049 / PFA

3Esfera com invólucro

1.4313 / PFA

4

Anel da sede

PTFE

•

•

5

Empanque de anel em V

PTFE / 1.4305

•

•

6

Flange da caixa de empanque1.4305•

7

Casquilho

PTFE com carbono

•

•

8

Jogo de anilhas de mola

1.8159 / DeltaTone

•

•

9

Parafuso

A4-70

10 1

Parafuso / cavilha

A4-70

11 1

Porca

A4-70

12

AnilhaA4

15

Casquilho

1.4301••

16

Anilha de mola

1.4310••17

Casquilho

PTFE

•

•

18

Anel de centragem

1.4301•

20

Veio de comando

1.4313 / PFA

•

21

Pino

1.4301

Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.

15-6

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Anexo15.3 Serviço
O Serviço Pós-Venda da PFEIFFER pode ser contactado para
prestar apoio nos trabalhos de manutenção e reparação e em
caso de anomalias ou defeitos.

E-mailO Serviço Pós-Venda pode ser contactado através do endereçode e-mail u sales-pfeiffer-de@samsongroup.com.

Informações necessárias
Em caso de dúvidas e para o diagnóstico de avarias, fornecer as
seguintes informações:− Número de fabrico− Tipo de válvula de esfera− Número do artigo− Dimensão nominal e versão da válvula de esfera− Válvula manual/válvula automatizada− Fluido (designação e consistência)− Pressão e temperatura do fluido− Caudal em m³/h–

Pressão de sinal do atuador− Número de acionamentos (ano, mês, semana ou dia)
− Desenho de instalação, se existente− Declaração de contaminação preenchida. Este formulário
está disponível em u www.pfeiffer-armaturen.com.
Mais informações
Pode obter as <folhas de dados> mencionadas e outras informações, também em inglês, no seguinte endereço:

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH

Hooghe Weg 41 • 47906 Kempen
Telefone: 02152 / 2005-0 • Telefax 02152 / 1580
E-mail: sales-pfeiffer-de@samsongroup.com
Internet: www.pfeiffer-armaturen.com

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

15-7

Anexo15-8

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH
Hooghe Weg 41 - 47906 Kempen
Telefone: +49 2152 2005-0 · Telefax: +49 2152 1580
E-mail: sales-pfeiffer-de@samsongroup.com · Internet: www.pfeiffer-armaturen.com
EB 20b_PTEdição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas