■外形図：P768 参照 ■価格表：P947 参照

BANーAS

多回線電気錠操作盤

SERIES

2024年3月末廃止予定品（後継品は2024年4月発売開始予定です）■用途：住宅／マンション／寮／ビル／病院等■納期：標準納期品●（P3参照）

屋内仕様

操作表示部を持つ、2線式の多回線電気錠制御盤です。
■ 美和ロック製の電気錠、電気ストライク、電磁ロックを遠隔所から操作します。2線変換アダプターを組み込んだ美和ロック製の電気錠を通線2線で制御します。
■ 操作ボタンで電気錠（電気ストライク）を解錠し、表示ランプで施解錠および扉の開閉の状態が確認できます。
■ 最大32台までの電気錠、電気ストライク、電磁ロックを制御できます。
BANーAS4：最大4台、BANーAS8：最大8台、BANーAS16：最大16台、
BANーAS24：最大24台、BANーAS32：最大32台■ 使用する電気錠の判別を自動で行います。
■ 電気錠の制御は、自動施錠（Aモード）
または繰り返し動作（Bモード）のどちらかをお選びいただけます。
（P352参照）（電気ストラ■ 操作表示器SWPーCシリーズまたはSSPーCシリーズを電気錠イク）
1個につき最大5台まで接続できます。
■ インターホンやタイマー、火災報知設備等の外部入力（無電圧接点）により、電気錠を制御できます。
HAシステムとの接続が容易にできます。
■ JEMーA端子を備えていますので、■ 警報・異常（こじ開け、断線等）が発生した場合は、盤面のLEDとブザー音でお知らせします。また、警報出力（無電圧c接点）を出すことができます。

BANーAS■ 防犯センサー類を監視することができます。
■ 停電時には一定時間、通常通りの操作表示制御が可能です。

写真は BANーAS4 型

停電補償時間：30分※補償時間経過後の施解錠状態は、錠種により異なります。
※バッテリーは消耗品ですので、5年毎の定期交換をおすすめします。
※BANーAS4とBANーAS8のバッテリー（BANーAS4.BAT、BANーAS8.BAT）はオプション製品です。別途ご発注ください。

■仕様

8ゲート
（BANーAS8）、16ゲート（BANーAS16）
4ゲート（BANーAS4）、24ゲート（BANーAS24）、32ゲート（BANーAS32）
基 本 機 能 電気錠または電気ストライクの制御
インターホン入力：無電圧a接点 瞬時（0.2〜2秒）DC24V 3mA以上
タイマー入力 ：無電圧a接点 連続
DC24V 3mA以上
JEMーA端子（注）：HA機器と接続（注）P351参照
警報出力：無電圧c接点 連続
DC24V 0.5A以内
有電圧解錠入力 ：瞬時（0.2〜2秒）DC24V 0.1A以上※
扉開閉出力：無電圧c接点 連続
DC24V 0.1A以内※
施解錠出力：無電圧c接点 連続
DC24V 0.1A以内※※BANーY.RO必要
火報信号入力 ：無電圧a接点
またはb接点 連続
DC24V 0.1A以上
代表警報出力 ：無電圧c接点 連続
DC24V 0.5A以内制 御 電 気 錠 美和ロック製の電気錠、電気ストライク（ASEを除く）、電磁ロック材
質 SPCC t1.6
本体：ライトイエロー（メラミン樹脂焼付、マンセル2.5Y9/1近似色 半ツヤ）
仕上
操作部：ダークグレー（ポリエステルシート、白抜き文字）
使用温湿度 0℃〜＋40℃、30〜90％RH 結露なきこと
防水性能 なし（屋内仕様）
AC100V±10％ 50/60Hz 消費電力110VA（BANーAS4）、
440VA（BANーAS16）、
電源 220VA（BANーAS8）、660VA（BANーAS24）、880VA（BANーAS32）、
BANーAS4 ：400
（W）
× 300
（H）
×120（D）屋内壁面取付 約11kg
BANーAS8 ：400
（W）
× 500
（H）
×120（D）屋内壁面取付 約17kg
外形寸法
BANーAS16：400
（W）
×1000
（H）
×120（D）屋内壁面取付 約40kg重量
BANーAS24：600（W）
×1300（H）×180（D）屋内壁面取付 約80kg
BANーAS32：600（W）
×1300（H）×180（D）屋内壁面取付 約90kg
管 理 ゲ ート部入出力

回 線 毎 オ プ ション 代 表基板必要外■ オプション基板（BANーY.RO）
を接続することにより、施解錠の状態および扉の開閉状態の信号を外部へ接点出力することもできます。
また、
有電圧解錠信号（DC24V）も受けられます。
■ オプションの週間タイマーBANーAS.WTを内蔵することにより、施解錠の時間帯制御ができます。
内蔵可能台数 BANーAS4〜8：1台／BANーAS16〜32：2台（注1）
２線変換アダプターAD311型は製品に同梱されています。
・電気ストライクASZ型接続時のみ、2線変換アダプターAD203型を別途ご発注ください。
・自動扉を制御する場合は自動扉出力アダプターAD219型を別途ご発注いただき、
AD311型と組み合わせてご使用ください。その場合、
火報信号は直接自扉へ接続してください。
（注2）
操作盤は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

■BANーAS4・8・16・24・32型による電気錠の使い方

一 般

使い方
２線変換アダプター
Aモード Bモード

電気錠

仕様●●●
●
●
●
●
●
●

AUT,APPT,ALGT,APBT
AUR,APPR,ALGR,APBR
AUS,ALA,ALG,ANS
AL4M,AFG
AST
ASR
ASZ
EML（電磁ロック）
自動扉

●
●

●

AD311

AD203
AD311
AD219（＋AD311）■システム構成図

扉周辺（F）
CPEVーS

7C(※) 1P

操作器 TKUー003.D

2線変換アダプター
ADシリーズ※
電気錠または電気ストライク（F）
CPEVーS 2P（予備線1P含む）（F）
CPEVーS 1P

2線変換アダプター
ADシリーズ※（F）
CPEV※自動扉の場合はAD219+AD311

BANーAS4は最大4回線まで
BANーAS8は最大8回線まで
BANーAS16は最大16回線まで
BANーAS24は最大24回線まで
BANーAS32は最大32回線まで（F）
CPEVーS 3P（SWPーCシリーズは（F）
CPEVーS 6P）

操作表示器
SSPーCシリーズまたはSWPーCシリーズ

各回線毎に最大5台まで接続可能。渡り配線可能。

管理室等

電気錠制御盤
BAN-AS

AC100V LANケーブル AC100V（ストレート）
RS485
HUB

（F）
CPEV
1P

1P

AC100V（※）2線変換アダプター〜電気錠の配線はP725、726を参照ください。

398

インターホン

マジカルテンキーユニット TKUー003

7C(※)

電気錠または電気ストライク

制御器 TKUー003.C

LAN変換アダプタ
CWIB ー ET48（F）CPEV 1239タイマー
1P
6

JEMーA

4C
HA機器

パソコン（注）

安心門番シリーズ
統合版ソフトSFACーU01（F）
CPEV 1P
警報出力
電気錠操作盤（F）
CPEV 1P
BANーAS4
火報信号入力BANーAS8（F）
CPEV 4P
BANーAS16
DC24V有電圧解錠入力
BANーAS24
施解錠および扉開閉出力
AC100V
BANーAS32 （D種接地）（オプション基板BANーY.RO別途手配）

・導体径0.9mmの場合の配線距離（更に延長する場合はお問い合わせください。TKUー003.Dの配線距離はP402をご参照ください。）
ー操作盤〜電気錠：AUT,APPT,ALGT,APBT,AUR,APPR,ALGR,APBR,AUS,AST,ASR＝100m以内、EML＝80m以内、
ALA,ALG,ANS＝60m以内、
AL4M,AFG＝30m以内
ー操作盤〜各種機器：100m以内（JEMーA端子は1.5m以内）（注）
パソコンとの接続についてはSFACーU01（P412）
をご参照ください。