アドミッション・コントロールシステム

タスナック

アドミッション・コントローラー

TS−U501B

電気錠制御盤システム

エコ＆セキュリティーはじまる

TSNACシリーズがはいる

かんたん操作eco (環境配慮)
待機時消費電力５０％低減，
本体容積比１５％削減 ※1

充実した機能ひと目でわかる液晶表示とアイコン表示

多くの便利な機能を標準で装備● 液晶表示を見ながらかんたん機能設定● 週間タイマー機能を標準装備● 液晶表示で機器の状態が一目瞭然● 停電復旧時のタイマー解錠制御機能● 機器の通信異常を自動で判断し、液晶画面に表示● 国内メーカーのほとんどの電気錠に対応● 鍵と扉の状態と機器の異常をアイコンにより表示● 管理方法に応じた設定が可能

メンテナンス機能の向上

２線式配線で確実な施工を実現

特許取得技術● 電気錠の動作回数カウント機能
メンテナンス時期の判断が容易● 状態異常発生の回数カウント機能異常発生箇所の判断や復旧処置が容易※2● 2線無極性通信による省配線化と誤配線防止● 電気錠までの配線距離150ｍを実現

多 彩 な オ プ ション
オプションの追加で広がるシステム● バッテリー装置接続による30分間の停電補償※1

当社従来製品比による。

※2対応電気錠の詳細については仕様書を参照してください。

● 外部機器とのシステムアップ

システム構成

基
基本
本構構成
成

２線無極性通信
２線無極性通信（配線距離150ｍ）（配線距離150ｍ）

TSアダプター

AC100
AC100

CANユニッCANユニットトT−3830IF
T−3830IF
デジタルI/Fユニット
デジタルI/Fユニット
BAN10−ｃｃｆｆ※4※4
BAN10−
CAN変換基板
CAN変換基板●●

通電時解錠型電気ス
通電時解錠型電気ストライク
トライク

●
●

外付オプション
リレー出力
リレー出力
施解錠信号出力
施解錠信号出力

カードリーダー接続
カー
ドリーダー接続
最大1台最大1台テンキー接続
テンキー接続

●●通電時施錠型電気錠
通電時施錠型電気錠
通電時施錠型電気ス
通電時施錠型電気ストライク
トライク

●
●

モーター式施解錠型本締電気錠
モーター式施解錠型本締電気錠●●●●

瞬時通電施解錠型電気錠（有極）
瞬時通電施解錠型電気錠（有極）

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

※3
電気錠アダプターの先にオプションの自動扉アダプターを接続してください。※3
電気錠アダプターの先にオプションの自動扉アダプターを接続してください。

自動扉接続の場合
自動扉接続の場合

JEM−A仕様機器に対応
JEM−A仕様機器に対応

Ns−
Ns−ｒ
ｒ500
500

表示装置
表示装置

オ
オプ
プシショョンン構
構成
成AIR−cfA
AIR−cfA

通電時解錠型電気錠
通電時解錠型電気錠

電磁式電気錠電磁式電気錠
自動扉
自動扉※1内蔵オプション※1

リレーユニット
リレーユニッ
ト

電気錠

（付属品）
（付属品）

50/60Hz50/60Hz

RY−01
RY−01

美和ロック （株）
（株） （資）（資） （株）（株）ユーシン
ユーシン ロックマン
ロックマン （株）
（株） （株）（株）美和ロック（株） ゴール
ゴール 堀商店
堀商店 ・・ショウワ
ショウワ ジャパン
ジャパン（株）（株） シブタニ
シブタニ WEST
WEST（株）※2【対応電気錠】※2【対応電気錠】

コントローラーTS−U501B

自動扉アダプター
自動扉アダプター

自動扉
インターホンやHAシステム
インターホンやHAシステムとの連動可能との連動可能

AIR−R601A
AIR−R601A

液晶付カードリーダー
液晶付カー
ドリーダー

30分間の停電補償
30分間の停電補償

T−3830SA
T−3830SA

最大2台
最大2台

デジタルテンキー
デジタルテンキー

CAN通信システム
CAN通信システム
で構築可能
で構築可能

NW−BAN10NW−BAN10（P/E）
（P/E）

押 す
押 す

電源装置PW−24
電源装置PW−24／バッテリー装置 PW−24−BU
PW−24−BU(PW−BU600内蔵)(PW−BU600内蔵)／バッテリー装置

B−9612F B−9615F
B−9615F
B−9612F※いずれか１台選択※いずれか１台選択

電気錠制御盤
電気錠制御盤

操作表示器
操作表示器（最大2台接続）（最大2台接続）※1※1 デジタルI/Fユニッ
デジタルI/FユニットとCANユニットとCANユニットはどちらか一枚内蔵可能。
トはどちらか一枚内蔵可能。同時内蔵不可。
同時内蔵不可。 ※2※2 錠種の詳細はお問い合わせください。
錠種の詳細はお問い合わせください。 ※３※３ 開扉表示が必要な場合のみ接続。
開扉表示が必要な場合のみ接続。 ※4※4 CAN通信機器を使用するにはCAN変換基板が必要。
CAN通信機器を使用するにはCAN変換基板が必要。

主な仕様

外形図
TS−U501B

ボタン2
解錠時間
開扉警報時間タイマー解錠時間
使用環境
温度
設置場所
外部入力
タイマー入力一回解錠入力連続解錠入力外部出力
操作表示器出力

連続メイク時解錠
接点容量DC24V 0.1A以上瞬時メイク時一回解錠
接点容量DC24V 0.1A以上
瞬時メイク時解錠
接点容量DC24V 0.1A以上
電源表示出力DC24V 30mA以下
開扉表示出力DC24V 30mA以下
解錠表示出力DC24V 30mA以下
リレー出力
解錠時出力
接点容量DC24V 0.3A以下（ＲＹ−01必要） 開扉時出力
接点容量DC24V 0.3A以下
警報発報時出力
接点容量DC24V 0.3A以下
JEM−A入出力
一回解錠入力無電圧a接点（ワンショット）
閉扉施錠出力
有電圧オープンコレクタ
オプション 自動扉アダプター Ns−r500
CANユニット AIR−cfA
デジタルテンキー I/Fユニット T−3830IF
パルスユニット
リレーユニット ＲＹ−01
電源装置 PW−24
バッテリー装置 PW−24−BU（PW−BU600内蔵）
CAN変換基板 BAN10−cf

単位：mm

コントローラー TS−U501B

TS-U501B

145

1回線
215×145×44（22）樹脂
シボ加工
ライトグレー
約 450gAC100V±10% 50/60Hz
13W
CPU制御
緑または赤（設定による）
赤
橙
一回解錠（Ａモード）・解錠/施錠（Ｂモード）※
連続解錠（Ａ・PAモード）・解錠/施錠（Ｂ・PBモード）※
1秒・5秒・10秒・20秒・30秒・60秒（Aモード時のみ）
0秒（なし）
・30秒・1分・2分・3分・5分
3種設定（週間設定可能）
0℃〜40℃（結露なきこと）
屋内専用
１点
１点
１点

215

44

22

最大回線数
外形
寸法 W×H×D(mm)
材質
仕上げ
塗装色
質量
入力電源
消費電力
制御方式
LED表示
施解錠
開扉
警報
操作ボタン ボタン1

１点
１点
１点
１点

付属品 TSアダプター（電気錠アダプター）

１点
外付
いずれか１枚内蔵可能
内蔵

3195

外付
いずれか１台選択

1170

115

内蔵

※自動施錠モード：Aモード、施解錠くり返しモード：Bモード
タイマー保留付き自動施錠モード：PAモード、タイマー保留付き施解錠繰り返しモード：PBモードURL:https://www.art-japan.co.jp
東 京 本 社
首都圏／広域営業部
西 日 本 支 店
中 部 支 店
札 幌 出 張 所
仙 台 出 張 所
広 島 出 張 所
福 岡 出 張 所

〒 1 4 1-0022〒 2 1 1-0016〒 5 4 0-0037〒 4 6 4-0075〒 0 0 1-0010〒 9 8 0-0811〒 7 3 2-0052〒 8 1 0-0073

本〒 2 1 1-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7（株）アート技術センター内

東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 1-25-1 1 五反田一丁目イーストビル
神 奈 川 県 川 崎 市 中 原 区 市 ノ 坪 3 2 2 -7
大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 内 平 野 町 1 -4 -5 美和ビル5 F
愛 知 県 名 古 屋 市 千 種 区 内 山 3-2 9 -1 0 朝日生命千種A Mビル7 F
北 海 道 札 幌 市 北 区 北 10条 西 4 -1 -1 9 楠本第1 0 ビル
宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 一 番 町 1-1 -3 0 南町通有楽館ビル5 F
広 島 県 広 島 市 東 区 光 町 2-9-27 ユーペック光町ビル2 F
福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 舞 鶴 1-5-6 S K ビル4 F

T E L：0 3 -3 4 4 7 -1 4 0 1
T E L：0 4 4 -4 3 4 -6 6 0 1
T E L：0 6 -6 9 4 5 -6 6 0 0
T E L：0 5 2 -8 5 6 -2 3 2 3
T E L：0 1 1 -7 0 7 -1 0 8 1
T E L：0 2 2 -2 2 4 -1 0 8 1
T E L：0 8 2 -5 3 5 -6 6 0 1
T E L：0 9 2 -6 8 7 -6 8 1 1

URL:https://www.artservice.co.jp
社

E-mail:info@art-japan.co.jp
FA X ：0 3 -3 447-6713
FA X ：0 4 4 -430-5322
FA X ：0 6 -6 945-6700
FA X ：0 5 2 -856-2324
FA X ：0 1 1 -757-6703
FA X ：0 2 2 -224-1082
FA X ：0 8 2 -535-6603
FA X ：0 9 2 -687-6812

E-mail:as-all-info@artservice.co.jp

T E L：0 4 4 -4 2 2 -1 0 8 1

FA X ：0 4 4 -422-1566
TX4・14 22/8-PDF