優良省エネルギー設備顕彰事例④改修設備部門㈳日本冷凍空調設備工業連合会

会長奨励賞

ホテル日の出岬給湯燃料削減工事
設備所有者：雄武町観光開発㈱設備施工者：アクア冷熱㈱ホテル日の出岬

建物の概要
名称

所在地

ホテル日の出岬
北海道絞別群雄武町字沢木346-3

1 ．目的
平成20年 9 月頃より原油の値上がりがあり、Ａ重油の使用量を下げるため。
経過
平成20年10月（設計、検討）
平成21年 3 月（試作、納入）
平成21年 4 月15日（試運転、引渡し）
建物外観

2 ．設備・システムの概要
内容説明

構

特造

徴

水道水 5 ℃～10℃→熱交換器17.5℃

4 ．効果（省エネルギー）→ヒートポンプ55℃～60℃→〇使用・運転・計算・条件

→貯湯タンク→加圧ポンプ

1 日入浴者数平均450人（日帰り客、宿泊客含む）→ボイラーの補給湯450人／d×100L／一人×（60℃－17.5℃）

AQ－20BW（ 3 ф×200v×15kW）＝1,912,500kcal÷860kcal＝2,223kW

加熱能力67.4kW／h

2,223kW÷24h＝93kW／d

排 熱改修用ヒートポンプ 2 基を∴
 93kW＜AQ－20BW、加熱能力67.4kW／h× 2 基使用。

2,223kW÷（67.4kW× 2 ）＝16.4h／d

浴
 槽の洗い場から出る排湯を利用。

電気量料金

排熱回収方式AQ－20BW（15kW× 2 ）熱源P 0.4kW× 2

排熱P 0.75kW× 23 ．着想

北海道電力

Ａ重油燃料の高騰により、削減する為の方法としてヒートポンプを提案。
既 設の重油ボイラー補給水に55℃～60℃を供給するという考えで設計した。
ボ イラーの設定温度は、80℃なので20℃位の昇温ですむ。
18 冷凍空調設備

業務用ウイークエンド料金 平日10.23円／kWh

休日 9.24円／kWh
平日（16.5kv＋0.5kv＋0.93kv）×2×16.4h／d×
247日×10.23円／kWh＝1.486.027円
休日（16.5kv＋0.5kv＋0.93kv）×2×16.4h／d×
118日×9.24／kWh＝641,221円
2012年 7 月15日号

合計＝1,486,027円＋641,221円＝2,127,248円

平日：43,247kWh×10,23円／kWh＝442,417円

A重油

休日：21,301kWh×9,24円／kWh＝196,821円
電気料金計＝442,417円＋196,821円

L当りの発熱量

11.3kW／L

熱効率70％

単価

111.6円／L（平成20年 9 月）

省エネ性

1 日負荷

2,223kW／d

電気量増加分：64,548kWh／年＝639,238円／年

2
 ,223kW／d×30d×12＝800,280kW／年÷

重油削減分：31,000㍑×39.1MJ×0.278kWh（11.3kW／L×0.7）＝101,173L／年＝336,963kWh／年

101,173L／年×111.6円／L＝11,290,906円

省エネ：336,963kWh／年－64,548kWh／年

差額＝11,290,906円－2,127,248円＝272,415kWh／年＝9,163,658円／年○使用、運転、計算、結果
A重油使用量（別紙）
平成20年314,000L／年
平成21年283,000L／年（平 成21年 4 月ヒートポンプ設置）
差額
A重油

314,000L－283,000L＝31,000L／年

金額

25,530,500円－18,167,700
5 ．投資回収（省マネー）＝7,362,800円／年

料金
ヒートポンプ電気量（機械にアワメーター設置）

年間差額＝7,362,800円（Ａ重油Ｈ20年－Ｈ21年）

4 月4.9h

5 月6.0h

6 月4.8h

7 月5.4h－639,238円＝6,723,562円／年

8 月7.4h

9 月5.6h

10月4.6h

11月4.1h※基本料金はキュウビクルに余裕が有り、引き12月3.9h

1 月4.0h

2 月3.9h

3 月5.0h

込む事が出来たのでカウントしません。

＝60.1h÷12＝5.0h／d（平均）
電気量計算

設備工事代――23,400,000円（電気、配管工事）

AQ－20BW（15×2）

熱源P 0.4kW×2

排熱P 0.75kW×2

23,400,000円÷6,723,562円≒3.48年※燃費差が予想より大きい――重油の高騰、入北海道電力

浴者数の違い、安いウィークエンド料金等が考えられます。

5.0h／d×2基×30d×12＝3,600h／年
平日（16.5kv＋0.5kv＋0.93kv）
×（3,600h×0.67）＝43,247kWh

6 ．他の建物への応用性
ボイラー70℃～80℃使用例が多い。55℃～60

休日（16.5kv＋0.5kv＋0.93kv）
×（3,600h×0.33）℃位の補給水をボイラーに供給するだけでも燃費＝21,301kWhの差がでる。ボイラーは10℃～20℃のアップで電気量計：43,247kWh＋21,301kWh済む。（既設の建物は、他にもボイラーを利用し＝64,548kWh／年
電気料金計算ているのでそのまま）給湯を沢山使用する施設、温泉、ホテル、スー

業務用ウィークエンド料金 平日10.23円／kWh

パー銭湯、サウナ、サウナの水風呂等に利用出来る。

2012年 7 月15日号

休日 9.24円／kWh

冷凍空調設備 19

9 ．工夫、発想、創作

7 ．カタログを別紙添付
圧力温調弁――配管に設置して一定の温度を出せる（40℃、50℃、60℃）

別紙添付

凝縮器を一基足すことによって、10℃→60℃まで一気に昇温出来る。普通膨張弁の出口は42.3℃で流れていきますがまだ20℃～30℃位熱は取れる

8 ．環境保全、便利性

のでさらに熱回収が出来る。圧力温調弁もその時に圧力を調整しながら一定の温度で出湯する。

CO2排出抑制
CO2積算

電力

0.36kg／kWh

A重油

2.7kg／L

電力

10．市場性
ボイラーで暖房・給湯、空冷で冷暖房している

AQ－20BW（15kW×2） 熱源ポンプ（0.4kW×2）

物件は全て対象。ただ熱源が必要。

排熱ポンプ（0.75kW×2）

販売状況――（16.5kv＋0.5kv＋0.93kv）×2×5.0h×30d×12

景気、不景気に左右されるが、ヒートポンプ設＝64,548kWh

置まで時間がかかる。 1 年～ 2 年くらいの時間

64,548kWh×0.36＝23,237kg／年がかかる。設置までの時間が長い。
適応市場の大きさ――

A重油
年間負荷
（67.4kW×2）×3,600h／年＝485,280 kW÷（11.3kW／L×0.7）＝61,350L／年
61,350L×2.7kg／L＝165,645 kg

空調関係全て対象。熱源は必要である。
競合品又はシステムとの比較――
国内 4 ～ 5 社、海外の機械を扱っている会社
も 2 ～ 3 社あります。ボイラーも競合します。
システムはボイラーとは違うので、新しい配管

CO2削減率図面を作成。熱源は地下水・排熱・地熱か、熱源

ヒートポンプ：A重油ボイラーを確認しなければならない。

＝23,237kg：165,645kg＝1：7.1

水冷式ヒートポンプ

20 冷凍空調設備

本体配管（貯湯槽へ）

2012年 7 月15日号

2012年 7 月15日号

冷凍空調設備 21