ボ イ ラ ー 整 備 士 試 験
受験番号

ボ 整
１／６

（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識）問

１

ボイラーのドラムの内側並びに煙管及び水管の水側

問の清浄作業に関し、次のうち誤っているものはどれか。

３

ボイラーの冷却に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）チューブクリーナを使用し水管を清浄する場合は、（１）ボイラーは、燃焼が停止していること及び燃料が予備調査を行い、ヘッドが水管のくびれた部分に届燃えきっていることを確認した後、ダンパを半開し、く直前の位置をチューブに表示しておく。

たき口や空気口を開いて自然通風を行う。

（２）チューブクリーナを使用し水管を清浄するときは、（２）ボイラーは、できるだけ短時間で冷却し、燃焼室カッタを同一箇所に止めて、時間をかけて１回でス内部を４０℃以下にする。

ケールを完全に除去する。

（３）ボイラーの冷却を速める必要があるときは、循環（３）水管以外の部分の清浄作業は、主に手工具を用い吹出しの方法により冷水を送りながら吹出しを行う。て手作業で行うが、必要に応じて、電動クリーナな（４）ボイラーの残圧がないことを確認した後、空気抜

どの機械工具を使用する。

き弁その他の気室部の弁を開いてボイラー内に空気（４）ドラムの圧力計、水面計及び自動制御系検出用のを送り込む。

穴は、入念に清掃する。

（５）ボイラー内に空気を送り込んだ後、吹出しコック（５）清浄作業終了後は、水洗し、除去したスケール、や吹出し弁を開いてボイラー水を排出する。

異物などを容器に集めて外に搬出するとともに、残留物がないことを確認する。

問

４

ボイラーの性能検査における水圧試験の準備及び水圧試験後の措置に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）水圧試験の準備では、フランジ 形の 安全弁又は逃がし弁は、取付け部のフランジに遮断板を当ててふさぐ。
（２）水圧試験の準備では、ばね安全弁は、ばねを締め付けて弁座接触部を密閉してはならない。
（３）水圧試験の準備では、水圧試験用圧力計は、ボイラー本体に直接取り付ける。
問

２

ボイラーの機械的清浄作業終了後の組立て復旧作業（４）水圧試験の準備では、水を張る前に、空気抜き用及び仮設設備の撤収作業に関し、次のうち誤っている止め弁を閉止し、他の止め弁を開放する。

ものはどれか。

（５）水圧試験後、異状が認められない場合は、圧力を（１）弁座やフランジのすり合わせ面に傷をつけないよできるだけ徐々に降下させる。

うにする。
（２）機器の取付け位置や取付け順序を誤らないように機器の標示や合マークに注意する。
（３）多数のボルトで固定するものは、一通り軽く締めた後、締付けが均一になるように時計回りに順次強く締めていく。
（４）配管の接続部分に食い違いが 生じた場合は、 その

問

５ボイラーの化学洗浄作業においてスケール及び腐食の状況を推測するための調査事項に該当しないものは次のうちどれか。

原因を確かめ、配管に無理が生じないように接続す（１）清缶剤の種類、使用量及び注入方法

る。

（２）吹出し量及び吹出しの方法（５）足場の取り外しは高所から順に行い、足場材の移（３）給水量及び復水の回収率

動は他の機器、装置などを損傷しないように注意し（４）燃料の種類及び使用量て行う。

（５）油加熱器の加熱方式及び加熱温度

ボ

整２／６
せい

問

６

ボイラーの酸洗浄における腐食防止対策に関し、次の文中の内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。
「配管系統のＡが接触する部分には生するおそれがあるので、ＣＢ

９ボイラーの化学洗浄における中和防錆処理に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）中和防錆処理は、酸洗い後、金属表面が活性化さが発れて発錆しやすい状態になるので、再び使用するまや液の循環系統バイパスの設置などの対策を考慮する必要がある。」
Ａ

問での間の発錆や腐食を防止するために行う。
（２）中和防錆処理では、中和剤として炭酸ナトリウム、ＢＣ（１）酸化性イオン

電気化学的腐食

還元剤の添加（２）異種金属

電気化学的腐食

洗浄時間の短縮（３）異種金属

アルカリ腐食酸化剤の添加

温度を８０～１００℃に加熱昇温し、約２時間循環（４）酸化性イオン

アルカリ腐食酸化剤の添加させる。

（５）異種金属

アルカリ腐食洗浄時間の短縮

アンモニアなどを用い、防錆剤としてりん酸ナトリウム、ヒドラジンなどを用いる。
（３）薬液循環による中和防錆処理を行うときは、薬液（４）薬液循環による中和防錆処理を行うときは、薬液のpＨを５～７に保持する。
（５）中和防錆処理後は、必要に応じて水洗を行うが、水洗を省略する方が良い場合が多い。

問７

エコノマイザの点検・整備の要領として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）煙道入口やマンホールを開放し、管寄せ接続配管を取り外してから点検する。
（２）エコノマイザ管及び管寄せの内部並びにケーシングの腐食、付着物やさびの発生の有無を調べる。
（３）エコノマイザ管の外面及びフィンの損傷やすすなどの付着の有無を調べる。
（４）エコノマイザ管が貫通する部分及びバッフルの損傷や割れの有無を調べる。
（５）エコノマイザ用逃がし弁は、ボイラー本体の安全弁より低めの圧力に調整する。

問１０

重油燃焼装置における油圧噴霧式オイルバーナ及び油タンクの点検・整備の要領として、誤っているもの
問

８

全量式安全弁の点検・整備の要領として、誤っていは次のうちどれか。
（１）燃焼停止時に、バーナガンを取り外し、ノズル先るものは次のうちどれか。
（１）安全弁は、ボイラーから取り外し、各調整部の位置を計測して記録した後、作業台で分解を行う。

端を冷却してから洗い油につける。
（２）バーナのノズル先端に付着した未燃油やカーボン
ふ（２）取り外した部品は、詳細に点検し、付着しているは、やわらかい布で拭き取る。

ふごみやさびは洗浄液で湿らせた布で拭き取る。
（３）分解した弁体及び弁座は、漏れの有無にかかわらず、すり合わせを行う。
（４）弁体及び弁座のすり合わせは、定盤及びコンパウンドを使用して行い、弁体と弁座の共ずりはしない。

（３）バーナのノズルは、縁に傷があるときや縁が摩耗して丸みを帯びているときには交換する。
（４）油タンクを清掃するときは、残油を全部抜き取り、油タンクの底部にたまっているスラッジを界面活性剤で溶かしてポンプでくみ取る。

（５）すり合わせを行った弁体及び弁座のすり合わせ面（５）油タンクの内部で使用する照明器具は、防爆構造に光線を当て、輝いている部分と対照的に影のようのものを使用し、その電線はキャブタイヤケーブルに見える部分があれば、すり合わせは良好である。とする。

ボ（ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、整３／６

薬品等に関する知識）問１１

ボイラーの化学洗浄用機器に関し、 次のうち誤って問１３いるものはどれか。

ーナに取り付ける工具に関し、次のうち誤っているも（１）薬液用タンクは、洗浄に必要な薬液の調合又は貯蔵のために用いられるもので、洗浄を行うボイラーのはどれか。
（１）ワイヤホイルは、水管内面に付着した硬質スケーの水容量以上の容量が望ましい。
（２）薬液循環用タンクは、洗浄中に循環する薬液を受ルを除去するために使用する。
（２）ＬＧブラシは、胴内の硬質スケールを除去するたけ、はく離したスケール、固形分などを分離するために用いられるもので、洗浄を行うボイラーの水容めに使用する。
（３）極細管用カッタは、極細管、曲管や過熱器管の内量以上の容量が必要である。
（３）薬液用ポンプは、薬液の供給及び循環のために用部の清掃に使用する。
（４）穂ブラシは、軟質スケールを除去するために使用いられるもので、３０～６０分以内に、洗浄を行うボイラーを満水にできる程度の容量を標準とする。

ボイラーの機械的清浄作業に使用するチューブクリする。
（５）平形ブラシは、ドラム内面に付着した軟質スケー（４）ガス放出管は、酸洗浄の際に発生する水素ガスなルなどを除去するために使用する。

どを室外の安全な場所に放出するためのもので、ボイラー胴上部の開口部に設ける。
（５）薬液用タンク及び薬液循環用タンクには、蒸気式又は電気式の薬液加熱装置 を設けることが望ましい。

問１４

ボイラーの整備の作業に使用する照明器具に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）燃焼室や煙道の内部では、防爆構造で、ガードを取り付けた照明器具を使用する。
（２）水管ボイラーの 燃焼室や ドラムの内部で使用する照明器具のコンセント接続部には、漏電遮断器を取り付ける。
（３）燃焼室やドラム の内部では、移動電線として絶縁の完全なキャブタイヤケーブルを使用する。
（４）コードリールを長時間使用するときは、コードをコードリールに巻いた状態で使用する。
（５）作業場所の 照明は、全般的に明暗の差が著しくなく、通常の状態でまぶしくないようにする。

問１２

ボイラーの炉壁材に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）耐火れんがには、粘土質耐火れんがと高アルミナ

問１５

足場に関し、次のうち誤っているものはどれか。

質耐火れんががあり、高アルミナ質耐火れんがは、（１）単管足場は、足場用鋼管や足場板を緊結金具や継粘土質耐火れんがより耐火度及び高温での耐荷重性

手金具等によって組み立てる足場で、鋼管にへこみが高い。

があると強度が大幅に低下する。

（２）耐火断熱れんがは、断熱性は高いが強度が低く、（２）枠組足場は、建枠や床付き布枠を脚柱ジョイント耐火れんがとケーシングとの間の断熱材として用いや交さ筋かい等によって組み立てる足場で、組立てる。

・解体が容易である。

（３）普通れんがは、耐荷重性は高いが耐火度が低く、（３）ローリングタワーは、手すり及び作業床等を有し、外だきボイラーの築炉の外装などに用いる。

昇降装置によって上下する枠組構造のつり足場であ（４）不定形耐火物には、キャスタブル耐火物とプラスる。
きゃたつ

チック耐火物があり、いずれも耐火度及び強度が高く、成形れんがで施工しにくい箇所に用いる。

（４）２つ以上の脚立に直接、足場板を架け渡す脚立足場
では、脚立の天板には足場板を架けないようにする。

（５）耐火モルタルは普通れんがの目地に用い、セメン（５）足場の解体は、共同作業により上部から下部へ順

トモルタルは耐火れんが及び耐火断熱れんがの目地

次行い、部材の移動の際は、他の機器、装置などをに用いる。

損傷しないように注意する。

ボ

整４／６
（関係法令）
問１６ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査又はボイラ

問１９

鋼製蒸気ボイラー（貫流ボイラー及び小型ボイラー

ー検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちを除く。）の水面測定装置に関し、法令上、誤っていどれか。

るものは次のうちどれか。

（１）落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後（１）ボイラーには、ガラス水面計を２個以上取り付けでなければ受けることができない。

なければならないが、 遠隔指示水面測定装置を１個（２）落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監取り付けたものでは、そのうち１個をガラス水面計督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。

でない水面測定装置とすることができる。
（２）水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を、水柱管（３）ボイラー検査証の有効期間は原則として１年であ及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見ることるが、性能検査の結果により１年未満又は１年を超ができる最高水位より下であってはならない。

え２年以内の期間を定めて更新されることがある。

（３）最高使用圧力１.６Ｍ㎩を超えるボイラーの水柱管（４）使用を廃止したボイラーを再び使用しようとするときは、使用再開検査を受けなければならない。

は鋳鉄製としてはならない。
（４）験水コックは、その最下位のものを安全低水面の（５）性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。

位置に取り付けなければならない。
（５）ガラス水面計は、そのガラス管の最下部が安全低水面を指示する位置に取り付けなければならない。

問１７

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の設備等を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

（１）炉筒（２）燃焼装置（３）節炭器（エコノマイザ）（４）過熱器（５）空気予熱器
問２０

鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の自動制御装置に関し、法令上、誤っているものは次のうちど
問 １８ボイラー(小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室の管理等に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
（２）ボイラー室には、ボイラー検査証並びにボイラー取扱者全員の資格及び氏名を見やすい箇所に掲示しなければならない。

れか。
（１）自動給水調整装置を有するボイラー（貫流ボイラーを除く。）には、原則として当該ボイラーごとに、低水位燃料遮断装置を設けなければならない。
（２）燃焼安全装置は、作動用動力源が断たれている場合及び復帰した場合に自動的に遮断が解除されるものであってはならない。
（３）ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーでは、低水位燃料遮断装置に（３）ボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたと代えて、低水位警報装置を設けることができる。

きは、すみやかに補修しなければならない。

（４）燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断（４）ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。

が不可能なボイラーでは、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。

（５）ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケット（５）貫流ボイラーでは、自動給水調整装置を設けた場

その他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えてお合は、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装かなければならない。

置を設けることができる。

（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識の免除者は、問ボ

２１～問３０には解答する必要はありません。）

５／６

整（ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識）問２１

ボイラーの内面腐食の原因となる事項として、誤っているものは次のうちどれか。

問２４

水管ボイラーに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）洗浄液の濃度又は温度に著しい差が生じていること。

（１）自然循環式水管ボイラーは、加熱によって水管内（２）乾燥保存法でボイラー内に外気が流入していること。に発生する蒸気により、密度が減少することを利用（３）燃料油中に硫黄分が含まれていること。

して、ボイラー水に自然循環を行わせる。

（４）給水中に溶存酸素が含まれていること。

（２）水管ボイラーは、高圧になるほどボイラー水の循（５）溶接加工による残留応力が生じていること。

環力が弱くなるので、ボイラー水の循環系路中に循環ポンプを設けて強制循環式とする。
（３）水管ボイラーの水冷壁は、燃焼室炉壁に水管を配

問２２ボイラー用材料に関し、次のうち誤っているものは置したもので、火炎の放射熱を吸収するとともに、どれか。

炉壁を保護する。

（１）炭素鋼には、鉄と炭素のほかに、脱酸剤としての（４）貫流ボイラーは、管系だけから構成され、蒸気ドけい素やマンガン、不純物としてのりんや硫黄が含ラム及び水ドラムがないので、高圧ボイラーに適しまれている。ていない。

（２）炭素鋼は、炭素量が多くなると、展延性は増すが、（５）水管ボイラーは、伝熱面積当たりの保有水量が小強度と硬度は低下する。

さいので、起動から所要蒸気を発生するまでの時間（３）鋳鉄は、強度が小さく、もろくて展延性に欠けるが短い。

が、融点が低く流動性がよいので、鋳造によって複雑な形状の鋳物を製造できる。
（４）鋼管は、ビレットなどから高温加工又は常温加工により継ぎ目なく製造したり、帯鋼を巻いて電気抵抗溶接によって製造する。
（５）鋳鋼品は、通常、電気炉で融解し、脱酸した溶鋼を鋳型に注入して成形した後、焼きなましなどの熱処理を行う。

問 ２３ボイラーの圧力制御用機器、温度制御用機器又は水位制御用機器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）オンオフ式蒸気圧力調節器は、コントロールモー

問２５ボイラーの指示器具類に関し、次のうち誤っているものはどれか。
へん

タとの組合せにより、オンオフ動作によって蒸気圧力を調節する。
（２）比例式蒸気圧力調節器は、調整ねじによって、動作圧力と比例帯を設定する。

（１）ブルドン管式圧力計は、断面が扁平なブルドン管に圧力が加わりブルドン管の円弧が広がると、歯付扇形片が動き、小歯車を介して指針が圧力を示す。
（２）ブルドン管式圧力計のコックは、ハンドルが管軸（３）オンオフ式蒸気圧力調節器では、蒸気圧力の変化と同一方向になった場合に開くように取り付ける。

によってベローズ等が変形してばねが伸縮し、レバ（３）ガラス水面計は、ボイラー本体又は蒸気ドラムにーを作動させマイクロスイッチ等を開閉する。
（４）揮発性液体等を用いるオンオフ式温度調節器では、直接取り付けるか、又は水柱管を設けこれに取り付ける。

温度の変化によって揮発性液体等が膨張・収縮し、（４）平形透視式水面計は、裏側から電灯の光を通してベローズ等が変形して、マイクロスイッチ等を開閉水面を見分けるもので、一般に高圧ボイラーに用いする。

られる。

（５）電極式水位検出器は、長さの異なった数個の電極（５）容積式流量計は、だ円形のケーシングの中にだ円を検出筒内に備え、水位の上下により電気回路を開形歯車を２個組み合わせたもので、流量が歯車の回閉する。

転数の二乗に比例することを利用している。

ボ整６／６問 ２６ボイラーの吹出し装置に関し、次のうち誤っている

問２９

ものはどれか。
（１）吹出し弁には、スラッジなどによる故障を避ける

ボイラーの保存法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）休止期間中に凍結のおそれがある場合には、乾燥ため、仕切弁やＹ形弁が用いられる。

保存法が採用される。

（２）小容量の低圧ボイラーの場合には、吹出し弁の代（２）乾燥保存法では、ボイラー内を十分乾燥した上で、わりに吹出しコックが用いられることが多い。

できればさび止めを行い、外気が入るおそれがある（３）２個の吹出し弁を直列に設けるときは、ボイラー場合には適量の乾燥剤を入れてからマンホール、掃に近い方に漸開形を、遠い方に急開形を取り付ける。
（４）連続運転するボイラーでは、ボイラー水の濃度を除穴などを密閉する。
（３）３か月を超える長期間休止する場合には、満水保一定に保つため連続吹出し装置が用いられる。
（５）連続吹出し装置の吹出し管は、胴や蒸気ドラムの存法が採用される。
（４）満水保存法では、ボイラーの内面の腐食を防止す水面近くに取り付ける。

るため、清缶剤や脱酸素剤などを適量溶け込ませたボイラー水で満たす。

問２７ボイラーの工作に関し、次のうち誤っているものは（５）窒素封入法では、ボイラー内部に窒素ガスを０.０５どれか。

～０.０６ＭPa程度に加圧封入して空気と置換し、（１）胴の曲げ加工では、板厚が３８㎜程度までの鋼板

保存中は、適宜期間を定めて封入窒素圧力の低下をには曲げローラを使用するが、それより厚い鋼板に調べる。

は水圧プレスを使用する。
（２）鏡板は、鋼板を切断後、常温で曲げローラによって成形してから胴に取り付ける端面に必要な開先加工を行う。
（３）水管ボイラーの水管の管曲げ加工は、厚肉の大径管の場合は、管曲げ後も断面が真円となるよう、内部に小石や砂を詰め、加熱して行う。

問３０

ボイラーの燃焼装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）蒸気噴霧式 オイルバーナは、比較的高圧の燃料油（４）波形炉筒は、厚板でない場合は、鋼板を曲げ加工をアトマイザ先端の旋回室に導き、ノズルから旋回と溶接によって円筒形としたものを特殊ロール機をさせながら円すい状に噴射して微粒化する バーナで用いて波形に成形する。

ある 。

（５）管ステーは、管板に設けたねじ穴にねじ込むか又（２）ロータリカップ形の回転噴霧式オイルバーナは、は溶接により管板に取り付け、火炎に触れる端部を回転する霧化筒に流し込んだ燃料油を筒の先端で放縁曲げする。

射状に飛散させ、筒の外周から噴出する空気流によって微粒化するバーナで、取扱いが簡単である 。
（３）ガンタイプ式オイルバーナは、油圧噴霧式(圧力噴問２８ボイラーの附属設備に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）エコノマイザは、排ガスの余熱を回収して給水の予熱に利用する装置である。

霧式)オイルバーナに送風機や油ポンプ、点火装置、安全装置などを組み込んで取扱いを容易にしたバーナで、小容量ボイラーに多く用いられる。
（４）センタファイヤ形ガスバーナは、空気流の中心に（２）プレート形の伝導式(熱交換式)空気予熱器は、燃ある バーナ管のノズルから放射状に燃料ガスを噴射焼ガスの熱が伝熱面を隔てて空気側に移動して燃焼するバーナで、都市ガスなどの比較的発熱量の高い用空気を加熱する。

燃料ガスに多く用いられる。

（３）大容量のボイラーには再生式空気予熱器が使用さ（５）微粉炭バーナは、微粉炭と一次空気との混合物をれ、中小容量のボイラーには伝導式(熱交換式)空気噴射するバーナで、噴射された混合物は、燃焼室の予熱器が使用される。

高温輻射熱によって着火され、その周囲に供給されふく（４）空気予熱器の設置による通風抵抗の増加は、エコる二次空気によって燃焼する。

ノマイザの設置による通風抵抗の増加より小さい。
（５）硫黄を含む燃料の場合、空気予熱器の燃焼ガス側には、低温腐食が発生しやすい。

（終り）