ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書
S1 形 室内ユニット
別売部品（1 方向天井カセット形）

製品名
御提出先
御納入先
年

月

日

受領印

／

提出

／

／

パナソニック産機システムズ株式会社

取付図（1 方向天井カセット形）■各フィルター（AFT-DSA40B/DSA40B-AM● S-G22・28・36DMS1
S-G22・28・36DMS1M(-A)■ L 字ドレン配管キット（DP-LDSA40B）● S-G22・28・36DMS1
S-G22・28・36DMS1M(-A)

CZ-02FDDM3）

取付図（1 方向天井カセット形）■延長配管セット（SGP-TE28JSA）● S-G22・28・36DMS1
S-G22・28・36DMS1M(-A)

36

80

7

600

170

400

パネル中心

9

590（天井開口寸法）

95 （吊りボルトピッチ） 95

9

吸込口
吹出口
冷媒配管（液管） Φ９．５２フレア
冷媒配管（ガス管） Φ１２．７フレア
ドレン配管接続口ＶＰ２５（外径Φ３２）
電源取入口
吊ボルト穴（４－１２×３０長穴）
ワイヤレスリモコン受信部取付部
外気取入ダクト接続口（Φ１００）
延長配管セット(液管)延長配管セット(ガス管)

170

36

560

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

730（天井開口寸法）
660（吊りボルトピッチ）

99
101

560
5

112
57

3 4

11 12

6

（ノック 100
ア ウ ト穴
）

4-

255

63
30

63

96

205

240

32
300

138 4550以上
50以上
1000以上1000以上

500以上

2
8

113

620

50以上

3.2

穴

外気取入ダクト接続口詳細（Φ100）1据付必要スペース760

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●天井パネル（CZ-01KPD3A、CZ-01KPD3A-T）■取付説明書品番
CZ-01KPD3A
CZ-01KPD3A-T

85464369374000

取 付 説 明 書
● 電気配線工事は、別紙「電気工事担当のかたへ」の説明にしたがってください。

安全上のご注意■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「� 警告」、「� 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告
注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また“据付工事担当のかたへ”、“電気工事担当のかたへ”は、“取扱説明書”と共に、お客様で保管頂くように依頼してくだ
さい。

警

告

● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
● 据付工事は、“据付工事担当のかたへ”“電気工事担当のかたへ”に従って確実に行ってください。据え付けに不備があると、冷媒漏れ、

水漏れ、感電、火災等の原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、｢内線規程」および“据付工事担当のかたへ”“電気工事担当のかたへ”に従って施工し、必す専用回路を使用してください。電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 据え付けは、重量にじゅうぶん耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下によリ、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

注意● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあリます。

構成部品
天井パネル

取付説明書
1

座付ねじ
M5X40

4

2

ビ ス
4X12

18

品名
個数 1

φ

形
状
取付説明書

ー1ー

天井パネル固定用

サイドパネル固定用

仕様と据付（1 方向天井カセット形）

1��天井パネル取付前の準備（1）室内ユニット位置の確認

必ず20〜25の範囲内とすること。
この範囲が守られない場合、故障等の原因となります。

①天井開口穴が下記寸法であるか確認します。
730mm×590mm※詳細は室内ユニットに付属の据付説明書を参照してください。

20〜25

室内ユニット②天井面と室内ユニットの位置が図1のようになっているか確認します。天井面と室内ユニットの位置が合わないと風漏れや水漏れおよびフラップの作動不良等の原因となります。

天井開口穴寸法
天井面（図1）●�パネルを下向きに置くことや、立掛け、突起物の上への放置は表面に傷がつきますので絶対にしないでください。
●�フラップに無理な力を加えないでください。

� （フラップの故障の原因となります）。

フラップ

2��室内ユニットへの取り付けかた（1）吸込グリルの取りはずし
吸込グリル取りはずし
吸込グリルのとって（2ヵ所）を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。（図2）
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2ヵ所）のツメ部を −ドライバーで押して吸込グリルを引き抜いてください。（図2）
吸込グリル
とって

ド

イ

ラ

ス
ツメを −ドライバーで押しながら吸込グリルを引き抜く

ヒンジ

（図2）

（2）サイドパネルの取りはずし
サイドパネルのつまみをもって矢印①の方向へスライドし、取りはずします。（左右2ヵ所）（図3）
つまみ

①

スライド

サイドパネルー2ー（図3）

仕様と据付（1 方向天井カセット形）（3）天井パネルの取り付け●�天井パネル両サイドに付いている仮掛け金具を室内ユニットに仮掛け受け部

仮掛け金具（固定金具側）

引っ掛けます。仮掛け金具は片側が固定式、もう一方が可動式となっています。（図4）

はずす場合に押す①パネルをやや斜めにしてパネルの固定金具を室内ユニット側面の仮掛け受け部に引っ掛けます。

仮掛け金具（可動金具側）（図5）②固定金具が掛かっていることを確認したらパネルのもう一方を天井パネルが水平になるように押し上げ、可動金具が室内ユニットの仮掛け受け部に掛かるまで押し上げてください。
③天井パネル両側の仮掛け金具が室内ユニットに確実に掛かっていることを確認してください。
確実に掛かっていないと、パネルが落下する場合があります。
これでパネルが室内ユニットに仮掛けされています。
●�はずす場合は天井パネルを支えながら可動金具を内側に押してください。（図5）

（図4）

仮掛け金具
（可動金具側）④パネルの取付穴と室内ユニット側のねじ穴を合わせます。
⑤付属の座付ねじでパネル取付部の4ヵ所を室内ユニットに密着するまで締め込みます。（図6）（図6）

室内ユニット⑥パネルが天井に密着したことを確認します。
●�この時、室内ユニットと天井パネル、および天井パネルと天井面との間に隙間がないようにしてください。（図7）

隙間がないこと
室内ユニット

天井面

（図7）

天井パネル

●�天井との隙間が生じた場合、天井パネルを取り付けたまま、室内ユニットの据え付け高さを微調整し、天井との隙間を無くしてください。（図8）●� 室内ユニットの水平度、ドレン配管等に影響がでない程度であれば天井パネルのサイドパネル取付部の穴より天井パネルを付けたまま室内ユニットの高さ調整ができます。（図8）

天井パネル

サイドパネル取付部の穴よりスパナ等の一般工具にて、室内ユニットのナットを微調整する。
座付ねじ
座付ねじ
座付ねじ
座付ねじ

（図8）

ご

注

意

●�ねじの締め込みが不十分な場合、下図の●�ねじを締め込んでも天井面と天井パネル

ような不具合発生の原因となりますので確実に絞め込んでください。

との間に隙間ができる場合は室内ユニッ
トの高さを再調整してください。

空気漏れ

天井面空気漏れ汚れ発生

隙間のないようにしてください
露付き・水漏れー3ー

仕様と据付（1 方向天井カセット形）（4）天井パネルの配線方法
天井パネル側コネクタ①電装ボックスのふたのビス2本をゆるめて取りはずしてください。
（図9）※室内ユニット側リード線用のクランパーで固定してください。
（2ヵ所）②天井パネルから出ている配線コネクタ7P（赤）を室内ユニット側
リード線クランパー（2ヵ所）で固定してから室内ユニットの電装ボックス内のコネクタ7P（赤）に接続してください。（図10）●�コネクタを接続しないと、リモコンに“P09”が表示され、オートフラップが動作しないので、確実に接続してください。
●�配線コネクタが電装ボックスとふたの間にはさみ込んでいないことを確認してください。
●�配線コネクタが室内ユニットと天井パネルの間にはさみ込んでいないことを確認してください。

（図10）
電装ボックス
室内ユニット側コネクタ
天井パネルリード線

（図9）
ツメ
ビス

ビス固定
（4×12）
電装ボックスふたつまみスライド（5）サイドパネル・吸込グリルの取り付け
A.サイドパネルの取り付け①サイドパネルのつまみを持って矢印の方向へスライドし、サイドパネルを取り付けます。（図11）②サイドパネルを天井パネルに、付属のビス（4×12）で取り付けてください。

サイドパネルのツメを天井パネルに引っ掛けるようにスライドして取り付けたのち、付属のビス（4×12）
で固定して下さい。
（図11）

B.吸込グリルの取り付け●�取付方法は吸込グリルの取りはずしの項を逆に作業を行ってください。（図12）●�吸込グリルを取り付ける際、フラップのリード線をはさみ込まな

いよう注意してください。（図12）（図12）

�.�その他
A.据え付け後の確認●�室内ユニットと天井パネル、および天井パネルと天井面に隙間のないことを再確認します。

� ※隙間があると水漏れや露付きの原因となります。
●�配線接続が確実にされていることを確認します。

�※接続されてないとオートフラップが動かない（リモコンに“P09”の表示が出ます）、また水漏れや露付き等の原因となります。

B.ワイヤレスリモコン対応の場合●�取付方法の詳細は、別売品ワイヤレスリモコン本体組込受信部タイプに付属の据付説明書を参照してください。

上記項目を確認した後、この説明書と室内ユニットおよび別売部品の説明書等の一式全てをお客様へ渡してください。
その際、室内ユニットの取扱説明書に記載されたフィルターの清掃について必ずお客様へ説明してください。

ー4ー

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●デオドラントフィルター (AFT-DSA40B)■デオドラントフィルター仕様

名 称品 番
適用室内ユニット
初期風量m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
初期脱臭性能脱臭性能
交換目安
初期集塵性能
集塵性能
交換目安

幅

質量

グリル取付
フィルター用金具

36形
9.2
6.8
28.0
71.7

mm
mm
mm
kg

75％(JEM1467準拠)
約６ヶ月
比色法 65％1800時間(600時間毎にフィルター掃除を行なった場合)
除塵シート(帯電ポリプロピレン)
脱臭層(活性炭+ゼオライト吸着剤)
抗菌シート(抗菌難燃性ポリエステル/レーヨン不織布)
445
225
15
0.66

品番

STK-DFSA40B

使用濾材
フィルター 奥行
外形寸法 厚み

22・28形
8.4
5.9
21.9
59.6

デオドラントフィルター
AFT-DSA40B

注記(1) デオドラントフィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。これを防止するため、グイル取付フィルター用金具の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(取付説明書参照)(2) 初期脱臭性能、交換目安は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。フィルター交換時期は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) デオドラントフィルターを組み込む場合は、グリル取付フィルター用金具が必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアーフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
(6) フィルターは２ヶ月に一度掃除を行なってください。(取付説明書参照)

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●アンモニア脱臭フィルター (AFT-DSA40B-AM)■アンモニア脱臭フィルター仕様

名 称品 番
適用室内ユニット
初期風量m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
初期脱臭性能脱臭性能
交換目安
初期集塵性能
集塵性能
交換目安

幅

質量

グリル取付
フィルター用金具

22・28形
36形
8.6
9.4
5.9
6.8
18.4
23.4
59.6
71.7
90％(JEM1467準拠)(アンモニアのみ)
約６ヶ月
比色法 65％1800時間(600時間毎にフィルター掃除を行なった場合)
除塵シート(帯電ポリプロピレン)
アンモニア脱臭抗菌シート(難燃性塩ビ系繊維+アンモニア吸着材+抗菌剤)

使用濾材
フィルター 奥行
外形寸法 厚み

アンモノア脱臭フィルター
AFT-DSA40B-AM

mm
mm
mm
kg

445
225
15
0.58

品番

STK-DFSA40B

注記(1) アンモニア脱臭フィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。これを防止するため、グイル取付フィルター用金具の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(取付説明書参照)(2) 初期脱臭性能、交換目安は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。フィルター交換時期は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) アンモニア脱臭フィルターを組み込む場合は、グリル取付フィルター用金具が必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアーフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
(6) フィルターは２ヶ月に一度掃除を行なってください。(取付説明書参照)

仕様と据付（1 方向天井カセット形）■外形寸法図仕様と据付（1 方向天井カセット形）■取付説明書85465759518000●1方向天井カセット形
デオドラントフィルター（形名：AFT-DSA40B）
アンモニア脱臭フィルター（形名：AFT-DSA40B-AM）
ご注意●ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。
（デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターの寿命が短くなります。）●フィルターの交換方法はこの用紙の裏面を参照してください。
●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターの取り付けには、専用の取付金具（STK-DFSA40B）が必要です。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。

仕様

フ ィ ル タ ー 形 名

初 期 脱 臭 性 能
集
取

塵
付

効
金

デオドラントフィルター率具

適 合 天 井 パ ネ ル
交換目

AFT-DSA40B

75%（JEM1467準拠）

安

標準パネル

アンモニア脱臭フィルター

AFT-DSA40B-AM

90%（JEM1467準拠）〈アンモニアのみ〉

比色法65％STK-DFSA40B
PNR-SA40B, PNR-SA40B（T）
1800時間フィルターの交換時期●交換時期は、使い方や使用場所により異なりますが、6ヵ月～１年に１回が目安です。
（2ヵ月に一度、フィルター表面の掃除を行なってください。掃除方法は裏面を参照してください。）

安全上のご注意

警告●ご使用になる前に、この「安全上のご「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
注意」をよくお読みのうえ正しくお使※1いください。
「誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性、または、●ここに示した注意事項は、安全に関す
物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。
※2
る重大な内容を記載していますので、※1：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電
必ず守ってください。
などをさします。
表示と意味は次のようになっています。
※2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

注意

図記号

図記号の意味禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告●フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところに置かないこと
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息し、死亡する恐れがあります。

禁止

注意●吸込グリルはパネル本体に確実に取り付けること取り付けが不完全な場合は、吸込グリルの落下により、けがの原因になります。

強制仕様と据付（1 方向天井カセット形）

フィルター交換のしかた
1. 吸込グリルのフック（2ヵ所）を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2ヵ所）－ドライバーで押して吸込グリルを引きのツメ部を○
抜いてください。

ツメを －ドライバーで押しながら吸込グリルを引き抜く

4. 吸込グリルをパネルに取り付けます。
取付方法は吸込グリルの取り外しの項を逆に作業を行ってください。
吸込グリルを取り付ける際、フラップのリード線をはさみ込まないよう注意してください。

ヒンジ

ド

イ

ラ

ス
フック
吸込グリル

2. 使用済のフィルターをフック側の金具の爪からはずし、そのまま回転させながらヒンジ側に倒すと、ヒンジ側の金具の爪からはずれます。このとき、あわせてロングライフフィルターの掃除をおすすめします。ロングライフフィルターの掃除については、お使いの室内ユニットに付属されている取扱説明書をごらんください。

フィルターの掃除●2ヵ月に一度は掃除をしてください。
1.「フィルター交換のしかた」を参照してフィルターを取り出してください。
2. ホコリを掃除機で吸い取ってください。

フック側金具ロングライフフィルター
デオドラントフィルター
アンモニア脱臭フィルター

3. 交換用のフィルターを袋から出し吸込グリルに取り付けます。
取り付けるフィルターを図のようにスライドさせながらフィルターの枠を金具B、Cの爪に引っかけます。
フィルターの枠に貼り付けてあるラベルに風の流れる方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すように取り付けてください。
枠

金具B

3. フィルターを取り付けてください。

爪

金具C
矢印

ロングライフフィルター
デオドラントフィルター
アンモニア脱臭フィルター

スライド

お願い
●このフィルターは洗って再使用することができません。
●取付金具を吸込グリルから取りはずさないでください。

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●光再生脱臭フィルター (CZ-02FDDM3)■光再生脱臭フィルター仕様

名 称品 番
適用室内ユニット
初期風量m3/min
最終風量m3/min
初期圧損
Pa
最終圧損
Pa
初期脱臭性能
脱臭性能
再生目安
使用濾材
幅
奥行
フィルター
外形寸法 厚み
質量

グリル取付
フィルター用金具

22・28形
8.1
5.9
5.9
35.3

光再生脱臭フィルター
CZ-02FDDM3

36形
9.2
6.9
7.8
45.5

70％(JEM1467準拠)
約６ヶ月(天日干しによる再生で約６年使用可能)

難燃性塩ビ系不織物(光触媒性酸化チタン、特殊ゼオライト含有)
mm
mm
mm
kg

445
225
15
0.58

品番

STK-DFSA40B

注記(1) 光再生脱臭フィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。
これを防止するため、グイル取付フィルター用金具の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(取付説明書参照)(2) 初期脱臭性能、再生目安は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。
(3) 光再生脱臭フィルターを組み込む場合は、グリル取付フィルター用金具が必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアーフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
(6) フィルターは２ヶ月に一度掃除を行なってください。(取付説明書参照)天日干しにより脱臭性能の再生が可能です。
再生を行なうことにより約６年使用が可能となります。(６ヶ月毎に再生の場合)

仕様と据付（1 方向天井カセット形）■外形寸法図仕様と据付（1 方向天井カセット形）■取付説明書85465759517000●1方向天井カセット形
光再生脱臭フィルター（形名：CZ-02FDDM3）
ご注意●ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。
（光再生脱臭フィルターの寿命が短くなります。）●フィルターの交換方法はこの用紙の裏面を参照してください。
●光再生脱臭フィルターの取り付けには、専用の取付金具（STK-DFSA40B）が必要です。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。

仕様フィルター品番

光再生脱臭フィルター

初 期 脱 臭 性 能
取

付

金

具

適合天井パネル
再生目CZ-02FDDM3

70%（JEM1467準拠）
STK-DFSA40B
標準パネル CZ-01KPD3A/3A-T

安

約6ヶ月

フィルターの再生時期●再生時期は、使い方や使用場所により異なりますが、約6ヶ月に１回が目安です。

安全上のご注意●ご使用になる前に、この「安全上のご「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
注意」をよくお読みのうえ正しくお使※1いください。
「誤った取り扱いをすると人が軽傷を負う可能性、または、●ここに示した注意事項は、安全に関す
物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。
※2
る重大な内容を記載していますので、※1：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電
必ず守ってください。
などをさします。
表示と意味は次のようになっています。
※2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

警告

注意

図記号の意味図記号

禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告●フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところに置かないこと
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息し、死亡する恐れがあります。

禁止

注意●吸込グリルはパネル本体に確実に取り付けること取り付けが不完全な場合は、吸込グリルの落下により、けがの原因になります。

強制仕様と据付（1 方向天井カセット形）

フィルター交換のしかた
1. 吸込グリルのフック（2ヵ所）を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2ヵ所）－ドライバーで押して吸込グリルを引きのツメ部を○
抜いてください。

4. 吸込グリルをパネルに取り付けます。
取付方法は吸込グリルの取り外しの項を逆に作業を行ってください。
吸込グリルを取り付ける際、フラップのリード線をはさみ込まないよう注意してください。

ツメを －ドライバーで押しながら吸込グリルを引き抜く
ヒンジ

ド

イ

ラ

ス
フック
吸込グリル

2. 使用済のフィルターをフック側の金具の爪からはずし、そのまま回転させながらヒンジ側に倒すと、ヒンジ側の金具の爪からはずれます。このとき、あわせてロングライフフィルターの掃除をおすすめします。ロングライフフィルターの掃除については、お使いの室内ユニットに付属されている取扱説明書をごらんください。

フィルターの掃除●6ヵ月に一度は掃除をしてください。
1.「フィルター交換のしかた」を参照してフィルターを取り出してください。
2. フィルターを軽くたたくなどしてホコリを落とし、6時間以上天日干ししてください。

フック側金具ロングライフフィルター
光再生脱臭フィルター

3. 交換用のフィルターを袋から出し吸込グリルに取り付けます。
取り付けるフィルターを図のようにスライドさせながらフィルターの枠を金具B、Cの爪に引っかけます。
フィルターの枠に貼り付けてあるラベルに風の流れる方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すように取り付けてください。

3. フィルターを取り付けてください。
フィルターを水洗いする場合
フィルターを天日干しできるところに水平に置き、シャワーなどの流水で水洗いをしてください。
水洗いをしたあとは、そのまま乾くまで放置してください。このときも 6時間以上天日干ししてください。

金具B
枠

爪

金具C
矢印

ロングライフフィルター
光再生脱臭フィルター

スライド

ご注意
フィルターを水に濡れたまま取り扱うとフィルターが破損するおそれがあります。

お願い●取付金具を吸込グリルから取りはずさないでください。

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●グリル取付フィルター用金具（STK-DFSA40B）■外形寸法図仕様と据付（1 方向天井カセット形）■取付説明書85464359861001

フィルター金具

取付説明書

品番：STK-DFSA40B

1.付属品 付属品は取付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。
金具A

1個

金具B

1個

金具C

1個

ネジ

3個

取付説明書 各1枚 短絡用コネクタ

本説明書
DCファンタップ変更手順
試運転 補足（2P黄色）

2.取り付けかた① パネルから吸込グリルを取りはずします。
吸込グリルのフック（2か所）を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2か所）の－ ドライバーで押して吸込グリルを引き抜い
ツメ部を ○てください。
ツメを － ドライバーで④ 取り付けたフィルターをロングライフフィルターと水平になるように倒して、金具Aのツメに引っかけます。

押しながら吸込グリルを引き抜く
ヒンジ

フック
吸込グリル

ド

イ

ラ

ス

金具A
ツメ

② 金具A、B、Cを図の位置に付属のネジで取り付けます。
※金具BとCは左右対称の形状です。
ツメにはさむ
金具B⑤ 吸込グリルをパネルに取り付けます。
取付方法は①吸込グリルの取りはずしの項を逆に作業を行ってください。
吸込グリルを取り付ける際、フラップのリード線をは
さみ込まないよう注意してください。

金具C

金具A

③ 取り付けるフィルターを図のようにスライドさせながらフィルターの枠を金具B、Cのツメに引っかけます。
フィルターの枠に貼り付けてあるラベルに風の流れる
方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すよ
うに取り付けてください。
金具B

枠

ツメ

金具C
矢印

デオドラントフィルター
アンモニア脱臭フィルター
光再生脱臭フィルタースライド⑥ ワイヤードリモコン、または室内基板（付属短絡コ
ネクター使用）にてDCファンタップの設定変更を行なってください。
（設定方法は別紙説明書に従って行ない、光再生脱臭フィルターの場合は設定Noを“1”に、デオドラント
フィルター、アンモニア脱臭フィルターの場合は設定
Noを“3”に合わせてください。）※設定を行なわない場合、風量減少、露付きの原因となります。

仕様と据付（1 方向天井カセット形）● L 字ドレン配管キット（DP-LDSA40B）■外形寸法図仕様と据付（1 方向天井カセット形）■取付説明書85464359862000

L字ドレン配管キットの取り付けかた
1.構成部品
L字ドレンホース パッキン
11

ドレン断熱材
各1

ホースバンド
2

クランパー
大2 小4

取付説明書
1

大
小
大

本説明書

小

2.取り付けかた
L字ドレン配管は、本説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
① 室内ユニット排水口にL字ドレンホースを接続し、ホースバンドで固定してください。
塩ビ配管側は、VP25用ソケットおよび硬質塩ビパイプ一般管、呼び径25mm、外形32mmのパイプをホースバ
ンドで固定してください。
室内ユニット側

ホースバンド2ヶ所

L字ドレンホース

硬質塩ビ管（現地手配）

注意● ドレン接続口には、接着剤は使用しないでください。
●

L字ドレンホースは、室内ユニット排水口の根元まで挿入してから、ホースバンドでしっかり締めてください。

● ホースバンドの締付位置は必ず上側にしてください。

● ドレン配管は必ず下り勾配（1／100以上）とし、トラップの出来ないようにしてください。※1●

L字ドレンホースを立ち上げる場合は、垂直にして使用してください。※2● ドレン配管高さを高くしたい場合は、天井下面より850mmを限度としてあげることができます。

絶対に850mm以上にしないでください。水漏れの原因になります。

● 室内ユニット排水口（透明）部にて、ドレン排水の確認をしてください。
● ドレン配管は必ず断熱してください。

● エアー抜き管は絶対に付けないでください。ドレン水が吹き出ることがあります。
● 自然排水はしないでください。

● 接続口より上り勾配で絶対に配管しないでください。室内ユニット停止時ドレン水が逆流して水漏れの原因になります。
● ドレン配管を接続する場合、室内ユニット側の配管に力を加えないように行い、できる限り室内ユニット近傍で配管を固定してください。

※2

×

エアー抜き

850mm以内※1

× 上り勾配立ち上げる場合

下り勾配

支持金具

1／100以上

仕様と据付（1 方向天井カセット形）② ドレン排水確認のしかた
配線、配管工事終了後、排水がうまく行なわれるか次の要領で確認してください。
（作業前にバケツやウエスを用意してください。
）
200V電源がきている場合
電装ボックス内の電源端子板（R・S端子）に電源を接続してください。
100V電源がきている場合
昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（R・S端子）に電源を接続してください。
● ドレンパン部吹出口よりドレンパン内に排水確認用の水約800ccを少しずつ入れてください。
● 室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）ピンをワニグチク
リップ等で短絡してドレンポンプを運転し、水の流れと水漏れの有無を確認してください。

現地手配

排水確認
ドレン配管接続口（透明）吹出口
水（約800cc）

注意● 室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）ピンを短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをする恐れがあります。

● 排水確認が完了したらCHK（2Pプラグ）ピンのワニグチクリップ等をはずしてください。
● 昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のための仮電源は、はずしてください。

● ドレンキャップをはずした場合、再度取り付ける際には、ドレンキャップが奥まで差し込まれていることを確認してください。きちんと取り付けないと水漏れ等の原因となります。

③ ドレン排水確認後、パッキンとドレン断熱材を巻いてください
室内ユニット側

クランパー（小）4ケ所

パッキン（断熱材）

室内ユニット側
ドレン断熱材（小）※合わせ部に隙間を残さないでください

ドレン断熱材（大）注意● 室内部分にあるドレン配管は必ず断熱してください。

クランパー（大）2ケ所※硬質塩ビ管にも断熱処理（現地処理）をしてください。

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●延長配管セット（SGP-TE28JSA）■外形寸法図6040延長配管(ガス管) Φ12.7

延長配管(液管) Φ9.52

479.5

489.5

37

32

仕様と据付（1 方向天井カセット形）■取付手順

仕様と据付（1 方向天井カセット形）●外気取入用丸合フランジ（φ 100）（DKT-MF10AN）■外形寸法図仕様と据付（1 方向天井カセット形）■ DC ファンタップ変更手順

仕様と据付（1 方向天井カセット形）

仕様と据付（1 方向天井カセット形）

据付工事説明書 試運転編 補足
多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT4 シリーズで設定する場合
昇降グリルを操作するための設定方法■ 多機能ワイヤードリモコンで昇降グリルを操作するためには必ず（ワイヤードリモコンから）下記設定を行ってください。

会議室
運転モード

この設定をしないと、昇降グリル操作時に“この機能は使用できません。”が表示されます。
メニュー

冷房

28

℃

暖房準備中 除霜中

20:30（木）戻る

この機能は使用できません。
選択

20:30（木）設 定 温度

風速

弱
風向

メニュー
決定

省エネ

[戻る]閉じる
ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

運転/ 停止多機能ワイヤードリモコン①++

ボタンを同時に4秒以上押します。メンテナンス機能画面が表示されます。

②/
ボタンで選択、/ボタンでページが切り替わります。
「8.詳細設定」を選択し、ボタンを押してください。
[詳細設定画面]が表示されます。
/
ボタンで変更するユニットＮoを選択してください。

③//

ボタンで項目コードを選択してください。
ボタンで項目コードを「30」に変更してください。

④//

ボタンで設定データを選択してください。
ボタンで設定データを「0000」から「0001」に変更し、ボタンを押してください。

⑤/
ボタンでユニットＮoを選択後、ボタンを押してください。
[詳細設定終了画面]が表示されます。
「はい」を選択し、ボタンを押してください。
メンテナンス機能

20:30（木）1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
4. 試運転設定
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

20:30（木）5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定
8. 詳細設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定[メンテナンス機能画面]
20:30（木）詳細設定

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

3-1

30

ﾕﾆｯﾄNo.変更

設定ﾃﾞｰﾀ0001
次へ[詳細設定画面]詳細設定

20:30（木）詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？
はいﾕﾆｯﾄNo.変更

いいえ
次へ[詳細設定終了画面]

８５４６４３６９７９４００１
ＢＥ０２１４‐１０２１５

仕様と据付（1 方向天井カセット形）

多機能ワイヤードリモコン CZ-10RT4 シリーズで設定する場合
風量アップの設定方法
使用する用途、別売品を下記DCファンモータータップ設定表より確認のうえ設定してください。
〈手順〉停止中に行ってください①++
ボタンを同時に4秒以上押します。メンテナンス機能画面が表示されます。
②/
ボタンで選択、/ボタンでページが切り替わります。
「8.詳細設定」を選択し、ボタンを押してください。
[詳細設定画面]が表示されます。
/
ボタンで変更するユニットＮoを選択してください。

③
④

⑤

/
/

会議室

冷房

ボタンで項目コードを選択してください。
ボタンで項目コードを「5D」に変更してください。

20:30（木）

20:30（木）詳細設定

5. センサー情報表示
6. サービスチェック表示
7. 簡単設定
8. 詳細設定選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

メンテナンス機能

ﾕﾆｯﾄNo.

項目ｺｰﾄﾞ

3-1

5D[メンテナンス機能画面]

20:30（木）ﾕﾆｯﾄNo.変更

28

℃

戻る

運転/ 停止多機能ワイヤードリモコン

詳細設定

20:30（木）詳細設定を終了し再起動します。
よろしいですか？

0001[詳細設定画面]

風向

メニュー

省エネ

設定ﾃﾞｰﾀ

次へ

風速

弱

決定

/
ボタンでユニットＮoを選択後、ボタンを押してください。
[詳細設定終了画面]が表示されます。
「はい」を選択し、ボタンを押してください。
メンテナンス機能

設 定 温度

暖房準備中 除霜中/
ボタンで設定データを選択してください。
/
ボタンで設定データを変更し、ボタンを押してください。
※4方向カセット形でしゃ風材をご使用の場合は、③～④と同様の手順で項目コード「62」の設定データを「0000」に変更してください。

1. 室外故障データ表示
2. サービス連絡先登録
3. リモコン設定モード
4. 試運転設定
選択ﾍﾟｰｼﾞ送り 決定 確定

20:30（木）

運転モード

はい

ﾕﾆｯﾄNo.変更

いいえ
次へ[詳細設定終了画面]

DCファンモータータップ設定表〈1方向天井カセット形〉
設定 No
（１）
（３）

リモコンの設定データ
項目コード 5D
0000
0001
0003

使用用途／別売品名称
標準（出荷設定）
・高天井設定・デオドラントフィルター・光再生脱臭フィルター・アンモニア脱臭フィルター

各設定を確認後、この説明書とユニット本体および別売部品の説明書等の一式全てをお客様へ渡してください。