日本キヤリア㈱様製パッケージエアコン向け
選定方法※下線付きの青文字は対象のページに飛ぶことが可能です。

Ver.2.1

選定するにあたって以下の空調機の資料が必要となりますのでご用意ください。
仕様書、外形図、 電気配線図（※）

注）インターロック配線(※)箇所またはHA [JEM-A]端子(※)が対応しているかを調べる際に必要です。

適用不可機種の代表例
下記の代表例は「適用不可機種一覧」に該当しているため適用不可となります。
◼ 室外機◼ 外気処理エアコン(外気処理モードも含む)◼ 年間冷専エアコン◼ 恒温恒湿用エアコン◼ 加湿器◼ 加湿器を組込んでいる空調機◼ 低温用エアコン◼ 冷蔵庫◼ 産業用除湿機

適用不可機種一覧はこちら：https://ok-kizai.co.jp/documents/#drain-up

使用できない環境、使用方法◼ 複数台の室内ユニットのドレン水をドレンアップ・ポンプキット１台で処理する場合◼ 運転音が問題となる場所◼ 薬品や有機溶剤等の化学物資（酢酸、ベンゼン、トルエン等）が存在する場所◼ 切削粉等のある場所◼ 塩害雰囲気での使用

詳細はこちら：https://ok-kizai.co.jp/documents/#drain-up
1/11

選定の流れ終了位置は 赤枠 となっております。

①空調機がHA[JEM-A]端子対応しているか？
HA[JEM-A]端子の確認方法はこちら

いいえ

はい

③空調機に以下のコネクタがあるか？

いいえ・CN30(短絡コネクタ)(FS)・CN34(短絡コネクタ)(FS)・CN61(6Pコネクタ)

はい②HA接続時のドレンアップ・ポンプキットの選定④ドレンアップ・ポンプキットの選定

2/11⑤弊社お問い合わせ①HA[JEM-A]端子の確認方法※HA端子の有無を確認できない場合、空調機メーカーの方へ、お問い合わせください。
電気配線図で確認
室内ユニット基板にHA[JEM-A]がないかご確認ください。
1. 室内ユニット基板に直接HAと記載がない場合、以下をご参照ください。
1－1．配線図の注意や補足説明に記載されている場合があります。
1－2．配線図の記号説明などに記載されている場合があります。
電気配線図例
1－1．
注意・ HA端子(JEM-A)を使用する場合、～～～～～～～～～～～～～～。
・～～～～～～～～～～～～～～。
コネクタ

室内ユニット基板

記号A

記号B

記号C

1－2．
記号説明
記号A HA端子(JEM-A)
電気配線図

2. 他メーカー製の別売品が必要となる場合がございます。
配線図の基板、記号説明、注意等をご確認ください。

選定の流れへ3/11

②HA接続時のドレンアップ・ポンプキットの選定
注1)室内ユニットにドレンアップ・ポンプを標準装備している機種に使用する場合、揚程を Ａ＞Ｂ にしてください。

下記の表にてドレンアップ・ポンプキットをご選定ください。
壁掛形

天井埋込カセット形
K-DU202K

室内ユニット（ドレンアップ・ポンプ標準装備）

A

揚程
4m

K-KDU573KS
揚程1m

K-KDU301KS
K-KDU301KV

床置形

注2）揚程、配管スペーサー付についてはこちら

揚程10m

注3）品番毎の使用できない環境は下記URLをご確認ください。

K-DU552K

https://ok-kizai.co.jp/documents/#drain-up

ドレンポンプキット

ドレンアップキット

主 最大揚程(m)仕 ドレン排出流量(ℓ/h)
様 運転音(dB)
・壁掛形

・天井埋込カセット形
・天井吊形
・大型天井吊形B

例

1（50Hz/60Hz）
2425
標準タイプ
K-KDU571KV(電源200V)
配管スペーサー付
K-KDU573KV(電源200V)

2(50Hz)/2.5(60Hz)
2432
標準タイプ
K-DU151KV(電源200V)
配管スペーサー付
K-DU155KV(電源200V)

5(50Hz)/6(60Hz)70
455(50Hz)/7(60Hz)
350
5511(50Hz)/15(60Hz)
350
60－－－

K-DU154KV(電源200V)

K-DU202K(電源200V)－－

K-KDU303KV(電源200V)（注１）(1～10馬力)
空調・厨房用天吊形
機
・床置形(店舗用)
・床置形(設備用)

－－－－－

－

K-DU202K(電源200V)

K-DU352K(電源200V)

K-DU552K(電源200V)

K-DU352K(電源200V)

K-DU552K(電源200V)(2～20馬力)・床置形(設備用)
・工場用(天吊、床置)－(2～100馬力)

必須

CN30
CN34
CN61

別売品

オーケー器材(株)製

K-DUP5H 接続キット

オーケー器材(株)製－

日本キヤリア(株)様製(注4)

必要に応じて－－－－PCC-1A 3Pコネクターコード

日本キヤリア(株)様製－－

K-DUP5H 接続キット

TCB-IFCB5 遠方制御インターフェース
K-AG1_銀系抗菌剤(スライム発生抑制剤)
・K-DUP41G・K-DUP1G・K-DUP41G
出口ドレンホース(5m)
出口ドレンホース(10m)
出口ドレンホース(5m)・K-DUP42G・K-DUP2G・K-DUP42G
出口ドレンホース(15m)
出口ドレンホース(30m)
出口ドレンホース(15m)・K-DUP7G
・K-DUP43G
保護ケーシング
出口ドレンホース(30m)・K-DUP8H
・K-DUP44G
保護ケーシング
出口ドレンホース(50m)
・K-DUP55
保護ケーシング・K-DUP41G
出口ドレンホース(5m)・K-DUP42G
出口ドレンホース(15m)・K-DUP43G
出口ドレンホース(30m)・K-DUP44G
出口ドレンホース(50m)
・K-DUP55
保護ケーシング

注4）別売品の詳細なラインアップ及び仕様はカタログまたは外形図などをご覧ください。
カタログURL：https://ok-kizai.co.jp/digital-catalog/#section03
外形図検索（D-SEARCH）：https://d-search.daikin.co.jp/open.html

HA（JEM-A）端子の配線要領
4/11

HA（JEM-A）端子の配線要領

CN61（6Pコネクタ）
K-KDU571,573,301形,K-DU151,155,152形
K-DU202K,352K,552K【必要部材】
・日本キヤリア(株)様製：HA変換コネクタ
・（注）K-DU202Kの時：K-DUP13形（中継ハーネス）
K-DU352,552Kの時：K-DUP21形（中継ハーネス）

5/11

④ドレンアップ・ポンプキットの選定
注1)室内ユニットにドレンアップ・ポンプを標準装備している機種に使用する場合、揚程を Ａ＞Ｂ にしてください。

下記の表にてドレンアップ・ポンプキットをご選定ください。
壁掛形

天井埋込カセット形
K-DU202K

室内ユニット（ドレンアップ・ポンプ標準装備）

K-KDU573KS

A

揚程1mB

例K-KDU301KS
K-KDU301KV

床置形注2）揚程、配管スペーサー付についてはこちら

揚程10m注3）使用できない環境は下記URLをご確認ください。

K-DU552K

https://ok-kizai.co.jp/documents/#drain-up

ドレンポンプキット

ドレンアップキット

主 最大揚程(m)仕 ドレン排出流量(ℓ/h)
様 運転音(dB)
・壁掛形

・天井埋込カセット形
・天井吊形
・大型天井吊形

1（50Hz/60Hz）
2425標準タイプ
K-KDU571KV(電源200V)
配管スペーサー付
K-KDU573KV(電源200V)

2(50Hz)/2.5(60Hz)
2432標準タイプ
K-DU151KV(電源200V)
配管スペーサー付
K-DU155KV(電源200V)

5(50Hz)/6(60Hz)70
455(50Hz)/7(60Hz)
350
5511(50Hz)/15(60Hz)
350
60－－－

K-DU154KV(電源200V)

K-DU202K(電源200V)－－

K-KDU303KV(電源200V)（注１）(1～10馬力)
空調・厨房用天吊形
機
・床置形(店舗用)
・床置形(設備用)－－－－－－

K-DU202K(電源200V)

K-DU352K(電源200V)

K-DU552K(電源200V)

K-DU352K(電源200V)

K-DU552K(電源200V)(2～20馬力)・床置形(設備用)
・工場用(天吊、床置)－(2～100馬力)

必
須

CN30
CN34
CN61

別売品

オーケー器材(株)製

K-DUP5H 接続キット

オーケー器材(株)製－

日本キヤリア(株)様製(注4)

必要に応じて－－－－PCC-1A 3Pコネクターコード

日本キヤリア(株)様製－－

K-DUP5H 接続キット

TCB-IFCB5 遠方制御インターフェースK-AG1_銀系抗菌剤(スライム発生抑制剤)
・K-DUP41G・K-DUP1G・K-DUP41G
出口ドレンホース(5m)
出口ドレンホース(10m)
出口ドレンホース(5m)・K-DUP42G・K-DUP2G・K-DUP42G
出口ドレンホース(15m)
出口ドレンホース(30m)
出口ドレンホース(15m)・K-DUP7G
・K-DUP43G
保護ケーシング
出口ドレンホース(30m)・K-DUP8H
・K-DUP44G
保護ケーシング
出口ドレンホース(50m)
・K-DUP55
保護ケーシング・K-DUP41G
出口ドレンホース(5m)・K-DUP42G
出口ドレンホース(15m)・K-DUP43G
出口ドレンホース(30m)・K-DUP44G
出口ドレンホース(50m)
・K-DUP55
保護ケーシング注4）別売品の詳細なラインアップ及び仕様はカタログまたは外形図などをご覧ください。
カタログURL：https://ok-kizai.co.jp/digital-catalog/#section03
外形図検索（D-SEARCH）：https://d-search.daikin.co.jp/open.html

配線要領については右記のコネクタ番号をクリックしてください。

・CN30（短絡コネクタ）(FS)・CN34（短絡コネクタ）(FS)
6/11

・CN61（6Pコネクタ）

CN30（短絡コネクタ）(FS)、CN34（短絡コネクタ）(FS)の配線要領

K-KDU571形、K-KDU573形
K-DU151形、K-DU155形

K-DU202K【ドレンアップキット、ドレンポンプキット接点変更】
無電圧B接点に変更(出荷時A接点)【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

K-KDU303形、K-DU154形

K-DU352K、K-DU552K【ドレンアップキット、ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)

外形図、据付説明書検索（D-SEARCH）：https://d-search.daikin.co.jp/open.html

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接点変更
7/11

CN61（6Pコネクタ）の配線要領

K-KDU571形、K-KDU573形
K-DU151形、K-DU155形

K-DU202K【ドレンアップキット、ドレンポンプキット接点変更】
無電圧B接点に変更(出荷時A接点)【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の説明書をご覧ください。

【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の説明書をご覧ください。

K-KDU303形、K-DU154形

K-DU352K、K-DU552K【ドレンアップキット、ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)【ドレンポンプキット接点変更】
変更無し(出荷時B接点)【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の説明書をご覧ください。

【TCB-IFCB5設定】
遠方優先モードに設定してください。
設定方法はTCB-IFCB5の説明書をご覧ください。

外形図、据付説明書検索（D-SEARCH）：https://d-search.daikin.co.jp/open.html
ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接点変更
8/11

ドレンアップキット・ドレンポンプキットの接点変更
K-DU202K

K-KDU571形、K-KDU573形
K-DU151形、K-DU155形(1)カバーの取付ねじ１本を外し、カバーを取り外してください。

(1)カバーの取付ねじ１本を外し、カバーを取り外してください。

(2)プリント基板のDS①のポジションをP1からP2に切り換えてください。

(2)プリント基板のDS①のポジションをP2からP1に切り換えてください。

K-DU352K、K-DU552K

K-KDU303形、K-DU154形(1)カバーの取付ねじ２本を外し、カバーを取り外してください。

(1)カバーの取付ねじ１本を外し、カバーを取り外してください。

(2)プリント基板のDS①のポジションをP1からP2に切り換えてください。

(2)プリント基板のDS①のポジションをP1からP2に切り換えてください。

9/11

補足説明
インターロック配線とはドレンアップ・ポンプキットが異常水位となった際に室内機を停止させる配線(水漏れ防止)
HA[JEM-A]端子とは遠隔で運転・停止するための全メーカー共通の規格HA端子に接続することでインターロック配線を取ることが可能です。
揚程とはドレンアップ・ポンプが水をくみ上げるときの高さのこと。
本製品の揚程の基準位置はキット底面からとなっております。

揚程

揚程

基準位置

基準
位置

配管スペーサー付とは配管を後ろの方向に取り出すことでドレン配管と冷媒配管を一緒に施工することが可能です。

【配管スペーサー付】【標準タイプ】
冷媒配管
ドレン配管

ドレン配管

冷媒配管・ドレン配管を一体施工

冷媒配管

冷媒配管・ドレン配管を別々に取り出し冒頭ページへ②HA接続時のドレンアップ・ポンプキットの選定へ

10/11④ドレンアップ・ポンプキットの選定へ

⑤弊社お問い合わせ
選定内容についてのお問い合わせする際に以下の空調機の資料及び内容が必要となりますのでご用意ください。
・仕様書
・外形図
・電気配線図・必要な揚程・使用環境

お問い合わせ先
URL：https://ok-kizai.co.jp/contacts/

11/11