仕 様 書

掲載内容[1] 適合範囲・・・・・・・・・・ 1[2] 適用規格・・・・・・・・・・ 1[3] 材質・・・・・・・・・・・・・・ 2[4] 寸法・・・・・・・・・・・・・・ 3[5] 構造・・・・・・・・・・・・・・ 4[6] 性能・・・・・・・・・・・・・・ 5[7] 注意事項・・・・・・・・・・ 8

ＫＥＳ００４A

スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ

[1] 適合範囲
1-1 適用範囲
スカイダクト ＴＲシリーズ[2] 適合規格2-1 スカイダクト ＴＲシリーズ適用規格
スカイダクトＴＲシリーズは下記の規格に該当します。
（1）国土交通省大臣官房官庁営繕監修
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 令和4年版（以下、該当部抜粋）
第3章 保温、塗装及び防錆工事
第1節 保温工事
3．1．2 材料
保温材（保冷材及び防露材を含む）、外装材及び補助材は、表2．3．1による。

表2．3．1 外装材及び補助材

外装材

保温化粧ケース

保温化粧ケースは樹脂製、アルミ合金製、溶融アルミニウム－亜鉛鉄板、鋼板若しくは鋼材に溶融亜鉛めっきを施したもの、溶融亜鉛めっき鋼板製に粉体塗装仕上げをしたもの又はステンレス鋼板製等とする。また、樹脂製のものは耐候性を有し 、－20℃から60℃に耐えるものとする。

（2）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
機械設備工事監理指針 令和4年版（以下、該当部抜粋）
第3章 保温、塗装及び防錆工事
第１節 保温工事
3．1．2 材料（b）外装材（8）保温化粧ケース
耐候性を有する樹脂製、アルミ合金製、溶融アルミニウム－亜鉛鉄板、鋼板若しくは鋼材に溶融亜鉛めっきを施したもの、溶融亜鉛めっき鋼板製に粉体塗装仕上げをしたもの又はステンレス鋼板製等にする。
配管ケース、エルボ等に成型したもので、耐候性及び施工性に優れたものとし、樹脂製は－２０℃から６０℃以下に耐えるものとする。

-1-スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ

[3] 材質3-1 材質表1 – 使用材質

使用部品

材質

備考

標準仕様

溶融亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき鋼板
JIS G 3323

―

SUS仕様

ステンレス鋼板 SUS304 2B材
JIS G 4305―

フレキシブルジョイント（蛇腹部）

アルミガラスクロス―

止水プレート用パッキン

EPDM（エチレン-プロピレン-ジエンゴム）

黒色

ネット底板

HDPE
（高密度ポリエチレン）

黒色

樹脂ブッシュ

POM（ポリアセタール）黒色

基礎ブロックリサイクル樹脂（PP，PE，他）（ポリプロピレン，ポリエチレン，他）

黒色

組立用

SUS304―形鋼止め金具

SWRM（ダクロタイズド処理）

―

標準仕様

SUS304，A 5154

―

SUS仕様

SUS304―

酸化アルミナ砥粒付アルミ箔

灰色

天面板
側面板他

ボルト類

リベット

滑り止めテープ（ステップオンタイプ用）-2-スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ[4] 寸法a4-1 直線ダクトbc
表2 – 直線ダクト外形寸法
標準仕様

寸法(mm)

SUS仕様

標準タイプ

ステップオンタイプ

標準タイプ

ステップオンタイプ

aK-TR28CL5K-TR28CL1K-TR28CL2K-TR42CL5K-TR42CL1K-TR42CL2K-TR56CL5K-TR56CL1K-TR56CL2K-TR84CL5K-TR84CL1K-TR84CL2K-TR28CH5K-TR28CH1K-TR28CH2K-TR42CH5K-TR42CH1K-TR42CH2K-TR56CH5K-TR56CH1K-TR56CH2K-TR84CH5K-TR84CH1K-TR84CH2K-TRS28CL5K-TRS28CL1K-TRS28CL2K-TRS42CL5K-TRS42CL1K-TRS42CL2K-TRS56CL5K-TRS56CL1K-TRS56CL2K-TRS84CL5K-TRS84CL1K-TRS84CL2K-TRS28CH5K-TRS28CH1K-TRS28CH2K-TRS42CH5K-TRS42CH1K-TRS42CH2K-TRS56CH5K-TRS56CH1K-TRS56CH2K-TRS84CH5K-TRS84CH1K-TRS84CH2K-TRSD28BL5K-TRSD28BL1K-TRSD28BL2K-TRSD42BL5K-TRSD42BL1K-TRSD42BL2K-TRSD56BL5K-TRSD56BL1K-TRSD56BL2K-TRSD84BL5K-TRSD84BL1K-TRSD84BL2K-TRSD28BH5K-TRSD28BH1K-TRSD28BH2K-TRSD42BH5K-TRSD42BH1K-TRSD42BH2K-TRSD56BH5K-TRSD56BH1K-TRSD56BH2K-TRSD84BH5K-TRSD84BH1K-TRSD84BH2K-TRSDS28BL5K-TRSDS28BL1K-TRSDS28BL2K-TRSDS42BL5K-TRSDS42BL1K-TRSDS42BL2K-TRSDS56BL5K-TRSDS56BL1K-TRSDS56BL2K-TRSDS84BL5K-TRSDS84BL1K-TRSDS84BL2K-TRSDS28BH5K-TRSDS28BH1K-TRSDS28BH2K-TRSDS42BH5K-TRSDS42BH1K-TRSDS42BH2K-TRSDS56BH5K-TRSDS56BH1K-TRSDS56BH2K-TRSDS84BH5K-TRSDS84BH1K-TRSDS84BH2284
284
284
424
424
424
564
564
564
844
844
844
284
284
284
424
424
424
564
564
564
844
844
844-3-b155

284

c

500
1,000
2,000
500
1,000
2,000
5001,000
2,000500
1,000
2,000500
1,000
2,000500
1,000
2,000500
1,000
2,000
500
1,000
2,000

スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ

[5] 構造5-1 直線ダクトの構造
・JIS G 3323鋼板又は、SUS304 2B材を折り曲げた部品同士をボルト（SUS304）で固定

5-2 直線ダクトの部品構成
天面板

補助板

ジョイント補助板
ジョイント板

側面板

表3 – 直線ダクトの構成部品
仕様

タイプ

標準タイプ
標準仕様
ステップオンタイプ

標準タイプ
SUS仕様
ステップオンタイプ

ダクト長

補助板本数

補助板板厚

500mm

－

－

1,000mm12,000mm

2500mm11,000mm

22,000mm5500mm－

1,000mm12,000mm

2500mm11,000mm

22,000mm

5-4-

1.0mm

1.6mm

側面板板厚

1.0mm

1.6mm

－
1.0mm

1.5mm

1.0mm

1.5mm

スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ

[6] 性能表4 – 性能記載内容一覧
No.

分類項目

備考

6-1

強度

配管許容荷重直線ダクト（2m）内に収納する冷媒配管の許容荷重

6-2

強度

ステップオンタイプのカバー強度

ステップオンタイプのカバーに集中荷重をかけた時の強度

6-3

強度

積雪時のカバー強度

直線ダクト標準タイプ（2m）のカバーに等分布荷重をかけた時の強度

6-4

強度

架台・架台用足・基礎ブロックの耐荷重－-5-スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ
6-1 配管許容荷重
直線ダクト（2m）内に収納する冷媒配管の許容荷重を下記の表5に示します。
ダクトカバー

表5 – サイズ別許容荷重

冷媒配管

サイズ
ダクトベース
子桁

架台
架台支持ピッチ：2.0m

Ｗ280×Ｈ155

22.1kg

Ｗ420×Ｈ155

36.7kg

Ｗ560×Ｈ155

51.3kg

Ｗ840×Ｈ15580.6kg

Ｗ280×Ｈ284

47.9kg

Ｗ420×Ｈ28479.7kg

Ｗ560×Ｈ284

111.5kg

Ｗ840×Ｈ284

175.1kg

6-2 ステップオンタイプのカバー強度
カバー強度：980N（100㎏f）
ステップオンタイプのカバーに集中荷重をかけ、それを除去した時に変形が残りません。
集中荷重（980N）
ダクトカバー

ダクトベース
子桁

架台
架台支持ピッチ：2.0m

6-3 積雪時のカバー強度
カバー強度：4900N（500kgf）
標準タイプのカバーに等分布荷重をかけ、それを除去した時に、変形が残りません。
カバーへの等分布荷重に加え、ダクト内に最大冷媒配管の荷重をかけた場合でも、架台のズレは発生しません。

ダクトカバー

等分布荷重（4900N）

ダクトベース
子桁

架台
架台支持ピッチ：1.0m-6-許容荷重

スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ

6-4 架台・架台用足・基礎ブロックの積載荷重
架台・架台用足の積載荷重（1組あたり）：4214Ｎ（430㎏f）
基礎ブロックの積載荷重（1個あたり）：2107Ｎ（215㎏f）※上記の架台積載荷重は架台，架台用足の固定用ボルトを４本使用し、固定用ボルトの締め付けトルクが15N・mの場合の架台と架台用足のずれ開始荷重を示しています。
※基礎ブロックは上記積載荷重時でも変形等はありません。
荷重

架台

架台用足
基礎ブロック-7-

スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ[7] 注意事項
7-1 スカイダクト ＴＲシリーズについて・据付工事の際は必ず施工要領書または各製品に付属の「据付説明書」をお読みの上、所定の据付工事を行ってください。据付工事に不備があると破損、転倒等の事故の原因となります。
・据付作業を行う際は必ず保護具を着用してください。
・各部品の組立ては付属の専用ネジをご使用し、確実に締め付けてください。破損、強風によりカバーが脱落するおそれがあります。
・許容荷重を超える荷重をかけないでください。破損の恐れがあります。
・本製品は防水構造ではありません。必要に応じて防水処理を処してください。
・パイプシャフト等の配管取出し部で防水が必要な場合には、ダクト底板（K-TRU/K-TRSU）、止水プレート（K-TRWP/K-TRSWP）、止水スリーブ（K-TRWS)等を使用し、コーキング処理やパテ埋めを施し、防水処理を行ってください。
・機械設備工事監理指針等に記載の通り保温化粧ケースには断熱被覆銅管と制御ケーブルのみを収納してください。
また、電源配線を同一のスカイダクト ＴＲシリーズ内に収納した場合は、エアコンの誤作動や故障の原因になります。
・架台の設置箇所及び設置間隔等は必ず施工要領書または各製品に付属の「据付説明書」をご確認の上、選定を行ってください。ダクト及びエルボの種類やサイズ、施工方法によって必要な架台の数量や設置箇所が変わります。
・本製品の組立て用ボルトはステンレス鋼を使用しており、熱膨張と熱伝導の特性上、締め付けの条件によっては焼き付きが起こる場合があります。
・製品表面に損傷を与えないでください。
・本製品は非塗装品ですので、時間の経過と共に製品表面の金属光沢減少や色調変化が発生します。
・本製品は鋼板の製造上、鋼板表面の外観(色合い、模様)が個々に異なります。意匠性・美観を求める屋内等でのご使用については、お客様にて塗装でのご対応をお願い致します。
・酸性及びアルカリ性の薬液を使用する場合は、シート等で覆い薬液がかからない様に養生してください。
・配管等の加工を行う場合は、シート等で金属粉末がかからないように養生してください。
・基礎ブロック（K-TRBPA、K-TRBPB5）は床面等の接触面にゴムの色が移行するおそれがあります。
〈運搬、保管時のご注意〉
・輸送、現地での運搬時に製品と梱包材が擦れ製品表面の金属光沢減少や色調変化が発生することがありますが、耐食性を低下させるものではありません。
・梱包材が濡れ赤錆等の原因となるため、雨天時はシート等で雨水がかからない様に養生してください。
・高湿度な場所は避け、室内に保管してください。
・仮置きする場合は、水はけの良い場所に地面との隙間をあけて置いてください。

-8-スカイダクト ＴＲシリーズ ＮＥＸＴ
7-2 スカイダクト ＴＲシリーズ 標準仕様について
・時間の経過により製品表面に白錆が発生しますが、白錆は保護被膜として働きますので、耐食性を低下させるものではありません。
・時間の経過により製品表面に黒変現象が発生しますが、耐食性を低下させるものではありません。
・現場での切断加工を行った際には、推奨の補修塗料で処理を行ってください。
〈推奨補修塗料〉
メーカー：日本ペイント防食コーティングス株式会社
品 名：ジンキーコートSD刷毛用
ジンキーコートSDスプレー
ジンキーコートSDのお問い合わせは
日本ペイント防食コーティングス株式会社
本社・営業部 TEL047（434）3113 FAX047（433）9444
大阪
TEL06（6455）9321 FAX06（6455）9301
福岡
TEL092（741）1501 FAX092（741）1901

7-3 スカイダクト ＴＲシリーズ SUS仕様について・ステンレス（SUS304）は耐食性に優れた材質ですが、塩害地域や表面に異種金属が長期間接触した状態では錆が発生するおそれがあります。

7-4 スカイダクト ＴＲシリーズ ステップオンタイプについて
・本製品はメンテナンス時の歩行を除き、通常の通路としてはご使用頂けません。
・歩行の際は必ず保護具を着用してください。

-9-