レ ン ジ フ ー ド

取付説明書

も

く

じ

安全上のご注意...................................................................................2 ～ 3
取り付け上のお願い...................................................................................4
取り付け前の調査と準備...............................................................5 ～ 7
各部のなまえ.................................................................................................8
製品寸法図......................................................................................................9
付属品................................................................................................10 ～ 12
取り付けかた.................................................................................13 ～ 36
1. 付属品の確認..............................................................................13
2. 給気・排気方向の決定.............................................14 ～ 15
3. 給気・排気用部品の準備.........................................16 ～ 17
4. ワイドスパンユニットの取付準備.....................18 ～ 20
5. 本体の取り付け............................................................21 ～ 22
6. ダクトと給気・排気用部品の接続.....................22 ～ 23
7. 整流板の取り付け....................................................................24
本書では、右側にレンジフード、左側に
ワイドスパンユニットを取り付ける場合を示します。
それらの位置が逆となる場合は、取付方
法は左右対称となります。

8. ワイドスパンユニットの準備............................................25
9. ワイドスパンユニットの取り付け.....................26 ～ 33
10. 電気配線........................................................................................34
11. ダクトカバーの取り付け......................................................35
12. 試運転............................................................................................36
13. お客様への説明.........................................................................36

販売店・工事店様へ：
この取付説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

取り付け前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しく取り付けをおこなってください。

1B03 F381*1B03F381*

安全上のご注意● 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けをおこなってください。
● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区別しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警 告 ：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注 意 ：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。
お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

絵表示の例● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

警告● 修理技術者以外の人は、絶対に分解した
り修理・改造をしないこと
分解・修理・
改造禁止

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります● アースを確実に取り付けること

アースを
取り付ける

● 交流 100 Ｖ以外では使用しないこと● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10c m 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと

火災・感電の原因になります
使用禁止

取付注意

100V
● レンジフードの壁への埋め込みはしない
こと
漏電した場合、発火するおそれがあります
埋込禁止

2

故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談く
ださい

取付注意

火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります安全上のご注意
警告● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事をおこな
うこと
取付注意

誤った配線工事は感電や火災の原因になります● レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること取付注意● 自然排気型のストーブを使用するときは、
空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をすること● 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けること火災・故障の原因になります
取付注意

漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意

排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電取付注意
気的に接触しないよう取り付けること
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります注意● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください。）
使用禁止

感電および故障の原因になります● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと● レンジフードおよびワイドスパンユニッ
トの取り付けは、十分強度のあるところ
取付注意
を選んで確実におこなうこと落下によりけがをするおそれがあります

火災・故障の原因になります
取付禁止● 運転中は指や物を絶対に入れな
いこと接触禁止● 部品の取り付けは確実におこなうこと取付注意

けがをするおそれがあります● 作業は 2 人以上でおこなうこと● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること
手袋をする

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

落下によりけがをするおそれがあります

取扱注意

レンジフードは最大 40kg、ワイドス
パンユニットは最大 15k g の 重 さ があります3
1B03 F381

取り付け上のお願い● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう必要があります。
・大工工事【設置のための下地工事等】
・配線工事【コンセントの設置、コンセント・コネクター
利用以外の配線接続等】
・管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト
接続等】
流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別しておこなってください。
● ダクトの不燃処理について・ダクトを 50m m 以上の不燃材料、または 20m m 以
上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従ってください。
● 調理機器の幅はレンジ
フードの幅以内のものをご使用ください。また、調理機器はレンジフード
ワイドスパンの前後左右からはみ出し
ユニットて設置しないでください。
捕集性能が低下します。

レンジ
フード

調理機器

● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は 400m3/ h 時 50P a 以下のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する
場合がありますので使用しないでください。
● 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気性能をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。
● レンジフードは調理機器の真上に取り付けてください。
なお、レンジフード取付高
さは、レンジフードの下端が調理機器の真上 80c m 以
上になるようにしてください。

● 寒い地域ではダクトが結露し、レンジフード内に結露水が流れる場合がありますので、不燃処理された断熱材を巻くなどの対応をしてください。
● ダクトは必ず屋外側に向けて下り勾配を設けてください（目安：勾配 1/100 ～ 1/50 程度）。雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。
● レンジフードの配線工事の際は、壁スイッチを使用しないでくださ
い。
レンジフードへの通電が遮断されますと、お手入れ時期の表示（お手入れランプ）を正しくお知らせ
できなくなります。
● レンジフード取付面の補強部に、取付用座付ねじが確実に届くことを確認してください。本体の取付用
座付ねじは 45m m の長さのものが同梱されておりますが、壁下地に石膏ボード等が貼られている場合
は、 石 膏 ボ ー ド 等 の 厚 さ を 確 認 し、 取 付 用 座 付 ね
じが確実に補強部に届くことを確認してください。
また、レンジフード本体取付面には必ず不燃材を使用してください。
● 天井（石膏ボード）は 12.5m m 以下の厚みの物を使用してください。
● パイプおよびワイヤーを取り付ける野縁は、厚み 45～ 50mm、かつ幅 60mm 以上としてください。
● 取り付けのために、壁・棚などの障害物からワイドス
パンユニットまでの距離が 10cm 以上になるようにしてください。

壁・棚などの障害物

８０㎝以上● 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。
● レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けない で く だ さ い。 ま た、 横方 向 50c m 以 上 離 し て 取
り 付 け て く だ さ い。 湯 沸器の真上は高熱になるた
め故障の原因になります。

4● 建物が密閉されている場合は必ず、約 400cm2 程度の空気取入口を設けてください。

● 部屋の中央で調理される場合は、油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。

10cm以上ワイドスパンユニット● 汚れを除去する際は、シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
塗装面が変色したり、はがれたりすることがあります。
● 風量おまかせ運転（風量自動切替）機能を正しくお使いいただくために、別紙に記載の方法で必ず環境設定をおこなってください。
● 同時給排モデルのレンジフードをお使いの場合でも、
レンジフードによる排気量と給気量が同じとは限らず、建物の気密性によっては給気が必要となる場合があります。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込
み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。その場合は別途空気取入口を設けてください。

取り付け前の調査と準備
警告● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
分解・修理・
改造禁止

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります● レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること
取付注意● レンジフードの壁への埋め込みはしな
いこと
埋込禁止

漏電した場合、発火するおそれがあります● 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けること火災・故障の原因になります
取付注意● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10c m 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
取付注意

火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと
火災などの原因になります注意● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと● レンジフードおよびワイドスパンユニットの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと

火災・故障の原因になります
取付禁止

取付注意

落下によりけがをするおそれがあります● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること
手袋をする

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります5
1B03 F381

取り付け前の調査と準備

1

取付面の強度確認
製品を支える強さが必要です。

■ 天井および壁の強度について
本体重量と使用時の重量に対して、変形・落下しない十分な強度を持たせてください。
● 製品の総重量は右表の通りです。
製品質量

レンジフード最大 40kg

ワイドスパンユニット

最大 15kg※ 製品を支える十分な強さを確保してください。必要となる強度は建物の条件、耐震クラス
により異なります。

■ 壁が板張りの場合（取付面は必ず不燃処理をおこなってください）● 板厚が 20m m 以下の場合には壁に補強板を埋め込み、補強板にレンジフードを取り付けてください。
● 板厚が 20mm 以上の場合は補強板の必要はありません。

■ コンクリート、タイル壁の場合● あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。

■ 土壁の場合● 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2

野縁の設置
1）下図を参照し、天井面のワイド
スパンユニットを取り付ける位
置に野縁を設けてください。

壁面

φ12

※ 野縁のサイズは幅 60m m 以
上、厚さ 45 ～ 50mm として
ください。

前側

φ19
野縁
ワイヤー用

2）野縁のボルトとワイヤーの吊り位置にφ 12 とφ 19 の穴（各２ヶ所）をあけてください。

野縁
吊りボルト用（単位：mm）

600
2-φ50ザグリ穴

1050
2-φ50ザグリ穴

2-φ12

2-φ19

レンジフードとワイドスパンユニットの取付位置の奥行中心

60 以上

60 以上
φ19

6

断面図
（吊りボルト側）

φ12
野縁

45~50

45~50
12.5 以下※ 本図は次ページ手順
3 でのザグリ穴位置も示します。

天井

φ50

ザグリ穴加工断面図（ワイヤー側）φ50

ザグリ穴加工取り付け前の調査と準備

3

天井面への穴開け加工
天井面のワイドスパンユニットを固定する吊りボルト・ワイヤー位置（各 2 ヶ所、前ページ手順 2 の野縁穴開け同位置）それぞれに、手順 2-2）図を参照しザグリ穴加工をおこなってください。
お願い
ザグリ穴加工の際に、野縁等を破損しないようご注意ください。

4
5

別売部品の準備
排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

標準取付寸法
本製品の標準取付寸法は、調理機器上面から製品前面の下端まで80cm 以上です。
※ 火災予防条例では、グリスフィルター（ディスク）の下端が調理機器の真上 80cm 以上必要となっています。
※ 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。また、調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。（ワイドスパンユニットの下には設置
しないでください。）捕集性能が低下します。

不燃材

レンジフードワイドスパン
ユニット
標準 80cm以上 以上
調理機器
調理機器設置範囲

6

電源コンセント・ブレーカー
電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。（交流 ･ 単相 100V）
コンセントは、JIS C 8303 2 極接地極付差込接続器（15A 125V）をご使用ください。
※ 電源コンセントの推奨設置位置については「10. 電気配線」（34 ページ）をご参照ください。
お願い
必ずアース工事（D 種接地工事）をしてください。レンジフードが誤作動することがあります。

7
1B03 F381

各部のなまえ
レンジフード電源
プラグ

温度センサー
リモコン・連動信号受信部

ダクトカバースイッチ
カラーセンサー

給気穴

フード
整流板センサー
ふさぎ板

モーター（ディスク用）

ベルマウス
ツマミ

左壁取付タイプ
ファン

取りはずし
ボタン
ディスク
オイルガードベルマウス取付用ねじ
（蝶ねじ）
モーター
整流板

ワイドスパンユニット

ワイヤーカバー上

ワイヤー
ステンレス
パイプ

パイプカバー上

天板B

ワイヤーカバー下
パイプカバー下

天板A
天板B

照明スイッチ

照明

8

本体

製品寸法図（単位：mm）〔右壁取付タイプ〕(135)

本体取付穴位置

495

ワイヤー位置

470
440

500

2-φ6穴

製品下端からディスク下端まで

300

28

900

900

(36)

2

105

矢視 X

460

372

30

70

122

(φ148)
110

後方給気・排気の場合（別売L形ダクト使用）

給気口
上方給気の場合

20

260
65 122排気口
上方排気の場合

620
650~850300
吊りボルト位置

ダクトカバー
吊り金具取付穴位置

15

260

150

120 90(205)600

電源プラグ：機外長1ｍ

だるま穴（本体取付穴）詳細

本体取付桟

650
ワイドスパンユニット
接続コネクター

矢視 X〔左壁取付タイプ〕
600

φ9穴

300

(205)
90 120

150

460

20

10

17
6

(135)
260
電源プラグ：機外長1ｍ

900

91B03 F381

付属品■ レンジフード用
座付ねじ（φ 5.1 × 45）（10 本）

本体、本体取付桟およびダクトカバー吊り金具の取り付けに使います。

化粧ねじ（M4 × 8）
（2 本）

ダクトカバー内側スライド部の固定に使います。

ソフトテープ（2 本）

給気口および排気口とダクトとのすきまをふさぐのに使います。

給気口（電動シャッター付）（1 個）

本体と給気ダクトの接続に使います。

排気口（電動シャッター付）（1 個）

本体と排気ダクトの接続に使います。

3Pコネクター2Pコネクター

ワイヤークランプ（1 個）

配線の結束に使います。

本体取付桟（1 個）本体の取り付けに使います。

整流板
（1 個）

本体に取り付けて使います。

ダクトカバー（1 個）

ダクト取付部をカバーします。

ダクトカバー吊り金具
（2 個）

10

ダクトカバーの取り付けに使います。

付属品■ ワイドスパンユニット用
ワイヤー
（2 本）

ワイヤー取付金具（2 個）

天井からのフードの吊り下げに使います。
※ 片側端部がボール状にかしめられています。

天井側のワイヤーの固定に使います。

カバープレート（ワイヤー用） 天井のワイヤー固定部の穴をふさぐために使います。
（2 枚）※ おもて面に目方向を示す刻印があります。

ワイヤーカバー上（2 個）

天井側のワイヤー末端を隠すために使います。

ワイヤーカバー下（2 個）

フード側のワイヤー末端を隠すために使います。

ステンレスパイプ（2 本）

吊りボルトを隠すために使います。
※ パイプカッターなどの工具で規定の長さにカットする必要があります。

高ナット（M10 × 25）（2 個）­天井側の吊りボルトの固定に使います。

カバープレート（パイプ用）（2 枚）

天井の吊りボルト固定部の穴をふさぐために使います。
※ おもて面に目方向を示す刻印があります。

パイプカバー上（2 個）

天井側のステンレスパイプ末端を隠すために使います。

パイプカバー下（2 個）

フード側のステンレスパイプ末端を隠すために使います。

フランジ付きナット（M10）（6 個）

吊りボルトの固定に使います。

11
1B03 F381

付属品
木ねじ（φ 4.1 × 32）（10 本）

ワイヤー取付金具の固定に使います。

六角穴付きボルト（M5 × 25）
（4 本）

レンジフードとの固定に使います。

ストッパー（ゴム）（2 枚）

ワイヤーカバー下とパイプカバー下の任意の高さでの仮止めに使います。

スパナ
（1 個）

フード側の吊りボルト固定用のフランジ付きナット（M10）の固定に使います。
※ア フターサービスで使用するため、大切に保管
してください。

特寸ワッシャー（外径φ 22）（2 個）スプリングワッシャー（M10）
吊りボルトの固定に使います。
（2 個）

ナットアンカー（M10）
（2 個）

12

取り付けかた
1. 付属品の確認
注意● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をする
こと
手袋をする

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります● 作業は 2 人以上でおこなうこと
レンジフードは最大 40k g、ワイドスパン
ユニットは最大 15kg の重さがあります

取扱注意

付属品を確認します。
レンジフード側、ワイドスパン側それぞれの梱包箱から付属品を取り出し、10 ～ 12 ページの付属品一覧により不足がないか確認してください。
固定テープ

お願い
・ 保護用のクッション材と固定用テープはキズ、破損防止のため、それぞれ「5. 本体の取り付け」（21 ページ）、「8. ワイドスパン
ユニットの準備」（25 ページ）まではずさないでください。

保護用
クッション材

・ 床で作業する場合、本体および床にキズを付けないため、必ずシートを敷いた上で作業をおこなってください。
・ 取付作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。

固定テープ

13
1B03 F381

取り付けかた2. 給気・排気方向の決定
警告● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタル
ラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り
付けること
取付注意
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなう
こと
取付注意

火災などの原因になります● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10c m 以上
離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと

取付注意

火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください注意● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）
感電および故障の原因になります
使用禁止● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります
取付禁止

14

取り付けかたまた、コンセントの位置を確認してください。（「10. 電気配線」34 ページ参照）

φ 150 のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフードの上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。（コンクリート、タイル、土壁の場合）■上方給気・排気の場合（単位：mm）
給気口

排気口

120

80~100

90

120
90
排気口

260

給気口
製品中心

前

本体
上方給気・排気ダクト〔左壁取付タイプ〕

前前〔右壁取付タイプ〕■後方給気・排気の場合（別売の L 形ダクトを使用する場合）（単位：mm）

排気口

90

本体

95~105
110

給気口

120

後方給気・排気ダクト

120

260
90

1
2

製品寸法図を参照し、事前に管工事業者（法的有資格者）へ壁穴の開口を依頼してください。

排気口

給気口

前
〔左壁取付タイプ〕

製品中心

前

前

〔右壁取付タイプ〕

15
1B03 F381

取り付けかた3. 給気・排気用部品の準備※ 「1. 付属品の確認」（13 ページ）の項で取り出した給気口および排気口を用意してください。
お願い
手動でシャッターを開閉すると故障の原因になりますのでおやめください。

■上方給気・排気の場合
刻印

1）給気口および排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。
ソフト
テープ

または

2）本体の給気口・排気口取付位置についているなべねじ各２本をはずした後、はずしたなべねじで給気口
および排気口を取り付けます。
※ 排気口取付位置近傍のねじは取りはずさないでください。
お願い
付属品の給気口・排気口にはそれぞれ「給気用」「排気用」の刻印があり、本体排気口部には「ハイキ」の刻印があります。
取り付けの際は両方をよく確認の上、取付口を間違えないようご注意ください。
【左壁取付タイプ】【右壁取付タイプ】

給気口(3P)

排気口(2P)
排気口(2P)

給気口(3P)

差込口

差込口

なべねじ

なべねじ

スイッチ側

スイッチ側
刻印

刻印

なべねじ
排気口取付用
はずす

16

取付

なべねじ
排気口取付用はずす

取付

取り付けかた3）給気口および排気口に本体からの信号線を接続します。
※ 信号線の接続は正しくおこなってください。

排気口

2P
コネクター

給気口

3P
コネクター

お願い
・ コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。
・ 給気口・排気口の取付位置が間違っている場合、配線が届かないことがあります。給気口・排気口を取り付け直してください。
奥までコネクターを挿入する場合奥まで挿入して突き当てる

前後に動かしても抜けないこと正しい差し込み方

誤った差し込み方

4）余った配線は、付属品のワイヤークランプで結束します。

ワイヤークランプ■後方給気・排気の場合（別売の L 形ダクトを使用する場合）※後方排気の場合は別売の L 形ダクトが必要です。
1）給気口および排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。
2）L 形ダクトに付属の取付ねじ 4 本でモーターカバーが上側になるようにして取り付けます。

L形ダクト
（別売品）

モーターカバーが上側になるように取り付ける。

取付ねじ※ 本体への取り付けは、本体の取り付け後におこないます。
（「6. ダクトと給気・排気用部品の接続」22 ページ参照）

17
1B03 F381

取り付けかた4. ワイドスパンユニットの取付準備
警告● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタル
ラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り
付けること
取付注意
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなう
こと
取付注意

火災などの原因になります● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10c m 以上
離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと

取付注意

火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください注意● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）
感電および故障の原因になります
使用禁止● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります
取付禁止

1
18

事前に大工工事業者へ、吊りボルトやワイヤー取付用の天井裏の野縁の加工、天井面への加工を依頼してください。

取り付けかた次の手順２～ 6 では、右表の付属品を使用しますので準備してください。

2・ナットアンカー（M10）・特寸ワッシャー（外径φ 22）
・スプリングワッシャー（M10）・高ナット（M10 × 25）

2個
2枚
2個
2個

付属品のナットアンカー（M10）を吊りボルト側の野縁に取り付けます。
1）ナットアンカー（M10）のチャンネル部分をガイドに沿わせるように畳んだ状態で持ち、そのま
ま野縁下側から吊りボルト取付用穴（φ 19mm）へチャンネル部分を差し込みます。
ハンドル
キャップワッシャー

野縁（吊りボルト側）
φ19mm

ガイド
チャンネル

ナットアンカー（M10）

チャンネル

ガイド

2）ナットアンカー（M10）を軽く引いてチャンネルが野縁に確実に引っ掛かったことを確認してから、キャップワッシャーを野縁に付くまで引き上げます。
※ キャップワッシャー円筒部を野縁の穴に入れ、がたつきがないようにしっかり野縁に押し付けてください。
チャンネル
野縁
円筒部

引き上げる
円筒部

キャップ
ワッシャー

引く
引く

3）親指をガイドの間に入れ、ガイドを左右方向に数回折り曲げて、ガイドを根元から折ります。

折った状態

親指
野縁

根元から折る19
1B03 F381

右図を参照し、次式により吊りボルト長さ（L）を算出して、必要に応じて吊りボルトをカットしてください。
L ＝ L1 ＋ L2
L1 ＝製品総高さ － 10mm
L2 ＝天井厚さ＋野縁高さ＋ 60mm 以上

吊りボルト
（M10）

L2：吊りボルトの挿入長さ
天井厚さ＋野縁高さ＋60mm 以上

ます。

L

3

必要に応じて吊りボルトをカットしL1：吊りボルト突き出し長さ「製品総高さ－10ｍｍ」
L2

取り付けかたナットアンカー
（M10）
野縁

天井

L1

（L）：吊りボルト長さ（L1）：天井からの吊りボルトの突き出し長さ※ 製品総高さが 760m m の場合、吊りボルト
突き出し長さは 750mm となります。
（L2）：天井への吊りボルトの挿入長さ5吊りボルトの突き出し長さ（L1）は、± 5mm の長さとなるようにしてください。
※ 吊りボルトが指定の長さになっていないと、部品どうしが干渉する場合がありますのでご注意ください。

ワイドスパンユニット用の吊りボルトに、指定のワイド
スパンユニット引掛け位置をマーキングをします。

製品総高さ－23ｍｍ

4

吊りボルトを野縁に固定したナットアンカー（M10）に挿入します。

指定のワイドスパンユニット引掛け位置は、天井面から「製品総高さ－ 23mm」です。
※ 製品総高さが 760m m の場合、天井面から 737m m の位置となります。

天井

マーキング

6

吊りボルトにワッシャー・ナット類を取り付けます。
ワイドスパンユニット用の吊りボルト 2 本に、付属品の特寸ワッシャー（外径φ 22）、スプリングワッシャー、高ナット ( M10 ×25）の順でナットアンカー（M10）に通し、野縁に固定します。

キャップワッシャースプリングワッシャー
特寸ワッシャー
（外径φ22）
高ナット（M10×25）

吊りボルト
（M10）
チャンネル
野縁

キャップ
ワッシャー
吊りボルト
（M10）

天井
スプリングワッシャー

20

特寸ワッシャー
（外径φ22）

高ナット（M10×25）

取り付けかた5. 本体の取り付け注意● レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと
落下によりけがをするおそれがあります
取付注意● 部品の取り付けは確実におこなうこと
落下によりけがをするおそれがあります
取付注意

お願い
・ レンジフードの前後および左右方向の水平を確実にだしてください。水平に設置されていないと、本体内部の汚れ（油）が各部のすきまから調理面に滴下することがあります。

すきま(挟み込む部材は不燃性のものを使用すること)・ キッチンパネルの上端部をレンジフード下部壁面に入れ込んで設置する場
合、レンジフードと壁面のすきまに挟み込む部材は不燃性のものを使用してください。可燃物を使用した場合、火災の原因になるおそれがあります。
キッチンパネル
不燃材

製品寸法図を参照し、だるま穴位置（左右各１ヶ所）に付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 45）を壁面との
すきま 5mm まで締め付けます。

本体取付桟を取り付けます。
製品寸法図を参照し、本体取付桟の取付位置に付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 45）2 本で本体取付桟を固定します。
440
だるま穴（単位：mm）

5

座付ねじ（φ5.1×45）

460

本体取付桟

105

1
2

だるま穴用座付ねじをねじ込みます。

300

21
1B03 F381

取り付けかた3

本体を引っ掛けます。
本体のだるま穴を座付ねじに引っ掛けながら（ ① ）、本体背面の溝を本体取付桟に引っ掛けます（ ② ）。

① だるま穴に

ダクト

引っ掛けて

上方排気の場合② 本体取付桟に引っ掛ける

お願い
上方給気・排気の場合はダクトに給気口・排気口を差し込みながら本体を取り付けてください。
本体取付桟

4

本体を固定します。
1）だるま穴下のφ 9 穴（左右各１ヶ所）に付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 45）をしっかりと締め付けます（ ① ）。
2）だるま穴の座付ねじ（φ 5.1 × 45）をしっか
りと締め付けます（ ② ）。

①

②

座付ねじ
（φ5.1×45）

6. ダクトと給気・排気用部品の接続
お願い
ドリリングタッピンねじなどで給気口・排気口を固定する場合
は、シャッターにねじがあたらないように図を参照してドリリ
ングタッピンねじ使用範囲以内に固定してください。

ドリリングタッピンねじ
100～110ｍｍ
100mm以上

ドリリングタッピンねじ
使用範囲(25mm以下のネジを使用ください。）
25mm

排気口
シャッター軸■上方給気・排気の場合ダクトと給気口・排気口の接続部に風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）をおこないます。

22

ダクト
アルミテープ取り付けかた■後方給気・排気の場合（別売の L 形ダクトを使用する場合）

1

給気口・排気口を取り付けます。
本体の給気口・排気口取付位置について
いるなべねじ各 2 本をはずした後、L 形
ダクトを本体上部の差込部に差し込みながら、給気口・排気口をダクトに挿入し、はずしたなべねじ 2 本で取り付けます。

アルミテープ

なべねじ※ 排気口取付位置近傍のねじは取りはずさないでください。

2
3

差込部
ねじ

風漏れ防止のテーピング（アルミテー
プ）をおこないます。

（取りはずし不可）

なべねじ
排気口取付用

Ｌ形ダクト
（別売品）

信号線を接続します。

排気用
2P
コネクター

1）給気口および排気口に本体からの信号線を接続します。
※ 信号線の接続は正しくおこなって
ください。

給気用
3P
コネクター

2）余った配線は付属品のワイヤークラン
プで配線を結束します。
ワイヤークランプお願い・ コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。
・ 給気口・排気口の取付位置が間違っている場合、配線が届かないことがあります。給気口・排気口を取り付け直してください。
奥までコネクターを挿入する場合奥まで挿入して突き当てる■

前後に動かしても抜けないこと正しい差し込み方

誤った差し込み方

給気口・排気口設置面の漏風確認のお願い
給気口・排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトに接続しようとすると、設置面（製品天面等）が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。
風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転（強運転）をおこなってください。漏風する場合は、給気口・排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現場調達品）で漏風防止処置をおこなってください。

ダクト
給気口・
排気口

アルミ
テープ等

設置面
（フード天面等）

23

1B03 F381

取り付けかた7. 整流板の取り付け

1
2

オイルガードの固定テープをはずします。

固定テープ

保護用クッション材をはずします。
オイルガードの手前側左右のすきまに指をかけ、オイルガードを矢印方向に引いて本体からはずし、保護用クッション材（2 個）をはずします。
※ 保護用クッション材をはずした後は、オイルガードをもとどおりに取り付けてください。
保護用クッション材

3

整流板を取り付けます。
1）奥側左右の整流板引掛け部をフード引掛け部に確実に引っ掛けます（ ① ）。
2）整流板を両手で支えながら手前側を上に持ち上げ、左右のストッパーを押しながらロック
します（ ② ）。
取り付け後は整流板を上下に動かし、はずれないことを確認してください。

フード
引掛け部

オイルガードロックされていることを確認してください
ストッパー

整流板引掛け部

1

お願い

2

整流板の固定は、確実におこなってください。
ロックが不十分ですと落下の原因になります。

224

取り付けかた8. ワイドスパンユニットの準備
お願い・ キズ防止のため、以下の作業は梱包材に載せたままの状態でおこなってください。
・ はずしたねじは取り付けの際に使用しますのでなくさないでください。
・ はずした部品は変形させないよう、平らな場所に置いてください。また、はずした部品で床などにキズをつけない
ようご注意ください。

1

天板 B をはずします。
※ 青色の保護フィルムの天板面だけをはがして天板の取りはずしをおこなってください。
ワイドスパンユニットの固定テープを引き、天板 B を斜めに持ち上げてツメ 6 ヶ所をはず
します。
お願い

天板B
固定テープ

天板 B を変形させないようご注意ください。

ツメ
天板B

2

天板Ａをはずします。
天板Ａを固定しているトラスねじ（M ４× 10）
8 本をはずし、天板Ａをはずします。
天板 A
トラスねじ（M4×10）

3ステンレスパイプを指定の長さにカットします。
付属品のステンレスパイプ（2 本）をパイプカッターなどの工具で、製品総高さ－ 100mm ± 5mm にカットしてください。
※ 製品総高さが 760mm の場合、パイプ長さは 660mm となります。
※ ステンレスパイプのカットは現場にて実施してください。
※ 青色の保護フィルムをはがさずにカットしてください。

25
1B03 F381

取り付けかた9. ワイドスパンユニットの取り付け注意● ワイドスパンユニットの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこな
うこと
取付注意

落下によりけがをするおそれがあります● 部品の取り付けは確実におこなうこと
落下によりけがをするおそれがあります

取付注意

次の手順 1 ～ 4 では、右表の付属品を使用しますので準備してください。

1・カバープレート（パイプ用）
・パイプカバー上・ステンレスパイプ・パイプカバー下・ストッパー（切り離した外側を使用）
・フランジ付きナット（M10）

2枚
2個
2本
2個
2個
6個

吊りボルトにパイプカバー上、カバープ
レートを取り付けます。
1）ワイドスパンユニット用の吊りボルト 2
本に、付属品のカバープレート（パイプ用）、パイプカバー上（M10、タップあり）の順に通します。

カバープレート（パイプ用）
刻印
パイプカバー上2）パイプカバー上を回して、天井面に固定します。

カバープレート（パイプ用）
パイプカバー上M10
タップ部

吊りボルト（Ｍ10）

お願い・ カバープレートの（パイプ用）保護フィルム（半透明）をはがして取り付けてください。
・ カバープレート（パイプ用）には目の方向が刻印されています。刻印の方向をワイドスパンユニットの長手方向に合わせて取り付けてください。また、刻印の面がおもてになるように取り付けてください。
・ パイプカバー上は締めすぎないようご注意ください。クロスのよじれや、天井面の破損の原因になります。

26

取り付けかた2ステンレスパイプをワイドスパンユニット
用の吊りボルトに通します。

パイプカバー下1）「8. ワイドスパンユニットの準備」手順 3（25 ペ ー ジ ） に て 指 定 の 長 さ に カ ッ ト したステンレスパイプ（2 本）を、手順 1 で取り付けたパイプカバー上の穴の奥まで突き当てます。

ステンレス
パイプ※ ステンレスパイプは、カットした側が天井側となるように通してください。
※ 青色の保護フィルムは、必要に応じて先端部分をはがして取り付けてください。

パイプカバー上
15mm

フランジ付きナット（M10）ステンレスパイプ

吊りボルト
（Ｍ10）

2）付属品のパイプカバー下を通し、付属品のフランジ付きナット（M10）で固定します。

3

カットした側

パイプカバー下（断面図）

ストッパー（ゴム）を切れ込みで切り離し、パイプカバー用とワイヤー用に分離します。
※ ストッパーは右下図のように取り付けて、取付作業中にパイプカバー下、ワイヤーカバー下を作業がしやすい任意の高さで仮止めするための部品です。

パイプカバー下切り離す
ストッパー

ワイヤーカバー用

パイプカバー用※ 手順 12（31 ページ）で使用します。

4

任意の高さで仮止めができます。

ワイドスパンユニット取付用の吊りボルトに、ナットを取り付けます。

任意の高さで仮止め※ 作業時は、パイプカバー下を作業しやすい任意の高さに引き上げ、右上図のようにストッパー（パイプカバー用）で仮止めしてください。
付属品のフランジ付きナット（M10）を各 2 個、吊りボルトに取り付けます。
上側のナットは任意の位置、下側のナットはマーキング位置に合わせて取り付けます。

マーキング
フランジ付きナット（M10）（付属品）

お願いワイドスパンユニット取り付け用のナットに付属品以外のナットを使用
すると、部品どうしが干渉する場合がありますのでご注意ください。

27
1B03 F381

取り付けかた次の手順 5 ～ 7 では、右表の付属品を使用しますので準備してください。

5・ワイヤー取付金具
・木ねじ（φ 4.1 × 32）
・カバープレート（ワイヤー用）
・ワイヤーカバー上
・ワイヤー

2個
10 本
2枚
2個
2本

ワイドスパンユニット固定用のワイヤーを天井に取り付けます。
1）付属品のワイヤー取付金具の M5 ボルト穴に、付属品のワイヤーを通します。
※ ワイヤーはボール状のかしめ部側を上にして通してください。
2）下図の指示寸法位置に、付属品の木ねじ（φ 4.1 × 32）１本を野縁に取り付けます（仮固定用）。
※ ワイヤー取付金具の仮固定用のため、最後まで締め付けないようにしてください。
3）ワイヤー取付金具の切り欠き部を 2）で取り付けた木ねじに引っ掛け、木ねじ（仮固定用）をしっ
かりと締め付けます。
4）残りの穴 4 ヶ所に、付属品の木ねじ（φ 4.1 × 32）４本を締め付けます。
ボール状のかしめ
野縁

ワイヤー
切り欠き部
ワイヤー
取付金具
15mm
M5ボルト

仮固定用

6

カバープレート、ワイヤーカバー上を取り付けます。
手順 5 で取り付けたワイヤー取付金具のワイヤーに、付属品のカバープレート（ワイヤー用）、ワ
イヤーカバー上（M5、タップあり）の順に通し、天井面に固定します。
お願い・ カバープレート（ワイヤー用）の保護フィルム（半透明）をはがして取り付けてください。
・ カバープレート（ワイヤー用）には目の方向が刻印されています。刻印の方向をワイドスパンユニットの長手方向に合わせて取り付けてください。また、刻印の面がおもてになるように取り付けてください。

28

・ ワイヤーカバー上を締めすぎないようご注意ください。クロスのよじれや、天井面の破損の原因になります。

刻印
カバープレート（ワイヤー用）
ワイヤーカバー上
ワイヤー

M5
タップ部

取り付けかた7

フード部のキズ防止のため、ワイヤー下側の先端にテープ等を貼り付けて保護します。

次の手順 8 ～ 12 では、右表の付属品を使用しますので準備してください。

8・六角穴付きボルト（M5 × 25）
・スパナ・ストッパー（切り離した内側を使用）
・ワイヤーカバー下

ワイドスパンユニットを水平方向にスライドさせて取り付けます。

１
配線取り付けの際、以下の作業を同時におこないます。

レンジフードのスイッチ側を前面とし、奥側の穴に配線を通す● レンジフード側から出ている電気配線 2 本をワイドスパンユニッ
トの角穴に通す（ 1 ）。

レンジフードのスイッチ側● ワイドスパンユニット側面のピ
ン 2 ヶ所をレンジフードの丸穴に挿入する（ 2 ）。

ワイドスパンユニット
レンジフード● 吊りボルトを固定金具の U 字の切り欠き穴に通し、下側のフランジ付きナット（M10）を引っ掛ける（ 3 ）。
お願い
取り付けの際、吊りボルトをワイドス
パンユニット内面に突き当てないよう
気を付けてください。打痕の原因とな
ります。

4本
1個
2個
2個

２
ピン

３

丸穴

固定金具
U字の切り欠き
ワイドスパンユニットをスライドさせて引っ掛ける
固定金具
固定金具引掛け面

突き当て注意フランジ付きナット（M10）

ワイドスパンユニット内面

29
1B03 F381

取り付けかた9

付属品の六角穴付きボルト（M5 × 25）
4 本でワイドスパンユニットとレンジ
フードを固定します。

六角穴付きボルト（M5×25）お願い

上面

六角穴付きボルト（M5 × 25）の固定の際は、右図に示すワイドスパンユニットとレンジフー
ドの各ラインを合わせてください。

外郭のライン（締結面の丸穴とピン（前ページ手順８の 2 参照）には、本調整のため、あえて“あそび”を設けています。）

10

前面・後面

上下の分割ライン

吊りボルトを固定金具の U 字の切り欠き穴の奥まで突き当て、固定します。
下側のフランジ付きナット（M10）は付属のス
パナ、上側のフランジ付きナット（M10）は取付作業者側手配のスパナ等を使用し、ナットをしっかりと締め付けます。
※ 吊りボルトを、固定金具表面に刻印されている突き当てラインまでしっかりと突き当てて締め付けてください。

フランジ付きナット（M10）
突き当てライン11

スパナ（付属品）

ワイヤー下固定金具を固定しているね
じ（トラスねじ M5 × 10）各２本をはずし、ワイヤー下固定金具 2 個を取りはずします。
※ ワイヤー下固定金具はツメで引っ掛
かっていますので、横方向にスライドさせて取りはずしてください。

ワイヤー固定金具

30

トラスねじ（M5×10）ツメ

取り付けかた12

手順 7（29 ページ）でキズ防止のために貼り付けた保護テープ等をはがします。
※ 作業時は、ワイヤーカバー下を作業しやすい任意の高さに引き上げ、手順 3（27 ページ）で切り離したストッパー（ワイヤー用）で仮止めしてください。
1）天井から垂れているワイヤーに、付属品のワイヤーカバー下、ストッパー（ワイヤー用）、ワイヤー下固定金具の順に通します。
2）ワイドスパンユニットの補強桟の角穴にワイヤーを通し、ワイヤー下固定金具を手順 11（30 ページ）ではずしたねじ（トラスねじ M5 × 10）各 2 本でワイドスパンユニットに取り付けます。
ワイヤー
ワイヤーカバー下

任意の高さで仮止め

ストッパー（ワイヤー用）
ワイヤー下固定金具

トラスねじ（M5×10）

ワイヤーカバー下（断面図）

13

水準器等でワイドスパンユニットの水平を確認しながら、ワイヤーの長さを調整します。
ワイヤー側の高さを高くしたい場合
ワイヤー下取付金具の角穴からワイヤーを引っ張ります。
ワイヤー側の高さを低くしたい場合
アジャスター上部を押し込みながら、ワイヤーを上側に引っ張り上げます。
※ 吊りボルト側の高さを調整したい場合は、手順 10（30 ページ）の作業でナットの高さ調整をおこなってください。
※ ワイドスパンユニットの質量を各吊りボルトとワイヤーでしっかり支えるために、ワイヤーはしっかり張った状態としてください。

押し込む
アジャスター角穴

31
1B03 F381

取り付けかた14余ったワイヤーをフード補強桟の配線止めに引っ掛け、配線止めを反対側へ曲げて固定し
ます。

ワイヤー

残りのワイヤーはフード補強桟の角穴に入れてください。

フード補強桟

角穴

配線止め

15

レンジフード側から出ている電気配線のコ
ネクターをワイドスパンユニットの電気配線のコネクターに接続します。
お願いコネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わ
せて確実にロックしてください。接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。
接続

奥まで

コネクターを挿入する場合奥まで挿入して突き当てる

16前後に動かしても抜けないこと正しい差し込み方

誤った差し込み方

25 ページの手順 2 で取りはずしたトラス
ねじ（M4 × 10）8 本で天板 A を取り付けます。
お願い天板 A の端面でステンレスパイプやフードにキズをつけないようご注意ください。

天板 A
トラスねじ（M4×10）32

取り付けかた1725 ページの手順 1 で取りはずした天板 Bを取り付けます。
※ 水色の固定テープをはがして取り付けてくだ
さい。

天板B

18

ツメ

パイプカバー下とワイヤーカバー下を仮止めしているストッパーを下まで下ろし、さらにそのまま下ろして天板 A、B の切り欠き部にはめこみます。
※ストッパーはアフターサービスでの作業性を考慮し、取り付けたままにしてください。
※ パイプカバー下とワイヤーカバー下は、上下および回転方向が固定されない仕様とし
ています。

ストッパー
ストッパー

33
1B03 F381

取り付けかた10. 電気配線
警告● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをする
おそれがあります

分解・修理・
改造禁止● 交流 100 Ｖ以外では使用
しないこと
火災・感電の原因になり
ます

使用禁止

100V

● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って
法的有資格者が工事をおこなうこと誤った配線工事は感電や火災の原因になります
取付注意● アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください
アースを
取り付ける

■分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

お願い・ 電源は専用のコンセント（２極接地極付差込接続器 15A、125V）およびブレーカーを設けてください。
・「12. 試運転」（36 ページ）までブレーカーは「入」にしないでください。
・ コンセントは電源コードの長さを考慮し、関連法規に従って設置してください。コンセントの設置は、下図の斜線範囲内が推奨となります。
・ 必ずアース（D 種接地工事）をしてください。
・ レンジフードの配線工事の際、壁スイッチを設置しないでください。

■上方給気・排気の場合（単位：mm）■後方給気・排気の場合（単位：mm）

80

60
10

400

40
25

65

34

80

230

コンセント設置範囲（天井設置の場合）

取り付けかた11. ダクトカバーの取り付け

650（最小高さ）

製品寸法図を参照し、ダクトカバー吊り金具の取付位置を確認します。

ダクトカバー吊り金具を図のよう に付属品の座付ねじ（φ 5.1
× 45）4 本で取り付けます。
※ レンジフードのセンターに合わせて注意しながら取り付けてください。

15（単位：mm）

ダクトカバー吊り金具を取り付けます。

ダクトカバー
吊り金具

470

20

2

（単位：mm）

850（最大高さ）

1

取付位置を確認します。

座付ねじ（φ5.1×45）

本体

3

ダクトカバーを取り付けます。

ダクトカバー

1）ダクトカバーを壁際まで持っていき、本体の引掛けねじにダクトカバーの切り欠きを入れるようにスライドさせながら、ダクトカバー
正面下端の飛び出し部をフードの溝に入れ、奥にスライドさせながら、はめ込みます。

引掛けねじ

切り欠き

お願い
ダクトカバーを取り付ける際、ダクトカバー下端の飛び出し部でフードの天板を傷つけないように十分注意してください。
溝2）ダクトカバーの内側スライド部を天井まで引き上げ、付属品の化粧ねじ（M4 × 8）2 本でダクトカバー吊り金具に固定します。

化粧ねじ（Ｍ4×8）

ダクトカバー
吊り金具

化粧ねじ（Ｍ4×8）
ダクトカバー（内側スライド部）

35
1B03 F381

取り付けかた12. 試運転注意● 運転中は指や物を絶対に入れないことけがをするおそれがあります
接触禁止■ 分電盤のブレーカーを「入」にし、レンジフードのスイッチとワイドスパンユニットの照明スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
■ 必ず最終設置した状態で試運転してください。
■ 整流板やディスクが正しく取り付けられていることを確認してください。
整流板が正しく取り付けられていないと、運転停止機能により運転ができません。
ディスクを取り付けていなかったり、取り付けが不完全な状態で運転すると、ディスク付け忘れお知らせ機能により、付け忘れをお知らせします。
整流板とディスクの取り付けについては取扱説明書をご覧ください。
■ 運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
■ 異音、振動がないことを確認してください。
■ 屋外の排気出口から排気され、異音がないことを確認してください。
■ 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。
■ 製品保護のため、はがした青色の保護フィルムをもとの状態に貼ってください。
■ 風量おまかせ運転（風量自動切替）機能を正しくお使いいただくために、別紙に記載の方法で必ず環境設定をおこなってください。

13. お客様への説明■ 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■ 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

36 〔製造元〕

本社 ･ 営業部 〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺２丁目１番９号
TEL 042(768)3754（営業部）