別添 2

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉
使用済燃料プール監視設備について目次

1. 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）

1.1 概要1.2 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）について
1.3 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の計測結果の記録及び保存について
1.4 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の電源構成について
1.5 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の設置場所について（別紙 1）各計測装置の記録及び保存について（別紙 2）使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）について（別紙 3）警報設定値について

1. 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）
1.1 概要平成 25 年 7 月 8 日に施行された新規制基準のうち，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下，設置許可基準規則）」
第十六条第 3 項（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設）において，『使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備』の設置が要求されている。
このため，使用済燃料プールの水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を監視する，設計基準対象施設である使用済燃料プール監視設備について，以下のとおり基準適合性を確認した。
1.2 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）について設置許可基準規則第十六条第 3 項にて要求されている『使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備』については，使用済燃料貯蔵プール水位，使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出，燃料プール冷却浄化
系ポンプ入口温度，使用済燃料貯蔵プール温度，使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ，原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ，燃料取替エリア排気放射線モニタを設置している。また使用済燃料プー
ルの水位低下，上昇及び温度上昇並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し，中央制御室に警報を発信する機能を有している。
（第 1.2.1 表及び第 1.2.2 表参照）
さらに，外部電源が利用できない場合においても，『発電用原子炉施設の状態を示す事項（以下「パラメータ」という。）』として，使用済燃料プールの水位及び水
温並びに燃料取扱場所の放射線量を監視する，使用済燃料貯蔵プール水位，使用済
燃料貯蔵プールライナ漏えい検出，燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度，使用済
燃料貯蔵プール温度，使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域），燃料貯蔵プー
ルエリア放射線モニタ，原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ，燃料取替エリア
排気放射線モニタについて，非常用所内電源設備からの電源供給により監視可能であるとともに，測定結果については，表示し，記録し，これを保存することとしている。

16 条－別添 2－1

第 1.2.1 表
名称

使用済燃料貯蔵
プール水位

検出器種類

フロート式

16 条－別添 2－2

使用済燃料貯蔵プールライナ漏
えい検出

フロート式

燃料プール冷却浄化系ポンプ
入口温度

熱電対

使用済燃料貯蔵
プール温度

熱電対

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）

熱電対

使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の一覧

測定範囲の考え方

水位が通常水位(6 号炉：T.M.S.L.
31395mm，7 号炉：T.M.S.L.31390mm)
近傍であること。

使用済燃料プールライナ部からの漏えいを検知できること。

燃料プール冷却浄化系の系統より
プール温度は 52℃以下に維持されており，使用済燃料プールの水が通常温度より高くなったことを検出するため，プール水の最高許容温度（65℃）に余裕を見た温度としている。

使用済燃料プール上端近傍からプール下端まで計測できる。

測定範囲

警報設定値

設置場所

個数

耐震重要
度分類

原子炉建屋 4 階

6 号炉：17 号炉：1

C

原子炉建屋 1 階

6 号炉：17 号炉：1B

原子炉建屋 2 階

6 号炉：17 号炉：1

C

原子炉建屋 4 階

6 号炉：17 号炉：1

C

原子炉建屋 4 階

6 号炉：17 号炉：1

C（Ss）※

6 号炉
水位低
通常水位-162mm(T.M.S.L.31233mm)
水位高
通常水位+32mm(T.M.S.L.31427mm)
―
7 号炉
水位低
通常水位-250mm(T.M.S.L.31140mm)
水位高
通常水位+109mm(T.M.S.L.31499mm)
6 号炉
ドレン止め弁(T.M.S.L.12696mm)+523mm(T.M.S.L.13219mm)―
7 号炉
ドレン止め弁(T.M.S.L.12657mm)+650mm(T.M.S.L.13307mm)
6 号炉

温度高

57℃

0～100℃
7 号炉

温度高

55℃

6 号炉

温度高

57℃

0～100℃
7 号炉
水位：
6 号炉
T.M.S.L.20180 ～
31170mm
7 号炉
T.M.S.L.20180 ～
31123mm
温度：0～150℃※基準地震動 Ss による地震力に対して，機能を維持する設計とする。

温度高

55℃

6 号炉
水位低 通常水位-225mm(T.M.S.L.31170mm)
温度高 57℃
7 号炉
水位低 通常水位-267mm(T.M.S.L.31123mm）
温度高 55℃

第 1.2.2 表
名称
燃料貯蔵プール
エリア放射線モ
ニタ

燃料取替エリア
排気放射線モニタ

原子炉区域換気
空調系排気放射線モニタ

使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の一覧

検出器種類

測定範囲の考え方

測定範囲

半導体式

使用済燃料プールの遮蔽設計区分はＦとなり（遮蔽設計区分 Ｆ≧
1mSv/h）1mSv/h 以上が計測できる設定とする。

1～104mSv/h

半導体式

燃料取扱場所の放射能レベルを連続的に監視し，非常用ガス処理系を起動する設定値であるバックグラ
ウンドの 10 倍以上が計測できる範囲とする。

10-3～10mSv/h

半導体式

原子炉区域から放出される換気空調系排気を連続的に監視し，非常用
ガス処理系を起動する設定値であるバックグラウンドの 10 倍以上が計測できる範囲とする。

-4

10 ～1mSv/h

設置場所

個数

耐震重要
度分類

5.0×100mSv/h

原子炉建屋 4 階

6 号炉：27 号炉：2C高高
高

バックグラウンドの 10 倍
バックグラウンドの 5 倍

原子炉建屋 4 階

6 号炉：47 号炉：4S

高高
高バックグラウンドの 10 倍
バックグラウンドの 5 倍

6 号炉：
原子炉建屋中 4 階
7 号炉：
原子炉建屋 3 階

6 号炉：47 号炉：4

S

警報設定値

16 条－別添 2－3

（1） 使用済燃料貯蔵プール水位○計測目的：使用済燃料プールの通常補給レベルの監視及び基準水位レベ
ル（6 号炉 T.M.S.L.31395mm，7 号炉 T.M.S.L.31390mm）からの水位の異常な低下及び上昇の早期監視。
○構成概略：フロート式水位検出器で検出された使用済燃料プールの水位は，所定の警報設定値に達した場合，水位低及び水位高の検出信号が，中央制御室に発信され，警報が発せられるとともに，プロセス計
算機からタイプライタに出力し記録する。
○警報設定：
水位高：使用済燃料プール水位の異常な上昇によって運転操作床面へ
プール水が溢れるのを事前に検知する設定値を設ける。
6 号炉：通常水位 +32mm (T.M.S.L.31427mm）
7 号炉：通常水位 +109mm (T.M.S.L.31499mm）
水位低：燃料プール冷却浄化系ポンプが停止した場合の水位低下を考慮し，想定していない異常な水位低下を早期に検知するため
燃料プール冷却浄化系ポンプが停止した場合の水位より下に設定値を設ける。
6 号炉：通常水位 -162mm（T.M.S.L.31233mm）
7 号炉：通常水位 -250mm（T.M.S.L.31140mm）
フロート式水位
検出器

中央制御室
警 報
プロセス計算機記 録

第 1.2.1 図

使用済燃料貯蔵プール水位の概略構成図

検出器

T.M.S.L.31427mm(水位高)T.M.S.L.31395mm(通常水位)

T.M.S.L.31233mm(水位低)使用済燃料プール

第 1.2.2 図

使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定値（6 号炉）
16 条－別添 2－4

検出器

T.M.S.L.31499mm(水位高)T.M.S.L.31390mm(通常水位)

T.M.S.L.31140mm(水位低)使用済燃料プール

第 1.2.3 図

使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定値（7 号炉）（設備仕様）個
数 ： 6 号炉 1 個
7 号炉 1 個
設 置 場 所 ： 原子炉建屋 4 階
警 報 設 定 値 ： 6 号炉
水位高:通常水位 ＋32mm (T.M.S.L.31427mm）
水位低:通常水位 -162mm（T.M.S.L.31233mm）
7 号炉
水位高:通常水位＋109mm (T.M.S.L.31499mm）
水位低:通常水位 -250mm（T.M.S.L.31140mm）
一 括 警 報 ： FPC（A）
個 別 警 報 ： 燃料プール水位低，燃料プール水位高16 条－別添 2－5

（2） 使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出○計測目的：使用済燃料プールライナからの漏えいの早期監視。
使用済燃料プールライナから漏えいがある場合，漏えいしたプール水は使用済燃料プールライナドレン漏えい検出系配管を通じドレン溜にたまる。このドレン水位を検出することで使用済燃料プールライナからの漏えいを監視する。
○構成概略：使用済燃料プールライナドレン漏えい検出系配管を通じドレン溜にたまった漏えい水をフロート式水位検出器で検出し，使用済燃料プールライナからの漏えい量が，所定の警報設定値に達した場
合，漏えい水検出信号を中央制御室に発し，警報が発せられるとともに，プロセス計算機からタイプライタに出力し記録を行う。
○警報設定：使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出は，漏えい水検出器の下流側に設けたドレン止め弁からの水位により早期に漏えいを検出する。
６号炉はドレン止め弁(T.M.S.L.12696mm)より+523mm(T.M.S.L.13219mm)，
7 号炉はドレン止め弁(T.M.S.L.12657mm)より+650mm(T.M.S.L.13307mm)としている。
フロート式水位
検出器

中央制御室
警 報
プロセス計算機記 録

第 1.2.4 図

使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の概略構成図

16 条－別添 2－6

使用済燃料プール

使用済燃料

漏えい目視箱検出器
T.M.S.L.13219mm(水位高)T.M.S.L.12696mm(ドレン止め弁)

第 1.2.5 図

使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の警報設定値（6 号炉）
使用済燃料プール

使用済燃料：フローグラス
検出器
T.M.S.L.13307mm(水位高)T.M.S.L.12657mm(ドレン止め弁)

第 1.2.6 図

使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の警報設定値（7 号炉）

16 条－別添 2－7

（設備仕様）個
数 ： 6 号炉 1 個
7 号炉 1 個
設 置 場 所 ： 原子炉建屋 1 階
警 報 設 定 値 ： 6 号炉
ドレン止め弁(T.M.S.L.12696mm)より+523mm(T.M.S.L.13219mm)
7 号炉
ドレン止め弁(T.M.S.L.12657mm)より+650mm(T.M.S.L.13307mm)
一 括 警 報 ： FPC（A）
個 別 警 報 ： 燃料プールライナドレン漏えい大16 条－別添 2－8

（3） 使用済燃料貯蔵プール温度及び燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度○計測目的：使用済燃料プール温度の異常な上昇の監視及び冷却状況の把握。
○構成概略：6 号炉使用済燃料貯蔵プール温度及び燃料プール冷却浄化系ポン
プ入口温度は，使用済燃料プールの水温を熱電対により検出し，熱電対からの起電力を，安全系多重伝送盤内の演算装置を経由し，ESF 盤内の演算装置において温度信号に変換する処理を行った後，中央制御室に指示及び記録されるとともに，所定の警報設定値に達した場合，温度高の検出信号が発信され，中央制御室に警報が発せられる。
7 号炉使用済燃料貯蔵プール温度及び燃料プール冷却浄化系ポン
プ入口温度は，使用済燃料プールの水温を熱電対により検出し，熱電対からの起電力を，ESF 盤内の演算装置において温度信号に変換する処理を行った後，中央制御室に指示及び記録されるとともに，所定の警報設定値に達した場合，温度高の検出信号が発信され，中央制御室に警報が発せられる。
○計測範囲：冷却水の過熱状態を監視できるよう，0～100℃の温度計測を可能としている。
〇警報設定：使用済燃料貯蔵プール温度及び燃料プール冷却浄化系ポンプ入口
温度の設定値は，燃料プール冷却浄化系の系統よりプール温度は52℃以下に維持されており，使用済燃料プールの水が通常温度より高くなったことを検出するため， プール水の最高許容温度（65℃）に余裕を見た温度（6 号炉：57℃，7 号炉：55℃）として
いる。
中央制御室
熱電対

第 1.2.7 図

安全系多重伝送現場盤

ESF 盤

演算装置

演算装置

警

報

指

示

記

録

6 号炉使用済燃料貯蔵プール温度及び燃料プール冷却浄化系ポンプ入口
温度の概略構成図

16 条－別添 2－9中央制御室
ESF 盤

熱電対

演算装置

警

報

指

示

記

録

第 1.2.8 図 ７号炉使用済燃料貯蔵プール温度及び燃料プール冷却浄化系ポンプ入口
温度の概略構成図

使用済燃料プール

スキマサージ
タンク

検出器

使用済燃料
プールへ

使用済燃料
燃料プール冷却浄化系ポンプ

第 1.2.9 図

燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度の設置図

【7号炉】

【6号炉】

検出器

検出器

T.M.S.L.31395mm(通常水位)

T.M.S.L.31390mm(通常水位)

T.M.S.L.31106mm
T.M.S.L.31095mm

使用済燃料プール

使用済燃料プール

第 1.2.10 図

使用済燃料貯蔵プール温度の設置図

16 条－別添 2－10

（設備仕様）計 測 範 囲 ： 0～100℃
個
数 ： 6 号炉 2 個
7 号炉 2 個設 置 場 所 ： 原子炉建屋 2 階（燃料プール冷却浄化系ポンプ入口
温度）
原子炉建屋 4 階（使用済燃料貯蔵プール温度）
警 報 設 定 値 ： 6 号炉 温度高 57℃
7 号炉 温度高 55℃
一 括 警 報 ： FPC（A）
個 別 警 報 ： FPC ポンプ入口温度高使用済燃料貯蔵プール水温度高16 条－別添 2－11

（4） 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）○計測目的（水位）：使用済燃料プール水位の異常な低下の監視。
○計測目的（温度）：使用済燃料プール温度の異常な上昇の監視及び冷却状況の把握。
○構成概略：使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域）の検出信号は，熱電対からの起電力を，中央制御室の指示部にて温度信号に変換する処理を行った後，使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域）を中央制御室に指示し，記録する。また，所定の警報設定値に達した場合に警報が発せられる。
使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）は，T.M.S.L.20180mm から 15 箇所に設置した液相及び気相の熱電対からの起電力を，中央制御室の指示部にて水位信号へ変換する処理を行った後，使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）を中央制御室に指示し，記録する。気相と液相の差温度を確認することにより間接的に水位を監視することができる。また，所定の警報設定値に達した場合に警報が発せられる。
中央制御室

熱電対
（注 1）

指

示

警

報

（注 1）記録計

第 1.2.11 図

使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域）
中央制御室

熱電対
（注 1）

指

示

警

報

指

示

（注 1）記録計

第 1.2.12 図

使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）〇計測範囲（水位）：使用済燃料プール上端近傍からプール下端まで計測を可能としている。
なお，基準地震動 Ss によるスロッシングを考慮した溢水時（通常水位から約 2.9m 低下）においても計測可能な範囲としている。
○計測範囲（温度）：冷却水の過熱状態を監視できるよう，0～150℃の温度計測を可能としている。

16 条－別添 2－12

〇警報設定（水位）：水位低：使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）の設定値
は，燃料プール冷却浄化系ポンプが停止した場
合の水位低下を考慮し，想定していない異常な水位低下を早期に検知するため燃料プール冷却浄化系ポンプが停止した場合の水位より下に設定値を設ける。
6 号炉：通常水位-225mm（T.M.S.L.31170mm）
7 号炉：通常水位-267mm（T.M.S.L.31123mm）〇警報設定（温度）：使用済燃料貯蔵プール温度（SA 広域）の設定値は，燃料プール冷却浄化系の系統よりプール温度は 52℃以下に維持されており，使用済燃料プールの水が通常温度より高くなったことを検出するため，プール水の最高許容温度（65℃）に余裕を見た温度（6 号炉：57℃，7 号炉：
55℃）としている。

16 条－別添 2－13

単位：mm●：熱電対

T.M.S.L.31700

T.M.S.L.31395（通常水位）

T.M.S.L.31575

T.M.S.L.30983（サイフォンブレーク孔）

T.M.S.L.31170

T.M.S.L.28495（スロッシング時の水位低下）
計測
範囲

T.M.S.L.24420
使用済燃料
貯蔵ラック
T.M.S.L.20180
T.M.S.L.19880（底部）

第 1.2.13 図6 号炉使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）

単位：mm
●：熱電対

T.M.S.L.31700
T.M.S.L.31575

T.M.S.L.31390（通常水位）

T.M.S.L.31123

T.M.S.L.30890（サイフォンブレーク孔）

T.M.S.L.28490（スロッシング時の水位低下）
計測
範囲

T.M.S.L.24373
使用済燃料
貯蔵ラック
T.M.S.L.20180
T.M.S.L.19880（底部）

第 1.2.14 図7 号炉使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）
16 条－別添 2－14

（設備仕様）計 測 範 囲 ： 【水位】
6 号炉：T.M.S.L.20180 ～ 31170mm
7 号炉：T.M.S.L.20180 ～ 31123mm【温度】
6 号及び 7 号炉：0～150℃
個
数 ： 6 号炉 1 個（検出点 14 箇所）
7 号炉 1 個（検出点 14 箇所）
設 置 場 所 ： 原子炉建屋 4 階
警 報 設 定 値 ： 6 号炉
水位低 ：通常水位 -225mm（T.M.S.L.31170mm）
温度高 ：57℃（T.M.S.L.29920mm）
7 号炉
水位低
温度高

：通常水位 -267mm（T.M.S.L.31123mm）：55℃（T.M.S.L.29873mm）

個 別 警 報 ： SFP（広域）水位低，SFP（広域）温度高

16 条－別添 2－15

（5） 燃料貯蔵プールエリア放射線モニタ○計測目的：通常時及び燃料取扱事故（燃料集合体の落下）時において燃料取
扱場所の放射線量について変動する可能性のある範囲を測定し監視する。
○構成概略：6 号炉燃料貯蔵プールエリア放射線モニタは放射線量率を，半導体検出器を用いてパルス信号として検出する。検出したパルス信号を中央制御室の指示部にて放射線量率信号へ変換する処理を行った後，放射線量率は中央制御室に指示及び記録されるとともに，所定の警報設定値に達した場合，放射線レベル高の検出信号が発信され，中央制御室に警報が発せられる。
7 号炉燃料貯蔵プールエリア放射線モニタは放射線量率を，半導体検出器を用いてパルス信号として検出する。検出したパルス信号を放射線モニタ多重伝送現場盤内の演算装置において放射線量率信号へ変換する処理を行った後，放射線量率は中央制御室に指示及び記録されるとともに，所定の警報設定値に達した場合，放射線レベル高の検出信号が発信され，中央制御室に警報が発せられる。
○計測範囲：燃料貯蔵プールエリア放射線モニタの計測範囲の計測下限値は，使用済燃料プールの遮蔽設計区分はＦとなり（遮蔽設計区分 Ｆ≧1mSv/h）1mSv/h 以上が計測できる設定とする。検出器は 4 デカードまでの測定が可能であり，当該エリアモニタの計測範囲は，
1～104mSv/h の放射線量率を計測可能とする。
〇警報設定：事故等による放射線レベルの上昇を検知するため，警報設定値は，5mSv/h としている。
中央制御室

半導体検出器指 示

第 1.2.15 図

録

警

報

6 号炉燃料貯蔵プールエリア放射線モニタの概略構成図

半導体検出器放射線モニタ
多重伝送現場盤
演算装置

第 1.2.16 図

記

中央制御室
指 示

記

録

警

報

7 号炉燃料貯蔵プールエリア放射線モニタの概略構成図
16 条－別添 2－16

（設備仕様）計 測 範 囲 ： 1～104mSv/h
個
数 ： 6 号炉 2 個
7 号炉 2 個設 置 場 所 ： 原子炉建屋 4 階
警 報 設 定 値 ： 5.0×100mSv/h
一 括 警 報 ： 放射線モニタ高／高高
個 別 警 報 ： 原子炉建屋放射線レベル高16 条－別添 2－17

（6） 燃料取替エリア排気放射線モニタ○計測目的：燃料取扱場所での燃料取扱事故（燃料集合体の落下）時により放出される核分裂生成物を検出し，原子炉建屋の通常換気空調系を停止するとともに，非常用ガス処理系に切り替えるため，燃料取替エリア排気の放射線量を監視する。
○構成概略：使用済燃料プールエリアの放射線量率を，半導体検出器を用いてパルス信号として検出する。検出したパルス信号を中央制御室の指示部にて放射線量率信号へ変換する処理を行った後，放射線量率は中央制御室に指示及び記録されるとともに，所定の警報設定値に達した場合，放射線レベル高又は高高の検出信号が発信され，中央制御室に警報が発せられる。また高高信号で非常用ガス処理
系を起動する。
○計測範囲：燃料取扱場所の放射能レベルを連続的に監視し，異常な放射能上昇を検知した場合に，原子炉建屋の通常換気空調系を停止するとともに，非常用ガス処理系を起動する設定値であるバックグラウ
ンドの 10 倍以上が計測できる範囲とする。
〇警報設定：事故等による放射線レベルの上昇を検知するため，警報設定値は，バックグラウンドの 5 倍及び 10 倍としている。
半導体検出器

中央制御室
指 示

第 1.2.17 図

記

録

警

報

燃料取替エリア排気放射線モニタ（設備仕様）
計 測 範
個

囲 ： 10-3～10mSv/h
数 ： 6 号炉 4 個
7 号炉 4 個設 置 場 所 ： 原子炉建屋 4 階
警 報 設 定 値 ： 高高 バックグラウンドの 10 倍高バックグラウンドの 5 倍
一 括 警 報 ： 高高 燃取床放射能高高高
放射線モニタ高/高高
個 別 警 報 ： 高高 燃料取替エリア排気放射能高高高
燃料取替エリア排気放射能高16 条－別添 2－18

（7） 原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ○計測目的：燃料取扱場所での燃料取扱事故（燃料集合体の落下）時により放出される核分裂生成物を検出し，原子炉建屋の通常換気空調系を停止するとともに，非常用ガス処理系に切り替えるため，原子炉区域換気空調系排気の放射線量を監視する。
○構成概略：原子炉区域換気空調系の放射線量率を，半導体検出器を用いてパルス信号として検出する。検出したパルス信号を中央制御室の指示部にて放射線量率信号へ変換する処理を行った後，放射線量率は中央制御室に指示及び記録されるとともに，所定の警報設定値に達した場合，放射線レベル高又は高高の検出信号が発信され，中央制御室に警報が発せられる。また，高高信号で非常用ガス処
理系を起動する。
○計測範囲：原子炉区域から放出される換気空調系排気を連続的に監視し，異常な放射能上昇を検知した場合に，原子炉建屋の通常換気空調系を停止するとともに，非常用ガス処理系を起動する設定値である
バックグラウンドの 10 倍以上が計測できる範囲とする。
〇警報設定：事故等による放射線レベルの上昇を検知するため，警報設定値は，バックグラウンドの 5 倍及び 10 倍としている。
半導体検出器

中央制御室
指

示

記 録
警 報

第 1.2.18 図原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ（設備仕様）
計 測 範 囲 ： 10-4～1mSv/h
個
数 ： 6 号炉 4 個
7 号炉 4 個設 置 場 所 ： 6 号炉 原子炉建屋中 4 階
7 号炉 原子炉建屋 3 階
警 報 設 定 値 ： 高高 バックグラウンドの 10 倍高バックグラウンドの 5 倍
一 括 警 報 ： 高高 R/B 放射能高高高
放射線モニタ高/高高
個 別 警 報 ： 高高 原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ高高高原子炉区域換気空調系排気放射線モニタ高16 条－別添 2－19

1.3

使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の計測結果の記録及び保存について「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第三十四条において使用済燃料プールの温度，水位及び燃料取扱場所の放射線量について，「表示，記録，保存」が追加要求されており，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定 第11 章記録及び報告 第 120 条に定める保安に関する記録及び社内マニュアルに基づき保存期間等を定めて保管することとしている。
第 1.3.1 表
要求項目
十二

十四

使用済燃料プール監視設備の記録保管期間
計測装置
記録方法
保存期間

管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。）の線量当量率

燃料貯蔵プール
エリア放射線モ
ニタ

記録紙

10 年

原子炉区域換気
空調系排気放射線モニタ
燃料取替エリア
排気放射線モニタ

記録紙

5年

使用済燃料その他の高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温及び水位

使用済燃料貯蔵プール水位
使用済燃料貯蔵
プール温度

日常点検表

5年

日常点検表

5年

16 条－別添 2－20

1.4 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の電源構成について
外部電源が利用できない場合においても使用済燃料プールの水位，温度及び燃料取扱場所の放射線量を監視することが要求されていることから使用済燃料プール
監視設備は，非常用所内電源設備より受電し，外部電源が喪失した場合においても計測できるようにしている。（第十六条 第 3 項）

16 条－別添 2－21

①

MCC 6C-1-8②直流125V
充電器

第 1.4.1 図 計測装置の電源構成概略図（6 号炉）

16 条－別添 2－22

・使用済燃料貯蔵プールエリア
放射線モニタ(A)・使用済燃料貯蔵プールエリア
放射線モニタ(B)・原子炉区域換気空調系排気
放射線モニタ(A)・燃料取替エリア排気放射線モニタ(A)直流125V
充電器

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）
・使用済燃料貯蔵プール水位・使用済燃料貯蔵プール温度
・燃料プール冷却浄化系ポンプ入口
温度・使用済燃料貯蔵プール
ライナー漏えい検出

直流125V分電盤(6A)

直流125V
主母線盤6B

直流125V
蓄電池6B

MCC 6D-1-7

非常用低圧母線 6D-1

直流125V
充電器

直流125V
主母線盤6A

直流125V
蓄電池6A-2

D/G
D/G

①

交流120V
バイタル分電盤

直流125V
直流125V
主母線盤6D
充電器盤
6Ｄ

直流125V
蓄電池6D

動力変圧器

(6C)

交流120V
バイタル
電源装置

MCC 6E-1-4

・原子炉区域換気空調系排気
放射線モニタ(C)・燃料取替エリア排気放射線モニタ(C)

交流120V
バイタル分電盤

直流125V
直流125V
主母線盤6C
充電器盤
6Ｃ

直流125V
蓄電池6C

MCC 6E-1-3

非常用低圧母線 6E-1

D/G

：切替装置

：配線用遮断器：遮断器：非常用ディーゼル発電機

非常用高圧母線 6E

D/G

【凡例】

・原子炉区域換気空調系排気
放射線モニタ(D)・燃料取替エリア排気放射線モニタ(D)②

交流120V
バイタル
電源装置

③

(6B)

・原子炉区域換気空調系排気
放射線モニタ(B)・燃料取替エリア排気放射線モニタ(B)

交流120V
バイタル分電盤

交流120V
バイタル
電源装置

MCC 6D-1-8

動力変圧器

非常用高圧母線 6D

直流125V
充電器

交流120V
バイタル分電盤

交流120V
バイタル
電源装置

③

MCC 6C-1-7

直流125V
蓄電池6A

非常用低圧母線 6C-1

動力変圧器

非常用高圧母線 6C

MCC：モータ・コントロール・センタ（略語）

直流125V
充電器

直流125V
充電器

直流125V
主母線盤7A

16 条－別添 2－23

第 1.4.2 図 計測装置の電源構成概略図（7 号炉）
動力変圧器

交流120V
バイタル
電源装置

MCC 7D-1-6

・原子炉区域換気空調系排気
放射線モニタ(B)・燃料取替エリア排気放射線モニタ(B)

交流120V
バイタル分電盤

直流125V
主母線盤7B

直流125V
蓄電池7B

MCC 7D-1-7

直流125V
蓄電池7A-2

直流125V
分電盤

直流125V
充電器

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）
・使用済燃料貯蔵プール水位・使用済燃料貯蔵プール温度
・燃料プール冷却浄化系ポンプ入口
温度・使用済燃料貯蔵プールライナー
漏えい検出

直流125V
蓄電池7A(7A)
非常用低圧母線 7D-1

D/G

直流125V
充電器

交流120V
バイタル分電盤

交流120V
バイタル
電源装置

②

動力変圧器

D/G
(7B)

交流120V
バイタル分電盤

直流125V
主母線盤7C

直流125V
蓄電池7C

・原子炉区域換気空調系排気
放射線モニタ(C)・燃料取替エリア排気放射線モニタ(C)

交流120V
バイタル
電源装置

③

MCC 7E-1-3

非常用低圧母線 7E-1

MCC 7E-1-1A

非常用高圧母線 7D

直流125V
充電器

・原子炉区域換気空調系
排気放射線モニタ(A)・燃料取替エリア排気
放射線モニタ(A)①

MCC 7C-1-7

非常用低圧母線 7C-1

非常用高圧母線 7C

D/G①

MCC 7C-1-6

交流120V
バイタル
電源装置

②

交流120V
中央制御室
計測用
主母線盤7C

交流120V
中央制御室
計測用分電盤③

・原子炉区域換気空調系排気 ・使用済燃料貯蔵プールエリア
放射線モニタ(A)放射線モニタ(D)・燃料取替エリア排気放射線 ・使用済燃料貯蔵プールエリア
放射線モニタ(B)
モニタ(D)

直流125V
主母線盤7D

直流125V
蓄電池7D

動力変圧器

(7C)

：切替装置

：配線用遮断器：遮断器：非常用ディーゼル発電機

非常用高圧母線 7E

D/G

【凡例】

交流120V
バイタル分電盤

MCC：モータ・コントロール・センタ（略語）

直流125V
充電器

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

1.5 使用済燃料プール監視設備（設計基準対象施設）の設置場所について（1） 6 号炉の使用済燃料プール監視設備
第 1.5.1 図に 6 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所を示す。

第 1.5.1 図6 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(1/4)

16 条－別添 2－24

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5.1 図6 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(2/4)

16 条－別添 2－25

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5.1 図6 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(3/4)

16 条－別添 2－26

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5.1 図6 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(4/4)

16 条－別添 2－27

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

（2）

7 号炉の使用済燃料プール監視設備
第 1.5.2 図に 7 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所を示す。

第 1.5.2 図7 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(1/4)

16 条－別添 2－28

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5.2 図7 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(2/4)

16 条－別添 2－29

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5.2 図7 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(3/4)

16 条－別添 2－30

枠囲みの内容は機密事項に属しますので公開できません。

第 1.5.2 図7 号炉使用済燃料プール監視設備の設置場所(4/4)

16 条－別添 2－31

別紙１
各計測装置の記録及び保存について「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第三十四条において使用済燃料プールの温度，水位及び線量当量率について，「表示，記録，保存」が追加要求されており，柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定 第 11 章記録及び報告 第 120 条に定める保安に関する記録及び社内マニュアルに基づき保存期間等を定めて保管することとしている。
要求項目

計測装置
起動領域モニタ
一 炉心における中性子束密
平均出力領域モ度
ニタ
三

制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあ 制御棒位置っては、その濃度

記録方法
記録紙

保存期間
10 年

記録紙

10 年

運転日誌

１年

運転日誌

１年

運転日誌
運転日誌

10 年
10 年

運転日誌
運転日誌
運転日誌
運転日誌

10 年
10 年
10 年
10 年

運転日誌

※１

運転日誌

※１

運転日誌

※１

四

一次冷却剤に関する次の事項
イ 放射性物質及び不純物の 原子炉水導電率
濃度
主蒸気圧力
主蒸気流量
ロ 原子炉圧力容器の入口及 主蒸気温度
び出口における圧力、温度
給水圧力
及び流量
給水流量
給水温度
原子炉水位(停止域)
原子炉水位(燃五 原子炉圧力容器（加熱器が 料域)ある場合は、加熱器）内及原子炉水位(広び蒸気発生器内の水位
帯域)
原子炉水位(狭帯域)
格納容器内圧力

運転日誌

※１

日常点検表

5年

格納容器内温度

運転日誌※１

六 原子炉格納容器内の圧力、 格納容器内酸素
温度、可燃性ガスの濃度、 ガス濃度
放射性物質の濃度及び線格納容器内線量
量当量率
等量率
格納容器内放射
性物質濃度

運転日誌

※１

日常点検表

5年

運転日誌

※１

七

日常点検表

5年

主蒸気管中及び空気抽出 主蒸気管放射線器その他の蒸気タービン モニタ

16 条－別添 2－32

要求項目
計測装置
又は復水器に接続する設備であって放射性物質を 空気抽出器排ガ内包する設備の排ガス中 ス放射線モニタの放射性物質の濃度
八 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度 PWR に対する要求及び流量並びに二次冷却材中の放射性物質の濃度

記録方法

保存期間

記録紙

※１

主排気筒放射線
排気筒の出口又はこれに モニタ
近接する箇所における排SGTS 系放射線モ
水中の放射性物質の濃度
ニタ

気体廃棄物管
理月報

10 年

気体廃棄物管
理月報

10 年

排水口又はこれに近接す
る箇所における排水中の 液体プロセス放
射線モニタ
放射性物質の濃度
十一 放射性物質により汚染する可能性がある管理
区域（管理区域のうち、その場所における外部
放射線に係わる線量のみが実用炉規則第二条
第二項第四号に規定す 対象なし
る線量を超えるおそれがある場合を除いた場所をいう。以下同じ。）
内に開口部がある排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
R/B 4F 北西側エリア
燃料貯蔵プール
エリア(A)
燃料貯蔵プール
エリア(B)
十二 管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に 原子炉区域(A)必要とする場所（燃料取扱場所その他の放射線 原子炉区域(B)
業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場 R/B 4F 南東
側所をいう。）の線量当量
MSIV/SRV ラッピ
率ング室

放射性液体廃棄物管理月報

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

R/B 3F 南東
側エリア

記録紙

10 年

R/B 2F 北西
側エリア

記録紙

10 年

九

十

16 条－別添 2－33

要求項目

計測装置
R/B 2F 南東
側エリア
R/B 1F 北西
側エリア
R/B 機器搬出入口
R/B 1F 南東
側エリア

記録方法

保存期間

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

原子炉冷却材浄化系操作エリア

記録紙

10 年

炉水サンプリング室
計装ラック室
(A)
計装ラック室
(D)

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

R/B B1F
南東側エリア

記録紙

10 年

TIP 駆動装置室

記録紙

10 年

ＴＩＰ装置室CRD/RIP
補修室

記録紙

10 年

記録紙

10 年

R/B B2F
南東側エリア

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

記録紙

10 年

モニタリング
スト月報

5年

日常点検表

5年

日常点検表

5年

CRD 水圧制御ユニットエリア(A)
CRD 水圧制御ユニットエリア(B)
R/B B3F
南東側エリア
十三周辺監視区域に隣接する地域における空間線 モニタリングポ
量率及び放射性物質の スト
濃度十四 使用済燃料その他の高 使用済燃料貯蔵
放射性の燃料体を貯蔵 プール温度する水槽の水温及び水 使用済燃料貯蔵
位
プール水位
十五

敷地内における風向及 風向・風速計
気象記録チャ
10 年
び風速ート※1：永久（原子炉施設を解体又は廃棄した後 5 年が経過するまでの期間）

16 条－別添 2－34

別紙 2
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）について
1.

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）の計測性能(1) 検出原理
使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）は，金属シースとヒータ線・熱電対の間に絶縁材を充てん封入したヒータ付熱電対を使用した水位計である。ヒータ付
熱電対の検出点が気中にあるときにヒータを加熱すると，熱電対が検出する温度はヒータ加熱時間にほぼ比例して上昇する。一方，検出点が水中にあるときにヒータを加熱すると，熱電対が検出する温度はヒータ加熱開始後，数十秒で飽和する（第 1 図）。これは気中と水中とで熱伝達率が異なっているためである。この特性を利用して，ヒータ加熱開始前後の熱電対の温度変化から検出点が水中にあるか気中にあるかを判定する。検出点をプールの深さ方向に複数並べることによって検出点の配置間隔でプール水位を計測することができる。
ヒータ加温開始後 30 秒以上で水中／気中を判定することが可能だが，確実に水中／気中を判定するため，ヒータ加温時間は 60 秒としている。
また，ヒータ付熱電対は，ヒータを加熱しない状態では，通常の熱電対と同様に温度を計測することが可能である。

第1図

熱電対（ヒータ付）による水位検出原理

16 条－別添 2－35

(2) 事故時の計測性能の信頼性について
使用済燃料プールの重大事故等時において，プール水温の上昇に伴う沸騰による水位低下が想定される。その場合は，気相部分の熱電対が蒸気に覆われることが想定されるため，そのような状態を模擬した試験を実施している。
試験容器内に水位計を設置し，水温を 100℃まで加熱（沸騰状態）した状態か
ら水位を低下させた試験を実施している。
ヒータ付熱電対の応答性について,水位を低下させて JP2（真ん中の温度計）
温度計の挙動を確認した。
JP2 温度計が水面下（水中）の場合は温度上昇すること無く水温を測定しているが,検出器が水面以上（気中）となった場合はヒータによる加熱で温度が顕著に上昇し始めることが確認されており，検出点をヒータで加熱することにより水中／気中の判定は可能であると言える。なお，ヒータ ON による水位判定は約 60秒であり，その後ヒータ OFF することで，水中にある熱電対の指示値は，ヒータ
ON 前の水温に約 60 秒で復帰する。
（第2図 「高温状態の試験結果」参照。）

第2図

高温状態の試験結果(3) 温度計及び水位計としての機能維持について
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）は，熱電対による温度にて水温及び水位を測定する二つの機能を持つ。
温度計に関しては液相にある 14 箇所の温度を測定することで多重性を持つ設計とする。また，ヒータ付きの熱電対であるが全ての熱電対に対して同時にヒータを使用しないことで使用済燃料プールの温度については連続して測定が可能である。
水位計に関しては，気相と液相の差温度を確認することにより水位を監視す
16 条－別添 2－36

ることができる。また，ヒータで加熱することによって熱電対の温度上昇によって熱電対が気相又は液相にあるのか判定が可能である。
ヒータ加熱によって水温測定が不可とならないように，各熱電対に対して順番に一定時間ヒータ ON／OFF を繰り返して実施することで，同時に水位・温度計測が可能な設計とする（14 個の熱電対を上から交互に 2 グループに分けて，
1 分間ヒータ ON を繰り返して約 7 分で 1 周させる計画）。
なお，第五十四条第１項で要求される想定事故（第 37 条解釈 3-1(a)想定事
故 1（冷却機能又は注水機能喪失により水温が上昇し，蒸発により水位が低下する事故）及び(b)想定事故 2（サイフォン現象等により使用済燃料プール水の小規模な喪失が発生し水位が低下する事故））における水位の低下速度は第 1 表のとおりと想定しており，上記の計測間隔（ヒータ ON）で水位をとらえることは問題ないと考える。
第1表

想定事故時における使用済燃料プールの水位低下速度
水位低下速度
7 分間での水位低下
想定事故 1
約 0.08m/h
約 10mm
想定事故 2
約 0.29m/h
約 34mm
想定事故 2
約 3.5m/h
約 409mm（配管全周破断を想定）※水位低下速度及び 7 分間での水位低下は燃料有効長冠水部以上の水位での値を示す。

16 条－別添 2－37

2.

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）の設定点について(1) 目的
使用済燃料プールの水位低下が発生した場合に，使用済燃料貯蔵プール水位（SA 広域）において使用済燃料プール底部まで複数の温度計（熱電対）にて使用済燃料プールの水位を検知する。
使用済燃料プールの検出点としては以下の目的を把握できるように検出点を設ける設計とする。
・使用済燃料プールの水位低下を早期に検知すること・使用済燃料プールの水位低下時にサイフォンブレーク孔が有効に機能しているか把握すること・使用済燃料プールの水位低下時に代替注水設備が有効に機能しているか把握すること
・使用済燃料の露出有無（燃料損傷の可能性）を把握すること
・使用済燃料プール底部付近の水位検知の有無を把握すること(2) 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）の設定点について
使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）の各設定点は,検出点の単一故
障や水位低下・上昇傾向を把握可能とするため,下図のとおり設定する。

T.M.S.L.31395（通常水位）
T.M.S.L.30983

検出点
TMSL

検知目的

31575

水中にある検出器とのリファレンス用

31170

プール水位低下を早期検知

30920

サイフォンブレーク孔が有効に効いていれば，この水位まで早期低下しないため，計測可能とする

30420

上記検出点のバックアップ

29920

サイフォンブレークが停止し，13時間以内に注水が有効に実施されていればこの水位まで早期低下しないため，計測可能とする。

29420

上記検出点のバックアップ

28420

水位低下・上昇の傾向管理（サイフォンブレーク孔）

T.M.S.L.30195（想定事故2）

使用済
制御棒

27420
T.M.S.L.24420

使用済
燃料

T.M.S.L.20360

T.M.S.L.19880

第1図

同上

26420

原子力災害対策指針 全面緊急事態の判断基準のレベル

25420

使用済燃料の露出有無の確認（燃料が損傷する可能性を把握）

24420

同上

23420

同上

21420

同上

20180

プール底部付近の水位有無を把握

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）の水位設定点（6 号炉）

16 条－別添 2－38

T.M.S.L.31390（通常水位）
T.M.S.L.30890

検出点
TMSL

検知目的

31575

水中にある検出器とのリファレンス用

31123

プール水位低下を早期検知

30873

サイフォンブレーク孔が有効に効いていれば，この水位まで早期低下しないため，計測可能とする

30373

上記検出点のバックアップ

29873

サイフォンブレークが停止し，13時間以内に注水が有効に実施されていればこの水位まで早期低下しないため，計測可能とする。

29373

上記検出点のバックアップ

28373

水位低下・上昇の傾向管理（サイフォンブレーク孔）

T.M.S.L.30190（想定事故2）

使用済
制御棒

27373
T.M.S.L.24373

使用済
燃料

T.M.S.L.20360

T.M.S.L.19880

第2図

同上

26373

原子力災害対策指針 全面緊急事態の判断基準のレベル

25373

使用済燃料の露出有無の確認（燃料が損傷する可能性を把握）

24373

同上

23373

同上

21373

同上

20180

プール底部付近の水位有無を把握

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域）の水位設定点（7 号炉）

なお，水位低の警報設定値は，使用済燃料貯蔵プール水位（フロート式）の警報設
定 値 と 併 せ て 水 位 低 下 を 早 期 検 知 す る 目 的 か ら ， 6 号 炉 ： 通 常 水 位 -225mm（T.M.S.L.31170mm），7 号炉：通常水位 -267mm（T.M.S.L.31123mm）の設定点としている。
また，温度高の警報設定値は，使用済燃料貯蔵プール温度と同様の警報設定値 6 号
炉：57℃，7 号炉：55℃としている。

16 条－別添 2－39

別紙 3
警報設定値について
1． 使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定値について(1) 警報設定範囲及び警報設定値
使用済燃料貯蔵プール水位の水位高及び水位低の警報設定範囲は下記の考えに基づき設定している。
（水位高）使用済燃料プール水位の異常上昇により運転操作床面へプール水が溢れることを事前に検知するため，通常水位（6 号炉 T.M.S.L.31395mm，
7 号炉 T.M.S.L.31390mm）～T.M.S.L.31700mm(運転操作床面)の間で設定をする。
（水位低）通常水位はスキマせきのせき板上部より高い位置にあるが，燃料プー
ル冷却浄化系ポンプが停止した場合プール水位は，せき板の位置によりスキマサージタンク開口部下端（6 号炉 T.M.S.L.31243mm，7 号炉
T.M.S.L.31240mm）になる可能性がある。そこから水位が更に低下した
場合は，想定していない異常な水位低下になることから，燃料プール
冷却浄化系ポンプ停止時のプール水位の位置より下に設定をする。
上記警報設定範囲を考慮し，使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定値を第 1表に示す。また第 2 図に使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定範囲概要図を示す。なお，計器誤差を考慮し，警報設定値をプラントごとに設定している。
第1表
警報
水位低
水位高

使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定値
警報設定値
6 号炉：通常水位-162mm(T.M.S.L.31233mm)
7 号炉：通常水位-250mm(T.M.S.L.31140mm)
6 号炉：通常水位+32mm(T.M.S.L.31427mm)
7 号炉：通常水位+109mm(T.M.S.L.31499mm)

使用済燃料プール側

第1図

スキマサージタンク側

使用済燃料プールとスキマサージタンク間の概要図

16 条－別添 2－40

7号炉

6号炉
T.M.S.L.31700mm(運転操作床)水位高警報からオーバーフローまでの到達時間約
69min

5mm(計器誤差)

T.M.S.L.31427mm(LS001 水位高)5mm(計器誤差)3mm(リセットスパン)

水位高警報からオーバーフローまでの到達時間約
51min

T.M.S.L.31700mm(運転操作床)10mm(計器誤差)
T.M.S.L.31499mm(LS001 水位高)10mm(計器誤差)65mm(リセットスパン)

32mm
T.M.S.L.31395mm(通常水位)

5mm(計器誤差)
水遮へいに必要な水深通常水位から約
1.7m

3mm(リセットスパン)

162mm

T.M.S.L.31390mm(通常水位)

T.M.S.L.31243mm(スキマサージタン
ク開口部下端)T.M.S.L.31233mm(LS001 水位低)5mm(計器誤差)

65mm(リセットスパン)
水遮へいに必要な水深通常水位から約1.8m

水位低警報から水遮へいに必要な水深までの到達時間約19h

第2図

109mm

T.M.S.L.31240mm(スキマサージタンク
開口部下端)
250mm

10mm(計器誤差)10mm(計器誤差)

T.M.S.L.31140mm(LS001 水位低)

水位低警報から水遮へいに必要な水深までの到達時間約19h

使用済燃料貯蔵プール水位の警報設定範囲概要図(2) 運転操作における警報設定値の評価
以下の諸条件（有効性評価で使用）を用いて評価した。
・プール保有水量：6 号炉 約 2085m3，7 号炉 約 2093m3
・プール断面積：6 号炉 約 232m2，7 号炉 約 233m2
・使用済燃料プールの冷却系の機能喪失後，プール水温上昇速度：約 5℃/h
・使用済燃料プールの冷却系の機能喪失後，プール水位低下速度：約 0.08m/h
水位低警報設定値は 6 号炉で通常水位-162mm（T.M.S.L.31233mm），7 号炉で-250mm（T.M.S.L.31140mm）となっており，必要な水遮蔽（1mSv/h の場合）は通常水位から 6 号炉で約 1.7m，7 号炉で約 1.8m である。仮に使用済燃料プール水の蒸発（水位低下速度：約 0.08m/h）を想定した場合，水位低警報発生から必要となる水遮蔽（水位）が失われるまでの時間は 6 号炉，7 号炉ともに約 19 時間となり，使用済燃料プールへの補給操作に余裕＊を持った設計としている。
水位高警報設定値は 6 号炉で通常水位+32mm(T.M.S.L.31427mm)，7 号炉で通常水位+109mm(T.M.S.L.31499mm)であり，仮に復水補給水系（約 55m3/h）により使用済燃料プールへ補給し続けてしまった場合，水位高警報発生から運転操作床面
へプール水がオーバーフローするまでに，6 号炉で約 69 分，7 号炉で約 51 分であり，警報発生から補給停止操作をする上で余裕＊を持った設計としている。
＊運転員の手動操作の時間的余裕（10 分）＋補給開始又は補給停止操作終了（約 5 分）を考慮しても余裕を持った設計としている。

16 条－別添 2－41

2．使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の警報設定値について(1) 警報設定範囲及び警報設定値
使用済燃料プールライナからの微小漏えいを監視するために，計器の設置ス
ペースを考慮し警報を設定する。第 2 表に使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい
検出の警報設定値を，第 3 図に使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の警報
設定概略図を示す。
第 2 表 使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の警報設定値
警報
警報設定値
6 号炉：ドレン止め弁+523mm(T.M.S.L.13219mm)
水位高
7 号炉：ドレン止め弁+650mm(T.M.S.L.13307mm)
6号炉
5mm(計器誤差)
T.M.S.L.13219mm(水位高)5mm(計器誤差)
ライナードレン漏えい
検出時に配管に溜まる水の量→

5mm(リセットスパン)
523mm

2.27×10-3 m3

T.M.S.L.12696mm(ドレン止め弁)

7号炉

5mm(計器誤差)

ライナードレン漏えい
検出時に配管に溜まる水の量→

T.M.S.L.13307mm(水位高)5mm(計器誤差)

2.36×10-3 m3

650mm

30mm(リセットスパン)

T.M.S.L.12657mm(ドレン止め弁)

第3図

使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の警報設定概略図

16 条－別添 2－42

(2) 運転操作における警報設定値の評価
使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出の水位高警報設定値は 6 号炉でドレン
止 め 弁 +523mm(T.M.S.L.13219mm) ， 7 号 炉 で ド レ ン 止 め 弁 +650mm(T.M.S.L.
13307mm)であり，警報設定値までのドレン配管の容積は，6 号炉約 2.27×10-3m3，
7 号炉約 2.36×10-3m3 である。この容量は使用済燃料プールの容積（6 号炉約 2085m3，
7 号炉約 2093m3）に対して十分小さな値であり，プールライナ漏えいの早期検出において余裕＊を持った設計としている。
＊仮に 3.00×10-3m3 の水がドレン配管に溜まった場合，プールの水位低下は約 0.013mm 程度であり，必要な水遮蔽（1mSv/h の場合）は通常水位から約 1.7m であることから，余裕を持った設計としている。

3． 使用済燃料貯蔵プール温度の警報設定値について(1) 警報設定範囲及び警報設定値
使用済燃料プール水が通常温度よりも高くなったことを検出するため，通常時の使用済燃料プール水温度の上限値 52℃より高く，プール水の最高許容温度（65℃）に余裕を見た温度の間で設定する。第 3 表に使用済燃料貯蔵プール温度の警報設定値を，第 4 図に使用済燃料貯蔵プール温度の警報設定概要図を示す。
第3表
警報
温度高

使用済燃料貯蔵プール温度の警報設定値
警報設定値
6 号炉：57℃
7 号炉：55℃
7号炉

6号炉
65℃(最高許容温度)
温度高警報発生から65℃到達までの時間約1.6h

温度高警報発生から65℃到達までの時間約2h2.6℃(計器誤差)
2.6℃(計器誤差)65℃(最高許容温度)

55℃(温度高)
1.7℃(計器誤差)

0.5℃(リセットスパン)
52℃(常用値)

第4図

1.7℃(計器誤差)57℃(温度高)

1℃(リセットスパン)
52℃(常用値)

使用済燃料貯蔵プール温度の警報設定概要図(2) 運転操作における警報設定値の評価
有効性評価における使用済燃料プールの冷却系の機能喪失後の温度上昇は約5℃/h であり，6 号炉の温度高警報設定値 57℃から最高許容温度 65℃に達するまでの時間は約 1.6 時間，7 号炉の温度高警報設定値 55℃から最高許容温度 65℃に達するまでの時間は約 2 時間であり，余裕＊を持った設計としている。
＊運転員の手動操作の時間的余裕（10 分）＋残留熱除去系の最大熱負荷モード切替え（約 145 分）に対して，使用済燃料プールの冷却系の機能喪失時の初期水温：約 40℃から警報設定値 57℃に達するまでに約
3.4 時間以上あり，更に警報発生から最高許容温度 65℃に達するまで約 1.6 時間であることを考慮すると，その間に残留熱除去系の最大熱負荷モードへ切り替えることは可能であり，余裕を持った設計としている。

16 条－別添 2－43