第６版

対象品番：
ＴＥＡ６１ 型記載された内容に従って、適切なメンテナンスをお願いします。不適切注意

な分解、修理、改造およびメンテナンス時の不注意により生じた不具合は保証いたしかねます。あらかじめご了承願います。
補修用性能部品につきましては、製造上の都合により、予告なく変更する場合があります。

ＴＯＴＯ株式会社
２０１１年

３月

目
１．

次

製品仕様 ····································································· １(1) 仕様 ················································································· １(2) 作動原理 ··········································································· １(3) センサー学習方式 ······························································· ２２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

構造 ········································································3～6
修理にあたって ····························································· 7故障診断 ······································································ 8
消耗部品交換と定期点検 ················································· 8
故障診断フローチャート ··········································· 9～10
各部のチェック方法 ··············································· 11～12
部品交換手順 ························································ 13～18
補修用性能部品 ····················································· 19～27

１ 製品仕様（１）仕様品番

TEA61D 型

TEA61GD 型

TEA61-1D 型

タイプ

T60 用
T60RNX
T60PX
T60SX
TU100PX

TG60 用INAX 製用

TG60RNX
TG60PNX
TG60SNX

UF-2
UF-3
UF-4

取付可能な
フラッシュバルブ

TEA61AD 型
リモデル用（フラッシュバルブ同梱）

製品寸法

７６（幅）×１９４（高さ）×１００（奥行）

電源

単３アルカリ乾電池×２本
月４０００回使用で約２年（本洗浄のみの時）
電池切れ予告機能付（感知時に表示ランプ点滅）

電池寿命
感知距離
給水圧力

器具前面より７０cm（学習機能内蔵）

最低必要水圧

０．０７ＭＰａ以上（流動時）

最高水圧０．７５ＭＰａ

吐水量

使用状況に応じて約２．５～４．５Ｌ／回（ファジー制御）

前洗浄

有・無切替スイッチ付

お掃除モード後カバーに掃除用磁石（別売品：TZ119）を差し込むことにより１０分間センサー停止

設備保護洗浄２４時間使用しない場合、自動洗浄

使用温度範囲

０～４０℃（水温は１～５０℃）

使用水

水道水または飲用可能な井戸水（２）作動原理
基
器具から約７０cm 以内に接近するとセンサーが感知します。

本モー ド

前洗浄スイッチが『入』の場合、約２秒後に小便器を洗浄します。

使用後、小便器より離れると、小便器を本洗浄します。

設備保護モード

お掃除モード長時間小便器を使用しないときは、24時間経過するごとに自動的に洗浄し小便器配水管の乾きを防ぎます。

後カバーの溝に掃除用磁石（別売品：
TZ119）を差込むと、センサー感知機能を停止します。１０分たつと通常モードに戻ります。

1

（３）センサー学習方式●センサー作動原理：
光電センサーの投光素子より投光された赤外線が、人体で反射され、受光素子まで到達した量（受光量）により、作動します。

受光投光●施工時の感知距離自動設定：
施工時、電池挿入後３分間連続して受光量が一定であれば、その値を壁レベルとし感知距離を自動的にＡに設定します。
また、壁レベルにマージン（＋α）を加算した値をしきい値とします。
しきい値とは人として判別する受光量の値のことで、人が接近し受光量が増え、このしきい値を越えたときに初めて感知状態になります。

受光量

人の受光量がしきい値を越えると人として感知する
人のレベル

しきい値+α人が接近すると受光量が増える

壁レベル

時間３分間連続して同じレベル

このように施工現場の周囲環境に応じた感知距離を自動で設定するため、従来のような感知距離調整ボリュームによる調整が不要になり、施工性が向上しました。

2

２ 構造
（１）ＴＥＡ６１Ｄ（Ｔ６０タイプ用）
既設取替用

前カバー

乾電池
後カバー

100

光電センサー

基板

ｾﾝｻｰﾎﾙﾀﾞｰ
駆動部
ガラスバルブ126ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ部

194

止水栓

フィルター

定流量弁

ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(T60 用)
既設品

92

3

（２）ＴＥＡ６１ＧＤ（ＴＧ６０タイプ用）
既設取替用
前カバー

乾電池
後カバー

100

光電センサー

基板

ｾﾝｻｰﾎﾙﾀﾞｰ
駆動部
ガラス

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ部

フィルター

194

定流量弁

170

バルブ

止水栓

アダプタ
TG60 用スペーサー
TG60,INAX 製用

92
ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(TG60 用)
既設品

4（３）ＴＥＡ６１―１Ｄ（ＩＮＡＸ製用）
既設取替用

前カバー

乾電池
100

後カバー

光電センサー

基板

ｾﾝｻｰﾎﾙﾀﾞｰ
駆動部
ガラスバルブ151

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ部

フィルター
定流量弁
194

アダプタ
INAX 製用
スペーサー
TG60,INAX 製用

92
ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(INAX 製用)
既設品

5

（４）ＴＥＡ６１ＡＤＸ
リモデル用
前カバー

乾電池
100

後カバー

光電センサー

基板

ｾﾝｻｰﾎﾙﾀﾞｰ
駆動部
ガラス

126

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ部
バルブ

194

止水栓

フィルター

定流量弁
塞蓋
ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ（同梱）92
排水管（同梱）6

３ 修理にあたって（１）チェック時の注意点①テスターで電圧を測定するときは、まわりの配線・端子などに十分注意し、ショートなどさせないようにしてください。
②コネクタ部で抵抗等を測定する際には、ハウジングの後よりテストピンを当ててください。
（前から行うと接触子を広げてしまい、接触不良を起こす可能性があります。
）

×○(2)テスター使用上の注意点①抵抗値を測定する際は、抵抗値の単位（Ω・kΩ）にテスターレンジを合わせて測定してください。
②回り込み回路により真の抵抗値が出ないものがありますので、コネクタを抜いて測定してください。
③抵抗レンジで電圧を測定しないでください。テスター破損の原因となります。
(3)補修用工具及び測定器
修理・点検に当たっては、次の工具及び測定器を準備しておくと便利です。
工具 ・モンキースパナ（大・小）・モータレンチ・ラジオペンチ・ドライバー＋・－（磁力があるものがよい）
・精密ドライバー・ブラシ（歯ブラシ等）
・専用工具（付属品）
・アルカリ単３乾電池（新品２本）

測定器 ・テスター

7

４ 故障診断(1)診断に当たって①まず、使用者より不具合内容を十分に聞き出してください。
(ｲ)故障状態（どの機能が）･･･････････････１ヶ所か、複数か(ﾛ)状況（どのように）･･･････････････具体的に(ﾊ)経過（いつごろから）･････････････常時か、時々か②次に実際作動させて故障状態・故障箇所を確認してください。
(ｲ)内容によっては製品説明を行う。
(ﾛ)再現しない場合は状況によりしばらく様子をみてもらう。
(ﾊ)次の点検項目も参考にする。

基本チェック

●乾電池切れはないか？
乾電池を一度外して再度挿入後、動作確認すること。
また、再挿入から１０分間は感知時の確認が可能です。
（赤 LED が点灯）
●断水してないか？
●給水元バルブは『全開』の状態か？
●フラッシュバルブの止水栓は『開』状態か？
●フィルターの目詰まり、変形等はないか？
●給水圧力は、０．０７ＭＰａ以上か？
●センサー面に水滴、ゴミ等の付着はないか？
●感知領域範囲内に誤感知するものはないか？

５ 消耗部品交換と定期点検
消耗部品交換のお願い●バルブやパッキンが劣化すると水漏れの原因となります。
定期的な該当部品の交換をお願いします。

定期的な点検のお勧め●正常な作動を保つため「２回／年」程度の定期的な点検をお勧めします。

8

６ 故障診断フローチャート（１）吐水しないセンサーに手をかざした
とき駆動部で音（カチッ）がするか？

ＮＯＮＯ
各コードのコネクタの接続は正常か？

手直し

ＹＥＳ
ＹＥＳ

乾電池ケースの出力電圧は正常か？

ＮＯ
乾電池ケースの取替（５７１８１）

ＹＥＳ
駆動部のコイルの抵抗値は正常か？

ＹＥＳ

ダイヤフラムとプランジャのシートパッキンが固着していないか？

ＮＯ

駆動部の取替（５４０６７Ｒ）

光電センサー部の取替（５８１１１、５８１１１１）

ＹＥＳ
駆動部の取替（５４０６７Ｒ）

ＮＯ
ダイヤフラム押えのクリーニングピンに変形はな
いか？

ＹＥＳ
ダイヤフラム部の取替（９３４４７）ＮＯ
ダ イ ヤ フ ラ ム の センタ
ーの穴がつまってないか？

ＹＥＳ
TOTO メンテナンスへ修理依頼

ＮＯ
駆動部のプランジャー挿入部、ばね、プランジャーに異物はないか？

ＹＥＳ
TOTO メンテナンスへ修理依頼

ＮＯ
駆動部の取替（５４０６７Ｒ）

9

（２）止水しない乾電池または乾電池ケースのコネクタを抜いて、再度接続した時、止水するか？

ＹＥＳ
正常

ＮＯ駆動部、電源の各コネクタの接続は正常か？

ＹＥＳ
手直し

ＮＯ
乾電池ケースの出力電圧は正常か？

ＮＯ

乾電池ケースの取替（５７１８１）

ＹＥＳ
駆動部コイルの抵抗値は正常か？

ＮＯ

駆動部の取替（５４０６７Ｒ）

ＹＥＳ
駆動部への光電センサーの出力は正常か？

ＮＯ

光電センサーの取替（５８１１１、５８１１１１）

ＹＥＳ
駆動部内でプランジャが固着していないか。

ＹＥＳ駆動部の取替（５４０６７Ｒ）

ＮＯ
ダイヤフラム押えのクリーニングピンに変形はないか？

ＹＥＳ
ダイヤフラム部の取替（９３４４７）

ＮＯダイヤフラムの小穴づまりはないか？

ＹＥＳ
TOTO メンテナンスへ修理依頼

ＮＯ
ダイヤフラムシート面や本体弁座に傷や凹がないか？

ＹＥＳ
ダイヤフラム部、フレームの取替（９３４４７、９５５１３）ＮＯ
駆動部のプランジャー挿入部、ばね、プランジャーに異物はないか？

ＹＥＳ
TOTO メンテナンスへ修理依頼

ＮＯ

駆動部の取替（５４０６７Ｒ）

10

７ 各部のチェック方法■ 感知の確認センサーの前に手をかざして感知表示ランプの点灯を確認する。
（電池挿入後、１０分間だけ点灯する。）■ 駆動部のチェック

ソレノイド

１．プランジャーの作動確認
ソレノイドにプランジャーとばねを納める。
光電センサーの赤コネクタに電池を入れた乾電池ケースの基板の赤コネクタへまた黄又は黒コネクタを駆動部のコネクタへ接続した状態で、ｾﾝｻｰに手を約６秒間感知させ手をｾﾝｻｰから離したとき、プランジャーがソレノイド内に引込み、約１０秒後にばねでスムーズに押し戻されれば正常。

ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ挿入部

２．ダイヤフラム部の確認
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾋﾟﾝを曲げないようにダイヤフラムとﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ押えを取り外します。
①小穴、センター穴の確認
穴に異物が詰まっていないか確認する。
→あれば除去してください。
②シート面の確認
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑのシート面に異物が付着していないか確認する。
→あれば水洗いして取り除いてください。
傷や凹がないか確認する。
→あれば交換してください。
③クリーニングピンの確認
ダイヤフラム押えのクリーニングピンに曲がりがないか確認する。
→曲がりがあれば交換してください。
④全体の清掃ダイヤフラム及びダイヤフラム押え全体を水洗いしてください。

内部に異物はないか

O リング
ばねすき間に異物はないか、ばねが変形してないか

プランジャー
表面、ばね挿入部及びｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝに異物はないか

ｼｰﾄﾊﾟｯｷﾝ
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ押えｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾋﾟﾝ
ピンに曲がりがないか

ダイヤフラム
小穴、ｾﾝﾀｰ穴
穴に異物がないか

シート面
異物や傷、凹がないか

バルブ※清掃後、クリーニングピンを曲げないようにダイヤフラムの小穴に差し込んでください。

11

３．駆動部の確認
駆動部からプランジャー及びばねを引き抜いてください。
①プランジャー及びばね挿入部の確認
プランジャー表面及びプランジャーのばね挿入部に異物がないか確認する。
→あればティッシュペーパーでこよりを作り掃除してください。
②ばねの確認
ばねのすき間に異物がないか確認する。→あれば除去してください。
ばねが変形していないか確認する。
→変形している場合は交換してください。
③プランジャーの確認
プランジャー表面、シートパッキン部に異物がないか確認する。
→あれば水洗いして取り除いてください。
※清掃後、プランジャーにばねを入れ、プランジャー挿入部へ入れて、ダイヤフラムを組み付けてください。その際、絶対にばねを曲げたり、伸ばしたりしないでください。
４．バルブの確認①シート部の確認
異物がないか確認する。 →あれば水洗いして取り除いてください。
傷や凹がないか確認する。→あれば交換してください。

■ 乾電池ケース出力電圧の確認

黄灰橙
赤コネクタ

１． 乾電池ケースコネクタ（３極：黄色、灰色、橙色コード）の端子での電圧がＤＣ５Ｖあるのが目安です。
11．部品交換手順の光電センサーの取替手順に従って、乾電池ケースを取り外します。
赤コネクタの橙色（＋）と灰色（―）の端子間の電圧値を確認します。
なお、測定時にショートさせるとｺﾝﾃﾞﾝｻｰ容量が抜けて、電圧が下がってしまい正常値を示さなくなるので、その時は数秒待って再度同一作業を行って下さい。

■ 駆動部抵抗の確認
１． 次ページ ８ 部品交換手順 の光電センサーの取替手順に従って、駆動部と接続しているコネクタを外します。
駆動部コネクタ（２極：赤色、黒色コード）の抵抗値を測定します。
●５～６Ωであれば正常●Ωであれば断線不良

黄または黒コネクタ（駆動部側）赤12

黒８ 部品交換手順■ 基本作業
１．止水栓を閉めます。

２．乾電池を抜きます。
①前カバー下部の２本の固定ねじをゆるめ、前カバーを取り外します。

②駆動部ユニット上部に取付けられた電池ケースふたの▽印の突起部を指で軽く押さえながら手前にスライドさせてふたを取り、乾電池２本を取り出します。

■ 光電センサーの取替
１．スパナで駆動部ユニットの袋ナットをゆるめ、駆動部ユニットを取り出します。

２．後カバーの４本の固定ねじをゆるめ後カバーを取り外します。

後カバー

固定ねじ

13固定ねじ

電池ケース

３．電池ケースの固定ねじをゆるめ電池ケースを引き出します。
注）電池ケースはコネクタと接続されていますので無理に引き出さないで下さい。

電池ケース

４．電池ケースと接続している２個のコネクタを取り外します。
①赤コネクタのロック解除レバーを押しながら引き上げコネクタを取り外します。

白コネクタ

黄灰橙

白青 黄

赤コネクタ

②白コネクタのロック解除レバーを押しながら引き上げコネクタを取り外します。

ロック解除レバー

５．駆動部と接続しているコネクタを取り外します。

赤黒（光電センサー側）●黄または黒コネクタのロック解除
レバーを押しながら引き上げコネクタを取り外します。

ロック解除レバー
黄または黒コネクタ（駆動部側）
赤14

黒６．光電センサーの固定ねじ２本をゆるめ、センサーホルダーと光電センサーを取り出します。
光電センサー

７．新しい光電センサーと交換し、センサーホルダーを取り付け後固定ねじで固定します。

ｾﾝｻｰﾎﾙﾀﾞｰ

８．３個のコネクタを接続します。
注）コネクタはカッチと音がするまで完全に奥まで差し込んで下さい。

固定ねじ

９．電池ケース、電池ケースふた及び前カバーを取り付けます。

■ 駆動部の取替
１．光電センサーの取替手順１～３、５に従って光電センサーと駆動部をつないでいるコネクタ（黄または黒）を取り外します。

固定ねじ

２．バルブ部を固定している４本の固定ねじをゆるめ、バルブ部を引き出します。

固定ねじ

バルブ部

15

駆動部

３．バルブ部上方に取付けている駆動部を取り外します。

バルブ切欠き部

４．新しい駆動部を図の向きでバルブの切欠き部に取り付けます。

バルブ部

５．駆動部のコネクタをフレームの穴に通し、バルブの切り欠きをフレームの突起に合わせて挿入し、４本の固定ねじで固定する。

フレーム突起６．光電センサーのコネクタと接続します。

バルブ突起

７．電池ケース、電池ケースふた及び前カバーを取り付けます。

■ ダイヤフラム部の取替
１． 駆動部の取替手順１～３に従って駆動部を取り外します。

ダイヤフラム押えダイヤフラム部

２．ダイヤフラム部のダイヤフラム押えをﾗｼﾞｵﾍﾟﾝﾁではさみ取り外します。
注）外すときは、こじったり回したりしないでください。クリーニ
ングピンが変形する恐れがあります。
３．駆動部に新しいダイヤフラム部を取り付けます。
注）駆動部のコード位置にダイヤフラム部のクリーニングピンを合わせて取り付けてください。

バルブ部

駆動部コードｸﾘｰﾆﾝｸﾞｲﾋﾟﾝ

16

駆動部

４．駆動部を図の向きでバルブの切欠き部に取り付けます。

ダイヤフラム部
バルブ切欠き部

５．駆動部の取替手順 ５項以降に従って各部品の取り付けを行ってください。
バルブ部■ 定流量弁の取替
ＴＥＡ６１Ｄの場合
１． 基本作業に従って前カバーを取り外します。
２． 光電センサーの取替手順 １項に従って駆動部ユニットを取り外します。
３． 定流量弁部を持って下に引き抜いてください。
TEA61GD 及び TEA61-1D の場合
は、定流量弁の下部にスペーサーが付いていますので下に引き抜いて取り外してください。
注）定流量弁は内部部品が落下するため、さかさまにしないでください。
内部部品が落下した場合は、最後の項に記載の手順に従って取り付けてください。

フィルター
定流量弁

Ｏリング

ＴＥＡ６１ＧＤ、－１Ｄの場合

フィルター

４． 新しい定流量弁と交換します。
TEA61GD 及び TEA61-1D の場合
は、定流量弁の下部にスペーサーも取り付けてください。

定流量弁

スペーサー

５． フィルターを定流量弁に挿入後、駆動部ユニットの所定の位置に取り付けてください。

17Ｏリング

６．定流量弁 内部部品の取付手順
弁棒ガイド①定流量弁ケースの内部下面の穴にセット状態

ブッシュを図の向きで入れます。
弁棒②ばねを定流量弁ケースに入れます。
③弁棒を図の向きでばねの中に入れます。

ばね④弁棒ガイドを弁棒の四角穴に入れます。
ブッシュ注）定流量弁は必ず規定の方向に入れて取り付けてください。
間違った方向に入れた場合、異音や吐水量が少なくなる場合がありますので注意してください。

定流量弁ケース

18９ 補修用性能部品― 目

パーツリスト次 ―ページ

記載内容

ＴＥＡ６１Ｄ

２０本体部品

９Ｅ４００１２１

ＴＥＡ６１Ｄの駆動部ユニット

ＴＥＡ６１ＧＤ

２２

本体部品

９Ｅ４００２２３ＴＥＡ６１ＧＤの駆動部ユニット

ＴＥＡ６１－１Ｄ

２４

本体部品

９Ｅ４００３２５ＴＥＡ６１―１Ｄの駆動部ユニット

ＴＥＡ６１ＡＤＸ

２６本体部品19

●ＴＥＡ６１Ｄ④⑥⑦Ａ⑧⑥①③②⑩⑤TH75120⑨●９Ｅ４００１⑤①④③②⑥⑦⑧⑨21

●ＴＥＡ６１ＧＤ④⑥⑦Ａ⑧⑥①③②⑩⑤TH75122⑨●９Ｅ４００２⑤①④③②⑥⑦⑧⑨⑩⑪23

●ＴＥＡ６１－１Ｄ⑥④⑦Ａ⑥⑧①③②⑩⑤TH751

24⑨

●９Ｅ４００３⑤①④③②⑥⑦⑧⑨⑩⑪25

●ＴＥＡ６１ＡＤＸ⑥④⑦Ａ⑥⑧①②③⑯⑮⑭⑬⑰⑫⑨⑤⑩⑪⑱⑲⑳232426

212227