機種名（総称名※）
エスブイエイチジェイ

ゼット

SVHJ125Z
取  扱   説   明   書

外気処理換気システムの特長
換気（給気・排気）除湿・
温度調節

⿟このたびは外気処理換気システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
⿟⿟この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
⿟⿟ご使用前に⿟「安全上のご注意」を必ずお読みください。 ▶４, ５ページ
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

空気清浄・
防虫

会員制サイト「CLUB DAIKIN」でご愛用者登録をお願いします。


詳しくは裏表紙をご覧ください⿟保証書はお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、取扱説明書、据付説明書とともに大切に保管してください。
⿟※換気ユニットと室外ユニットを併せた総称名です。各々の機種名は巻末の「仕様」でご確認ください。

3P677601-2D.indd

12022/06/27

14:08:12

上手にご使用いただくために使用時のお願い

こんなときは使用しないでください■ この製品は、建築基準法に定められた第一種換気設備です。お手入れや点検のとき以外は運転を止めないでください。

■ 本体の近くで暖房器具を使わないでください。
⿟
暖房器具の熱により吸込グリル、吹出グリル、フィルターなどが変形することがあります。

■ 本製品はエアコンではありません。
⿟
夏季や冬季にお部屋を快適に保つために、エアコンも併用してください。

■ 換 気ユニットの吸込口の下に他の電気製品や家財などを置かないでください。
⿟
水滴が落ちて、汚損や故障の原因になります。

■ 本製品には加湿機能はありません。
⿟
冬季の湿度調整には加湿器などを併用してください。

■ 本 体の下に強いニオイを発生するものを置かないでください。
⿟
換気ユニットの吸込口がタバコなどのニオイを吸い込むと、本体にニオイが付着し、各部屋の吹出口からニオイが出ることがあります。

 気ユニットの吸込口の下にものを置かないでください。
⿟■換
お手入れができなくなります。
■ フィルターはいつもキレイにしてください。
⿟フィルターが汚れていると、能力が低下します。
⿟「フィルターのお手入れ時期です」表示が出たら、お手入れしてください。
■ 窓や外戸を開けたままで長時間運転しないでください。
⿟
機器の性能低下の原因になります。

運転中に停電になったら
 電後、自動的に運転を再開します。
通⿟
もし運転が再開しない場合は、リモコンから運転を開始
してください。

雷が鳴り始めたら長期間使用しない時① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部の汚れを落とし、よく乾燥させる。
（内部クリーン運転のしかた▶10ページ ）② 運転停止後、フィルター掃除を行う。
⿟
（お手入れ ▶13～17ページ ）③ 外気処理換気システム専用のブレーカーを切る。
⿟ 
⿟本製品は運転しないときでも電力を消費します。
⿟ 
⿟ふ たたび使用する場合は、ドレンホースの排水口がふさがれていないことを確認したうえで、ブレーカー
を入れてください。約１分間各部の動作チェックを行います。

 雷のおそれがあるときは、運転を停止し、ブレーカー
落
を切ってください。

◎運転設定「自動」がおすすめです⿟ 
⿟春や秋など外気負荷が小さい時期は、エアコンを使用しなくても住宅全体の温湿度を保つことができます。
⿟ 
⿟梅雨時期は換気により住宅に侵入する高湿空気をしっかり除湿してくれます。
⿟ 
⿟夏や冬には外気負荷を低減できるため、エアコンの運転頻度を下げることができます。

2
3P677601-2D.indd

22022/06/27

14:08:12

もくじ
はじめに

上手にご使用いただくために ........................................ 2
安全上のご注意 ........................................................... 4
各部の名前と働き ........................................................ 6＜本体、リモコン＞

運転のしかた運転の開始と停止 ........................................................ 8運転設定を変えたいとき ............................................... 8
風量設定を変えたいとき ............................................... 9
除湿設定 ..................................................................... 9内部クリーン ............................................................. 10
便利な機能

ストリーマ................................................................. 11
コントラスト調整 ...................................................... 11
キーロック ................................................................ 11
時計設定 ................................................................... 12

お手入れ

お手入れのしかた ...................................................... 13
別売品

故障かな？と思ったら ................................................ 18
困ったとき

？

運転ランプが点滅するとき ......................................... 20
保証とアフターサービス ............................................. 21
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について／
よくあるご質問 .......................................................... 22仕様 ......................................................................... 23
お客様ご相談窓口／ご愛用者登録 .......................... 裏表紙
本書のイラストはイメージ図です。

3
3P677601-2D.indd

32022/06/27

14:08:12

必ずお守りください

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。
■ 誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

警告

注意「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

「してはいけないこと」を表しています。

「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、
大けがを防ぐためにお守りください。

警告
電源は■ ぬれた手で電源の「入」「切」
や操作はしない。

お手入れ時は■ お客様自身で、工具を使った分解掃除や改造、内部の洗浄はしない。

（感電の原因）禁止■ 電線の継ぎ足しはしない。

（火災の原因）禁止■ 破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。

（水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因）
換気ユニット内部の洗浄には、専門技術が必要です。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

（感電や火災の原因）

据付け・移設・修理時は■ 室外ユニットに表示の冷媒（R32）以外はご使用時は■ 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。

（けがや故障の原因）

禁止■ 可燃性のガス（ヘアスプレーや殺虫剤など）

は本体の近くで使用しない。

（感電や引火の原因）■ 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。

（引火や本体への吸引による発火や発煙の原因）■ 洪水・台風などで換気ユニットや室外必ず実施

ユニットが水没したときは、すぐに電源
ブレーカーを遮断し、お買い上げの販売店に相談する。

（故障や感電、火災などの原因）

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常・故障例● 電源コードが異常に熱い。
● こげ臭いニオイがする。
● ブレーカーがひんぱんに落ちる。
必ず実施● 本体から水が漏れる。
（異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因）
すぐに運転を停止し、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

4
3P677601-2D.indd

使用しない。

禁止（故障や破裂、けがなどの原因）■ お客様自身で本体、リモコンの据付けや移動、修理、再設置はしない。

（感電や火災、けがなどの原因）
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
■ アースや漏電遮断器が設置されていることを確認する。

（感電や火災などの原因）必ず実施 ■ 必ず外気処理換気システム専用のブレーカーを使う。

（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）■ 除湿しない、温風が出ない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
⿟（冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります）■ 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。

（万一ガスが漏れると、発火の原因）■ ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。

（不確実な場合、家財などをぬらす原因）4

JHCJ001

2022/06/27

14:08:12

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るためにお守りください。

換気ユニットは■ 動植物に直接風をあてない。

リモコンは■ リモコンで遊ばせない。

（誤操作による体調悪化や健康障害の原因）（動植物に悪影響を及ぼす原因）■ 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない。

禁止（品質低下などの原因）

はじめに

注意

禁止

■ 本体の下に、他の電気製品や家財などを置かない。

（感電や故障の原因）
内部の点検調整はお買い上げの販売店にご依頼ください。

運転のしかた（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）■ リモコンは絶対に分解しない。

■ 発煙タイプの殺虫剤や防カビ剤を使用するときは運転しない。殺虫剤や防カビ剤の使用後は、窓を開けて十分換気してから運転する。

（蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、健康を害する原因）■ 吹出口の風が直接あたるところで燃焼器具を使わない。

ご使用時は■ フィルターを抜いたままで運転しない。

（不完全燃焼の原因）■ 本体の近くで暖房器具を使わない。

（吸込グリル・吹出グリル・フィルターなどの変形の原因）■ 吹出口の近くにスプレー缶などを置かない。

禁止（全熱交換エレメントにゴミやホコリが詰まり、性能低下・故障の原因）（本体からの温風によりスプレー缶などが爆発する原因）■ 吹出グリルや吸込グリルをふさがない。

お手入れ時は■ 不安定な台に乗らない。

（転倒など、けがの原因）

室外ユニットは■ アルミ部分に触らない。

禁止（手を切る原因）■ ユニットの上に乗ったり、（ベランダなどの高い場所に⿟設置の場合、転落の原因）■ 据付台が破損したまま、放置しない。

■ 消臭剤などのスプレーを吹きかけない。

（故障の原因）■ 必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。

ものを載せたりしない。

禁止

便利な機能

（部屋全体に風が行き渡らず換気不足で酸欠となり、体調悪化・健康障害の原因）（ファンが高速で回転しているため、けがの原因）

必ず実施■ ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉などがたまらないようにする。

必ず実施（虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因）

換気ユニット・室外ユニット周辺の確認■ 図の距離をあけないと、外気処理換気システムの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

乾燥した
風通しの
良いところ

壁など
吹出口側

吸込口側

映像の乱れ
雑音防止
１ｍ以上離す■ 火災警報器と換気ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。⿟
なお、火災警報器が誤作動するおそれがあるため、換気ユニットの風が直接あたらないようにしてください。
⿟■ 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。
換気ユニット内部に油が付着し、水漏れの原因となります。
■ 床 面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。⿟
換気ユニット内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。⿟
ワックス塗布後は窓を開けて十分に換気を行ってから運転してください。

3P677601-2D.indd

5

ストリーマ放電について● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすること⿟がありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

■ 加 湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、蒸発すると
⿟
白い粉になります。
このような水分が換気ユニット内部に入ると汚れの原因になります。

困ったとき⃝設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

お手入れ（落下や転倒によるけがの原因）■ 外気処理換気システムを数シーズンご使用後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。ドレンの排水経路が詰まると、換気ユニット内部からの水漏れの原因となります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。
■ 据付説明書にしたがわない施工工事や改造製品については、保証の対象外となります。
■ 弊社カタログ記載の別売品以外の市販品を取り付けて運転することは避けてください。
⿟（結露、異音などの原因）

52022/06/27

14:08:13

各部の名前と働き
本体
換気
ユニット

外気フィルターユニット
防虫フィルター（黒色）

機種名
製造番号

パネル

▶14ページ▶15, 16ページ

吸込グリル▶14ページ

外気フィルター（白色）▶15, 16ページ

排気フィルター▶14ページ

外気フィルターユニット台▶15, 16ページ

室外
ユニット

屋外温度センサー部（背面）
屋外の温度を検知します。

吸込口（側面・背面）

機種名
冷媒配管、連絡電線

吹出口

ドレンホース

除湿運転時、換気ユニット
から出た水を排出します。

ドレン排水口アース端子

温風運転時、室外ユニットから出た水を排出します。（底面）

外気処理換気システムの仕組み
全熱交換エレメント
屋外空気と室内空気の温湿度を交換します。

温度センサー
外気温度を計測します。

6
3P677601-2D.indd

6

吹出グリル
(吹出口）

温湿度センサー
全熱交換エレメント通過後の温湿度を計測します。

吸込グリル
(吸込口）
屋外フード
(給気）

各部屋への給気

排気

屋外空気

（内部）

吹出グリル
(吹出口）

室内空気
フィルター
空気の汚れを抑制します。

コイル熱交換器
湿度が高い時期にはさらに除湿を、寒い時期には加温をします。

リモコン

屋外フード
(排気）

2022/06/27

14:08:13

運転モード表示
換気ユニットが除湿運転している場合は「除湿」、温風運転している場合は
「温風」
と表示さ
▶８ページ
れます。換気のみの場合は表示されません。

また、運転設定が自動で、「換気＋除湿」で運転している場合は除湿設定が表示されます。 ▶９ページ

運転設定表示
運転設定
（自動、
エコ自動、
換気）
▶８ページ
を表示します。

ストリーマ表示
ストリーマ設定が入の場合表示されます。 ▶11ページ

表示部(バックライト付き)

表示

操作ボタンのいずれかを押すとバックライトが約30秒間点灯します。

無線LANの通信中に表示します。
（無線LAN接続アダプターは別売品です。）

表示

風量表示

自動

換気風量の設定を表示します。
▶９ページ

運転切換ボタンキーロック設定時に表示します。
▶11ページ

月 12：00

除湿標準

運転ランプ(緑)ストリーマ

運転中に点灯します。
異常時には点滅します。
▶８ページ

フィルターのお手入れ時期です

運転設定
（自動、
エコ自動、
換気）
▶８ページ
を変更します。

風量ボタン

運転／停止ボタン。

換気風量の設定を変更します。
▶９ページ

押すと運転を開始。
長押しすると停止します。
▶８ページ

メニュー／確定ボタン

キャンセルボタント。

上下左右ボタンド

前の画面に戻ります。

通知メッセージ表示フィルターのお手入れ時期や、異常を検知したときにメッセージが表示されます。

メニュー選択時にカーソルを移動します。

メインメニュー

内

容

操作ページ

運転設定が自動のときの、目標湿度の設定を変更します。

９

内部クリーン

コイル熱交換器の汚れを落とし、乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

10

ストリーマ

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑えます。

11

コントラスト調整

リモコン表示部の濃淡を調節できます。

11

キーロック

キーロック操作方法を表示します。キーロック中はすべてのボタン操作が無効となります。

11

時計設定

現在時刻を設定します。

12！フィルターサインリセット「フィルターのお手入れ時期です」表示が出たときに表示されます。

17

サービス連絡先と機種名を表示します。

21

サービス連絡先／機種名

リモコンについて

困ったとき

除湿設定

便利機能

お手入れ

メインメニューを表示し、メニュー操作を確定します。

便利な機能

部

線

運転のしかた

ー

はじめに

ル

リモコン

無線LAN設定の操作については、別売の無線LAN接続アダプターの取扱説明書をご覧ください。

●直射日光のあたる場所には設置しないでください。液晶部が変色し、表示できなくなることがあります。
●ボタンを先のとがったもので押さないでください。破損し、故障の原因になることがあります。
●汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。
別売品の無線LAN接続アダプターを接続し、スマートフォンなどで操作をする場合
本製品は、電気通信事業者（インターネットプロバイダなど）の通信回線に直接接続することはできません。
インターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

3P677601-2D.indd

772022/06/27

14:08:13

運転のしかた運転の開始と停止
自動を押す。

月 12：00

除湿標準●運転ランプが点灯し、運転を開始します。
●停止する場合は、４秒以上長押しをしてください。
（運転ランプが消灯します）●この製品は、建築基準法に定められた第一種換気設備です。
お手入れや点検のとき以外は運転を止めないでください。
長時間停止した場合、室内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。

運転設定を変えたいとき
換気

を押す。

月 12：00●押すごとに切り換わります。

自動

エコ自動

換気

自動

換気ユニットが除湿運転している場合
は「除湿」、温風運転している場合は「温風」と表示されます。
換気のみの場合は表示されません。
また、運転設定が自動で、「除湿」で運転している場合は除湿設定が表示されます。

：除湿、温風、換気を自動で切り換えます。
住宅全体の温湿度を保つように運転します。
エコ自動 ：自動よりも除湿、温風で運転する時間を減らします。
自動だと冷えすぎる/暖まりすぎると感じる場合や消費電力を抑えたいときにおすすめです。
換気：換気で運転します。
温湿度の調整が不要な場合におすすめです。
●運転設定が自動の場合は除湿設定（強、標準、弱）が設定できます。
▶９ページ●運転設定が自動、エコ自動の場合の年間の運転時間と消費電力の目安は
右の通りです。

除
湿
温
風
消費電力
（自動設定との比較）

自動2502時間5106時間エコ自動
1014時間
612時間

－

約－70％

C値2.0以下、Ua値0.6以下、６地域、床面積120m2、換気風量160m 3 /h（２台）、国交省Webプログラム住宅モデル試算ベース。

お知らせ●屋外温度が低い場合、運転開始直後は吹出温度が低くなることがあります。

8
3P677601-2D.indd

82022/06/27

14:08:14

自動

はじめに

風量設定を変えたいときを押す。

月 12：00

除湿標準●押すごとに切り換わります。
風量１

風量２

風量３

運転のしかた●換気量確保のため、「風量３」での運転をおすすめします。
●音が気になるときや外出時には、「風量１」、「風量２」をご利用ください。

運転設定が自動のとき、除湿設定 「除湿」に入る湿度を設定します。

1/2

内部クリーン
ストリーマ
除湿設定
サービス連絡先/機種名
便利機能
時計設定
キャンセル：戻る

メニュー：選択

1を押して、メインメニューから除湿設定 を選ぶ。

▲
▼

2

「

除湿設定

を押す。

お手入れ

メニュー：選択

」で「強」
「標準」
「弱」を

選び、

標準
キャンセル：戻る「標準」よりも除湿したい場合は「強」
を、控えめにしたい場合は「弱」を設定
してください。

便利な機能

メインメニュー

ご購入時の設定：標準▲▼

運転設定が自動で、「除湿」で運転している場合はリモコンのメイン画面に選択した除湿設定が表示されます。
●停止中および運転設定がエコ自動、換気で運転中に設定を変更した
場合、次回運転設定が自動に変更されたときに設定が切り換わり
ます。

困ったとき

9
3P677601-2D.indd

92022/06/27

14:08:14

便利な機能内部クリーン 除湿運転でコイル熱交換器の汚れを落とし、その後送風運転で乾燥させます。
お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。
換気量が低下することがあります。

メインメニュー

1/2

内部クリーン
ストリーマ
除湿設定
サービス連絡先/機種名
便利機能
時計設定
キャンセル：戻る

メニュー：選択

1を押して、メインメニューから
内部クリーン を選ぶ。

▲
▼

2

開始画面で

内部クリーン内部クリーン運転中は、運転の設定を変更することはできません。
運転設定、風量設定、除湿設定などを変更したい場合は内部クリーンを終了
してください。

内部クリーンを開始する。

開始
キャンセル：戻る▲▼

メニュー：選択

内部クリーン運転中
運転/停止

を押して

リモコンに内部クリーン運転
中と表示されます。運転ラン
プが点灯します。

短押し：内部クリーン停止

3 途中で終了する場合、を押す。

●内部クリーン運転開始時に運転停止中の場合は、内部クリーン終了後に運転停止状態に戻ります。
●内部クリーン運転開始時に運転中の場合は、内部クリーン
終了後に通常運転に戻ります。
●
を４秒以上長押しすると、内部クリーンの終了と同時に本体の運転も停止します。

内部クリーンについて●内部クリーン運転の流れ
内部クリーンの操作気になったとき
または約１ヵ月に１回

メインメニューから
内部クリーンを開始

電気代の目安（１回あたり）
最大約

15 円

電気代単価27円/kWhで算出しています。

約３分で
ファン停止

内部クリーン運転

水洗浄モード乾燥モード

最大約60分

最大約140分

終了

自動で
終了※

※途中で終了した場合、内部を乾燥しきれないことがあります。

●ストリーマ放電を行いながら除湿運転でコイル熱交換器の汚れを落とし、その後送風運転で乾燥させ、カビやニオイの発生を抑えます。
付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
●全熱交換エレメント通過後の温湿度が、24℃・50％未満の場合は内部クリーン運転できません。

103P677601-2D.indd

102022/06/27

14:08:14

ストリーマ 清潔に保ちます。

ストリーマ放電の分解力で本体内部をキャンセル：戻る1

1/2

内部クリーン
ストリーマ
除湿設定
サービス連絡先/機種名
便利機能
時計設定

はじめに

メインメニュー

ご購入時の設定：入を押して、メインメニューから
ストリーマ を選ぶ。
「
」でストリーマの「入」または「切」を選び、▲▼メニュー：選択を押す。

入キャンセル：戻る

運転のしかた2

ストリーマ

メニュー：選択▲▼「入」設定の場合はリモコンのメイン画面にストリーマと表示されます。

●運転中にストリーマ放電の｢シュー｣、「パチ」という音がしますが異常ではありません。
また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。
●ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、
ごくわずかであり、健康に支障はありません。

メインメニュー

キャンセル：戻るを押して、メインメニューから

1/2

内部クリーン
ストリーマ
除湿設定
サービス連絡先/機種名
便利機能
時計設定

便利機能 を選ぶ。

メニュー：選択▲▼●便利機能のメニューが表示されます。

便利機能
コントラスト調整
キーロック

機能名称

メニュー：選択

お手入れ

キャンセル：戻る▲▼

機能内容
コントラスト調整

コントラスト
調整

便利な機能

便利機能

リモコン表示部の濃淡を設定します。

コントラストを調整します

▲ 濃い
▼ 淡い

キャンセル：戻る メニュー：選択▲▼●淡くし過ぎると、画面が白くなり、見えなくなる場合が
あります。

機能説明
基本画面でメニューボタンを 4 秒以上押すとキーロックが設定されます。
キーロック中は全ボタン操作が
無効です。

基本画面で

困ったとき

リモコンの操作を制限し、誤って操作することを防ぎます。

キーロック

を４秒以上長押しする。

キャンセル：戻る

キーロック＜基本画面＞

自動

月 12：00

除湿標準●が表示され、すべてのボタン操作を受け付けません。

●解除する場合は、再度を４秒以上長押しします。

キーロック表示点灯

11
3P677601-2D.indd

112022/06/27

14:08:14

便利な機能時計設定
1/2

内部クリーン
ストリーマ
除湿設定
サービス連絡先/機種名
便利機能
時計設定
キャンセル：戻る

メニュー：選択

1を押して、メインメニューから時計設定 を選ぶ。

▲▼

2

年月日を設定する。

時計設定
2014 年

1月

1 日 水曜日

「

0：00
▲
▼

▲

キャンセル：戻る メニュー：設定▲

メインメニュー

」で年・月・日を選ぶ。

●「」を押すごとに１ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
●曜日は自動で変わります。

2014 年

1月

1 日 水曜日▲▼▲

キャンセル：戻る メニュー：設定

4

「

3：00
▲

3

時刻を設定する。

時計設定

設定を保存しますか？

●基本画面に戻ります。

いいえ▲キャンセル：戻る メニュー：設定●「」を押すごとに１時間、１分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。

を押す。

時計設定

はい

」で時間・分を選ぶ。

お願い

時計設定をしなくても使用できますが、エラー発生時の日時が記録されませんので必ず設定をしてください。

12
3P677601-2D.indd

122022/06/27

14:08:15

お手入れのしかた
警告●お手入れや点検のときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。
（感電やけがの原因）●本体を水洗いしない。
（感電や発火の原因）●ガソリンやベンジン、シンナー、
みがき粉、灯油などは使用しない。
（ひび割れや感電、引火の原因）●スプレー（殺虫剤、掃除用）は使用しない。
（感電や引火の原因）

はじめに

注意
●お手入れ時は手袋を着用する。
（けがの原因）●不安定な台に乗らない。
（転倒など、けがの原因）●金属タワシなどを使用しない。
（傷の原因）

運転のしかた外気フィルターユニット

パネル

防虫フィルター（黒色）▶14ページ▶15, 16ページ

吸込グリル▶14ページ

便利な機能

外気フィルター（白色）▶15, 16ページ

排気フィルター▶14ページ

別売品▶15, 16ページ

高性能
エアフィルターお手入れ

外気フィルター
ユニット台

困ったとき

●フィルターは４種類あります。
品名
防虫フィルター外気フィルター
排気フィルター
高性能エアフィルター（別売品）

お手入れ
掃除機

水洗い

掃除機

水洗い

掃除機

水洗い

掃除機

お手入れの目安

交換
交換

約３ヵ月
約３ヵ月（交換の目安：水洗い５～６回後）
約３ヵ月
約３ヵ月（交換の目安：約１年）●高性能エアフィルターは水洗いできません。
●水洗いの際は、乾かしてからご使用ください。
●水洗いの際は、ぬるま湯（約40℃以下）または水で洗ってください。

13
3P677601-2D.indd

132022/06/27

14:08:15

お手入れのしかた
汚れが気になるときにパネル・吸込グリル

1
2

パネル、吸込グリルのホコリを掃除機で吸い取る。
●先端のとがったノズルを取り付けた掃除機で掃除しない。
（ノズルの先端で内部の排気フィルターが破損のおそれ）パネルを乾いた布などでふき取る。

●水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
●やわらかい布でからぶきする。

●洗剤は残らないようにふき取る。
●水洗いしない。

リモコンに「フィルターのお手入れ時期です」表示が出たとき、または約３ヵ月に一度

フィルター

自動

月 12：00●「フィルターのお手入れ時期です」表示は、ご使用状況により表示されるまでの時間が変わります。

除湿標準フィルターのお手入れ時期です

排気フィルター●吸込グリルを開くときは、ホコリ・ゴミなどが目に入らないように注意してください。
●排気フィルターを火やドライヤーなど、熱のあるもので乾かさない。
（変形や破損の原因）

1

運転を停止してブレーカーを切る。

2

吸込グリルを開く。

排気フィルターを取り外す。

排気フィルターのツメ（４ヵ所）を吸込グリルから取り外す。
ツメ

吸込グリルのツマミ部（２ヵ所）を押して、吸込グリルを開く。

ツマミ部

3

4

5

フィルター枠のツマミ（２ヵ所）を持ち上げると簡単に取り外せます。

お手入れする。

●掃除機でホコリを吸い取った後、水洗いし、日陰でよく乾かす。

吸込グリルを取り外す。

吸込グリルを持って、パネルの引っかけ穴部（３ヵ所）
から持ち上げて取り外す。
●汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま
湯または水につけおきし、洗剤が残らないように十分す
すぎ洗いしてから日陰でよく乾かす。

引っかけ穴部

6

排気フィルター、吸込グリルを取り付けて、閉じる。

取り外しと逆の手順で取り付け、吸込グリルのツマミ部（２ヵ所）を押して、必ず固定する。

14
3P677601-2D.indd

142022/06/27

14:08:16

警告
お手入れや点検のときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。
（感電やけがの原因）


フィルター つづき

4

吸込グリルを開く。

2

外気フィルターユニットを取り外す。
①外気フィルターユニットの固定ツマミ（２ヵ所）を回し、固定を解除する。

外気フィルターを取り外す。

①外気フィルターユニット台を左右に開きながら、外気フィルターを上に押し上げて外す。
外気フィルター（白色）

運転のしかた1▶14ページはじめに

外気フィルターユニット

外気フィルターユニット台②外気フィルター枠のツメ（６ヵ所）を外して、外気フィルターを取り外す。
ツメ（６ヵ所）

固定ツマミ

とって部

5

便利な機能

②外気フィルターユニットのとって部を持って、下に引き出す。

防虫フィルター、外気フィルターをお手入れする。
防虫フィルター●掃除機でホコリを吸い取った後、水洗いし、日陰でよく乾かす。
●汚れがひどいときは、やわらかいブラシや台所用中性
洗剤で洗い、洗剤が残らないように十分すすぎ洗いしてから日陰でよく乾かす。

。

外気フィルター●表面のホコリ・ゴミを掃除機で吸い取る。
●汚れのひどいときは、水またはぬるま湯でおし洗いし、日陰でよく乾かす。

困ったとき

3

お手入れ

●外気フィルターユニットを引き出すときは、
ホコリ・ゴミなどが目に入らないように注意
してください。
また、使用環境により結露水が溜まることもありますので、こぼしたり、かぶらないように注意してください。
●外気フィルターユニットは逆さまにしない。
（フィルターの落下の原因）

防虫フィルターを取り外す。
外気フィルターユニット台を左右に開きながら、防虫フィルターを上に押し上げて外す。
防虫フィルター（黒色）●外気フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたりしない。
●外気フィルターを火やドライヤーなど、熱のあるもの
で乾かさない。（変形や破損の原因）

外気フィルターを交換する場合

外気フィルターユニット台

水洗い回数５～６回を目安に別売品の交換用外気フィルターに交換してください。

15
3P677601-2D.indd

152022/06/27

14:08:16

お手入れのしかた
フィルター

6

つづき

外気フィルターユニット台をお手入れする。

8

防虫フィルターを取り付ける。
ツメ

外気フィルターユニット台の溝、表面のホコリを掃除機で吸い取る。
●先端のとがったノズルを取り付けた掃除機で掃除しない。
（ノズルの先端で破損のおそれ）●水洗いはしない。

①防虫フィルターのツメを上にして、外気フィルター
ユニット台の溝に沿って
差し込む。

溝

ツメ
②防虫フィルターのツメが外気フィルターユニット
台の穴に固定されていることを確認する。

7

外気フィルターを取り付ける。

穴①外気フィルター枠のツメ（６ヵ所）で固定する。

ツメ（６ヵ所）9

外気フィルターユニットを取り付ける。
外気フィルターユニットの固定ツマミ（２ヵ所）を回し、必ず固定する。（性能低下、故障のおそれ）ツメ②外気フィルターのツメを上にして、外気フィルター
ユニット台の溝に沿って
差し込む。
固定ツマミ

10 吸込グリルを閉じる。 14

溝

▶

ページ

ツメ
③外気フィルターのツメが外気フィルターユニット
台の穴に固定されていることを確認する。

穴

163P677601-2D.indd

162022/06/27

14:08:16

警告
お手入れや点検のときは必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。
（感電やけがの原因）


フィルター

つづき

はじめに

11 フィルターサインリセットを行う。 別売品
ご使用環境により汚れがひどくなった場合、メインメニュー

1/2! フィルターサインリセット
内部クリーン
ストリーマ
除湿設定
サービス連絡先/機種名
便利機能
メニュー：選択▲▼①ブレーカーを入れる。
②

を押して、メインメニューから！フィルターサインリセット を選んで
を押す。

品名

品番

外気フィルター 交換用

KAF106A4

高性能エアフィルター

KAFP106A4

運転のしかたキャンセル：戻る

お買い上げの販売店または
ウェブサイト「リモコン・フィルター等のご購入」からお申し込みください。
https://ec.daikinaircon.com/betubai2/index.html
右記QRコードからもウェブサイトをご覧いただけます。

外気フィルター（材質：ポリエステル）、高性能エアフィ
ルター（材質：ポリエステル）はお住まいの地域のゴミ分
別方法にしたがって処分してください。

●フィルターサインリセットは「フィルターのお手入れ時期です」が表示されたときのみ、メインメニュー内に表示されます。

便利な機能

お願い

●外気フィルターユニット、排気フィルターを抜いたままで運転しないでください。
全熱交換エレメントにゴミやホコリが詰まり、性能が低下し故障の原因になることがあります。
●別売品の外気フィルター、高性能エアフィル
ター以外のものを取り付けないでください。
性能の低下や故障の原因になります。

屋外フード

お手入れ

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

汚れが気になるとき
点検
枯れ葉などで目詰まりがないか
ときどき点検する。

困ったとき

屋外フード

17
3P677601-2D.indd

172022/06/27

14:08:17

故障かな？と思ったら修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。
こんなときはご確認ください運転または運転停止しない

ブレーカーを入れた直後● 運転準備中のためです。約１分間お待ちください。
【「しばらくお待ちください」表示】
運転しない● 停電ではありませんか？

● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？

運転しない【「エラー：メニューボタンを押してください」表示】● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口

運転しない【「試運転未完了」表示】● 試運転が未完了です。

運転停止しない【運転ランプは点灯】にご連絡ください。 ▶20ページ （ブレーカーを切ってください。）

⿟

お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

●

⿟を４秒以上長押しをしてください。

⿟

運転ランプが消灯し、運転が停止します。

運転が止まる

運転停止しない【内部クリーン運転中】● 内部クリーン運転中にときどき止まるが、数分で運転を再開する【「エラー：メニューボタンを押してください」表示】● エラーコード「U5」が表示されていませんか？

を短押しすると内部クリーンが終了し、

⿟

４秒以上長押しすると内部クリーンの終了と同時に本体を運転停止します。
⿟⿟（エラーコード確認方法 ▶20ページ ）
本機以外の機器からの電気雑音（ノイズ）により、ユニット間の通信が遮断されて停止しているためです。電気雑音（ノイズ）がなくなると自動で運転を再開します。また、６時間以上通信が回復しない場合は自動で運転停止します。

● 屋外温度が低いと室外ユニットの熱交換器に霜が付き加温能力が低下します。

途中で運転が止まる【運転ランプは点灯】
途中で運転が止まる【運転ランプは点滅】
途中で運転が止まる【リモコンが消灯】

除湿されない・暖まらない

湿度が下がらない
特定の部屋だけ除湿しない
温度が上がらない
特定の部屋だけ暖まらない
夏場に温風が出る
冬場に冷風が出る

このようなとき、霜取り運転のため、温風運転が停止し、風も止まります。 ⿟
この霜取り運転（約３～10分間）が終わると自動的に運転を再開します。
● 外気温が低いときや、外気が高湿なときは製品保護のためファンが停止する
場合があります。
● 運転を停止し、ブレーカーを切ってからリモコンで再度運転してください。

⿟
それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 ▶20ページ  ⿟（ブレーカーを切ってください。）● ブレーカーをリセットしてもリモコンが消灯している場合、リモコンが断線している可能性があります。
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⿟● 窓や扉が開いていませんか？

● お部屋の条件、在室人数、屋外温湿度によっては、湿度が下がらない場合があります。

● 吹出グリルの開口部がふさがっていませんか？
● 窓や扉が開いていませんか？

● お部屋の条件、屋外温度によっては、室内温度が上がらない場合があります。
● 吹出グリルの開口部がふさがっていませんか？
● 室内温度が低い場合は、除湿運転で湿度だけを処理するため吹き出す風が冷たくない場合があります。

● 換気のみで運転中は吹き出す風は冷たくなりません。
● 換気のみで運転中は、吹き出す風は暖かくなりません。

● 内部クリーン運転中は、コイル熱交換器洗浄のため冷風が出る場合があります。

風がにおう● ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがす

風がイヤなニオイがするることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
⿟▶11ページ● 換気ユニット吸込口がタバコなどのニオイを吸い込むと、換気ユニット内部にニオイが付着し、各部屋の吹出口からニオイが出ることがあります。

18
3P677601-2D.indd

182022/06/27

14:08:17

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。
ご確認くださいはじめに

こんなときは● 外気フィルターユニットは確実に取り付けられていますか？

運転音が大きい「シュー」、「パチ」という音● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。

運転中、停止中に「カチッ」という音● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。

運転のしかた音がする⿟
外気フィルターユニットを取り付けてください。
● 外気フィルター、高性能エアフィルター（別売品）が汚れていませんか？
⿟
外気フィルター、高性能エアフィルター（別売品）をお手入れしてください。
⿟
お手入れをしても汚れが落ちない場合は性能低下の原因となりますので、外気フィルター、高性能エアフィルター（別売品）の交換が必要です。交換についてはお買い上げの販売店にご相談ください。 ▶15～17ページ● 吹出グリルの開口部がふさがっていませんか？
⿟
障害物がある場合は、取り除いてください。
● 屋外フード（給気）が目詰まりしていませんか？
⿟
枯れ葉などが付着している場合は、取り除いてください。
▶11ページ● ドレンホース内の空気が動いている音です。気密性の高いお部屋で、他の換「ポコッポコッ」という音

気扇を回しているときや屋外に強い風が吹いているときに発生します。
⿟
気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」（別売品）を取り付けてください。 ⿟
詳しくは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

● 吹出グリルの開口部がふさがっていませんか？

運転していないのに音がする● 台風など風が強いと風の影響を受けて音がする場合があります。

室外ユニットから水や湯気が出る■温風運転のとき● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。
このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出てくることがあります。
⿟（１時間あたり約２リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。）■除湿運転のとき● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

便利な機能● ドレンホースにつぶれや詰まりがあると、換気ユニットから出た水が排水で換気ユニットから水が漏れる、あふれ出る
ドレンホースから黒い（赤い）水が出る

除湿設定が変更できない
運転モードが表示されない● ドレン水内の細菌や汚れなどでドレン水が変色する場合があります。また、排水口付近では、土壌などにいる菌が繁殖することがあります。

● フィルター清掃をして換気ユニットに戻したら、ユーザーメニューからフィルターサインリセットをしてください。 ▶17ページ● 運転設定が換気、エコ自動ではありませんか？

⿟

メイン画面に表示されませんが、設定は変更されています。 ▶９ページ● 運転設定が換気ではありませんか？

⿟
換気ユニットが「換気」で運転している場合、運転モードは表示されません。 ⿟
▶８ページ


その他

運転停止中に室外ユニットのファンが回る■運転停止した直後● 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。
■運転を停止している間● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。

外気フィルターユニットが● パネルは正しく取り付けられていますか？
（パネルは取付方向があります）

取り出せない

困ったとき

リモコン

フィルターサインが消えない

きず、あふれ出ることがあります。
⿟
すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
● 高湿度の空気を吸い込むと、全熱交換エレメントの保水量を超えて水漏れす
ることがあります。すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

お手入れ

水・霧が出る

特定の部屋だけうるさい

詳しくは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⿟19
3P677601-2D.indd

192022/06/27

14:08:17

運転ランプが点滅するとき

必

エラーコードの表示方法
自動

月 12：00

除湿標準

運転ランプが点滅し、リモコンの画面に次の表示が出た場合は、エラーコードを確認してください。
『エラー：メニューボタンを押してください。』

エラー：メニューボタンを押してください

1

■

■

＜

を押して、エラーコードを確認する。

＜

エラーコード：U5
コンタクトセンター
0120－881－081
本体機種名

運転ランプ

VHCJ125Z

エラーコード、連絡先、機種名を表示します。

キャンセル：戻る2
エラーコードと確認内容

66－＊＊（サブコード 01～06）

外気フィルターユニット、または屋外フード（給気）が目詰まりしていませんか？

67－＊＊（サブコード 01～02）

排気フィルターがホコリなどで目詰まりしていませんか？

上記以外のエラーコード■

次の表の処置を行ってください。

処

置

運転を停止し、ブレーカーを切って、外気フィルターユニット、
および屋外フード（給気）の点検またはお手入れを行い、もう一度▶13, 15～17ページ
ブレーカーを入れて運転してください。

運転を停止し、ブレーカーを切って、排気フィルターの点検またはお手入れを行い、もう一度ブレーカーを入れて運転してください。
▶13, 14ページ

運転を停止し、ブレーカーを切ってから、もう一度ブレーカーを入れて運転してください。

■

上記の処置をしても再度、エラーコードが出る場合は、下記の内容をお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
１．品

名

２．機種名

外気処理換気システム
本体またはリモコン参照

■

機種名
製造番号

３．お買上げ年・月・日
４．エラーコード
５．お名前・ご住所・電話番号
６．本体の設置場所

20
3P677601-2D.indd

202022/06/27

14:08:17

必ずお読みください。
保証についてはじめに■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、
大切に保管してください。
■保証期間はお買い上げ日から１年間、ただし冷媒系統部分については５年間です。

＜保証期間中＞保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

＜保証期間経過後＞修理すればご使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。
修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

運転のしかた修理を依頼されるとき■ ▶18～20, 22ページ にしたがって調べていただき、それでも異常があるときは、運転を停止し、漏電遮断器、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

連絡先や機種名の表示方法

1

メインメニューから、
サービス連絡先／機種名 を選択し、を押す。

サービス連絡先/機種名
コンタクトセンター
0120－881－081
本体機種名

VHCJ125Z

コンタクトセンター
電話番号

便利な機能

機種名

キャンセル：戻る

2 内容を確認し、を2回押す。

●基本画面に戻ります。

補修用性能部品の最低保有期間について

お手入れ

口

保証とアフターサービス■補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備について■ご使用状態によって異なりますが、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。
点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

困ったとき

フロンについてこの表示は、本製品に温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。製品の取り外し時はフロン類の回収が必要です。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

21
3P677601-2D.indd

212022/06/27

14:08:18

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について
経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起する
ために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を換気ユニットに表示しています。

※【設計上の標準使用期間】 15年

当該期間は対象品目の機能の部分に対する期間です。設計上の標準使用期間を超
えてお使いいただいた場合は、経年劣化
による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは⃝ 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
⃝ 製造年についても、換気ユニットに西暦４桁で表示しています。
⃝ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
⿟
また、一般的な故障を保証するものではありません。
● 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期
間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

●「経年劣化」とは

長期間にわたる仕様や放置に伴い生ずる劣化を言います。

⿟

標準使用条件（JIS C 9921-2）
電
環境条件

圧

単相100V又は単相200V

周波数50Hz及び／又は60Hz

製品の定格電圧による。

温

度

湿

度

65％

設

置

標準設置

製品の据付説明書による。

負荷条件

定格負荷（換気量）

製品の取扱説明書による。

想定時間

1年間の使用時間  換気時間

注記

20℃

8,760時間／年

環境条件の温度20℃、湿度65％は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

修理または交換の目安について
下記部品（対象品目の機能以外の部品）の修理または交換の目安は10年です。※１ ※２
10年を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
■換気ユニット部品
コイル熱交換器・ドレンポンプ・ストリーマユニット■室外ユニット※１ 期間は保証期間を示しているものではありません。
期間内であっても、保証期間（本体１年、冷媒系統５年）を過ぎますと有償となります。
※２ 期間は使用条件（運転時間が長い、運転・停止頻度が高いなど）や使用環境（高温・多湿など）により短くなる場合があります。

よくあるご質問
室外ユニットから水や湯気が出る（霜取り運転）⃝屋外温度が低いときに、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く
運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出てくることがあります。
⿟（１時間あたり約２リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。
）

運転音が大きい⃝室外ユニットの熱交換器に霜が付着すると、運転音がやや大きくなり⿟ます。

22
3P677601-2D.indd

222022/06/27

14:08:18

仕様
機種名

セット

SVHJ125Z

換気ユニットVHCJ125Z
RVHJ12Z
単相100V 50/60Hz 内直結

定格風量（㎥/h）

120定格機外静圧（最大）（Pa）

SA:98（120）/EA:27（50）

換気消費電力（換気のみ）
比消費電力※１
全熱交能力

48W
W/（㎥/h）

0.4

全熱交換効率

冷房62%※５／暖房73%※６

温度交換効率

冷房71%※５／暖房81%※６

有効換気量率

90%（JIS B 8628:2017）350

加温能力（W）※３

1000（全熱交450）

消費電力（W）※３400

除湿量（L/h）※４
外形寸法（㎜）（幅×奥行×高さ）
換気ユニット

質量（kg）
運転音（dBA）（換気のみ時）室外ユニット1.1
800×580×250
23（本体20, パネル３）
37
675×284×550
23

消費電力（W）÷給気風量（㎥/h）にて算出
JIS B 8615冷房標準条件T1（室内側：27℃ DB、19℃ WB 室外側：35℃ DB、24℃ WB）
JIS B 8615暖房標準条件H1（室内側：20℃ DB、15℃ WB 室外側：7℃ DB、6℃ WB）
JIS B 8638除湿冷房条件（室内側：27℃ DB、19℃ WB 室外側：33℃ DB、28℃ WB）
JIS B 8628：2017（室内側：27℃ DB、20℃ WB 室外側：35℃ DB、31℃ WB）
JIS B 8628：2017（室内側：20℃ DB、15℃ WB 室外側：5℃ DB、3℃ WB）

便利な機能

※１
※２
※３
※４
※５
※６

外形寸法（㎜）（幅×奥行×高さ）
質量（kg）

800（全熱交300）

消費電力（W）※２

運転のしかた冷却能力（W）※２
外気処理能力はじめに

室外ユニット
電源（Ｖ、Hz）

お手入れ
困ったとき

23
3P677601-2D.indd

232022/06/27

14:08:18

お客様ご相談窓口／ご愛用者登録
お客様ご相談窓口のご案内

修理依頼やお問い合わせの前に、本書の「よくあるご質問」「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

■ 故障診断、よくあるご質問、動画でサポートをご覧いただけます。
■ 簡単・便利に修理依頼、リモコン・フィルターのご購入ができます。

からダイキンコンタクトセンター

検索https://www.daikincc.com

取扱説明書

2007

外気処理換気システム

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは、お買い上げの販売店または下記窓口へ

ご愛用者登録をお願いします
特典

詳しくはこちら当社会員制サイト「CLUB DAIKIN」にご購入の製品を登録いただくと、製品に関するサポート情報をスムーズにご確認いただけます。

https://www.clubdaikin.jp/

機種名／
製造番号
QRコード

                     （右記 QR コードからも登録ページを参照できます。）
登録には機種名、製造番号が必要です。
保証書または製品に記載されている機種名、製造番号をご入力ください。
製品にあるQRコードを読み取っていただくと、機種名、製造番号を入力する必要がなく簡単にご登録いただけます。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

はありませんか？

このような症状

愛情点検

長年ご使用になる外気処理換気システムの点検は定期的に！

ご使用中止●こげ臭いニオイがする。
●ブレーカーがひんぱんに落ちる。

故障や事故防止のため、
ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

●異常な音や振動がする。
●本体から水が漏れる。
●その他の異常や故障がある。

外気処理換気システムの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。
ご購入店名
据付年月日

二次元バーコードは製造用コードです。

3P677601-2D.indd

24

電話
年

月

日

3P677601-2D
M22B260（2207）HT

2022/06/27

14:08:18