電熱式蒸気加湿器 WM-SJA21C ～ WM-SJA85C タイプ 製品展開図
ご使用上の注意●本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参考資料としてご利用ください。
●部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願い致します。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
●できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできない場合がございます。予めご了承ください。
●掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

電熱式蒸気加湿器 WM-SJA タイプ 製品展開図
対象型番

ウエットマスター

電熱式蒸気加湿器 WM-SJA タイプ 製品展開図

WM-SJA21C,WM-SJA34C,WM-SJA42C,WM-SJA68C,WM-SJA85C

対象型番※イラストは SJA42C で表しています。

サドルバンドSJA68C、SJA85C の場合は 2 連になります
ので、イラストと部品数が異なる場合があります。
ご注意ください。

ドレン軟銅管コード番号㉝129242-005

排水ホース１本

φ 30 ×φ 40 × 0.5 ｍ㉞129240-040

排水ホース用ホースバンド

1個

φ 40

㉟290020-002【SJA21C ～ 85C 用 】給水ストレーナ Φ 8

1個

Ｔ型、アミ（100 メッシュ）、パッキン、O リング P-14 内蔵㊱290020-012

給水ストレーナ用アミ・パッキンセット

3 セット

上下パッキン、アミ（100 メッシュ）、各 3 台分

㊲290020-011

給水ストレーナ用上下パッキンセット

10 セット

上下パッキン、O リング P-14、各 10 台分

290025-005【SJA21C ～ 85C 用 】給水用軟銅管 1 ｍセット（標準）1 セット

φ 8 × 1 ｍ、リングナット、半月リング付

290025-007【SJA21C ～ 85C 用 】給水用軟銅管 2 ｍセット

1 セット

φ 8 × 2 ｍ、リングナット、半月リング付

290025-052【SJA21C ～ 85C 用 】給水用軟銅管 3 ｍセット

1 セット

φ 8 × 3 ｍ、リングナット、半月リング付

1 セット

ドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

1 セット

ドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

1 セット

ドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

1 セット

ドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

1 セットドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

1 セットドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

1 セットドレン用軟銅管、サドルバンド付※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

電装部類

129121-000

129122-000

129123-000㊴

ボールタップ水槽類

WM-SJA21C,WM-SJA34C,WM-SJA42C,WM-SJA68C,WM-SJA85C

図番㊳
加熱タンク類

ウエットマスター

排水配管類

129124-000

129125-000

129126-000

129127-000

部品名称【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-150mm）【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-300mm）【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-450mm）【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-600mm）【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-900mm）【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-1200mm）【SJA21C ～ 85C 用】
蒸気噴霧管セットφ35（H30-1500mm）

入数129203-015【SJA21C ～ 85C 用】蒸気ホース 1.5 ｍ

1本

φ35 × 1.5 ｍ※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

129203-025【SJA21C ～ 85C 用】蒸気ホース 2.5 ｍ

1本

φ35 × 2.5 ｍ※ 21C ～ 42C の場合は 1 台につき 2 本、68C・85C の場合は 1 台につき 4 本使用

129230-035【SJA21C ～ 85C 用】蒸気ホース用ホースバンド

1個

φ35㊵

電装部類

㉚㉖ ㉙㉕

アミ（100メッシュ）
上パッキン

下パッキン

上パッキン
下パッキン

㊶㉘㉔仕様

129231-035【SJA21C ～ 85C 用】蒸気ホース用サドルバンド

1個

φ35129221-035【SJA21C ～ 85C 用】エルボ

1個

φ35129222-035【SJA21C ～ 85C 用】蒸気ホース延長管1個

φ35129220-035【SJA21C ～ 85C 用】隔壁継手

1個

φ35

部品名称

入数

電装部類
図番

コード番号仕様223100-043【SJA21C ～ 42C 用 】冷却ファン

2個２個 1 組223100-044【SJA68C・85C 用 】冷却ファン

4個4個1組

223100-052【SJA21C 用 】ソリッドステートリレーセット

1個２個 1 組

223100-053【SJA34C 用 】ソリッドステートリレーセット

1個２個 1 組

223100-054【SJA42C 用 】ソリッドステートリレーセット

1個２個 1 組

223100-055【SJA68C 用 】ソリッドステートリレーセット

1個4個1組

223100-056【SJA85C 用 】ソリッドステートリレーセット

1個4個1組

223100-059【SJA21C ～ 85C 用 】電源リレー

1個※ 68C、85C の場合は 2 個使用

223100-061【SJA03C・11C ～ 85C 用 】コントロールユニット

1個223100-065

基板上リレー（電磁弁等）

1個㉙223100-066

電装部サーモスタット

1個㉚223100-067

トランス1個㉔㉕

Oリング Ｐ-14㉖㉘※ 68C、85C の場合は 2 個使用

2406 ④

電熱式蒸気加湿器 WM-SJA タイプ 製品展開図
対象型番

ウエットマスター

電熱式蒸気加湿器 WM-SJA タイプ 製品展開図

WM-SJA21C,WM-SJA34C,WM-SJA42C,WM-SJA68C,WM-SJA85C

加熱タンク類

対象型番

図番⑩⑪⑰⑱⑲⑱③㉛②⑫⑰

図番

ボールタップ水槽類

仕様

223100-022

排水電磁弁1個※ 68C、85C の場合は 2 個使用

223100-023

高水位電磁弁1個※ 68C、85C の場合は 2 個使用

223100-034

排水電磁弁ホース1本

φ 21 ×φ 16 × 295mm ※ 68C、85C の場合は 2 本使用

223100-035

高水位用ホース1本

φ 21 ×φ 16 × 295mm ※ 68C、85C の場合は 2 本使用

290026-013

パワーバンド1個

⑭④⑨

コード番号

部品名称入数仕様【SJA21C 用】ヒータ交換セット

1 セット

223100-005【SJA34C 用】ヒータ交換セット

1 セット

ヒータ 8.7kW × 3 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付

223100-006【SJA42C 用】ヒータ交換セット

1 セット

ヒータ 10.8kW × 3 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付

223100-007【SJA68C 用】ヒータ交換セット

1 セット

ヒータ 8.7kW × 6 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付

223100-008【SJA85C 用】ヒータ交換セット

1 セット

ヒータ 10.8kW × 6 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付②223100-018【SJA05C ～ 85C 用】三相ヒータパッキン

1個

シリコン
※ 21C の場合は 2 個、34C、42C の場合は 3 個、68C、85C の場合は 6 個使用③290028-153

十字穴付六角ボルト

1 セット

10 個入り、メック加工⑫223100-024

高水位センサセット

1 セット

パッキン、ビス付⑯223100-033【SJA21C ～ 85C 用】大型フランジ O リング

1個

シリコン、上部のみ㉓290046-006【SJA21C ～ 85C 用】IDF クランプパッキン

1個

加熱タンク下部に使用※ 68C、85C の場合は 2 個使用㉗223100-060

サーモプロテクタ1個※ 68C、85C の場合は 2 個使用㉛223100-068

空運転防止器1個※ 01C ～ 14C の場合は 1 個、21C ～ 42C の場合は 2 個、68C・85C の場合は 4 個使用

入数仕様⑳⑤入数223100-004

①⑯

部品名称

ヒータ 8.7kW × 2 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付

㉗

①

コード番号

加熱タンク類⑪⑩

WM-SJA21C,WM-SJA34C,WM-SJA42C,WM-SJA68C,WM-SJA85C

排水配管類⑲排水配管類

ウエットマスター※ 68C、85C の場合は 2 セット使用※ 68C、85C の場合は 2 個使用

ボールタップ水槽類

⑧ ⑦⑥

⑬

図番

④

コード番号

223100-020

部品名称

ボールタップセット

1 セット

下記 ⑤ ~ ⑧ 部品付⑤ボールタップ用パッキン（樹脂）⑥ボールタップ用ワッシャ（金属）⑦ボールタップ用ナット⑧ボールタップエルボパッキン※ 68C、85C の場合は 2 セット使用※⑤ ~ ⑦ の単品販売はしておりません㉓㉑⑧223100-026

ボールタップエルボパッキン

1個⑨223100-021

低水位用フロートスイッチ

1個

パッキン付

⑬223100-025

給水タンクパッキン

1個

シリコン、ボールタップ水槽用⑭223100-027

ラバーパッキン（フロートスイッチ用）

1個⑳223100-036

均圧ホース

1本

φ 30 ×φ 25 ※ 68C、85C の場合は 2 本使用㉑223100-037

連通ホース1本

φ 30 ×φ 25 ※ 68C、85C の場合は 2 本使用㉜223100-069

高水位用フロートスイッチ

1個パッキン付※ 68C、85C の場合は 2 個使用※ 68C、85C の場合は 2 個使用

2406 ④