重塩害オプション（三相用）
PVSTB-SLT 取付ガイド（1）ケーブル

４．製品取付条件

本取付ガイドは、重塩害オプション（以下、製品）の取付時に注意していただきたい事項を記載しております。特に取付条件と配線方法について記載していますので、良くお読みのうえ、正しく安全に施工してください。本書はパワーコンディショナ『取扱説明書』とともにお客様で保管して頂くようにしてください。
適用製品は 9.9kW/10kW/12.3kW 太陽光発電用パワーコンディショナ
PVS9R9T200B/PVS010T200B/ PVS012T200B（以下、PCS）です。
※風雨環境での作業は行わないでください。
（風雨環境で正面扉を開けて作業しますと、PCS 内部に雨が侵入し、故障の恐れがあります。）※本製品の取り付けは PCS の設置と同時に行ってください。
※配線作業時以外は PCS 正面扉を確実に閉めてください。
（PCS 正面扉を閉めないと、水分・塵埃が PCS 内部に侵入し、故障の恐れがあります。）(1) 本製品を PCS に取り付ける場合、太陽電池入力は最大 6 入力となります。
太陽電池入力端子＋（TB1）「P1～P6」端子

太陽電池入力端子－（TB2）「N1～N6」端子P（正極）③防水ワッシャー□ 8個⑥取付ガイド(本書)□ 1枚⑦ご利用にあたっての注意事項□ 1部⑧検査成績書
□ 1枚

正面扉用

配線口用

④注意銘板
□ 2枚

⑨顧客登録のご案内□ 1枚⑤施工業者様へのお願い□ 1枚⑩1 入力用
ゴムブッシュ
□1個

規定ケーブル

推奨線径5.6～7mm

単心 CV

2mm2、3.5mm2

7.7～10mm14mm2

外部信号（3～16,20～33）

7.7～10mm

単心 CV
多心ツイストペア
ケーブル 注 2- 注3
単心 CV
単心 CV
単心 HIV

端子名

端子名

通常品の端子数

外部信号
日射・気温

34 端子
6 端子

外部信号端子（TB11）

端子番号

本製品使用時の最大接続可能端子数18 端子
6 端子

2 本共締め接続

本製品を用いることにより、PCS を海岸から 500m 以内の重塩害地域に取付可能。ただし、波しぶきがかかる地域でのご使用は避けてください。
その他環境仕様は PCS『取扱説明書』に準じます。

端子ねじ締付トルクM4

1.2～2.0N・m

M40.98～1.27N・m

M6M6M3M3M4M5

3.92～4.90N・m
3.92～4.90N・m
0.5～0.6N・m
0.5～0.6N・m
1.4～1.8N・m
2.3～2.8N・m

M6

3.92～4.90N・m(1) 必ず規定仕上外径のケーブルを選定してください。
（規定仕上外径以外のケーブルを使用した場合、密閉性を保つことができないため、防水・防塵機能が発揮されず、故障の恐れがあります。）(2) 上記以外で必要な部材がある場合は、施工業者様で準備してください。

6.1 ケーブルハルタと配線部カバーの取り外し

規格
マンセル 5Y7/1
SUS(ステンレス鋼)
W528×D104×H70 (単位：mm)
1.2kg 以下(添付品除く)
ダンボール梱包

外部信号(18 端子)

日射・気温(6 端子)※外部通信 2 は非使用

(1) ケーブルハルタを 3 カ所と取付用ねじ・支柱・バネ座金・平座金をそれぞれ 6 カ所取り外してください。

外部信号端子と日射・気温端子の接続例

３．外観図

注意
太陽電池入力－用(6 穴) 日射・気温用
(2 穴)

端子ねじ

６．取付・配線作業手順（2）構造仕様

太陽電池入力＋用(6 穴)

最大圧着端子幅R2-48.7mm
R3.5-4
R2-410.5mm
R3.5-4
R14-6
R14-6
R0.5-36.2mm
R0.5-36.2mm
R8-NK4 注 19.3mm
R14-515mm
R5.5-6
接地（TB4）14.5mmR8-62
注 1 8mm を使用する場合は、JIS 規格外の端子（8-NK4）となります。

注意（1）環境仕様

推奨圧着端子太陽電池 6 入力＋（P1～P6）
太陽電池 6 入力－（N1～N6）
太陽電池 1 入力＋（P）
太陽電池 1 入力－（N）
外部信号（3～16,20～33）
日射・気温（0～2,17～19）自立出力（U,N,V）
系統出力（R,S,T）

２．仕様

項目
塗装色
材質
寸法
質量
梱包形態

0.5mm2 注 2（2）推奨圧着端子N（負極）(2) 本製品を PCS に取り付ける場合、PCS の外部信号と日射・気温の最大接続可能端子数は下表となります。また、最大接続可能端子数においての外部信号端子と日射・気温端子の接続例を示しますので、参考にしてください。
②配線口金具
取付用ねじ
□ 8個

①製品本体
（PVSTB-SLT）□ 1式

規定仕上外径 注 1

日射・気温（0～2,17～19）
4.3～6.1mm- 注3
自立出力（U,N,V）
7.7～10mm8mm2
系統出力（R,S,T）
7.7～10mm
14mm2
接地（TB4）4～6.6mm
5.5mm2、8mm2
注 1 必ず規定仕上外径のケーブルを選定してください。
注 2 推奨：FKEV-SB 3P 0.5mm2、富士電線工業株式会社、仕上外径 9.5mm
注 3 日射・気温は PCS『取扱説明書』を参照し、必ず規定仕上外径のケーブルを選定してください。

正面下部

太陽電池

１．送付品の確認

端子名
太陽電池 6 入力＋,－（P1～P6,N1～N6）
太陽電池 1 入力＋,－（P,N）

ケーブルグランド
外部信号用
自立出力用
(3 穴)
系統出力用
(3 穴)
(3 穴)

(1) 日射・気温用は日射計と気温計専用となっております。
(2) 接続例の外部信号ケーブルはツイストペアケーブル『FKEV-SB 3P
0.5mm2、富士電線工業株式会社、仕上外径 9.5mm』を使用した場合の例です。接続の際はお客様で使用される端子にそれぞれ接続してください。

接地用
(1 穴)

ケーブルハルタの取り外し

５．施工業者様で準備する部材
施工業者様で電線管コネクタと電線管（3.外観図『製品外観図』管サイズ参照）と次表のケーブルおよび推奨圧着端子、絶縁キャップを準備してください。

ジョイントナット ジョイントナット（G1,呼び 28 用） （G½,呼び 16 用）
配線口金具

ジョイントナット（G1,呼び 28 用）

製品外観図

支柱位置（6 カ所）

ケーブルハルタ及びねじ止め位置（6 カ所）

ジョイントナット（G½,呼び 16 用）(2) 配線作業は配線部カバーを取り外して行ってください。配線作業が終了した後には、配線部カバーを元通りに取り付けてください。

シースは剥かずに引き込んでください

必ず規定仕上外径のケーブルを選定してください。
ねじ止め位置（4 カ所）

仕上外径（規定仕上外径以外のケーブルを使用した場合、密閉性を保つことができないため、防水・防塵機能が発揮されず、故障の恐れがあります。）

配線部カバー

配線部カバーの位置注意

配線部カバー
配線部カバーの取り外し取り外したケーブルハルタ・ねじ・支柱・バネ座金・平座金は、お客様にお渡しし、保管してください。

製品取付外観図INS-160022-4

1/2

6.2 注意銘板の貼付

6.5 接地端子の接続(1) PCS 正面扉のハンドル上部に正面扉用注意銘板を貼り付けてください。
(2) PCS 正面下部に貼られている注意銘板の上から、配線口用注意銘板を貼り付けてください。

(1) 引き込んだケーブルに推奨圧着端子を取り付けてください。
(1) 引き込んだケーブルに推奨圧着端子を取り付けてください。
(2) 接地線を接地端子（TB4）に接続し、シールナットを規定トルクで締め付けてください。 (2) 自立出力線を自立出力端子（U,N,V）に接続し、シールナットを規定トルクで締め付けてトルクレンチ（二面幅 27mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。
ください。トルクレンチ（二面幅 42mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。

貼られている注意銘板の上から、新たに貼り付けてください。

6.9 自立出力端子の接続

TB4
ケーブル
引き込み長さ80mm10mm

規定トルク2.0N・m
規定ギャップ値
1.0～3.0mm

正面扉用注意銘板の貼付

注意

安全にご利用いただくために必要な注意事項となりますので、貼付箇所の汚れ・異物を除去してから、必ず貼り付けてください。

6.3 PCS への取付
(1) PCS 底面部のねじ 8 カ所を取り外し、配線口金具を取り外してください。
(2) 防水ワッシャーのゴム面を下に向け、上から配線口金具取付用ねじを挿入し、PCS 底面部に本製品を取り付けてください。

配線 N ケーブル
引き込み長さ100mm

P1～P6
N1～N6

配線口金具の取り外し

本製品の取付規定トルク2.75N・m

防水ワッシャーのゴム面を下に向け、上から取付用ねじを挿入し、取り付けてください。

(1) 本製品の取付前にパッキンに変形・傷・異物がないことを確認してから取り付けてください。
(2) 取り外した配線口金具・ねじは、お客様にお渡しし、保管してください。
(3) 本製品の加工・改造はしないでください。

(1) 太陽電池の P（正極）用のゴムブッシュを添付品 1 入力用ゴムブッシュと交換してください。
(2) 引き込んだケーブルに推奨圧着端子を取り付けてください。
(3) 太陽電池の配線 P（正極）を「P」に、接続してください。
(4) 太陽電池の配線 N（負極）を「N」に接続し、シールナットを規定トルクで締め付けてください。トルクレンチ（二面幅 42mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。
配線 N ケーブル
引き込み長さ95mm

交換N
配線 P ケーブル
引き込み長さ150mm

規定ギャップ値
2.0mm

シールナット6.8 外部信号端子と日射・気温端子の接続
ダミープラグジョイントナット

電線管（現地調達品）

ゴムブッシュ
ケーブル
グランド本体

電線管の最下部に水抜き穴をあけてくださいスリットがあるため、側面から配線を引き込めます。
ゴムブッシュのスリット

配線の引き込み注意(1) 使用しない穴のダミープラグは抜かないでください。
（使用しない穴のダミープラグを抜いて使用しますと、防水・防塵機能が発揮されず、故障の恐れがあります。）(2) 電線管コネクタおよび電線管は施工業者様で準備してください。

ケーブル
引き込み長さ140mm
規定トルク2.75N・m
規定ギャップ値
2.0mm

注意(1) 使用しないケーブルグランドのシールナットは、ダミープラグを抜かず、必ず規定トルクまたは規定ギャップ値で締め付けてください。
（使用しない穴のダミープラグを抜いて使用しますと、防水・防塵機能が発揮されず、故障の恐れがあります。）(2) ケーブルがケーブルグランドにより確実に締め付けられ、動かないことを確認してください。
(3) 配線作業が終了した後には、配線部カバーを元通りに取り付けてください。

７．点検・その他作業について

規定トルク
2.75N・m1 入力用
ゴムブッシュ

ツメ(1) 引き込んだケーブルに推奨圧着端子を取り付けてください。
(2) 系統出力線を系統出力端子（R,S,T）に接続し、シールナットを規定トルクで締め付けてください。トルクレンチ（二面幅 42mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。

6.7 太陽電池入力端子の接続「接続箱機能なし」

P(1) 本製品のシールナットとツメ、ゴムブッシュを取り外し、配線で使用する穴のみダミープラグを取り外してください。
(2) ジョイントナットに電線管コネクタを取り付けてください。
(3) ケーブルを電線管、電線管コネクタ、ジョイントナット、ケーブルグランドに通し、6.5～6.10 項記載のケーブル引き込み長さとなるよう配線を引き込んでください。

6.10 系統出力端子の接続規定ギャップ値
1.0mm

6.4 配線の引き込み

電線管コネクタ（現地調達品)

規定トルク2.75N・m
規定ギャップ値
1.0mm

R,S,T

ゴム面を下ねじ止め位置（8 カ所）

注意(1) 引き込んだケーブルに推奨圧着端子を取り付けてください。
(2) 太陽電池の配線 N（負極）を「N1～N6」に、接続してください。
(3) 太陽電池の配線 P（正極）を「P1～P6」に接続し、シールナットを規定トルクで締め付けてください。トルクレンチ（二面幅 42mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。

配線 P ケーブル
引き込み長さ140mm

ねじ止め位置（8 カ所）
推奨トルク 1.48N・m

ケーブル
引き込み長さ190mm

6.6 太陽電池入力端子の接続「接続箱機能あり」

配線口用注意銘板の貼付

配線口
金具

U,N,V

(1) 引き込んだケーブルに推奨圧着端子を取り付けてください。
(2) 外部信号と日射・気温のケーブルを外部信号端子（TB11）に接続し、シールナットを規定トルクで締め付けてください。トルクレンチ（二面幅 42mm,27mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。
（機能・ピンアサインの詳細は PCS『取扱説明書』外部信号端子（TB11）の接続を参照してください。）(1) 配線に関する詳細は PCS『取扱説明書』配線の接続を参照してください。
(2) 絶縁抵抗試験は PCS『取扱説明書』絶縁抵抗試験の方法を参照してください。
(3) 不明点は PCS『取扱説明書』を参照して作業を行ってください。
(4) 配線作業が終了した後および運用後の点検作業時、必ずケーブルグランド本体・シールナット、ジョイントナットの破損および締付状態を確認してください。シールナットが緩んでいた場合は、6.5～6.10 項記載の規定トルクまたは規定ギャップ値で締め付けてください。ケーブルグランド本体・ジョイントナットが緩んでいた場合は、下図のように締め付けてください。

STEP1
突起に合わせてジョイントナット向きを固定※噛み合わせが悪いと固定できません
突起

STEP2

TB11
日射・気温ケーブル
引き込み長さ180mm

外部信号ケーブル
引き込み長さ160mm

規定トルク2.0N・m

規定トルク2.75N・m

規定ギャップ値
1.0～3.0mm

規定ギャップ値
2.0mm
日射・気温用ジョイントナット(G1,呼び 28)

ジョイントナット(G½,呼び 16)

ジョイントナット底面部

ケーブルグランド本体締付トルク
G1,呼び 28 ：4.5N・m
G½,呼び 16：3.5N・m(トルクレンチ（二面幅 42mm,27mm）がない場合は、隙間がないこと)

ケーブルグランド・ジョイントナットの締め付け注意(1) 配線・点検作業後は正面扉を確実に閉めてください。
(2) 配線・点検作業では正面扉を長時間開けないでください。

外部信号用
INS-160022-4

2/2