-1-

次世代送変電機器のガス絶縁方式調査専門委員会
第 11 回委員会 議事録
１．日時：平成 11 年 7 月 16 日（金）13:30〜15:00
２．場所：狛江市 電力中央研究所 狛江研究所 ゲストコンファレンスルーム
３．出席者（敬称略）：
委員：原（九大）、石井（日新電機）、天野（高岳製作所）、大久保（古河電工）、加藤（日立）、大塚（九工大 匹田代理）、黒川（中電 江本代理）、佐藤（関東電化）、中村（九電 藤井代理）、藤井（富士電機）、松原（安川電機）、八島（電中研）、山田（明電舎）、藤井（三菱）、合田（東芝）、林（九大）
オブザーバ：五島（電中研）
４．提出資料AG‑2‑20 ：差替
AG‑11‑118：技術報告書目次(案)と暫定担当委員(案)（林幹事補）
AG‑11‑119：電気学会技術報告（A4 版）原稿執筆の手引き（林幹事補）
AG‑11‑120：委員会委員構成員変更届（旧：九電 藤井委員、新：九電 中村委員）（中村氏）
AG‑11‑121：委員会委員構成員変更届（旧：中電 江本委員、新：中電 川北委員）（黒川氏）
AG‑11‑122：２編（加藤委員）(a)遠藤、他：「SF6/N2 混合ガスの GIS への適用に関する検討（I）」、平成１１年電気学会全国大会
論文集、No.1530、p.6‑364 (1999).
(b)遠藤、他：「SF6/N2 混合ガスの GIS への適用に関する検討（II）」、平成１１年電気学会全国大会論文集、No.1531、p.6‑365 (1999).
AG‑11‑123：B. Chervy, et al: “Calculation of the Interruption Capability of SF6‑CF4 and SF6‑C2F6
Mixtures ‑ Part I: Plasma Properties,” IEEE Trans. Plasma Science, Vol. 24, No. 1, Feb
1996. （黒川氏）
AG‑11‑124：B. Chervy, et al: “Calculation of the Interruption Capability of SF6‑CF4 and SF6‑C2F6
Mixtures ‑ Part II: Arc Decay Modeling,” IEEE Trans. Plasma Science, Vol. 24, No. 1,Feb 1996. （黒川氏）
AG‑11‑125：B. Chervy, et al.: ”Interruption Capability of SF6‑CF4 and SF6‑C2F6 Mixture,” 11th Int’l
Conf. Gas Discharge and Their Applications, pp. I‑334 ‑ I‑337, Tokyo, 11‑15 Sept., 1995.
（黒川氏）
AG‑11‑126：本日のスケジュール＋パンフレット３編（八島委員）
５．議事
５．１ 第 10 回議事録について（林幹事補）
・原案を承認した。
５．２ 今後の日程について
・今後の日程は、９月８日（水）東京、11 月９日（火）福岡、1 月２１日（金）、3 月２９日（水）の予定である。
５．３ 技術報告目次（案）と暫定担当委員（案）について（原委員長）

-2・章担当委員に、次回委員会までに、(1)章・節の構成とタイトル、並びに担当者、(2)章・節のキーワードの調整・提出依頼があった。更に可能ならば主要な図面の提出も行なってほしいとの依頼がなされた。
５．４ 技術報告について（林幹事補）
・カメラレディ化を前提にした原稿執筆の手引きが配布され、次回委員会にＡＧ委員会用の具体案を提出するとの説明がなされた。
５．５ 委員の交代について（AG‑11‑121; 林幹事補）
・人事異動に伴う中部電力 江本委員と九州電力 藤井（憲）委員の交代願いが出され、それぞれ川北氏及び中村氏への交代を了承した。
５．６ 論文紹介について(1) 資料 AG‑6‑64〜AG‑6‑68, AG‑9‑112, AG‑11‑122 の７編の論文が紹介され、各論文の内容について議論・検討を行なった。
(a) AG‑6‑64（藤井幹事）
・SF6/N2 混合ガスの雷インパルス破壊特性を棒−平板電極系のギャップ長や棒直径を変化させて測定した結果を述べた論文である。
・ギャップ長が決まると、破壊が生じない『安全な』電圧レベルが、棒径やガス圧とは無関係に存在する。
・ガス圧とギャップ長を一定にすると、破壊が生じる『forbidden zone』棒径と破壊が生じない『安全な』棒径が存在する。
(b) AG‑6‑65（藤井幹事）
・SF6/N2 混合ガス絶縁変圧器を模擬した楔形ギャップのインパルス絶縁特性に関する論文である。
・クラフト紙の破壊貫通電圧に正のシナジズムが見られ、絶縁紙のガス透過の影響だと考えられる。
・原論文の図３と図４は入れ替わっているとの指摘があった。
・絶縁媒体としてのクラフト紙と PEN／PET の使い分けについて質問が出され、前者は低温度で使用されるとの意見があった。これに関連して、絶縁試験における電極系の規格は無く、できるだけ実体に近いモデル電極で試験を行なっているとの意見が出された。
・PET 2mm 厚は 50µm 厚の PET を多層巻したものであることが紹介された。
(c) AG‑6‑66（藤井幹事）・不平等電界下における３種混合ガスの絶縁破壊電圧、並びにガスのコストを報告した論文である。
・CO2 による電子の減速効果により、正極性破壊電圧が向上している。
・SF6 を除く 2 種のガスの選定基準が不明であるとの意見が出された。N2/CO2 であれば C の発生も防げるのではないか。
・本文表２で、N2 と SF6 の含有量は入れ替わっているのではないかとの意見が出された。
・基準値が異なるため、相対値を元にした極性効果の評価は注意が必要であるとの意見が出された。
(d) AG‑6‑67（藤井幹事）
・絶縁スペーサモデルを用いた SF6/N2 混合ガス中での沿面放電特性を検討した論文である。
・沿面放電電圧はガス圧に比例し、正のシナジズムを示す。
・沿面に異物を付着させた場合、破壊電圧は異物付着の無い場合よりも大きな正のシナジズムを示す。一方、部分放電特性は負のシナジズムを示す。
・部分放電開始電圧は N2 の影響を受けるが、部分放電電荷量は SF6 の影響を強く受ける。
・粒子を沿面の中央に固定した理由が質問され、もっとも電界の高い部分に付着しているとの意見があった。

-3・異物を付着した場合に 50Hz で測定している点が指摘され、通常 AC や DC で付着した粒子がインパルス印加時に問題になるのではないかとの質問があった。
(e) AG‑6‑68（藤井幹事）
・GIC 実規模モデルを用いた SF6/N2 混合ガス破壊特性を検討した論文である
・導体表面粗さは２µm、表面電界強度は 60kV/cm で設計している。
・設計時の粒子のサイズについて質問があり、スクリーニングやトラップの観点から、0.2mmφ×3mm の粒子を使用しているとの意見が出された。また反発係数は実測値を用いている。
(f) AG‑9‑112（黒川氏）
・SF6/N2 混合ガスを想定した自動膨張型遮断器におけるエネルギー変換過程を理論的、実験的に検討した論文である。
・ガスへのエネルギー転換率は SF6 含有率が大きいほど大きいのに、ガス圧の変化は SF6 含有率が小さいほど大きいことに関する質問があり、SF6 と N2 の熱的特性の相違によるものではないかとの意見が出された。
・本委員会では遮断に関する論文は原則として取扱わないことを再確認した（ただし幹事が既に依頼している分は予定通り紹介する。
）(h) AG‑11‑122（加藤委員）
・SF6/N2 混合ガスの GIS 実機への適用性を検討した論文である。
・SF6 5% 混合率で現行の GIS 寸法を得るためには、現行圧力をわずかに上昇させるだけで良いと述べている。
・混合ガスを採用する要素機器を変化させた場合の SF6 ガス使用量を比較した結果を示し、母線部だけへの適用だけでも 50%程度は削減できると述べている。
・SF6 使用量は絶対量で比較すべきとの意見が出された。
(2) 資料 AG‑11‑123〜AG‑11‑125 の３編の論文紹介は次回以降の委員会に持ち越した。
６．その他(1)第 12 回委員会
・日時：9 月 8 日（水）13:30‑16:30
・場所：東京・日本交通協会
以上。