1808876H12202

ベース空調システム

取扱説明書
お使いになる前に
安 全 のために必ず 守ること
はじめに
各部の名称
運転前の準備システムの 機 能
ベース空調システムにおける夏のＳＣナビゲーターの使い方

２
４
５
６
７
８

運転のしかたおまかせ運転マニュアル 運 転
上 手にお 使 いいただくために

９
１０
１１

困ったときに「 故 障 か な？」と思ったら
停電時についてお手入れ
動作点検
修理やお手入れのご相談やお問合せ
設計上の標準使用期間(エアコン本体)
補修用性能部品の最低保有期間は修理を依頼されるときは
主仕様

様

１２
１４
１４
１５
１５
１５
１５
１６
１６

安全のために必ず守ることお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告
注意■“図記号”の意味は次のとおりです。
止

指示を守る

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。

ぬれ手禁止

アース線接続誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

水ぬれ禁止

据付時は

禁

ご使用時は

安全のために必ず守ること

警告

警告
据付けは、住宅会社に依頼する
据付けには専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
住宅会社に相談

電源は必ずベース空調専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する

吹出口や吸込口に指や棒などを入れない

専用以外の回路を使用すると、発熱・火災の原因になります。

内部で循環用送風ファンは高速回転していますので、ケガの原因になります。
専用回路

可燃性ガスの漏れるおそれのある アース（接地）を確実に行う
場所への設置は行わない
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。

万一ガスが漏れて室外ユニットの周囲にたまると、爆発の原因になります。

禁止

アース工事

設置禁止

指定冷媒以外は使用（冷媒補充・入替え）しない

漏電しゃ断器を取付ける
漏電しゃ断器が取付けられていないと、火災・感電の原因になります。

コード類は、束ねたり、引っ張った
り、重い物を載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工した
りしない
感電や発熱・火災の原因になります。

機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。
禁止

漏電しゃ断器取付け

注意

傷つけ禁止

ドレン水を確実に排水できるようにする

異常時（焦げ臭いなど）は、運転を停止してブレーカーを切る

排水経路に不備があると、室内外ユニットから水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。
住宅会社に相談してください。

排水移設・修理時は警告
お客様自身で分解・改造・修理をしない移動再設置・修理する場合は、住宅会社に相談する

不備があると、火災・感電・室内ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。

不備があると、感電や火災などの原因になります。
禁止

住宅会社に相談

エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、住宅会社に相談する
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容を住宅会社に確認する

ブレーカーを切る

室内ユニット内部の洗浄はお客様
自身では行わず、必ず住宅会社に相談する
誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になることがあります。
また、洗浄剤が電気品やモータにかかると故障や発煙・発火の原因になることがあります。

冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒー
ター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。
住宅会社に相談2

住宅会社に相談ご使用時は注意
食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない

室外機の吸込口やアルミフィンにさわらない

リモコンの乾電池の交換は２本とも新しい同種のものにする

品質低下または動植物への害の原因になることがあります。

ケガの原因になることがあります。

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になることがあります。

ぬれた手でスイッチを操作しない

室外機の上に乗ったり、物をのせた 乾電池を充電・分解したり火の中に
投入しない
りしない

感電の原因になることがあります。

落下・転倒によりケガの原因になることがあります。

液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。
禁止

ぬれ手禁止

禁止

長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き エアコンを数シーズン使用した場合
は、点検整備を行う
つけない

ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。

ベース空調の周囲でスプレー等を使用する場
合は、必ずエアコン及び循環用送風ファンを停止してください。機器の故障や火災・変形の原因になることがあります。

禁止

使用禁止

ペットや観葉植物に直接風をあてない

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、ブレーカーを切る

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

被雷すると、故障の原因になることがあります。
禁止

安全のために必ず守ること

同種のものに禁止

使用禁止

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因となることがあります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。住宅会社に依頼してください。 点 検 整 備

注意シールを剥がさない

エアコン全面パネルに貼り付けられているシールはメンテナン
ス時に必要な情報になります。
ブレーカーを切る 貼られたままご使用ください。

禁止

使用可能な外気温度

機械室前に荷物を置かない

定期的にフィルター清掃をする

本システムで使用するエアコンは、
冷房除湿：21〜43℃ 暖房：-25℃〜24℃の気温条件下以外では使用できません。また、SV-20Uは熱交換で使用してください。

ベース空調用機械室に設けられているガラリが荷物等で塞がると故障の原因となります。

エアコンのプラチナエアフィルターは２週間に一度清掃を行ってください。フィルターが目詰まりし、空調能力が低下します。

指示を守る

禁止

お 願 い

機械室の周辺は寝室にしない

運転音に配慮を吹出口の風量確認を

機械室の周辺はエアコン・循環用
送風ファンの運転音が気になる場
合があります。寝室は機械室から離れた場所をお選びください。
お 願 い

エアコンの室外機の吹出口からの温風や、運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。また、室外機の吹出口近くには物を置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
お 願 い

循環用送風ファンが停止していると24時間換気が効率的に行われない場合があります。エアコンのフィルタ
ー清掃後には吹出口の風量を確かめ、循環用送風ファンも正常に運転しているか確認してください。
お 願 い

ダクト内を清掃しないシステムの構成機器の確認

断熱ダクト内は清掃不要です。薬品などを使用し清掃を行うと、ダクト内環境が悪化する恐れがある
ため、清掃しないでください。

ベース空調は「SV-20U」「循環用送風ファン」「床置形エアコン」「カネカHEMS」「吹出口」「給気口」の各機器で構成されています。詳細については各機器の取扱説明書を併せてお読みください。
禁止

お 願 い

同じ部屋に三菱電機製ルームエアコンを設置する場合は

床置形エアコンの近くに三菱電機製ルームエアコンを設置したり、リモコン受信装置の近くで三菱電機製
ルームエアコンのリモコンを操作しない 。
誤動作を起こす可能性があります。

3

お使いになる前にはじめにベース空調システム(以下、ベース空調という）はソーラーサーキット（略称：ＳＣ）向けに開発された空調システ
ムです。ＳＣの高断熱仕様でＵａ値(単位:W/㎡k)をＺＥＨ基準以上(P4■断熱仕様参照）とした住宅で使用されることを想定しています。これらの条件を外れる住宅で使用される場合は十分に性能を発揮できない恐れがあります。

排気SV-20U
熱交換型24時間換気システム

はじめに

屋外へ
外気
吹出
口
出口
給気
気口
口

機械室(ベース空調用機械室）

カネカHE
カネ
カ HE MSMS
タ ブレ ッ ト ・室内空気
室内 空 気循環用送風ファンス マー ト フ ォ ン※カネカの指定する対応OSを備えた
端末デバイス(タブレット・スマートフォン）にアプリをインストールして利用することができます。

ベース空調用エアコン(床置形エアコン)※(以下：本取扱説明書ではエアコンという）※循環用送風ファン２台仕様のイメージ図です。

ご注意■本システムは、ソーラーサーキットの通気を自動コントロールする専用機器「SCナビゲーター」とは連動運転していません。
■カネカＨＥＭＳアプリのご利用にあたっては、カネカＨＥＭＳ取扱説明書をご参照ください。

■断熱仕様
外皮平均熱貫流率Ｕa値は下表の基準以上にしてください。
ZEH基準

地域区分
Ｕa値[Ｗ/㎡ｋ]

4お使いになる前に各部の名称■機械室(ベース空調用機械室）の各部名称※送風ファン２台仕様の場合
エアコン単体の詳細につきましては、三菱電機㈱の取扱説明書
をご覧ください。
※プラチナエアフィルターは2週間に一度を目安に清掃が必要です。
フィルターが汚れていると送風風量が低下し、空調の効きが悪く感じることがあります。

SV-20U
熱交換型24時間換気システム

24時間換気循環用送風ファン
(SC-BSF)

24時間換気入/切入/切ベース空調用エアコン(三菱ハウジングエアコン)
2.8kwまたは4.0kW

メンテナンス時を除き『切』にしない

メンテナンス時を除き『切』にしない
２階ファン風量

２階用循環用送風ファン弱運転固定スイッチ※暖房時に２階の温度上昇を抑えたい場合に使用します。
（本スイッチは設置されない場合もあります。)

各部の名称※24時間換気を兼ねている為、
メンテ
ナンス時以外は「切」にしないこと。

弱固定（冬）

スイッチ

強弱自動切替

熱交換型24時間換気システ
ム単体の詳細につきまして
は、SV-20U取扱説明書をご覧ください。

吹出口

チャンバーボックス
エアコン室外機

給気口（ＳＡ）
エアコン吸込口※住宅会社以外の方はエアコンから外さないこと。

ベース空調用機械室

カネカＨＥＭＳ
無線LANアダプター

ベース空調のすべての機能をご利用いただくには、カネカＨＥＭＳのアプリが必要になります。但し、カネカＨＥＭ
Ｓでの操作はインターネット接続が必要です。エアコンに付属されているリモコンでも操作する事も可能ですが、ベース空調の一部の機能は使えません。

■ベース空調の考え方

ベース空調は一般的な全館空調とは異なり、居室ごと個別に温度制御する機能はありません。１台のエアコンから作られる暖冷房
空気を家中に循環させ、室間の※補助エアコン

温度差が小さくなるよう整えるためのシステムです。
ご注意■左図は見えやすいよう壁に表現していますが、吹出口は実際は天井設置のみとなります。
■ベース空調だけでは、快適性が保てない部屋や急な温度調整が必要な部屋には補助エアコンの設
置をおすすめしています。
■ドアなどで仕切られている非空調室は、ほかの空調室に比べ温度差が生じる可能性があります。

5

お使いになる前に運転前の準備

ベース空調の据付けは住宅会社におまかせください。

ＳＣ-ＳＶシステム

以下の設定にはネット環境が必要です。

２４時間換気「カネカＨＥＭＳ据付工事説明書」をお手元にご用意ください。
①スマホまたはタブレット端末からブラウザを起動し、ログインします。
設置ツール

修理ツール

②

設置ツール

時刻設定

が

システム設定SC ナビ・ベース空調設定
機器設定
機器接続登録表示されます。

機器接続確認エネルギー計測機器の設定
詳細設定（開く）※冬期は弱運転「」にすることもできます。

ログアウト

コントローラー設定

1 2 3 4

入カネカＨＥＭＳ設置ツール

1 2 3 4「SV-20U取扱説明書」をお手元にご用意ください。
①電源ブレーカーを「入」にします。
②スイッチをＯＮにします。
(赤く点灯します）③熱交換/外気導入切換スイッチを熱交換「 」にします。
④風量切換スイッチを強運転「 」にします。

ベース空調

あり

なし

引渡確認

SV-20Uクラウド接続確認
リセット設定ハウジングエアコン 1
ハウジングエアコン 2
ハウジングエアコン 3

チェックリスト

循環用送風ファン①電源ブレーカーを「入」にします。

情報収集ユニット
Ver xx.xx.xxxx

入※選択は最大 2 台までです。
※機器が表示されていない場合は、機器接続確認画面で確認してください。
冷房運転時の風量設定

Low※初期値：自動暖房運転時の風量設定

自動※初期値：自動除湿運転時の風量設定

High※初期値：自動除湿運転時の室温取得間隔

6 時間ごと※初期値：2 時間ごと設定

２４時間換気②スイッチをＯＮにします。

入切

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時を除き『切』にしない

運転前の準備(赤く点灯します）③

SC ナビ・ベース空調設定

を選択します。

④ベース空調設置の有無を選択します。

ベース空調用エアコン(床置形エアコン)「三菱ハウジングエアコン霧ケ峰取扱説明書」をお手元にご用意ください。
①エアコン専用回路の電源ブレーカーを「入」にします。
②エアコン付属のリモコンに乾電池を入れてください。
入

ベース空調

なし

あり

⑤各運転時の風量設定を選択します。
冷房運転時の風量設定

自動※初期値：自動暖房運転時の風量設定

自動※初期値：自動除湿運転時の風量設定

LOW※初期値：自動マークを押して、手前に引く。

最初に − 側をセットする。
＋ − を正しく！

Ｓ Ｃ ナ ビ ゲ ー タ ー (TS-200の場合)①前面パネルの運転切り替えスイッチを自動に設定
してください。

ご注意■除湿運転時の風量設定は「LOW」を選択してください。

⑥除湿運転時の室温取得間隔を設定します。
除湿運転時の室温取得間隔

1 2 時間ごと※初期値：2 4 時間ごとお願い
■詳細は「カネカHEMS据付工事説明書p24」に従い設定してください。

カネカＨＥＭＳ
お願い「カネカＨＥＭＳ取扱説明書」をお手元にご用意ください。

■ベース空調を使用するときは”自動”または電源を”OFF”でお使いください。「小屋裏」「床下」ではベース空調を使用しないでください。

①端末で「カネカＨＥＭＳ」を検索してアプリをダ
ウンロードしてください。
カネカHEMSＳ Ｃ ナ ビ ゲ ー タ ー (カネカEMSの場合)①ベース空調システムをお使いの物件は、「SCナビゲーター初期設定」画面より、システム構
成を「都市型
都市型」に設定してください。
②「SCナビゲーター動作モード設定」画面より、動作モードを「アクティブモード
アクティブモード」に設定してください。
お願い■カネカ通信アダプタNSW001 アプリケーション取扱説明書
SCナビゲーター操作編を参照ください。

6

Android : Google PlayiOS
: App Store②「カネカＨＥＭＳ据付説明書」をお読みになり、設置ツールより初期に設定したログインIDとパス
ワードで接続を行ってください。
③ダウンロードしたカネカＨＥＭ
Ｓアプリから”間取りコントロー
ラー”を確認し、エアコンの付属のリモコンから冷房または暖房運転させた時に、ベース空調が緑色になっていることを確認します。
ご注意■設置ツールで行った地域設定と時刻設定は正しく行われているか、再度ご確認ください。正しく設定されていない場
合、おまかせ運転が正常に運転しない恐れがあります。

お使いになる前にシステムの機能 【制御の内容】

カネカHEMS機能■ カネカＨＥＭＳから使える機能

カネカHEMS

マニュアル運転

季節に合わせてベース空調を自動で運転し、夏は冷
房、冬は暖房、梅雨は除湿運転を行います。また、春・秋はエアコンを運転せず、換気を行うために循環用送風ファンのみ運転します。おまかせ運転では季節毎の運転が切り替わる際にアプリにお知らせ通知が届き
ます。
①冷房運転
夏季の冷房期間
弱-標準-強の範囲内で、30℃〜22℃まで
0.5℃ごとに設定する温度を変えることができます。
②暖房運転
冬季の暖房期間
弱-標準-強の範囲内で、
18℃〜26℃まで
0.5℃ごとに設定する温度を変えることができます。
③除湿運転
梅雨の除湿運転期間
弱-標準-強の３段階で動作設定することができます。
④おまかせ弱設定
おまかせ運転時にベース空調
を少し弱めに運転する時間帯を設定します。活発に活動していない就寝時など、空調が弱めでも問題ない時間帯の設定がおすすめです。設定した時間帯以外は「機器の設定」の動作温度で運転します。
⑤送風運転
エアコンを一次的にOFFにした場合や、おまかせ運転のエアコンが停止する春・秋の期間においても24時間換気の給気の役割がある送風ファンは停止しません。

おまかせOFF設定時は通常のエアコンのリモコン操作と同じようにマニュアル運転を行うことができます。
設定をタップするとエアコンから「ピピッ」と設定音が鳴ります。冷房運転、暖房運転時の温度設定
はおまかせ運転と同様、設定温度となります。また、除湿運転時もおまかせ運転と同様、弱 - 標準 - 強 の３段
階の動作設定の運転となります。
（ベース空調は終日運転することを想定しています。
通常のエアコンのように間欠運転させる場合は、エアコンを運転させてからすぐに空調効果を感じられない
場合があります）ご注意■ 設定温度とは機械室内のエアコンの吸込温度を指しているため、実際に空調された居室の温度とは異なる場合があります。
■ 除湿運転には温度の設定はありません。

シ ステムの機 能

おまかせ運転■ おまかせ運転の季節設定
春

梅雨

夏

北東北

～

～

～

東北・甲信越～～～関東・北陸・近畿～～～

東海・中四国・九州～～～

南九州・南四国

～

～

～

地域

地域ｺｰﾄﾞ

秋

冬

北東北

～

～

東北・甲信越～～関東・北陸・近畿～～

東海・中四国・九州～～

南九州・南四国～～地域

地域ｺｰﾄﾞ

地域

都道府県

北東北

岩手、秋田、青森、福島（平野部以外）

東北

山形、宮城、福島（平野部）

関東

千葉、埼玉、東京、神奈川、栃木、群馬、茨城

東海

静岡、愛知、岐阜（平野部）、三重

甲信越

岐阜（平野部以外）、長野、新潟、山梨

北陸

富山、石川、福井

近畿

滋賀、京都、大阪、和歌山、奈良、兵庫

中国

鳥取、島根、岡山、広島

四国

香川、徳島、愛媛

九州

福岡、佐賀、長崎、大分、山口

南九州

熊本、鹿児島、宮崎

南四国

高知

ご注意
■ 詳しくはカネカHEMS取扱説明書をご参照ください。
■ 日付の変更はできません。

7

お使いになる前にシステムの機能 続き■ 循環用送風ファン
循環用送風ファン(以下 送風ファンという。）はエアコンの運転状況に連動し強弱２種類の送風量で運転します。
・エアコンの強運転時⇒

送風ファン強運転（吹出口の風量多い）

・エアコンの弱運転時⇒

送風ファン弱運転（吹出口の風量少ない）

・エアコン停止時⇒

送風ファン弱運転（吹出口の風量少ない）

２４時間換気入切

エアコン停止時においても送風ファンは停止しません。これは家中の温度差を小さくし、24時間換気

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時を除き『切』にしないを行う目的また空調ダクト内の環境を健全に保つためにも効果がありますのでメンテナンス時以外はスイッチを切らないようにしてください。
ご注意■吹出口は全開でお使いください。
■機械室内のスイッチを「切」にしないでください。
■長期不在時等で長期間ブレーカー（主電源）を切る場合は、ダクト内を十分に乾燥させてからファンを停止させてください。

必ずお守りください

ベース空調システムにおける、夏のＳＣナビゲーターの使い方

1
2※自動仕様、半自動仕様共通
SCナビゲーターは、SCナビゲーターの運転前の準備（P６）を参照し設定してください。
梅雨から夏の除湿や冷房を使用される期間は、床下ダンパーからの冷気流出による冷房効果の低下や、床下環境等の保全のため、運転モードは床下ダンパーを開放しない[自動自動]または[停止停止]でお使いください。(P.11参照)
ＳＣナビゲーター(TS-200の場合)

カネカＨＥＭＳのお知らせ「おまかせＯＮ」では、タブレットや
スマートフォンに季節の空調切替のお知らせがあります。

夏の季節になりました
ので、 ベース空調のエアコンを｢冷房｣に設
定します。

表示例

電源スイッチ(OFF=停止)

夏の季節になりました
ので、ベース空調のエ
アコンを｢冷房｣に設定します。
秋の季節になりました
ので、ベース空調のエ
アコンを運転停止にします。

運転切替スイッチ■ SCナビゲーター（カネカEMS版）をお使いの場合
・P6の設定を行った上で、カネカEMSアプリより[自動または停止]でお使いください。

■ ２階用循環用送風ファン弱運転固定スイッチの活用
・暖房運転時に２階の室温上昇を抑えたい場合、スイッチを左側（弱固定）にすることで２階に送風するファン
を弱運転に固定することができます。そのほかの運転時は右側（強弱自動切換）にしてお使いください。
※平屋の建物など空調設計上、このスイッチは設置されない物件もございます。

8

運転のしかたおまかせ運転カネカHEMS機能

お ま か せ 運 転のしかた
スマートフォン用カネカＨＥＭＳアプリを起動します。

1開始

間取りコントローラー下部のタブバーの「⇒ベース空調設定

ベース空調設定
画面非選択時2

1
おまかせ運転2 設定
3 調節
4 おまかせ弱設定

画面選択時」をタップします。

空調のモードから「おまかせON」を選択「夏の冷房運転時の動作設定」「冬の暖房運転時の動作設定」「梅雨の除湿運転時の動作設定」をお好みで設定し、設定をタップします。

設定

3をタップするとエアコンから「ピピッ」と設定音が鳴ります。

「おまかせ弱設定の時間」は就寝時間帯などベース空調を弱めに運転させたい場合に設定します。弱めに運転させる時間を選
択し、 設定をタップします。 設定

をタップするとエア

コンから「ピピッ」と設定音が鳴ります。
おまかせ弱設定の制御

冷房時：設定温度26℃⇒28℃(+２℃)ただし、30℃設定以上にならない
暖房時：設定温度22℃⇒20℃(-２℃) ただし、18℃設定以下にならない
除湿時：弱設定で運転

4「おまかせON」設定について■設定後に付属のリモコン等で温度設定やOFFなど他の操作を行った場合でも毎朝6:00におまかせON運転に戻ります。さらに「おまかせ弱設定の時間」
を「設定する」で使用している場合は、時間帯の設定をされた時間におまかせ運転ONに戻ります。
例：おまかせ弱設定の時間を23時〜5時に設定されている場合⇒１日の間に23時、5時、6時の計3回、おまかせON運転に戻る■「おまかせ運転の季節設定」の春と秋の期間は、エアコンを停止する運転となります。春または秋の期間にもベース空調を使用する場合は、「おまかせOFF」に設定した後、マニュアル運転または付属のリモコンを使用
し、適宜空調をご使用ください。
例：関東・北陸・近畿の地域設定で「おまかせON」で暖房を使用している場合⇒４月１日の0:00に暖房が停止■「おまかせ運転の季節設定」における除湿時期におまかせONでは肌寒い場合は、「おまかせOFF」を選択し、マニュアル運転または付属のリモコンを使用して、冷房または除湿で使用することをお勧めします。
ご注意■ ベース空調は機械室内のエアコンの吸込温度を指しているため、ベース空調の設定温度と実際に空調された居室の温度とは異なる場合があります。
■設定温度は初め「標準」でお使い頂き、空調の効きに合わせ、お好みで調整してください。

9

運転のしかた

上手にお使いいただくために■24時間運転で使用する

しかた

ベース空調は24時間連続運転で使用するシステムです。間欠運転でご使用になると、エアコン再運転直後はしばらく空調効果を感じられないことや、十分な効果を発揮出来ない可能性があります。

■除湿・冷房運転時に高温の外気を家に入れない
ベース空調は24時間連続運転で使用するため、除湿または冷房運転期間は基礎のコンクリートや空調ダクトが冷えた状態となります。結露やカビの原因となる可能性がありますので、以下２点の注意事項を必ず守ってください。
①外気が高湿時に窓をあけた状態で除湿または冷房運転させない。
②ベース空調使用時、SCナビゲーターは必ず「自動」
または「OFF」
で使用する。

●長期間使用しないとき●長期不在から再度使い始めるとき

1
2
3

1
2
3

エアコンに付属のリモコン操作で、３~４時間暖房運転または送風運転をさせ、エアコン
内部を乾燥させてください。
エアコン専用回路のブレーカーを「切」にします。
液漏れや故障を避けるた
め、
リモコンから乾電池を取り出してください。

マークを押して、手前に引く。

4

エアコン停止後も数日間、送風ファンを運転させてダクト内部を乾燥させてから送風ファンの電源をお切りください。
またSC-SVは弱4

上 手 にお使 いいただく ために■長期間ご使用にならないとき
プラチナエアフィルターを取り出し、清掃などのお手入れをします。
エアコン正面または機械室ガ
ラリ、また、室外機が物で塞がれていないか確認します。
室外機のアース線が外れていないことを確認します。

エアコン専用回路のブレ

入ーカーを「入」にします。

運転 「 」に切替えてください。
２４時間換気２４時間換気入切

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時を除き『切』にしない
SV-20U

ご注意

5

送風ファンの電源を「入」にし、エアコンの運転を再開してください。

２４時間換気入切

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ時を除き『切』にしない■送風ファンは極力停止させないでください。
■長期不在時等で長期間ブレーカー（主電源）を切る場合は、ダクト内を十分乾燥させてから送風ファンを停止させてください。

■旅行等で数日間不在となるとき
ダクト内に残った水蒸気がニオイやカビの原因になる可能性があります。送風ファンは停止させず、ダクト内部の乾燥を促してください。

11

困ったときに「故障かな？」と思ったら

効 か な い「故 障 かな？ 」と思 ったら12困ったときに「故障かな？」と思ったら 続き
故障かな？

お確かめください。

お答えします。

効 か な い冷房期および暖房期に一定時間エアコンを停止していましたか？

冷房期および暖房期に一定時間エアコンを停止していた場合 ダクト内が冷たい時もしくは暖かい
場合は運転開始時にはすぐに冷房・暖房の効きが感じられない場合があります。

除湿運転が急に止まる

除湿運転時の室温取得間隔が8時間以上の設定になっていますか？

取得間隔が短いと、機械室内室温が常に下がった状態になり、エアコンが停止します。カネカ
HEMS設置ツールの除湿運転時の室温取得間隔をご確認ください。推奨時間間隔は12時間ごととなります。

吹出口から空気が出ない

送風ファンが止まっていませんか？

機械室内部の送風ファンのスイッチが「入」（赤色LED点灯）になっているか確認し、送風ファンが動作しているか確認してください。

HEMSの設置ツールを確認してください。

HEMSの設置ツールで「除湿運転時の室温取得間隔」を12時間または8時間に設定してください。
⇒カネカHEMS据付工事説明書P32参照

カネカHEMSアプリの除湿運転動
作設定を確認してください。

カネカHEMSアプリの除湿運転動作設定を「弱」にしてください。
⇒弱でも冷えすぎる場合はおまかせ運転をOFFにし、適宜マニュアル運転で調整してください。
(おまかせ運転がONになっている場合、マニュ
アル運転で一時的にOFFにしても朝夕6:00にはおまかせ運転に復帰します）。

吹出口の風量調整が全開になっていますか？

風量調整つまみを少量だけ絞った状態で使用すると、送風ファンの強運転時に風切り音が鳴る場合があります。風量調整つまみは全開でお使いくだ
さい。

除湿が冷え過ぎる

吹出口からヒューと音がする音
送風ファンの運転音がうるさい

エアコンが強運転中ではありませんか？

「故 障 かな？ 」と思 ったら

効 き 過 ぎ

運転直後すぐに冷たい(暖かい)空気が出てこない

エアコンが強運転時は、エアコンと同時に送風ファンも強運転となるため、騒音が大きくなります。
⇒送風ファンの強運転時には一般的なルームエ
アコン運転音程度の騒音が発生します。エアコンが停止したあとも送風ファンが強く回る場合
や普段とは異なる異音がする場合にはお建てになった住宅会社までお問合せください。

ニオイ

部屋が臭う

フィルターは汚れていません
か？

焦げ臭い

送風ファン及びエアコンから焦げ臭さがしますか？

エアコンの清掃をおすすめします。
⇒長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生させる場合があります。
また、新築時のお部屋などでは多少のニオイが発生する場合があります。
送風ファン及びエアコンを停止してください。
⇒お建てになった住宅会社までお問合せください。

13

困ったときに「故障かな？」と思ったら 続き
故障かな？

お確かめください
お答えします。

お確かめください。

機 械 室

送風ファンが止まっていませんか？

送風ファンが結露している
SV-20Uのスイッチは熱交換「」に固定されていま
すか？

送風ファンが停止している状態で冷房または除湿運転をさせた場合、冷気が送風ファン本体に留まり冷えることでファン表面が結露することがあります。メンテナンス時以外は送風ファンの運転をた
切らないでください。
外気が高湿の状態のときに「外気導入」になっていると機械室内が高湿化することにより送風ファ
ン表面に結露を起こす可能性があります。
SV-20Uスイッチは「熱交換」でお使いください。

停電時についておまかせ運転時マニュアル運転時

カネカHEMSでON①送風ファンは電源復帰とともにON②エアコンは止まっているので、カネカHEMSもしくは付属のリモコンでON

付属リモコンでON

カネカHEMSでON

付属リモコンでON

⇒

⇒

⇒

⇒

カネカHEMSの運転設定
で動作

リモコンをONした時の運転設定で動作

カネカHEMSの運転設定
で動作

リモコンをONした時の運転設定で動作⇒⇒「故 障 かな？ 」と思 ったら
停 電 時 について・お手 入 れ①送風ファンは電源復帰とともにON②エアコンは止まっているので、カネカHEMSもしくは付属のリモコンでON③翌朝AM6：00になれば、通常のおまかせ設定で 動きます。
ご注意■カネカHEMSは停電してもおまかせON設定を覚えていますが、翌朝AM6:00になるまでおまかせ運転はONされません。
■すぐにおまかせ運転をONにしたい場合は P9 の「おまかせ運転のしかた」をご参照の上、手順にしたがってカネカHEMSアプリを操作してください。
■カネカHEMSが正しい時刻設定になっている必要があります。インターネットにつながっていれば自動で時刻合せを行います。

お手入れ

長くお使い頂くため、日々のお手入れは必ず行ってください。
フィルター清掃の際は、送風ファンを「切」にしてから行ってください。

ご注意■フィルター清掃後、送風ファンのスイッチを「入」にし、エアコンの運転を再開させてください。

ベース空調用エアコン(床置形エアコン)
前パネル（１年に１度が目安）
プラチナエアフィルター(２週間に１度が目安）
熱交換器(1年に1度が目安)
ご注意■アルミフィンに直接手を触れないでください。
ケガの原因になることがあります。
■ﾌﾟﾗﾁﾅｴｱﾌｨﾙﾀｰを外した後、熱交換器のお手入れをしてください。

アレル・除菌フィルター(別売)(３か月に1度が目安)■さらに空気質にこだわりたい方は別売りで購入し、取付けることができます
三菱電機ハウジングエアコン取扱説明書参照

14

SV-20U
定期的なフィルター清掃が必要です。
SV-20U取扱説明書P8〜をよくお読みになり清掃を行ってください。
フィルター清掃時には運転を停止してから行ってください。

外気清浄フィルター(6か月に1度が目安)
排気側フィルター(6か月に1度が目安)
防虫フィルター(6か月に1度が目安)
高性能除じんフィルター(6か月に1度が目安)
SV-20U取扱説明書

参照

循環用送風ファンフィルター清掃などのお手入れはありませんが、エアコンのフィルター清掃のときに、機械室をのぞき、異音がないか、運転しているかなどを適宜確認してください。

困ったときに

動作点検
動作点検の仕方●天井の吹出口から常に風が出ているか、手をかざして日々確認するようにしてください。また、エアコンを暖房または冷房の運転をし、ファン風量が強弱に切り替わるかを確認することで送風ファンが正常かどうかを確認することができます。
ご注意■吹出口の動作点検のときは、不安定な台に乗らないでください。落下・転倒によりケガの原
因になることがあります。
■送風ファンが停止していると、空調や換気が適切に行われないことがあります。

●エアコンの運転状況は、カネカＨＥＭＳの間取りコントローラーより確認することができます。ベース空調エアコンのアイコンが緑色になっている場合
は、運転している状態です。

設定温度と実際に空調された居室の温度とは異なる場合があります。

修理やお手入れのご相談やお問合せ
ベース空調は、三菱電機㈱製の床置形エアコンを使用していますが、エアコンの故障やメンテナンスを要望される際は三菱電機㈱ではなく、お建てになった住宅会社までお問い合わせください。直接三菱電機修理窓口まで依頼された場合、対応できない場合があります。

設計上の標準使用期間（エアコン本体）※【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。一般的な故障を保証するものではありません。
■標準使用条件 JIS C 9921-3による環境条件

製品の定格電圧による/50Hz・60Hz共通

電源電圧/周波数
室内温度

冷房

27℃ (乾球温度)

暖房

20℃ (乾球温度)

室内湿度
室外温度

冷房

47% (湿球温度19℃)

暖房

59% (湿球温度15℃）

冷房

35℃ (乾球温度)

暖房

7℃ (乾球温度)

室外湿度

冷房

40% (湿球温度24℃）

暖房

87% (湿球温度6℃）

製品の据付説明書による標準設置

設置条件
負荷条件

木造平屋、南向き和室、居間

住宅

製品能力に見合った広さの部屋(畳数)

部屋の広さ
想定時間

1年間の使用日数

東京モデル
冷房

6月2日から9月21日までの112日間

暖房

10月28日から4月14日までの169日間

1日の使用時間

冷房

9時間/日

暖房

7時間/日

1年間の使用時間

冷房

1008時間/年

暖房1183時間/年

ご注意

動作点検・修理やお手入れのご相談やお問合せ
設計上の標準使用期間 エ(アコン本体）・補修用性能部品の最低保有期間はご注意■ベース空調の温度表示は機械室内のエアコンの吸込温度を指しているため、ベース空調の■ベース空調の場合は、一般的な全館空調エアコンの設計上の標準使用期間とは異なり、24時間連続運転使用となりますので、使用条件に応じて標準使用期間が短くなります。
■ファンモーターは3年目安での点検・交換を推奨しています。

補修用性能部品の最低保有期間は補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
性能部品とは、その部品の性能を維持するために必要な部品です。

15困ったときに修理を依頼されるときは○「故障かな？」と思ったら、(12〜14ページ）にしたがってお調べください。
○不具合があるときは、お建てになった住宅会社にご相談ください。その場合は以下の内容をご連絡ください。
○ご連絡いただきたい内容
1.システム名：ソーラーサーキット ベース空調システム
2.故障内容・できるだけ具体的に（エアコンが動かない、送風ファンが動かない・異音がある・・・等）
3.ご住所、お名前、連絡先(電話番号）、付近の目印など■長年ご使用の機器の点検をお願いします。

修理を依頼されるときは・主仕様

住宅会社名

主仕様
ベース空調用エアコン（床置形エアコン）
MFZ-HK2817AS-W-IN/MUFZ-HK2817AS-DS MFZ-HK4017AS-W-IN/MUFZ-HK4017AS-DS
電
冷房

源

単相200V

単相200V

能力(kW)

2.8

4.0

消費電力(W)

640

1060

運転電流(A)能力(kW)
暖房

消費電力(W)

3.51

5.82

標準

4.0

5.6

低温

5.3

6.9

標準

920

1410

低温

2080

2870

運転電流(A)

5.05

7.74

(最大)

(15.0)(20.0)

循環用送風ファン
定格電圧 定格周波数

電動機形式：DCブラシレスモーター 10極設定

定格圧損時(鋼板管φ150で38m相当)
電流
(A)

消費電力
(W)

風量
(㎥/h)

正面騒音
(dB)

側面騒音
(dB)

強1

0.5

25.8

275

36

37

強2

0.58

30.8

300

38.5

39

弱

0.17

7.5

150

21.9

20.5

質量
(kg)

10.5

※特性はJIS C 9603に基づく定格圧損時の測定値です。
※定格圧損は275㎥/h時70Paを基準とします。

TEL：03-5574-8139

16[受付時間]10:00～17:00

改訂：2021年6月