電気錠制御盤
型式

取扱説明書

BAN-F04A
BAN-F06A
BAN-F08A
BAN-F

工事店様へお願い
取付・調整後、本書をお客様にお渡しください。

T10040-01-12515

-目次１． 電気錠制御盤(BAN-FA)とは __________________________________________________________ 4（１） 概要 ____________________________________________________________________________ 4（２） システム構成_____________________________________________________________________ 4（３） 対応電気錠_______________________________________________________________________ 5（４） 各種端末一覧_____________________________________________________________________ 5（５） 各部の名称_______________________________________________________________________ 6（６） リモート出力(部分解除) ___________________________________________________________ 7（７） 非常解錠入力(火報) _______________________________________________________________ 7（８） オプション_______________________________________________________________________ 7

２． 施工（本体） ______________________________________________________________________ 9（１） 使用電線および端子台接続_________________________________________________________ 9（２） リモート出力（部分解除）________________________________________________________ 10（３） 非常解錠入力（火報）____________________________________________________________ 10（４） 電気錠制御盤取付け______________________________________________________________ 11（５） 電気錠制御盤の取付け____________________________________________________________ 13（６） 電気錠接続______________________________________________________________________ 14⑦瞬時通電施解錠型電気ストライク(No.3110) ______________________________________________ 22⑧瞬時通電施解錠型電気ストライク(No.3113) ______________________________________________ 22（７） オプションの取付け______________________________________________________________ 24

３． 各種スイッチの設定 _______________________________________________________________ 31（１） スイッチ、ジャンパーピン位置____________________________________________________ 32（２） ディップスイッチ（CPU基板） ___________________________________________________ 34（３） 連続解錠入力設定スイッチ（CPU基板：JP1） ______________________________________ 35（４） 登録／運用スイッチ（オプション基板）____________________________________________ 35

４． 動作説明 _________________________________________________________________________ 36（１） 自動施錠モード（Aモード） ______________________________________________________ 36（２） 施解錠繰り返しモード（Bモード） ________________________________________________ 37（３） 盤面表示および表示出力__________________________________________________________ 39（４） オプション機能__________________________________________________________________ 39

５． 製品仕様 _________________________________________________________________________ 41
６． トラブルシューティング ___________________________________________________________ 41（１） 警報について____________________________________________________________________ 41（２） 故障かな・・・と思ったら________________________________________________________ 42

７． アフターサービス _________________________________________________________________ 43

T10040-01-12515

安全にお使いいただくために製品を安全に正しくお使いいただくために、下記の注意点をよくお読みのうえ
設置・接続・操作を行ってください。
文中には製品を扱われる方や他の人々へ危害や損害が及ばないよう、以下のような絵記号が表記されています。内容をよく理解されてからお読みください。
絵記号とその意味
取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重症を負う可能性が警告 想定されることを示しています。
取扱いを誤った場合に使用者が軽傷または物的損害を負う可能注意 性が想定されることを示しています。
一般的な禁止事項を示しています。
一般的な指示事項を示しています。
必ずアース線を接続せよ（強制事項を示しています）。

工事店様へ●施工後、取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

警告●電源の配線は特に注意して、抜け・ゆるみがないように、確実に結線してください！
●AC100V電源の工事は電気工事士の資格所持者が行ってください。
●次のような場所に設置しますと故障や破損の原因となりますので避けてください。
・雨や水のかかる場所・湿気の多い場所や、ホコリの多い場所。
・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温となる場所。
●落雷や漏電による感電事故を避けるため、必ずアース線を接続してください。

お客様へ●分解・取外しや改造はしないでください！
●水などの液体をかけたり、水にぬれた手で触れないでください！
●装置の中に、針やヘアピンなどの金属類を差し込まないでください！
●修理や移設・取外しは、工事店様または弊社サービス店にお任せください。
●発熱等の異常が発生した場合は、電源を切り、弊社へご連絡ください。
●停電時は施錠状態になる場合がありますので、そのときは鍵で解錠できるよう
予め鍵を準備して置いてください。

T10040-01-12515

１．電気錠制御盤(BAN-FA)とは（１）概要
マンションまたは住宅などの出入口に取付けた、ほとんどの種類の電気錠を離れた所から施解錠操作および状態表示が確認できる、４扉／６扉／８扉の電気錠制御盤です。

（２）システム構成
内はオプションです。

電気錠
各社電気錠対応を参照下さい。

Ｎｏ．１

操作表示器
（アート製 B-9612F/9615F）

インターホン入力
リモート出力電気錠
各社電気錠対応を参照下さい。

Ｎｏ．２

操作表示器
（アート製 B-9612F/9615F）

インターホン入力
リモート出力

Ｎｏ．４
or
Ｎｏ．６
or
Ｎｏ．８

3P

電気錠制御盤ＢＡＮ－ＦＡ
オプション
基板
ＯＰ－ＴＣＲ

3P
1P

オプション
基板 Ｔ－３８３０ＩＦ

5P
1P
2P

1P

3P

オプション
基板
ＯＰ－ＴＣＲ

3P
1P

3P

オプション
基板 Ｔ－３８３０ＩＦ

3P
5P
1P
2P

1P

各種端末装置対応を参照下さい。

開扉・解錠・警報 各Ｃ接点出力

ＨＡ（ホームアートメーション）
ＪＥＭ－Ａ入出力

各種端末装置対応を参照下さい。

開扉・解錠・警報 各Ｃ接点出力

ＨＡ（ホームアートメーション）
ＪＥＭ－Ａ入出力

・

・

・

・

・

・

・

・

操作表示器
（アート製 B-9612F/9615F）

インターホン入力
リモート出力

3P

オプション
基板
ＯＰ－ＴＣＲ

3P
1P

オプション
基板 Ｔ－３８３０ＩＦ

3P
5P
1P
2P

1P

24時間タイマー(松下電工製ATB75017)
または週間タイマー(OMRON製H2F-WMC)

1P
1P
2P

Ｎｏ．２

Ｔ－３８３０・

電気錠
各社電気錠対応を参照下さい。

Ｎｏ．１

Ｔ－３８３０

各種端末装置対応を参照下さい。

開扉・解錠・警報 各Ｃ接点出力

Ｔ－３８３０ＨＡ（ホームアートメーション）
ＪＥＭ－Ａ入出力

Ｎｏ．４
or
Ｎｏ．６
or
Ｎｏ．８

非常解錠入力一斉解錠入力
代表警報出力バッテリー

4

T10040-01-12515

（３）対応電気錠
電気錠タイプ
通電時解錠型
通電時解錠型
ストライク錠
通電時施錠型
通電時施錠型
ストライク錠
瞬時通電施解錠型（有極）
瞬時通電施解錠型（無極）
瞬時通電解錠型
瞬時通電解錠型
ストライク錠
瞬時通電施解錠型
ストライク錠モータ式施解錠型

美和ロック(株)
ALT/ALTA/AUT ※3
AUTA/AMT/AMTA
AST/ASZ

各社対応電気錠(株)ゴール
堀商店
EST/ESTP/ELTP/ESB/ELT
6110/6120
ELB/ESM/ELM/EXM/ETM/CMT 6210/6220
ACS-143103

ALA/ALG20/AUS

ESR/ELR/ESRP/ELRP/CMR

ASR

ACS-13

ALA/ALG20/AUS

EZS/EXS/ETS/CTES
ESS/ELS

6112/6122
6212/6222

6111/6121
6211/6221

ALS/AMS
ALK
ASE

※2
※2

ESK/ESKH/ELK/ELKH ※2

3110/3113
AL3M/AFF

EM/AHEM/SXE

3401

※1

※1.線をカットする必要があります。
※2.瞬時通電により解錠します。電気的に施錠することはできません。（Bモードのみ設定可能）※3.AUT/AUTA/AUR/AURAは同一電気錠の為、錠種の設定をする場合には電気錠側の設定を参照し設定してください。

（４）各種端末一覧
名 称
磁気カードリーダ
デジタルテンキー型 式
R-2710T-3830

メモリー
登録枚数
暗証番号

5

10ｸﾞﾙｰﾌﾟ
4桁固定 1種類

T10040-01-12515

（５）各部の名称
各部の名称を以下に示します。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ネームホルダー
警報表示灯(橙)非常解錠表示灯(赤)
一斉解錠表示灯(赤)
電源表示灯 AC時
(緑)
バッテリ時 (赤)
開扉表示灯
(赤)
解錠表示灯
(緑)
連続解錠／施錠ボタン
１回解錠／解錠ボタン
ブザー停止ボタン
非常リセットボタン
一斉解錠ボタン

操作パネル
電気錠制御基板(PC-0716)
一斉電源基板(PC-0722)
トランス
AC電源スイッチ
DC電源スイッチ
ACヒューズ(4A)[ミゼットヒューズ]
DCヒューズ(7A)[ミゼットヒューズ]
停電時解錠スイッチ
通線孔
配線ダクト
アース端子
オプション基板(PC-0719)
デジタルI/Fユニット(T-3830IF)
バッテリ
24Hタイマー(ATB75017 Panasonic製)※13～16は、オプションです。

6

T10040-01-12515

（６）リモート出力(部分解除)
警備システムと連動する場合などに使用します。電気錠を制御盤より解錠した場合は、メイクします。電気錠が施錠して約2秒後にブレイクします。サムターンなどを使用して解錠した場合
は、メイクしません。
（７）非常解錠入力(火報)火報盤などからの入力で電気錠を一斉解錠させる場合に使用します。無電圧a接点200ミリ秒以
上が入れば、電気錠を順じ一斉解錠し、ブザーを鳴動させます。
（８）オプション
１）操作表示器

a．A操作表示器(自動施錠型)①連続解錠ボタンを押すと、電気錠は連続解錠状態となり、解錠表示灯が点灯します。
②一回解錠ボタンを押すと、設定された時間だけ電気錠が解錠し、解錠表示灯が点滅します。
b．B操作表示器(施解錠繰返し型)①施錠および解錠をそれぞれ押しボタンで操作できます。解錠すると解錠表示灯は点灯します。
２）インターホン
市販の解錠ボタン付きインターホンを電気錠制御盤に接続し、インターホン親機上の解錠ボ
タン操作により、通話で来訪者を確認し電気錠を解錠することができます。
３）JEM-A入出力
専用コネクター(ケーブル付き)を電気錠制御盤に接続することにより、日本電気工業会規格
JEM1427に準拠したHA(ホームオートメーション)のインターフェースを行えます。
４）タイマー
市販のタイマーを電気錠制御盤に接続することにより、電気錠を連続解錠および施錠を時間制御することが出来ます。
7

T10040-01-12515

a．24時間タイマー(内蔵可)b．週間タイマー(内蔵可)Panasonic ATM75017同等品
OMUROM H2F-WMC同等品

５）オプション基板
オプション基板を電気錠制御盤に接続することにより、各種端末装置のいずれか1台と連動し、電気錠を解錠させることができます。また開扉、解錠、警報の接点を出力します。
開扉出力：無電圧C接点(接点容量DC24V0.1A以下)
解錠出力：無電圧C接点(接点容量DC24V0.1A以下)
警報出力：無電圧C接点(接点容量DC24V0.1A以下)
デジタルテンキーについては、T-3830I/Fも必要となります。
６）バッテリ
バッテリを電気錠制御盤に接続することにより、停電時３０分間動作補償または停電時解錠のいずれかを選択できます。

8

T10040-01-12515

２．施工（本体）（１）使用電線および端子台接続

１）機器間の配線距離
電気錠制御盤と電気錠、電気錠制御盤と端末装置、その他の機器との接続にあたってはCPEV（市中対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）または同等品をご使用ください。

導体径(mm)

0.65

0.9

1.2

機器間の配線距離100m以内150m以内200m以内※T-3830を接続する場合は導体径に関わらず配線距離は100ｍ以内としてください。
また、T-3830を複数回線で使用する場合は、必ず別ケーブルにして下さい。
※ピボットヒンジ、センターピボットヒンジを使用する場合必ず通電金具を使用し、配線してください。

２）むきしろ寸法●電気錠／操作表示器／通信ライン線

電線はφ0.65～1.2の単線を使用願います。
電線の先端約10ミリの被覆を剥きます。

MAX φ1.2
MIN φ0.6510mm

電線はφ1.2～2.0の単線を使用願います。
電線の先端約14ミリの被覆を剥きます。

●AC100V電源／アース線

注意

MAX φ2.0
MIN φ1.214mm

ヨリ線を使用する場合は必ず半田処理をしてください。
時間の経過とともに接触不良の原因となります。

３）端子台接続の方法
小型ドライバ●端子台

レバー① 端子台のレバーを小型ドライバなどでロックするまで押し込みます。
約２ｍｍ② 電線を端子台の孔に根元まで確実に差込みます。
③ 指先またはドライバでレバーをリリースします。
④ 最後に電線を引っ張り、確実に接続されていることを確認します。

●電源接続端子台① 電線を端子台の孔に根元まで確実に挿入します。

小型ドライバ② 挿入後、電線を引っ張り、確実に接続されていることを確認します。
※ 電線を外すときは、端子台中央部の溝をドライバで押しながら電線を引き抜きます。

警告
接続するとき線をはずすとき感電事故防止のため電源の接続を行う前に該当電源系統のブレーカ及び電気錠制御盤の電源スイッチはOFFにしてください。

※２００ｍを超える場合は、別途ご相談下さい。

9

T10040-01-12515

（２）リモート出力（部分解除）
警備システムと連動する場合などに使用します。
電気錠を制御盤より解錠した場合は、メイクします。
電気錠が施錠して約２秒後にブレイクします。
サムターンなどを使用して解錠した場合には、メイクしません。

（３）非常解錠入力（火報）
火報盤などからの入力で電気錠を一斉解錠する場合に使用します。
無電圧a接点が２００ミリ秒以上入ると、電気錠を順じ解錠し、ブザーを鳴動させます。

10

T10040-01-12515

（４）電気錠制御盤取付け
１）扉を取り外す
a．キーを挿し込み、右に回し、鍵を開けます。
b．扉を１２０°以上開け持ち上げると、蝶番から外れます。

２）底板を取外す
a．下記矢印の７点のビスを外すと底板を外すことができます。

11

T10040-01-12515

３）本体取付け
a．取付穴に、それぞれ添付のネジをしっかりねじ込み固定します。

４）底板の取付け
底板の取外しと逆の要領で７点のビスをしっかりねじ込み固定します。

５）カバー取付け
カバーの取外しと逆の要領で取付け、鍵を左に回して取付け完了です。
※取付けや結線などのときは、電源部に電線カスを落とさないで下さい。

12

T10040-01-12515

（５）電気錠制御盤の取付け

１）各種電気錠および操作表示器の詳細接続は「○－○．電気錠接続」を参照下さい。
２）オプション基板の取付方法および各種端末装置の詳細接続図は「○－○．オプション基板取付」「○－○．各種端末装置接続」を参照下さい。
３）電気錠および動作の設定、解錠設定時間、停電時設定については「○－○．動作説明」「○－○．各種スイッチの設定」を参照下さい。

13

T10040-01-12515

（６）電気錠接続
１）美和ロック株式会社

14

T10040-01-12515

15

T10040-01-12515

16

T10040-01-12515

２）ゴール

17

T10040-01-12515

18

T10040-01-12515

３）堀商店19

T10040-01-12515

20

T10040-01-12515

21

T10040-01-12515

⑦瞬時通電施解錠型電気ストライク(No.3110)⑧瞬時通電施解錠型電気ストライク(No.3113)４）自動扉の接続①開扉表示有り

22

T10040-01-12515

②開扉表示無し23

T10040-01-12515

（７）オプションの取付け
１）オプション基板
メイン基板にオプション基板を挿し込み、基板止めスタッドを２箇所に差し込みます。

２）タイマー24

T10040-01-12515

25

T10040-01-12515

時刻設定とタイマー設定①時刻設定(例として午後７時００分にセット)
・ 時刻設定ツマミを回し現在午後７時００分の位置に設定します。時刻設定ツマミを動かすと自国指針とタイマー時刻表示盤も動きます。
・ 時刻設定が終れば次は、タイマー設定に入ります。
②タイマー設定(自動施錠時、例として午後８時～９時までをタイマー解錠セット)
・ １５分間隔全周内蔵設定子をタイマー時刻表示盤の数字２０から２１の１５分間隔全周内蔵設
定子を内側へ倒します。これで設定は終わりです。
・ 午後８時になれば電気錠は解錠し、午後９時になれば電気錠は施錠します。
※１５分間隔全周内蔵設定子は、１つに付き１５分です。
※現在時刻から１時間以内前後は、タイマー設定が出来ませんが、設定するときはもう一回時刻設
定ツマミを回し直して設定して下さい。
備考：１５分間隔全周内蔵設定子を時刻設定ツマミ側(内側)に倒すとタイマーONになります。
AC100Vコードは最初から着いています。マニュアルスイッチがAUTOの時は、タイマー解錠し、ONの時は、連続解錠します。

26

T10040-01-12515

３）バッテリ①バッテリ金具(下)を底板に取付け、ビスで固定します。
②バッテリを金具(下)の上に取付け、バッテリ取付金具(上)を取付ビスで固定します。
③バッテリのコネクタを一斉基板(PC-0722)のBATに差し込みます。

４）磁気式カードリーダ R-2710

27

T10040-01-12515

BAN-FA
オプション基板

R-2710

TB2

カードリーダー＆テンキー

1
2

赤

赤

24V

黒

黒

GND

黄

3

白

4
5

黄

緑
緑

6
7

パルス
運用/登録
蓋開
蓋開

白
緑
緑

※ハンダ付けや圧着し結線した箇所は、絶縁処理を行ってください。
※使用しない線は、絶縁処理を行ってください。
５）デジタルテンキーI/Fユニット T-3830I/F（取付金具付）
BAN-FA用T-3830IFスタッドにT-3830IFを取付けます。

取付ビスにて、BAN-FAの底板に取付けます。

28

T10040-01-12515

※複数回線T-3830を使用する場合、“必ず”別々のシールド線を使用して下さい。同じシールド線で配線すると、テンキーが動作しなくなります。
①Ａモード
CPU基板
ＴＢ1
9
10

黄

灰
T-3830黄灰オプション基板
ＴＢ1
白
1
白
2

ＴＢ2
1
2

黒
赤

②Ｂモード
CPU基板

T-３８３０IF基板

ＴＢ1
9
10

黄
黄

CPEV 0.65X1P
灰T-3830

灰

ＴＢ2
1
6

赤
黒

６）操作表示器29

T10040-01-12515

30

T10040-01-12515

３．各種スイッチの設定※設定の変更は電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
31

T10040-01-12515

（１）スイッチ、ジャンパーピン位置
１）ディップスイッチ

２）登録／運用スイッチ、連続解錠入力切替ジャンパーピン（JP1）３）停電時解錠スイッチ、停電解錠回線選択ジャンパーピン、ブザー有／無ジャンパーピン

32

T10040-01-12515

停電時解錠回線選択ジャンパーピン

33

T10040-01-12515

４）ブザー音設定（２）ディップスイッチ（CPU基板）
１）解錠時間の設定
電気錠を解錠し、扉の開閉を行わない場合、自動的に施錠するまでの解錠時間を設定します。
ディップスイッチ１(DIP SW1)の５・６を以下のように設定します。
（回線ごとにそれぞれのCPU基板で設定してください）。

8
1

2

ON

3

4 5 6 78
4 5 6 72
1ON

3

4 5 6 72
1ON

3

4 5 6 7
3
2
1

ON

④ 30秒

③ 20秒

8

② 10秒

8

① ５秒

34

T10040-01-12515

２）Ａ／Ｂモードの設定
運用に合わせて、Ａモード（自動施錠モード）、Ｂモード（施解錠くり返しモード）
どちらかの動作モードに設定します。
ディップスイッチ（DIP SW1）の７のON/OFFを切り替えることにより以下の設定になります。

4 5 6 7
3
2
1

ON

2
1

ON

3

4 5 6 7

8

Ｂモード

8

Ａモード

※自動扉に接続する場合はＡモードに設定します。

（３）連続解錠入力設定スイッチ（CPU基板：JP1）
連続解錠ボタンのある操作表示器を接続する際に設定します。
ジャンパー１（JP1）を抜き、以下の位置に挿し込みます。
（回線ごとにそれぞれのCPU基板で設定してください）。
１）ワンショット

２）連続（４）登録／運用スイッチ（オプション基板）
１）運用

２）登録

35

T10040-01-12515

４．動作説明
盤面および外部入力により各扉の施解錠させることが出来ます。
（１）自動施錠モード（Aモード）
１）各回線
a．タイマー
タイマー入力が入ると電気錠は連続解錠し、解錠表示灯が点灯します。
このとき、扉を開閉しても施錠しません。タイマー入力が切れると電気錠は施錠します。
※扉が開いている状態でタイマー入力が切れても電気錠は施錠しません。
この状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
b．連続解錠
連続解錠ボタンを押すと電気錠は連続して解錠し、解錠表示灯が点灯します。
このとき、扉を開閉しても施錠しません。もう一度押すと電気錠は施錠します。
※扉が開いている状態で連続解錠ボタンを押しても電気錠は施錠しません。
この状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
※解錠中にタイマー入力が入るとタイマーによる連続解錠になるため、再度連続解錠ボタンを押しても施錠しません。
c．一回解錠（インターホン、JEM-A、カードリーダ、テンキー入力含む）
解錠ボタンを押すと電気錠は解錠時間（5、10、20、30秒）だけ解錠します。
このとき、解錠表示灯は点滅（0.5秒間隔でON/OFF）します。
時間内に扉の開閉を行うと扉を閉めた時点で電気錠は施錠します。
d．警報条件① 開扉警報：一回解錠時に扉を30秒以上開けたままにした場合、警報表示灯およびブザー
にて知らせます。
復旧：扉が閉められるか、電気錠の解錠操作を行うと復旧します。
② 解錠不良警報：解錠操作を行ったのにも関わらず電気錠が解錠しなかった場合に、警報表示灯およびブザーで知らせます。
復旧：電気錠が解錠されるか、施錠操作を行うと復旧します。
③ 施錠不良警報：施錠操作および自動施錠しようとしたのに電気錠が施錠しなかった場
合に、警報表示灯およびブザーで知らせます。
復旧：電気錠が施錠するか解錠操作を行うと復旧します。
④ こじ開け警報：施錠状態で扉が開いた場合に、警報表示灯およびブザーで知らせます。
復旧：電気的に解錠したときに復旧します。
２）一斉動作a．一斉解錠ボタン
一斉解錠ボタンを押すと施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、一斉解錠表示灯が36
T10040-01-12515

点灯します。もう一度一斉解錠ボタンを押すと、各回線の電気錠は施錠します。
※ただし扉が開いている状態で一斉解錠ボタンを押しても電気錠は施錠しません。
この状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
b．一斉解錠入力
一斉解錠入力が入ると、施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、一斉解錠表示灯が点灯します。一斉解錠入力が切れると、各回線の電気錠は施錠します。
※ただし扉が開いている状態で一斉解錠入力が切れても電気錠は施錠しません。
この状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
c．タイマー入力
タイマー入力が入ると、施錠状態の電気錠は順じ一斉に連続解錠し、一斉解錠表示灯が点灯します。タイマー入力が切れると、各回線の電気錠は施錠します。
※ただし扉が開いている状態でタイマー入力が切れても電気錠は施錠しません。
この状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
d．火報入力火報入力が入ると、施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、非常解錠表示灯が点灯
し、ブザーが鳴動します。ブザー停止ボタンを押すとブザーを止めることが出来ます。
火報入力が切れていることを確認し、非常解錠リセットボタンを押すと、各回線の電気錠は施錠します。
※火報入力が切れていないと、非常解錠をリセットすることはできません。
※扉が開いている状態で非常解錠リセットボタンを押しても、電気錠は施錠しません。
この状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
e．代表警報出力
各回線の１ヵ所でも、警報が発生していた場合、代表警報が出力されます。
その回線の警報が復旧すると、代表警報出力も復旧します。
（２）施解錠繰り返しモード（Bモード）
１）各回線動作a．タイマー
タイマー入力が入ると電気錠は連続解錠して、解錠表示灯が点灯します。このとき、扉を開閉させても施錠しません。タイマー入力が切れると電気錠は施錠します。
※ただし扉が開いている状態でタイマー入力が切れても電気錠は施錠しません。
b．解錠
施錠ボタンを押すと電気錠は解錠し、解錠表示灯が点灯します。このとき、扉を開閉しても施錠しません。
c．施錠
施錠ボタンを押すと電気錠は施錠します。
37

T10040-01-12515

※扉が開いている状態で施錠ボタンを押しても施錠しません。
※解錠中にタイマー入力が入るとタイマーによる連続解錠になるため、施錠ボタンを押しても施錠しません。
d．施解錠入力
インターホン、JEM-A、カードリーダ、テンキー入力が入ると電気錠が解錠状態であれば施錠し、施錠状態であれば解錠します。
※扉が開いている状態で入力が入っても電気錠は施錠しません。
※解錠中にタイマー入力が入るとタイマーによる連続解錠になるため、入力が入っても施錠しません。
e．警報条件
こじ開け警報：施錠状態で扉が開いた場合に、警報表示灯およびブザーで知らせます。
復旧：電気的に解錠したときに復旧します。
２）一斉動作a．一斉解錠ボタン
一斉解錠ボタンを押すと施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、一斉解錠表示灯が点灯します。もう一度一斉解錠ボタンを押すと、各回線の電気錠は施錠します。
※ただし扉が開いている状態で一斉解錠ボタンを押しても電気錠施錠しません。
b．一斉解錠入力
一斉解錠入力が入ると、施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、一斉解錠表示灯が点灯します。一斉解錠入力が切れると、各回線の電気錠は施錠します。
※ただし、扉が開いている状態で一斉解錠入力が切れても電気錠は施錠しません。
c．タイマー入力
タイマー入力が入ると、施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、一斉解錠表示灯が点灯します。タイマー入力が切れると、各回線の電気錠は施錠します。
※ただし、扉が開いている状態でタイマー入力が切れても電気錠は施錠しません。
d．火報入力火報入力が入ると、施錠状態の電気錠は、順じ一斉に連続解錠し、非常解錠表示灯が店頭し、ブザーが鳴動します。ブザー停止ボタンを押すとブザーを止めることが出来ます。
火報入力が切れていることを確認し、非常解錠リセットボタンを押すと、各回線の電気錠が施錠します。
※火報入力が切れていないと、非常解錠をリセットすることは出来ません。
※扉が開いている常置阿で非常解錠リセットボタンを押しても、電気錠は施錠しません。
e．代表警報出力
各回線の１ヵ所でも、警報が発生していると、代表警報が出力されます。
その回線の警報が復旧すると、代表警報出力も復旧します。
38

T10040-01-12515

（３）盤面表示および表示出力１）電源表示
常用電源で動作している場合、電源表示灯は緑点灯します。バッテリで動作している場合には、赤点灯します。電源がＯＦＦしていると電源表示灯は消灯します。
２）一斉解錠表示
一斉解錠ボタンまたは一斉解錠入力などで一斉解錠している場合、一斉解錠表示灯が点灯します。一斉解錠がリセットされると消灯します。
３）非常解錠表示
火報入力により非常解錠した場合、非常解錠表示灯が点灯します。
非常解錠がリセットされると消灯します。
４）開扉表示扉が開くと開扉表示灯が点灯し、閉めると消灯します。
５）解錠表示
電気錠が一回解錠状態だと解錠表示灯が点滅(0.5秒ON/OFF)し、連続解錠状態だと解錠表示灯が点灯し、施錠すると消灯します。
６）警報表示
警報条件が発生した場合、警報表示灯が点灯します。警報条件が復旧すると警報表示灯は消灯します。
（４）オプション機能
１）バッテリ付きの場合
a．停電時解錠30分間保持の場合(バッテリ取付にて対応)
停電時解錠で設定してある場合、施錠状態の電気錠は、停電すると自動的に解錠状態となり、30分間解錠状態を保持します。
(ジャンパーピンにより停電解錠させる回線を2/4/6/8に設定することが出来ます)※電源表示灯は常用電源で動作している場合は緑点灯し、バッテリ電源で動作している場
合は赤点灯します。
b．底電時30分動作補償の場合(バッテリ取付にて対応)
停電時は自動的にバッテリに切り換わり、30分間通常の動作を行います。
※電源表示灯は、常用電源で動作している場合は、緑点灯しバッテリ電源で動作している
場合は赤点灯します。
２）タイマー付きの場合
a．一斉連動の場合はタイマーがON(設定がメイク)すると、施錠状態の全回線の電気錠は順じ
一斉に解錠し、OFF(接点がブレイク)すると、電気錠は施錠状態に戻ります。
※扉が開いている状態でタイマーがOFF(接点がブレイク)しても電気錠は施錠しません。
※自動施錠で制御している場合、上記状態で扉を閉めると、電気錠は自動的に施錠します。
39
T10040-01-12515

b．個別連動の場合は、タイマーがON(接点がメイク)すると、その回線の施錠状態の電気錠は、連続解錠しOFF(接点がブレイク)すると、電気錠は通常の施錠状態に戻ります。
※扉が開いている状態でタイマーがOFF(接点がブレイク)してもその回線の電気錠は施錠しません。
※自動施錠で制御している場合、上記状態で扉を閉めると電気錠は自動施錠します。
３）オプション基板の場合(オプション基板取付により対応)
a．テンキーまたはカード用の場合(いずれもどちらか1台のみ)自動施錠で制御する場合
カードまたはテンキー操作を行い照合すると電気錠が解錠時間(5,10,30秒設定可)だけ解錠します。
施解錠繰り返しで制御する場合
カードまたはテンキー操作を行い照合するたびに、電気錠が施解錠を交互に繰返します。
b．リレー出力＋テンキーまたはカード用の場合
前項の動作と以下の動作を行います。
リレー出力の場合、接点出力は全てC接点で出力します。電気錠が解錠すると解錠接点出力を送出し施錠すると停止します。
扉が開くと、開扉接点出力を送出し、閉めると停止します。
警報時(開扉警報、解錠不良警報、施錠不良警報、こじ開け警報)には、警報接点出力を送出し、警報復旧には停止します。
４）操作表示器を接続する場合(各回線最大2台まで接続可)
a．自動施錠で制御している場合
電気錠の解錠状態および扉の開扉状態を確認できます。
電気錠連続解錠および一回解錠することができます。
b．施解錠繰り返しで制御している場合、電気錠の解錠状態および扉の開閉状態を確認できます。電気錠を施錠および解錠することができます。
５）解錠時間および開扉警報時間を変更する場合は、別途ご相談下さい。

40

T10040-01-12515

５．製品仕様
最大制御回線数
電源/消費電力※制御方式
電機錠設定
解錠時間設定開扉警報時間
ＬＥＤ表示
警報ブザー
操作ボタン

４，６，８回線AC100V F04A:110VA(MAX) F06A:130VA(MAX) F08A:160VA(MAX)
CPU制御
ディップスイッチ
５、１０、２０、３０秒
３０秒固定
開扉、警報、解錠、電源、非常解錠、一斉開扉警報、施錠不良、解錠不良、こじ開け
一回解錠、連続解錠(繰返しモード時は施錠になる)、一斉解錠、ブザー停止、
非常解リセット
リモート出力、開扉表示出力、解錠表示出力
タイマー、電話機(JEM-A仕様)、インターホン、一回解錠入力、連続解錠入力
デジタルテンキー、磁気カードリーダ

外部出力
外部入力
オプション基板実装時の外部入力
オプション
使用温度/湿度
外形寸法・重量
材質・色彩

タイマー、操作表示器(各回線２台まで)、バッテリ
０～４０℃/４０～８０％500mm(W)×700mm(H)×100mm(D) 約17kg
処理鋼板 焼付け塗装仕上(マンセル2.5Y9/1半艶)

６．トラブルシューティング（１）警報について警報が発生するとブザー音が鳴動します。
下記の表をもとに警報状態を復旧させてください。
警報名

LED状態表示灯

警報内容と復旧方法

開扉警報

開扉警報時間を経過しても扉が開いたままの状態。
→閉扉または、解錠操作をしてください。

解錠不良警報解錠操作したにも関わらず電気錠が解錠しなかった不良状態。
→サムターンまたは、鍵で解錠してください。

施錠不良警報電気錠が正常に施錠しなかった不良状態。
→サムターンまたは、鍵で施錠してください。

コジアケ警報電気錠が施錠状態にも関わらず扉が開いた（コジアケ）不良状態。
→一回解錠ボタンを押してください。

※ブザー音は警報状態が復旧するか、またはブザー停止ボタンを操作するまで鳴動を続けます。
※ブザー音の有無は切替が可能です（切替方法は【３－５ 電気錠制御盤の設定】をご参照ください）。

【LED状態表示灯の凡例】
警報表示灯

開扉表示灯

消灯

消灯

解錠表示灯

【凡例】
点灯

点灯

消灯

点灯

41

点滅

T10040-01-12515

（２）故障かな・・・と思ったら機器の調子が悪いときや、故障かなと思ったときは以下のチェックポイントをご覧になってお調べください。
それでも改善されないときは、最寄の営業部・支店・出張所へお問い合わせください。
その際、型式・故障状況・購入年月日をお知らせください。

現象

原因

対策

●電源スイッチが入っていない。

●電源スイッチをONにする。

●電源ケーブルが断線している。

●電源ケーブルを正しく接続する。

●機器が正しく接続されていない。

●電源スイッチをOFFにし、接続図をもとに再度確認する。

●ディップスイッチの設定が間違っている。

●電源スイッチをOFFにし、再度ディップスイッチの設定を確認する。

●扉に無理な力がかかっている。

●扉を前後、上下、左右に動かし扉の調整をする。

●扉と枠の隙間が大きい。

●扉の調整をする。

操作表示器で解錠しない。

●電気錠が正しく接続されていない。

●電気錠の接続を確認する。

カードで解錠しない。

●カードが正しく登録されていない。

●カードを再登録をする。

テンキーで解錠しない。

●暗証番号が間違っている。

●暗証番号を確認する。

電源ランプが点灯しない。

解錠ボタンを押しても解錠しない。

警報状態が復旧しない。

42

T10040-01-12515

７．アフターサービス
この度は、本機をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。（株）アートでは、安定した状態で、本機をお使い頂くために保守契約を行い、お客様に定期的な保守サービスを提供しております。
また、
万一故障した場合の緊急時のお呼び出し等に対してもスポット対応を行っております。

保守契約・緊急時のスポット対応についてお問い合わせは、最寄の営業部・各支店・出張所へお尋ねください。

保証書は添付されておりませんので以下をご参照ください。
お客様へお渡し日より１年間、弊社保証規定に従い無償修理を行います。
お問合せ先： 株式会社アート

E-mail: hinsyo@art-japan.co.jp

保証について： URL:http://www.art-japan.co.jp/products.html

43T10040-01-12515