【汚染水について】
要確認事項Ｑ５＊ＡＬＰＳ処理水（トリチウム水）の今後の取り扱いに関する現状の検討・協議状況

次頁以降で回答
出典：第17回多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会(2020.1.31)
・資料2 至近の多核種除去設備等処理水の性状について(抜粋)

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

0至近の多核種除去設備等処理水の性状について2020年1月31日
東京電力ホールディングス株式会社

多核種除去設備の基本情報
多核種除去設備（以下、「ALPS」）は、既設多核種除去設備（既設ALPS）、増設多核種除去設備（増設ALPS）、高性能多核種除去設備（高性能ALPS）で構成
ALPSは、滞留水に含まれるトリチウムを除く放射性の62核種を告示濃度限度未満まで除去できる能力を有するよう設計
ALPSは、2015.5末まではRO濃縮塩水（淡水化装置の濃縮水でストロンチウム（Sr）-90を除去していない水）、以降はSr処理水（淡水化装置の濃縮水でSr-90の濃度が低減された水）を処理
既設ALPS,増設ALPS,高性能ALPSの除去性能（DF；除染係数）は同程度。至近は処理量調整の容易さ等を考慮して、既設ALPS、増設ALPSで処理を実施〇各ALPSの処理量等
設備名

供用開始月

処理量

既設ALPS

2013.3250m3/日/系列
×3系列

増設ALPS

2014.9250m3/日/系列
×3系列

高性能ALPS

2014.10500m3/日

2ALPSによる核種除去システムの概要
既設ALPS・増設ALPSでは薬液、活性炭や機能性材料（吸着材）による吸着などの物理的・化学的性質を利用した処理方法より放射性核種を除去

既設ALPS系統構成（A,B,C系統共に同様の構成）【既設ALPS・増設ALPSの主要設備と役割】
I. 前処理設備①鉄共沈処理設備（既設ALPSのみ）：鉄共沈によるα核種、重金属等の除去②炭酸塩沈殿処理設備：Sr吸着の阻害イオン（Mg、Ca等）を除去し、吸着塔におけるSr除去性能向上を促進※前処理設備にはクロスフローフィルタ（フィルタ孔:20nm）が設置されており、処理する水に含まれる微粉等を除去
II.多核種除去装置③吸着塔他：複数種類の吸着材によりイオン状及びコロイド状の核種（Cs、Sr、I、Sb等）を除去
3

ALPS処理水の62核種告示濃度比総和(推定)毎の貯蔵量（第13回小委員会時）
第13回小委員会掲載時データ（2019/3/31時点のデータを集約）※1※1

62核種の告示濃度比総和（推定）※2
設備運用開始初期の処理水等

クロスフローフィルタの透過水※3、放射能濃度の高いSr処理水の残水にALPS処理水が混合された水※1 運用水位見直しに伴うALPS処理水追加移送で受入れ（2018年10月～）による増加量を含む。なお、受入れ量は少ないため当該タンク群における62核種の告示濃度比総和(推定)は受入前の分類と同じとしている。
※2 ALPS出口の処理水における主要7核種(Cs-134,Cs-137,Sr-90,I-129,Ru-106,Co-60,Sb-125)の告示濃度比総和推定値＋主要7核種以外の告示濃度比総和推定値0.3※3 2013年度に発生した既設ALPSのクロスフローフィルタの不具合により炭酸塩沈殿処理のスラリーが設備出口に透過した事象
4

ALPS処理水の62核種告示濃度比総和(推定)毎の貯蔵量（第13回小委員会集約時以降）
第13回小委員会掲載データ（2019/3/31時点のデータを集約）に2019/12/31までに新たに満水となったタンク群の貯留量※162核種の告示濃度比総和（推定）※2※1 第13回小委員会掲載データ集約時（2019/3/31時点）から2019/12/31までに新たに満水になったタンク群の貯蔵量※2 ALPS出口の処理水における主要7核種(Cs-134,Cs-137,Sr-90,I-129,Ru-106,Co-60,Sb-125)の告示濃度比総和推
定値＋主要7核種以外の告示濃度比総和推定値0.35第13回小委員会掲載データ集約時（2019/3/31時点）以降
新たに満水となったタンク群ごとの放射能濃度（推定値）
核種毎の告示濃度を超えている値

Bエリア

告示濃度比総和（62核種_推定値）が1未満のグループ核種毎の放射能濃度（推定値）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

D

ｾｼｳﾑ(Cs)-137ｾｼｳﾑ(Cs)-134

ｺﾊﾞﾙﾄ(Co)ｰ60 ｱﾝﾁﾓﾝ(Sb)ｰ125 ﾙﾃﾆｳﾑ(Ru)ｰ106 ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ(Sr)ｰ90 ﾖｳ素(I)ｰ129

ﾄﾘﾁｳﾑ(H)ｰ3

告示濃度9.00E+01[Bq/L]

告示濃度6.00E+01[Bq/L]

告示濃度2.00E+02[Bq/L]

告示濃度6.00E+04[Bq/L]

全ﾍﾞｰﾀ(β)[Bq/L]

1.55E-01

告示濃度8.00E+02[Bq/L]

告示濃度1.00E+02[Bq/L]

告示濃度3.00E+01[Bq/L]

告示濃度9.00E+00[Bq/L]

告示濃度比総和※1（62核種_推定値）

2.08E-01

2.61E-01

5.63E-01

1.38E+00

8.97E-02

4.67E-01

5.49E+05

5.50E+00

0.38G6エリア
A

6.21E-01

1.76E-01

1.73E+00

4.66E-01

1.52E+00

3.12E-01

4.43E-01

1.11E+06

2.12E+01

0.39

B

1.39E-01

1.73E-01

1.43E+00

4.55E-01

1.19E+00

8.34E-02

1.41E+00

1.11E+06

1.76E+01

0.48C

1.29E-01

1.90E-01

4.30E-01

4.64E-01

1.21E+00

9.11E-02

1.72E+00

7.46E+05

1.40E+01

0.51

H3エリア
A

2.85E-01

1.59E-01

8.22E-01

4.43E-01

1.45E+00

5.75E-01

7.16E-01

8.48E+05

1.76E+01

0.42B

2.88E-01

1.59E-01

8.34E-01

4.44E-01

1.60E+005.69E-01

7.23E-01

8.55E+05

1.82E+010.43※1 主要核種（ｾｼｳﾑ-137,ｾｼｳﾑ-134,ｺﾊﾞﾙﾄ-60,ｱﾝﾁﾓﾝ-125,ﾙﾃﾆｳﾑ-106,ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90,ヨウ素-129）の告示濃度比（推定値）の和と62核種中の主要核種以外の告示濃度比(推定値)0.3の合算値【参考】放射能濃度ほかの数値表記について（例） 4.16E+01 ＝ 4.16×10１ = 41.6
4.16Eー01 ＝ 4.16×10-1 = 0.416

6第13回小委員会掲載データ集約時（2019/3/31時点）以降新たに満水となったタンク群ごとの放射能濃度（推定値）
核種毎の告示濃度を超えている値

H5エリア

告示濃度比総和（62核種_推定値）が1未満のグループ
核種毎の放射能濃度（推定値）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｾｼｳﾑ(Cs)-137

ｾｼｳﾑ(Cs)-134

ｺﾊﾞﾙﾄ(Co)ｰ60 ｱﾝﾁﾓﾝ(Sb)ｰ125 ﾙﾃﾆｳﾑ(Ru)ｰ106 ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ(Sr)ｰ90 ﾖｳ素(I)ｰ129

ﾄﾘﾁｳﾑ(H)ｰ3

告示濃度9.00E+01[Bq/L]

告示濃度6.00E+01[Bq/L]

告示濃度2.00E+02[Bq/L]

告示濃度9.00E+00[Bq/L]

告示濃度6.00E+04[Bq/L]

全ﾍﾞｰﾀ(β)[Bq/L]

告示濃度8.00E+02[Bq/L]

告示濃度1.00E+02[Bq/L]

告示濃度3.00E+01[Bq/L]

告示濃度比総和※1（62核種_推定値）

A

1.52E-01

1.96E-01

1.44E+00

4.94E-01

1.52E+00

8.96E-02

2.05E+00

1.03E+06

1.94E+01

0.56

B

1.52E-01

1.98E-01

1.44E+00

5.99E-01

1.51E+00

9.01E-02

2.07E+00

1.03E+06

1.94E+01

0.56C1.51E-01

2.02E-01

1.47E+00

6.00E-01

1.51E+00

8.84E-02

2.00E+00

1.05E+06

1.96E+01

0.55

H6(Ⅱ)エリアA

1.53E-01

1.98E-01

1.80E+00

5.09E-01

1.24E+00

8.53E-02

2.23E+00

1.18E+06

1.96E+01

0.58

B

1.45E-01

2.00E-01

1.12E+00

9.58E-01

1.79E+00

8.63E-02

2.72E+00

7.81E+05

1.44E+01

0.63C

2.62E-01

2.22E-01

1.06E+00

5.58E-01

1.29E+00

2.40E-01

4.04E-01

1.19E+06

1.97E+01

0.38※1 主要核種（ｾｼｳﾑ-137,ｾｼｳﾑ-134,ｺﾊﾞﾙﾄ-60,ｱﾝﾁﾓﾝ-125,ﾙﾃﾆｳﾑ-106,ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ-90,ヨウ素-129）の告示濃度比（推定値）の和と62核種中の主要核種以外の告示濃度比(推定値)0.3の合算値【参考】放射能濃度ほかの数値表記について（例） 4.16E+01 ＝ 4.16×10１ = 41.6
4.16Eー01 ＝ 4.16×10-1 = 0.416

7今後貯蔵するALPS処理水について
至近のALPS処理水は、ALPS出口での分析結果で告示濃度限度を下回っており、今後も告示濃度限度を意識した処理により告示濃度比総和１未満の継続を目指す
一方、Sｒ処理水（ALPS処理前の水）タンクとして使用していたタンクのALPS処理水タンクへの再利用計画を進めており、再利用による告示濃度比への影響を確認していく
Sr処理水タンクのALPS処理水タンクへの再利用計画について
137万m3のタンク容量確保（2020年12月末）に向け，Sr処理水（ALPS処理前の水）タンクをALPS処理水タンクへ再利用する計画
2015年度に実施したタンクの再利用（Sr処理水用タンクからALPS処理水用タンクへの用途変更）では，当時汚染水発生量が多かったため貯留先容量確保を優先し、Sr処理水タンク底部に残水・スラッジが残った状態でALPS処理水を受け入れる方法で実施した（告示濃度比は100を超えている。p3グラフ参照）
2020年3月頃からALPS処理水の受入を開始する予定の再利用タンク（93基【約9.7万m3】）では、タンク底部のスラッジ回収・清掃を実施した上でALPS処理水を受け入れるため、従来の再利用よりも告示濃度比の総和は小さくなるものの、タンク内に残留する放射性物質の影響によりALPS出口濃度より高くなることが想定されるため、受け入れ後に告示濃度比への影響を確認していく
なお、ALPS処理水を環境へ放出する場合には、実測により告示濃度比総和1を超えることが確認されたものに対しては二次処理を実施
8

Sr処理水タンクの再利用方法について
2015年当時の方法

Sr処理水

ALPS処理水

底部残水・スラッジ

底部残水・スラッジ

底部残水・スラッジと混合

Sr処理水の排水

Sr処理水・スラッジを残した状態でALPS処理水を受け入れ

Sr処理水の残水・スラッジと混合告示濃度比総和は100超

今回の受け入れ方法
Sr処理水

Sr処理水の排水及びスラッジ回収と底部清掃

ALPS処理水

ALPS処理水を受け入れ

告示濃度比総和は従来よりも低く抑えられる
9処理水ポータルサイトのデータ更新等について

2018/11/30 多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第11回）にてご報告の通り、特に社会の皆様の関心が高い「処理水」に関する情報を分かりやすくま
とめ、「処理水ポータルサイト」を公開しています
日本語PC版
2018/12/10 公開
日本語スマートフォン版
2019/ 2/15 公開
英語PC版
2019/ 1/21 公開
英語スマートフォン版
2019/ 2/28 公開
多核種除去設備等の処理水の貯蔵量について、四半期毎にデータ更新を行う計画であり、2019/9/30現在のデータに更新しています（2019/11/26公開）
2019/12/31現在のデータについては、2020年2月末までに公開予定です10