目次別売部品編…………………………………………………………………………… F-2
1. 別売部品一覧（室外ユニット）

2. 冷媒関連部品（1）分岐配管セット… ……………………………………………………………………………………… F-3（2）ヘッダー配管セット… ………………………………………………………………………………… F-5（3）外付電動弁キット（ATK-SVRK160B）… …………………………………………………………… F-7（4）ガス管弁キット（ATK-RX160A）… ………………………………………………………………… F-14

3. 室外ユニット関連部品（1）排気延長キット（SGP-PEX560K）… ………………………………………………………………… F-23（2）逆潮流検出 CT（電流センサー）… …………………………………………………………………… F-31
（3）遠隔監視アダプター取付金具（CZ-CAPMB）… …………………………………………………… F-34

F-1

1. 別売部品一覧（室外ユニット）
品

別売部品編

名品番

分岐配管セット

APR-P160B
APR-P680B
SGP-PCH1400K

ヘッダー配管セット

SGP-HCH280M
SGP-HCH280K
SGP-HCH560K

外付電動弁キット

ATK-SVRK160B

ガス管弁キット

ATK-RX160A

排気延長キット

SGP-PEX560K

系統連系盤

ACC-GX560K1G-2
ACC-GX560K1G-5 ※ 1
ACC-GX560K1G-8 ※ 1
ACC-GX560M2G-1 ※ 1

電力トランスデューサー

ACC-WTD

零相電圧検出器

ACC-ZPD-2

低圧逆潮流検出 CT（電流センサー）ACC-08A1CT300
ACC-08A1CT500
ACC-T08A2CT1000

遠隔監視アダプター取付金具

CZ-CAPMB

注 1）※ 1 に関しては、零相電圧検出装置との組み合わせでないと OVGR が動作しませんので、必ず同時に手配してください。
注 2）ACC-GX560K1G-5、ACC-GX560K1G-8 に使用する零相電圧検出装置（現地手配）と、ACCGX560M2G-1 に使用する零相電圧検出装置 ACC-ZPD-2 は仕様が異なるため併用はできません。

F-2

2. 冷媒関連部品

別売部品編（1）分岐配管セット
90m（相当長）<L1、または室外ユニットに対する室内ユニットの容量比率が 130% を超える場合

分岐後に接続される室内ユニットのトータル容量（kW）

APR-P160B

APR-P680B

SGPPCH1400K

APR-P160B

APR-P680B

SGPPCH1400K～ 16.0○――○――

16.1 ～ 35.5○○――○―

35.6 ～ 71.0―○―――○

71.1 ～――○――○

標準的な接続条件の場合

1）APR-P160B

2）APR-P680B

F-3

2. 冷媒関連部品

別売部品編

3）SGP-PCH1400K

F-4

2. 冷媒関連部品

別売部品編（2）ヘッダー配管セット
分岐後に接続される室内ユニットのトータル容量（kW）90m（相当長）<L1、または室外ユニットに対する室内ユニットの容量比率が 130% を超える場合

標準的な接続条件の場合
SGPHCH280M※2

SGPHCH280K

SGPHCH560K

SGPHCH280M※2

SGPHCH280K

SGPHCH560K～ 16.0○※ 1――○※ 1――16.1 ～ 28.0○○―○○―28.1 ～ 45.0―○―――○

45.1 ～――○――○※ 1 現地にて、レデューサーの別途手配が必要です。
※ 2 受注対応品●各部接続寸法（配管の内径を示す。）
（mm）
位置
寸法

A部

B部

C部

D部

E部

F部

G部

H部

φ 38.1 φ 31.75 φ 28.58 φ 25.4 φ 22.22 φ 19.05 φ 15.88 φ 12.7
使用箇所

個数

部品 1

ガス側ヘッダー配管

1部品 2液側ヘッダー配管

1部品 3

部品 1 の断熱材

1

部品 4

部品 2 の断熱材

1

部品 5レデューサー（HCH560K に付属）

1

部品 6レデューサー（HCH560K に付属）

1

部品 7レデューサー（HCH280K に付属）

1

部品 8レデューサー（HCH280K に付属）

1部品 9レデューサー（HCH560K に付属）

1

部品 10レデューサー（HCH280M に付属）

1

部品 11レデューサー（HCH280M に付属）

1F-5I部

J部

φ 9.52

φ 6.35

2. 冷媒関連部品

別売部品編① SGP-HCH280M●ガス管サイズがφ 22.22 の場合、部品 1 の（D）部に部品 10 をろう付してください。
●ガス管サイズがφ 19.05 の場合、部品 1 の（D）部に部品 10 をろう付してください。
●液管サイズがφ 9.52 の場合、部品 2 の（H）部に部品 11 をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。
（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属● 1 個あたり相当長 0.5m
② SGP-HCH280K●ガス管サイズがφ 22.22 の場合、部品 1 の（D）部に部品 8 をろう付してください。
●ガス管サイズがφ 28.58 の場合、部品 1 の（D）部に部品 7 をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。
（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属● 1 個あたり相当長 0.5m
③ SGP-HCH560K●ガス管サイズがφ 28.58 の場合、部品 1 の B 部に部品 6 をろう付してください。
●ガス管サイズがφ 38.1 の場合、部品 1 の B 部に部品 5 をろう付してください。
●液管サイズがφ 15.88 の場合、部品 2 の F 部に部品 9 をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断してください。
（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属● 1 個あたり相当長 1.0m

F-62. 冷媒関連部品

別売部品編（3）外付電動弁キット（ATK-SVRK160B）

ATK-SVRK160B

F-7

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-8

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-9

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-10

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-11

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-12

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-13

2. 冷媒関連部品

別売部品編（4）ガス管弁キット（ATK-RX160A）
GHP 室内外ユニットの組み合わせが、ガス管弁キット（+ 基板 ACC-3WAY-B1）を使用することにより拡大します。

F-14

2. 冷媒関連部品

別売部品編①ガス管弁キット要否一覧表
室外機 2 台（W マルチ）に接続した場合

室外機 1 台に接続した場合適用機種※ 1
天井埋込形（224・280 形）
床置ダクト形（224・280 形）
壁ビルトイン形（140・224・280 形）
クリーンエアコン（45・56・71 形）

室内機複数台接続

室内機複数台接続

室内機
1 台接続

グループ制御個別制御

グループ制御

個別制御

×

○※ 2

◎※ 3○※ 2◎

上記以外の標準室内機（22 〜 280 形）

×※ 1.224・280 形室内機は ATK-RX160A を 2 台並列に接続してください。
※ 2.「全室内機グループ制御でリモコンサーモ使用、かつブースターファンなどの別装置で…
外気導入を行っていない」場合、ガス管弁キットは不要です。
※ 3. クリーンエアコンは、3WAY マルチへ接続される場合は不要です。
（電磁弁キットを使用します。）※室内機が冷房専用の場合、ガス管弁キットは不要です。

◎：必須○：必要だが例外あり
×：不要

室内ユニットで暖房サーモ OFF 時に冷風防止制御（室内風速 LL 風）のない機種をマルチ設置等する場合そのサーモ OFF している室内ユニットに冷媒が溜まり込む不具合を防ぐため、このガス管弁キットが必要となります。
注）1. ガス管弁キット 2 台並列使用時、別売の分岐配管セットを 2 セットご使用ください。
2. ガス管弁キットの室内ユニット内への取付けは不可です。
（外付けとなります）
3. ガス管弁キットの取付けは、必ず上面を上にして取付けてください。
4. ガス管弁キットの取付けは、各別売品に同梱している「据付工事担当のかたへ」をご参照ください。
（＊ 1）
分岐後配管容量（kW）

分岐配管品番35.6 以上

SGP-PCH1400K

16.1 ～ 35.5

APR-P680B

16.0 以下

APR-P160B※ 224 形で使用する場合は分岐後容量に関係なくすべて P160B となります。
②配線方法
ガス管弁キットのコネクタ（6P 黄）付配線を、室内電装 BOX 内の電磁弁出力基板（CR-SV80B）から出ているコネクタ（6P 黄）付配線と接続します。
②配線方法※ 1：壁ビルトイン（140 形）とクリーンエアコン（45・56・71 形）は、電磁弁出力基板（CR-SV80B）の SV2（赤）にコネクタ（6P 黄）付配線はありません。
別売品

ＤＣ12ＶＣＮ００５SV１ ９P(赤)ＣＮ８１３WAY

11EP弁

22バランス弁

33吸込弁

44吐出弁

55５P(黒)6室内コントロール基板

11132253374495566ＣＮ００１３WAY６Ｐ(白)

６Ｐ(黄)

別売品

※１
ＣＮ００６SV２ ９P(赤)電磁弁出力基板（CR-SV80B）

F-15

ガス管弁キット

11132253374495566６Ｐ(黄)ガス管弁キット2. 冷媒関連部品

別売部品編③機能設定の変更
・システム内にガス管弁キットを接続している室内ユニットがある場合は、室内ユニットと接続されている室外ユニットの室外メイン基板からその室内ユニットの機能設定を変更します。
・設定変更は、アドレス設定を終了した後に行います。
1）① HOME（S004）キーを 1 秒以上押すとメニュー項目番号が表示されます。
『』
2）次に UP（S005）・DOWN（S006）キーを押すとメニュー項目番号が表示されます。
『』にします。
3）『
』の表示後、室内ユニット設定表示…
『 』になります。室内ユニット設定表示の状態
で、SET（S007）キーを押すと図 1 の様な表示に切り替わります。
（緑 LED 点灯）※図 1 の場合、室内ユニット 1 号機・データコード 1 になります。

室内ユニットのアドレス

設定値

データコードD052

UPDOWN

SET

S005

S006

S007

S004

HOME D053

図 1 室内ユニット設定表示

この状態で DOWN（S006）・UP（S005）キーを操作すると、設定項目を選択することができます。
データコード

データ名

初期値

備考

1

ガス管弁有無00= 無し

1= 有り

2

優先順位

00= 最下位3

ドレンポンプ間欠制御

00= 無し1= 四方弁冷房側中に間欠4ドレンポンプ連続制御

00= 無し1= 四方弁冷房側中に連続

1= 暖房結露防止制御有り

1=1…4= 最上位↑down・up8

加湿器設定

00= 無しL

冷房吹き出し温度設定

00= 機種別-35=-35…92=92

N

暖房吹き出し温度設定

00= 機種別-35=-35…92=92↓

・・・・4）室内ユニット設定項目選択操作状態でセット（S007）キーを1 秒以上押すと、TEST/WARNING 表示（赤 LED（D052）点灯）が行われます。この状態で、DOWN（S006）・UP（S005）
キーを操作することで、選択されている設定項目の設定内容を変更することができます。

D052

UPDOWN

SET

S005

S006

S007

S004

※ガス管弁キットへの設定変更
データコード『1』（ガス管弁有無）を選択し、設定値を『1』（有り）にしてください。
（図 2）

HOME D053

図 2 ガス管弁キットを設定する場合

5）変更した値を不揮発性メモリにしまいたい場合は、SET（S007）キーを 1 秒以上押します。TEST/WARNING
表示は解除（赤 LED（D052）消灯）され、室内ユニット設定項目選択操作に戻ります。変更した値を破棄したい
場合は、TEST/WARNING 表示（赤 LED（D052）点灯中）にホーム（S004）キーを 1 秒以上押します。
（室内ユニット設定項目選択操作中に HOME（S004）キーを 1 秒以上押した場合、設定した内容は破棄しません。）

F-16

2. 冷媒関連部品

別売部品編

④据付工事

F-17

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-18

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-19

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-20

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-21

2. 冷媒関連部品

別売部品編

F-22

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編（1）排気延長キット（SGP-PEX560K）■外形寸法図■排気延長キットの据付

F-23

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-24

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-25

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-26

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-27

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-28

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-29

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-30

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編（2）逆潮流検出 CT（電流センサー）
CT に配線接続用 2P 端子板を取付けたもの（1000A 用は固定金具付き）を別売部品として用意しておりますので、1 次側の電流に合わせて選定してください。尚、取付け方法につきましては、「施工編・2. 室外ユニット電気工事」を参照ください。
1）300A 用

F-31

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

2）500A 用

F-323. 室外ユニット関連部品

別売部品編3）1000A 用

F-33

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編（3）遠隔監視アダプター取付金具（CZ-CAPMB）

Panasonic
据付工事説明書

遠隔監視アダプタ ー 取付金具

APMB
I品番：CZ-C

I

ー
適用ユニット ハイパワ エクセル(S3形）
エクセルプラス(S3形）●取り付け工事の前にユニットに同梱され ている「据付工事説明書」と、この据付工事説明書をよく お読みのうえ取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ず お読みください。また、この据付工事説明書は お客様で保管いただくように依頼してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
おそれ■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
〇してはいけない内容（禁止事項）です。

・oI�

慧冨品芦雷言。ゞ

△警告霜る言言◎実行しなければならない内容（強制事項）です。

企警告

贔雰雪言雲唱れ、感電、火炎などの原因）
必ず守る‘■ 据付 ・ 電気工事は、販売店か専門業者に依頼する（感電 ・ 火災等の原因）■ 据付工事は、ユニットの「据付工事説明書」に従って行う（感電 ・ 火災等の原因）■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実に行う（ユニットの落下による、けがの原因）■ 配線は、所定のケ ー ブルを確実に接続し、端子接続部に、ケ ー ブルの外力が伝わらないように固定する（発熱 ・ 火災等の原因）

o・■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する（冷媒ガスが溶接バ ー ナ ー等の火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する（冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ ー タ ー、スト ー
ブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因）■ 電気工事は、電気工事士が下記に従って行う●電気設備に関する技術基準●内線規程●据付工事説明書（感電 ・ 火災の原因）■ 工事は、ユニットの漏電しゃ断器を切ってから行う（感電の原因）改造 ・ 改修は絶対にしない（修理はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。故障や感電、火災の原因）

禁止■据付工事説明量に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、指定の部品を使用しない方法で据え付けされたことにより事故や損害が生じたときには、当社では賣任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

-1-

F-34

Printed in」apan
ACXF60-40310
BE0320-0

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-35

3. 室外ユニット関連部品

別売部品編

F-36