地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター
自動制御機器保守点検業務 仕様書

内容I．

目的........................................................................................................ 1II．

保守点検機器 .......................................................................................... 1

III．

保守点検内容 .......................................................................................... 1

IV． 報告書提出 ............................................................................................. 1
V．

費用負担区分 .......................................................................................... 1

VI． その他 .................................................................................................... 2VII． 疑義の解釈 ............................................................................................. 2VIII．

別添資料 ............................................................................................. 2

I． 目的
本仕様書は、岐阜県総合医療センター自動制御機器保守点検に関する業務の仕様について規定するものである。

II． 保守点検機器
１ 自動制御機器
別紙、「自動制御系統一覧」の重要度「重」「中」「低」項目の設備系統周り自動制御機器
２ 中央監視装置
空調 Icont 制御盤

１式

自動制御盤・サブパネル・インバータ盤

１式

III． 保守点検内容
上記保守対象機器について別紙「点検機器及び項目一覧表」に基づき点検業務を実施し、必要に応じて調整・修理を行い常時その良好な状態を維持する。
１ 定期保守業務内容
重要度「重」項目、センターが指定する重要度「中・低」項目（別紙「自動制御系統一覧」・「点検基準に関する補足」参照）及び空調 Icont 制御盤１式、自動制御盤・サブパネル・インバータ盤１式については、年１回の総合点検を実施する。
その他の項目については、故障等による緊急対応のみとする。
２ 定期保守点検実施時期は、双方協議の上決定するものとする。
３ 故障等臨時に実施する点検業務
緊急点検の要請を受けたときは上記保守点検業務のほか臨時に必要な点検を行い、止むを得ず応急処置をしたときは事後速やかに適正な方法による処置を実施する。

IV． 報告書提出
受託者は、定期点検終了後、「自動制御機器保守点検業務検査報告書」を速やかに委託者に提出すること。

V． 費用負担区分
１ 作業費及び諸経費
業務内容に関しての作業費、諸経費は保守点検業務受託者の負担とし、点検に必要な器具・用具・消耗品等は含むものとする。
1

２ 修理時の部品交換費
修理に関して部品交換の必要な場合は、委託者の了解を得た後に作業を行うものとする。作業費及び諸経費受託者の負担とするが、部品代については委託者の負担とする。受託者の責によって交換の必要が生じた際は、部品代も受託者の負担とする。
３ 保守点検作業時の水光熱費
委託者は、作業を行うに要する光熱水費を負担する。

VI． その他
１ 保守点検時に判明した不良箇所等の修理点検中又は点検終了後において、装置に不良又は不備が判明したときは、双方協議の上、速やかに修理を行うものとする。
２ 保守点検時に発生した残材等の修理
保守点検により生じた発生部品その他残材等は受託者が責任を持って処分すること。
３ 保守点検時の記録
受託者は作業中の記録として適時写真を撮影し、委託者に提出するものとする。
４ 事故防止作業現場の整理整頓に努め、事故を未然に防止すること。
５ 故障時等機器の故障等で委託者から連絡があった場合は、速やかに駆けつけ対応するものとする。

VII． 疑義の解釈
この仕様書に記載のない事項若しくは解釈について疑義を生じたときは、担当職員と受託者が協議の上決定するものとする。

VIII． 別添資料
１ 点検機器及び項目一覧表
２ 自動制御系統一覧
３ 点検基準に関する補足
４ 図面

2点検機器及び項目一覧表
I． 保守点検機器
番号

保守点検機器設置場所、台数等

メーカー

１）

システム制御盤B1F 空調機械室-5、1 台㈱山武（現 アズビル㈱）２）

無停電電源装置

B1F 空調機械室-5、1 台同上

３）

インターフェイス盤

B1F 中央監視室、1 台

同上

４）

設備盤

B1F 中央監視室、1 台

同上５）

アナンシェータ

B1 管理室・各階スタッフステーション

同上６）

自動制御盤

免震階・受水槽室・各階空調機械室・B1F

同上

ボイラー室等、62 台
７）インバータ動力盤

B1F 熱源機械室・RF･5F 屋上等、8 台㈱オーテック８）

動力制御盤

外構、2 台

同上９）

サブパネル

空調機内、159 台

同上

中央監視ポイント 5,000 点、リモート盤 65 面、インバータ盤 13 面

II． 自動制御機器点検項目
１ 検出器類
項目

点検内容

故障内容

総合ａ）

目視による破損点検

機器破損

○ｂ）

本体の塵芥除去

計測誤差○ｃ）

取付部の緩み点検ｄ）

配線端子部の緩み点検・増締め

接触不良による計測誤差○ｅ）

標準試験計器等による計測誤差チェック

計測誤差

○ｆ）

調節器・操作部との総合作動点検○○

２ アナログ調節器類
項目

点検内容

故障内容

総合ａ）

目視による破損点検

機器故障

○ｂ）

本体の塵芥除去

絶縁不良及び加熱○ｃ）

取付部の緩み点検ｄ）

配線端子部の緩み点検・増締め

接触不良による誤作動○ｅ）

電極部の清掃（ミズコン）

電極の汚れによる指示誤差○○1ｆ）ｇ）ｈ）

レンズ清掃（煤煙濃度計）

レンズの汚れによる指示誤差

零点・スパン点の再調整

磨耗度合いチェック

内部機械的稼働部分の点検及び調整

スイッチ接点接触不良

ワイパー、ポテンショメータ等の磨耗度合い点 ワイパー接触不良

○
○
○

検及び清掃

ポテンショメータ断線ｉ）

主設定値の記録

設定不適正

○ｊ）

各種設定値の確認及び再調整

設定不適正

○ｋ）

目視による作動状況点検

作動不良ｌ）

検出器・操作器との総合作動点検

作動不良

３ デジタル調節器、演算器、ＤＤＣコントローラ、変換器類
項目

点検内容

故障内容

総合ａ）

目視による破損点検

機器破損

○ｂ）

本体の塵芥除去

絶縁不良及び加熱○ｃ）

取付部の緩み点検ｄ）

配線端子部の緩み点検・増締め

接触不良による誤作動○ｅ）

電源電圧の確認出力電圧の低下○ｆ）

ＤＤＣコントローラのソフトウェアチェックｇ）

ＤＤＣコントローラのデータファイルセーブｈ）

主設定値の記録

設定不適正

○ｉ）

各種設定値の確認及び再調整

設定不適正

○ｊ）

目視による作動状況点検

作動不良ｋ）

検出器・操作器との総合作動点検

作動不良

○

入出力エラー
制御不能

○
○

○

４ 操作部類
項目

点検内容

故障内容

総合ａ）

目視による破損点検

機器破損

○ｂ）

本体の塵芥除去

絶縁不良及び加熱○ｃ）

取付部の緩み点検ｄ）

配線端子部の緩み点検・増締めｅ）○
接触不良による誤作動

ポテンショメータの断線確認及びワイパーと 接触不良○○の接触度点検調整及び接点洗浄

ポテンショメータ断線ｆ）

バランシングリレーの作動点検

接触不良

○ｇ）

モーターのトルク、回転角度点検

バルブ内異物かみ○ｈ）

リンケージ組付け調整

緩みガタつき○ｉ）

制御弁グランド漏れチェック

グランドパッキン劣化○2ｊ）

目視による作動状況点検

作動不良ｋ）

検出器・調節器との総合作動点検

作動不良

○

III． 中央監視及び制御盤点検項目
項目

点検内容

ａ）

各種プログラム作動試験○ｂ）

ケーブルコネクター、基板の緩み点検 動作不良、データファイル破損○ｃ）

供給電源電圧等の確認

電源電圧異常による伝送異常○ｄ）

端子台等ネジ類の増し締め

端子部緩み

○ｅ）

冷暖ポイントの切替えｆ）ｇ）ｈ）

故障内容

総合○

プリンター紙送り機構・印字機構動作確認

動作不良、油切れ
ランプ切れ、液晶パネル又はブラウン

操作パネル・表示部の外観点検

管の劣化

監視盤内清掃・自動盤内清掃・プリンター清掃○○

埃等による高温、短絡異常○ｉ）

バッテリー容量確認及び電池の交換

期限切れによるデータ破損○ｊ）

伝送ループチェック

監視不能

○ｋ）

盤内タイマー、リレーの確認

操作不能

○ｌ）

リモート盤内端末伝送装置点検

通信異常による監視不能○ｍ）

周辺機器機能チェックｎ）

バックアップデータの作成

メディアの経年劣化によるデータ破損○ｏ）

アナログ・積算入出力チェック

検出器劣化等による誤差○○3岐阜県総合医療ｾﾝﾀｰ
ＮＯ図面名称1 計装図（1）2 計装図（2）3 計装図（3）4 計装図（4）5 計装図（4）6 計装図（4）7 空番8 計装図（4）9 計装図（5）10 計装図（6）11 計装図（7）12 計装図（8）13 計装図（9）14 計装図（9）15 計装図（9）16 計装図（10）17 計装図（11）18 計装図（11）19 計装図（12）20 計装図（13）21 計装図（14）22 計装図（15）23 計装図（16）24 計装図（17）25 計装図（18）26 計装図（19）27 計装図（20）28 計装図（21）29 計装図（22）30 計装図（23）31 計装図（24）32 計装図（25）33 計装図（26）34 計装図（27）35 計装図（28）36 計装図（29）37 計装図（30）38 計装図（31）39 計装図（32）40 計装図（33）41 計装図（34）42 計装図（35）43 計装図（36）44 計装図（37）45 計装図（38）46 計装図（39）47 計装図（40）48 計装図（41）49 計装図（42）50 計装図（43）51 計装図（44）52 計装図（44）53 計装図（44）54 計装図（44）55 計装図（45）56 計装図（45）57 計装図（45）58 計装図（45）59 計装図（46）60 計装図（46）61 計装図（46）

自動制御系統一覧

系統名（１）
熱源廻り制御ﾎﾞｲﾗｰ廻り制御
冷却塔制御
冷温水配管切換
水槽廻り制御
貯湯槽制御

階
Ｂ１
Ｂ１
ＲＦ
Ｂ１
ＲＦ
Ｂ１

系統名（２）

融雪設備廻り制御
空調機制御（1）空調機制御（2）空調機制御（3）空調機制御（4）空調機制御（5）空調機制御（5）空調機制御（5）空調機制御（6）空調機制御（7）空調機制御（7）空調機制御（8）空調機制御（9）空調機制御（10）空調機制御（11）空調機制御（12）空調機制御（13）空調機制御（14）空調機制御（15）空調機制御（16）空調機制御（17）空調機制御（18）空調機制御（19）空調機制御（20）空調機制御（21）空調機制御（22）空調機制御（23）空調機制御（24）空調機制御（25）
空調機制御（26）
空調機制御（27）空調機制御（28）空調機制御（29）
空調機制御（30）空調機制御（31）空調機制御（32）空調機制御（33）
空調機制御（34）
空調機制御（35）
空調機制御（36）
空調機制御（37）
空調機制御（38）空調機制御（39）
空調機制御（40）空調機制御（40）空調機制御（40）空調機制御（40）空調機制御（41）
空調機制御（41）
空調機制御（41）
空調機制御（41）
空調機制御（42）空調機制御（42）空調機制御（42）1
Ｂ１ OHU-Sﾎｰﾙ-B1F
Ｂ１ AHU-核医学-B1
Ｂ１ AHU-放射線-B1
Ｂ１ AHU－製剤・無菌製剤-B1
Ｂ１ AHU－既滅菌-B1
Ｂ１ OHU-中材組立-B1
Ｂ１ OHU-中材洗浄-B1
Ｂ１ OHU-下処理-B1
Ｂ１ AHU-調理-B1
Ｂ１ AHU-盛付-B1
Ｂ１ OHU-洗浄・ﾜｺﾞﾝ-B1
Ｂ１ OHU-厨房事務-B1
Ｂ１ OHU-中央倉庫-B1
1 OHU-操作ﾎｰﾙ-1F
1 OHU-外診泌尿・放射-1F
1 OHU-待合-1F
1 OHU-Sﾎｰﾙ-1F
1 OHU-夜間外来-1F
1 OHU-処置・手術回復-1F
1 AHU-救命-1F
1 AHU-CT-1F
1 AHU-MRI-1F
1 AHU-操作-1F
1 AHU-心ｶﾃ-1F
1 AHU-XTV撮影室-1F
1 AHU-Ｘ線-1F
1 OHU-中央処置-1F
1 AHU-ｴﾝﾄﾗﾝｽ-1F
2 OHU-Sﾎｰﾙ-2F
2 OHU-待合-2F
2 OHU-外診歯科・内科-2F
2 OHU-外診皮膚・眼科-2F
2 OHU-外診小児・産婦-2F
2 AHU-病理-2F
2 AHU-臨床-2F
2 AHU-内視鏡-2F
2 AHU-生理-2F
2 OHU-中央処置-2F
2 AHU-輸血・当直-2F
3 OHU-ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・Sﾎｰﾙ-3F
3 AHU-OP1-3F
3 AHU-OP11-3F
3 AHU-OP2-3F
3 AHU-OP3-3F
3 AHU-OP4-3F
3 OHU-供給・回収廊下1-3F
3 AHU-手術2-3F
3 AHU-OP5-3F
3 AHU-OP6-3F3 AHU-OP7-3F
3 OHU-手術3-3F
3 AHU-OP8-3F
3 AHU-OP9-3F

重要度 点検グループ
備考
重
蒸気流量計を除く
重
重
重低
グループ⑥
重低低中
中
中
中
中
中
低低低低低低低低低低低低
重
中中
中
中
中
中
低
低低低
低低低中
中
中
中
中
中
低
重
重重重
重
重重重重重重
重
重

グループ⑥
グループ⑤
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑥
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ⑥
グループ⑥
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ⑤
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ①
グループ⑤

ﾒｰｶｰ対応が主B1RCP-S-10B1RCP-S-10

岐阜県総合医療ｾﾝﾀｰ
ＮＯ
図面名称
62 計装図（46）63 計装図（46）64 計装図（47）65 計装図（48）66 計装図（49）67 計装図（50）68 計装図（51）69 計装図（52）70 計装図（53）71 計装図（54）72 計装図（55）73 計装図（56）74 計装図（57）75 計装図（58）76 計装図（59）77 計装図（60）78 計装図（61）79 計装図（62）80 計装図（62）81 計装図（63）82 計装図（64）83 計装図（65）84 計装図（66）85 計装図（67）86 計装図（68）87 計装図（69）88 計装図（70）89 計装図（71）90 計装図（72）91 計装図（73）92 計装図（74）93 計装図（75）94 計装図（76）95 計装図（77）96 計装図（78）97 計装図（79）98 計装図（80）99 計装図（81）100 計装図（82）101 計装図（83）102 計装図（84）103 計装図（85）104 計装図（86）105 計装図（87）106 計装図（88）107 計装図（89）108 計装図（90）109 計装図（91）110 計装図（92）111 計装図（93）112 計装図（94）113 計装図（95）114 計装図（96）115 計装図（97）116 計装図（98）117 計装図（99）118 計装図（100）119 計装図（101）120 計装図（102）
121 計装図（103）122 計装図（104）

自動制御系統一覧

系統名（１）
空調機制御（42）空調機制御（42）空調機制御（43）
空調機制御（44）空調機制御（45）空調機制御（46）
空調機制御（47）
空調機制御（48）空調機制御（49）
空調機制御（50）空調機制御（51）
空調機制御（52）
空調機制御（53）空調機制御（54）空調機制御（55）
空調機制御（56）空調機制御（57）
空調機制御（58）空調機制御（58）空調機制御（59）空調機制御（60）空調機制御（61）空調機制御（62）空調機制御（63）空調機制御（64）空調機制御（65）
空調機制御（66）
空調機制御（67）
空調機制御（68）
空調機制御（69）
空調機制御（70）空調機制御（71）
空調機制御（72）空調機制御（73）空調機制御（74）
空調機制御（75）空調機制御（76）空調機制御（77）空調機制御（78）空調機制御（79）
空調機制御（80）空調機制御（81）空調機制御（82）空調機制御（83）空調機制御（84）空調機制御（85）空調機制御（86）
空調機制御（87）
空調機制御（88）空調機制御（89）
空調機制御（90）空調機制御（91）空調機制御（92）空調機制御（93）空調機制御（94）
空調機制御（95）
空調機制御（96）空調機制御（97）空調機制御（98）空調機制御（99）
空調機制御（100）階系統名（２）
重要度 点検グループ
3 AHU-OP10-3F
重3 OHU-供給・回収廊下2-3F
重3 OHU-OP機材-3F
中グループ①
3 AHU-OPﾎｰﾙ-3F
中グループ①
3 OHU-乗換ﾎｰﾙ-3F
中グループ①
3 AHU-手術ｽﾀｯﾌ-3F
中グループ②
3 OHU-心血（小児）ICU-3F
重3 OHU-心血（小児）一般-3F
中グループ②
3 OHU-心血（小児）SS-3F
中グループ②
3 OHU-救命ICU-3F
重3 AHU-救命一般-3F
中
グループ②
3 AHU-救命ｽﾀｯﾌ-3F
中グループ②3 AHU-ME-3F
中グループ②
3 OHU-家族控室-3F
低グループ⑥
4 OHU-新生児P-4F
低グループ⑤4 OHU-産科SS-4F
低グループ⑤4 OHU-食堂-4F
低グループ⑤4 OHU-NICU-4F
重4 OHU-NICU感染-4F
重4 OHU-GCU-4F
重4 OHU-新生児S-4F
重4 AHU-分娩1-4F
重4 AHU-分娩3-4F
重4 AHU-陣痛-4F
低グループ⑥4 OHU-ｶﾝﾌｧ-4F
低グループ⑥4 AHU-MICU-4F
中グループ②4 AHU-病室1-4F
中グループ②4 AHU-病室2-4F
中グループ②4 AHU-病室3-4F
中グループ②5 OHU-SS南-5F
低グループ⑤5 OHU-SS北・介助浴室-5F
低グループ⑤5 OHU-SS中-5F
低グループ⑤5 OHU-食堂-5F
低グループ⑤5 OHU-CCU1-5F
重5 OHU-CCU2-5F
重5 OHU-ICU-5F
重5 AHU-病室1-5F
中グループ②5 AHU-病室2-5F
中グループ②5 AHU-病室3-5F
中グループ②5 AHU-病室4～6-5F
中グループ②6 OHU-SS南-6F
低グループ⑤6 OHU-SS北・介助浴室-6F
低グループ⑤6 OHU-食堂-6F
低グループ⑤6 AHU-病室1-6F
中グループ②
6 AHU-病室2-6F
中グループ②6 AHU-病室3-6F
中グループ②6 AHU-病室4～6-6F
中グループ②6 AHU-病室7～9-6F
中グループ③7 OHU-SS南-7F
低グループ⑤7 OHU-SS北・介助浴室-7F
低グループ⑤7 OHU-食堂-7F
低グループ⑤7 AHU-病室1-7F
中グループ③7 AHU-病室2-7F
中グループ③7 AHU-病室3-7F
中グループ③
7 AHU-病室4～6-7F
中グループ③
7 AHU-病室7～9-7F
中グループ③
8 OHU-SS南-8F
低グループ⑤8 OHU-SS北・介助浴室-8F
低グループ⑤8 OHU-食堂-8F
低グループ⑤8 AHU-病室1-8F
中グループ③
8 AHU-病室2-8F
中グループ③

備考岐阜県総合医療ｾﾝﾀｰ
ＮＯ
図面名称
123 計装図（105）124 計装図（106）125 計装図（107）126 計装図（108）127 計装図（109）
128 計装図（110）129 計装図（111）130 計装図（112）131 計装図（113）
132 計装図（114）
133 計装図（115）
134 計装図（116）
135 計装図（117）
136 計装図（118）137 計装図（119）138 計装図（120）139 計装図（121）
140 計装図（122）
141 計装図（123）142 計装図（124）143 計装図（124）
144 計装図（125）145 計装図（125）146 計装図（126）
147 計装図（127）
148
149
150
151
152
153
154
155

自動制御系統一覧

系統名（１）
空調機制御（101）空調機制御（102）空調機制御（103）
空調機制御（104）
空調機制御（105）
空調機制御（106）
空調機制御（107）
空調機制御（108）空調機制御（109）
空調機制御（110）空調機制御（111）
空調機制御（112）
空調機制御（113）
空調機制御（114）
空調機制御（115）
空調機制御（116）空調機制御（117）
空調機制御（118）
空調機制御（119）ﾊﾟｯｹｰｼﾞ廻り制御
ＰＡＣ～ﾌｧﾝ制御
漏水警報監視漏水警報監視上水廻り制御雑用水廻り制御
ﾌｧﾝｺｲﾙｿﾞｰﾝ制御(1)ﾌｧﾝｺｲﾙｿﾞｰﾝ制御(2)ﾌｧﾝｺｲﾙｿﾞｰﾝ制御(3)FCCﾕﾆｯﾄｿﾞｰﾝ制御
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ制御
FCC廻り制御
ﾌｧﾝ発停制御計測系統

階
系統名（２）
重要度 点検グループ
備考
8 AHU-病室3-8F
中グループ③8 AHU-病室4～6-8F
中グループ③8 AHU-病室7～9-8F
中グループ③9 OHU-SS南-9F
低グループ⑤9 OHU-SS北・介助浴室-9F
低グループ⑤9 OHU-食堂-9F
低グループ⑤9 AHU-病室1-9F
中グループ③9 AHU-病室2-9F
中グループ③9 AHU-病室3-9F
中グループ④9 AHU-病室4～6-9F
中グループ④9 AHU-病室7～9-9F
中グループ④10 OHU-SS南-10F
低グループ⑤10 OHU-SS北・介助浴室-10F
低グループ⑤10 OHU-食堂-10F
低グループ⑤10 AHU-病室1-10F
中グループ④10 AHU-病室2-10F
中グループ④10 AHU-病室3-10F
中グループ④10 AHU-病室4～6-10F
中グループ④
10 AHU-病室7～9-10F
中グループ④
ｺｼﾞｪﾈ工事の為別途
B1 PAC-12 ｺｼﾞｪﾈ室
4 PAC-13 電気室
低グループ⑥
3 OP1～11
低グループ⑥
3 ICU1～10
低グループ⑥
RF
中
グループ④ MRCP-S-1
RF中
グループ④ MRCP-S-1
故障対応のみ、460組
その他故障対応のみ、8組
その他故障対応のみ、55組
その他故障対応のみ、49組
その他故障対応のみ、1組
その他故障対応のみ、25組
その他故障対応のみ、3組
その他故障対応のみ、1組
その他

点検基準に関する補足
I． 重要度「重」項目及び毎年点検を実施する機器に関して
１ 本館棟
別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるもの
空調 Icont 制御盤１式、自動制御盤・サブパネル・インバータ盤１式
２ 管理棟
空調 Icont 制御盤１式、自動制御盤・サブパネル
３ 情報交流棟
空調 Icont 制御盤１式、自動制御盤・サブパネル
４ アトリウムFCU 冷温水配管切替、自動制御盤、サブパネル
５ すこやか棟
熱源制御

II． 重要度「中」項目に関して
１ 本館棟
別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるものを４グループに分け、５年に１度の点検を実施
グループ「自動制御系統一覧」のNO

前回点検

次回点検

①

NO10～15、29～34、42～47、64～66

2018年度

2023年度②

NO67、69～70、72～74、87～90、98～101、105～108

2019年度

2024年度③

NO109、113～117、121～125、129～130

2020年度

2025年度④

NO131～133、137～141、146～147

2016年度

2021年度

２ 管理棟
以下の項目に関し、5 年に 1 度実施（前回 2018 年度、次回 2023 年度）
外調機制御（１）（OHU-解剖台-B1F、OHU-人工透析-２F）
外調機制御（２）（OHU-作業療法-1F）
３ 情報交流棟
指定項目なし４ アトリウム
指定項目なし５ すこやか棟指定項目なし1

III． 重要度「低」項目に関して
１ 本館棟
別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるものを２グループに分け、５年に１度の点検を実施
グループ⑤「自動制御系統一覧」のNO

前回点検

次回点検

NO9、16～26、37～41、48、76～78、91～94、102～104、2017年度

2022年度

2016年度

2021年度

110～112、118～120、126～128⑥

NO5、8、27、35～36、75、85～86、143～145

２ 管理棟・情報交流棟・アトリウム
点検対象設備を４グループに分け、５年に１度の点検を実施
グループ

点検対象設備

前回点検

次回点検

2016年度

2021年度

管理棟 外調機制御（２）（OHU-部長-3,4,5F、OHU-医局 2019年度

2024年度

管理棟 外調機制御（１）（OHU-更衣-4F）⑦

管理棟 漏水警報監視 （検査室、医療情報室、電気室）
情報交流棟 外調機制御（２）（OHU-厨房-2F）⑧-3F、OHU-医療情報-5F、OHU-事務-6F）
情報交流棟⑨外調機制御（１）（OHU-病院事務-1F、OHU- 2020年度

2025年度

レスト-2F、OHU-ホワイエ-3F）
情報交流棟 漏水警報監視 （厨房、電気室）
情報交流棟⑩空調機制御（１）（AHU-講堂-3F、AHU-大会 2017年度

2022年度議室-3F）
アトリウム 空調機制御（１）（AHU-アトリウム-1F）

３ すこやか棟
以下の項目に関し、5 年に 1 度実施（前回 2018 年度、次回 2023 年度）
外調機（廊下系統）

7F 電気室空調
漏水警報監視（CTCPU 室、操作室天井内、電気室）

IV． 重要度「その他」項目に関して
１ 本館棟
別紙「自動制御系統一覧」で指定のあるもの
２ 管理棟
ファンコイルユニット制御・ファン発停制御（１）・MD 切替制御・フィルター
目詰まり監視・計測系統2

３ 情報交流棟
ファンコイルユニット制御
４ アトリウムファンコイルユニット制御・ファン発停制御
５ すこやか棟
5 階無菌室室圧制御・1 階 MRI ダンパ制御※重要度や点検周期に関わらず、故障時の対応は行うものとする。

3