ネットワーク対応環境監視装置《ND-EW05》《EW05-IOU/ACIOU/ACU》《EW05-DTHU/ＴＲＨU》
IPネットワーク上から遠隔地の温度・湿度・電圧・電流などのアナログデータや接点入力の監視、接点出力の操作できる環境監視装置です。異常発生時には接点出力操作を始めとし、SNMPトラップや電子メールによる通報、遠隔コマンド実行などを行うこともできます。

ND-EW05

特長・メインユニット ND-EW05 はサブユニットを最大 16 台接続可能

・IPV4/IPV6 デュアルスタック

・メインユニット ND-EW05 は第一エレクトロニクス社製マルチメータ（SQLC-110 シリーズ）

・IPsec 搭載を最大 6 台まで接続可能

・SNMP（Simple

・メインユニット ND-EW05 はディジタル温度センサを最大 32 台まで接続可能（ケーブル長最大 50m 以下）

Network・HTTP（HypertextManagementTransferProtocol）対応Prootcol）サーバ機能搭載

・SMTP（SimpleMailTransfer

・メインユニット ND-EW05 は接点入力、出力を各 2 点装備

・NTP（NetworkTimeProtocol）クライアント機能搭載

・サブユニット EW05-IOU はアナログ入力 8 点と接点入力、出力を核8点装備

・FTP（File・サブユニット EW05-ACU はクランプ型カレントトランス（EW05-CT）・遠隔コマンド機能搭載（RSH サーバ / クライアント）

接続用入力 8 点と、接点入力、出力を各 8 点装備

TransferProtocol）クライアント機能搭載

Protocol）サーバ機能搭載

・WWW ページカスタマイズ機能搭載

・サブユニット EW05-DTHU はディジタル温度センサ用入力 8 点と、接点入力、出力を各点装備

・スクリプト実行機能搭載
・ロギング機能搭載（最大 100,000 件のデータを保存可能）

・サブユニット EW05-TRHU はディジタル温・湿度センサ用入力 8 点装備

・各センサ情報は移動平均フィルタ / 最小・最大値保持等のデータ処理が可能

・メインユニット、サブユニット共に DI パルスカウント可能（EW05-TRHU 除く）

・RS-232C コンソール、telnet 及び Web ブラウザによる設定機能搭載

・メインユニット、サブユニット共に一定時間間隔の DO パルス出力可能（EW05-TRHU 除く） ・DIN レールに取り付け可能（本体及びサブユニット共に）・メインユニット ND-EW05 は 100Base-TX/10Base-T インターフェース標準装備

ND-EW05②①③④⑤・オプションのブラケット使用により 19 インチラックに取り付け可能

EW05-IOU/ACU/ACIOU（下図は EW05-ACU です）①⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪①ND-SCIF ポート１〜16②ディジタル温度センサポート ③RS-485 ポート④ CONSOLE ポート ⑤POWER およびステータス LED ⑥接点出力１〜2 ⑦接点入力 1〜2⑧ETHERNET ポート ⑨リセットボタン ⑩電源入力 (M3 端子台 )⑪電源入力 (DC ジャック )EW05-DTHU③②③④⑤234③ディジタル温度センサポート

EW05-TRHU

S/N①温湿度センサポート⑤⑤ND-SCIF ポート⑫①④②②接点出力１〜 8⑪⑩⑨①モード切替スイッチ（１ch,2ch）②アナログ入力ポート（1ch,2ch）③ モード切替スイッチ（3ch,4ch）④ アナログ入力ポート（3ch,4ch）⑤モード切替スイッチ（5ch,6ch） ⑥アナログ入力ポート（5ch,6ch）⑦モード切替スイッチ（7ch,8ch）⑧アナログ入力ポート（7ch,8ch）⑨接点入力 1〜8 ⑩接点出力 1〜8 ⑪リセットボタン⑫ND-SCIF ポート

1④ リセットボタン⑧EW05-TRHU①①接点入力１〜 8⑦⑥RX

5678PWR

ND-SCIF②②ND-SCIFポートネットワーク対応環境監視装置《ND-EW05》／サブユニット《EW05-IOU/ACIOU/ACU/DTHU/TRHU》《ND-EW05》仕様
1Ethernet

32

RJ22 4(+24 VGND

10 mA)

DC30 V 1 A

TTL50 Ω (AWG22AWG28 ~ AWG20(500 mRS -485)
LED

AWG28 ~ AWG20)

RS -232

ND-SCIF//(RJ45形状

CONSOLE

22100Base -TX
10Base -T

50 m

SQLC-110

POWER
STAT

D-sub 9RJ45形状(ML-800)

LEDDC
DC19.2 V ~26.4 V 0.3 A以下（最大負荷時は4.0A以下）-10°C〜50°C
10 %〜 90 %（結露無きこと)218(W) ×110(D) ×42(H) mm ())/

1.0 kg ()サブユニット《EW05-IOU/ACIOU/ACU/DTHU/TRHU》仕様
EW05-IOU
外形寸法
質量
電源
動作温湿度範囲
接続コネクタ
適合電線
結線
最大延長
線抵抗
入力点数

一般仕様

ND-SCIFポート

入力範囲
アナログ入力ポート
精度
分解能
入力点数
測定範囲
センサ入力ポート

CT入力ポート

周波数精度

ディジタル温度センサポート分解能
入力点数
測定範囲
精度
入力点数

温湿度センサ入力 測定範囲
ポート
精度
接続コネクタ

接点入力

接点出力

電流変換器
電圧変換器
センサ接続ケーブル

ディジタル温度センサ
湿温度センサ-------

RJ22 4芯モジュラ

RJ22 4芯モジュラ

RJ22 4芯モジュラ

RJ45

8点
フォトカプラ入力 (駆動電流 10mA)
TTLオープンコレクタ (24V) / 無電圧接点に対応+24V 電源内蔵
GND 共通外部配線最大許容抵抗値 50Ω (AWG22で500mまで)
ツーピース式差込端子台 (733-108 WAGO社製)
AWG28 ～ AWG20 単線 / より線8点リレー接点出力 (ノーマルオープンのみ)
DC30V 1A 以内 (抵抗負荷時)
ツーピース式差込端子台 (733-108 WAGO社製)
AWG28 ～ AWG20 単線 / より線接続コネクタ
適合電線
出力点数
出力仕様
接点容量接続コネクタ
適合電線

湿度センサ

カレントトランス（分割型）
EW05-CT専用ケーブル

-入力仕様

温度センサ

アナログセンサ

EW05-ACIOU
EW05-ACU
EW05-DTHU
180 (W) × 110 (D) × 42 (H) mm
0.9kg
ND-SCIFポートより供給
温度：-10～50℃ 温度：10～90%
RJ45 8芯
ツイストペア線 CAT5相当
ストレート100m (AWG24)
10 Ω未満 (直流抵抗)
8点
4点
DC 0 ～ +1.28V(電圧)DC 0 ～ +20.48mA(電流モード)±0.01V(電圧モード)±0.16mA(電流モード)
12bit(4096階調)
4点
8点
AC 0 ～ 32.8A(30Aモード)
AC 0 ～ 65.5A(60Aモード)
50 / 60 Hz
±1.6A
±3.3A
12bit(4096階調)
8点-10～+80℃±0.5℃-EW02-TH1-n
EW02-TH2
EW02-RH1-2
EW02-RH2
EW02-ACC1
EW02-ACC1-50A
EW02-ACC2
EW02-ACV1
EW02-EC-n
EW05-CT
EW05-EC-n
LM01-TH2
EW05-DTH1-n
EW05-DTH2
EW05-DTRH01

EW05-TRHU
100 (W) × 110 (D) × 42 (H) mm
0.5kg

8点
温度：－10～80℃
湿度：10～90%RH
温度：±0.4℃（周囲温度25℃）
湿度：±3.0%RH（周囲湿度20～80%）
RJ45--

ケーブル一体型（ケーブル長 n＝2, 5, 10, 25 m）
BOX型（センサ接続ケーブル 最長 100 mまで）
BOX型（センサ接続ケーブル 最長 50 mまで）
AC 0 ～ 25.6 A 50/60 Hz（付属CT 使用時）（センサ接続ケーブル 最長 25 mまで）
AC 0 ～ 51.2 A 50/60 Hz（付属CT 使用時）（センサ接続ケーブル 最長 25 mまで）
AC 0 ～ 5.12 A 50/60 Hz（5A出力のCT接続対応）（センサ接続ケーブル 最長 25 mまで）
AC 0 ～ 240 V 50/60 Hz
n=ケーブル長（m）
EW05-ACUにて使用
n=ケーブル長（m） 最長50mまで
ND-EW05にて使用 BOX型（センサ接続ケーブル 最長50mまで）
EW05-DTHUにて使用 ケーブル一体型（ケーブル 最長100mまで）
EW05-DTHUにて使用 BOX型（ケーブル CATで最長100mまで）
EW05-TRHUにて使用 樹脂BOX型（ケーブル CATで最長100mまで）

販売代理店● 本 社 ・ 工 場 〒192-8532東京都八王子市元本郷町1丁目9番9号
プロダクトソリューション事業部（042）621-5531 FAX（042）
627-3153
プ ロダクトソリューション 部 TEL● 西日本 営 業 所 TEL（06）6303-0641 FAX（06）
6303-0645● 仙 台 オフィス TEL（022）742-3022 FAX（022）
742-3023● 名古屋オフィス TEL（052）731-7822 FAX（052）
731-7828● 九 州 オフィス TEL（093）881-9832 FAX（093）
881-9852

ISO 9001 認証
JQA-1374

ISO14001 認証
JQA-EM0406
本社、藤野製作所、山梨明野事業所

ISO/IEC27001 認証
JQA-IM0826

お問合せは、プロダクトソリューション事業部 プロダクトソリューション部 ☎（042）621-5531 または営業所・各オフィスへ※機能向上のため,おことわりなしに使用の一部を変更する場合がありますのでご了承ください.

C201310-015-1120/i 制作：平成２5年10月