■外形図：P766 参照 ■価格表：P947 参照

BANーDS22 線式電気錠操作盤（2 回線）

屋内仕様

SERIES ■用途：住宅／マンション／寮／ビル／病院等 ■納期：標準納期品●（P3 参照）

操作表示部を持つ2回線用の電気錠制御盤です。
2回線をそれぞれ独立して制御することはもちろん、2回線一括制御、インターロック制御も可能な万能型制御盤です。

BANーDS2■電気錠、電気ストライク、電磁ロック、自動扉、採風錠等を操作ボタンで操作し、表示LEDで扉の開閉状態、施解錠状態が確認できます。
■BANーDS2型1台で最大2台の電気錠、電気ストライク、電磁ロック、自動扉を制御できます。採風錠は最大4台まで制御できます。(2モード制御の場合のみ)■電気錠から操作盤への配線を2芯のみ（無極性）で接続することが可能です。
また、接続した電気錠の種類を自動的に判別することができます。自動判別した電気錠の種類はメモリーに記憶され、電源を落としても消えません。電気錠の接（注2）（注3）続には対応する2線変換アダプターが必要です。
■電気錠の制御は､A､B､Eの各モードの中からお選びいただけます。
（P352参照）
2回線を一括制御（同時制御）することも可能です。また、インターロック制御に設定した場合は、UU､LL､UL(LU)の3種のインターロック制御からお選びいただけます。
【インターロック制御】
2 枚の扉が同時に開くことがないよう 2 台の電気錠を制御します。
UUモード：解錠基本型のインターロック制御です。扉はハンドル操作だけで開けることができます。※両扉同時に開扉操作した場合は、両扉とも開きます。確実に片側の扉を施錠状態にしたい場合はLLモードをご使用ください。

写真は BANーDS2 型

■仕様

オプション
基板必要

管 理 ゲ ート 2ゲート
基 本 機 能 電気錠等の制御（独立制御、2回線一括制御、インターロック制御）
インターホン入力 ：無電圧a接点 瞬時（0.2〜2秒） DC27V 0.1A以上
外 部 入 出 力 タイマー入力 ：無電圧a接点 連続
DC27V 0.1A以上（回線毎）
またはb接点
火報信号入力 ：無電圧a接点 瞬時（0.2秒以上、連続入力可）DC27V 0.1A以上
またはb接点警報出力：無電圧c接点 連続
DC27V 0.1A以内※1
扉開閉出力：無電圧c接点 連続
DC27V 0.1A以内※1
施解錠出力：無電圧c接点 連続
DC27V 0.1A以内※1
有電圧解錠入力 ：有電圧（DC24V）瞬時（0.2〜2秒） DC24V 0.1A以上※2※1 BANーD.ROー2必要 ※2 BANーY.RO必要JEMーA端子（P351参照）
制 御 電 気 錠 電気錠、電気ストライク、電磁ロック、自動扉、採風錠等
アウターカバー：ASA樹脂材
質
インナーケース：ABS樹脂
仕上 アイボリー（日本塗料工業会 U27ー90B近似色）
使用温湿度 0℃〜＋50℃、30〜90％RH 結露なきこと
防水性能 なし（屋内仕様）
電源 AC100V±10％ 50/60Hz 消費電力30W
外形寸法 220（W）
×290（H）×65（D） 屋内壁面取付
重量 約1.5kg（オプション内蔵時最大2.1kg）

LLモード：
施錠基本型のインターロック制御です。扉はテンキー、カードリーダー、操作表示器などを使用して解錠します。
UL(LU)モード：
片方の扉は解錠基本型、もう片方の扉は施錠基本型のインターロック制御です。施錠基本型の扉はテンキー、カードリーダー、操作表示器などを使用して解錠します。
■1回線につき、2線式操作表示器SSPーGシリーズを最大3台まで、6線式操作表示器SWPーCシリーズまたはSSPーCシリーズを最大5台まで接続できます。
■インターホンやタイマー、火災報知設備等の外部入力（無電圧接点）により（注4）電気錠を制御できます。
■JEMーA端子を備えていますので、HAシステムとの接続が容易にできます。
■警報・異常（こじ開け、断線等）が発生した場合は、その内容を盤面の状態表示LEDで知らせます。ブザーを備えていますので、ブザー音で知らせることも可能です。
（設定によりブザー鳴動有無を選択可能）オプション基板を利用して警報出力（無電圧c接点）を出すこともできます。

一 般■設定により、操作盤のボタン操作を無効にすることができます。EPS等共用スペースに設置する場合、不用意に電気錠が操作されることを防止できます。

仕 様【オプション基板】（注1）
本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。
（注2）2線変換アダプターAD311型は製品に同梱されています。
・ 電気ストライクASZ型使用時のみ2線変換アダプターAD203型を別途ご発注ください。
・ 自動扉と接続する場合は自動扉出力アダプターAD219型を別途ご発注いただ
き、AD311型と組み合わせてご使用ください。
・ 美和ロック製採風錠ELー101、ゴール社製各種電気錠、堀商店製各種電気錠と接続する場合は、電気錠接続ハーネスAD211.EHを別途ご発注いただき、電気錠側の配線色の内容に応じてAD311型と結線してください。
他社製電気錠の場合、電気錠や通電金具に接続用のハーネス（2次側コード）が付属されていないものがあります。その場合は必要に応じて接続ハーネス（他社製品）をご用意ください。
（注3）
錠種によっては自動判別できないものがあります。
（電気ストライク、自動扉、採風錠、他社製電気錠等）
自動判別できない錠種は個別錠種設定を行ってください。
（注4）
自動扉を制御する場合、火災報知設備の火報信号は直接自動扉に接続してください。
（注5）詳細はP392の『オプション基板とBANーDSシリーズの組み合わせについて』を参照ください。
（注6）安心門番統合版ソフトVer.1 SFACーU01はRev2.0以上を使用してください。

■オプション基板により、機能を拡張することができます。
BANーD.ROー2：
施解錠信号、扉開閉信号、警報信号を出力（無電圧c接点）するための基板です。1回線につき1枚、合計2枚まで内蔵可能です。BANーY.ROとの併用はでき（注5）ません。
BANーD.BAT：
停電補償機能を追加する為のバッテリーユニットです。バッテリーユニット1台で2回線の停電補償が可能です。
停電補償時間：1回線のみ利用時30分、2回線利用時15分
バッテリーは消耗品ですので5年を目安に交換してください。上記停電時間を補償するには2年毎の交換を推奨します。BANーD.TKU2、BANーD.MIUとの併用はできません。
BANーD.TKU2：
マジカルテンキー操作器（TKUー003.D(CV)）
を接続するための基板（制御器）です。1回線分のみ内蔵可能です。BANーD.BATとの併用はできません。テン
キーを2回線使用したい場合、バッテリーと併用したい場合は、BANーOP.TK2とオプションボックスBANーOPBOXをご使用ください。
BANーD.MIU：
各種リーダー（RDTKーB01(CV)、RDNTーS02A/B03A）を接続するための基板（制御器）です。1回線分のみ内蔵可能です。BANーD.BATとの併用はできません。リーダーを2回線使用したい場合、バッテリーと併用したい場合は、
BANーOP.MIとオプションボックスBANーOPBOXをご使用ください。
BANーD.485ー2：
安心門番統合版ソフトVer.1 SFACーU01で管理する場合に、管理パソコンと（注5）（注6）接続するための通信基板です。

394

■システム構成図（Aモード、Bモード、Eモードの使用例）
オプションボックス BANーOPBOX
制御器 BANーOP.TK2
（2台）

（F）
CPEVーS 2P（予備線1P含む）※自動扉の場合はAD219+AD311（F）
CPEVーS 2P（予備線1P含む）

2線変換アダプター
ADシリーズ※（F）
CPEVーS 1P

電源（F）
CPEVーS 1P

解 錠

開 扉

ＳＳＰ−Ｇ１Ｄ

7C
7C（※）
操作器
TKUー003.D

インターホン（F）CPEV 1P
SSPーC：（F）
CPEVーS 3P（F）
CPEVーS 6P
SWPーC：（F）
CPEVーS
1P（F）
CPEV 1P

2線変換アダプター
ADシリーズJEMーA 4C

操作器
TKUー003.D
電気錠等

電気錠等

32線式電気錠操作盤 （F）
CPEV
BANーDS21P

6タイマー

操作表示器（各回線毎に最大5台まで接続可能）
SSPーCシリーズまたは
SWPーCシリーズ

2回線

HA機器

警報､施解錠、扉開閉出力（オプション基板BANーD.ROー2別途手配）
またはDC24V有電圧解錠入力、施解錠、扉開閉出力（オプション基板BANーY.RO別途手配）

AC100V（D種接地）（※）2 線変換アダプター〜電気錠の配線
はP725、726を参照ください。

129

操作表示器（各回線毎に最大3台まで接続可能）
SSPーGシリーズ

火報信号入力
RS485（オプション基板BANーD.485ー2別途手配）

BAN
ーDS2

LANケーブル（ストレート）
HUB

LAN変換アダプター
CWIB ー ET48 AC100V

AC100V

パソコン■システム構成図（インターロック制御の使用例）①解錠基本型（UUモード）【解錠】

CPEVーS 1P
通電金具 7C （F）
2線変換アダプターAD311

グレモン電気錠
ALGEー1M（F）
CPEVーS 1P

2線式電気錠操作盤
BANーDS2③施錠・解錠基本型（ULモード）【解錠】

2線式電気錠操作盤
BANーDS2（F）
CPEVーS 1P

7C 通電金具
2線変換アダプター
AD311
火報信号入力AC100V（D種接地）
グレモン電気錠
ALGEー1M【施錠】（F）
CPEVーS
1P
通電金具 7C
2線変換アダプター
AD311

（F）
CPEVーS 1P

火報信号入力AC100V（D種接地）
オプション基板
BANーD.TKU2
電気錠
2線変換アダプター
AUTー1M（F）
CPEVーS 2P
AD311
7C
操作器 （予備線1P含む）
操作表示器
【解錠】
TKUー003.D
SSPーG1E
通電金具
電源

解 錠

開 扉

ＳＳＰ−Ｇ１E②施錠基本型（LLモード）（F）
CPEVーS 1P（F）
CPEVーS 1P【施錠】（F）
CPEVーS

2線式電気錠操作盤
BANーDS2（F）
CPEVーS 1P【施錠】
7C 通電金具

1P
通電金具 7C
火報信号入力2線変換アダプター（注1）電気錠のサムターンには非常用丸カバーをご使用ください。
AC100V（D種接地）
AD311（注2）EML、自動扉（AD219）を使用する場合は、インターロックを（F）
CPEVーS 2P（F）
CPEVーS 2P
電気錠
行う部屋内に、非常解錠用の押しボタンを設置してください。 AUTー1M（予備線1P含む）（予備線1P含む）
電気錠
電気錠
AUTー1M
オプションボックス BANーOPBOX
AUTー1M
操作表示器
制御器 BANーOP.TK2
（2台）
操作表示器
SSPーG1E タイマー入力にタイマーやエアシャワー機器などの信号を接続することで、
SSPーG1E強制的に両扉を解錠保持または施錠保持させることもできます。
操作器
操作器
TKUー003.D
TKUー003.D
電源

解 錠

開 扉

電源

解 錠

開 扉

ＳＳＰ−Ｇ１E

ＳＳＰ−Ｇ１E・導体径0.9mmの場合の配線距離（更に延長する場合はお問い合わせください）
ー操作盤〜電気錠：AUT,APPT,ALGT,APBT,AUR,APPR,ALGR,APBR,AST,ASR,ASZ,EML,ELー101,AD219＝120m以内、ALA,ALG,ANS,AUS＝80m以内、
AL4M,AFG,ASE＝40m以内(他社製電気錠）EUT,ELT,EST,EUR,ELR,ESR,CMT,CMR,6220,6210,6222,6212,3106,3126,CーENー55,CーEEー55＝120m以内、
EXS,EZS,6221,6211,CーERー55＝80m以内、EM,EMSX,SXE,SXES＝40m以内
ー操作盤〜各種機器：100m以内（JEMーA端子は1.5m以内） ー総配線距離は100m以内■BANーDS2シリーズによる電気錠の使い方
電気錠

メーカー

美和ロック製

錠種

電気錠

電磁ロック
電気ストライク

ゴール社製※6

堀商店製※6採風錠
自動扉 ※1
電気錠

電気錠
電気ストライク

シブタニ社製 電気錠
※6

制御方式

通電時解錠型
通電時施錠型
瞬時通電施解錠型
モーター施解錠型
通電時施錠型
通電時解錠型
通電時施錠型
通電時解錠型
瞬時通電解錠型
通電時施錠型
無電圧接点出力
通電時解錠型
通電時施錠型
瞬時通電施解錠型
モーター施解錠型
通電時解錠型
通電時施錠型
瞬時通電施解錠型
通電時解錠型
通電時施錠型
通電時解錠型
通電時施錠型
瞬時通電施解錠型

使い方
型式

Aモード Bモード Eモード 一括制御 UUモード LLモード ULモード

AUT,APPT,ALGT,APBT
AUR,APPR,ALGR,APBR
AUS,ALA,ALG,ANS
AL4M,AFG
EML
AST
ASR
ASZ
ASE
EL-101AD219（自動扉出力アダプター）
EUT,ELT,EST,CMT
EUR,ELR,ESR,CMR
EXS,EZS
EM,EMSX,SXE,SXES
6220,6210
6222,6212
6221,6211
3106
3126
CーENー55
CーEEー55
CーERー55

●
●
●
●
●
●
●
●

● ※2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

● ※3

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

※1 自動扉本体は自動扉メーカー様手配となります。自動扉出力アダプターAD219より無電圧接点信号を自動扉に接続します。
※2 3モード制御（施錠、採風、解錠）と、2モード制御（採風、解錠）の2種類の制御が可能です。3モード制御の場合は1回線あたり採風錠を1台接続できます。
2モード制御の場合は1回線あたり採風錠を2台接続できます。但し、AD311から2台の採風錠が5m以内になるよう並列接続してください。
※3 解錠のみ可能です。電気的に施錠させることはできません。施錠復帰は手動操作にて行います。
※4 電気錠接続ハーネスAD211.EH（別途手配）を使用し、電気錠側の配線色の内容に応じてAD311と結線を行ってください。
（他社製電気錠の場合は、電気錠側でも接続ハーネス（他社製品）が必要になる場合があります）※5 AL4M、AFGはL側にのみご使用ください。
※6 2015年9月現在の仕様です。

●●
●
●
●
●
●

●
●
●
● ※5●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●●

２線変換
アダプター

AD311

AD203
AD311
AD311 ※4
AD219+AD311
AD311 ※4AD311 ※4AD311395