LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例№ 305
ロームシアター京都全景

ロー ムシアター 京都
所在地＝京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 13
設置主体＝京都府京都市
設計監理＝有限会社 香山壽夫建築研究所 （劇場コンサルタント＝有限会社 空間創造研究所）
竣工年月＝ 2015 年９月
施設概要
日本古来の貴重で豊かな伝統を維持継承すると同時に、明治維新後の停滞期を乗り越え、活気溢れる新しい都市の姿を築き上げた復興の象徴として創建された平安神宮。京都・岡崎地域は、この平安神宮を中心に数多くの神社・仏閣に囲まれ、また明治から大正にかけての元老・山縣有朋の別荘「無鄰菴」をはじめとする美しい庭園が彩り、さらには美術館や図書館などさまざまな文化施設が充実する京都屈指の文化エリアとして知られています。京都会館は、1960 年４月に全国に先駆けた多目的ホールとして、この岡崎の地に誕生しました。故前川國男氏の設計による建物は、モダニズム建築の傑作として日本建築学会賞を受賞するなど高い評価を得て、京都の街の風景とも調和し、京都市民の文化芸術に対する拠り所として親しまれてきました。京都会館で催された数々のコンサートや講演会などを通して、市民は舞台の楽しさや文化活動の奥深さに身近に触れながら、文化芸術が生活の中に息づいていく喜びを感じてきたともいえます。この京都会館が 50 余年の歴史を経て、新たなホールとして生まれ変わりました。新しいホールの名称は、京都市と京都発祥の電子部品メーカーであるローム株式会社とのネー
ミングライツ契約によって「ロームシアター京都」と名付けられました。市民に愛され、文化的にも高い価値を持つ従来の建物の外観を踏襲しながらも、新しいホールには最新の劇場機構と設備が導入され、文化芸術都市・京都を世界に向けて発信する拠点として位置付けられています。「メインホール」は、オペラやバレエなど国内外の大規模な優れた舞台芸術の上演が可能な設備と空間を備え、その魅力と醍醐味をあますところなく提供していきます。演じる人の息遣いと観客の熱気が触れ合うよ
うに、舞台と客席が間近に設計された「サウスホール」では、演劇や伝統芸能など、幅広い分野の舞台作品の公演が展開されていきます。また、オープンスペースの「ノースホール」は、リハーサル室としてだけでなく、意欲的なアプローチによって空間を自在に使っての催し物に活用することができます。この特徴ある三つのホールを中核としたロームシアター京都は、そのほかパークプラザ、ローム・スクエア、プロムナードなど、屋外空間をも取り込んだ開放的な施設によって構成され、市民のみならず訪れた観光客も気軽に集い、人々の賑わいが絶えない、京都の新しいスポットとしても存在感を増しています。伝
統を大切にしながらも、次世代につながる斬新な舞台芸術の可能性を追求する三つのホールで、MARUMO の舞台照明設備は、新たに刻まれていく劇場の歴史を光の技術で照らしていきます。

設備概要■メインホール（大ホール）■サウスホール（中ホール）■ノースホール（小ホール）

設備容量＝３φ ４ｗ 600 ｋＶＡ

設備容量＝３φ ４ｗ 360 ｋＶＡ

設備容量＝３φ ４ｗ 90 ｋＶＡ

収容人員＝ 2005 名

収容人員＝ 716 名

収容人員＝ 200 名（仮設客席設置時）

舞台間口＝ 20.0 ｍ

舞台間口＝ 17.9 ｍ

ホール面積＝ 301.0 ㎡

奥行＝ 22.7 ｍ

奥行＝ 15.3 ｍ

高さ＝ 12.0 ｍ

高さ＝ 11.5 ｍ（14.0 ｍ ×21,5 ｍ）
天井高さ＝ 5.5 ｍ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
1 ／ 16

メインホール（大ホール）

舞台から観客席

舞台から観客席

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
2 ／ 16

メインホール（大ホール）

観客席から舞台（音響反射板設置）

LIGHTING DATA SHEET №305

観客席から舞台（ホリゾント幕設置）

ロームシアター京都
3 ／ 16

メインホール（大ホール）
メインホール（大ホール）調光設備
調光器盤 （漏電感知機能付）
舞台用
舞台用

ＩＬ
ＩＬ

3 ｋＷ
4 ｋＷ

334 台
24 台

舞台用

ＩＬ

6 ｋＷ

20 台

客席用

ＬＥＤ照明 ×1 式（ＤＭＸ信号）

調光操作卓（MARIONET STAR 調光操作卓 )ＤＭＸ出力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2048ch

ワイヤレス装置

電流計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ＤＭＸパッチ盤
制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ＤＭＸパッチ盤

リモコンスイッチパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

電流計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

リモコンスイッチパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光器盤

コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 イベント
1 イベントのメモリ容量は、
シーン / エフェクト / チャ
ンネルグループ合わせて 2000 メモリ（2000 メモリ ×30 シーン記憶可能）
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３本
トータルクロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
GO ／ STOP ／ BACK スイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 本
ページ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
パートベルトエンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 場面以上
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
クロスフェーダ（プリセット用）‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥ 160 本 × ３段
（480 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160 個
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＣＰＵデュアルランニングシステム‥‥‥‥‥‥‥1 式
データ表示ディスプレイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
舞台袖操作盤
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
負荷モニター盤
液晶 LED グラフィック配列 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
バックアップ機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光操作室

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
4 ／ 16

メインホール（大ホール）
メインホール（大ホール）負荷設備①第 1 ブリッジライト

フライダクトフライダクト

第 1 ボーダーライト
ＢＣＱ型 200 Ｗ ×12 灯

Ｌ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 48 個 12 回路

Ｌ＝ 2．3 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 列Ｃ型 20 Ａ 12 個 3 回路

Ｌ＝１．８ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９台

Ｃ型 30 Ａ

12 個 （ボーダーライト用）

Ｃ型 20 ＡＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８台

Ｃ型 20 Ａ

12 個

ＤＭＸ

フライダクトＬ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）
第 3 サスペンションライト

フライダクトＬ＝ 2．3 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 列Ｃ型 20 Ａ

48 個

フライダクトＣ型 20 Ａ

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

12 個 （ボーダーライト用）
12 個 直 3 回路

Ｌ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 96 個 24 回路

Ｃ型 20 Ａ 8 個 直 2 回路
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT

Ｃ型 20 Ａ※ ライトブリッジ用照明器具

ＤＭＸ

４色配線

12 回路

制御 3 系統（OUT）

12 個

直 3 回路直 3 回路直 2 回路8個

2 回路

第 1 サスペンションライト

ＤＭＸ

フライダクトＬ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列④第 4 ブリッジライト
フライダクト

ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥ 108 台
ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 台

Ｃ型 20 Ａ

96 個

24 回路

制御 3 系統（OUT）

8個

制御 1 系統（OUT）

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 90 台

Ｌ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

ＳＰＨⅢ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48 台

Ｃ型 20 Ａ 12 個 直 3 回路
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）

Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

48 個 12 回路
12 個 （ボーダーライト用）⑦ギャラリーライト
コンセント盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 面②第 2 ブリッジライト

Ｃ型 20 Ａ

12 個

直 3 回路Ｃ型 30 Ａ

27 個

第 2 ボーダーライト

ＤＭＸ

制御 3 系統（OUT）

Ｃ型 20 Ａ

6個

ＢＣＱ型 200 Ｗ ×12 灯

４色配線

直 6 回路第 4 サスペンションライト

イーサネットＬ＝１．８ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９台
ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８台

フライダクトＬ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）⑧スノココネクタボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 面

フライダクトＬ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 96 個 24 回路⑤第 1 サイドブリッジ

Ｃ型 20 Ａ 4 個 直 2 回路
イーサネット 2 系統

Ｃ型 20 Ａ

48 個

フライダクト

⑨天井反射板ライト

Ｃ型 30 Ａ

12 個 （ボーダーライト用）

Ｌ＝ 2．3 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 列

ＬＥＯ型ＷＷ - Ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60 台

Ｃ型 20 Ａ 12 個 直 3 回路
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）
第 2 サスペンションライト

Ｃ型 20 Ａ 12 個 3 回路
Ｃ型 20 Ａ 8 個 直 2 回路
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 個Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

フライダクトＬ＝ 23．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

フライダクトＬ＝ 2．3 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 列

ＤＭＸコネクタ ×1 個 制御 1 系統（OUT） ‥‥3 個⑩アッパーホリゾントライト

Ｃ型 20 Ａ 96 個 24 回路
Ｃ型 20 Ａ 12 個 直 3 回路
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）

Ｃ型 20 Ａ 8 個 2 回路
Ｃ型 20 Ａ 8 個 直 2 回路
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）

フライダクトＬ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 80 個 10 回路 5 色配線③第 3 ブリッジライト⑥第 2 サイドブリッジ

ＱＣＵ 5 Ａ型 500 Ｗ

12 回路

1 系統

2 灯用 ‥‥‥‥‥‥‥ 40 台

舞台上部

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
5 ／ 16

メインホール（大ホール）
メインホール（大ホール）負荷設備⑪ロアーホリゾントライト

ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

Ｃ型 20 ＡＱＣＬ 5 型 500 Ｗ 80 灯 5 色配線
Ｌ＝ 20．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列⑯第 1 プロセニアムサスペンションライト
フライダクトイーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 4 系統（OUT）⑫フロアコンセント

Ｌ＝ 8．1 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列※ フロントサイドライト用照明器具

コンセントボックス

Ｃ型 20 Ａ

ＭＳＣ型 814-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 32 台

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

2 口用 （フット前） ‥‥‥‥‥‥‥3 個
3 口用 （LH 用）‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ 8 個 直 2 回路
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）

Ｃ型 60 Ａ

2 口用 （LH 用）‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個⑰第 2 プロセニアムサスペンションライト

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

3 口用 （LH 用：奥舞台）‥‥‥‥‥2 個
2 口用 （LH 用：奥舞台）‥‥‥‥‥2 個

フライダクトＬ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

Ｌ＝ 20．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 48 個 24 回路

Ｃ型 30 Ａ

2 口用 （舞台奥） ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ

48 個

12 回路

Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 30 Ａ

2 口用 （奥舞台） ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 20 Ａ

16 個

直 4 回路イーサネット

24 個

6 回路

16 個

直 8 回路ＥＣＲ 2 型ＺＮ 1525--750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 32 台
㉑第 1 シーリングライト
フライダクト

24 個

直 6 回路

1 系統

Ｃ型 30 Ａ 2 口用 （オケピ用） ‥‥‥‥‥‥‥4 個⑬第 1 舞台袖コンセント盤 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 面

ＤＭＸ 制御 2 系統（OUT）⑱第 3 プロセニアムサスペンションライト

ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）※ 第 1 シーリングライト用照明器具

Ｃ型 30 Ａ

フライダクトＭＳＣ型 814-1500- 型 1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 48 台

Ｃ型 20 Ａ 6 個 直 6 回路
イーサネット 1 系統

27 個

Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 48 個 12 回路㉒第 2 シーリングライト
フライダクト 1

ＤＭＸ

Ｃ型 20 Ａ

Ｌ＝ 2．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列制御 3 系統（OUT）

16 個

直 4 回路⑭フロアフライダクト

ＤＭＸ

Ｃ型 30 Ａ

4個

4 回路

上手フライダクト⑲指揮者用ライト

Ｃ型 20 Ａ

4個

直 2 回路Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 30 Ａ 27 個 27 回路

コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 2 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

イーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 2 系統（OUT）

Ｃ型 20 Ａ 6 個 直 6 回路
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）

Ｃ型 20 Ａ 1 口用 直 1 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）

フライダクト 2
Ｌ＝ 2．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列Ｃ型 30 Ａ※ 指揮者用ライト用照明器具

Ｃ型 30 ＡＥＣＲ 2 型ＺＮ 1525-750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 第 2 シーリングライト用照明器具
ＴＳＰ型プロファイルスポットライト 2000 Ｗ ‥‥ 16 台
㉓バルコニーライト

ＤＭＸ

4個

直 4 回路（天板用）

制御 3 系統（OUT）（天板用）

制御 2 系統（OUT）

下手フライダクト
Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 30 Ａ 27 個 27 回路⑳フロントサイドライト
フライダクト（上手）Ｌ＝ 4．95 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 列Ｃ型 20 Ａ 6 個 直 6 回路
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）

Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

⑮トーメンタルライト
コンセントボックス
Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個

イーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 4 系統（OUT）
フライダクト（下手）Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個※ トーメンタルライト用照明器具

Ｌ＝ 4．95 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 列Ｃ型 20 Ａ 32 個 16 回路

32 個
16 個

16 回路
直 8 回路4個

4 回路

コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 2 口用直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）㉔持込卓用コネクタボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 面
Ｃ型 20 Ａ 4 個 直 2 回路
平行 15 Ａ 2 個 直 2 回路
イーサネット 2 系統
ＤＭＸ

制御 4 系統（IN）

ブリッジライトLIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
6 ／ 16

メインホール（大ホール）
メインホール（大ホール）負荷設備

第１シーリングライト

センタースポットライト

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
7 ／ 16

メインホール（大ホール）
メインホール（大ホール）負荷設備
ＤＭＸ

制御 4 系統（OUT）㉕センタースポットライト
クセノン 3000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
Ｃ型 20 Ａ

8個

イーサネットＤＭＸ

直 4 回路1 系統

制御 2 系統（OUT）

移動照明器具
移動型調光器2 ｋＷ 3 回路
ＬＥＤライト60 Ａプラグ付き ‥‥‥‥‥‥ 14 台

ＬＳＣ型 805- ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＬＳＦ型 805- ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42 台
ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 台
スポットライト
ＭＳＣ型 608-750-500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 台
ＭＳＭ型 604 Ｓ 1-750-500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 14 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ ‥‥‥‥‥ 12 台
ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台
ＳＰＨⅢ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
フラッドライト
ＰＥＱ型 100 Ｗ ×12 灯 4 色配線 ‥‥‥‥‥ 15 台
ＣＱ型 100 Ｗ ×12 灯 2 色配線 ‥‥‥‥‥‥‥4 台
効果器
ＥＰＤ 3 型 1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台ＶＳＤ 3 型ディスクマシン ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台
ＴＰＤ 3 型ターレットプレート ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台
ＮＣＤ 3 型ダブルマシン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台
ＭＣＣＤ -2 型 2 連スライドキャリア ‥‥‥‥‥‥2 台
ＳＤＤ 3-4 型オブジェクトユニット ‥‥‥‥‥‥‥2 台
ＳＤＤ 3- Ｚ 0609 型ズームオブジェクトユニット ‥2 台ＳＤＤ 3- Ｚ 0812 型ズームオブジェクトユニット ‥2 台
ＮＡＥ 3-1000 型波エフェクト ‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

第 2 シーリングライト

メインホール（大ホール）断面図

⑧
●

㉒
●

㉑
●

㉕
●

⑱ ●
⑰●
●
⑲
⑨
●

⑦
●
⑩
●

④
●

⑥
●

③
●

⑤
●

②
●

⑯
●
①
●

㉓
●
⑳
●

㉔
●

⑮
●
⑪
●

⑫
●

⑬
●

⑭
●

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
8 ／ 16

サウスホール（中ホール）

舞台から観客席

舞台から観客席

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
9 ／ 16

サウスホール（中ホール）

観客席から舞台（音響反射板設置）

LIGHTING DATA SHEET №305

観客席から舞台（ホリゾント幕設置）

ロームシアター京都
10 ／ 16

サウスホール（中ホール）
サウスホール（中ホール）調光設備
調光器盤 （漏電感知機能付）
舞台用
舞台用

ＩＬ
ＩＬ

3 ｋＷ
3 ｋＷ

224 台
16 台（予備）

舞台用

ＩＬ

6 ｋＷ

28 台

客席用

ＬＥＤ用回路1式

調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓）
ＤＭＸ出力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch

作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

負荷モニター盤
液晶 LED グラフィック配列 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ＤＭＸパッチ盤
制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

バックアップ機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

リモコンスイッチパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ワイヤレス装置

電流計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光器盤

コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
外部入力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch
イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200 イベント以上
1 イベントのメモリ容量は、
シーン / エフェクト / チャ
ンネルグループ合わせて 3000 メモリ
記憶シーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 種類
チェイスパターン‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 パターン
調光特性記憶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本段マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 本
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 本 × ３段
（360 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 個
レベルインジケータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 360 個
シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
チェイス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＣＰＵデュアルランニングシステム‥‥‥‥‥‥‥1 式
データ表示ディスプレイ（タッチモニター）‥‥‥1 台
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
舞台袖操作盤
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 本
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光操作室

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
11 ／ 16

サウスホール（中ホール）
サウスホール（中ホール）負荷設備①第 1 ボーダーライト

Ｃ型 20 Ａ

48 個

ＢＣＱ型 200 Ｗ ×12 灯 ４色配線
Ｌ＝１．８ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９台

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

12 個 （ボーダーライト用）
24 個 直 6 回路

12 回路

ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８台

ＤＭＸ

フライダクト②第 1 サスペンションライト

ＤＭＸ

Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

フライダクト③第 2 ボーダーライト

制御 3 系統（OUT）

Ｌ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

93 個
3個

24 回路

Ｃ型 20 Ａ

24 個

直 6 回路制御 3 系統（OUT）

舞台上部

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
12 ／ 16

サウスホール（中ホール）
サウスホール（中ホール）負荷設備
ＢＣＱ型 200 Ｗ ×12 灯

４色配線

Ｌ＝１．８ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９台
ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８台
フライダクトＬ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

48 個 12 回路
12 個 （ボーダーライト用）

Ｃ型 20 Ａ

24 個

直 6 回路ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）④第 2 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

93 個
3個

24 回路

Ｃ型 20 Ａ

24 個

直 6 回路ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）⑤第 3 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ

93 個

24 回路

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 20 Ａ3個
24 個

直 6 回路ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）⑥第 4 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 18．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

93 個
3個
24 個

24 回路
直 6 回路ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）※ サスペンションライト用照明器具
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 60 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥ 72 台

フロントサイドライト

シーリングライト

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
13 ／ 16

サウスホール（中ホール）
サウスホール（中ホール）負荷設備
ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台

Ｃ型 30 Ａ

3 口用 （奈落） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 個⑯第 3 ブリッジライト

ＳＰＨⅢ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑦天井反射板ライト

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

2 口用 （奈落） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
2 口用 （奈落） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

フライダクトＬ＝ 17．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

ＬＥＯ型ＷＷ - Ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 台

⑫ＤＭＸコンセントボックス

Ｃ型 20 Ａ

72 個

18 回路

コンセントボックス

Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 20 Ａ

24 個

直 6 回路Ｃ型 20 Ａ 1 口用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 個
ＤＭＸコネクタ ×1 個 制御 1 系統（OUT） ‥‥2 個

イーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）

イーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）⑧ギャラリーライト⑬プロセニアムサスペンションライト

※ ブリッジライト用照明器具

コンセント盤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
Ｃ型 30 Ａ 36 個

フライダクトＬ＝ 16．2 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 28 台
ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 20 Ａ

32 個

8 回路

⑰バルコニーライト

Ｃ型 20 Ａ

8個

直 2 回路6個

イーサネット

直 6 回路

1 系統

12 個

直 6 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

コンセントボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＤＭＸ 制御 3 系統（OUT）⑨アッパーホリゾントライト

ＤＭＸ 制御 2 系統（OUT）⑭フロントサイドライト

Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）

フライダクトフライダクトＬ＝ 17．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 70 個 10 回路 5 色配線

Ｌ＝ 2．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列Ｃ型 20 Ａ 16 個 8 回路

⑱持込卓用コネクタパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 面

ＱＣＵ 5 Ａ型 500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70 台

フライダクト⑩ロアーホリゾントライト

Ｌ＝ 2．5 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列

ＱＣＬ 5 型 500 Ｗ

72 灯

5 色配線

Ｃ型 20 Ａ

8個

平行 15 Ａコンセント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
ＤＭＸコネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個⑲シーリングライト
フライダクト4 回路

Ｌ＝ 4．6 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列

Ｌ＝ 18．0 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列⑪フロアコンセント

Ｃ型 20 Ａ 4 個 直 4 回路
イーサネット 1 系統

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 20 Ａ

コンセントボックス
Ｃ型 30 Ａ 2 口用 （前） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＤＭＸ 制御 2 系統（OUT）※ フロントサイドライト用照明器具

イーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 2 系統（OUT）

Ｃ型 30 Ａ

2 口用 （花道） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥ 48 台

※ シーリングライト用照明器具

Ｃ型 30 Ａ

3 口用 （袖） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 個⑮第 2 ブリッジライト

ＬＮＣ 2 型 400-2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台

Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

2 口用 （袖） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
3 口用 （LH 用）‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
2 口用 （LH 用）‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

フライダクトＬ＝ 17．4 ｍ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 72 個 18 回路㉕センタースポットライト
クセノン 2000 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 台
Ｃ型 20 Ａ 8 個 直 4 回路

Ｃ型 60 Ａ 2 口用 直 2 回路 ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
コンセントボックス ( 床下）Ｃ型 20 Ａ 24 個 直 6 回路
イーサネット 1 系統

イーサネット 1 系統
ＤＭＸ 制御 2 系統（OUT）

Ｃ型 30 ＡＤＭＸ

3 口用 （奈落） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

8個
4個

4 回路
直 4 回路制御 3 系統（OUT）

サウスホール（中ホール）断面図

●
⑳
⑲
●

⑯
●

⑧
●

⑮
●
⑬
●

⑰
●

①●
●
②

④
③ ●
●
⑦
●

⑭
●

⑱
●

⑫
●

LIGHTING DATA SHEET №305

⑤
●

⑪
●

⑥ ●
●
⑨

⑩
●

ロームシアター京都
14 ／ 16

ノースホール（小ホール）

ホール全景

ホール全景

LIGHTING DATA SHEET №305

ロームシアター京都
15 ／ 16

ノースホール（小ホール）

調光操作卓

ノースホール（小ホール）調光設備
調光操作卓（PRELUCE 調光操作卓）
メモリシーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 200 シーン

客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 本 ×2 段
（72 本 × １段使用可能）
サブマスター兼フリーフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
ページ選択スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 個
シーン選択スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 個
パッチ選択スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
エフェクト操作スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

データ表示ディスプレイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台
調光操作卓用コネクタボックス
調光操作卓用コネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 面
移動型調光器2 ｋＷ ×3 ｃＨ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台
舞台袖操作盤
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ノースホール（小ホール）負荷設備①舞台壁コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）②舞台天井コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ 1 個 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 個
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）③客席天井コンセントボックス

Ｃ型 60 Ａ 1 個 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
ＤＭＸ 制御 1 系統（OUT）※ 照明器具ＭＳＣ型 608-750-500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＭＳＭ型 604 Ｓ 1-750-500 Ｗ ‥‥‥‥‥‥ 16 台
ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

調光主幹盤・分岐盤

本社・営業部 〒 101-0041
札 幌 営 業 所 〒 060-0061
仙 台 営 業 所 〒 980-0802
名古屋営業所 〒 460-0008
大 阪 営 業 所 〒 530-0047
広 島 営 業 所 〒 730-0022
福 岡 営 業 所 〒 810-0041
沖 縄 出 張 所 〒 902-0067

2016/ ５/10

発行

LIGHTING DATA SHEET

No.305

東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 4 Tel.03-3252-0321
北海道札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321
宮城県仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221
愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1（ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425
大阪府大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913
広島県広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400
福岡県福岡市中央区大名 1-14-45（Q’iz TENJIN） Tel.092-741-4762
沖縄県那覇市安里 2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） Tel.098-951-0360

ロームシアター京都

Fax.03-5256-9361
Fax.011-261-2728
Fax.022-263-0225
Fax.052-241-0790
Fax.06-6315-0604
Fax.082-249-6408
Fax.092-741-4764
Fax.098-951-0361

16 ／ 16