LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例№ 307
イベントホール

ＬＵ ＭＩＮＥ 0 〔ルミネ ゼロ〕
所在地＝東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 24 番 55 号
設置主体＝株式会社ルミネ
設計監理＝株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所（劇場コンサルタント＝株式会社シアターワークショップ）
竣工年月＝ 2016 年 3 月

施設概要
JR を含む 7 路線が乗り入れ、日本一の乗降客数を誇る巨大ターミナル、新宿駅に直結の「JR 新宿ミライナタワー」。そのミ
ライナタワーの 6 フロアと新宿駅新南エリアの線路上空部の 3 フロアを中心に展開される「NEWoMan（株式会社ルミネ）」
では、高感度なセレクトショップを中心としたファッション、国内外で絶大な人気を誇るレストラン・カフェの他、コスメ、ビューティーなどを取り揃え、“上質で本物”の価値の提供を目的としています。約 8 割のショップが新宿初出店となり、これまでの新宿にはなかったモノや経験を通して、大人の女性に新しい生き方を提供しています。また、ショッピングだけでなく、婦人科や小児科を含むクリニック、薬局、認可保育園、イベントホールを含む文化交流施設など、新宿駅を日常的に利用されている人々の生活のトータルプロデュースを目指しています。
〈JAPAN CREATIVE TERMINAL〉をコンセプトに掲げ、‘日
本のクリエイティブを、各地につなぐ。世界につなぐ。世界のクリエイティブを、日本につなぐ。各地につなぐ。この場所を、未来の創造力の起点にする’、という考え方で文化交流施設「LUMINE 0」プロジェクトは始動しています。その地の利を活かした情報発信、集客が可能となっており、ホールには移動観覧席（179 席）を備え、平土間形式だけでなく段床形式にも対応できるなど、ファッションョーやパフォーマンスステージ、展示会やセミナーなどジャンルレスに対応しています。また、エントランスからホールまでの間仕切りを取り、シームレスで開放的な空間が広がります。MARUMO では、こうしたフレキシブルなホール空間に対応して、素早く最適なライティングを実現するために、機能的で操作性に優れた最新の舞台照明システムを設備しました。｢LUMINE 0」の情報発信と文化創造を MARUMO の光の技術が支えていきます。

設備概要■イベントホール
設備容量＝３φ ４ｗ 150 ｋＶＡ ×2
１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

エンドステージ形式
ステージ間口＝ 11. ３m

収容人員＝ 255 名（シアター形式・移動観覧席）

高さ＝ ４. ８m

ホール面積＝ 300.0 ㎡（22. ８ｍ ×13. ２ｍ）

奥行き＝５. ０m

天井高さ＝５. ５ｍ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №307

LUMINE ０〔ルミネ ゼロ〕
1／7

イベントホール

移動観覧席をセットしたイベントホール ステージ部が観やすいように段床が確保された移動観覧席をセットすることによって、平土間の空間を容易にシアター形式に展開することができます。

イベントホールの照明設備

ホールの用途を固定せず、さまざまな催し物に対応する多機能性を支えるために、ホール天井部にはキャットウォークと4 列のライトバトンが設備され、多様な明かりづくりに対応していきます。

LIGHTING DATA SHEET №307

LUMINE ０〔ルミネ ゼロ〕2／7

イベントホール

シアター形式のイベントホール 客席として移動観覧席を設置し、ステージ部には袖幕や文字幕、ホリゾント幕などによってプロセニアム舞台を造ることで、シンポジウムやセミナーはもとより、ダンスや演劇公演など多彩なパフォーマンスに活用することができます。

平土間形式のイベントホール

ステージ部に移動観覧席を収納することで、ホールの広さを最大限に活用できる平土間形式のクリエイティブな空間が提供されます。洗練されたデザインのホールでは、各種のイベントが開催され、さまざまな情報が発信されていきます。

LIGHTING DATA SHEET №307

LUMINE ０〔ルミネ ゼロ〕
3／7

イベントホール
イベントホール調光設備
調光器盤 （漏電感知機能付）

チェイス機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ＬＣＤ型負荷表示モニター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

132 台
2台

パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 場面以上
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

各種信号コネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
持込卓コネクタボックス（舞台下手袖）

調光操作卓（PRETYNA-M 調光操作卓 )ＣＰＵデュアルランニングシステム‥‥‥‥‥‥‥1 式

各種信号コネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

最大制御チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch

外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

持込調光操作卓

最大制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024 回路
メモリシーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン

データ表示ディスプレイ（タッチモニター）‥ ‥‥‥1 台
作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

ＤＭＸ出力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 512ch
ＤＭＸ入力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 512ch

マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本

舞台袖操作盤

メモリシーン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 288 シーン

クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
タイムクロス操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本

マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本
クロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組

サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 本

作業灯スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

フェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 本 ×2 段

プリセットフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 本 × ３段

制御信号パッチ盤

パッチ機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式（240 本 × １段使用可能）
フラッシュスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 個

制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
電流計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 式

表示ディスプレイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
外部記憶装置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

シーンメモリ操作パネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

負荷モニター盤

舞台用
舞台用

ＩＬ
ＮＤ

3 ｋＷ
3 ｋＷ

調光操作卓
イベントホールのさまざまな用途に対応するために、調光操作卓には 3 段プリセットとメモリ機能を備えた PRETYNA-M 調光操作卓が導入されています。シアター形式でのパフォーマンスから、平土間形式での展示会や各種のイベント、さらにはランウェイを設置しておこなうファッションショーなど、多種多様な催し物に対応し、迅速に精度の高い明かりづくりを実現します。

調光器盤

LIGHTING DATA SHEET №307

LUMINE ０〔ルミネ ゼロ〕
4／7

イベントホール
イベントホール負荷設備①第 1 サスペンションライト ( 兼ボーダーライト）

Ｃ型 20 Ａ

32 個

ボーダーライトＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ＷＷ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｃ型 20 Ａ
Ｄ型 20 Ａ

8個2個

直 1 回路（ボーダーライト用）
直 2 回路（200 Ｖ）

調光 16 回路

ＬＡＮコネクタ※ 第１サスペンションライト用照明器具・機器
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥8 台

ＬＥＦ 2 型 4 Ｍ - ３Ｃ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｃ型 60 Ａ1個

直 1 回路ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 12 台

フライダクトＣ型 30 Ａ

2個直並列回路（ＣＰ付）

ＥＣＲ 2 型 19 Ｃ -750 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｌ＝ 10．8 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個

直 1 回路1個制御 1 回路

ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台②第 2 サスペンションライト
フライダクトＬ＝ 10．8 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 32 個 調光 16 回路
Ｃ型 20 Ａ

8個

直 1 回路Ｄ型 20 Ａ2個直 2 回路（200 Ｖ）

Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

1個2個直 1 回路直並列回路（ＣＰ付）

平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個

直 1 回路ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 回路
※ 第 2 サスペンションライト用照明器具・機器
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥8 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＥＣＲ 2 型 19 Ｃ -750 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台③アッパーホリゾントライト
ＬＥＦ型６ＭＵＨ - ６ＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台
フライダクトＬ＝ 10．8 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ

32 個Ｃ型 20 Ａ
Ｄ型 20 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

8個2個1個

調光 16 回路
直 1 回路直 2 回路（200 Ｖ）
直 1 回路Ｃ型 30 Ａ 2 個 直並列回路（ＣＰ付）
平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個 直 1 回路
ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 回路
※ アッパーホリゾントライト用照明器具・機器
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台④ロアーホリゾントライト
ＬＥＦ型６ＭＨ - ６ＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台⑤舞台ウォールコンセント盤
Ｃ型 30 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

8個1個調光 8 回路
直並列回路

Ｃ型 20 Ａ 1 個 直並列回路
平行 15 Ａ（３Ｐ） 2 個 直並列回路
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 回路
⑥持込照明機器電源盤（舞台袖奥）
１φ ３ｗ 60 ｋＶＡ

ステージ上部とアッパーホリゾントライトとロアーホリゾントライトには LED フラッドライト
ホリゾントライト が設備されました。スムーズな調光によって、広がりのある美しい色彩でホリゾント幕を染めると同時に、省電力化を促進していきます。

LIGHTING DATA SHEET №307

Ｃ型 30 Ａ 8 個 調光 8 回路
Ｃ型 60 Ａ 4 個
Ｃ型 30 Ａ 5 個
Ｃ型 20 Ａ 1 個
Ｄ型 20 Ａ 4 個
平行 15 Ａ（３Ｐ） 4 個
ＬＡＮコネクタ 4 個⑦持込動力機器電源盤
３φ ３ｗ 18 ｋＶＡ⑧プロセニアムサスペンションライト
フライダクト
Ｌ＝ 9．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個 調光 12 回路
Ｄ型 20 Ａ 2 個 直 2 回路（200 Ｖ）
Ｃ型 60 Ａ 1 個 直 1 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直並列回路（ＣＰ付）
平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個 直 1 回路
ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 回路
※ プロセニアムサスペンションライト用照明器具・機器
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥8 台
ＥＣＲ 2 型 19 Ｃ -750 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台⑨第 1 キャットウォークライトバトン
フライダクト
Ｌ＝ 9．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ 24 個 調光 12 回路
Ｄ型 20 Ａ 2 個 直 2 回路（200 Ｖ）
Ｃ型 60 Ａ 1 個 直 1 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直並列回路（ＣＰ付）
平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個 直 1 回路

LUMINE ０〔ルミネ ゼロ〕
5／7

イベントホール
イベントホール負荷設備
ＬＡＮコネクタ

1個制御 1 回路※ 第１キャットウォークライトバトン用照明器具・機器
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台⑩第 2 キャットウォークライトバトン
フライダクト
Ｌ＝ 9．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ

24 個

Ｄ型 20 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

2個1個直 2 回路（200 Ｖ）
直 1 回路調光 12 回路Ｃ型 30 Ａ

2個直並列回路（ＣＰ付）

平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個

直 1 回路ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 回路
※ 第 2 キャットウォークライトバトン用照明器具・機器
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台⑪第 3 キャットウォークライトバトン
フライダクト
Ｌ＝ 9．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ

24 個

Ｄ型 20 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

2個
1個

調光 12 回路
直 2 回路（200 Ｖ）
直 1 回路Ｃ型 30 Ａ 2 個 直並列回路（ＣＰ付）
平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個 直 1 回路
ＬＡＮコネクタ

1個制御 1 回路※ 第 3 キャットウォークライトバトン用照明器具・機器
ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台⑫第 4 キャットウォークライトバトン
フライダクト
Ｌ＝ 9．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 20 Ａ
Ｄ型 20 Ａ
Ｃ型 60 Ａ

24 個 調光 12 回路
2 個 直 2 回路（200 Ｖ）
1 個 直 1 回路

Ｃ型 30 Ａ

2個直並列回路（ＣＰ付）

ステージ部の照明設備
ホール天井部の照明設備

LIGHTING DATA SHEET №307

LUMINE ０〔ルミネ ゼロ〕
6／7

イベントホール
イベントホール負荷設備
平行 15 Ａ（３Ｐ） 1 個直 1 回路

ＭＳＭ型 604 Ｓ 1-750-500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥ 28 台

ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 回路
※ 第 4 キャットウォークライトバトン用照明器具・機器

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 12 台

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 台

ＥＣＲ 2 型 26 Ｃ -750 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台

ＥＣＲ 2 型 36 Ｃ -750 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 台
エリプソイダルスポットＬＥＤ 130 Ｗ ( カラー）26°‥ ‥‥8 台
エリプソイダルスポットＬＥＤ 130 Ｗ ( カラー）36°‥ ‥‥8 台
ＳＰＨⅢ型 500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120 台

ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台⑬キャットウォークコンセント
コンセントボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個
Ｃ型 60 Ａ

1個

Ｃ型 30 Ａ 2 個（60 Ａと共通回路・CP 付）
ＬＡＮコネクタ 1 個⑭持込照明機器電源盤（キャットウォーク）１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ
Ｃ型 60 Ａ
Ｃ型 30 Ａ

4個
4個

Ｃ型 20 Ａ

4個

平行 15 Ａ（３Ｐ） 4 個
ＬＡＮコネクタ 2 個⑮客席ウォールコンセント
コンセントボックス（１）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 30 Ａ4 口用

調光 4 回路

コンセントボックス（２）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 個Ｃ型 60 Ａ 2 個 直 2 回路
Ｃ型 30 Ａ 2 個 直並列回路（ＣＰ付）
ＬＡＮコネクタ 1 個 制御 1 回路
コンセントボックス（３）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個Ｃ型 60 Ａ

2個直 2 回路Ｃ型 30 Ａ 2 個 直並列回路（ＣＰ付）
持込卓用コネクタボックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
平行 15 Ａ（３Ｐ） 2 個 直 1 回路
ＬＡＮコネクタ 2 個 制御 2 回路
⑯センタースポットライト
クセノン 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 移動器具
移動型調光器ＩＬ 2 ｋＷ × ３台用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＤＭＸ ＮＯＤＥ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16 台
スポットライト
ＭＳＣ型 608-750-500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 台

ホール天井部のキャットウォーク

イベントホール断面図

⑬●

⑬●
③⑧●
②●

⑩●

⑨⑪●

①●
⑪⑤●

④●

発行●●
●

●
⑪⑪⑯⑫●
●

⑮●

⑥ ●
⑦

本社・営業部 〒 101-0041
札 幌 営 業 所 〒 060-0061
仙 台 営 業 所 〒 980-0802
名古屋営業所 〒 460-0008
大 阪 営 業 所 〒 530-0047
広 島 営 業 所 〒 730-0022
福 岡 営 業 所 〒 810-0041
沖 縄 出 張 所 〒 902-0067

2017/ ３/ １

⑭⑬
●

⑬●

LIGHTING DATA SHEET

No.307

東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 4 Tel.03-3252-0321
北海道札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321
宮城県仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221
愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 栄 4 - 1 - 1（ 中 日 ビ ル ） Tel.052-263-7425
大阪府大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913
広島県広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400
福岡県福岡市中央区大名 1-14-45（Q’iz TENJIN） Tel.092-741-4762
沖縄県那覇市安里 2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） Tel.098-951-0360

LUMINE 0〔ルミネ ゼロ〕

Fax.03-5256-9361
Fax.011-261-2728
Fax.022-263-0225
Fax.052-241-0790
Fax.06-6315-0604
Fax.082-249-6408
Fax.092-741-4764
Fax.098-951-0361

7／7