SMLC-214-078

取

扱

説

明

書

電子式最大・最小スーパーマルチメータ
SMLC-110L[通信出力 (CC-Link)]
ハードモデル D

SMLC-214-078

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の環境下では本製品を使用しないでください。誤動作や故障につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、湿度 85％RH を超える場所 (メータ周囲の平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります) 腐食性ガスが発生する場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 外来ノイズの多い場所
 標高 1000m を超える場所
 本製品は動作原理上、サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御のインバータ出力を直接計測した場合、誤差が大きくなります。
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
 直接日光があたる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。本製品に直射日光が当たりますと液晶や LED の点灯/消灯がわかりづらくなります。また、表面温度上昇によりケースが変形する恐れがあります。
 取付・接続取付けや配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
 端子カバーは感電防止のために取付けていますので、作業終了後は必ず端子カバーを取付けてください。
 使用前の準備本製品を主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを入れてください。
本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。設定に誤りがありますと正しく動作しません。
 結露について製品が無通電のとき、設置場所の温度や湿度が急激に変化すると、表示部内側に結露による水滴が付くことがあります。
(表示部中央でフィルタが液晶表示器表面に吸い付き、丸や楕円状の模様が発生します。)
この現象は補助電源を通電し、約 2 時間放置することで無くなります。そのままご使用ください。
 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 液晶表示部の変色、ケースの破損などが無いこと、配線や取付けねじのゆるみが無いことをご確認ください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなど
は使用しないでください。液晶表示面は拭き取り中に表示が点灯することがありますが、これはフィルタに静電気が帯びて起きる現象です。しばらく放置しておきますと自然に放電して元に戻ります。また、フィルタを押したとき、フィルタと液晶表示面が接して丸や楕円状の模様が発生することがありますので、フィルタを強く押さないでください。
 保管
長期間保管する場合は、次の環境下は避けてください。
 周囲温度-20～+70℃、湿度 5～90％RH を超える場所
 日平均温度が 40℃を超える場所
 腐食性ガス及び塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。

1

SMLC-214-078

 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
 使用
本製品を使用するときは、下記事項に注意してください。
 入力は定格範囲内でご使用ください。定格範囲外での使用は機器が故障する恐れがあります。
 本製品には計測要素により最大値，最小値を保持する機能があります。この値は停電保証されており、電源リセットでもクリアされませんが、電源投入時に入力が加えられない場合、最小値が更新されてしまいます。
このため、運転開始後に DI 又はスイッチ操作による最大値・最小値のリセットが必要となります。
また、過去の最小値を保持させるためには、電源投入後 1 秒以内に入力を加えてご使用ください。
 最大値，最小値計測要素
計測要素
最大値計測
最小値計測
三相電圧，零相電圧，周波数○○
 通電中に端子に触れますと感電しますので注意してください。
 本製品を無断に分解や改造した場合、保証の対象から外れますのでご注意ください。また、改造等で機器の故障や火災などが起こることもあり危険ですので、仕様変更などは当社へご連絡ください。
 設定
本製品は使用前に測定レンジなどの設定及び確認が必要です。初期設定でご使用の場合、設定及び確認の必要はありません。
設定に誤りがありますと、計測や出力が正常に動作しない恐れがあります。設定は取扱説明書を読んでから行ってください。

 初期設定値
出荷時は下記初期設定値となっていますのでご使用条件に合わせて設定を行ってください。

№

設定項目

1

表示組合せ

2

警報出力設定(１ )

3三相電圧検出設定

4

零相電圧検出設定

表示パターン
主監視
副監視(左)
副監視(中央)副監視(右)
バーグラフ
警報 1 要素
警報１復帰方式
警報 1 テスト
警報 2 要素
警報 2 復帰方式
警報 2 テスト
電圧上限値
電圧下限値
需要時限
零相電圧上限値
応答時間
地絡相検出表示自動切替

初期設定値
相電圧入力品
線間電圧入力品
Vo 190V 品
Vo 110V 品
Vo 190V 品
Vo 110V 品
パターン 1パターン 1
最大零相電圧
最大零相電圧
V(RS)
V(RS)
V(ST)
V(ST)
V(TR)
V(TR)
最大零相電圧＋零相電圧
最大零相電圧＋零相電圧
零相電圧
零相電圧
自動復帰
自動復帰
－
－
OFF (不使用)
OFF (不使用)
自動復帰
自動復帰
－
－
OFF (不使用)
OFF (不使用)
OFF (不使用)
OFF (不使用)
0秒
0秒
5280V ( /152V) 5280V ( /88V)
5280V ( /152V) 5280V ( /88V)
0.1 秒
0.1 秒
OFF
OFF

2

SMLC-214-078

№

設定項目

5

バックライト

6

測定レンジ

7

通信出力

8

外部操作入力(１)(２)

9

計測表示 ON/OFF

10

入力回路

11

計測

(１)

動作
明るさ
電圧レンジ
零相電圧スケール
周波数レンジ
局番
伝送速度
入力 1 機能
入力 2 機能
相電圧
線間電圧
零相電圧
周波数
零相入力電圧
定格周波数
不感帯

初期設定値
相電圧入力品
線間電圧入力品
Vo 190V 品
Vo 110V 品
Vo 190V 品
Vo 110V 品
自動消灯
自動消灯
3 (中間)
3 (中間)
9000V (6600V/110V)
9000V (6600V/110V)
×1/√3 表示なし
×1/√3 表示なし
45～65Hz45～65Hz1
1
10Mbps
10Mbps
警報リセット
警報リセット
最大・最小リセット
最大・最小リセット
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
190V
110V
190V
110V
50Hz
50Hz
0.0％
0.0％

１

注( ) 該当するオプションが無い場合、設定項目は表示しません。
注(２) 警報出力オプションが無い場合の初期設定値は、”入力 1：最大・最小リセット、入力 2：計測要素切替”となります。

3

SMLC-214-078

目

次

1. 概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.1 用途 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.2 特長 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

5
5
5

2. 各部の名称と機能 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

5

3. 準備
3.1 取付 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
3.2 配線 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

6
7

4. 操作 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8
4.1 スイッチ操作による画面切替え及び機能 ･･･････････････････････････････････････ 9
4.2 画面の種類 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 10
4.2.1 計測表示画面 ････････････････････････････････････････････････････････････ 10
4.2.2 警報検出画面 ････････････････････････････････････････････････････････････ 12
4.2.3 設定画面 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 13
4.3 操作 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.1 主監視表示要素切替 ･･････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.2 相（線間）表示切替 ･･････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.3 地絡相検出表示切替 ･･････････････････････････････････････････････････････ 15
4.3.4 設定値確認 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 15
4.3.5 設定モード ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 16
4.3.6 リセット ････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
5. 設定
5.1 機能一覧 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 18
5.2 設定早見表 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 20
5.3 設定詳細説明 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 23
5.3.1 設定モード 1 ････････････････････････････････････････････････････････････ 23
5.3.2 設定モード 2 ････････････････････････････････････････････････････････････ 28
5.3.3 設定モード 3 ････････････････････････････････････････････････････････････ 31
6. 仕様
6.1 仕様及び固有誤差 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 32
6.2 標準仕様・性能 ････････････････････････････････････････････････････････････ 33
6.3 オプション ････････････････････････････････････････････････････････････････ 34
7. 保守・点検
7.1 トラブルシューティング ･････････････････････････････････････････････････････ 35
7.2 テスト機能 ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 36

4SMLC-214-078

1. 概要
1.1 用途
1 台で相電圧×3，線間電圧×3，零相電圧，周波数の計測監視ができます。
三相電圧は、相電圧入力品，線間電圧入力品の 2 種類を、用途に合わせてお選びいただけます。
零相電圧と相電圧により、地絡相の判別ができます。
通信出力の追加で、システムに合せた集中監視ができます。

1.2 特長 相電圧入力品は、零相電圧と相電圧を計測することにより、地絡発生時の地絡相を判別することができます。
 バーグラフ 1 計測とデジタル 4 計測を同時に表示。
 CC-Link 通信出力、警報出力 2 回路が取り出し可能。(オプション)
また、出力要素については設定にて選択が可能です。
 外部操作入力 2 点が可能。(オプション) また、設定にてリセット入力、表示切替入力の選択が可能です。
 補助電源は AC85～264V，DC80～143V で交流直流両用。
 従来の 110 角の機械式メータと取付方法に互換性あり。取付は対角 2 点。
 相電圧、零相電圧は計測応答時間の設定が可能です。(高速 0.05～5 秒 任意設定)
 線間電圧は需要時限設定が可能です。
 地絡検出時に、計測表示を自動的に最大零相電圧と各相の最小電圧に切り替える機能付です。
(設定にて機能オン/オフが可能) バックライト(白色 LED バックライト)機能を装備。また、点灯、消灯、自動消灯の選択及び明るさの設定が可能です。

2. 各部の名称と機能

目盛数字
測定レンジ設定で自動設定します。

デジタル表示部同時に 4 要素の計測監視ができます。
副監視(左) 副監視(中央) 主監視 副監視(右)MODE

通常の計測表示と地絡相検出
表示を切替えるスイッチです。
設定モードでは、設定項目を切替えるスイッチとして使用します。
瞬時計測表示又は最大･最小計測表示

MODE

バーグラフ表示部
主監視の計測値をアナログ表示します。
(副監視の計測値をバーグラフ表示する設定も可能です)
上限(又は下限)設定指標
上限(又は下限)設定値を表示します。
単位表示
測定レンジ設定で自動設定します。

地絡相
検出表示

－

MODE

＋

RESET/
SHIFT

各種警報をリセットするスイッチです。また、最大・最小計測表示では最大・最小値をリセットするスイッ
チとして使用します。
設定モードでは設定項目を移動させるスイッチとして使用します。

DISPLAY

電圧の相(線間)表示を切替えるスイッチです。表示切替後、10 分間無操作で元の相(線間)表示に戻ります。
設定モードでは設定モードを終了させる
スイッチとして使用します。

SET

設定モードに切替えるスイッチとして使用します。
3 秒以上押し続けると設定モードに切替わります。
設定モードでは設定値を決定するスイッチとして使用します。

主監視の計測表示要素を切替える
スイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の計測表示要素に戻ります。
設定モードでは設定値の変更を行うスイッチとして使用します。

MAX/MIN

瞬時計測表示と最大･最小計測表示を切替えるスイッチです。

瞬時計測
表示

MAX/MIN
MAX/MIN

5

最大･最小
計測表示

SMLC-214-078

3. 準備
3.1 取付下記外形寸法図、パネルカットを参照のうえ、厚さ 10mm 以下のパネルに付属の M5 ナットで取り付けてください。
締付けトルクは 2.0～2.5N･m としてください。
 外形寸法図

 取付位置
液晶表示器は見る角度によりコントラストが変わりますので、最適な角度となる位置へ取り付けてください。

75°

75°
75°
(横から見た図)75°(上から見た図)

 取付(1) 製品をパネルのカット穴に前面からはめ込みます。
このとき、ベース下部抜け防止ストッパーまで確実にはめ込んでください。
本製品は、取付時の抜け防止のためのストッパーを備えています。

（１）(2) 付属の取付用 M5 フランジナットにて製品を確実に固定してください。
フランジナットの締付けトルクは、2.0～2.5N･m
としてください。

抜け防止ストッパー

6（２）

SMLC-214-078

3.2 配線
下記配線図を参照のうえ、結線を行ってください。
 結線図 (５)
 三相電圧（線間電圧入力仕様），零相電圧 (６) 三相電圧（相電圧入力仕様），零相電圧
RST

RST

EVT

U

VT

V
U
V

LOAD

Vo入力
補助電源

DA 8
DB
DG
SLD
FG

補助電源
7

通信出力
3

警報出力1
警報出力2

3
4

外部操作入力1
外部操作入力2

DA 8
DB
DG
SLD
FG

7

通信出力
3

警報出力1
警報出力2

3
4

外部操作入力1
外部操作入力2

注(３) 通信出力、警報出力、外部操作入力は、各々オプションとなります。
注(４) 外部操作入力は、設定により外部リセット機能又は外部表示切替機能に切り替えることができます。
注(５) 低圧回路の場合、VT の 2 次側接地は不要です。
注(６) 三相電圧入力が線間電圧入力仕様の場合、相電圧計測は OFF となり、地絡相の確認はできません。
接地は、S 相以外（R,T 相又は中性点）でも特性上問題はありません。
注(７) 接続ケーブルは、CC-Link 専用のケーブル（シールド付 3 芯ツイストペアケーブル）を使用してください。
注(８) 終端抵抗は、CC-Link 専用ケーブル使用時 110Ω（1/2W 品）を使用してください。また、本器に終端抵抗は付属されません
ので、CC-Link マスタユニット付属の終端抵抗をご使用ください。(接続形態上、終端となる局番のみ、ご使用ください。)

 結線上の注意事項(1) 安全のために結線終了後は必ず端子カバーを取り付けてください。
(2) 入力側と出力側の配線は必ず分離し、外来ノイズに対する配慮（誤動作防止）をしてください。
(3) アース端子 E（7 番端子）はシールド効果を上げるため、必ず接地してください。
また、アース端子と大地間の接地抵抗は 100Ω以下としてください。
(4) 本製品と遮断器及び、リレー接点信号線との距離は 30cm 以上とってください。
(5) 警報出力に誘導負荷を接続する場合、サージキラーを外部に設置することをお勧めします。
サージキラーの無い場合、接点の寿命が短くなる場合があります。

7

SMLC-214-078

 通信配線について
マスタ局(マスタユニット)

スレーブ局(SMLC)

スレーブ局(SMLC)

DA

DA
(16)

DA
(16)

DB

DB
(17)

DB
(17)

DG

DG
(18)

DG
(18)

終端抵抗

SLD
FG

Ver.1.10 対応
CC-Link 専用ケーブル(９)Ver.1.10 対応
CC-Link 専用ケーブル

SLD
(20)
FG
(21)

( ９)

終端抵抗

SLD
(20)
FG
(21)

注(９) FG は機能接地に相当しますので、専用接地又は共用接地を推奨します。

(1) 接続ケーブルは Ver.1.10 対応の CC-Link 専用ケーブル（シールド付 3 芯ツイストペアケーブル）を使用してください。
専用ケーブル以外を使用した場合、正常なデータ通信は保証できません。
ケーブルについては、「CC-Link 協会 パートナー製品情報 ケーブルコネクタ」をご参照ください。
(2) CC-Link システムの両端のユニットには必ず終端抵抗を接続してください。
終端抵抗は DA-DB 間に接続してください。また、使用するケーブルにより接続する終端抵抗が異なります。
CC-Link 専用ケーブル：110Ω (1/2W 品)(3) CC-Link 専用のケーブルのシールド線は、各ユニットの SLD に接続し、FG を D 種接地（第三種接地）してください。
(SLD と FG はユニット内部で接続されています。)

4. 操作
 スイッチの主な機能

スイッチ
SET
RESET/SHIFT
MODE

主な機能
3 秒以上押し続けると設定モードに切り替わります。設定モードでは設定値の決定に使用します。
各種警報をリセットします。最大・最小計測表示では、最大・最小値をリセットします。
設定モードでは、設定項目の移動に使用します。
瞬時計測表示及び最大・最小計測表示と地絡相検出表示を切り替えます。
設定モードでは、設定項目の切り替えに使用します。

MAX/MIN

瞬時計測表示と最大・最小計測表示を切り替えます。

＋ ， －主監視の計測表示要素を切り替えます。設定モードでは設定値の変更に使用します。

DISPLAY

電圧の相，線間表示を切り替えます。
設定モードを終了させる場合や、計測要素の表示組合せを元に戻す場合に使用します。

 便利な機能(1) 計測切替又は相切替を行い、元の画面構成が分からなくなっても DISPLAY を 3 秒以上押し続けるか、10 分間無操作で元の画面構成に戻ります。
(2) 設定モードのまま操作を止めてしまっても 10 分間で表示モードに戻ります。

8

SMLC-214-078

 7 セグメント表示
本製品は、計測値の表示以外にも 7 セグメント表示を利用して、各種設定におけるガイダンスを表示しています。
下記に数値表示と、各アルファベットに対応した 7 セグメント表示を示します。

A

N(n)

B(b)

O(o)

C

P

D(d)

E

Q(q)

F

R(r)

S

G

T(t)

H

I

U(u)

V

J

K

未表示

未表示

W

X

L

M

Y(y)

Z

未表示

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1 スイッチ操作による画面切替え及び機能
本製品はスイッチ操作により、さまざまな画面の切替えを行います。ここでは、スイッチ操作による画面の切替え手順について説明します。

表示モード

SET
3 秒押し

＋ ，－
主監視表示
要素切替
無操作 10 分
MODE

DISPLAY 又は無操作 10 分

DISPLAY
瞬時
計測表示

相(線間)
表示切替
無操作 10 分
RESET/SHIFT
1 秒押し

地絡相
検出表示

警報リセット

最大･最小
計測表示

DISPLAYRESET/SHIFT
1 秒押し

警報
リセット

＋ ＋ 1 秒押しDISPLAY 又は無操作 10 分
SET ＋ DISPLAY

表示要素切替RESET/SHIFTRESET/
SHIFT
設定モード 2＋ ，－

RESET/SHIFT
1 秒押し

SET ＋

3 秒押し

MAX/MIN

MODE

設定モード 1RESET/SHIFT ＋ ＋
1 秒押し

相(線間)
表示切替

3 秒押し
設定モード 3DISPLAY 又は無操作 10 分
RESET/
＋ －
SHIFT

最大・最小
リセット

設定値確認
DISPLAY 又は無操作 10 秒
SET ＋ MODE

全要素
最大･最小
リセット

3 秒押し
テストモードDISPLAY

9

SMLC-214-078

4.2 画面の種類
4.2.1 計測表示画面
計測値を表示する画面として、下記の 2 種類の画面があります。
スイッチ操作にて、一時的に主監視の計測表示要素の切替えや、電圧の相，線間表示の切替えが可能です。
瞬時計測表示では表示要素を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示要素に戻ります。
① 計測表示三相電圧、零相電圧、周波数の計測要素を表示する画面です。
最大で 4 要素の計測値を表示します。
常に計測表示させたい要素について設定することが可能です。
また、スイッチ操作にて最大値、最小値の保持を行う計測要素について、最大値、最小値の表示に切替えることが可能です。
これら最大値、最小値はスイッチ操作にてリセット(その時点の瞬時値に更新)することが可能です。
なお、最大値、最小値は電源リセットでもクリアされず、また、この画面はスイッチ無操作 10 分後も保持されます。

Vo 表示

V(RS)表示 V(ST)表示 V(TR)表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

瞬時表示

最小表示

最大表示

瞬時計測表示

最大･最小計測表示

・各計測要素の計測表示例(主監視)
計測要素

表示例

備考

計測要素

備考

相電圧

線間電圧

零相電圧

表示例

“零相”を
表示

最大零相
電圧

周波数

10

“最大”，
”零相”を
表示

SMLC-214-078② 地絡相検出表示
最大零相電圧と各相の最小相電圧を表示する画面です。(表示要素固定)
これら計測値を表示することで地絡発生時の地絡相を判別することが可能です。この画面は電源リセットでも保持され、各最大値，最小値は常に最新の値に更新されます。
ただし、線間電圧入力品については、相電圧は OFF となります。また、零相電圧検出のみとなり、地絡相の確認はできません。この画面へは、スイッチ操作による切替と、設定による地絡検出時の自動切替が可能です。
なお、バックライト設定が“自動消灯”で、地絡検出により地絡相検出表示に自動切替した場合、画面が切り替えられると同時にバックライトが点灯します。(その後、無操作 5 分で再度消灯)
スイッチ操作については、「4.3.3 地絡相検出表示切替」を参照してください。
また、自動切替設定方法については、「5.3.1 設定モード 1 (4) 零相電圧検出設定」を参照してください。
“零相”を表示
最大零相電圧最小 V(SN)最小 V(TN)
最小 V(RN)
地絡相検出表示
瞬時計測表示画面

MODE

地絡検出
MAX/MIN

最大・最小計測表示画面

地絡相検出表示画面

地絡相検出表示の場合に点灯
バックライト点灯(自動消灯設定時)
・表示要素
主監視
最大零相電圧副監視(左)
最小 V(RN)
副監視(中央) 最小 V(SN)
副監視(右)
最小 V(TN)
線間電圧入力品の、各最小相電圧は OFF となります。

MODE

地絡
検出

最大零相電圧、最小電圧とも値を更新します。
＋又は－スイッチで計測要素の切替え可能

11

SMLC-214-078

4.2.2 警報検出画面
零相電圧，線間電圧の警報値の設定が可能な計測要素について、入力が設定値を超えた場合に表示する画面です。
通常の計測表示の他に、検出した要素が画面上段に表示されます。
なお、OFF（不使用）に設定した計測要素については、検出は行いません。また、警報出力オプション付きの場合は、画面表示と同時に外部への警報出力（リレーa 接点）が可能です。
警報表示可能要素) 零相電圧，線間電圧 (各線間の最大値)
警報検出 (零相電圧上限)
零相電圧
表示
警報検出
V(ST)表示

V(RS)表示V(TR)表示
計測表示

計測表示(警報検出)・各警報要素における検出時の表示例
警報要素が主監視、副監視のいずれかに計測表示している場合は、計測値が点滅表示となります。
警報復帰後の表示
復帰方式が自動復帰設定の場合：通常の計測表示に戻ります。
復帰方式が手動復帰設定の場合：検出表示、警報出力（該当要素を警報出力に設定した場合）は保持します。
この場合の復帰は警報リセット操作が必要です。
警報リセットについては「4.3.6 リセット」を参照してください。
警報要素

線間電圧

零相電圧

表示例

警報要素

線間電圧

上限

検出表示
下限警報設定値

上限警報設定値

上限警報設定値

検出表示

表示例

下限

検出表示
下限警報設定値

上限12

上限警報設定値

SMLC-214-078

4.2.3 設定画面
各種設定を行う画面です。設定内容により 3 種類の設定モードがあります。
設定モードにおける操作、設定内容の詳細につきましては、｢5. 設定｣を参照してください。
① 設定モード 1
主に計測表示要素、警報出力、警報値の設定を行います。
また、この設定モードにて警報出力のテストを行えます。

新設定

現在設定

設定 No.

設定モード 1(No.111 表示パターン)② 設定モード 2
主に測定レンジ、通信出力、計測表示 ON/OFF の設定を行います。
また、この設定モードにて設定値の初期化を行えます。
新設定

現在設定

設定 No.
設定要素

設定モード 2(No.211 電圧レンジ)③ 設定モード 3
主に入力回路の設定を行います。

新設定

現在設定

設定 No.

設定モード 3(No.311 入力回路零相入力電圧)13SMLC-214-078

4.3 操作
4.3.1 主監視表示要素切替
主監視の計測表示要素を切替えます。切替えは＋ －で行います。
この操作は、瞬時計測表示のほかに、最大･最小表示でも行えます。なお、計測表示要素を切替えた後、スイッチ無操作 10 分
後には自動的に元の計測表示要素に戻ります。最大･最小表示では、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻りません。
設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。設定方法については「5.3.2 設定モード 2 (3)外部操作入力設定」、外部操作入力については「6.3 オプション」をそれぞれ参照してください。
無操作 10 分

MVo 表示

－

－

＋

＋

＋

＋

－

－

V(RS)表示

主監視なし

V(ST)表示V(TR)表示主監視 MVo (初期画面)

主監視 Vo4.3.2 相（線間）表示切替
表示している全ての電圧の相，線間表示を切り替えます。切替えは DISPLAY で行います。
この操作は、瞬時計測表示のほかに、最大･最小計測表示でも行えます。
なお、相，線間表示を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の相，線間表示に戻ります。
ただし、最大･最小表示では、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻りません。
設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。設定方法については「5.3.2 設定モード 2 (3)外部操作入力設定」、外部操作入力については「6.3 オプション」をそれぞれ参照してください。
無操作 10 分

MVo 表示DISPLAYDISPLAY

V(RS)表示V(ST)表示V(TR)表示(初期画面)

14

DISPLAYSMLC-214-078

4.3.3 地絡相検出表示切替
計測表示と地絡相検出表示を切替えます。切替えは MODE で行います。
この操作は、瞬時計測表示のほかに最大・最小計測表示でも行えます。
なお、この操作については、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻らず、電源リセットでも画面は保持されます。
また、各最大値，最小値は常に最新の値に更新されます。
スイッチ操作以外にも、設定にて地絡相検出時に自動的に地絡相検出画面に切替えることができます。
設定方法については「5.3.1 設定モード 1 (4) 零相電圧検出設定」を参照してください。

MODE

計測表示
(瞬時計測表示，
最大・最小計測表示)

地絡相検出表示※ 地絡相は RN-SN-TN 相電圧の最小値となります。ただし、零相電圧検出時、上位遮断器が OFF になりますと、RN-SN-TN の最小値は全て 0V となりますので、その場合は RN-SN-TN 相電圧の最大値で地絡相の確認を行ってください。
4.3.4 設定値確認
電圧レンジ(VT 比)、警報出力設定値を確認します。確認は RESET/SHIFT と－を同時に押して行い、設定値の切替えは＋ －で行います。この操作は、一般計測表示のほかに地絡相検出表示、最大･最小表示でも行えます。
なお、元の計測表示画面に戻る場合は、 DISPLAY を押して戻ります。また、設定値確認後、スイッチ無操作 10 秒後には自動的に元の計測表示画面に戻ります。
< 設定値確認 >電圧レンジ(VT 比)
VT 比

無操作 10 秒

MVo 表示RESET/SHIFT
＋

＋ －

－

DISPLAY

V(RS)表示V(ST)表示

＋
零相電圧
レンジ

V(TR)表示要素表示

瞬時計測表示＋

入力定格電圧表示－

警報出力 2
時限－－－
警報 2 要素，
復帰方式

＋

＋

15

警報 1 要素，
復帰方式

警報出力 1
時限＋－SMLC-214-078

4.3.5 設定モード
各種、設定を行います。設定モードは 3 種類あり、それぞれ操作が異なります。
元の計測表示画面に戻る場合は、 DISPLAY を押して戻ります。また、設定値確認後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示画面に戻ります。
設定モードにおける操作、設定内容の詳細につきましては、｢5. 設定｣を参照してください。
・設定モード 1： SET を 3 秒以上押し続けます。
・設定モード 2： SET と RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押し続けます。
・設定モード 3： SET と DISPLAY を同時に 3 秒以上押し続けます。
<参考> この操作は、瞬時計測表示の他に、最大･最小表示、地絡相検出表示でも行えます。

無操作 10 分

MVo 表示設定 No.

新設定

現在設定

SET 3 秒
SET ＋ RESET/SHIFT 3 秒

SET ＋ DISPLAY 3 秒

V(RS)表示V(ST)表示

設定モード 1

V(TR)表示

瞬時計測表示

設定要素

新設定

現在設定

DISPLAY

設定 No.

設定モード 2
設定 No.

新設定

現在設定

設定モード 316

SMLC-214-078

4.3.6 リセット
各種、リセットを行います。リセットには、最大値･最小値のリセット(その時点の瞬時値に更新)、警報出力リセット(警報出力のオフ(手動復帰設定時))があり、それぞれ操作が異なります。
また、それぞれのリセットを行うには、どの計測表示画面から操作を行うかの条件が必要となります。
(1) 最大値･最小値リセット
各種計測値の最大値、最小値についてリセットを行います。このリセットには、計測要素個別に行う方法と、全ての最大値、最小値を一括でリセットする方法の 2 種類があります。
<注意> 運転開始後に最大値，最小値のリセットが必要となります。
a) 個別リセット
ある特定の最大値、最小値のみについてリセットを行います。この操作により他の最大値、最小値はリセットされません。
① リセットさせたい計測要素を表示させます。(最大･最小計測表示)② RESET/SHIFT を 1 秒以上押し続けます。
<注意> 瞬時計測表示にてこの操作を行いますと警報出力のリセットを行ってしまいますので、必ずリセットさせたい
最大値・最小値計測要素を表示させたうえで、この操作を行ってください。
瞬時表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

RESET/SHIFT
1秒

最小表示

最小表示
(リセット)

最大表示

最大・最小計測表示

瞬時表示

最大表示
(リセット)

リセット完了b) 一括リセット
全ての最大値、最小値についてリセットを行います。
なお、設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。設定方法については｢5.3.2 設定モード 2(3) 外部操作入力設定｣、外部操作入力については｢6.3 オプション｣をそれぞれ参照してください。
① 最大・最小計測表示及び地絡相検出表示にて RESET/SHIFT と＋を同時に 1 秒以上押し続けます。
瞬時表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

RESET/SHIFT
＋＋ 1秒

最小表示

最小表示
(リセット)

最大表示

最大・最小計測表示

瞬時表示

最大表示
(リセット)

リセット完了17

SMLC-214-078(2) 警報リセット
警報出力オプション付きにて、警報復帰方式を“HOLD(手動復帰)”に設定した警報出力について、リセット(出力オフ)を行います。ただし、警報が継続して発生している場合、この操作により出力はオフされません。
また、警報復帰方式を“AUTO(自動復帰)”に設定した場合は、警報復帰に合わせて出力もオフされますので、この操作は不要です。この操作により警報出力は 2 出力ともリセット(出力オフ)されます。(個別での復帰操作はできません)
なお、設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。
設定方法については｢5.3.2 設定モード 2 (3)外部操作入力設定｣、外部操作入力については｢6.3 オプション｣をそれぞれ参照してください。
① 瞬時計測表示又は地絡相検出表示にて RESET/SHIFT を 1 秒以上押し続けます。
<注意> 最大、最小計測表示にてこの操作を行いますと表示している計測要素の最大値、最小値のリセットを行ってしまいますので、必ず瞬時計測表示又は地絡相検出表示にて、この操作を行ってください。
警報検出(保持)RESET/SHIFT 1 秒

瞬時計測表示(一般計測表示)

リセット完了

5. 設定
5.1 機能一覧
本製品は前面スイッチで様々な機能を設定することができます。
設定モード 1 機能一覧
設定番号

機能

機能の内容説明

初期設定値

重要 参照
設定 ページ111

表示パターン

デジタル 4 表示とバーグラフ表示の組合せパターンを設定します

パターン 1

○

23,24

112

主監視

デジタル主監視の表示要素を設定します

MVo

○

23,24

113

副監視(左)

デジタル副監視(左)の表示要素を設定します

V(RS)

○

23,24

114

副監視(中央)デジタル副監視(中央)の表示要素を設定します

V(ST)

○

23,24

115

副監視(右)

デジタル副監視(右)の表示要素を設定します

V(TR)

○

23,24

116

バーグラフ

バーグラフの表示要素を設定します

MVo＋Vo○23,24

121AL ( )警報 1 要素

警報 1 の出力要素を設定しますVo○

122AL (10)警報 1 復帰方式

警報 1 の復帰時の出力動作を設定します

自動復帰

123AL (10)警報 1 テスト

警報 1 の出力テストを行います

124AL (10)警報 2 要素

警報 2 の出力要素を設定しますOFF

125AL (10)警報 2 復帰方式

警報 2 の復帰時の出力動作を設定します

自動復帰

126AL (10)警報 2 テスト

警報 2 の出力テストを行います

131H

三相電圧上限値

三相電圧の上限警報値を設定します

OFF

26

132L

三相電圧下限値

三相電圧の下限警報値を設定します

OFF

26

133

需要時限

線間電圧の需要時限を設定します

0秒

○

26

141H

零相電圧上限値

零相電圧の上限警報値を設定します

5280V

○

27

10

25
25

－

25
○

25
25

－

25

142

応答時間

零相電圧の計測応答時間を設定します

0.1 秒

○

27

143

地絡相検出表示
ON/OFF

地絡検出時に、画面を自動的に地絡相検出表示に切替えるか設定します

OFF

○

27

151

バックライト動作

バックライトの点灯/消灯を設定します。

自動消灯

27

152

バックライト明るさ

バックライトの明るさを設定します

3 (中間)

27

10

注( ) 該当するオプションが無い場合は、設定項目は表示しません。

18

SMLC-214-078

設定モード 2 機能一覧
設定番号

重要 参照
設定 ページ機能

機能の内容説明

211

電圧レンジ

電圧測定レンジ(VT 比)を設定します

6600V

○

28,29

212

零相電圧スケール

零相電圧のスケールとして、×1/√3 の表示あり／なし
を設定します×1/√3 表示なし

○

28,29

213
221C (11)222C (11)周波数レンジ
局番
伝送速度45～65Hz1
10Mbps

○
○

28,29
29
29

223C (11)

機器のリセット

周波数メータのフルスケールを設定します
通信出力における機器の局番を設定します
通信出力の伝送速度を設定します
通信停止状態から復帰させる等、補助電源をリセット
せずに機器をリセットする場合に使用します
外部操作入力 1 の機能を設定します

警報リセット

231

(11)

232

11

( )

外部操作入力 1 機能

初期設定値

－

29
(12)

○

12

○

30

外部操作入力 2 機能

外部操作入力 2 の機能を設定します

最大/最小リセット ( )241

相電圧 ON/OFF

相電圧計測表示の ON/OFF を設定します

ON

242

線間電圧 ON/OFF

線間電圧計測表示の ON/OFF を設定します

ON

30

243

零相電圧 ON/OFF

零相電圧計測表示の ON/OFF を設定します

ON

30

244

周波数 ON/OFF

周波数計測表示の ON/OFF を設定します

ON

30

251

設定値初期化

全ての設定値を初期化(初期設定値に戻す)します

－

30

(13)

30
30

設定モード 3 機能一覧
設定番号

機能

機能の内容説明

初期設定値

重要 参照
設定 ページ311

零相入力電圧零相入力電圧を設定します

190V (14)

○

31

312

定格周波数

零相入力の定格周波数を設定します

50Hz

○

31

計測不感帯

計測表示の不感帯を設定します

0.0％

321
11

注( ) 該当するオプションが無い場合は、設定項目は表示しません。
注(12) 警報出力オプション付の初期設定値です。警報出力オプションが無い場合の初期設定値は下記となります。
入力 1：最大/最小リセット
入力 2：計測要素切替
注(13) 線間電圧入力仕様の場合、初期設定値は OFF となります。
注(14) 零相電圧入力レンジが 150V の場合、初期設定値は 110V となります。

19

31

SMLC-214-078

5.2 設定早見表
製品の仕様、オプションの有無において設定項目が変わりますのでご注意ください。
(1) 重要な設定 ( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。
項目
電圧計の測定レンジを
設定する
(211)
零相電圧スケールを
設定する
(212)

参照
ページ

設定・操作手順
SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す＋ －で測定レンジを選ぶ(211)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ測定レンジが登録される

SET を押すSET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
＋ －で零相電圧スケールを選ぶ
SET を押す
選んだ零相電圧スケールが登録される
DISPLAY を押す

28,29

表示モードに戻る

表示組合せを設定する(111)

SET を 3 秒以上押す＋ －で表示組合せを選ぶ(111)
DISPLAY を押す
選んだ表示組合せが登録される

通信出力の機器の局番を設定する(221C)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で局番を選ぶ(211)(221C)SET を押す
選んだ局番が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

通信出力の伝送速度を設定する(222C)

28,29

SET を押す
23,24
表示モードに戻る

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221C)(222C)＋ －で伝送速度を選ぶ
SET を押す
選んだ伝送速度が登録される
DISPLAY を押す

29

29

表示モードに戻る
警報出力 1 の要素を設定する
(121AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で要素を選ぶ
SET を押す(111)(121AL)DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ要素が登録される

25

警報出力 2 の要素を設定する
(124AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(122AL)(123AL)RESET/SHIFT を押す＋ －で要素を選ぶ
SET を押す
選んだ要素が登録される(124AL)DISPLAY を押す
表示モードに戻る

25

外部操作入力 1 機能を
設定する
(231)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す＋ －で機能を選ぶ(211)(221C)(231)
SET を押す
選んだ機能が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

30

外部操作入力 2 機能を
設定する
(232)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(211)(221C)(231)
RESET/SHIFT を押す＋ －で機能を選ぶ
SET を押す
選んだ機能が登録される(232)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

30

零相入力電圧を設定
する(311)

SET DISPLAY を同時に 3 秒以上押す＋ －で入力電圧を選ぶ
SET を押す(311)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ入力電圧が登録される

31

零相入力の定格周波数
を設定する
(312)

SET DISPLAY を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(311)
(312)
＋ －で入力定格周波数を選ぶ
SET を押す
選んだ入力定格周波数が登録される
DISPLAY を押す

表示モードに戻る

20

31

SMLC-214-078(2) 表示パターン以外の表示組合せにする ( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。
項目

参照
ページ

設定・操作手順

主監視の表示要素を
設定する
(112)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
(111)
(112)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ表示要素が登録される

副監視(左)の表示要素
を設定する
(113)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
(111)
(112)
(113)
SET を押す
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

23,24

副監視(中央)の表示
要素を設定する(114)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す(114)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ表示要素が登録される

23,24

副監視(右)の表示要素
を設定する
(115)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
(114)
(115)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ表示要素が登録される

バーグラフ表示要素を
設定する
(116)

(3) 周波数測定レンジの設定

選んだ表示要素が登録される

DISPLAY を押す

23,24

23,24

表示モードに戻る

設定・操作手順
SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
(213)
＋ －で測定レンジを選ぶ
SET を押す
選んだ測定レンジが登録される
DISPLAY を押す

項目

SET を押す( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目(4) 警報出力設定

23,24

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(114)
(115)
(116)
＋ －で表示要素を選ぶ(副監視を選ぶとデジタル表示の下に＿が点灯します)
SET を押す

周波数の測定レンジ
を設定する
(213)

SET を押す

参照
ページ

28,29

表示モードに戻る( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。
設定・操作手順参照
ページ

警報出力 1 の復帰方式を設定する(122AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で復帰方式を選ぶ(111)(121AL)(122AL)SET を押す
選んだ復帰方式が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

25

警報出力 2 の復帰方式を設定する(125AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(122AL)(123AL)RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で復帰方式を選ぶ
SET を押す(124AL)(125AL)DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ復帰方式が登録される

25

21

SMLC-214-078(5) 三相電圧検出設定( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目
三相電圧の上限警報値
を設定する(131H)
三相電圧の下限警報値を設定する(132L)

設定・操作手順
SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す＋ －で上限警報値を選ぶ(111)(121AL)(131H)SET を押す
選んだ上限警報値が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(131H)(132L)＋ －で下限警報値を選ぶ
SET を押す
選んだ下限警報値が登録される
DISPLAY を押す

需要時限を設定する(133)(6) 零相電圧検出設定

2626

表示モードに戻る

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(131H)(132L)RESET/SHIFT を押す＋ －で時限を選ぶ
SET を押す
選んだ時限が登録される(133)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

26( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

零相電圧の上限警報値を設定する(141H)

参照
ページ

設定・操作手順
SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す(111)(121AL)(131H)(141H)＋ －で上限警報値を選ぶ
SET を押す
選んだ上限警報値が登録される
DISPLAY を押す

参照
ページ

27

表示モードに戻る

零相電圧の計測応答
時間を設定する(142)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(131H)(141H)＋ －で応答時間を選ぶ
SET を押す
選んだ応答時間が登録される(142)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

27

地絡相検出表示への自動切替 ON/OFF を
設定する
(143)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(131H)(141H)RESET/SHIFT を押す＋ －で機能を選ぶ
SET を押す
選んだ機能が登録される
(142)
(143)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

27(7) バックライト設定( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

バックライトの動作を
設定する
(151)

設定・操作手順
SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す(111)(121AL)(131H)(141H)(151)＋ －でバックライト動作を選ぶ
SET を押す
選んだバックライト動作が登録される
DISPLAY を押す

参照
ページ

27

表示モードに戻る

バックライトの明るさ
を設定する
(152)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す
MODE を押す(111)(121AL)(131H)(141H)(151)
RESET/SHIFT を押す＋ －で明るさを選ぶ
SET を押す(152)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだバックライトの明るさが登録される(8) その他計測設定( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

27

項目

設定・操作手順参照
ページ

計測表示の不感帯を
設定します
(321)

SET DISPLAY を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で計測表示の不感帯の値を選ぶ
(311)
(321)
SET を押す
表示の不感帯の値が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

31

22

SMLC-214-078

5.3 設定詳細説明
5.3.1 設定モード 1
SET 3 秒SET を 3 秒以上押し続けることで設定モード 1 になります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。

111～116
表示設定

DISPLAYDISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

MODE

<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、警報出力が正しく検出できない可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行わないでください。
該当するオプションが無い設定項目については表示されません。

121AL～126AL
警報出力設定DISPLAY

MODE
表示モード(計測表示)

131H～133
三相電圧検出設定

DISPLAY

MODE
141H～143
零相電圧検出設定

DISPLAY

MODE
151～152
バックライト設定

DISPLAY

設定モード 1

MODE(1) 111～116 表示組合せ設定
№
パターン№
1
パターン 12パターン 23パターン 34パターン 45パターン 56パターン 67パターン 7

主監視
MVo
MVo
V(RS)
MVo
Vo
Vo
Vo

副監視(左)
V(RS)
V(RN)
V(ST)
V(RS)
V(RS)
V(RN)
V(RS)

副監視(中央)
V(ST)
V(SN)
V(TR)
－
V(ST)
V(SN)
－

副監視(右)
V(TR)
V(TN)
Hz
Hz
V(TR)
V(TN)
Hz

● 表示設定可能要素 (15)
表示素子

主監視
副監視(左)
副監視(中央)副監視(右)
バーグラフ

計測要素

電圧(VRS，VST，VTR，VRN，VSN，VTN)，最大零相電圧(MVo)，零相電圧(Vo)，周波数(Hz)
電圧(VRS，VST，VTR，VRN，VSN，VTN)
電圧(VRS，VST，VTR，VRN，VSN，VTN)
電圧(VRS，VST，VTR，VRN，VSN，VTN)，周波数(Hz)
電圧(VRS，VST，VTR，VRN，VSN，VTN)，最大零相電圧(MVo)，零相電圧(Vo)，周波数(Hz)● 相(線間)切替 (16)● 計測要素切替 (計測表示モード) (16)

V(RS)

V(ST)

V(TR)

MVo

Vo

V(RN)

V(SN)

V(TN)

V(RN)

V(SN)

V(TN)

V(RS)

V(ST)

V(TR)

Hz

なし

注(15) V(RN)，V(SN)，V(TN)は相電圧入力品のみとなります。
注(16) DISPLAY を押すと、相電圧と線間電圧が切り替わります。

23

バーグラフ
MVo＋VoMVo＋VoV(RS)
V(RS)
MVo＋VoMVo＋VoV(RS)SMLC-214-078● 表示組合せ設定
RESET/SHIFT
111
組合せ表示

RESET/SHIFTRESET/
SHIFT

113
副監視(左)RESET/
SHIFT

114
副監視(中央)RESET/
SHIFT

115
副監視(右)

パターン 1

MVo：1

V(RS)：4

V(ST)：5

V(TR)：6

＋

＋

＋

＋

＋

－

＋

－

Vo：2

パターン 2
－

＋

－

－

－

V(ST)：5

V(TR)：6

＋

＋

－

＋

－

V(TR)：6

なし：0

なし：0

＋

＋

＋

＋

＋

－

V(SN)：4
＋

－

－

＋

－

＋

＋

－

－

－

なし：0
＋

V(TN)：5パターン 5
＋

－

－

＋

－

－

V(RN)：1＋＋＋－

V(SN)：2

V(SN)：2

＋

＋

＋

－

V(RS)：6

V(SN)：2

V(TN)：3

V(TN)：3

＋

＋

＋

＋

＋

－

－

パターン 7

V(ST)：7

＋

＋

－

マニュアル
設定値：0

－

－

V(RS)：4

V(TN)：3

副監視：右
－

初期設定値

－

－

－

Hz：9
マニュアル設定は表示組合せパターン
以外のときです。

＋－※ 各監視の V(RN)，V(SN)，V(TN)は相電圧入力品のみとなります。

なし：0◆ 111 組合せ表示
4 つのデジタル表示器で計測監視する要素を組合せパターンの中から選びます。
SET で設定値が更新されます。
◆ 112～115 主監視、副監視(左)、副監視(中央)、副監視(右)組合せパターン以外の表示構成にするときに設定します。
SET で設定値が更新されます。
◆ 116 バー要素
基本的に主監視で見ている要素がバーグラフ表示されますが、副監視で見ている要素をバーグラフ表示するときに設定します。設定された副監視のデジタル表示にアンダーバーが付きます。 SET で設定が更新されます。

設定№
アンダーバー

24

設定№

－

－

V(ST)：5

V(TR)：8＋－

V(RS)：4
＋

－

＋

＋

－

パターン 6－

副監視：中央V(RN)：1

－

－

＋

－

V(RN)：1
－

＋

副監視：左

－

V(RN)：3

116
バー要素

主監視

－

＋

－

RESET/
SHIFT

Hz：7

パターン 3パターン 4
＋

112
主監視

新設定

現在設定

SMLC-214-078(2) 121AL～126AL 警報出力設定【警報出力オプション付き】
警報出力について各種設定及び出力テストを行います。また、該当する警報出力について設定を行います。

RESET/SHIFT

121AL
警報 1 要素RESET/SHIFT

122AL
警報 1 復帰方式

RESET/SHIFT

123AL
警報 1 テスト

126AL
警報 2 テストRESET/SHIFT

125AL
警報 2 復帰方式

RESET/SHIFT

124AL
警報 2 要素RESET/SHIFT◆ 121AL 警報 1 要素設定、124AL 警報 2 要素設定
警報 1、2 の出力要素を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：警報 1 (零相電圧)警報 2 OFF (なし)＋

OFF：なし＋－新設定

1：零相電圧2：三相電圧(線間電圧)＋－－

設定 No.
現在設定◆ 122AL 警報 1 復帰方式設定、125AL 警報 2 復帰方式設定
警報 1、2 の復帰時の出力動作を、AUTO(自動復帰)、HOLD(手動復帰)から選択することができます。
”AUTO(自動復帰)”では警報の復帰に合わせて警報出力もオフとなります。また、”HOLD(手動復帰)”では警報復帰後も出力はオンを保持し、この場合の復帰(出力オフ)は RESET/SHIFT にて行います。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AUTO (自動復帰)＋

AUTO(自動復帰)＋－

HOLD(手動復帰)－◆ 123AL 警報 1 テスト、126AL 警報 2 テスト
警報 1、2 の出力のテストを行います。 SET を押している間は出力がオンし、離すと出力がオフします。
なお、警報の復帰については、各警報出力の復帰方式設定(自動復帰/手動復帰)に合せた動作となります。
設定 No.

出力の状態

設定 No.

出力の状態

SET(出力オフ)(出力オン)
警報 1 テスト

25

SMLC-214-078(3) 131H～133 三相電圧検出設定
三相電圧要素について、上下限警報値の設定を行います。
131H
三相電圧
上限値

RESET/
SHIFT

132L
三相電圧
下限値

RESET/SHIFT

設定 No.

133

新設定

需要時限

RESET/SHIFT◆ 131H 三相電圧上限値、132L 三相電圧下限値
三相電圧(線間電圧)の上限警報値、下限警報値を設定します。
設定範囲は 30～150％(1％ステップ)及び OFF(不使用)で、＋ －で選択し、SET で設定値が更新されます。
初期設定値：OFF〔不使用〕(上限値、下限値)◆ 133 需要時限
線間電圧の需要時限を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：0 秒
0秒（なし）

三相電圧上限値

5秒

10 秒

20 秒

30 秒

40 秒

4分

3分

2分

1分

50 秒

5分

6分

7分

8分

9分

30 分

25 分

20 分

15 分

10 分

26

現在設定

SMLC-214-078(4) 141H～143 零相電圧検出設定
零相電圧要素について、警報値，応答時間，表示切替の設定を行います。
141H

142

RESET/
SHIFT

零相電圧上限値

RESET/
SHIFT

応答時間

設定 No.

新設定

現在設定

143
地絡相検出表示
自動切替

RESET/SHIFT◆ 141H 零相電圧上限値
零相電圧の上限値を設定します。
設定範囲は 5～150％（1％ステップ）及び OFF（不使用）で、＋ －で選択し、SET で設定値が更新されます。
初期設定値：5280V
零相電圧上限値
設定 No.

◆ 142 応答時間
零相電圧の応答時間（90％応答）を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：0.1 秒
0.05 秒

0.1 秒

0.15 秒

0.2 秒

0.5 秒

5秒

3秒

2秒

1秒

◆ 143 地絡相検出表示自動切替
地絡相発生時に計測表示(瞬時計測表示、最大,最小計測表示)から自動的に地絡相検出表示に切替えるかを設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：OFF (切替えない)

新設定

現在設定

応答時間
設定 No.

新設定

現在設定<注意> 本設定以外にもスイッチ操作にて地絡相検出表示に切替えることができます。スイッチ操作については、「4.3.3 地絡相検出表示切替」
を参照してください。

零相電圧上限値(5) 151～152 バックライト設定
バックライトの動作及び明るさについて設定を行います。
151
バックライト動作

RESET/
SHIFT

152
バックライト明るさ

RESET/SHIFT

設定 No.

現在設定

新設定◆ 151 バックライト動作
バックライトの動作について、ON（常時点灯）、AUTO（自動消灯）、OFF（常時消灯）から選択することができます。
”AUTO（自動消灯）”に設定した場合、スイッチ無操作 5 分経過後に自動的に消灯、また、いずれかのスイッチ操作にて自動的に点灯します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AUTO (自動消灯)
設定要素
AUTO：
自動消灯

OFF：
常時消灯

ON：
常時点灯

◆ 152 バックライト明るさ
バックライトの明るさについて、1～5 の 5 段階から選択することができます。
“1”に設定した場合、バックライトが最も暗く、“5”に設定した場合は、バックライト
が最も明るくなります。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：3 (中間)27

バックライト

設定値
5
4
3
2
1

明るさ
明るい

暗い

SMLC-214-078

5.3.2 設定モード 2
SET とRESET/SHIFT
3秒
211～213
測定レンジ設定

DISPLAYSET と RESET/SHIFT を 3 秒以上押し続けることで設定モード 2 になります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

MODE
221C～223C
通信出力設定DISPLAY

MODE
表示モード(計測表示)DISPLAY

231～232
外部操作入力設定<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、計測の表示・出力が正しくできなくなる可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行なわないでください。
なお、該当する入力オプションが無い設定項目については表示され
ません。

MODE
241～244
計測 ON/OFF 設定

DISPLAY

MODE
251
設定値初期化DISPLAY

MODE

設定モード 2

(1) 211～213 測定レンジ設定
各測定要素の測定レンジの設定を行います。
211
電圧レンジ

RESET/
SHIFT

212
零相電圧スケール

RESET/
SHIFT

213
周波数レンジ

設定要素

RESET/SHIFT

新設定

現在設定

◆ 211 電圧レンジ
電圧レンジ(VT 比)を設定します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：6600V
電圧測定レンジ(34 レンジ)

150.0V(110V)
150V (110V)
300.0V(220V/110V)
300V (220V/110V)
518V (380V/110V) (17)600V (440V/110V)
627V (460V/110V) (18)655V (480V/110V) (18)1200V (880V/110V)
1500V (1100V/110V)
2250V (1650V/110V) (19)3000V (2200V/110V)
3.00kV (2200V/110V)
4500V (3300V/110V)
4.50kV (3300V/110V)
9000V (6600V/110V)
9.00kV (6600V/110V)

15.00kV (11kV/110V)
18.00kV (13.2kV/110V)
18.82kV (13.8kV/110V) (20)22.50kV (16.5kV/110V) (21)25.09kV (18.4kV/110V) (22)30.0kV (22kV/110V)
45.0kV (33kV/110V)
90.0kV (66kV/110V)
105.0kV (77kV/110V) (23)150.0kV (110kV/110V)
180.0kV (132kV/110V)
210.0kV (154kV/110V)
255.0kV (187kV/110V) (24)300.0kV (220kV/110V)
375.0kV (275kV/110V) (25)518.2kV (380kV/110V) (26)750.0kV (550kV/110V)

28

設定 No.

電圧レンジ

注(17) バーグラフのフルスケール値は 500V です。
注(18) バーグラフのフルスケール値は 600V です。
注(19) バーグラフのフルスケール値は 2400V です。
注(20) バーグラフのフルスケール値は 18.00kV です。
注(21) バーグラフのフルスケール値は 24.00kV です。
注(22) バーグラフのフルスケール値は 25.00kV です。
注(23) バーグラフのフルスケール値は 120.0kV です。
注(24) バーグラフのフルスケール値は 270.0kV です。
注(25) バーグラフのフルスケール値は 400.0kV です。
注(26) バーグラフのフルスケール値は 500.0kV です。

SMLC-214-078◆ 212 零相電圧スケール
零相電圧のスケール表示にて、×1/√3 のあり/なしを設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：×1/√3 なし

×1/√3 なし

×1/√3 あり

零相電圧スケール◆ 213 周波数レンジ
周波数測定レンジについて、45～55Hz/55～65Hz/45～65Hz から選択することができます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：45～65Hz

新設定
現在設定
設定 No.

50：45～55Hz

60：55～65Hz

55：45～65Hz

設定要素

周波数レンジ(2) 221C～223C 通信出力設定
221C
局番

RESET/
SHIFT

222C
伝送速度

RESET/
SHIFT

223C
機器のリセットRESET/SHIFT◆ 221C 局番
通信出力における機器の局番を設定します。
局番は 1～64 から選択することができます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
また、このときイニシャル通信（イニシャルデータ処理要求/処理完了）を実施します。詳しくは、別途通信仕様書をご覧ください。
初期設定値：1<注意> リンク確立後、設定変更を実施し、通信停止し復帰できない
場合は、電源リセット又は 233C 機器のリセットを実施してください。
◆ 222C 伝送速度
通信出力の伝送速度を設定します。
伝送速度は 156k，625k，2.5M，5M，10Mbps から選択することができます。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
また、このときイニシャル通信（イニシャルデータ処理要求/処理完了）を実施します。詳しくは、別途通信仕様書をご覧ください。
初期設定値：10Mbps<注意> リンク確立後、設定変更を実施し、通信停止し復帰できない
場合は、電源リセット又は 233C 機器のリセットを実施してください。
◆ 223C 機器のリセット
通信停止状態から復帰させるなど、補助電源をリセットせずに機器をリセットする場合に使用します。
SET を 5 秒以上押すことにより、機器がリセットされます。
(一瞬画面が消え、表示モードとなります。)

新設定
現在設定
設定№
設定要素

局番
新設定
現在設定
設定№
設定要素

伝送速度

SET を
5秒

CPU リセット画面

29

表示モード（瞬時計測表示）

SMLC-214-078(3) 231～232 外部操作入力設定【外部操作入力オプション付き】
外部操作入力について各種設定を行います。
231
外部操作入力 1 機能

RESET/
SHIFT

設定要素

新設定

232
外部操作入力 2 機能

ALARM と RESET を交互に表示(警報リセット)RESET/SHIFT

計測要素(V,Hz など)と DISP を交互に表示(計測要素切替)◆ 231 外部操作入力 1 機能、232 外部操作入力 2 機能
各外部操作入力の機能について、警報リセット、
最大/最小リセット、計測要素切替、相切替から選択できます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値 (警報出力オプション付)
警報リセット(外部操作入力 1)
最大/最小リセット (外部操作入力 2)

設定 No.

現在設定

初期設定値 (警報出力オプション無し)
最大/最小リセット (外部操作入力 1)
計測要素切替(外部操作入力 2)＋

ALARM RESET:
警報リセット＋－最大/最小 RESET：
最大/最小リセット＋

計測要素 DISP：
計測要素切替－＋－R,S,T DISP：相切替－・外部操作入力機能における設定表示について
機能
機能設定時の表示内容
主監視の 7 セグメント表示で”ALARM”と”RESET”を
警報リセット
交互に表示
主監視の 7 セグメント表示で”RESET”を表示、最大/最小リセット
また、ガイダンスの”最大”と”最小”が交互に表示
主監視の 7 セグメント表示で”DISP”を表示、計測要素切替
また、各計測要素(V,Hz の単位)が交互に表示
主監視の 7 セグメント表示で”DISP”を表示、相切替
また、各相(R,S,T,N)が交互に表示

RESET/
SHIFT

242
線間電圧

RESET/
SHIFT

243
零相電圧

RESET/
SHIFT｢新設定｣表示箇所

副監視(右)

主監視

設定 No.

(4) 241～244 計測 ON/OFF 設定【相電圧は相電圧入力品のみ】
各計測要素について計測表示オン/オフの設定を行います。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：相電圧入力仕様 ON (全計測要素とも)
線間電圧入力仕様 相電圧 OFF
線間電圧 ON
零相電圧 ON
周波数 ON
241
相電圧｢現在設定｣表示箇所

新設定

現在設定

244
周波数

RESET/SHIFT

相電圧 ON/OFF(5) 251 設定値初期化
各設定値の初期化(初期設定値に戻す)を行います。

◆ 251 設定値初期化
各設定値を初期化(初期設定値に戻す)します。 SET を 3 秒間押すことにより、全ての設定値が初期化されます。

SET
3秒
設定 No.
設定 No.

初期化完了(初期化前)

設定値初期化30(初期化完了)SMLC-214-078

5.3.3 設定モード 3
SET と DISPLAY
3秒
DISPLAYSET と DISPLAY を 3 秒以上押し続けることで設定モード 3 になり
311～312
入力回路設定表示モード(計測表示)

MODE
321
不感帯設定

DISPLAY

MODEます。設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。
<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、計測の表示・出力が正しくできなくなる可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行わな
いでください。
設定モード 3

(1) 311～312 入力回路設定
零相入力の入力電圧、定格周波数について設定を行います。
311
零相入力電圧RESET/
SHIFT

312
定格周波数

RESET/SHIFT◆ 311 零相入力電圧
零相入力電圧について設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値 零相電圧 AC190V，110V 共用又は AC190V：190V
零相電圧 AC110V：110V<注意> 実際の入力と設定が異なりますと、正しく計測しなくなりますので、設定は正しく行ってください。

190V

新設定
現在設定
設定 No.

110V
零相入力電圧◆ 312 定格周波数
零相入力の周波数を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：50Hz

新設定<注意> 実際の入力と設定が異なりますと、正しく計測しなくなりますので、設定は正しく行ってください。

50Hz

現在設定
設定 No.

60Hz
定格周波数(2) 321 不感帯設定
計測表示の不感帯について設定を行います。

新設定◆ 321 計測不感帯
計測表示の不感帯を設定します。この設定により、この設定値未満の三相電圧、零相電圧計測表示の変動は無視されます。
設定範囲は 0.0～2.0％(0.1％ステップ)で、＋ －で選択し、SET で設定値が更新されます。
初期設定値：0.0％ (なし)

現在設定
設定 No.
設定要素

計測不感帯

31

SMLC-214-078

6. 仕様
6.1 仕様及び固有誤差

相電圧入力
入力仕様
線間電圧入力

項目

計測要素

計測
仕様

零相電圧(EVT 三次) AC110V，190V 共用
三相電圧(EVT 二次) AC110/√3V 50/60Hz
EVT 二次：V(RN)，V(SN)，V(TN)EVT 三次：Vaf
零相電圧(EVT 三次)
AC110V，190V 共用
三相電圧(VT/EVT 二次) AC110V 50/60Hz
VT/EVT 二次：V(RS)，V(ST)，V(TR)EVT 三次 ：Vaf
測定レンジ／表示仕様 (27)固有誤差 (28)デジタル表示
通信出力電圧(線間電圧)

瞬時又は需要、最大、最小AC150V～750.0kV (34 レンジ)

±1.0％

±0.5％

電圧
(29)
(相電圧)

瞬時、最大、最小AC150V～750.0kV (34 レンジ)

±1.0％

±0.5％

零相電圧
(30)
周波数

動作方式

応答時間設定需要時限設定バーグラフ表示オプション

備考
・RS-ST-TR 線間切替
・需要時限設定 0 秒：瞬時計測
その他の設定のとき需要計測
・RN-SN-TN 相切替
・零相電圧検出時、RN-SN-TN
相電圧より地絡相を表示 (31)・応答時間設定可能

瞬時、最大、最小
±1.0％
±0.5％
応答時間設定可能
AC150V～750.0kV (34 レンジ)
瞬時、最大、最小
入力が電圧レンジの 20％未満の
45～55Hz 又は 55～65Hz 又は 45～65Hz
±0.5％
±0.5％
場合 0.0Hz となります。
レンジ選択
電圧(相電圧、線間電圧)：実効値演算方式
需要電圧計(線間電圧) ：熱動形に合わせた演算方式
零相電圧：基本波実効値演算方式
周波数：ゼロクロス周期演算方式
最大零相電圧
0.05 秒/0.1 秒/0.15 秒/0.2 秒/0.5 秒/1 秒/2 秒/3 秒/5 秒 (90％応答)
地絡相検出機能
0 秒/5 秒/10 秒/20 秒/30 秒/40 秒/50 秒/1 分/2 分/3 分/4 分/5 分/6 分/7 分/
電圧(線間電圧)
8 分/9 分/10 分/15 分/20 分/25 分/30 分 (95％時限)
主監視要素をバーグラフ表示
設定で副監視要素表示も可能
通信出力，警報出力(2 点)，外部操作入力(2 点)

27

注( ) 各計測要素の瞬時値は瞬時計測表示にて確認できます。また、最大値，最小値については、最大・最小計測表示にて確認できます。ただし、最大零相電圧については、瞬時計測表示にて確認することができます。
注(28) 動作原理上、次のインバータ出力を直接計測した場合、誤差が大きくなります。サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御。
注(29) 線間電圧入力品は表示 OFF となります。
注(30) 零相電圧の計測をする場合、三相電圧の結線を必ず行ってください。零相電圧のみの計測を行うと、誤差が大きくなることがあります。
注(31) 地絡相は、RN-SN-TN 相電圧の最小相となります。ただし、零相電圧検出時、上位遮断器が OFF になりますと RN-SN-TN の最小値は全て OV となりますので、その場合は RN-SN-TN 相電圧の最大値で地絡相の確認を行ってください。
● 計測可能範囲
計測要素
電圧
零相電圧
周波数

計測可能範囲表示、通信出力

入力
AC0～150/√3V (相電圧入力仕様)
AC0～150V (線間電圧入力仕様)
AC0～150V (AC0～110V)
AC0～259V (AC0～190V)
45～55Hz55～65Hz45～65Hz

メータフルスケールの 101％
メータフルスケールの 101％
44.9～55.1Hz
54.9～65.1Hz
44.8～65.2Hz● 通信出力データ
一次スケーリング値を送信します。(計測値データ、倍率データ)※ 通信出力データの詳細については、別途通信仕様書（CC-Link 版）をご覧ください。

32

SMLC-214-078

6.2 標準仕様・性能項目
固有誤差
バーグラフ固有誤差
温度の影響
準拠規格
表示更新時間表示素子／構成
LCD 視野角
バックライト
電源範囲及び
消費 VA

突入電流
(時定数)

入力消費 VA
過負荷耐量

絶縁抵抗
JIS C 1102-1
JIS C 1111

耐電圧
JIS C 1102-1
JIS C 1111
雷インパルス耐電圧
JIS C 1111

ノイズ耐量
電力用規格 B-402

振動・衝撃
JIS C 1102-1
構造
材質

仕様
計測仕様、固有誤差 参照±10％ （スパンに対する％）
23±10℃で固有誤差内
JIS C 1102-1,-2,-4,-7：1997 ，JIS C 1111：1989 , TIA/EIA-485-A (2003)
約 1 秒 (バーグラフ：0.25 秒)
主監視
文字高 11mm 5 桁
副監視(左)
文字高 6mm 4 桁
液晶表示器
副監視(中央),(右)文字高 6mm 5 桁
バーグラフ
20 ドット上下方向 75°，左右方向 75°
常時点灯、自動消灯（無操作 5 分後）、常時消灯 設定可能
LED バックライト：白色
明るさを 1～5 の 5 段階から選択可能(32)(1) AC85～264V 50/60Hz 10VA (定格電圧 AC100/110V，200/220V)
DC80～143V
6W (定格電圧 DC100/110V)
交流直流両用(2) DC20～56V
6W (定格電圧 DC24/48V)
定格電圧 AC110V 2.2A 以下 (約 3.6ms)
定格電圧 AC220V 4.4A 以下 (約 3.6ms)
定格電圧 DC110V 1.6A 以下 (約 3.6ms)
定格電圧 DC24V
5.0A 以下 (約 2.0ms)
定格電圧 DC48V
9.9A 以下 (約 2.0ms)
電圧回路
0.05VA 以下 (110/√3V) ，0.1VA 以下 (110V)
零相電圧回路 0.5VA 以下 (190V)
電圧回路
定格電圧の 2 倍 10 秒間、1.2 倍連続定格電圧の 1.5 倍 10 秒間、1.2 倍連続
補助電源
DC110V のとき、定格電圧の 1.5 倍 10 秒間、1.3 倍連続
電気回路一括と外箱（アース）間
入力、出力、補助電源相互間
交流入力（三相電圧、零相電圧）相互間
DC500V 50MΩ以上
出力（通信、警報）相互間
警報出力相互間
電気回路一括と外箱（アース）間
入力、出力、補助電源相互間
AC2000V (50/60Hz) 1 分間
交流入力（三相電圧、零相電圧）相互間
出力（通信、警報）相互間
AC1500V (50/60Hz) 1 分間
警報出力相互間
電気回路一括と外箱（アース）間

5kV 1.2/50μs 正負極性 各 3 回(1) 振動性サージ電圧
ピーク電圧 2.5kV、周波数 1MHz±10％の減衰性振動波形を繰り返し加えたとき、計測誤差 10％以内
及び誤動作のないこと。また、通信エラー、停止のないこと。
電圧入力回路 (ノーマル/コモン)、電源回路 (ノーマル/コモン)(2) 方形波インパルス性ノイズ
1μs、100ns 幅のノイズを繰り返し 5 分間加えたとき、誤動作のないこと。また、通信エラー、停止のないこと。
電源回路 (コモン/ノーマル)
1500V 以上
電圧入力回路 (コモン/ノーマル) 1500V 以上
警報出力 (コモン)
1000V 以上
操作入力 (コモン)
1000V 以上
通信出力回路 (誘導)1000V 以上
(3) 電波ノイズ
150MHz，400MHz 帯の電波を 5W,1m で断続照射したとき、誤動作のないこと。また、通信エラー、停止のないこと。
(4) 静電ノイズ
接触放電 8kV、気中放電 15kV にて計測誤差 10%以内及び誤動作のないこと。
また、通信エラー、停止のないこと。
振動：片振幅 0.15mm, 10～55Hz 毎分 1 オクターブで 5 回掃引
衝撃：490m/s2 X,Y,Z 方向 各 3 回
外形：110×110×103.5mm [横×縦×奥行] ，胴径 99mmφ ，端子カバー付
ケース：ABS(V-0) 端子台：PBT 端子カバー：ポリカーボネート

注(32) 当製品の白色バックライトには青色 LED と特殊蛍光体との組合せで構成された白色 LED を複数個使用しています。
この LED の特性上、製品ごとに色調(色合い)が異なることがあります。
33

SMLC-214-078

項目
外観色
質量
停電保証
使用温湿度範囲
保存温度範囲仕様
黒色 (マンセル N1.5)
約 600g
最大値、最小値、地絡相検出表示、各設定値-10～+55℃ ，30～85％ RH 結露しないこと-25～+70℃

不揮発性メモリにてデータ保持

6.3 オプション

項目

通信出力

警報出力

仕様
CC-Link Ver 1.10
ブロードキャストポーリング方式
フレーム同期方式
156kbps／625kbps／2.5Mbps／5Mbps／10Mbps
NRZI
バス形式 (EIA RS485 準拠)
HDLC 準拠
CRC (X16＋X12＋X5＋1)
リモートデバイス局 1 局占有
RX：32 点 ，RY：32 点
RWr：4 点 ，RWw：4 点
1200m (156kbps)／900m (625kbps)／400m (2.5Mbps)／160m (5Mbps)／100m (10Mbps)①｛(1×a)＋(2×b)＋(3×c)＋(4×d)｝≦64 局
a：1 局占有ユニットの台数、b：2 局占有ユニットの台数、
c：3 局占有ユニットの台数、d：4 局占有ユニットの台数
接続台数②｛(16×A)＋(54×B)＋(88×C)｝≦2304
A：リモート I/O 局の台数 ･････････････････････････････ 最大 64 台
B：リモートデバイス局の台数 ･････････････････････････ 最大 42 台
C：ローカル局、インテリジェントデバイス局の台数 ･････ 最大 26 台
局番設定
1～64
接続ケーブル
CC-Link 専用ケーブル (シールド付 3 芯ツイストペアケーブル)
終端抵抗
端子取付 (CC-Link 専用ケーブル指定の抵抗値を選定)
通信仕様の詳細仕様は、別途通信仕様書（CC-Link 版）をご覧ください。
警報要素：零相電圧，線間電圧(各線間の最大値)，警報 OFF のいずれかを設定可能 (警報 2 回路各々設定可能)
復帰方式：自動復帰 又は 手動復帰 (設定)
出力接点：無電圧 a 接点
接点容量：AC250V 8A, DC125V 0.3A (抵抗負荷) AC250V 2A, DC125V 0.1A (誘導負荷)
項目
仕様
警報要素
計測値≧上限設定値で警報表示・警報出力
検出時、地絡相検出表示自動切替機能付き。
(地絡相検出表示自動切替機能は使用/不使用を設定可能)
機能
地絡相検出表示：最大零相電圧，最小相電圧を表示します。
零相電圧
零相電圧検出後も、最大零相電圧、最小相電圧は更新します。
バックライト自動点灯後、無操作 5 分で再度消灯(バックライト自動消灯設定時)
設定精度±1.0％ (フルスケールを 150％とした値に対する％)
設定範囲
フルスケールを 150％とし、5～150％(1％ステップ)、又は OFF(不使用)
計測値≧上限設定値で警報表示・警報出力(最大相で検出)機能
線間電圧
計測値≦下限設定値で警報表示・警報出力(最小相で検出)
(各線間の
設定精度
±1.0％ (フルスケールを 150％とした値に対する％)
最大値)
設定範囲
フルスケールを 150％とし、30～150％(1％ステップ)、又は OFF(不使用)
プロトコル
伝送方式
同期方式
伝送速度
符号化方式
伝送路形式
伝送フォーマット
誤り制御方式
占有局数
リモート入力・出力
リモートレジスタ
最大伝送距離34

SMLC-214-078

項目
点数
機能
警報リセット最大/最小リセット
外部操作入力

計測要素切替
相切替
最小動作パルス幅
入力定格仕様
2 回路、機能（4 種類）を設定にて切替
下記の 4 種類の機能について、スイッチ操作以外に外部から電圧信号を加えることで、行うことができます。
警報出力のリセット（出力オフ）を行います。
スイッチによる操作については「4.3.7 リセット」を参照してください。
最大/最小値をリセット（その時点の瞬時値に更新）を行います。
スイッチによる操作については「4.3.7 リセット」を参照してください。
主監視の計測表示要素を切り替えます。
スイッチによる操作については「4.3.1 主監視表示要素切替」を参照してください。
表示している全ての電圧の相/線間表示を切替えます。
スイッチによる操作については「4.3.2 相（線間）表示切替」を参照してください。
300ms ，連続印加可能
入力定格は補助電源と同一となります。
(1) AC100/110V 0.4VA，AC200/220V 1.4VA，DC100/110V 0.4W 交流直流両用
接点容量：約 3mA (AC,DC100/110V) ，約 6mA (AC200/220V)(2) DC24V 0.3W，DC48V 1.2W
接点容量 : 約 10mA (DC24V)，約 20mA (DC48V)● 外部表示切替入力使用上の注意事項 (オプション)
外部の消費電力は AC110V 時 0.4VA、DC110V 時 0.4W、AC220V 時は 1.4VA となっています。
電源供給にリレー又はスイッチを使用する場合、最小適用負荷 1mA 程度のものをご使用ください。

P N
5
6
28
29

7. 保守・点検
7.1 トラブルシューティング

現象
表示器が点灯しない

計測値の誤差が大きい

通信エラーが発生する

通信停止し、復帰しない

推定
補助電源が供給されていない (配線されていない，電圧が低い)
計測表示 ON/OFF 設定が OFF になっている
機器故障
レンジ，入力の設定が正しくない
定格周波数（45～65Hz）範囲外
サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御などのインバータ出力を計測している
CC-Link 専用の通信ケーブルを使用していない、又は異なる種類のケーブルが混在している
通信ケーブルが断線、又は正しく接続されていない (極性など)通信の設定が正しくない (局番、伝送速度)
リンク確立後に通信設定（局番、伝送速度）を変更した
通信手順が正しくない

イニシャル通信がうまくいかない

通信が停止している

警報出力が復帰しない

復帰方法が“手動復帰”になっている

35

処置
補助電源の確認，再投入
設定の確認
機器の交換
再設定
使用できません
使用できません
通信ケーブルの確認
設定の確認
電源リセット又は機器のリセット（設定 No.223C）を実施する
通信仕様書を確認
電源リセット又は機器のリセット（設定 No.223C）を実施する
設定の確認

SMLC-214-078

7.2 テスト機能
SET と MODE
3秒
DISPLAY
表示
モード

SET と MODE を 3 秒以上押し続けることでテストモードになります。
警報出力確認MODE

DISPLAY

設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

通信出力確認MODE(1) 警報出力確認 【オプション付き】
本製品は、入力を加えることなく警報出力（リレー接点出力）のオン/オフのテストを行うことができます。
SET を押すたびに ON と OFF が切り替わります。
初期状態：警報出力 1 OFF
警報出力 2 OFF

警報出力 1RESET/
SHIFT

警報出力 2RESET/SHIFT

SET

出力時点灯

出力オフ

出力オン
警報テスト

(2) 通信出力確認
入力を加えることなく、通信出力の計測データを確認することができます。
＋ 又は － スイッチで計測値データ（一次スケーリング値）の 0％、50％、100％を選択し SET を押すと、全計測要素の計測データが変更されます。
この状態で上位から要求を行うと、選択した計測データを返送します。
初期状態 0％

出力値

ただし、以下の場合、計測データは上記と異なります。
・周波数の計測データは、周波数レンジの設定によります。
45～55Hz 時、0％（4500），50％（5000），100％（5500）
55～65Hz 時、0％（5500），50％（6000），100％（6500）
45～65Hz 時、0％（4500），50％（5500），100％（6500）となります。

データ変更時点灯36

SMLC-214-078

本社 住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2021/ 1 /25 Rev. C

37