ボ イ ラ ー 整 備 士 試 験
受験番号

ボ整１／６
（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識）問

１

ボイラーの機械的清浄作業を行うときに作成する作問

４

ボイラーの機械的清浄作業又は化学洗浄作業におけ業計画で定める事項に該当しないものは、次のうちどる危険を防止するための措置として、誤っているもの

れか。

は次のうちどれか。

（１）作業の範囲（１）昇降に利用する仮設はしごは、その上部を堅く縛（２）作業の方法って固定したり、下端に滑り止めを設ける。

（３）作業の手順（２）ボイラーの内部や煙道内に入るときは、入る前に（４）腐食防止対策換気を十分に行うほか、必要に応じて作業中も換気（５）安全対策する。
（３）他のボイラーの吹出し管や安全弁からの突然の吹出しによる危険がないことを確認する。

問２（４）酸洗浄によって発生する 窒素 ガスを安全な場所へボイラーの機械的清浄作業におけるボイラーの開放放出するためのガス放出管を設ける。

及び開放後の点検に関し、次のうち誤っているものは（５）灰出し作業では、高所の熱灰をあらかじめ落としどれか。ておくとともに、余熱がなくなってから熱灰に適宜（１）マンホール、掃除穴などのふたを外すときは、圧注水を行う。

力計の指示がゼロになっていても残圧に注意する。
（２）マンホール、検査穴などのふたが内ふた式の場合には、これらを取り外すとき、内部に落とし込まないようにする。
（３）炉内や煙道各部が十分冷却されていることを確認してからその中へ入り、すすの付着状況、灰のたい積状況などを観察する。
（４）胴の吹出し穴、水管などで、清浄作業を行うときに、異物が落ち込んで閉そくするおそれがある部分は、布や木栓でふさぐ。
（５）胴内の装着物は、給水内管を除きすべて取り外し、胴の外へ運び出す。
問

３

ボイラーの燃焼室内部並びに煙管及び水管の高温ガ
ス側の清浄作業に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）燃焼室及び煙管、伝熱管、煙道などの高温ガスの通路にたい積しているすすや灰は、外に搬出する 。
（２）燃焼室内部の伝熱面のすすや未燃油は、スクレッパやワイヤブラシを使用して手作業で除去する。
（３） 丸ボイラーの煙管の付着物は、ブラシを付けた突棒で除去するか、又は必要に応じてチューブクリーナを使用して除去する。
（４）接近することができない水管に付着しているすすや未燃油は、長い棒の先端に取り付けたワイヤブラシで除去するか、又は圧縮空気を吹きつけて除去する。
（５）スチームソーキングを行うときは、余熱があるうちに乾き蒸気を吹かせてから、圧縮空気を吹き付けて付着物を除去する。

問

５

ボイラーの化学洗浄作業における予備調査に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）管系統図及び実地調査により配管系統を確認し、薬液の注入・排出用及び循環用の配管並びに薬液用ポンプの仮設位置を決定する。
（２）止め弁などの洗浄液が触れる部分の材質や表面処理の有無を調べる。
（３）ボイラー水の流れのよい部分及び熱負荷が最も高い部分から試料としてスケールを採取する。
（４）試料として採取したスケールの化学分析を行い、その成分及び性質を把握する。
（５）被洗浄物内容積の５〜２０倍程度の量の水を必要とするため、水の使用可能量を調査する。

ボ

整

２／６
問

６

ボイラーの化学洗浄の準備作業に関し、次のうち誤問

８

過熱器の点検・整備の要領として、誤っているものは次のうちどれか。っているものはどれか。

（１）過熱器管及び管寄せの内部に腐食や付着物の発生（１）ボイラーの本体に取り付けられている安全弁及びがないか点検する。

水面計は、取り外さず、取り付けたままとする。

（２）過熱器管が貫通する部分の耐火材及びバッフル部（２）胴内の洗浄を必要としない装着物及び洗浄によっに損傷、割れ及び脱落がないか点検する。て影響を受ける部分は撤去する。

（３）過熱器管内にキャリオーバによるスケールの生成、（３）洗浄液の注入、循環及び排出に使用する仮設の配過熱及び焼損箇所がないか点検する。

管で高温の液を通すものには、伸縮継手を設けるか、（４）管寄せの検査穴及び掃除穴などのふた部のパッキ又はフレキシブルパイプを用いる。

ンは、点検後新しいものと取り替える。

（４）洗浄液の計測点に、圧力計、温度計などの計器を（５）過熱器用安全弁は、ボイラー本体の安全弁より後取り付ける。に作動するように調整する。

（５）テストピースは、必要に応じ、胴、管寄せなどにつるし、かつ、動かないように固定して取り付ける。

問９

オンオフ式温度調節器の点検・整備の要領として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）温度調節器は、キャピラリチューブをつぶしたり損傷したりしないように注意しながら感温部とともに取り外す。
（２）電気配線の接続部のゆるみや短絡の有無を調べる。
（３）感温体及び保護管の汚れの有無を調べる。
（４）感温体は、保護管との間に空気の層をつくり、直接、保護管に接触しないように取り付ける。
（５）キャピラリチューブは、余分の部分を輪状にまとめたり、支えを設けるなどして垂れ下がらないようにし、かつ、振動しないようにする。

問

７ボイラーの化学洗浄における腐食の発生 及び 防止に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）スケール組成によっては、洗浄液中に溶出してくる還元性イオンの量に比例して、鋼材は腐食する。
（２）洗浄液の濃度に著しい差が生じると、濃淡電池を形成して、鋼材が腐食する おそれがある 。
（３）残留応力が存在する 部分には、電気化学的腐食が発生するおそれがある。
（４）スケール中に銅が含まれる場合には、 酸で溶出した銅イオンが清浄になった鋼材表面に再び金属銅として析出し腐食を促進することがある。
（５）異種金属が接触する部分に発生する電気化学的腐食を 防止するため、 洗浄時間の短縮や循環系統バイパスの設置などの措置を講じる。

問１０

燃料遮断弁に使用される電磁弁の点検・整備の要領
として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）電磁弁のコイルに通電したときの作動音によって、異常の有無を調べる。
（２）直流駆動コイルの 電磁弁 は、電流印加時に過渡的に大きな電流が流れる。
（３）分解できるプランジャや弁ディスクは、分解して摩耗粉や配管中のごみを清掃する。
（４）ガス弁は、出口側のガスを水中に放出して弁越し漏れの有無を調べる。
（５）電磁弁を組み立てたときは、燃料の流れる方向と弁に表示された方向が一致していることを確認する。

ボ

整

３／６

（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識）問１１

ボイラーの整備の作業に使用する照明器具に関し、

問１４ているものはどれか。

次のうち誤っているものはどれか。
（１） 燃焼室や煙道 の内部では、防爆構造で、ガードをボイラーの炉壁材及び保温材に関し、次のうち誤っ（１）耐火れんがには、粘土質耐火れんがと高アルミナ質耐火れんががあり、粘土質耐火れんがは、高アル取り付けた照明器具を使用する。

ミナ質耐火れんがより耐火度及び高温での耐荷重性（２）水管ボイラーの燃焼室やドラムの内部で使用するが高い。

照明器具のコンセント接続部には、絶縁用防具を設（２）耐火断熱れんがは、断熱性は高いが強度が低く、ける。

耐火れんがとケーシングとの間の断熱材として用い（３） 燃焼室やドラムの内部では、移動電線として絶縁る。の完全なキャブタイヤケーブルを使用する。
（４）狭い場所で使用する照明器具の配線は、できるだ（３）普通れんがは、耐荷重性は高いが耐火度が低く、そう外だきボイラーの築炉の外装などに用いる。

け他の配線との交差や錯綜が生じないようにする。
（５） 作業場所の 照明は、全般的に明暗の差が著しくな（４）保温材は、内部に気泡や気層を含み、その状態と量によって保温力が定まるが、一般に、密度が小さく、通常の状態でまぶしくないようにする。

いほど保温力が大きい。
（５）発泡プラスチック保温材には、ポリスチレンフォームやフェノールフォームなどがあり、使用温度は、
問１２フェノールフォームの方がポリスチレンフォームよガスケット及びパッキンに関し、次のうち誤っていり高い。

るものはどれか。
（１）ガスケットはバルブなどの運動部分の密封に用い、パッキン はフランジなどの静止部分の密封に用いる。
（２）ゴムガスケットは、ゴム単体又はゴムの中心に木綿布を挿入したもので、常温の水に用いる。
（３）オイルシートは、紙、ゼラチンなどを加工したもので、１００℃以下の油に用いる。
（４）金属ガスケットは、リング状の金属の単体で、高温高圧の蒸気又はガスに用いる。
（５）パッキンには、動物、植物などの繊維又は合成繊維を角形や丸形に編んだものや金属線を用いたものがある。
問１５ボイラーの機械的清浄作業に使用する機械・器具及び清掃用手工具に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１３

ボイラーの化学洗浄用薬品に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１） 硫酸は、カルシウム塩の溶解度が大きいので、カ（１）チューブクリーナは、胴内や水管内部のスケールやさびの除去に使用する機械で、本体、フレキシブルシャフト及びヘッドから構成されている。

ルシウムを多く含むスケールの除去に適している。

（２）ハンマヘッドは、 チューブクリーナ に取り付ける（２） 水酸化ナトリウムは、中和剤として用いられるほ工具で、胴内の硬質スケールを除去するために使用か、潤化処理に用いられる。
（３） アンモニアは、銅を多く含むスケールの洗浄剤として用いられる。
（４）くえん酸は、構造上洗浄液の完全排出が困難なボイラーの 洗浄剤として用いられる。
（５） 塩酸は、シリカ系以外のスケール成分に対して溶解力が強く、スケールとの反応により生成する各種塩類の溶解度が大きい。

する。
（３）ワイヤホイルは、チューブクリーナ に取り付ける工具で、水管内面に付着した硬質スケールを除去するために使用する。
（４）穂ブラシは、 チューブクリーナに取り付ける工具で、軟質スケールを除去するために使用する。
（５）スクレッパは、小形の清掃用手工具で、硬質スケールを除去するときは刃先の鋭いものを使用する。

ボ整４／６（関係法令）
問１６

伝熱面積の算定方法に関し、法令上、誤っているも問１９ボイラー(小型ボイラー並びに移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。)を設置するボイラー室に関し、のは次のうちどれか。
（１）水管ボイラーの伝熱面積には、ドラム、エコノマ

法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、イザ、過熱器及び空気予熱器の面積は算入しない。

「ボイラー等」とは、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道をいう。

（２）貫流ボイラーは、燃焼室入口から過熱器出口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積で伝熱面積を（１）伝熱面積が１ｍ２ を超えるボイラーについては、算定する。
（３）立てボイラー(横管式)の横管の伝熱面積は、横管ボイラー室に設置しなければならない。
（２）ボイラー室には、ボイラーを取り扱う労働者が緊の外径側の面積で算定する。

急の場合に避難するのに支障がないボイラー室を除（４）鋳鉄製ボイラーの伝熱面積には、燃焼ガス等に触れるセクションのスタッドも、所定の算式で算定しき、２以上の出入口を設けなければならない。
（３）ボイラー等の外側から０.１５ｍ以内にある可燃性た面積を算入する。の物については、ボイラー等が厚さ１００mm以上の（５）水管ボイラーの耐火れんがでおおわれた水管の伝金属以外の 不燃性の材料で被覆されているときを除

熱面積は、管の外側の壁面に対する投影面積で算定

き、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならする。

ない。
（４）ボイラー室に液体燃料を貯蔵するときは、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときを除き、燃料をボイ

問１７

ラーの外側から２ｍ以上離しておかなければならない。

事業者(計画届免除認定を受けたものを除く。)が所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならな（５）ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行われてい事由として、法令上、定められていないものは次のいることを容易に監視することができる措置として、うちどれか。

煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等の措置を講じなければなら（１）ボイラー(小型ボイラーを除く。)の煙道ガスの爆ない。

発の事故が発生したとき（２）第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき（３）ボイラー室の火災の事故が発生したとき（４）小型ボイラーを設置したとき（５）小型圧力容器を設置したとき
問２０

鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付ける
温度計、圧力計又は水高計に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

問１８ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）定期自主検査は、原則として、ボイラーの使用を開始した後、１月以内ごとに１回、定期に行わなければならない。
（２）定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、（１）温水ボイラーには、ボイラー出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。
（２）温水ボイラーには、ボイラー本体又は温水の出口付近に水高計を取り付けなければならないが、水高計に代えて圧力計を取り付けることができる。

「燃焼装置 」、「自動制御装置 」、「附属装置及び（３）温水ボイラーの水高計の目盛盤の最大指度は、常附属品」の４項目について行わなければならない。

用圧力の１.５倍以上３倍以下の圧力を示す指度で（３）「自動制御装置」の電気配線については、損傷の有無及び作動の状況を点検しなければならない。
（４）「附属装置及び附属品」の給水装置については、損傷の有無及び作動の状態を点検しなければならない。
（５）定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、３年間保存しなければならない。

なければならない。
（４）蒸気ボイラーには、過熱器の出口付近における蒸気の温度を表示する温度計を取り付けなければならない。
（５）蒸気ボイラーの蒸気部に取り付ける圧力計は、蒸気が直接入らないようにしなければならない。

（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識の免除者は、

ボ

整

問２１〜問３０には解答する必要はありません。）

５／６（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識）
問２１

炉筒煙管ボイラーに関し、次のうち誤っているもの

問２４

次のうちどれか。

はどれか。
（１）他の丸ボイラーに比べ、構造が複雑で内部は狭く、ボイラーの送気系統装置に関し、誤っているものは（１）主蒸気弁は、送気の開始又は停止を行うため、ボ掃除や検査が困難なため、十分に処理した水を給水

イラーの蒸気取出し口又は過熱器の蒸気出口に取りしなければならない。

付ける。

（２）煙管に伝熱効果の大きいスパイラル管を用いてい（２）主蒸気弁には、アングル弁、玉形弁、仕切弁などの種類があり、 玉形弁は、蒸気の流れが弁体内部でるものが多い。

Ｓ字形になるため、抵抗が大きい。

（３）水管ボイラーに比べ、負荷変動によって圧力及び水位が変動しやすい。

（３）バイパス弁は、発生蒸気の圧力と使用箇所での蒸気圧力の差が大きいときや使用箇所での蒸気圧力を（４）戻り燃焼方式を採用して、燃焼効率を高めている一定に保つときに用いる。

ものがある。
（５）煙道にエコノマイザや空気予熱器を設け、ボイラ（４）スクラバ式気水分離器は、波板を重ねたものに蒸気を通し水滴を波板に衝突させて分離するもので、ー効率が９０％を超えるものがある。

これを単独に、又は他の方式と組み合わせて用いられる。
問２２

炭素鋼に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（５）メカニカルスチーム トラップは、蒸気とドレンの密度差を利用して弁を開閉し、ドレンを排出するも（１）炭素鋼は、強度が大きく、じん性に富んでいるが、ので、作動が迅速確実で信頼性が高い。

さびやすい。
（２）炭素鋼には、鉄と炭素の他に、脱酸剤としてのけい素やマンガン、不純物としてのりんや硫黄が含まれている。
（３）炭素鋼は、炭素量が多くなると、展延性は増すが、強度と硬度は低下する。
（４）炭素鋼は、軟鋼、中鋼及び硬鋼に大別され、ボイラー用材料としては主に軟鋼が用いられる。
（５）炭素鋼は、圧延鋼材や鋼管に加工されるほか、鍛鋼品や鋳鋼品に成形される。

問２３

不定形耐火物に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）不定形耐火物は、任意の形状に施工することができ、また、継目なしの１枚壁をつくることができる。
（２）プラスチック耐火物は、適当な粒度としたシャモット質などの耐火材料の骨材にバインダとして粘土などを用いて練り土状としたものである。
（３）キャスタブル耐火物は、高熱火炎にさらされない箇所に多く用いる。
（４） プラスチック耐火物は、ハンマやランマーでたたき込んで壁をつくる。
（５）キャスタブル耐火物は、湿気を与え、乾燥しないようにして保存する。

問２５ボイラーの給水装置に関し、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ディフューザポンプは、羽根車の周辺に案内羽根を有する遠心ポンプで、高圧のボイラーには多段ディフューザポンプが用いられる。
（２）渦流ポンプは、羽根車の周辺に案内羽根のない遠心ポンプで、一般に低圧のボイラーに用いられる。
（３）給水弁にはアングル弁又は玉形弁が用いられ、給水逆止め弁にはリフト式又はスイング式の弁が用いられる。
（４）給水弁と給水逆止め弁をボイラーに設ける場合は、給水弁をボイラーに近い側に、給水逆止め弁を給水ポンプに近い側に設ける。
（５）給水内管は、一般に長い鋼管に多数の穴を設けたもので、胴又は蒸気ドラム内の安全低水面よりやや下方に取り付ける。

ボ整６／６問２６ボイラーの燃焼安全装置に関し、次のうち誤ってい問２９のはどれか。

るものはどれか。
（１）主安全制御器は、出力リレー、火炎検出器、安全（１） 油圧噴霧式オイルバーナは、比較的高圧の燃料油をアトマイザ先端の旋回室に導き、その圧力エネルスイッチの三つの主要部分から成る。

ギーによってノズルから旋回させながら円すい状に（２）起動スイッチを押すと、主安全制御器の出力リレ噴射して微粒化する。

ーが作動して、バーナモータ、点火用燃料弁、点火用変圧器などに電気信号が送られバーナを起動する。

ボイラーの燃焼装置に関し、次のうち誤っているも（２）蒸気噴霧式オイルバーナは、比較的高圧の蒸気を霧化媒体として燃料油を微粒化する。

（３）起動スイッチを押して一定時間内に火炎が検出されないときには、主安全制御器の安全スイッチが作（３）ロータリカップ形の 回転噴霧式オイルバーナは、動し、出力リレーの作動を解き、燃料の供給をすべ

比較的低圧の空気をアトマイザ先端で２流に分割して停止させる。て、一方の空気流に旋回を与えその遠心力によって形成した油膜を炉内に噴射し、他方の空気流をこれ（４）紫外線光電管を用いた火炎検出器は、バーナの火に衝突させ、吹きちぎって微粒化する。

炎からの光が照射されると光電子が放出されて電流が流れることを利用して火炎を検出する。

（４） 気流超音波形の超音波噴霧式オイルバーナは、燃（５）フレームロッドを用いた火炎検出器は、火炎中に料油の噴射口付近の音波共振体によって超音波場を電圧をかけた電極を挿入すると電流が流れることを形成し、燃料油に高周波励振を反復して油粒子を自利用して火炎を検出する。

爆させて微粒化する。
（５）ガンタイプ式オイルバーナは、油圧噴霧式オイルバーナに送風機や油ポンプ、点火装置、安全装置な

問２７

どを組み込んで取扱いを容易にしたもので、小容量ボイラーの水処理装置又は清缶剤に関し、次のうちボイラーなどに全自動バーナとして使用される。

誤っているものはどれか。
（１）軟化器は、水中の硬度成分をイオン交換樹脂により除去するものである。
（２）軟化器は、残留硬度の許容限度である貫流点に達したら通水をやめ、 通常、塩酸を用いて 樹脂再生を行う。
（３）真空脱気器は、内圧を真空に保ち、水中の酸素などの溶存気体の溶解度を下げることによって溶存気体を除去する。
（４）清缶剤の機能には、ボイラー本体へのスケールの付着の防止やボイラー水のpＨの調節などがある。

問３０

圧力容器のふた締付け装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）クラッチドア式は、ふた板及び胴の周囲に設けた爪(内)とクラッチリングの爪(外)を、クラッチリングを回転させてかみ合わせ、ふた板を緊密に締め付ける。

（５）清缶剤の投入には、ボイラー水を新しく張り込ん（２）上下スライド式は、ふたの外側の周囲に取り付けだときに投入する基礎投入と、ボイラー水の補給水たロックリングを油圧シリンダでスライドさせて本量に応じて投入する補給投入がある。

体側フランジの溝にはめ込み、リングストッパを差し込んでロックリングを固定する。
（３）輪付きボルト締め式は、ふた板の周りに切欠き部

問２８ボイラーの膨出又は圧かいとこれらが発生しやすい箇所の例との組合せとして、適切でないものは次のうちどれか。

を設け、胴側ブラケットのボルト基部を支点として、ボルトを切欠き部にはめ込んで、締め付ける。
（４）ガスケットボルト締め方式は、ふた板及び胴の周（１）膨出 ………… 過熱管囲に設けたフランジ部のボルト穴にボルトを差し込（２）膨出 ………… 火炎に触れる水管んで締め付ける。

（３）圧かい ……… 炉筒煙管ボイラーの炉筒上面（５）放射棒式は、ふた板中央のハンドルを回転し、数（４）圧かい ……… 立てボイラーの火室上部本の放射棒を半径方向に伸ばして、その先端を胴側（５）圧かい ……… 鋳鉄製ボイラーのセクション上部の受け金具に入り込ませ、ふた板を固定する。
（終り）