UKFRDE

ADVARSELWARNINGAVERTISSEMENTWARNUNG

Dette modul er beregnet for tilslutning
til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis
denne advarsel ignoreres, kan det føre til
alvorlig legemsbeskadigelse eller mekaGENERELT
nisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal
sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerne skal
følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må
kun benyttes som beskrevet i det følgende.
Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt,
før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale(teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke
benyttes som beskrevet i denne installationsvejledning,så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.

This device is designed for connection tohazardous electric voltages. Ignoring thiswarning can result in severe personal injury
GENERAL or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire,
the safety instructions of this guide must be observed
and the guidelines followed. The specifications mustnot be exceeded, and the device must only be applied
as described in the following.
Prior to the commissioning of the device, thisinstallation guide must be examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install
this device. If the equipment is used in a manner not
specified by the manufacturer, the protection provided
by the equipment may be impaired.

Ce module est conçu pour supporter uneconnexion à des tensions électriques
dangereuses. Si vous ne tenez pas
compte de cet avertissement, cela peut
INFORMAcauser des dommages corporels ou desTIONSdégâts mécaniques.
GENERALES Pour éviter les risques d’électrocution etd’incendie, conformez-vous aux consignes de sécurité
et suivez les instructions mentionnées dans ce guide.
Vous devez vous limiter aux spécifications indiquéeset respecter les instructions d’utilisation de ce module,
telles qu’elles sont décrites dans ce guide.
Il est nécessaire de lire ce guide attentivement avant demettre ce module en marche. L’installation de ce module
est réservée à un personnel qualifié (techniciens). Si
la méthode d’utilisation de l’équipement diffère decelle décrite par le fabricant, la protection assurée parl’équipement risque d’être altérée.

Dieses Gerät ist für den Anschluss anlebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen
ALLGEoder mechanischer Zerstörung führen.
MEINES
Um eine Gefährdung durch Stromstößeoder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung eingehalten, und die
Anweisungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte
dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf
nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden.
Diese In­
stallationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur
qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät
installieren. Wenn das Gerät nicht wie in dieser Installationsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die
Schutzeinrichtungen des Gerätes be­einträchtigt.

ADVARSELWARNING

Der må ikke tilsluttes farlig spænding til
modulet, før dette er fastmonteret, og
følgende operationer bør kun udføres på
modulet i spændingsløs tilstand og under
FARLIG
ESD-sikre forhold:SPÆNDING Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af
sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.

Until the device is fixed, do not connect
hazardous voltages to the device.
The following operations should only be
carried out on a disconnected device and
HAZARD- under ESD safe conditions:
Generalmounting,
connection
and
OUS
VOLTAGE disconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacementof circuit breakers must be done by PR
electronics A/S only.

ADVARSELTENSIONDANGEREUSEWARNINGFor at overholde sikkerhedsafstande må
der ikke tilsluttes både farlig og ikke-farlig spænding på modulets relækontakter.
SYSTEM 5000 skal monteres på DINskinne efter DIN 46277.
Kommunikationsstikket i SYSTEM 5000 har forbindelse
til indgangsklemmer, hvor der kan forekomme farligespændinger, og det må kun tilsluttes programmeringsenheden Loop Link via det medfølgende kabel.

To keep the safety distances, the relay
contacts on the device must not be
connected to both hazardous and nonhazardous voltages at the same time.
SYSTEM 5000 must be mounted on a DIN rail according
to DIN 46277. The communication connector of SYSTEM
5000 is connected to the input terminals on which
dangerous voltages can occur, and it must only beconnected to the programming unit Loop Link by wayof the enclosed cable.

SIKKERHEDSREGLER

SAFETY INSTRUCTIONS

Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteretpå blivende plads.
MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regneller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud
over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur,forhindres ved hjælp af ventilation.
Alle moduler hører til Installationskategori II, Forureningsgrad 1 og Isolations-klasse II.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere,som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler
og instruktioner i installationsvejledningen, og som vil
følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal derrettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landetsgældende regler for installation af elektrisk materiel
bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i produktmanualen og på sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder: For-sikringens maksimale størrelse er
10 A, og den skal sammen med en afbryder placeres
let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skalmærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryderspændingen til modulet.
UL-installationskrav
Brug kun 60/75°C kobberledninger.
Må kun anvendes i forureningsgrad 2 eller bedre.
Max. ledningskvadrat.............................. 1 x 2,5 mm2
UL fil-nummer............................................ E231911
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning
af eksterne spændinger udføres i henhold til denne
installations­vejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en
klud let fugtet med destilleret vand.
DIP-switchprogrammering af 5104 og 5105
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med
farlig spænding.
1) Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte i dennederste lås (se billede 2).
2) Printet udtages derefter ved at løfte i den øverste låsog samtidig trække ud i frontpladen. Nu kan switche og
jumpere ændres (se billede 3).
PC-programmering af SYSTEM 5000
Modulet konfigureres til den aktuelle opgave ved hjælp
af en PC og PR electronics A/S’ kommunikationsinterface
Loop Link. Kommunikationsinterfacet er galvanisk
isoleret, så PC’ens port er optimalt beskyttet.
Kommunikationen er 2-vejs, så modulets opsætning
kan hentes ind i PC’en, og opsætningen i PC’en kan
sendes til modulet. For de brugere, der ikke selv vil
foretage opsætning, kan modulet leveres konfigureret
efter oplyst specifikation: indgangstype, måleområde,følerfejlsdetektering og udgangssignal.
Loop Link må ikke benyttes til kommunikation med
moduler, der er installeret i, modtager signaler fra eller
sender signaler til Ex-område.

Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing
should always follow the device until this has beenpermanently mounted. Check at the receipt of thedevice whether the type corresponds to the oneordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures,
mechanical vibrations and shock, as well as rain andheavy moisture. If necessary, heating in excess ofthe stated limits for ambient temperatures should be
avoided by way of ventilation.
All devices fall under Installation Category II, Pollution
Degree 1, and Insulation Class II.
Mounting
Only qualified technicians who are familiar with thetechnical terms, warnings, and instructions in thisinstallation guide and who are able to follow theseshould connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handlingof the device, please contact your local distributor or,
alternatively, PR electronics A/S.
Mounting and connection of the device should comply
with national legislation for mounting of electricmaterials, i.e. wire cross section, protective fuse, andlocation. Descriptions of input / output and supply
connections are shown in the product manual and on
the side label.
The following apply to fixed hazardous voltagesconnected devices: The max. size of the protective fuseis 10 A and, together with a power switch, it should be
easily accessible and close to the device. The powerswitch should be marked with a label indicating that it
will switch off the voltage to the device.
Installation requirements
Use 60/75°C copper conducters only.
For use only in pollution degree 2 or better.
Max. wire size............................................. 1 x 2.5 mm2
UL file number........................................... E231911
Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring andconnection of external voltages must be carried out
according to the specifications of this installation guide.
The technician must use tools and instruments that aresafe to use.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with acloth moistened with distilled water.
DIP-switch programming of 5104 and 5105
First, remember to demount the conectors withhazardous voltages.
1) By lifting the bottom lock, the module is detachedfrom the DIN rail (see picture 2).
2) Then, by lifting the upper lock and pulling the front
plate simultaneously, the PCB is removed. Switches andjumpers can now be adjusted (see picture 3).
PC programming of SYSTEM 5000
The device is configured to the present task by way of
a PC and PR electronics A/S’ communications interface
Loop Link. The communications interface is galvanicallyisolated to protect the PC port. Communication is 2-way
to allow the retrieval of the device set-up into the PC
and to allow the transmission of the PC set-up to thedevice. For users who do not wish to do the set-up
themselves, the device can be delivered configured
according to customer specifications: input type,measurement range, sensor error detection, and output
signal.
Loop Link is not approved for communication withmodules installed in, receiving signals from, ortransmitting signals to harzardous (Ex) areas.

WARNUNGAVERTISSEMENT
Tant que le module n’est pas fixé, ne lemettez pas sous tensions dangereuses.
Les opérations suivantes doivent êtreeffectuées avec le module débranchéet dans un environnement exemptde décharges électrostatiques (ESD) :montage général, raccordement etdébranchement de fils et recherche depannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autoriséeà réparer le module et à remplacer lesfusibles.

Vor dem abgeschlossenen festen Einbau
des Gerätes darf daran keine gefährliche
Spannung angeschlossen werden, undfolgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem Zustand des Gerätes undunter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden: Installation, Montage und
Demontage von Leitungen. Fehlersuche
im Gerät. Reparaturen des Gerätes undAustausch von Sicherungen dürfen nur
von PR electronics A/S vorgenommen
werden.

GEFÄHRLICHESPANNUNGWARNUNGAVERTISSEMENT
Afin de conserver les distances desécurité, les contacts de relais dumodule ne doivent pas être mis soustensions dangereuse et non-dangereuseen même temps.
Il convient de monter l’appareil SYSTEM 5000 sur un rail
DIN en se conformant à la norme DIN 46277.
Le connecteur de communication du SYSTEM 5000 est
relié aux borniers d’entrée sur lesquelles peuvent se
produire des tensions dangereuses. Ce connecteur doit
uniquement être raccordé à l’appareil de programmation
Loop Link au moyen du câble blindé.

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est
recommandé de conserver l’emballage du module tantque ce dernier n’est pas définitivement monté. A laréception du module, vérifiez que le type de module
reçu correspond à celui que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil
et choisissez un endroit à humidité modérée et à l’abri
de la poussière, des températures élevées, des chocs etdes vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant,des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’unepièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pourles températures ambiantes.
Tous les modules appartiennent à la catégoried’installation Il, au degré de pollution I et à la classed’isolation Il.
MontageIl est conseillé de réserver le raccordement du module
aux techniciens qualifiés qui connaissent les termes
techniques, les avertissements et les instructions dece guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à lamanipulation du module, veuillez contacter votre
distributeur local. Vous pouvez également vousadresser à PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doivent êtreconformes à la législation nationale en vigueur pourle montage de matéri­aux électriques, par ex­
emple,
diamètres des fils, fusibles de protection et implantation
des modules. Les connexions des alimentations etdes entrées / sorties sont décrites dans le manuel duproduit et sur l’étiquette de la face latérale du module.
Les instructions suivantes s’appliquent aux modules
fixes connectés en tensions dangereu­ses : Le fusible deprotection doit être de 10 A au maximum. Ce dernier,ainsi que l’interrupteur général, doivent être facilement
accessibles et à proximité du module. Il est recommandéde placer sur l’interrupteur général une étiquetteindiquant que ce dernier mettra le module hors tension.
Conditions d’installation UL
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C.
Uniquement pour utilisation en degré de pollution 2 ou
meilleur.
Taille max. des fils.................................... 1 x 2,5 mm2
No du fichier UL......................................... E231911
Etalonnage et réglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il
convient d’effectuer les mesures et les connexions
des tensions externes en respectant les spécifica­tions
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent
utiliser des outils et des instruments pouvant êtremanipulés en toute sécurité.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon
imbibé d’eau distillée pour le nettoyer.
Configuration par commutateurs du 5104 et 5105
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteursoù règnent des tensions dangereuses.
1) Débloquez le verrou inférieur pour dégager le module
du rail DIN (voir figure 2).
2) Puis, débloquez le verrou supérieur tout en extrayant
la plaque avant : la carte à circuits imprimés est alors
dégagée. Vous pouvez maintenant déplacer lescommutateurs et les cavaliers (voir figure 3).
Programmation par PC du SYSTEME 5000
Le module peut être programmé en fonctiond’une application donnée à partir d’un PC et le kit
de programmation Loop Link de PR electronics
A/S. L’interface de communication est doté d’une
isolation galvanique pour protéger le port du PC. La
communication est bidirectionnelle. Cela permet nonseulement la programmation du module mais égalementla récupération d’une configuration existante ainsi quela lecture du numéro de série et du repère. Le module
peut être livré déjà programmé, si l’utilisateur lesouhaite.
Loop Link ne doit pas être utilisé pour communication
avec des modules installés en, recevant des signaux de,ou transmettant des signaux à zone dangereuse.

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände
dürfen die Relaiskontakte des Moduls nicht
an sowohl gefährliche und ungefährliche
Spannung angeschlosssen werden.
Das System 5000 muss auf eine DIN-Schiene nach DIN
46277 montiert werden.
Der Programmierstecker des SYSTEMs 5000 hat
Verbindung zu den Eingangsklemmen, in denen
gefährliche Spannungen auftreten können.
Der Anschluss an die Programmiereinheit Loop Link ist
nur über das Originalkabel zulässig.

Electrical specifications

Spécifications

Elektrische Daten

Specifikationsområde........................... -20°C til +60°C
Forsyningsspænding, universel....... 21,6...253 VAC
eller 19,2...300 VDC
Max. forbrug, 1 / 2 kanaler:
5104 & 5106.......................................... 2,0 W / 2,8 W
5105........................................................... 1,3 W / 2,0 W
5107........................................................... 1,4 W / 2,1 W
Internt effekttab, 1 / 2 kanaler:
5104 & 5105.......................................... 1,2 W / 2,0 W
5106 & 5107.......................................... 1,4 W / 2,0 W
Isolationsspænding, test/drift........... 3,75 kVAC / 250 VAC
Kalibreringstemperatur....................... 20...28°C
EMC-immunitet....................................... < ±0,5% af span
Relativ luftfugtighed........................... < 95% RH (ikke-kond.)Mål (HxBxD)............................................. 109 x 23,5 x 130 mm
Kapslingsklasse...................................... IP20

Specifications range............................. -20°C to +60°C
Supply voltage, universal................... 21.6...253 VAC
or 19.2...300 VDC
Max. required power, 1 ch. / 2 ch.:5104 & 5106.......................................... 2.0 W / 2.8 W
5105........................................................... 1.3 W / 2.0 W
5107........................................................... 1.4 W / 2.1 W
Internal power dissipation, 1 / 2 ch.:5104 & 5105.......................................... 1.2 W / 2.0 W
5106 & 5107.......................................... 1.4 W / 2.0 W
Isolation voltage, test / operation.... 3.75 kVAC / 250 VAC
Calibration temperature...................... 20...28°C
EMC immunity influence..................... < ±0.5% of span
Relative humidity.................................. < 95% RH (non-cond.)
Dimensions (HxWxD)............................ 109 x 23.5 x 130 mm
Protection degree.................................. IP20

Plage de température.......................... -20°C à +60°C
Tension d’alimentation universelle.. 21,6...253 Vca
ou 19,2...300 Vcc
Puissance maximale requise, 1 / 2 voies :5104 & 5106.......................................... 2,0 W / 2,8 W
5105........................................................... 1,3 W / 2,0 W
5107........................................................... 1,4 W / 2,1 W
Puissance dissipée, 1 / 2 voies :5104 & 5105.......................................... 1,2 W / 2,0 W
5106 & 5107.......................................... 1,4 W / 2,0 W
Tension d’isolation, test / opér.......... 3,75 kVca / 250 Vca
Température d’étalonnage................. 20...28°C
Immunité CEM......................................... < ±0,5% de l’EC
Humidité relative................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions............................................... 109 x 23,5 x 130 mm
Degré de protection.............................. IP20

Umgebungstemperatur....................... -20°C bis +60°C
Universelle Versorgungsspannung... 21,6...253 VAC
oder 19,2...300 VDC
Leistungsbedarf, max., 1 / 2 Kan.:
5104 & 5106.......................................... 2,0 W / 2,8 W
5105........................................................... 1,3 W / 2,0 W
5107........................................................... 1,4 W / 2,1 W
Verlustleistung, 1 / 2 Kan.:
5104 & 5105.......................................... 1,2 W / 2,0 W
5106 & 5107.......................................... 1,4 W / 2,0 W
Isolationsspannung, Test / Betrieb.. 3,75 kVAC / 250 VAC
Kalibrierungstemperatur..................... 20...28°C
EMV Störspannungseinfluss............. < ±0,5% d. Messsp.
Relative Luftfeuchtigkeit................... < 95% RF (nicht kond.)
Abmessungen......................................... 109 x 23,5 x 130 mm
Schutzart................................................... IP20

Godkendelser

Approvals

Approbations

ZulassungenStand. f. Certification No. 2.4
TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011
UL 913 og UL 508*DNV, Ships & Offshore........................
EAC...............................................................
**EAC Ex....................................................
UL, Standard for Safety.......................

Overholdte myndighedskrav
EMC..............................................................
LVD...............................................................
**ATEX.......................................................
PELV/SELV................................................
RoHS...........................................................
***

2014/30/EU
2014/35/EU
2014/34/EU
IEC 364-4-41 og EN 60742
2011/65/EU

Ex godkendelser

I.S approvals
5104B

ATEX

UL

Ex II (1) GD [EEx ia] IIC

FRCompatibilité avec les normes
CEM..............................................................
DBT..............................................................
**ATEX.......................................................
PELV/SELV................................................
RoHS...........................................................
***

Applies to 5104A/B and 5105B
Only applies to 5xxx B version (I.S.)

DE

5106B

Ex-Zulassungen
5107B

DEMKO 00ATEX127483

DEMKO 01ATEX127484

41 to 42
(51 to 52)

41...43(51...53)

4...20 mA

On
O ff

10 V

28 V

Terminal

44 to 41, 42, 43(54 to 51, 52, 53)

41...43(51...53)

44 to 42, 41(54 to 52, 51)Uo

28 VDC

28 VDC

28 V

Io

93.0 mADC

93.0 mADC

91.0 mA

2 mA

93 mA

Po

0.65 W

0.65 W

0.65 W

5 mW

0.69 W

Lo

3 mH

3 mH

3 mH

1H

3 mH

Co

80 nF

80 nF

80 nF

3 μF

80 nF

UL Control Drawing No.:
5105QU01

UL Control Drawing No.:
5106QU01

UL Control Drawing No.:
5107QU01

0...1 VOn
O ff

0.2...1 VOn
O ff

0...10 VOn
O ff

2...10 V

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information
findes på internettet på www.prelectronics.dk

UKDE

Indgangssignaler

DK

UK

Input signals

UK

DK

FR

On
O ff

4...20 mA

5107B

Signaux d’entrée

Strøm

Courant

Strom

x

x

Spænding

TensionSpannungxx

Potentiometer

Potentiometer

Potentiomètre

Potentiometer

RTD / lin. R

RTD / lin. R RTD / rés. lin. WTH / lin. R

TC

TC

TC

TE

HART

HART

HART

HART

DK

Udgangssignaler

Output signals

UK

FR

x

x

x

x

Signaux de sortie

UK

DK

FR

DE

Current

Strøm

Courant

Strom

x

x

VoltageSpænding

TensionSpannung

x

x

HART

HART

HART

Relay

Relæ

Eingangssignale

DE

Ausgangssignale5104 5105 5106 5107

HART

2-wire output 2-trådsudgang Sortie 2-fils

DE

5104 5105 5106 5107

Current

DK

2-Draht-Ausgang

RelaisForsyning

x

x

x

x

x

x

RelaisSupplyUK

FR

Alimentation

Versorgung

DE

33

21.6...253 VAC / 19.2...300 VDC

32
31

DK

Billede 1: Montering på DIN-skinne.

UK

Picture 1: Mounting on DIN rail.

FR

Figure 1 :Montage sur rail DIN.

DE

Abb. 1: Montage auf DIN-Schiene.

DK

Billede 2: Frigørelse fra DIN-skinne
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.
Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte i den nederste lås.
Picture 2: Demounting from DIN railFirst, remember to demount the connectors with hazardous voltages.
Detach the device from the DIN rail by lifting the bottom lock.
Figure 2 :Démontage du rail DIN
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où règnent destensions dangereuses. Débloquez le verrou inférieur pour dégager lemodule du rail DIN.
Abb. 2: Lösen von DIN-Schiene
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschluss­klemmen zu trennen. Das Gerät wird von der DIN-Schiene gelöst, indem man den unteren
Verschluss löst.

UK
FR

DE

Billede 3: Udtagelse af print
Printet udtages ved at løfte i den øverste lås og samtidig trække ud ifrontpladen.
Picture 3: Removal of PCB
By lifting the upper lock and pulling the front plate simultaneously the
PCB is removed.
Figure 3 :Extraction de la carte à circuits imprimés
Débloquez le verrou supérieur tout en extrayant la plaque avant : la carte àcircuits imprimés est alors dégagée.
Abb. 3: Herausnehmen der Platine
Die Platine wird herausgenommen, indem man den oberen Verschluss anhebt und gleichzeitig die Frontabdeckung heraus-zieht.

DK
UK
FR

DE

Ledningskvadrat (max.)1 x 2,5 mm2 flerkoret ledning. Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.

DKSideskilt

DK

UK

Max. wire size 1 x 2.5 mm2 stranded wire. Screw terminal torque 0.5 Nm.

FR

Taille max. des fils 1 x 2,5 mm2 fils multibrins. Pression max. avant
déformation de la vis 0,5 Nm.

DE

Leitungsquerschnitt (max.) 1 x 2,5 mm2 Litzendraht. Klemmschrauben­
anzugsmoment 0,5 Nm.

Side label

UK

FR

Etiquette

DK

Benforbindelser.

UK

Pin connections.

FR

Raccordement des bornes.

DE

Klemmenanschluss.

DK

11: ch1 output mA HART 
mA 12: ch1 250 Ω
13: ch1 output mA + mA+ HART  loop - loop - HART loop + loop+ HART 
14: ch1 output
21: ch2 output mA HART 
mA 22: ch2 250 Ω
23: ch2 output mA + mA+ HART  loop - loop - HART loop + loop+ HART 
24: ch2 output
31: supply
32:
33: supply

24-250 VDC / 24-230 VAC

51: ch2 input
52: ch2 input
53: ch2
54: ch2 aux.

mAmA+ loop-

Galvanic Isolated Power Supply

loop+

Warning Supstitution of Components
May Impair Intrinsic Safety

loop+[EEx ia] IIC
II (1) G D

DEMKO 00 ATEX 127483-20°C < Ta < +60°C
Um: 250 Vterminal: 44 to 41, 42
54 to 51, 52
Uo : 28 VDC
Io: 91,0 mADC
Po
: 0,65 WLo: 3 mHCo: 0,08 µF}

terminal: 41 to 42
51 to 52
Uo : 10 VDC: 2 mADC
Io
Po: 5 mWLo: 1H
Co: 3 µF

DK

Godkendelser.

UK

Approvals.

FR

Homologations.

DE

Zulassungen.

5106S207

HART TRANSPARENT REPEATER

Top label

FR

Etiquette

Topschild

DE

DK

Typenr.

FR

No. de type.

Type no.

DE

Typennr.

DK

Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial
number.
L’année de production est définie grace aux deux premiers chiffres dunuméro de série.
Die ersten beiden Ziffern der Serien­nummer geben das Produktionsjahr an.

FR
DE

China RoHS

UK

5106B

UK

UK

Gilt für 5104A/B und 5105B
Gilt nur für System 5xxx B-Version (Ex)Kina RoHS-20°C < Ta< +60°C

2JD6

mAmA+ loop-}}
DKClass II, Division 1, Grp. E,F,G
When installed in accordancewith Control Drawing : 5106QU01

24-250 VDC / 24-230 VAC

41: ch1 input
42: ch1 input
43: ch1
44: ch1 aux.

UK

Topskilt

0344

Process Control Equipment
Associated apparatus
Providing intrinsically safe
outputs for:Class I, Division 1, Grp. A,B,C,D
Class I, Zone 0 and 1, Grp. IIC

TypenschildDE

Lerbakken 10 DK-8410 Rønde
Phone +45 86 37 26 77 Fax +45 86 37 30 85
pr@prelectronics.dk www.prelectronics.com

2014/30/EU
2014/35/EU
2014/34/EU
IEC 364-4-41 und
EN 60742
RoHS........................................................... 2011/65/EU

FR

RoHS chinois

DE

China-RoHS

Hazardous Substances

0...10 V

2...10 V

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 4

1 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 4

1 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

1 2 3 41 2

1 2 3 4

1 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

1 2 3 41 2

1 2 3 4

1 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 4

1 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

DP 1

DP 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 41 2

1 2 3 4

1 2

La documentation et toute autre information peuventêtre trouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

5105B
5106A/B

FR

DE

SN5000-1_103 (1931)

5104A/B

Voltage

EMV.............................................................
LVD...............................................................
**ATEX.......................................................
PELV/SELV................................................

*
**

FR

Documentation, permits and other information can befound on the internet at www.prelectronics.com

FR

Eingehaltene Behördenvorschriften
2014/30/UE
2014/35/UE
2014/34/UE
IEC 364-4-41 et EN 60742
2011/65/UE

0...20 mA

0...20 mA

250 V

UL Control Drawing No.:
5104QU01

Output:

250 V

250 V

Installationsvejledningen for teknikere
omfatter følgende produkter:
This installation guide for technical personnel
covers the following products:
Ce guide d’installation pour le personnel qualifié
couvre les produits suivants :Diese Installationsanleitung für Techniker
umfasst die folgenden Produkte:

DK
UK

Input: (channel 2, DP 3 and DP 4)
On
O ff

250 V

Stand. f. Certification No. 2.4
TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011
UL 913 und UL 508

DIP-switch programming 5104 & 5105

Approbations S.I.

DEMKO 99ATEX126013 DEMKO 99ATEX126014*DNV, Ships & Offshore........................
EAC...............................................................
**EAC Ex....................................................
UL, Standard for Safety.......................

Applicable pour 5104A/B et 5105B
Uniquement applicable pour 5xxx version B (S.I.)

5105B

Um

IS, Cl. I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
IS, Cl. I, zone 0 og 1, Gr. IIC
IS, Cl. II, Div. 1, Group E, F, GStand. f. Certification No. 2.4
TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011
UL 913 et UL 508

EMC..............................................................
LVD...............................................................
**ATEX.......................................................
PELV/SELV................................................

*
**

UK

*DNV, Ships & Offshore........................
EAC...............................................................
**EAC Ex....................................................
UL, Standard for Safety.......................

Observed authority requirements
2014/30/EU
2014/35/EU
2014/34/EU
IEC 364-4-41 andEN 60742
RoHS........................................................... 2011/65/EUGælder 5104A/B og 5105B
Gælder kun 5xxx B-version (Ex)DKStand. f. Certification No. 2.4
TR-CU 020/2011
TR-CU 012/2011
UL 913 and UL 508

Tel. +45 8637 2677
Fax +45 8637 3085
www.prelectronics.com

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, undkontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer
Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät
bleiben, bis dieses am endgültigen Platz mon­tiert ist.
UmgebungsbedingungenDirekte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklungoder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sindzu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eineErwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Geräte gehören der Installationskategorie II, dem
Verschmutzungsgrad 1 und der Isolationsklasse II an.
Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken,
Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung desGerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort
Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR
electro­nics GmbH Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben inÜber­einstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt,(elektrischer) Vor-Absicherung und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und
Versorg­ungsanschlüssen befindet sich im Produktmanual und auf dem Typenschild.
Für Geräte, die dauerhaft an eine gefährliche Spannung
angeschlossen sind, gilt: Die maximale Größe der Vorsicherung beträgt 10 A und muss zusammen mit einem
Unterbrecher­schalter leicht zugänglich und nahe am
Gerät angebracht sein. Der Unterbrecherschalter sollderart gekennzeichnet sein, dass kein Zweifel darüber
bestehen kann, dass er die Spannung für das Gerät
unterbricht.
UL-Einbauvorschriften
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden. Nur für Anwendung in Verschmutzungsgrad 2 oder besser.
Max. Leitungsquerschnitt..................... 1 x 2,5 mm2
UL Dateinummer....................................... E231911
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Mess­ung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend dieser Installationsanleitung auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem
Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser
leicht angefeuchtet ist.
DIP-Schalter-Programmierung des 5104 und 5105
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschlussklemmen zu trennen.
1) Das Modul wird von der DIN-Schiene gelöst, indem man
den unteren Verschluss löst, wie in Abb. 2 dargestellt.
2) Die Platine wird daraufhin herausgenommen, indem
man den oberen Verschluss anhebt und gleichzeitig die
Frontabdeckung herauszieht (siehe Abb. 3).
PC-Programmierung des Systems 5000
Das Gerät wird für die jeweilige Aufgabe mit Hilfe
eines PCs und PR electronics A/S Kommunikationsschnittstelle Loop Link konfiguriert. Die Kommunikationsschnittstelle ist galvanisch isoliert, sodass derAnschluss des PCs optimal geschützt ist. Die Kommunikation erfolgt in beiden Richtungen, sodass die Einstellung des Gerätes in den PC geholt, und die Einstellung
im PC an das Gerät gesandt werden kann. Für diejenigen Anwender, welche die Einstellung nicht selbst
vornehmen wollen, kann das Gerät nach folgenden
Kundenspezifikationen konfiguriert geliefert werden:
Eingangstyp, Messbereich, Fühlerfehlererkennung und
Ausgangssignal.
Loop Link darf nicht zur kommunikation mit Modulen,die in Ex-gefährdeten Bereichen installiert sind, Signale in Ex-gefährdeten Bereichen senden oder aus Exgefährdeten Bereichen erhalten, benutz werden.

Elektriske specifikationer*DNV, Ships & Offshore........................
EAC...............................................................
**EAC Ex....................................................
UL, Standard for Safety.......................

PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde

}

DK

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

Part Name
Printedcircuit board

Lead
(Pb)

Mercury(Hg)

Cadmium(Cd)

Hexavalent
Chromium(Cr (VI))

Polybrominatedbiphenyls(PBB)

Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)

X

O

O

O

O

O

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is
below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used
for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

BR

Documentações, licenças e outras informações podem
ser encontradas no site www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • Fax +45 8637 3085 • www.prelectronics.com

50

T

42

12

41

11

V

CH1

+

V
+
+

-

23

53

-

I
V
I+V
Output Output Output

24

54

+

mA

I+

2-wireinstallation

52

22

V+

21

I+

-

51

5104B

CH2

31

33

43

The sum of capacitance andinductance of cable and intrinsic safe equipment must be
less or equal to Ca and La

+

+

V

mA

-

13
+

42

-

41
Voltage orcurrent output

12
11

CH1

V

+

+

V

mA

-

52

-

V

51

I
V
I+V
Output Output Output

5104B Associated apparatus parameters
CH1
Terminals 41 to 44
CH2
Terminals 51 to 54
Vt Uo)28 V
It (Io)93 mA
Po0.65 W
IIC / grp. A,B IIB / grp. C IIA / grp.D
Ca (Co)0.052 μF
0.44 μF1.45 μF
La (Lo)
2.4 mH
12 mH
20 mH

Installation notes:
1) The maximum nonhazardous location voltage is 250VAC/DC.
2) The installation shall be in accordance with the National Electrical CodeNFPA 70, Articles 504 and 505.
3) The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in anyway.
4) Install in Pollution degree 2 or better
5) Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 – 14).
6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

CH2

31

12

Input

43

+

+

42

mA

-

-

41

11

CH1

22

53

Input

23

OutputThe sum of capacitance and inductanceof cable and intrinsic safe equipment
must be less or equal to Ca and La

33
13

OutputVmax. (Ui) ≥ Voc (Uo)Imax. (Ii) ≥ Isc (Io)Pi ≥ PoCa ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li

Supply24....230VAC &24....230VDC

SupplyIntrinsically safe apparatus
entity parameters:

+

+

52

mA

-

-

51

CH2

5107B

21

5107B Associated apparatus parameters
CH1
Terminals 41 to 43
CH2
Terminals 51 to 53
Voc (Uo) 28 V
Isc (Io)
93 mA
Po
0.65 W
IIC / grp. A,B IIB / grp. C IIA / grp.D
Ca (Co)0.06 μF
0.52 μF1.72 μF
La (Lo)
2.4 mH
12 mH
20 mH

Installation notes:
1) The maximum nonhazardous location voltage is 250 VAC/DC.
2) The installation shall be in accordance with the National Electrical CodeNFPA 70, Articles 504 and 505.
3) The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in anyway.
4) Install in Pollution degree 2 or better
5) Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 – 14).
6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.
Rev. AA 2003-01-22

+

22

+

21

-

-

V

SupplySupply24....230VAC &24....230VDC

33

+

14
mA

43

13

42

12

mA

-

+

V

-

41

11

CH1

24

54

+
mA

53

23

52

22

mA
+

-

51

CH2

5106B

5106B Associated apparatus parameters
CH1
Terminals 44 to 41,42
CH2
Terminals 54 to 51,52
Vt (Uo)28 V
It (Io)93 mA
Po0.65 W
IIC / grp. A, B IIB / grp. C IIA / grp.D
Ca (Co)0.06 μF
0.52 μF1.72 μF
La (Lo)
2.4 mH
12 mH
20 mH

21

Terminals 41 to 42
Terminals 51 to 52
10V
2 mA
5 mW
IIC / grp. A, B
3.0 μF
1.0 H

Installation notes:
1)
The maximum nonhazardous location voltage is 250VAC/DC.
2)
The installation shall be in accordance with the National Electrical CodeNFPA 70, Articles 504 and 505.
3)
The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in any
way.
4)Install in Pollution degree 2 or better5)
Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 – 14).
6)
Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY(5104DoC_102)(5105DoC_102)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5104
Name:
Repeater / Power Supply
From serial no.: 161885188
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5105
Name:
Ex-isolated driver
From serial no.: 161843007
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 99ATEX126013 (5104B)
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 99ATEX126014
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Rønde, 6 December 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

Rønde, 11 December 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2017-08-11/HGA

F20.1/2017-08-11/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY(5106DoC_102)(5107DoC_102)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5106
Name:
HART transparent repeater
From serial no.: 161629068
is in conformity with the following directives and standards:

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following products:
Type:
5107
Name:
HART transparent repeater
From serial no.: 161282013
is in conformity with the following directives and standards:

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic
environment. For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical
specifications for the device.

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The Low Voltage Directive 2014/35/EU and later amendments
EN 61010-1 : 2010

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 00ATEX127483 (5106B)
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments
EN 50014 : 1997 E incl. A1+A2, EN 50020 : 2002 E
and EN 50281-1-1 : 1998 incl. A1
ATEX certificate: DEMKO 01ATEX127484
No changes are required to enable compliance with the replacement standards:
EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013 and EN 60079-11 : 2012
ATEX notified body (type approval)
UL International Demko A/S
Borupvang 5
DK-2750 Ballerup

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments
EN 50581 : 2012

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Notified body 0344
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

-

31

44

Rev. AA 2003-02-12

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Rønde, 11 December 2017

T+

The sum of capacitance andinductance of cable and intrinsic safe equipment must be
less or equal to Ca and La-

Installation notes:
1) The maximum nonhazardous location voltage is 250 VAC/DC.
2) The installation shall be in accordance with the National Electrical CodeNFPA 70, Articles 504 and 505.
3) The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in anyway.
4) Install in Pollution degree 2 or better
5) Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 – 14).
6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

Nonhazardous
Associated apparatus
Galvanically isolated

V

5105B Associated apparatus parameters
CH1
Terminals 41 to 43
CH2
Terminals 51 to 53
Voc (Uo) 28 V
Isc (Io)
93 mA
Po
0.65 W
IIC / grp. A,B IIB / grp. C IIA / grp.D
Ca (Co)0.052 μF
0.44 μF1.45 μF
La (Lo)
2.4 mH
12 mH
20 mH

UL CONTROL DRAWING 5107QU01
Class I, Division 1, Group A,B,C,D
Class I , Zone 0 and 1, Group IIC
Class II, Division 1 Group E, F, G

-

+

5105B

Rev. AA 2003-02-12

Hazardous (Classified) Location+

Vmax. (Ui) ≥ Vt (Uo)Imax. (Ii) ≥ It (Io)Pi ≥ PoCa ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li

23

53
mA

mA

T

V

I+

Intrinsically safe apparatus
entity parameters:

2-wiretransmitter

Supply
V+

-

+

mA

Vmax. (Ui) ≥ Voc (Uo)Imax. (Ii) ≥ Isc (Io)Pi ≥ PoCa ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + Li

Associated apparatus
Galvanically Isolated

Current input

Supply24...230 VAC &24...230 VDC
SupplymAI+

13

2-wireinstallation

mA

-

V

+

14

Nonhazardous

Class I, Division 1, Group A,B,C,D
Class I , Zone 0 and 1, Group IIC
Class II, Division 1 Group E, F, G

2-wiretransmitter+-

Intrinsically safe apparatus
entity parameters:

33

43

-

Associated apparatus
Galvanically isolated

Current input

V

31

44

+

T
+

+

The sum of capacitance andinductance of cable and intrinsic safe equipment must be
less or equal to Ca and La

3-wiretransmitter
2-wiretransmitter

Vmax. (Ui) ≥ Vt (Uo)Imax. (Ii) ≥ It (Io)Pi ≥ PoCa ≥ Ccable + Ci
La ≥ Lcable + LiCurrent input

Voltage input

Intrinsically safe apparatus
entity parameters:

Nonhazardous

Class I, Division 1, Group A,B,C,D
Class I , Zone 0 and 1, Group IIC
Class II, Division 1 Group E, F, G

Associated apparatus
Galvanically Isolated

Hazardous (Classified) Location

SupplyNonhazardous

Class I, Division 1, Group A,B,C,D
Class I , Zone 0 and 1, Group IIC
Class II, Division 1 Group E, F, G

UL CONTROL DRAWING 5106QU01

UL CONTROL DRAWING 5105QU01

Hazardous (Classified) Location

24....230VAC &24....230VDCUL CONTROL DRAWING 5104QU01
Hazardous (Classified) Location

Rønde, 11 December 2017

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2017-08-11/HGA

F20.1/2017-08-11/HGA

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • F +45 86 37 30 85 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com