初秋
と
電気 保安

2021

号

No.307●

お客さま訪問株式会社 サタケ●

見どころ紹介 島根県 松江市●

9月9日は救急の日●

高圧電気事故概要

宍道湖の夕日CONTENTS

電気と保安

初秋号
3 ● 保安マンの確かな目
山口支店

4 ● ニュースクリップ（ｖｏｌ．
51）
5 ● 空調機自動制御によるデマンド抑制サービス 導入事例のご紹介
特別養護老人ホームひかり苑

6 ● 電気事故事例（第75回）
7 ● 保安管理業務講習のご案内
8 ● お客さま訪問株式会社 サタケ／広島支店

10 ● 見どころ紹介
島根県 松江市

12 ● 9月9日は救急の日
広島市消防局

14 ● 感震ブレーカー
16 ● 令和2年度 高圧電気事故概要
18 ● 電気の豆知識（第3回）
20 ● 有効期限を過ぎた子メーターは取り替えが必要です
21 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第27話）～IHクッキングヒーターってなぜ熱くなるの？の巻～

22 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ27）23 ● 10月はお客さま感謝月間です
23 ● エリフくんのクイズコーナー+ -2

この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

保安マンの 確かな目

「太陽電池発電所設備でのネズミによるパワーコンディショナー停止」山口支店 山口営業所 落合 規
梅雨時期も終わりが近づいた休日の朝、お客さまよりしていましたが、電線などは被害もなく良好な状態でした。

「太陽電池発電所のパワーコンディショナーが停止して今回のパワーコンディショナーが直流地絡により停止しいる」と連絡があり、事故当番者が出動し設備の調査にた原因は、接続箱内に入ったネズミが内部の機器付近を伺いました。

動き回り、直流回路充電部に触れて漏電状態になったと受変電設備の状況を確認すると、2台あるパワーコンディ

考えました。

ショナーのうち1台が直流地絡発生（直流回路の漏電）

他の接続箱やパネル接続線を確認し、近くのホームセンターにより解列停止しており、お客さまに状況報告するとともにで穴埋めパテを購入して補修を実施しました。
その後、原因調査にとりかかりました。直流回路の絶縁抵抗不良を

絶縁抵抗を確認してパワーコンディショナーを起動し発電を想定しパワーコンディショナーに接続されている10回路の再開しました。

絶縁抵抗測定を行いましたが、全ての回路とも結果は良好

電気設備にはたくさんの配管があり、小動物の移動経路となっていることもあり、配管のすき間をふさぐことででした。
直流地絡の原因を探すため、次に接続箱やパネル間の小動物侵入防止になります。すき間をふさぐためのパテ

接続線の調査を開始し、3カ所目の接続箱を開けたところ、は材質によって柔らかい物もあり、周囲温度が高くなるとネズミが盤内から外に飛び出してきました。

垂れてすき間ができることもあり、注意が必要であるとあ

その盤内は配管の口をふさぐパテが食いちぎられ散乱

穴ふさぎ処理前

ネズミが食い散らかした接続箱内

らためて感じました。

穴ふさぎ処理後配管の穴を補修3

vol.51
ニュースクリップ◆スマート保安、柔軟な規制体系検討。
電事法の改正視野に／経産省◆ドローンガイドラインを改定、物流利用を具体化／国交省

2021年（令和3年）初秋号（電氣新聞）

スマート保安、柔軟な規制体系検討。
電事法の改正視野に／経産省
経済産業省は、リスクに応じて産業保安規制の強度

国土交通省は、荷物の配送などにドローンを活用を変える柔軟な制度体系構築に向け、次期通常国会へするためガイドラインを改定しました。特に過疎の電気事業法改正案提出を念頭に、検討を進めます。

地域で荷物の配送に用いることを視野に入れた内容と産業構造審議会・産業保安基本制度小委員会中間取りなっています。

まとめをもとに作業を進めます。

「人のいない地域でドローンの目視外飛行（レベ梶山弘志経産相が「第2回スマート保安官民協議会」

ル3）」を計画する事業者が、適切に事業運営するの席上、電力、都市ガス、高圧ガス、液化石油ガスのために必要な事項を記載しました。ドローンの導4分野を挙げ「通常国会において関連法案提出を念頭

入方法や配送手段などに関する具体的な手続きをに引き続き検討を進める」と述べ、方針を示しま

まとめています。

した。
柔軟でメリハリのある制度体系への転換が、官民を挙げ、デジタル技術などを活用した産業保安の高度化

国交省は2021年3月に第1弾のガイドラインとして「法令編」を公表。今回は「社会実装編」を追加した形です。

を目指す「スマート保安」の前提となります。例えば

社会実装編は4章で構成しています。1章では利用者

産業保安基本制度小委では、現行電事法では保安視点を踏まえた事業コンセプトを提示しました。

規程・電気主任技術者の届出が求められておらず、「事業者は地域が抱える課題を整理した上で、手つかずの10～50kW未満の小規模太陽光について、ドローンの有効性を確認して活用方法の具体化を

保安面の取り組み強化が議論されました。導入件数図ることが重要」としています。

が突出して多いにもかかわらず、保安当局が個々の2章で体制整備について明記。3章は機材の選定や設備について把握できていません。各発電所の基礎

離着陸場所、飛行ルート、荷物の受け渡し方、保険情報を行政が収集して把握する仕組みなどの創設にへの加入など事前に検討すべき項目を示しました。

向け、電事法改正を含め検討します。

4章では安全を確保するため、飛行マニュアルを策定

スマート保安官民協議会は、人工知能（AI）やIoTする必要性などを記しています。

（モノのインターネット）といった新技術の産業保安実社会でドローンを物流手段に組み込むため、政府分野への導入拡大を目指し、官民トップが方向性をは2018年度に全国5地域で実証実験を行いました。

話し合う場として立ち上げられました。

22年をめどに「人のいる地域でドローンの補助者なし

第2回会合に参加した渡邊広志・電気保安協会全国

目視外飛行（レベル4）」の実現を目指しています。

連絡会会長（中部電気保安協会理事長）は、アクション

ガイドラインは状況の変化を踏まえて、そのつどプランに記載された電気分野の「スマート保安プロ

見直す方針です。

モーション委員会」創設に期待を示しました。同委員会
はスマート技術を活用した新たな保安手法について、妥当性の確認や関係者間の共有を進める場として設けられる予定です。

4

ドローンガイドラインを改定、物流利用を具体化／国交省

空調機自動制御によるデマンド抑制サービス
導入事例のご紹介

特別養護老人ホーム ひかり苑

施設の外観

お客さまのご紹介

取り組み内容と効果

今回のお客さまは、
山口県光市の社会福祉法人ひかり苑

特別養護老人ホームひかり苑さまでは、ユニット以外の特別養護老人ホームひかり苑さまです。

共用部に設置した空調機について自動制御し、利用者に特別養護老人ホームひかり苑さまは、「皆様の全ての人生
昭和61年に知的障害のある子どもさんをお持ちのご両親から、「光市において、この子が安心して暮らせる環境を」という切なる願いを受け、知的障害者更生施設を開設されました。
その後、光市からの要請を受け、平成13年に身体障害者デイサービスセンターも立ち上げられました。
また、

目標デマンド値

ステージを、
応援します。
」
を法人理念に掲げられています。

負担を掛けないようデマンド抑制を実施しています。
ＥＣＯアラームプラス
導入前：170kW

ECOアラーム

ＥＣＯアラームプラス
導入後：154kW

16ｋW削減!

プラス

導入効果→1年間で約280，000円の経費削減！
！

※自動制御費用・設定費用が別途発生します。

養護老人ホーム・ケアハウス・デイサービスセンター・居宅

特別養護老人ホームひかり苑の事務主任
森本さまにお話を伺いました。

介護支援事業所など、障害者支援事業と老人福祉事業●省エネに心がけられていることは？

平成19年に老人短期入所施設を開設し、現在は、特別の両輪で総合的な福祉事業を運営されています。
“健やかに、穏やかに、幸せに・・・”年を重ねていただく
ために、ひかり苑さまは、
これからもご利用者の皆さま、
ご家族、地域の方々と手を携えて、「大切なご家族をお預かりする」という大きな責任と社会福祉法人としての使命感を持って、地域福祉の充実に取り組まれます。
ひかり苑さまが運営する特別養護老人ホーム ひかり苑
さまは、平成25年5月1日に開設され、「入居者さまの人格を尊重し、常に入居者さまの立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、入居者が必要とする適切なサービスを提供する。」
を運営方針として取り組まれています。

特別養護老人ホームひかり苑

各居室の照明はこまめに切るなどの節電努力を行っています。

●導入後のご感想はどうですか？

制御する空調機は利用者さまには迷惑が掛からな
いよう廊下や会議室、事務所等に限定しましたが、導入によるコスト削減効果は予想を上回り、併設するケアハウスやデイサービスにも追加導入しました。
ただし、真冬や真夏下のアラーム発動によるエアコン停止は、職員にとって忍耐力を養う場となっています。
（笑）

●保安協会に対する感想や期待することは？

電気設備の保守点検だけでなく省エネやコスト削減につながる提案など、多角的な視点でサポートしていただいており大変感謝しています。今後とも時代の流れに沿った新たな提案を期待しています。

住所：〒743-0052 山口県光市大字三井1056-1 TEL：0833-76-1165

5

75回

第

保守不備（自然劣化）による波及事故
1 事故の発生状況
電力会社の配電線がDGRにより遮断した。電力会社より連絡を受けた電気管理技術者が調査したところ、構内PASの絶縁不良により地絡が発生していた。
（供給支障電力：2,400kW、供給支障時間：4時間45分）

2 事故の原因
直近の年次点検において、経年劣化によりPASの開放動作ができなくなっていたため、電気管理技術者から早急に取り替えるよう指示が出ていたにもかかわらず、実施されていなかった（取替工事を手配中に事故が発生した）。

3 防止対策取り替え更新時期を超過して老朽化した高圧機器については、速やかに取替工事を実施することとする。
直近年次点検・PASの操作紐を引いて開放しようとしたが開放できなかった（事故後の絶縁抵抗測定0.3MΩの絶縁不良）。
・結局、電力AS開放による全停電点検を設置者に断られ、LBS
2次側のみの部分停電で点検。

電気管理技術者の対応

設置者の対応・部分点検なので事業場全体

・PAS交換には応じたの詳細が分からない前提で、

ものの、電力手続き

PASにリスクがあることはや 工 事 見 積 もりに伝え、設置者に交換を依頼

時間を要したPAS交換が間に合わず地絡事故

・設置者は、高圧設備の劣化程度の判断に「停電点検」
が必須であることを認識してください。
自己設備の故障のみならず、波及事故等の地域停電を引き起こす可能性があります。
・技術者は、設置者にいざ更新等の依頼をする上でも、普段のコミュニケーションを密にし、点検・停電の必要性／
重要性を、設置者との間で共通認識としておく必要があります。

（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

6

中国電気保安協会からのお知らせ

2021年度保安管理業務講習のご案内（有料講習）■ 保安管理業務講習とは内容

施行規則第52条の2第1号ロの要件について、告示249号第1条第1項第1号から第3号に、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間の通算期間が電気主任技術者
免状毎に定められていますが、第四号に第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者で、免状交付を受けた後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習「保安管理業務講習」を終了した者は3年の期間とすることとなっています。
これまでは、主任技術者を委託契約（外部委託）
によって選任する場合、「第2種電気主任技術者」
で4年以上、「 第3種電気主任技術者」で5年以上の実務経験が必要でしたが、当協会が実施する「保安管理業務講習」を受講していただくことで必要な経験年数を一律3年に短縮できるようになりました。
※詳細は経済産業省のホームページ「保安管理業務講習について」をご覧ください。

対象者

第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている方■ 講習日程と受講のお申し込み
年度

回

日時

定員

申込

第1回

2021年4月19日（月）12：50～4月23日（金）13：30

22名

受付終了

第2回

2021年5月17日（月）12：50～5月21日（金）13：30

22名

受付終了

追加

2021年8月23日（月）12：50～8月27日（金）13：30

22名

受付終了

第3回

2022年1月31日（月）12：50～2月4日（金）13：30

22名

12月6日
（月）
受付開始予定2021年度

※受付は申し込み順とし、定員になり次第、募集期間の終了日前であっても受付を終了させていただきます。

詳しくは、当協会ホームページでご確認ください。

https://www.ces.or.jp/training/index.html▲

ホームページ

お問い合わせ先（一財）中国電気保安協会〒733-0834

総合技術センター

広島県広島市西区草津新町1丁目20-51

TEL：（082）277-0728

FAX：（082）270-0718

7

お客さま訪問／広島支店

株式会社

サタケ

サタケ広島本社ビル

今回は、広島県東広島市西条西本町にある、株式会社
サタケさまを訪問しました。

1991年に製粉機器の分野にも進出し、人類の三大主食

同社は、1896年（明治29年）に初代社長が日本で最初に

である
「米」
「小麦」
「とうもろこし」の全てを網羅するようになった

動力式精米機を考案し、生産販売を始めたことがきっかけでほか、穀物の分野で培った加工・選別の技術は各種農産物・

もみ す

創業。
現在まで精米機器を中心に、米収穫後の乾燥、
籾摺り、

食品はもとより、
リサイクルプラスチックなど幅広い産業分野で選別など川上の分野から、炊飯、米粉加工、乾燥米飯など活用されています。
その結果、同社が製品を供給する先は川下の分野まで、食品加工の先端技術を開発し続けて世界約150カ国にのぼります。

きました。従業員はグループ合計で約3,000人（2021年7月
現在）
です。

8

以上と圧倒的な支持を得ています。

現在は「省力化・自動化」「品質担保とリスク分散」「顧客の利益への貢献」
をコンセプトに、農業向け機械として高耐久・
サ ク セ ス

国内市場におけるシェアは、農家用籾摺機で50％を超えて高効率の製品ブランド「SAXES」を創設し、農業経営の改善いるほか、大型精米工場では約70％にのぼります。私たちがに寄与する製品を提供するほか、米卸業・精米工場向けに食べているお米は必ずどこかでサタケの機械を通っている、

新型精米プラント「MILSTA」を構築し、工場運営におけると言っても過言ではありません。海外の大型精米プラントに課題解決のための最新技術を顧客と共有する取り組みをおいても、アジアで70％のシェアを占めるほか、北米では95％

進めています。

ミ ル ス タ

主な商品の紹介（ミルスタ）
精米モデルプラント「MILSTA」「ジャストインタイム生産」「24時間365日フル稼働」「Ｉ
ｏＴの活用」「精米品質の向上と安定」「お米にやさしい工場」など最新技術を盛り込んだ精米モデルプラント。

（サクセス）【 大 規 模 農 家 向 け 製 品 】

農家用SAXES籾摺機
耐久性を向上させた籾摺機

農家用光選別機
SAXES Knight
耐久性向上および選別精度向上を実現した光選別機

農家用SAXES乾燥機
耐久性を向上させた穀物遠赤外線乾燥機

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？

株式会社 サタケさまに関するお問い合わせ株式会社 サタケの営繕課 電気設備保全担当 日高輝久
さまにお話を伺いました。

東広島市立龍王小「2009年ぐらいから9事業場を2人の保安員の方に、年次点検や緊急時の対応をお願いしています。最近は、事故は少なくなりましたが、24時間遠隔監視していただいています。
また、新プラント増設時のアドバイスでもお世話になり、感謝しています。」とお話しくださいました。
今後もお客さまのご期待に応え、安心・安全に電気をお使いいただけるよう努めていきます。

山

セブンイレブン

東広島市立
寺西小

陽

332

本

セブンイレブン

線

条駅

JR西

株式会社
サタケ
東広島寺西
郵便局

東広島市立西条中
広島県立
賀茂高

ラ・ムー
西条店
332

486

本永病院
ハローズ
東広島店

〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2-30
T E L：082-420-0001（代）URL：https://satake-japan.co.jp/

9

松江 市

水 と と も に 生き る

水の都

松江市の概要

松江市は山陰のほぼ中央に位置し、汽水湖の宍道湖と中海、

それをつなぐ大橋川や松江城を囲む堀川、

そして日本海もあり、暮らしの中に水景が息づいているまちです。

1607年から5年の歳月をかけて

堀尾吉晴公が国宝松江城を築城し、松江を開府しました。

松江城は全国に現存する 天守の一つであり、こうして城の姿を留めたことが、城下町の保存にもつながりました。

城を囲む堀川は埋められることなく、松江市内は今も大小1000以上の橋が架かり、堀川を小船で巡る堀川遊覧では、水面からしっとりとした松江の情緒が臨めます。

12

島根県
松江市

宍道湖の夕日

全国で7番目の大きさを誇る、真水と海水の混ざりあった汽水湖である宍道湖。
時がたつにつれさまざまに表情を変える夕景の美しさは絶景で、宍道湖の夕日は
日本夕陽百選にも選定されている「水の都 松江」の象徴です。
夕日が見える度合いを示した日本初の「夕日指数」
を松江観光協会ホームページに掲載しています。

松江市の観光スポット
国宝 松江城松江のシンボルである国宝松江城。全国に現存する12天守の一つで、山陰地方で唯一現存する天守です。別名「千鳥城」とも呼ばれています。最上階は壁のない望楼で松江市内を360度一望できます。
日本で唯一、城のお堀を1周できる「堀川遊覧船」も運航し、“水の都 松江”の風情を感じていただけます。

松江城

10

堀川遊覧船

見

ど

こ

ろ

紹

介

玉造温泉
約1300年前から湧き出る玉造温泉は、「 出雲国風土記」に「1度入ると姿形がとても美しくなる」と記され、昔から「美肌温泉」
として知られています。
湯は弱アルカリ性で無色透明。美肌成分のメタケイ酸が多く含まれるので、天然の化粧水のようです。温泉街には３カ所の足湯があり、
「 美肌」
をコンセ
プトとした店や縁結びスポットもたくさんあります。

玉造温泉

八重垣神社
大蛇から姫を守ったロマンチックな神話のヒーロー・スサノオノミコトと、
ヒロイン・イナタヒメノミコトの夫婦が祀られており、縁結びの神社として知られています。境内の奥の森には縁の遅速を占える
「鏡の池」
があり、
スピリチュアルスポットとしても人気です。

八重垣神社「鏡の池」

松江市の特産品・グルメ

シジミ

出雲そば

和菓子

あご野焼き

日本一の漁獲高を誇る宍道湖のシジミ。粒が大きく肉 厚なシジミが獲れます。朝早くから湖に舟を出し、ジョレンで湖底を掻きながら漁をする様 子は松 江の風 物 詩にもなっています。

わんこそば、戸隠そばと並び日本三大そばの一つです。玄そばの挽き
ぐるみのそば粉を使うため、色が黒っ
ぽく、香り高いのが特徴。松江藩主が外でも食べたいと、そばを重箱に詰めて出かけたのがこの地方独特の「割子そば」のルーツといわれています。

松江は京都・金沢と並ぶ菓子、茶処です。江戸時代茶人として名高かった松江藩主、松平不昧公に献上しようと、菓 子 職 人が競って技を磨き、数々の銘菓が生まれました。現在も茶の湯文化が受け継がれ、市内和菓子店では季節に応じた和菓子が並び、市内ではさまざまな場所で抹茶と和菓子をお楽しみいただけます。

トビウオのことを山 陰 地 方 では
「あご」と呼びます。島根県東部沿岸
で水揚げされる旬のトビウオは脂が乗っており、それをすり身にし、じっ
くり焼き上げたものが「あご野焼き」
です。地酒である地伝酒を使い、昔ながらの炭火により一本一本焼きあがる「 炭 火あご 野 焼き」は「 本 場 の本物」に認定されています。

観 光 の お 問 合 せSHIMANE
MATSUE（一社）松江観光協会〒690-0874 島根県松江市中原町19
T e l：0852-27-5843 Fax：0852-26-6869
URL https://www.kankou-matsue.jp

松 江 M AP

日本海
国宝 松江城ア ク セ ス
岡山より ももたろうエキスプレス号（昼行便）
約3時間5分
尾道・福山より 一畑バス他（昼行便）約3時間30分
出雲大社
高速バス
広島より グランドアロー号（昼行便）約3時間

鉄道

岡山から 「特急やくも」→松江
新山口から 「特急スーパーおき」→松江

出雲市

184

宍道湖
宍道
IC

松江駅

宍道駅

動車道
山陰自

宍道
JCT

314

松江玉造
IC

松江自動車道

東出雲
IC

432

N

鳥取・米子より （山陰道）－松江
岡山より （岡山高速道路－中国自動車道≪落合JCT≫）－（米子自動車道）
－
（山陰道）
－松江
54
尾道より
（尾道自動車道
・
松江自動車道）
－
（山陰道）
－松江
マイカー
広島より （広島自動車道－中国自動車道≪三次東JCT≫）－（松江自動車道）－（宍道JCT）
－
（山陰道）
－松江

11

広島市消防局

応急手当
を
みんなで
救急の日 学びましょう！
月日は応急手当の必要性

広島市消防局
マスコット
キャラクター「もみみん」

一般的に、救急車が救急現場に到着するまでおよそ8～9分程度かかるといわれており、救急車が到着するまでの間に、バイスタンダー（その場に居合わせた人）が、すばやく適切に応急手当を実施することで、倒れた人の命が助かる可能性が大幅に上昇するといわれています。
大切な家族や友人、職場の同僚が目の前で倒れたら…。そんな「もしも」の時に備えて、適切に応急手当が実施できるよう、知識や技術を身につけておくことが大切です。

心肺蘇生法【 新 型 コ ロ ナ ウ イル ス 感 染 症 流 行 時 の 対 応 】
現在、
広島市消防局では上図中の②反応の確認④呼吸の確認の際には、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにすること。
⑤胸骨圧迫の際には、呼気からの微粒子飛散を防ぐために、先に傷病者の鼻と口にハンカチやタオルをかぶせるようにすること。
⑥⑦⑫成人に対する人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫のみを続けるように指導しています。
感染防止のためこれらの点にご留意ください。

12

応急手当普及員制度について
応急手当普及員制度とは、自らが所属する事業所等の従業員に「もしも」のことが起こったとき、そばにいる誰もが応急手当を実施できるよう、講習（普通救命講習）を指導できる人材（応急手当普及員）を育成する制度です。制度や講習について、詳しくは管轄の消防本部にお問い合わせください。

応急手当普及員講習開催予定（広島市消防局開催分）
講 習 日 程令和4年3月1日
（火）
～3月3日
（木）
までの3日間講 習 時 間

各日8：30～17：30

受 付 期 間

令和4年1月4日（火）～令和4年2月18日（金）

講 習 場 所

広島市救急教育センター（広島市西区都町43番10号

申し込み先

広島市救急教育センター（TEL：082-232-1580）

西消防署内）※講習受講対象者は、広島市消防局管内（広島市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、廿日市市吉和地区）にお住まいまたはお勤めの方です。
なお、講習料は無料です。
その他の地域にお住まいまたはお勤めの方は、その地域を管轄する消防本部にお問い合わせください。
※広島市消防局が開催する講習の詳細については、広島市ホームページをご覧いただくか、または広島市救急教育センター（082-232-1580）
まで
お問い合わせください。
※応急手当普及員が指導できる対象者は、自らが所属する事業所等の従業員のみとなりますので、ご留意ください。

救急車の適正利用にご協力を！
！

《救急車は限りある資源です》

広島市消防局管内の令和2年中の救急隊の出動件数は5万5,383件で、約10分に1件の頻度で救急要請されていることになります。
救急隊の1件あたりの平均活動時間は約40分で、例え救急要請された方が緊急性が低い場合であっても、活動中にその場を離れることはできないため、近くで重症の傷病者が発生してもその方の元へ向かうことはできず、別の救急隊が遠くから出動することになります。
傷病者が心肺停止となった場合、処置をしないで1分経過するごとに7～10％ずつ救命率が低下するといわれています。

安易に救急車を呼ぶ人が増えると、本当に救急車が必要な人のところに救急車が到着するのが遅くなり、「救える命」を救えなくなるのです。
あなたの大切な人のもとに、いち早く救急車が到着できるよう、
救急車の適正利用に皆さまのご理解とご協力をお願いします。

！
！
ＳＴＯＰ

不適正
利用

交通手段が
ない

優先的に診てもらえる

どこの病院に行けばいいか分からない

夜間・休日の診療時間外だった

救急車は無料だから

13

地震の時、自動で電気を遮断できる
感震ブレーカーをつけましょう

下

によ

り 出火

ご存じですか？
地震による火災の過半数は電気が原因という事実。
コ

ード

の断線等

東日本大震災における本震による火災全

に

り出

電

気

よ

白 熱 灯の落

お知らせ

111件のうち、原因が特定されたものが108

火件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。
地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火 や、停電が復旧したときに発生する火災のことです。

東日本大震災における火災の発生原因

その他※日本火災学会誌「2011年東日本大震災

電気関係

火災等調査報告書」より作成

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です。

「感震ブレーカー」は、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコン
セ ン ト な ど の 電 気 を 自 動 的 に 止 め る 器 具 で す 。感 震 ブ レ ー カ ー の 設 置 は 、不 在 時 や ブ レ ー
カーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。
主な感震ブレーカーの種類

分電盤タイプ（内蔵型）

分電盤タイプ（後付型）

コンセントタイプ

簡易タイプ

1）

内線規程（※3）において、感震ブレーカー（分電盤タイプ）の「の全ての住宅等及び「防火地域・準防火地域」の住宅等への設置が勧告的事項となり、それ以外の住宅等への設置が推奨的事項となりました。
※1

14

）
※
※ 「 内線規程」とは、電気需要場所における電気設備の保安を確保することを目的として作成された民間規格です。設計､施工についての技術的な事項をすべて包含し、これをわかりやすく記述したもので、（ 一社）日本電気協会需要設備専門部会において作成されました。

感震ブレーカー設置の留意点
製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう！
費用：約5～8万円（標準的なもの）

分電盤タイプ（内蔵型）※電気工事が必要

分電盤タイプ（後付型）

費用：約2万円※電気工事が必要

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

分電盤に内蔵されたセンサー
が揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

※漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能

コンセントタイプ

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。
（埋込型）

壁面などに取り付けて使うもの※電気工事が必要

費用：約２～４千円程度

簡易タイプ

費用：約5千円～2万円程度※ホームセンターや家電量販店で購入可能（電気工事不要）

ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを切って電気を遮断します。

（タップ型）

既存のコンセントに差し込んで使うもの※電気工事が不要

おもり玉式

バネ式

感震装置のはたらき【分電盤タイプの場合】

基本動作

検知から3分後

地震検知

地震探知後、３分が経過す
ると、主幹漏電ブレーカーを自動遮断します。

警報 ON（3分間）

警報 OFF通電

通電遮断

地震探知後３分以内に停電が発生した場合

復電直後に主幹漏電ブレーカ ー を自動遮断します。

感震ブレーカーの設定に際しては、急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取り組むことが必要です。
生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう。

※感震ブレーカーの設置に関わらず、地震時やその他の自然災害時にも大規模な停電が発生するおそれがあることから、平時から停電対策に取り組みましょう。

耐震対策等と合わせて取り組むとさらに効果的です。

避難路の確保等のために、建物の耐震化や家具の転倒防止等に取り組みましょう。

復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認を行ってください。

仮に、復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度、安全確認を行い、原因が分からない場合には電気の使用を見合わせることが必要です。
定期的な作動性能の確認や、必要に応じて部品等の交換を行いましょう。

この資料に関するお問い合わせ先◯ 内閣府政策統括官（防災担当） 〒 100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号 中央合同庁舎第8号館
ホ ームページ（http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku /index.html）◯ 消防庁 予防課◯

ホ〒 100-8927 東京都千代田区霞が関 2丁目１番２号

ＴＥＬ:（ 03）-5253-2111（大代表）

ＴＥＬ:（ 03）-5253-7523

ジ（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html）

感震ブレーカー購入に関して：電気工事を伴うものはお近くの電気工事店へ、電気工事を伴わないものはお近くの防災用品等を取り扱うお店へお問い合わせください。

15

事 業 推 進 部

高圧電気事故概要

令和2年度

令和2年度に中国電気保安協会と外部委託契約を締結していただいているお客さまの電気設備で発生した高圧電気事故と、
中国地方で発生した波及事故について、その概要を報告いたします。

令和2年度 高圧電気事故■機器別発生件数

屋外高圧負荷開閉器（PAS）(25件)
屋内高圧負荷開閉器（LBS）（22件）

総数

その他・不明（123件）

264件

ケーブル本体（CV・その他）（14件）
高圧架空電線（11件）
高圧配線
（11件）
高圧架空線支持物（10件）
電力ヒューズ（7件）
零相変流器（7件）
進相用コンデンサ（7件）

油遮断器（1件）
変流器（1件）真空遮断器（6件）
変圧器（5件）断路器（4件）
ケーブル端末（3件）
計器用変圧器（3件）

電力需給計器用
変成器（2件）避雷器（2件）■原因別発生件数

令和2年度の高圧電気事故発生件数の総数は前年度より22件増加し、264件でした。波及事故の発生件数の総数の6件と比べると、保護装置により多数の高圧事故を構内で抑えられていることが確認できます。
事故発生機器は、前年度と同様で屋外高圧負荷開閉器（PAS）、屋内高圧負荷開閉器（LBS）の事故
割合が高く、全体の約18％を占めています。

他物接触（46件）

不明（74件）総数

上記以外（21件）

264件

氷雪（1件）
地震・山崩れ・雪崩（1件）
公衆の故意・過失（1件）
火災（1件）
震動（1件）
製作不完全（2件）
施工不完全（2件）

事故原因別では、例年と同様で他物接触・自然劣化・
自然劣化（34件）

他事故波及（28件）
風雨・水害（17件）
保守不完全（15件）
雷（11件）

自然現象（風雨・水害・雷）が全体の約41％を占めていますが、前年の137件と比べ108件と減少しています。
特に自然現象は前年より22件の減少となり、令和2年
度は中国地方に災害が少なかったことが考えられます。

過負荷（3件）
塩・ちり・ガス（3件）
作業者の過失（3件）●事故現場写真

雷により焼損した屋外高圧負荷開閉器

小動物の侵入で高圧地絡事故

16

経年劣化で焼損したケーブル

■機器別発生件数（波及事故）■原因別発生件数（波及事故）

他物接触（1件）

高圧配線（1件）

雷（2件）

総数

6件

ケーブル端末（1件）

総数

6件

火災（1件）
屋外高圧
負荷開閉器
（PAS）
（4件）

塩・ちり・ガス（2件）

波及事故は、前年度より8件減少し、6件でした。事故発生機器の多くは、高圧負荷開閉器であり、4件のうち2件が雷による事故となっています。

令和2年度 波及事故（中国地方総計）（中国四国産業保安監督部調べ）（※）

令和2年度、中国四国産業保安監督部に報告された電気事故のうち、自家用電気工作物関係は45件でした。
そのうち高圧波及事故は29件で、前年度より5件減少しました。
事故を発生させた原因別では、雷などの自然現象が9件、保守不備が原因の保守不完全および故意・過失が各7件、他物接触が4件の順となっています。
電 気 事 故の推 移

（件）
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39

26

平成28

53

32

平成29

（※）波及事故・感電事故・火災事故等、監督官庁への報告義務のある重大事故

59

事故総件数

63
28

平成30

34

45

令和元

29
令和2

波及事故件数（年度）〔令和2年度 波及事故の内訳（中国地方統計）〕■波及事故 機器別発生件数■波及事故 原因別発生件数
その他（2件）

その他（4件）自然現象（9件）

他物接触（4件）

遮断器（VCB）（1件）
断路器（1件）
電線（1件）
支持物（碍子）（1件）

ケーブル（CV、その他）
（4件）

総数

総数

29件

29件
開閉器
（17件）

故意・過失（7件）
保守不備（7件）

中国電気保安協会では、発生した電気事故事例を統計的な分析により電気事故の未然防止と再発防止に努めています。

17

い

そう

～ 位 相 について～

暦の上では秋とはいえ、まだまだ残暑が続き早く涼しくなっ

前回までに
「電圧」
と
「電流」
を考えてみて、「電圧」
は電位てほしいと思いながら、冬の寒さは勘弁願いたい・・・。
でも秋差であること、「 電流」は電圧をエネルギー源として移動するの味覚も味わいたいと自分勝手に思っている昨今です。

電子の流れであることを説明しました。

さて、第3回目は『位相』です。

「位相」はその「電圧」と「電流」を結びつけて考える要素

少し聞き慣れない単語ではないかと思いますが、電気をです。

考えるには大事な要素です。

位相の概念
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典によると、位相とは「時間とともに周期的に変化する現象において全過程中の位置を示す量」とありました。

基準の位置

時間とともに周期的に変化する現象・・・なんだか難しい話になりそうで遠慮したくなりますが、まぁ読んでください。
イメージは時計盤です。
文字盤12を起点として、長針は1時間で時計盤を一周します。
当然ですが24周すれば24時間です。
その24時間のうち、例えば文字盤3の上は周回数により時間は違いますが、24回同じ位置を通過します。
文字盤3の位置に長針がある状態を12の位置から90°
変化した量を位相として表します。
（ 1周目は90°ですが2周目は
360°
＋90°
＝450°
と、同じ位置を示しても変化した量は周回数で違ってきますので、それぞれ位相の量が違います。）

18

基準の位置から90°変化した位置電 気 の 位 相と表 記
概念の話で文字盤12を基準として考えました。
これを電気の位相に置き換えると、後述しますが文字盤3と反時計回りを基準に考えた方が理解しやすくなります。

こど

表記されます。
「ラジアン」
は「弧度」とも呼ばれます。
180°を「π[rad]」で表し、360°なら「2π[rad]」、90°なら「π/2[rad]」と表記される方法です。

また、電気には「電圧」と「電流」の要素があり、どちらかを基準にしなければ正確な計測ができません。
よって電気の会社が安定的に供給送電していることと、
「電流」
は使用状況

2π
3π 3
120°
4
135°
5π
6 150°

によっては不使用（計測値が0A）となることがあるからです。

π 180°

位相は「電圧」
を基準として考えます。理由は
「電圧」
は電力

「電圧」
を文字盤3の位置から反時計回りに計測を始めると、表したものが電気の
「位相」
です。
「位相」
の単位は角度を表す
「°
」
または
「ラジアン
（rad）」
で

π
3 π
60° 4
45°
π
30°
6
0°
0
360° 2π7 π 210°
6
225°
5π
240°
4
4π
3

どのくらい遅れて文字盤3の位置から「電流」が流れ出すかを

π
2
90°

270°
3π
2

330°11π315° 6300° 7 π
5π 4
3

位相の利用
先ほど、
イメージで時計盤の話をしましたが、電気の話で考えると、文字盤で例えるのは難しくなりすぎるので、グラフを使って方向へ移動し、90°、180°を超えて360°で一周しています。
それ以降は繰り返しの波形になります。

考えます。下図は半径１の円を考えたとき、横軸（ｘ）
に角度を、

次に
「電流」の波形を考えてみましょう。波形の考え方は、

縦軸（ｙ）に角度に即した円周の位置を反時計回りで示した電圧と同じですが、横軸と縦軸の交差点を通過する波形図です。
ちょうど、波のような形状から「波形」
ともいいます。

から45°（π/4）遅れた波形です。

（0点から始まるこの波形は「正弦波」といい、三角関数では

y「sin波」
ともいいます。）

1
-π
4

Ο

-1

「－」は遅れを表しています

（

π
4

π
2

）

y ＝ sin θ－ π
4

π
遅れている
4

（電流波形）

3π
4

5π
4

3π
2

7π
4

π

2π
9π θ
4

y ＝ sinθ（電圧波形）

電気の種類は「直流」と「交流」に大別でき、私たちが普段利用している電気はおおむね「交流」です。
この交流を考える
のに、この波形はとても理解しやすい図になります。
この波形を基準として考えるため「電圧」の波形とします。

図で示せば電圧と電流の波形のずれが容易に理解でき、この波形のずれを「位相差」といいます。
位相差は電力の計算や電流の方向判別、電気事故地点までの距離など幅広く応用できる大事な要素なのです。

波形は0°（ 時計の文字盤3の位置になります。）から反時計

要約
いろいろと数学的な話になりましたが、「 位相」のイメージとしては、電圧と電流の計測を行うときに、スタート地点のずれをあるとの認識をお持ちください。
次回は「電力」
を考えてみようと思います。

表したもので、「位相差」
が電気の計測にとても有用な要素で19

子メーターの有効期限が切れていませんか?

有効期限 を過ぎた子メーター は取り替えが 必要 です
有効期限はこの検定ラベルをご確認ください。

1 2 0 1 9

0 0 0 0 02026 年 5月

0 0 0 0 0

2029年 5月

限

年

月

気

所

日 本

電

効 期

定

有

30
6

計 器 検

子メーターとは子メーター（ 証 明 用 電 気 計 器 ）とは、貸しビル 、アパート等で一 括して小 売 電 気 事 業 者に支払った電気料金を配分するために用いるもので、検定または基準適合検査を受けていないもの
や有効期限を過ぎたものは取り替えが必要です。
【 計量法】
使 用できる期限は、検定ラベル・検 定 証・適 合ラベルまたは検定票に表示してあります。子
メーターご使用の皆さまは、有効期限を確認してください。
0 0 0 0 0

2029年 5月

有効期限の表示例（※和暦表記の場合）
親メーター

一般家庭用はメーター
正面の左隅に検定ラベルが貼ってあります

変成器付の計器はメーター右下のカバー封印ネジに注目

35
検定ラベル
平成35年2月まで有効

平成35年2月まで有効※計器の有効期限は2019年1月1日より
和暦表記から西暦表記へ変更されています。

20

2

小 売 電 気 事 業 者と管理人の間で、電気の取り引きに使用される。一般送配電事業者（中国電力ネットワーク）が 取り付
け、検定を受ける。

M

m

入居者 1

m

入居者 2

m

入居者 3

貸しビル・マンション
アパート・寮 等子メーター
管理人と入居者との間で、電気料金の配分に使用される。管理人が取り付け、検定を受ける。

ご不明な点は
中国電気保安協会へご相談ください。

エリフくんの

電気 の ポイント 27

知って
ナットク！

第

いい匂いが
するなあ〜
1

安心

ガスコンロよりお手入れ簡単！

IHとは（誘導加熱）
3
IHクッキング
Induction
ヒーターのHeating の
特徴って？
略なのじゃ

わぉぅ

4
！
！

5

エリ子さん…エリフくんのお友達●IHクッキングヒーターとは、IHの語源でもある誘導加熱（Induction
Heating）の原理を用いている調理器のことです。
●熱の発生するしくみは？
① IHクッキングヒーターに入っている渦巻き状のコイルに高周波の電流を流す。
② コイル周辺に磁力線が発生する。
「うず電流」という電気の流れが発生する。
③ 磁力線が鍋の底を通過する際に④ うず電流が流れる際、鍋底の金属に電気抵抗が起こり、鍋底にジュール熱が発生する。
④の原理により機器自体は熱くならず、上に置かれている鍋だけが熱くなるのです。温度調節も簡単で、コイルに流す電流の強さをコントロール

博士

さて、熱を
発生させる

の

火を
使わないから
火災のリスク低減！
夏場は料理がしやすいぞ！
！

IHクッキングヒーターってなぜ熱くなるの？

！
！

オール電化

割引！

電力会社あり6
エリフくん…電気の保安官

仕組みじゃが①まず②コイル周辺に磁力線が発生

！
！

IH

登場
ー
キャラクタ

渦巻き状の

有害
物質を
出さない
よ

環境に優しい

！
！

コイルに
高周波の
電流を
流す

鉄系鍋

③磁力線が
鍋底を通過
④
だけど、焼き目をする際に「うず電流」「
うず電流」
が 入れたり、
炙ったりの
発生

電気抵抗が

トッププレート

磁力線

直火料理は
無理なのじゃ。
あと
IH用の
調理器具を
使うこと

加熱コイル

で鍋底に

起こって
熱が発生
するのじゃ
うず電流

パンケーキ
焼いてるの

+ -

IHクッキングヒーター 2だから、火も使わなくて
便利なの

そうなんだ

ところで…
「IH」
って何？

～IHクッキングヒーターってなぜ熱くなるの？の 巻～話

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

して行います。
●IHクッキングヒーターの特徴は？
① ガスコンロよりも簡単に掃除やお手入れができる。
② 火を使わないため、火災のリスクが減る。
（火災保険にはオール電化割引を用意している保険会社もある。）③ 火を使わないため、台所が暑くならないので、夏場は料理がしやすい。
④ オール電化割引を用意している電力会社がある。
⑤ 二酸化炭素やPM2.5などの有害物質を発生させないので、環境に良い。
⑥ ガスコンロなどに比べ価格が高く、初期コストが掛かる。
⑦ 焼き目を入れたり炙ったりの直火が必要な料理はできない。
⑧ IH用の調理器具しか利用できない。
（土鍋や陶磁器は使えない。）

21

27「魚の煮物」は難しいと敬遠しがちな料理の代表格ですが、電子レンジで簡単にできるのをご存じですか？ しかも、手間をかけずに短時間でできるので、ぜひお試しください。成功の秘訣はクッキングペーパー。
包んで加熱することで、生煮えや味が薄い、煮くずれるといった失敗を防げます。

煮くずれなしでしっかり味染み！

レンジで魚の煮付け
調理時間 15分

材料（2人分）
魚の切り身
ほうれん草

2切れ
1株

〔A〕
醤油
砂糖
酒
みりん
しょうがのすりおろし
水

大さじ4
大さじ2
大さじ2
小さじ2
小さじ1
大さじ2

作 り方

1

ほうれん草は洗って水分がついたままラップで包み、600Wの電子レンジで20～30秒加熱する。

電子レンジの加熱時間は600Wを基本にしています。500Wの場合はその1.2倍、800Wの場合は0.75倍を目安にしましょう。また機種によって熱の通りが異なるため、説明書を読んで加熱時間を加減してください。

2 1をラップごとさっと水にさらす。
粗熱が取れたら、よく水気を絞って4～5cmの長さに切る。

3

魚の切り身2切れの水気をクッキングペーパーで拭きとる。
新しいクッキングペーパーで包み、レンジ加熱できる容器に入れる。

4〔A〕
を合わせて3にかける。
ペーパー全体に行き渡るようにかけていく。

5

4を600Wの電子レンジで3

44分加熱する。火の通りが悪い場合は、追加加熱をする。

6 5を取り出し、粗熱が取れるまでそのまま放置する。

722

便利な電子レンジ調理ですが、加熱後の放置時間もうまく利用して、効率よく使いましょう。

粗熱が取れたら、中身を取り出して皿に盛る。
ほうれん草を添えて完成。

6●クッキングペーパーは厚手のフェルトタイプを使いましょう。タレをしっかり抱き込んで具材に密着するので、味がしっかり染み込み、しかも電子レンジに起こりがちな加熱ムラや味付けのムラを防ぎます。
●鍋での調理の場合、煮汁をすくって魚にかける作業が必要ですが、この調理法なら、「チンして放置」で出来上がり。とても簡単で、失敗がありません。
●切れているタイプのクッキングペーパーの場合は、1切れずつ包みましょう。
●煮魚のほかにも、
里芋の煮物やにんじんグラッセなどの煮込み料理にもおすすめ。

お客さま
月は 感謝月間 です
当協会では、毎年10月を「お客さま感謝月間」とし、お客さまにあらためて感謝の気持ちを表すとともに、誠意を込めた対応を行うことにより電気の安全使用や、有効利用についてより一層ご理解いただけるよう、取り組んでおります。
これからもお客さまから信頼され、選択され続けるために、お客さまのニーズにお応えできるよう努力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

「○○○○○○講習」を受講すると電気主任技術者の実務経験年数を一律3年に短縮できます。

（ヒント：7ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
または、賞品を差し上げます。（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

令和3年12月10日必着

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○○

初夏号（No.305）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、ボ ル ト でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
23

自然災害に対し、
技術力・組織力で迅速に対応しています

北海道電気保安協会

東北電気保安協会

雷
北陸電気保安協会
関西電気保安協会
中国電気保安協会

地 震

関東電気保安協会
中部電気保安協会

九州電気保安協会
四国電気保安協会

沖縄電気保安協会

台 風〒063-0826 札幌市西区発寒6条12-6-11
TEL.011-555-5001
URL:https://www.hochan.jp/〒930-0004 富山市桜橋通り3-1
TEL.076-441-6350
URL:https://www.hokuriku-dhk.or.jp/〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-19-26
TEL.092-431-6701
URL:https://www.kyushu-qdh.jp/〒982-0007 仙台市太白区あすと長町3-2-36
TEL.022-748-0235
URL:http://www.t-hoan.or.jp/〒530-6111 大阪市北区中之島3-3-23
TEL.06-7507-2260
URL:https://www.ksdh.or.jp/〒900-0036 那覇市西3-8-21
TEL.098-866-4946
URL:http://www.odhk.jp/〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23
TEL.03-6453-8888
URL:https://www.kdh.or.jp/〒732-0057 広島市東区二葉の里3-5-7
TEL.082-207-1755
URL:https://www.ces.or.jp/〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12
TEL.052-955-0781
URL:http://www.cdh.or.jp/〒760-0066 高松市福岡町3-31-15
TEL.087-821-5615
URL:https://www.sdh.or.jp/

電気と保安 2021

初秋号

No.307

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0861 広島市西区草津東2丁目3ｰ12
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766