早春
と
電気 保安

2024

号

No.322●

お客さま訪問株式会社 岡山木村屋／
岡山支店●

見どころ紹介 島根県 雲南市●

全国春季火災予防運動週間

雲南市 段部のしだれ桜

CONTENTS

電気と保安

早春号
3 ● 保安マンの確かな目
山陰支店

4 ● ニュースクリップ（vol.66）
5 ● 空調機自動制御によるデマンド抑制サービス 導入事例のご紹介
指定障がい者支援施設 戸河内あすなろ園

6 ● 全国春季火災予防運動週間
7 ● 「更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起」に係る補足的周知

8 ● お客さま訪問株式会社 岡山木村屋／岡山支店

10 ● 見どころ紹介
島根県 雲南市

12 ● 第6回 保安業務を大解剖！
14 ● 電気事故事例（第90回）
16 ● 空調機自動制御によるデマンドコントロールシステムについて
18 ● 子ども電気教室 開催地を募集します！
20 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第42話）〜ドライヤーの使い方にご用心の巻〜

21 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ42）22 ● 「お客さまマイページ」
について
23 ● 「でんきの月」と「電気記念日」
今日は
他の靴に
しよ〜

ドライヤーを使い終わったら︑プラグを抜くのも忘れずにな♪

23 ● エリフくんのクイズコーナー

この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

お知らせ

News

今号には、特別付録として「巡視記録簿」と安全チラシ「事前にご連絡ください！
！」を添付しています。
巡視記録簿は、
日常の巡視にあたり、連絡責任者の方が外観確認で気づかれた事などを記録する際にお使いください。
安全チラシは、お客さまの施設で工事をされる際に、当協会にご連絡いただきたい
ケースについて周知するものです。
ぜひご活用いただき、お客さま設備の安全にお役立てください。

2

保安マンの 確かな目

「電気設備改修は『計画的』に！
！」

山陰支店 鳥取営業所

上田 隆久

今回は、
ある製材工場の月次点検で電気設備の不良

ナットの緩みと思われますが、工場の機械の稼働状況で箇 所を発 見し、事 故を未 然に防ぐことができた事 例を熱が発生したり、収まったりを繰り返しており、点検の時紹介します。

に発見しにくい状況でした。変色していた絶縁テープは、

当日は月次点検に保安補助者（保安技師として養成中の者）が同行していたので、受電設備の点検方法を逐次説明しながら点検を進めていました。

以前電力調査を行った際の測定箇所用に使用したもので、今回は偶然にもそれが過熱の発見に役立ちました。
また、お客さまの受電設備は1981年（昭和56年）から

いつもどおり、キュービクル内の変圧器ごとに電圧・使用されており、昨年は経年劣化した変圧器の取り替え

電流・漏洩電流を測定し、その後高圧機器と低圧開閉工事を行ったばかりでした。今思うとその時にCKSの更新

器類に過熱がないか外観点検をしていたところ、動力M-1も強くお勧めしておけば良かったとの反省が残ります。

回路のカバー付きナイフスイッチ（以下、CKSという）の

今回は、電気工事店へブレーカーの取り替えをお願い

裏面端子を覆っている絶縁テープが茶色く変色しているのを発見しました。過熱の状態が気になりサーモガンでしてもすぐにブレーカーが入手できなかったこともあり、電気・・・・・・・・・ ・・・・
設備の予防保全はタイミングを逃さず「計画的に！
！」行う

温度を測定したところ、この時点では常温だったため、ことの大切さを改めて認識することになりました。

過去に過熱が発生したものと推測しました。
このままの状態で電気を使用されるとキュービクル内
で過熱による火災が発生するなど危険な状況が予想されます。早速お客さまへ状況を説明し、このCKSから送電している動力M-1回路での電気使用は一時止めていた
だくとともに、電気工事店に連絡し、改修工事の手配をしていただきました。
ところが、電気工事店からは「ブレーカーがいつ届くか納期がわからない」とのことで、
このままでは生産に影響がでる可能性があるため、お客さまとも相談してキュービクルのCKSを一時的にバイパスさせる
応急処置工事を当協会で行いました。
その後、電気工事店によるブレーカー取り替え工事が完了したのは過熱の発見から3カ月の期間が経過していました。
今回の過熱の原因は、経年によるCKS接続端子の

変色箇所

3

vol.66
ニュースクリップ◆太陽光パネル再利用へ設備情報の共有推進
エネ庁・環境省が方向性◆エネ庁、電力システム改革総括へ
基本政策小委で着手

2024年（令和6年）早春号（電氣新聞）

太陽光パネル再利用へ
設備情報の共有推進
エネ庁・環境省が方向性

エネ庁、
電力システム改革総括へ
基本政策小委で着手

経済産業省・資源エネルギー庁と環境省は太陽光

経済産業省・資源エネルギー庁は昨年12月26日、パネルなど再生可能エネルギー発電設備のリユース、

電力システム改革の検証に着手した。電気事業法のリサイクルを推進し、最終処分量を削減するための付則では2020年に行った第3段階の法的分離以降、5年

基本的方向性を示した。処理に必要な費用（カネ）が以内の検証を定めている。会合では検証項目として円滑に回り、廃棄・リサイクルに至るまでの設備情報

競争環境の整備、脱炭素化に向けた電力システムのを関係事業者間で共有できる仕組みを構築する。

在り方などを提示。約半年間、有識者への聞き取り再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルのを行い、その後内容をとりまとめる。また小売電気あり方に関する検討会（委員長＝高村ゆかり・東京

事業者の不正閲覧問題をきっかけに、政府が電気大学教授）で2023年11月24日、方向性と今後の論点を事業者の所有権分離を検討する方針を出したため、提示した。

発送電分離以降の事業環境も合わせて検証する。

太陽光パネルの廃棄は2030年代後半にピークを迎総合資源エネルギー調査会（経産相の諮問機関）

える。事業終了後のパネル放置を防ぎ、リユース、

電力・ガス基本政策小委員会（小委員長＝山内弘隆・

リサイクルを進めるには、製造段階から廃棄・リサイ

武蔵野大学特任教授）で議論に着手。検証結果をクルまでトレーサビリティを確保する必要がある。

踏まえ、競争条件や安定供給を確保するための措置

FIT（固定価格買取制度）、FIP（フィード・イン・を講じる。

プレミアム）対象事業は事業計画が管理されている

システム改革の検証は2016年の小売全面自由化前、

一方、非FIT、非FIP事業は情報把握が不十分。経産省

2020年の送配電部門の法的分離前にも行っていた。

は全てのパネルを網羅する仕組みを考案する方針。

今回はシステム改革を総括する検証と位置づける。

パネルの廃棄量が少ない現状では、リサイクル施設の次世代型の電力ネットワークの構築や脱炭素電源が稼働率、事業性ともに低い。廃棄のピークを見据え、活用できる市場環境整備、災害に強い供給体制の優れたリサイクル事業者に廃棄パネルが安定供給される構築なども検証テーマとなる。経過措置料金の扱い

ような体制を検討する。非FIT、非FIP事業は廃棄等費用も論点となる。エネルギー基本計画の実施状況も確認

積立制度の対象外のものもあり、費用を積み立てるする。

制度の構築、リサイクル費用を発電事業で確保できるシステムの検討も必要とした。
リユース品の流通には、発電性能や絶縁性能の正常

有識者、実務者のヒアリングなどを通じて電力シス
テム改革の実態を把握。その後、課題や改革の進捗度合いをとりまとめる。

作動性の確認が求められる。リユースの可否を診断

政府が昨年6月に閣議決定した「規制改革実施

できる事業者の育成、使用できないパネルの海外輸出計画」は、不正閲覧問題など一連の不祥事事案をなど不適正なリユースを排除する方策も考案する。

踏まえ て 「 旧 一 般 電 気 事 業 者 に お け る 送 配 電 部 門の所有権分離の必要性、妥当性を検証する」と盛り込まれた。同小委で所有権分離のメリット、デメリットなどを検証する。

4

空調機自動制御によるデマンド抑制サービス
導入事例のご紹介

指定障がい者支援施設 戸河内あすなろ園

事務所外観

お客さまのご紹介
今回のお客さまは、広島県山県郡の指定障がい者支援施設 戸河内あすなろ園さまです。
（ 以下、敬称省略）
戸河内あすなろ園は、知的障がい者に仕事の場を提供し、仕事を通じて地域の人とふれあい、障がいを乗り越え自立を目指すことを目的に平成16年に開所されました。
現在は42名の方が施設に入所されており、それぞれの事情に応じて必要な介助を受けながら共同生活を送っています。
利用者の方は町内行事等で販売する小物づくりや、
敷地内の畑での農作業などの仕事に取り組まれている
ほか、各々の希望に沿ったクラブ活動などの趣味的な活動も行い、
また一泊旅行やクリスマス会などの季節行事にも参加し、日々を楽しく穏やかに過ごされています。

取り組み内容と効果
戸河内あすなろ園では、施設内においてデマンド抑制を実施しています。

指定障がい者支援施設 戸河内あすなろ園
住所：〒731-3821
広島県山県郡安芸太田町大字土居578
TEL：0826-28-2945 FAX：0826-28-2957

目標デマンド値

デマンドコントロールシステム
導入前：104kW
デマンドコントロールシステム
導入後：71kW

デマンド
コントロール
システム
導入効果

33ｋW削減!
→1年間で約52万円の経費削減！
！
※自動制御費用・設定費用が別途発生します。

指定障がい者支援施設 戸河内あすなろ園
施設長 栗栖さまにお話を伺いました。
●省エネに心がけられていることは？
・使っていない部屋の照明はまめに落とすことを心がけています。スタッフだけでなく利用者の方も協力してくださり、施設全体で取り組むことができています。

●導入後のご感想はどうですか？
・わざわざ空調の電源を入り切りする手間がなくなって助かりました。
また、ECOアラームのモニターがあることで現在の使用量などが気にかかるようになり、
スタッフ全体に省エネの意識が定着しやすくなったと思います。

●保安協会に対する感想や期待することは？
・今のところ電気について大きなトラブル等はありま
せんが、多くの利用者の方が生活されているので、何か起こった時は迅速な対応を期待しています。

5広島市消防局からのお知らせ

3 1㊎ 7㊍▶

春はどんな季節ですか？
実は「●●●火災」が最も多い季節

たばこ火災の月別発生件数（H25〜R4）

寒い冬からだんだんと暖かくなり、草木も芽吹き
始め、なんだか心もほっこりしてきます。
そんなときは、普段気をつけていることもついつい（件）
60

忘れがちになりますよね。そのお気持ちはとっても50

よく分かります。

40

しかし、１年のうちで、春（3月から5月）に「たばこ火災」の件数が最も多いという事実を知って30しまったらどうでしょう。

20

ちょっとした不注意による火災を防ぐためにも、
以下

10

のことが、
「気をつけること」ではなく「無意識の習慣」になることを願っています。

たばこは水に浸してから捨てる

完全消火

春の火災件数が最も多い

0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12 月

灰皿に吸殻をためない

可燃物除去

寝たばこは絶対にしない

危険回避

いざというとき、ご自宅の住宅用火災警報器は “ちゃんと鳴る” と胸を張って言えますか？

不安に感じたら、いますぐ
ボタンを

押す

点検
ひもを

みなさんの生の声をお聞かせください
広島市

住警器アンケート

所要時間：約３分
回答方法：選択式

引く
右のQRコードからアンケートにご協力ください

610

住宅用火災警報器は
年
年を目安に交換しましょうド
QRコー

詳細は広島市公式HPを確認してください。
広島市

春の火災予防運動中国四国産業保安監督部からの注意喚起「更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起」に係る補足的周知
令和3年6月16日に経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部及び独立行政法人製品評価技術基盤機構が公表した「更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起」の留意事項
について、記載を補足した上で以下の通り改めて周知いたします。

■ 周知事項 ■電気工作物設置者におかれましては、更新推奨時期に満たない高圧ケーブルであっても地絡事故が発生する場合があることを念頭に、以下の点に留意ください。
●定期的に高圧ケーブルの点検を実施し、劣化の兆候が確認された場合は、更新推奨時期に満たなくても速やかに更新するようお願いいたします。
●高圧ケーブルはそれぞれその特性に応じて使用することが重要です。高圧ケーブルの設置に当たっては、
その敷設環境を確認し、水の影響がない場合には、設置者のニーズ等に応じてE-Eタイプ（外部半導電層が押出成形）またはE-Tタイプ（外部半導電層がテープ巻き）を選択してください。敷設環境に水の影響がある
場合には、品質に関する説明を踏まえてE-EタイプまたはE-Tタイプを選択してください。

表 ： E-EタイプとE-Tタイプの特徴
E-Eタイプ
構造概略
内部半導電層（押出成形）

E-Tタイプ

外部半導電層（押出成形）
絶縁体

内部半導電層（押出成形）

遮蔽銅テープ

導体

外部半導電層（テープ巻き）絶縁体

遮蔽銅テープ

導体

二層同時押出

三層同時押出外部半導電層が押出成形

外部半導電層がテープ巻き

外部半導電層の剥ぎ取り専用工具等が必要

容易

単価

E-Tタイプに対し約1.11倍

E-Eタイプに対し安価

耐水トリー性

高い

敷設環境と品質に関する説明に留意※近畿地域の 6.6kV CVT38sq における単価を比較（一般財団法人建設物価調査会「月刊 建設物価」2021年6月号による）

写真1 シースの地絡痕

参照HP

写真2

絶縁体の水トリー【注意喚起】更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起
https://www.meti.go.jp/policy/safety̲security/industrial̲safety/oshirase/2023/12/20231201-1.html

7

お客さま訪問／岡山支店

株式会社 岡山木村屋

倉敷工場外観今回は、岡山県倉敷市にある、株式会社 岡山木村屋さまを訪問しました。(以下敬称を省略)

画期的な試みでした。
「看板を掲げてもらった以上、店頭で販売する製品は

岡山木村屋は、パン・サンドイッチ・スイーツ等の製造・すべてキムラヤが責 任を持って品 質 管 理し、お客さまに販売を手掛けている会社です。
「キムラヤのパン」といえば、提供する」。
その思いは、
たとえ時代が移り変わっても決して

岡山県内外を問わず知名度が高く、県外から訪れた方は変わることはありません。

お土産として購入される方もいるほど人気のパン屋さんです。
岡山木村屋は「おいしいパンづくり」
を企業理念に、原料・

2 0 2 3 年 4月に岡 山 県 倉 敷 市で製法にこだわるだけでなく、さらにおいしいパンを食べていた

開催されたG7閣僚会合「労働雇用だけるよう、直接消費者であるお客さまに商品を販売する

大臣会合」
においては、岡山木村屋「リテールベーカリー」に徹しています。

の「倉敷労饅」
が各国代表団に提供

直営店に加え、今でいうフランチャイズシステムのはしりされ、会合の成功に貢献しました。

ともいえる専売小売店制度を導入したのも、当時としては創業100年を超える歴史
岡 山 木 村 屋 は 1 9 1 9 年 に 創 業し、2019年には100周年を迎えました。
創業者の梶谷忠二氏は、日本人で初めてパン屋を開き、明治天皇にあんパンを献上した木村安兵衛氏創業の「銀座木村屋」で修行を積んだのち、大正8年（1919年）現在の岡山市北区表町

8

三丁目に最初の店舗をオープンさせました。
今では、直営店と専売店を合わせて約100店舗を展開。
親・子・孫三代にわたるファンも増え続けています。
半世紀以上、愛されてきた「桜あんぱん」
や「スネーキ」は、
まさにキムラヤの歴史そのもの。
パンづくりへの情熱が込められたロングセラー商品です。

商品紹介
岡山木村屋が販売するパンの中には、変わらぬおいしさ
から長い間多くのファンに支持されるロングセラー商品がたくさんあります。
自家製の餡を使った酒種風味の「桜あんぱん」や、岡山名物として全国的にも人気の高い「バナナクリームロール」は代表的な商品です。
現在も時代が求めるおいしさを提供するため、年間50種以上の新作パンを作り続けています。

スネーキ

バナナクリームロール
やわらかいロールパンに特製のバナナクリームをサンドした、岡山木村屋一番の人気商品です。

卵、マーガリンがたっぷり入った 、酒 種 風 味 の 菓 子
パンです。

倉敷労饅

たくあんサラダロール

国産小麦を100％使用した、
昔 懐かしい 素 朴な味 わいの
こしあん入り蒸しパンです。

マヨネーズで和えた刻みたくあんをサンドした商品です。

桜あんぱん
桜の塩漬けを中央にトッ
ピングし、特製のこしあんを包餡した酒種風味のあんパンです。

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？
株式会社 岡山木村屋 施設管理課 課長 高重さまにお話を伺いました。
「担当の江田さんには、日頃からしっかりと点検してもらい
安心してお任せできています。古い設備も多くある中、不都合なく稼働できており、感謝しています。今後ともよろしくお願いします」とお話しくださいました。
今後もお客さまのご期待に応え、安心・安全に電気をお使いいただけるよう努めていきます。

株式会社 岡山木村屋さまに関するお問い合わせ

倉敷IC

ベネッセホテル倉敷
倉敷JCT

セブン-イレブン
倉敷西坂店

西坂古墳
エディオン
中庄店

429
469

セブン-イレブン
倉敷インター店

倉敷市立北中学校

187

倉敷マスカット
スタジアム

線

本

陽

山

株式会社
岡山木村屋

162

倉敷中庄
自動車学校

株式会社 岡山木村屋〒710-0016 岡山県倉敷市中庄2261-2
T E L：086-462-6255 FAX：086-462-4051
URL：https://www.okayama-kimuraya.co.jp/

9

神話や伝説が多く残る、古い歴史を持つまち

島根県
雲南市

雲南市の概要雲南市は島根県の東部に位置しており、市の南部は中国山地にかかり、森林や河川、滝などの豊かな自然に囲まれているまちです。
市内には、ヤマタノオロチ伝承地で知られる斐伊川とその支流の久野川などが流れており、
斐伊川堤防沿いには「日本さくら名所100選」に選定されている桜並木が、およそ2kmにわたって続いています。
また、木炭と砂鉄を原料に使用して鉄をつくる日本古来の製鉄法「たたら製鉄」で繁栄した地域であるとともに、神話の舞台になっている地域でもあり、見どころたくさんのまちです。

雲南市のさくら雲南市は島根県内でも随一の桜の名所です。3月上旬から
河津桜、3月下旬から4月上旬にかけてはソメイヨシノ、4月のぎ ょ い こ う

中旬には御衣黄などがそれぞれ見ごろを迎え、およそ2カ月にわたってさまざまな桜を楽しむことができます。

さ くら もり雲南市では、桜の手入れをする専門職「桜守」を配置し、樹齢80年以上になる老木の保護や新たな木の育成に取り組み、桜のまちづくりを進めています。

赤川沿いの河津桜
濃いピンク色をした早咲きの桜「河津桜」。
はるえ

大 東 町 春 殖 地 区 赤 川 沿 い では 、およそ
1. 5 k m に わ たって 、地 元 の 有 志 によって植栽された約180本もの河津桜を見ることができます。

10

段部のしだれ桜
樹 齢が 3 0 0 年 以 上とい われる「段部のしだれ桜」。
個人所有の桜ですが、代々とても大切にお手入れをされており、地面に届くほどしだれた
枝に咲くキレイな花は、訪れる多くの人を魅了します。

見

ど

こ

ろ

紹

介

ソメイヨシノ「日本さくら名所100選」に選定されている斐伊川
堤防桜並木をはじめ、三刀屋川河川敷、木次町の国道54号沿い、
道の駅 掛合の里など、市内のいたるところ
で見ることができます。

御衣黄（ぎょいこう）
緑 色 の 花 び らを 持 つ 桜「御衣黄」。三刀屋川河川敷や三刀屋城址公園で多くみられます。
ソメイヨシノよりも2週間程度遅く開花し、雲南市でのお花見を最後に彩ります。

雲南市の主なイベント
2024 雲南市桜ま つ り
雲南市では毎年、ソメイヨシノが見ごろを迎える時期に「雲南市桜まつり」のメインイベントを開催しています。2024年の開催日は3月30日（土）と31日（日）の2日間の予定です。
詳細は雲南市役所ホームページ、
または、雲南市観光協会ホームページ「うんなん旅ネット」
にてご確認ください。
SHIMANEUNNAN

雲 南 M A観 光 の お 問 い 合 わ せ

一般社団法人雲南市観光協会〒690-2404
島根県雲南市三刀屋町三刀屋73-4
Tel：0854-47-7878

出雲IC

ア ク セ ス

斐川
IC

段部の
しだれ桜

184

雲南市役所
ホームページ（山陽自動車道）−尾道JCTより約100分（中国自動車道）−三次東JCTより約50分
マイカー（山陰自動車道）−宍道JCTより約15分

雲南市

木次駅

出雲大東駅
南大東駅

日登駅
斐伊川堤防
桜並木

314
吉田掛合IC

下久野駅
出雲八代駅

道

亀嵩駅

出雲三成駅

雲南吉田IC432

出雲横田駅

中国横断自動車道

鉄N

山陰自動車道
宍道駅
南宍道駅
加茂中駅
幡屋駅
赤川沿いの河津桜

三刀屋川河川敷54

雲南市観光協会
うんなん旅ネット

宍道IC

三刀屋木次IC

雲南市観光案内所〒699-1311
島根県雲南市木次町里方26-1（JR木次駅内）
Tel：0854-42-9770

荘原駅

出雲市駅
雲南加茂スマートIC

JR山陰本線

雲南市の観光情報はこちらからもご確認いただけます！

P

JR木次線

JR松江駅より宍道駅経由で約60分
JR出雲市駅より宍道駅経由で約60分

11

第

6回

年次点検（無停電）
お客さまの設備を毎年1回、年次点検を実施しますが、停電して行う方式と無停電で行う方式があります。
※無停電で実施するご契約のお客さまでも必ず3年に1回は停電点検が必要です。

今回は無停電方式で行う点検をご紹介します。

01. 問診訪問した際に連絡責任者の方に問診を行います。
電気設備について巡視等で何かお気づきはないか等確認し、今回は無停電方式によって、年次点検作業を行うことを説明します。

02. 作業開始（KY実施）

作業を安全に行えるようKYを実施、作業場所周囲に危険な箇所がないか確認をします。

こんにちは
中国電気
保安協会です03.

作業開始（点検）作業を行う前に、服装や安全用具を点検します。

12

しっかり
確認！

第

04. 構内柱の点検

05. 各計器類の確認

06. 高圧機器の外観点検

07. 部分放電測定

08. 温度測定

09. 結果報告

柱上に設置している高圧機器の状態を目視で点検します。

月次点検同様、電気室内の高圧機器に異常がないか目視で確認します。

放射温度計を使用し、高圧機器や低圧開閉器の表面温度に異常がないか確認します。

6回

外観点検、各計測メーターの指示値・電気の漏れ電流の状態を確認し異常がないか判断しています。

部分放電探知器（ウルトラホン）を使用し、通電している高圧機器に異常がないか確認します。
判定値を超える場合は、お客さまへ説明し、後日停電作業で異常箇所の確認をします。

報告書を作成し、点検結果をお客さまに説明します。
異常の発見があった場合は、そのままにしておくとどのような不具合がおこるのか説明し、改修をお願いします。

13

第90回

作業者の感電負傷事故①
1 事故の発生状況
被災者は低濃度PCB含有電気工作物の調査

立ち上がったところ、動力トランス用LBSの2次側にを行っていたところ、キュービクル内のコンデンサ周ヘルメットが接触して短絡、アークが発生した。被災りに十 分なスペースがあったため、充 電している者はアークによる熱で火傷を負い、さらに衝撃によりキュービクル内に上半身を侵入させてコンデンサのキュービクル外に吹き飛ばされた。

銘板を確認した。
その後、キュービクル外に出ようと

電気工作物の概要

PC

LBS
PF

事故点

88

ヘルメットが接触

コンデンサの銘板

2 事故の原因と対策
（原因）

（対策）

・キュービクル 内 のコンデンサ 周りのス・キュービクル内で作業を行う場合は、必ず停電して行うことを徹底する。

ペースが十分に空いていたため、充電中
であっても銘板確認のみであれば実施できると判断。
（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

14

・また、停電後は検電、短絡接地器具の取り付けを行い、保護具を着用する。

作業者の感電負傷事故②
1 事故の発生状況
事業場の月次点検時、屋内キュービクル内で高圧が開放され、当該事業場が全停電した。
なお、被災

保護アクリル板を外して漏えい電流を測定。測定後者は、今回漏洩電流を確実に調べたいという気持ちにクランプメーターを取り外した際、分岐母線銅バー

から、電気に関する知識は備わっていたが、「この位に左肘が接触し火傷を負った。同時に受変電設備のなら大丈夫」と判断していた。

地絡が発生し保護継電器が作動し受変電用遮断器

事故点

電気工作物の概要

2 事故の原因と対策
（原因）

（対策）

・高圧保護アクリル板の取り外し。
絶縁手袋、絶縁シート、高圧検電器の不使用。

・月次点検用作業手順書の作成。
KYシートへの明記。

・保安教育や作業前KYの不足。

・電気保安法人従業者への保安教育及び作業前
KY実施の徹底。

15

中国電気保安協会からの お 知らせ

空調機
自動制御

デマンドコントロール
システム

による

「 空調 機自動 制御によるデマンドコントロールシステム」は、空調機の運転を自動的に調整することにより、お客さまの電気料金を無理なく低減することができるシステムです。
最大デマンド値

一度に使用する電力量の最大に応じて支払う電気料金です。

基本料金
!!
ポイント

基本料金単価契約電力 × （力率割引後）1年間、契約電力以上の電気を使用しなかった場合、契約電力は下がります。

契約電力ある30分間、
電気をたくさん使うと契約電力は上がってしまいます。

デ マン ド 値

電気料金

電力量料金

使用した電力量に応じて支払う電気料金です。

kW

基本料金は契約電力で決まります！

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7月

高圧受電のお客さまの電気料金は、使用した電力量(kWh)に応じて決まる電力量料金と、契約電力(kＷ)に応じて決まる基本料金で構成されます。契約電力を削減することができれば、年間を通じて基本料金の低減が可能になります。
契約電力は、過去１年間における３０分間ごとの使用電力量の２倍値（デマンド値：kW）のうち、最大の値（最大デマンド値）に設定されます。そのため、年間を通じて電気を比較的多く使用する３０分間を見つけ出し、その時間帯に確実に節電することができれば、最大デマンド値が低下し、契約電力の削減が実現できます。
本システムは、お客さまの使用電力量を常時監視し、予測したデマンド値が予め設定した目標デマンド値（目標電力）等を超えると、空調室外機の出力を自動的に抑制し、必要な量だけ使用電力量を削減します。室外機の出力抑制中も室内機は運転を継続しており、快適性を損なうことなく最大デマンド値の低下が可能です。
また、お客さまのパソコン、タブレット、スマートフォンから電気の使用量やCO 2の発生量を閲覧し、システム導入
効果を確認することができます。

システム構 成
電力量計

デマンド
監視装置

余裕

注意

限界

制御線

警報

空調室外機

PLC制御信号
パルス信号

空調室内機

警報信号
制御装置（親機）

制御装置（子機）

空調室外機

空調室内機

制御内容については事前にお客さまとご相談させていただき、快適な制御を実現します。

〜
月額 6,490円（税込）

子機1台追加につき1,100円（税込）

16・ 本システムは保安管理業務のご契約をいただいたお客さまにご提供します。
・ 本システムの導入には別途設置費用が必要です。

充 実した 標 準 サ ポ ート機 能
全国の電気保安協会が連携した電気保安協会web閲覧サービス

報告書の印刷

デマンドeye

各事業所の電気の使用状況

事業所の比較

年・月・日単位といった任意の期間におけるデマンド値の比較や、事業所ごとの電気の使用状況（電力量・デマ
ンド値など）
をグラフで表示します。

任意の事業所の電気の使用状況を折れ線グラフで重ねて表示、比較分析ができます。

お客さまのパソコン

お客さまのパソコンで24時間閲覧できます。

保安協会がご 提 供 する
メリット

❶ 設置後も電気設備の点検でお伺いした際に動作確認を行います。
❷ 万一システムに不具合が生じた場合、速やかに対応します。
❸ お客さまの使用状況に応じたコンサルティングを行います。
❹ 空調機を更新される場合にも、引き続きご利用いただけます。
❺ 提携している空調機メーカーのご紹介も可能です。

電 気 料 金 の 低 減 事 例（ E C O ア ラ ー ム プ ラ ス に よ る 実 績 ）
リハビリ
病院様

30kＷ削減（306→276kW）

年間約25万円 の節約
お客さまの声以前は事務の人が空調機のスイッチを切って回っていましたが、その手間がなくなりました。
導入により契約電力を下げることができました。
まだ下げる余地があるので、来年に期待しています。

スーパーマーケット様17kＷ削減（218→201kW）

50kＷ削減（500→450kW）

年間約32万円 の節約

年間約45万円 の節約

お客さまの声

お客さまの声

一般管理費の中で電気代が大きな負担となっており、これを削減できたことは非常にありがたい。
お客さまに迷惑をかけずに省エネができるので助かっている。

本システムに関するお問い合わせにつきましては、
お客さまの担当保安技師または下記連絡先へお願いします。
本

物流倉庫様

店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0984 岡山市北区桑田町18ｰ21 エネプレイス岡山2階
TEL086ｰ230ｰ0085 FAX086ｰ230ｰ0087

医療関連の商品を取り扱っており、保管時の温度管理には特に気をつける必要がありますが、適切に管理されているので大変助かっています。

URL:https://www.ces.or.jp
E-mail:info@ces.or.jp
広島支店 〒733ｰ0822 広島市西区庚午中3丁目13ｰ16
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919
山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町2ｰ21
スクエア新山口702号
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ284017当協会では、未来を託す子どもたちに電気の使用安全や省エネについて関心を持ち、楽しく学び正しく実践してもらうため、出前授業「子ども電気教室」を開催しています。
このたび、2024年度の夏休み期間において、「子ども電気教室」の開催地を募集いたします。
開催をご希望される方は、下記によりご応募ください。

電気教室の内容★オリジナルDVD視聴★「ブレーカーのはたらき」の学習★工作「ペットボトルエコライト」「モーターカー」

モーターカーエリフくん

18

ミミズク博士

対象エリア

中国5県ほか業務区域内

対象学年

小学校４〜６年生人

原則：１クラス／回、40人程度まで

数

所要時間

100分程度費

無料（教材費も含む）

用

中国電気保安協会が作成したオリジナルDVDを視聴いただき、その後簡単な振り返り問題を解いてもらうことで電気の安全・省エネについて楽しく学ぶことができます。
DVDは「電気を安全に使おう！」「電気を上手に使おう！」の２種類あり、それぞれ家庭でできる電気の安全な使い方と、省エネの仕方を紹介する内容となっています。実施される団体
さまのご希望に合わせて選択いただけます。

『電気を安全に使おう』

約

エリフくんとミミズク博士の電気安全教室 15分❶家の中で感電のキケン❷発熱・発火のキケン❸家の外で感電のキケン❹災害が起きたら？

『電気を上手に使おう』

約

エリフくんとミミズク博士の省エネ教室

15分❶なぜ省エネが必要なの？
❷エアコンの上手な使い方❸冷蔵庫・照明・テレビの上手な使い方

感震ブレーカーの模擬盤を用いて一 般 の 住 宅にお けるブレーカー の働きについて学習します。

太陽光で充電して光るソーラーライトを組み立てる「ペットボトルエコライト」と、手回し発電機で走る「モーターカー」のどちらかの工作を行います。当協会のスタッフがサポートしますので、工作に自信がないお子さまも安心してご参加
いただけます。

お問い合わせ先

山陰支店 総務部
岡山支店 総務部
広島支店 総務部
山口支店 総務部
本店 経営企画部

松江市矢田町475-3
岡山市北区桑田町18-21
広島市西区庚午中3ｰ13ｰ16
山口市小郡黄金町2-21
広島市東区二葉の里3-5-7

TEL：0852-25-8452
TEL：086-230-0085
TEL：082-273-5800
TEL：083-902-2830
TEL：082-207-1755

19

知って
ナットク！

エリフくんの電気 の ポイント 42
第

話

1 靴に
ドライヤー？

何してるの？

昨日洗った靴が少し湿ってるからドライヤーで乾かしてるの

なるほど〜
グッド
アイデア★

今日︑ の〜
い
履きた

2

でしょ♪

それ
ダメ

アじゃ〜
バッドアイデキケンじゃ！

〜ドライヤーの使い方にご用心の 巻〜

3
危険な使い方はやめよう！

ドラ イ ヤ ーの 吸
込 口や吹 出 口を塞 ぐ と ︑内 部 のヒーターが急 激に過熱し︑火災に繋がる危険が！

4
今日は
他の靴に
しよ〜

うん！
その靴
よく
よ
似合う

ドライヤーを使い終わったら︑プラグを抜くのも忘れずにな♪

塞がっている登場ー
キャラクタ

エリフくん…電気の保安官

エリ子さん…エリフくんのお友達

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

ドライヤー の 安 全 な 使 い 方 は？
ドライヤーの吸込口や吹出口を塞ぐと内部のヒーターが急激に過熱し、火災に繋がる危険があります。濡れた靴や靴下などを乾かすときにドライヤーの吹出口を差し込むような方法は危険ですのでやめましょう。また、
ドライ
ヤーのような熱機器は、プラグを挿したままにしていると、何かのきっかけで不意にスイッチが入ってしまい、火災の原因となる場合があります。使い終わった後は必ずプラグを抜いて収納しましょう。

最 終 回 のお知らせ

20

今回で「知ってナットク！エリフくんの電気のポイント」は終了します。
次号から「エリフくんの探そう！電気の正しい使い方」を掲載します。

ファン

ヒーター

42

ホットプレートで 3 種の紙包み焼きご紹介するのは、クッキングシートとホットプレートでつくるエコレシピです！
紙に包んで焼く調理には、調理時間の短縮、油の摂取量の低減、栄養分の流出抑制などメリットがいっぱい。調理器具や食器を汚さないので、後片付けも簡単です。
ひとりでの食事のほか、パーティーメニューにもオススメです。

お好みの具を包んで焼くだけ

ホットプレートで3種の紙包み焼き
材料（1人分）ずつのひとり分 から
だ
小分け も
理
調
品
3
ィー！
デ
ー
ピ
ス

調理時間30分〔C〕
ご飯とハム〔A〕白身魚とじゃがいも
1切（80ｇ） ご飯
白身魚
小1個
ハム
じゃがいも
小1/6個
ピザ用チーズ
玉ねぎ
15g
有塩バター
コーン
（ホール缶）
6g
塩
有塩バター
少々
こしょう
塩
少々
パセリ
こしょう
〔B〕鶏肉と野菜
鶏むね肉
ぶなしめじ
さやいんげん
マヨネーズ
塩
こしょう

60g
1/2枚
10g
6g
少々
少々
適宜

40g
15g
1本
大さじ3/4
少々
少々

下準備
〔A〕
じゃがいもは皮をむいて水にくぐらせ、
ラップに包んで、600Wの電子レンジで3分加熱。
1cm幅の半月形に切る。
玉ねぎは1cm幅に切り、水にくぐらせてラップに包み、600Wの電子レンジで2分加熱する。
〔B〕鶏むね肉は厚さ1cmのそぎ切りにし、塩・こしょうをふる。
さやいんげんは3等分に切って水にくぐらせ、
ラップに包んで600Wの電子レンジで1分加熱する。

・電子レンジの加熱時間は600Wを基本にしています。500Wの場合はその1.2倍、800Wの場合は0.75倍を目安にしましょう。
・電子レンジ・ホットプレートはいずれも機種によって熱の通りが異なるため、加熱時間を加減してください。

1

1

2

〔C〕ハムとパセリはみじん切りにする。

●写真の包み方は「キャンディ包み」。
対角線上の端と端を合わせて1cm
幅で2〜3度折り、残った両端を逆向きになるようにそれぞれぎゅっと
ひねって密封します。
●紙包み焼きは和食のほか、イタリアでは「カルトッチョ」と呼ばれるポピュラーな調理法。ホットプ
レート以外にも、オーブンで焼いたり、電子レンジ
加熱もOKです。＊オーブントースターは引火の恐れがあるので避けましょう。

作 り方

1

正方形になるようにカットしたクッキングシートを広げ、中央に材料をのせる。
〔A〕〔C〕には塩・こしょうをふり、バターあるいはマヨネーズをのせて包む。

2①をホットプレートにのせてフタをし、中火（170℃前後）で〔A〕〔B〕は約10分、〔C〕は約5分程度加熱する。

3

火が通った順に包みのまま皿に取って完成。
〔C〕は仕上げにパセリをふる。

21

つながる安心・よりそう安心「お客さまマイページ」の開設
本店営業部

お客さまと協会の新たな双方向のコミュニケーションツールとして開発を進めています。

開発テーマ● お客さまと「つながる」安心 ●お客さま設備の点検内容や設備情報など、お客さまが必要な情報をいつでもどこでも気軽にご確認いただけます。

またお客さまからのお問い合わせにも素早く対応していきます。

● お客さまに「よりそう」安心 ●協会が設立以来50数年にわたって蓄積している

ビッグデータを活用し、お客さまに最適な設備の更新時期などをご提案。
お客さまのニーズによりそうサービスを段階的にご提供します。

運用開始予定2024年度中に一部機能から順次運用開始予定です。

開発中の機能● 点検報告書のWeb閲覧 ●従来紙でお渡ししている「点検報告書」
をパソコンなどで閲覧できるよう準備を進めております。

他にもさまざまなコンテンツを開発・ご提供していく予定です。
詳細は、次号以降お知らせします。

22

「でんきの月」と「 電 気 記 念 日 」
３月は「でんきの月」
電気・電子技術を見つめ直す機会
として、「 でんきの月連絡協議会」では、電気記念日がある３月を「でんきの月」としました。
期間中は、次のような効果をあげることを目的として、体系的・効果的な広報・啓発活動を集中的に展開します。

◆電気･電子技術の重要性と社会への貢献について、一般の方にさらに深い関心と理解を持っていただく。
◆若い世代に電気・電子技術の魅力、おもしろさ、可能性を伝え、挑戦する意欲をかきたてる。
◆電気工学を志す若者を増やすため、その親世代の意識を変える啓発活動を行い、家族で電気･電子技術に親しみを持っていただく。
◆わが国の電気・電子技術の学術・産業における実績や成果を広く理解していただく。
◆電気・電子技術が省エネルギー、環境問題等に大きく貢献していることを認識していただく。

「電気記念日」の由来

伊藤博文から命ぜられていた英国人エアトン教授は、
グロー
ブ電池５０個を使い、講堂の天井に設置されていたデュボスク式アーク灯を合図とともに見事点灯させました。講堂内を目もくらむような青白い光がくまなく照らし、その場にいた人たち
は、「不夜城に遊ぶ思い」と驚嘆の声をあげたといいます。
これが、日本で電灯が公の場で初めて点灯した瞬間でした。
この日を記念して、昭和２年、日本電気協会が３月２５日を「電気記念日」と制定しました。

明治１１年３月２５日、工部省電信局は、東京・木挽町に電信中央局を設け、その開局祝賀会を
東京・虎ノ門にある工部大学校の講堂で開催しました。
18時、会場で電気灯を使用するよう、工部卿

当協会では、未来を託す子どもたちに電気の使用安全や省エネについて関心を持ち、楽しく
学び正しく実践してもらうため、出前授業「〇〇〇電気教室」を開催しています。
（ヒント：18ページ）（ メール、FAXによる）はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 応募も可とします
正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
または、賞品を差し上げます。（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

令和6年6月10日必着

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○

初冬号（No.320）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、劣 化 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
23

電気と保安 2024

早春号

No.322

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0984 岡山市北区桑田町18ｰ21 エネプレイス岡山2階
TEL086ｰ230ｰ0085 FAX086ｰ230ｰ0087
広島支店 〒733ｰ0822 広島市西区庚午中3丁目13ｰ16
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町2ｰ21 スクエア新山口702号
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766