LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例№ 315

PARCO 劇場
所在地＝東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ 8F
設置主体＝株式会社パルコ
設計・施工＝株式会社 竹中工務店
劇場コンサルタント＝有限会社 空間創造研究所
竣工年月＝ 2019 年 11 月
施設概要
寺山修司、唐十郎、鈴木忠志、蜷川幸雄、佐藤信など、強烈な個性と才能をもった劇作家、演出家、俳優たちが輩出し、舞台作品を通して自らの思想を表明すると同時に、表現の可能性を追求した 1960 年代以降、演劇は若者たちにとってより身近な存在となり、新しい文化の息吹きを創造する貴重な表現手段となってきました。そうした時代の動きを背景に、東京・渋谷区の公園通りを「日本のブロードウェイに」という構想に基づき、1973 年に開場したのが「西武劇場」です。この劇場ではオープニング記念公演に、安部公房スタジオの実験的ともいえる作品『愛の眼鏡は色ガラス』を上演し、続いて五月舎との提携公演で井上ひさしの初期の傑作『藪原検校』が初演され、高い評価を得ています。さらに、劇団四季の創立二十周年記念公演では、ジロドウの『アンチゴーヌ』、『ジーグフリート』、『間奏曲』やアヌイの『テッサ』、『ひばり』、『アルデールまたは聖女』など６本の作品が連続で上演されるなど、今日でもあまり見られないような意欲的で質の高い舞台作品が上演プログラムを飾り、その存在を強く印象づけました。1985 年に劇場名が「PARCO 劇場」と改称された後も、劇団との提携公演方式や自主企画公演に積極的に取り組む一方、時代の中で輝きはじめた才能をいち早く見出すなど、常に話題性と斬新な感覚を意識した企画によって、劇場を中心とした新しい文化のスタイルを創り上げてきました。それは演劇だけにとどまらず、音楽やアートやパフォーマンスなどともクロスオーバーし、「PARCO 劇場」の名称は若者文化の代名詞としても位置づけられてきたといえます。演劇史上に残る数々の優れた舞台を創り出してきた「PARCO 劇場」は、劇場が入る渋谷パルコの建て替えに伴い、約３年間の休館を経て、2020 年に待望の新劇場として再開場しました。客席数が 485 席から 636 席へと増え、舞台の魅力と迫力が間近に感じられる新しい劇場空間には、更なる創造への挑戦に応えるために機能性を備えた最新の設備機構が導入されています。なかでも舞台照明設備には、舞台や客席の各所に電源盤を設置し、固定の調光器盤を設けずに全ての調光回路を移動型調光器によって制御する調光システムの採用など、表現の可能性を拡げるためにフレキシブルで機動性を備えた設備が整えられました。多彩な舞台作品の誕生を促し、新たな劇場文化を築いていく「PARCO 劇場」の歩みを MARUMO の光の技術がバックアップしていきます。

設備概要
■劇場
収容人員＝ 636 名
舞台間口＝ 16.3 ｍ
奥行＝ 13.4 ｍ
高さ＝8.1 ｍ

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは http://marumo.co.jp をご覧ください。

LIGHTING DATA SHEET №315

PARCO 劇場
1／7

劇場

舞台から観客席

観客席から舞台

LIGHTING DATA SHEET №315

PARCO 劇場
2／7

劇場
劇場調光設備調光操作卓（MARIONET Z）

制御電源スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

サブマスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 本

メイン卓（主操作卓・副操作卓）
制御回路数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16384ch

リモコンスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
電圧値・電流値コントロールユニット‥‥‥‥‥‥1 式

客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 セット
作業灯スイッチ（客席）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個コントロールチャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥ 4096ch

電圧値・電流値表示モニタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台

リモコンスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

外部入力チャンネル数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1024ch

誘導灯連動／非連動切替スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ワイヤレス装置

イベント数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100 イベント
メモリ容量／ 1 イベント

作業灯スイッチ（客席）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
作業灯スイッチ（スノコ・キャットウォーク）‥ ‥ 11 個

ワイヤレス受信機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ワイヤレスコントローラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式キュー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10000 シーン

ＵＰＳ電源分岐ＭＣＣＢパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光操作卓用コネクタボックスチャンネルグループ‥‥‥‥‥‥‥ 1000 グループ
エフェクト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 シーン

舞台袖操作盤
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 本

調光操作卓用コネクタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

調光特性記憶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 種類
マスターフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 本
トータルクロスフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 組
GO ／ STOP ／ BACK スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
サブマスター／マルチフェーダ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 本
タイム用エンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
インテンシティ用エンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
マルチ用エンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個
パラメータ用エンコーダ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 個
パート分割数（マルチ機能付）‥ ‥‥‥‥‥‥ 15 パート
カラーチェンジ制御‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＬＥＤカラー制御‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
マクロ機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1000 マクロ
マジックシート機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式パッチ場面数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 場面 +2 場面
プログラムパネル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＵＳＢポート（メモリ、マウス、キーボードレシーバ用）‥‥ 2 口
タッチパネル式ディスプレイ（15.6 型）‥ ‥‥‥‥2 台
外付けディスプレイ（21.5 型ワイド）‥ ‥‥‥‥‥2 台
プレイバックディスプレイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 台
オフラインシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
客席調光卓
客席調光スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 セット
負荷モニタＬＣＤ
点灯状態表示ディスプレイ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
アラーム表示機能
制御信号パッチ盤
スプライスユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
マネージドスイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
ＤＭＸ‥Ｎｏｄｅ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式
制御信号ユニット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

制御信号パッチ盤

調光室 調光操作卓

LIGHTING DATA SHEET №315

PARCO 劇場
3／7

劇場劇場電源盤・移動型調光器Ⓐ上手奥電源盤

Ｄ型 20 Ａ2個直 2 回路（200 Ｖ）

ネットワーク制御器

１φ ３ｗ 80 ｋＶＡ

平行 15 Ａ2個直 2 回路Ⓙ客席上部電源盤

Ｃ型 60 Ａコネクタ付ピッグテール 11 本

直 11 回路

制御信号コネクタ

2個

上手フロントサイドライト用

制御 2 系統（ＬＡＮ）

１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

Ｃ型 60 Ａ2個

直 2 回路Ｃ型 60 Ａプラグ付ピッグテール

Ｄ型 20 Ａ4個

直 4 回路（200 Ｖ）

ネットワーク制御器

制御信号コネクタ（ＬＡＮ）

平行 15 Ａ4個

直 4 回路Ⓕ下手奥舞台ギャラリーコンセント盤

Ｃ型 60 Ａコネクタ付ピッグテール

2個

１φ ３ｗ 35 ｋＶＡ

Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール

制御信号コネクタ

制御 2 系統（ＬＡＮ）

6本

Ｃ型 60 Ａプラグ付ピッグテール

4本

Ｃ型 60 Ａ4個

直 4 回路ネットワーク制御器

Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール

4本

Ｃ型 30 Ａ4個

直 4 回路Ⓚ客席上部電源盤

ネットワーク制御器

Ｄ型 20 Ａ2個直 2 回路（200 Ｖ）

下手フロントサイドライト用Ⓑ下手奥電源盤

平行 15 Ａ2個

直 2 回路１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

１φ ３ｗ 80 ｋＶＡ

制御信号コネクタ

2個

制御信号コネクタ（ＬＡＮ）Ｃ型 60 Ａコネクタ付ピッグテール 11 本

直 11 回路制御 2 系統（ＬＡＮ）Ｃ型 60 Ａプラグ付ピッグテール 6 本

Ｃ型 60 Ａコネクタ付ピッグテール

Ｃ型 60 Ａ2個

直 2 回路ネットワーク制御器

Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール

Ｄ型 20 Ａ4個

直 4 回路（200 Ｖ）Ⓕライトバトン用電源盤（第１〜 3 ブリッジ用）

ネットワーク制御器

平行 15 Ａ4個

直 4 回路１φ ３ｗ 200 ｋＶＡⓁピンスポット分電盤

2個Ⓖサイドサスペンション用電源盤

１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

制御信号コネクタ

制御 2 系統（ＬＡＮ）6本直 6 回路

18 本

6本

直 6 回路18 本

Ｃ型 60 Ａプラグ付ピッグテール

4本

１φ ３ｗ 30 ｋＶＡ

コンセントボックス

Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール

4本Ⓗアッパーホリゾントライト用電源盤

Ｃ型 60 Ａ1 口用

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ネットワーク制御器

１φ ３ｗ 40 ｋＶＡ

Ｃ型 60 Ａ2 口用

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

移動型調光器

制御信号コネクタ（ＬＡＮ）Ⓜ持込卓用コネクタボックス（客席）２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14 台

ネットワーク制御器

コンセントボックス

6 ｋＷ ×1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台Ⓘ客席上部電源盤

平行 15 Ａ

制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）

客席サスペンションライト・バルコニーライト用

制御信号コネクタ

ＬＡＮ - ＤＭＸ

１φ ３ｗ 50 ｋＶＡⓃ調光室内電源盤Ⓒ上手前舞台ギャラリーコンセント盤

シーリングライト用

１φ ３ｗ 20 ｋＶＡ

１φ ３ｗ 35 ｋＶＡ

１φ ３ｗ 80 ｋＶＡ

Ｃ型 60 Ａ4個直 4 回路

制御信号コネクタ（ＬＡＮ）

無停電電源装置（ＵＰＳ）
各種分岐ＭＣＣＢ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 式

Ｃ型 30 Ａ4個直 4 回路Ｄ型 20 Ａ2個

直 2 回路（200 Ｖ）

平行 15 Ａ

2個

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

2個

直 2 回路4個

制御 4 系統（ＬＡＮ）

直 2 回路制御信号コネクタ

2個

制御 2 系統（ＬＡＮ）Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール

6本ネットワーク制御器Ⓓ下手前舞台ギャラリーコンセント盤
１φ ３ｗ 35 ｋＶＡ
Ｃ型 60 Ａ4個直 4 回路Ｃ型 30 Ａ4個直 4 回路Ｄ型 20 Ａ2個直 2 回路（200 Ｖ）

平行 15 Ａ2個直 2 回路

制御信号コネクタ

2個

制御 2 系統（ＬＡＮ）Ｃ型 20 Ａプラグ付ピッグテール

6本

ネットワーク制御器Ⓔ上手奥舞台ギャラリーコンセント盤
１φ ３ｗ 35 ｋＶＡ
Ｃ型 60 Ａ4個直 4 回路Ｃ型 30 Ａ4個直 4 回路

フロントサイド用移動型調光器

下手奥電源盤上手前舞台ギャラリーコンセント盤

LIGHTING DATA SHEET №315

客席上部電源盤（客席サスペンションライト・バルコニーライト・シーリングライト用）

PARCO 劇場
4／7

劇場
劇場負荷設備①第 1 ブリッジライト

ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥6 台

コンセントボックス

コンセントボックス

エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥‥6 台

Ｃ型 60 Ａ

2 口用

ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

Ｃ型 30 Ａ2個

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個
直 2 回路（200 Ｖ）

Ｃ型 60 Ａ

2 口用

Ｃ型 30 Ａ2個直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ 70 Ｗ（作業灯）‥‥‥‥‥‥4 台

Ｄ型 20 Ａ

2個

Ｄ型 20 Ａ2個

直 2 回路（200 Ｖ）

ブリッジ内作業灯用テープライト（3 回路スイッチ × ２個）

平行 15 Ａ

2個

平行 15 Ａ2個

直 2 回路Ｌ＝ 20．0 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

制御信号コネクタ

1個③第 3 ブリッジライト

移動型調光器

制御信号コネクタ

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥4 個制御 1 系統（ＬＡＮ）

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

直 2 回路1個

制御 1 系統（ＬＡＮ）

移動型調光器
２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）
ＬＡＮ - ＤＭＸ

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 第１ブリッジライト用照明器具
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥6 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥‥6 台
ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ 70 Ｗ（作業灯）‥‥‥‥‥‥4 台
ブリッジ内作業灯用テープライト（3 回路スイッチ × ２個）
Ｌ＝ 20．0 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列②第 2 ブリッジライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ

2 口用

Ｃ型 30 Ａ2個

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

Ｄ型 20 Ａ2個

直 2 回路（200 Ｖ）

平行 15 Ａ

2個

制御信号コネクタ

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥4 個

直 2 回路1個

制御 1 系統（ＬＡＮ）

移動型調光器
２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）
ＬＡＮ - ＤＭＸ

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 第 2 ブリッジライト用照明器具
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥4 台

ライトブリッジ

舞台上部

LIGHTING DATA SHEET №315

PARCO 劇場
5／7

劇場
劇場負荷設備２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台⑤アッパーホリゾントライト

Ｃ型 20 Ａ

制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）

フライダクト⑧サイドサスペンションライト

4 口用（舞台袖用）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

ＬＡＮ - ＤＭＸ

Ｌ＝ 2．0 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 台

コンセントボックス※ 第 3 ブリッジライト用照明器具

Ｃ型 20 Ａ

Ｃ型 60 Ａ

1個ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥4 台

コンセントボックス

平行 15 Ａ

1個ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥6 台

Ｃ型 60 Ａコネクタ

エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥‥6 台

制御信号コネクタ

1個

ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

平行 15 Ａ

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

ＬＥＦ 2 型 2 Ｍ - ＷＷ 70 Ｗ（作業灯）‥‥‥‥‥‥4 台

移動型調光器

制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）

ブリッジ内作業灯用テープライト（3 回路スイッチ × ２個）

6 ｋＷ ×1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台

ＬＡＮ - ＤＭＸ

Ｌ＝ 20．0 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列

制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）⑨トーメンタルライト④第 4 サスペンションライト

ＬＡＮ - ＤＭＸ

コンセントボックス

移動型調光器※ アッパーホリゾントライト用照明器具

Ｃ型 20 Ａ

２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台

ＱＣＵ 5 型 500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72 台

⑩客席サスペンションライト

制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）⑥ロアーホリゾントライト

コンセントボックス

ＬＡＮ - ＤＭＸＱＣＬ 5 型 500 Ｗ ×72 灯

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

8個

2個

4 回路
4個

直 4 回路‥ ‥‥‥‥‥2 個制御 1 系統（ＬＡＮ）

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 個
直 1 回路制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（ＬＡＮ）‥‥8 個

移動型調光器4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台

4 色配線

２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台
4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台

2 口用‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 個Ｃ型 60 Ａ3 口用

直 3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個※ 第 4 サスペンションライト用照明器具

Ｌ＝ 18．0 ｍ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 列Ｃ型 30 Ａ4 口用

直 4 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥1 個

エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥‥4 台⑦フロアコンセント

Ｄ型 20 Ａ

3個

ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台

Ｃ型 60 Ａ平行 15 Ａ

1個4 口用（ＬＨ用）‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

直 3 回路（200 Ｖ）‥ ‥‥‥‥2 個
直 1 回路制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（ＬＡＮ）

移動型調光器
２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 台
制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）
ＬＡＮ - ＤＭＸ

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 客席サスペンションライト用照明器具
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥4 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥4 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥‥6 台
ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台⑪フロントサイドライト
フライダクト
Ｌ＝ 4．3 ｍ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 列Ｃ型 20 Ａ

18 個

Ｃ型 30 Ａ3個

直 3 回路調光 18 回路Ｄ型 20 Ａ2個直 2 回路（200 Ｖ）

平行 15 Ａ2個直 2 回路

制御信号コネクタ

2個

制御 2 系統（ＬＡＮ）

移動型調光器
２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 台
制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）
ＬＡＮ - ＤＭＸ

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台※ フロントサイドライト用照明器具
ＭＳＣ型 8101-1500-1500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥ 24 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（ズーム 15°〜30°）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台

第 1 シーリングライト⑫キャットウォーク
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ1 口用

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 10 個

⑬バルコニーライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ2個

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 個

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（ＤＭＸ‥ＯＵＴ）

制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（ＬＡＮ）⑭第 1 シーリングライト
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ

2個

平行 15 Ａ2個直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 個直 2 回路

制御信号コネクタ
Ｃ型 60 Ａ2個

1 口用

制御 2 系統（ＬＡＮ）‥‥1 個

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥6 個

移動型調光器
２ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
制御信号変換器（Ｎｏｄｅ）
ＬＡＮ - ＤＭＸ

4 系統‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 台※ 第 1 シーリングライト用照明器具
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（ズーム 15°〜30°）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24 台
⑮第 2 シーリングライト
コンセントボックス

第 2 シーリングライト

LIGHTING DATA SHEET №315

Ｃ型 60 Ａ2個

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

平行 15 Ａ2個

直 2 回路PARCO 劇場
6／7

劇場
劇場負荷設備
制御信号コネクタ

1個

制御 1 系統（ＬＡＮ）‥‥2 個⑯センタースポットライトクセノン 2000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 台
コンセントボックス
Ｃ型 60 Ａ1 口用

直 1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個Ｃ型 60 Ａ2 口用

直 2 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥2 個

移動器具
移動型調光器2 ｋＷ ×3 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77 台
6 ｋＷ ×1 回路‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 台
スポットライト
ＭＳＣ型 608-750-500 Ｗ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＭＳＭ型 604 Ｓ 1-750-500 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥ 10 台
ＳＰＨⅢ型 1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（26°）‥ 30 台エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（50°）‥‥9 台
エリプソイダルスポットハロゲン 750 Ｗ（ズーム15°〜 30°）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 台

ＭＳＣ型 810-1500-1000 Ｗ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 20 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1000 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 40 台
ＭＳＭ型 805 Ｓ 1-1500-1500 Ｗ‥‥‥‥‥‥ 50 台

センタースポットライト

劇場断面図

●
ⒼⒽ
●

⑫●

Ⓔ●
●
Ⓕ
⑤●

●
ⒸⒹ
●

④●
③●

②●

⑭●

Ⓘ●

⑮●

⑫●

Ⓛ●
●
⑯

⑩①●

⑬●
Ⓝ
●

Ⓙ●
●
Ⓚ
⑧●

Ⓐ●
●
Ⓑ

⑨

⑪

Ⓜ
●

⑦●
●
⑥

本社・営業部 〒 101-0041
札 幌 営 業 所 〒 060-0061
仙 台 営 業 所 〒 980-0802
名古屋営業所 〒 461-0008
大 阪 営 業 所 〒 530-0047
広 島 営 業 所 〒 730-0022
福 岡 営 業 所 〒 810-0041
沖 縄 出 張 所 〒 902-0067

2020/09/30発行LIGHTING DATA SHEET

No.315

東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 4 Tel.03-3252-0321
北海道札幌市中央区南一条西 7-12（都市ビル） Tel.011-261-0321
宮城県仙台市青葉区二日町 3-10（グラン・シャリオビル） Tel.022-263-0221
愛知県名古屋市東区武平町 5-1（名古屋栄ビルディング） Tel.052-951-7425
大阪府大阪市北区西天満 4-11-23（満電ビル） Tel.06-6312-1913
広島県広島市中区銀山町 1-11（フジスカイビル） Tel.082-249-6400
福岡県福岡市中央区大名 1-14-45（Q’iz TENJIN） Tel.092-741-4762
沖縄県那覇市安里 2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） Tel.098-951-0360

PARCO 劇場

Fax.03-5256-9361
Fax.011-261-2728
Fax.022-263-0225
Fax.052-951-0790
Fax.06-6315-0604
Fax.082-249-6408
Fax.092-741-4764
Fax.098-951-0361

7／7