本資料のうち，枠組みの内容は，

東海第二発電所 工事計画審査資料

営業秘密又は防護上の観点から

資料番号

補足-200-1 改 0

公開できません。

提出年月日

平成 30 年 4 月 6 日

工事計画に係る補足説明資料
安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書のうち補足-200-1【安全弁及び逃がし弁の必要な吹出量の設定根拠】

平成 30 年 4 月
日本原子力発電株式会社

目 次
1.

原子炉冷却系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠･･･････････････ 12.

計測制御系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠･････････････････ 6

3.

原子炉格納施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠･･･････････････････ 74.

非常用電源設備の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠･･･････････････････ 8

1.

原子炉冷却系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠
名称B22-F013

必要な

設定根拠

吹出量kg/h

備考

必要な吹出量は，定格出力運転時A，B，C，D，における主蒸気流量の蒸気を，主蒸E，F，G，H，気管に設置する逃がし安全弁 18 個でJ，K，L，M，逃がし得る容量とする。定格出力運N，P，R，S，転時における主蒸気流量はU，Vkg/h であることから，逃がし安全弁18 個の必要な吹出量は，質量流量でkg/h とする。

E12-F005

kg/h

必要な吹出量は，原子炉圧力容器と設計弁座漏えい量

残留熱除去系との隔離弁からの弁座

E12-F008，F009

漏えいが生じた場合に，その漏えい量(を全量逃がし得る容量とする。想定弁

注：液体の比重量は

座漏えい量はＪＥＭ １４２３＊の許とする。

B：m /h)

容漏えい量から設定。
（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算出している

m /h を必要吹出量として設定し，質量流量注でkg/h とする。
＊ＪＥＭ １４２３（日本電機工業会規格）原子力発電所用バルブの検査（8.3.4 試験結果の判定より）

1

名

称

E12-F025A，B

必要な設定根拠

備

必要な吹出量は，原子炉圧力容器と設計弁座漏えい量

残留熱除去系とを隔離する逆止弁及E12-F041A，F042A，

び電動弁の弁座漏えいが生じた場合

F041B，F042B

吹出量
kg/h

考に，その漏えい量を全量逃がし得る容(量とする。想定弁座漏えい量はＪＥＭ

注：液体の比重量は１４２３＊の許容漏えい量から設定。

B：m /h)とする。

（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算m /h を必要吹出量と出しているして設定し，質量流量注でkg/h とする。
E12-F025C

kg/h

必要な吹出量は，原子炉圧力容器と設計弁座漏えい量

残留熱除去系とを隔離する逆止弁及E12-F041C，F042C

び電動弁の弁座漏えいが生じた場合(に，その漏えい量を全量逃がし得る容

注：液体の比重量は量とする。想定弁座漏えい量はＪＥＭ

B：m /h)とする。

＊

１４２３ の許容漏えい量から設定。

（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算m /h を必要吹出量と出しているして設定し，質量流量注でkg/h とする。
＊ＪＥＭ １４２３（日本電機工業会規格）原子力発電所用バルブの検査（8.3.4 試験結果の判定より）

2

名

称

E12-FF028

必要な設定根拠

備

必要な吹出量は，原子炉圧力容器と設計弁座漏えい量吹出量kg/h

考

残留熱除去系との隔離弁からの弁座E12-F009

漏えいが生じた場合に，その漏えい量(を全量逃がし得る容量とする。想定弁

注：液体の比重量は＊

座漏えい量はＪＥＭ １４２３ の許

B：m /h)とする。

容漏えい量から設定。
（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算出している

m /h を必要吹出量として設定し，質量流量注でkg/h とする。
E22-F014

kg/h

必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状態の弁間において，内包する流体の温度上昇による熱膨張を全量逃がし得る容量とする。想定熱膨張量
は，系統内の保有水量を，余裕を見た値のm3 とし，保守的に水温が 1時間で 10 ℃から 40 ℃に変化した場
合の熱膨張を計算した結果からkg/h と設定。
これに対し余裕を見込んで，質量流量でkg/h とする。

＊ＪＥＭ １４２３（日本電機工業会規格）原子力発電所用バルブの検査（8.3.4 試験結果の判定より）

3

名

称

E22-F035

必要な設定根拠

吹出量kg/h

備考

必要な吹出量は，通常運転時，原
子炉圧力容器と高圧炉心スプレイ系とを隔離する逆止弁及び電動弁の弁座漏えいが一時的に生じ，閉塞状態の弁間において，原子炉圧力容器と同等の状態まで加圧されたのち，内包する流体の温度上昇による熱膨張を全量逃がし得る容量とする。想定
熱膨張量は，系統内の保有水量を，m3 とし，保守的余裕を見た値のに水温が 1 時間で 10 ℃から 40 ℃に変化した場合の熱膨張を計算した結果からkg/h と設定。

これに対し余裕を見込んで，質量流量でE21-F018

kg/hkg/h とする。

必要な吹出量は，原子炉圧力容器と設計弁座漏えい量

低圧炉心スプレイ系とを隔離する逆E21-F005，F006

止弁及び電動弁の弁座漏えいが生じ(た場合に，その漏えい量を全量逃がし注：液体の比重量は得る容量とする。想定弁座漏えい量はＪＥＭ

B：m /h)とする。

＊

１４２３ の許容漏えい量から設定。
（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算m /h を必要吹出量と出しているして設定し，質量流量注でkg/h とする。
＊ＪＥＭ １４２３（日本電機工業会規格）原子力発電所用バルブの検査（8.3.4 試験結果の判定より）

4

名

称

E51-F017

必要な設定根拠

備

必要な吹出量は，原子炉圧力容器と設計弁座漏えい量

吹出量kg/h

原子炉隔離時冷却系とを隔離する逆止弁及び電動弁の弁座漏えいが生じ

考E51-F013，F065，F066
B：m /h)た場合に，その漏えい量を全量逃がし

注：液体の比重量は得る容量とする。想定弁座漏えい量はとする。

ＪＥＭ

１４２３＊の許容漏えい量から設定。
（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算出している

m /h を必要吹出量として設定し，質量流量注でkg/h とする。
＊ＪＥＭ １４２３（日本電機工業会規格）原子力発電所用バルブの検査（8.3.4 試験結果の判定より）

5

2.

計測制御系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠
名称C41-F029A，B

必要な設定根拠

吹出量kg/h

備必要な吹出量は，逃がし弁下流の注：ほう酸注入ポン

ほう酸水注入系で隔離が生じ，ほうプテスト運転時，酸水注入ポンプ 1 台の定格流量が流内部流体は純水を入した場合に，その流入流量を全量使用する為，流体逃がし得る容量として，ほう酸水注の比重量は保守的入ポンプ 1 台の定格流量であるにm3/h を必要な吹出量として設定し，質量流量注で3-16V18A，Bkg/h

考kg/h とする。

必要な吹出量は，主蒸気系逃がし安全弁への窒素供給時において，窒素ボンベの減圧弁が故障により全開となった場合に，供給ガス流量を全量逃がし得る容量として，減圧弁 2次側の最大流量である約t/hを必要な吹出量として設定し，質量流量でkg/h とする。

6とする。

3.

原子炉格納施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠
名称2-43V-6A，B

必要な設定根拠

備

必要な吹出量は，残留熱除去系と可設計弁座漏えい量

吹出量kg/h

考

燃性ガス濃度制御系との隔離弁から

E12-FF104A，MV-10A,の弁座漏えいが生じた場合に，その漏FF104B，MV-10Bえい量を全量逃がし得る容量とする。 (想定弁座漏えい量は ＪＥＭ

１４２＊３ の許容漏えい量から設定。

B： m /h)

注：液体の比重量はとする。

（弁座漏えい量：2 m /h/inch（弁座直径）以下）
これに対しメーカー設計値として保守的に評価し，弁の呼び径にて算出しているm /h を必要吹出量として設定し，質量流量注でkg/h とする。
＊ＪＥＭ

１４２３（日本電機工業会規格）原子力発電所用バルブの検査（8.3.4 試験結果の判定より）

7

4.

非常用電源設備の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠
名称3-14Z1，

必要な設定根拠

吹出量kg/h

3-14Z101

必要な吹出量は 2C 非常用ディーゼ
ル発電機の非常用ディーゼル発電機空気だめ A 及び 2D 非常用ディーゼル発電機の非常用ディーゼル発電機空気だ
め A に空気充気時に，圧力制御機構の故障により 1 系統あたり 2 台の空気圧縮機が連続負荷運転となった場合に流入する量を全量逃がし得る容量として，2 台分の空気圧縮機の容量であるm3/min を必要な吹出量として設定し，質量流量で3-14Z201kg/hkg/h とする。

必要な吹出量は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気だめ A に空気充気時に，圧力制御機構の故障により2 台の空気圧縮機が連続負荷運転となった場合に流入する量を全量逃がし得る容量として，2 台分の空気圧縮機のm3/min を必要な吹出容量である量として設定し，質量流量でkg/h とする。

8備考