■ 推奨スペック
PC 構成

サーバ

CPU

2GHz 以上の 32 ビット Intel 製プロセッサ又は互換のあるプロセッサ
但し 64 ビット OS を使用する場合、2GHz 以上の 64 ビット Intel 製プロセッサ又は互換性のあるプロセッサ

（※1）

メモリ

4GByte 以上

（※1）

HDD

420GByte 以上（※2）

OS

（※3）
Windows 7（32/64bit）（※3）
Windows 10 Pro（64bit）
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)（※3）
Windows Server 2008（32bit/64bit）
Windows Server 2008 R2（※3）
Windows Server 2012 R2（※3）
Windows Server 2016
Standard/Essentials（※3）（※4）※何れも日本語版

ブラウザ
その他

クライアント──Windows 7 Professional (32bit/64bit)
Windows 8.1 Pro (32bit/64bit)
Windows 10 Pro (64bit)
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit)
Windows Server 2008 (32bit/64bit)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 Standard/Essentials（※4）
Internet Explorer 9（※5）
Internet Explorer 11（※5）──
他の SNMP マネージャ、HTTP サーバがインストールされていないこと
サーバのみで監視する場合はクライアントと同様のアプリがインストールされていること

帳票表示用に Microsoft Excel 2007 以降がインストールされていること
トレンドグラフ表示用に Adobe Flash Player 25 がインストールされていること※1： 特に規定しませんが、快適な閲覧の為に CPU/ メモリについてはサーバと同等程度を推奨します。
※2： インストール容量は約 120MByte で他はデータ領域として使用します。データログの HDD 使用量については下記を目安としてください。
1 点あたり 1 ヶ月の HDD 使用量の目安：146 × 60 ÷
（既得間隔 : 分）
× 24 × 30 ＋ 184,320 [Byte]※3： ユーザアカウント制御によって、コマンド実行やファイル編集などの操作が行えない場合があります。操作を行う際にはソフトウェアを「管理者として実行」で起動してください※4： Datacenter Edition には対応していません。
※5： Internet Explorer 7 互換モードで動作します。

■ ネットワークデバイスシリーズ
ND-EW04
ND-EW04E

ND-SW01
ND-SW02DI

ND-EW05

ND-IOTRND-FA02

小規模多地点管理用

1 ヵ所大規模管理用

小規模多地点管理用

1 ヵ所大規模管理用

MODBUS → SNMP 変換

電 気 錠 I/F2 点、 ア ナ ロ グ I/
F8 点、接点入力 8 点、接点出力 8 点のオールインワン型の監視装置です。
小規模、多地点の管理に最適な装置です。

メインとサブユニットに分かれた構成で、用途目的毎にサブユニットを選択し、1 つの IP アドレスで最大 16 台のサブユニットが接続できます。
サブユニットはアナログ、温湿度、電流計測用のユニットがあります。

入 力 8 点 と 出 力 8 点 の NDSW01 と 入 力 16 点 の NDSW02DI があり、用 途により選択可能です。
対 向に設 置する事により、距離を意識しないリレー接点の構築が可能です。

1 台に入力、出力ユニットを合計で 8 枚実装可能です。
入力、出力ユニットはそれぞれ16 点。
また、幅 広く通信事業者様にお使いいただき、ご要 望にお応えして、オプションで電源冗長化が可能となりました。

MODBUS 機器を SNMP に変換する装置です。
標準サポート以外にも定義ファイルを作成する事により色々機器の接続が可能です。
定義ファイルはお客様でも作成が可能です。

入退室システム、サーバラックも取り扱っております。
充実のアフターサービス

万一トラブルが発生した場合でも、迅速に対応できるサポート体制を確立していますので、導入後も安心してご利用になれます。

ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの安全に関する 上、正しくご使用ください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火炎、ご注意

URL http://www.cec.co.jp/

故障、感電などの原因になることがあります。

代理店

本 社 ・ 工 場 〒192-8532 東 京 都 八 王 子 市 元 本 郷 町 １ 丁 目 ９ 番 ９ 号
プロダクトソリューション事業部 T E L ( 0 4 2) 621- 5531
FAX ( 042) 627- 3153
プロダクトソリューション 部
大阪市淀川区西中島5丁目14番5号ニッセイ新大阪南口ビル8階
西 日 本 営 業 所 〒532-0011
T E L ( 0 6 ) 6303- 0641
FAX ( 06) 6303- 0645
〒983-0852

仙台市宮城野区榴岡３丁目7番35号損保ジャパン仙台ビル11階
仙 台 オ フ ィ ス T E L ( 0 2 2) 7423022
FAX ( 022) 742- 3023
〒464-0075 名古屋市千種区内山3丁目18番10号千種ステーションビル5階
FAX（052）731- 7828

名古屋オフィス T E L ( 0 5 2) 731- 7822

〒804-0067 北 九 州 市 戸 畑 区 汐 井 町 1 番 1 号 え き マ チ 1 丁 目 戸 畑 2 階
九 州 オ フ ィ ス TE（L 093）881 - 9832
FAX（093）881 - 9852

●お問い合わせはプロダクトソリューション部●おことわり1. 仕様及び外観は改良のため予告無しに変更することがあります。
2. 記載されている商品名、会社名は各々該当する会社の登録商標または商標です。
ISO 9001 認証
JQA-1374

ISO14001 認証
JQA-EM0406
本社、藤野製作所、山梨明野事業所

ISO/IEC27001認証
JQA-IM0826（042）621-5531または営業所・各オフィスまで
C201805-020-1214/i

制作: 平成30年5月

ネットワークデバイス用監視ソフトウェア

サーバルームの環境を見える化！ 問題点の 把握と分析をサポート！
コンセプト

監視画面

➡ 既存インフラを最大限活用し、ランニングコストを抑制

監 視➡ ビル全体の設備を上流から下流までを一元管理➡ 多店舗の設備を一元管理

通 報・ブラウザでセンサ値・状態を取得し表示

ビル設備イメージ図
電流計測

照明スケジュール制御

ND-AC64

ND-SW01

照明

電灯盤

温度監視・故障検知
スケジュール制御

三相電力計測（MODBUS機器接続）
ND-REW01

ND-FA02

絶縁・デマンド監視

記 録・温度、電流などの値をロギング

・イベントを監視者に通知
温度が警報値

・実際の配置をマップ上に表現できる
ので機器の配置が一目瞭然

接点 ON

機器が故障帳票・グラフに整形して出力

etc.

階層的なマップ構造

ND-EW04

動力盤

空調機

受変電設備
温湿度・扉開閉監視

電流計測

見える化計画サーバ

電灯盤

NetworkDeviceは電流・電圧・電力・積算電力量や温度・湿度を監視し「見える化」します。
警報は表示灯やメールなどで通報できますので何処にいても異常を素早く知ることができます。
電流・温度を監視することで、ブレーカのトリップ防止やサーバの熱暴走などの予防保全をサポートします。

温湿度監視
電源制御

電流計測
ND-EW05
ND-FA02
UPS盤

パソコン

電灯盤
「見える化」ポイント

E メール

シグナルタワー点灯

シャットダウン制御

ND-FA02

BCP
CP対策をサポートします︕

警告色表示

通信機器
単相電力計測（MODBUS機器接続）・異常、しきい値超えなどの発生をロギング

・通知方法は選択可能

PDUシリーズ

電灯盤

電力計測（MODBUS機器接続）

データの集計・分析に

ND-EW05

ND-AC64

重要度により色分け特定のログを検索できる

etc.

ND-SW01「制御」ポイント

機能概要
SND-UM01 はネットワークデバイス（ND シリーズ）を使用して様々なファシリティー設備を監視するためのソフトウェア

どこからでも全体を把握

監視者が迅速に対応可能

過去にさかのぼって管理です。サーバ・クライアント型で WEB ブラウザで監視できます。
監視画面はグラフィカルな表示で分かりやすく直感的に作成する事が可能です。

消費電力量把握

履歴管理
ログ収集グラフ表示や帳票出力により、状態の傾向や危険個所を推測する事ができます。

見える化

リアルタイム監視によりピークカットができ契約電力量を抑制する事ができます。

故障検知

稼働状況を見られます。
安心で安全な運用をサポート致します

設備計画設計増設 / 減設計画
見える化により、機器の電力量や居室の温度等を把握し、今後の設備計画設計の負担軽減ができます。

警報感知

危険回避

しきい値を超えそうな場合にメール通知や、パトライト吹鳴などで迅速に通知する事ができます。

機能一覧
■監

■ システム構成
ソフトウェア構成
クライアントサーバ・クライアント方式
WEB ブラウザ

監視機器

ND シリーズ・汎用 SNMP エージェント

監視対象

アナログ・接点・MIB 情報

監視台数

500 台

監視点数

5,000 点視
監視形態

ポーリング +SNMP トラップ

監視画面

同一ウィンドウで監視マップ表示

監視マップ

階層構造（最大 1,000 マップ）

しきい値

4 段階

アイコン変化
イベント発生条件■ 帳票・グラフ
帳票出力
データのグラフ表示
リアルタイムグラフ表示
値の演算機能値の差分表示機能アナログ 5 状態・接点 2 状態
状態変化

イベント処理SNMP セット・外部コマンド実行・ログ出力・電子メール送信

ログ記録対象監視対象の事象ログとユーザ操作ログ

ログの保存

CSV 形式でダウンロード可能

総和演算・四則演算

ログ表示

最新のログより最大 1,000 件表示可

基準日時からの差分値表示（単位：月 , 週 , 日 , 時 ,10 分）

ログ閲覧

各ユーザ権限内の事象を閲覧可能

メモ機能

ログにメモの記入が可能

最大 255 点（Excel 形式 ,CSV 形式）
表示最大 30 点
表示最大 8 点（同時に 4 ウィンドウまで）■ ユーザ管理ユーザ数

最大 100 ユーザ

権限

権限分割：管理者・操作者・監視者

認証

ユーザ名とパスワードによるログイン認証

データ記録間隔

最短 1 分

状態・値表示更新間隔

最短 1 秒

接点出力操作
階調表示

WEB ブラウザから ON/OFF 操作可能
16 段階