初秋
と
電気 保安

2020

号

No.301●

お客さま訪問株式会社国近商店 海鮮村北長門●

見どころ紹介 岡山県 真庭市●

9月9日は救急の日●

令和元年度高圧電気事故概要

鬼面台休憩所からの大山

CONTENTS

電気と保安

初秋号
3 ● 保安マンの確かな目
広島支店

4 ● ニュースクリップ（ｖｏｌ．
45）
5 ● 空調自動制御サービス ＥＣＯアラームプラス 導入事例のご紹介
医療法人社団 正岡病院

6 ● 電気事故事例（第69回）
8 ● お客さま訪問

株式会社国近商店 海鮮村北長門

10 ● 見どころ紹介
岡山県 真庭市

12 ● 9月9日は救急の日
広島市消防局

14 ● 感震ブレーカー
16 ● 令和元年度 高圧電気事故概要
18 ● 工事中に発生した電気事故から見える「設置者」と「外部委託先」の役割の重要性

20 ● お客さまとともに守る電気保安（第3回）
22 ● 電気のお役立ち情報（第3回）
24 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第21話）〜雷による異常高電圧等にご用心の巻〜

25 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ21）26 ● 10月〜12月はお客さま感謝月間です
27 ● 空調機自動制御導入キャンペーン
27 ● エリフくんのクイズコーナー

この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

2

保安マンの 確かな目

「高圧遮断器の異常を発見」

広島支店 福山営業所

お客さま設備の年次点検（停電）において、異常箇

伊集院 薫

その結果、
スペースヒーターが故障していることがわか所を発見した事例を紹介します。

り、
リーク痕の原因は埃と結露によるものであることが判

お客さま設備は高圧受変電設備と高圧発電設備

明しました。
（※一般家庭でいうと、コンセントのトラッキン（750kVA）
を連系し、
コージェネレーションで運用していグ現象です）

る設備です。令和元年12月15日の年次点検（停電）時

お客さまに、このまま使用していると絶縁破壊によるに発 電 機 起 動 盤 内を目視 確 認すると高 圧 遮 断 器

電気事故につながる恐れがあることを説明しご理解い（VCB）の端子接続部表面にリーク痕〔写真1〕を発見

ただき、令和2年2月14日に高圧遮断器（VCB）とスペー

しました。原因特定のため調査を行いましたが、特に原スヒーターを早急に更新していただいた結果、高圧事故因となる箇所は見当たりませんでした。
しかし、
お客さま

に至ることはありませんでした。

（連絡責任者）との問診の中で設備周辺の結露が酷

今回の経験を基に、これからも連絡責任者との対話をいことをお聞きしていたので、発電機起動盤内の状況重視し、注意深く点検を実施し、不良箇所の早期発見にと、盤内に設置している結露防止用のスペースヒーター

努めながら電気事故を未然に防止できるよう心掛けます。

〔写真2〕を念入りに調査しました。

写真2

結露防止用のスペースヒーター

リーク痕
写真1

高圧遮断器（VCB）

3

vol.45
ニュースクリップ◆スマート保安促進へ官民協議会。
２部会立ち上げ工程表づくりへ／経産省◆電気主任技術者、人材確保へ
経験年数の要件を緩和／経産省

2020年（令和2年）初秋号（電氣新聞）

スマート保安促進へ官民協議会。
２部会立ち上げ工程表づくりへ／
経産省

経済産業省は、一定の条件を満たした場合に電気主経済産業省は人工知能（AI）やIoT（モノのインター任技術者の選任が免除される「外部委託承認制度」にネット）、ドローンといった新技術の産業保安への導ついて、業務受託に必要な第3種電気主任技術者の実務入促進を検討する「スマート保安官民協議会」を新設

経験年数を大幅に減らす方針です。これまでは「5年以し、初会合を開きました。今後、電力安全分野など2つ上」でしたが、実務経験を代替する研修を受ければ、の部会を立ち上げて、新技術導入の工程表づくりに取第1種と同等の「3年以上」に緩和します。2020年度中り組みます。

の制度改正を目指しており、技術者の確保などにつな

梶山弘志経産相は、電力やガスといった産業インフラに関して「新技術を現場に活用する、スマート保安げる考えです。高校などで電験3種を取得した若くて優秀な技術者にとって、活躍の場が広がりそうです。

に大きくシフトしていくことは重要だ。保安分野への自家用電気工作物の設置者には、電気設備の保安監督

投資は後回しになりがちだが、スマート保安による効のため、電気主任技術者の選任が義務付けられていま率化は必ず企業の競争力につながる」と、経営トップ

す。「外部委託承認制度」は、設置者が電気保安法人やの積極的な関与を求めました。

電気管理技術者と委託契約を結び、電気主任技術者の選会合では、事務局がスマート保安を推進するための基本方針を提示。アクションプランについては、協議任を免除されるもので、受託者は電気主任技術者の免状に加え、一定の実務経験年数が求められます。

会の下部に設ける「電力安全部会」と「高圧ガス保安

これまで第3種は5年以上、第2種は4年以上の経験が部会」で議論を始め、鉄鋼など他分野にも広げます。

必要でしたが、研修を前提として、どちらも第1種と同民間の取り組みとしては、プラント巡視へのドローン

じ3年以上に一本化します。経産省が、電気保安管理業の活用、IoTやAIによる常時監視・異常検知といった新務を受託している電気主任技術者にアンケートした結技術の導入に向けた取り組みを推進し、人材育成に関果、実際の電気保安管理の現場で必要な実務経験年数する施策も展開します。

について「免状の種別に関係なく、長くても3年あれば一方、国は技術革新の障壁となる各種規制や制度の見直しを機動的に進めます。電力・高圧ガスについて十分」との回答が多く得られたことなどから、制度改正の方針を固めました。

は、新技術導入の阻害要因となっているものがない

経産省は併せて、第1種電気工事士資格取得に必要なか、2020年中をめどに総点検を実施する方針です。ス

実務経験数も見直す方針です。これまでは大学・高専

マート保安を巡る各業界団体の先進事例の発信にも努の電気学科卒であれば「3年以上」、それ以外は「5年めます。一般にも理解が広がるよう「スマート保安シ以上」でしたが、卒業校・学科に関係なく、一律3年以ンポジウム（仮称）」を開催するほか、現行の「イン上にする方針です。

フラメンテナンス大賞」に2020年度から経済産業大臣
賞を新設し、優れた事業者を表彰します。
協議会では今後、官民の取り組みを年1回程度フォローアップする予定です。必要に応じて基本方針などの見直しに反映させます。

4

電気主任技術者、人材確保へ
経験年数の要件を緩和／経産省

空調機自動制御サービスECOアラーム

プラス

導入事例のご紹介

医療法人社団

正岡病院

取り組み内容と効果
正岡病院さまでは、事務所を含めた施設全体の空調を自動制御しています。
目標デマンド値

ＥＣＯアラームプラス
導入前：95kW

ECOアラーム

ＥＣＯアラームプラス
導入後（見込）：85kW

10ｋW削減!

プラス

導入効果→1年間で約221,000円（見込）の
経費削減！
！

※自動制御費用・設定費用が別途発生します。

正岡知子マネージャーさまにお話を伺いました。
正岡病院１階ホール

お客さまのご紹介
正岡病院さまは、広島市中区猫屋町にある産科・婦人科を中心とした病院です。
同病院は昭和8年に正岡産婦人科医院として開設されましたが、昭和20年に原爆により焼失し、昭和22年に再建されました。
その後昭和42年には小児科も併設され現在に至っています。現在の病院建物は平成16年に新築されました。
4名の医師と約60名のスタッフで運営され、コンピューターによる患者管理、最新の超音波診断装置、新生児聴力検査装置など最新技術を導入され、豊富な経験を生かした良質な医療とサービスを実践されています。
また、食事や栄養指導には特に力を入れており、各種栄養指導も行っておられます。

●導入の動機、省エネのための取り組みなどをお聞かせください？

ＥＣＯアラームは以前から設置しており、省エネの意識は持っていました。アラームが鳴ると一部の職員がエアコンのスイッチを消して回っていましたが、職員全体には徹底できていませんでした。そこで皆さんが取り組みやすい環境を整えたいと思い、
このたびＥＣＯアラー
ムプラスを導入することとしました。

●保安協会に対する感想や期待することはありますか？

いつも丁寧に対応していただき、説明も分かりやすく納得できます。電気は素人なので気軽に相談できることで心強く安心感があります。
今までも電気設備等についていろいろと情報提供していただきましたが、今後も必要な情報を提供していただきたいです。

同病院の特徴として、患者さまが行きたいと思うような“病院を感じさせない病院”を目指しておられ、施設の外観や内装などはヨーロッパの田舎のプチホテルをイメージした上質なインテリアで統一されています。一方で地域に密着した病院を目指しておられ、患者さまが気軽に来ていただける病院となるよう努力しておられます。

医療法人社団正岡病院

住所：〒730-0852 広島市中区猫屋町4-6
TEL：082-291-3366
URL：https://www.masaoka-hp.com

5

第69回

作業者の感電による転落負傷事故
1 事故の発生状況

年に1回程度実施していた。

外注工事業者が生産設備の補修作業を行ってい・外注工事業者と作業準備の確認等は行っていたもた際、トロリー線から集電装置（ポールコレクター）を取りのの、
トロリー線等の感電危険箇所に対する注意喚

外す作業が必要となり、設置者側の従業員（被災者）

起、作業前の通電確認やブレーカー切等の作業確で行おうとしたところ、通電状態を確認しないまま、集電認を行う指示は出ていなかった。

装置（もしくはトロリー線）に接触したため感電し、その反・工事は外注工事業者が行っていたが、缶体の操作動で作業場所（高さ1.1ｍ）
から落下したことで、右肩甲に関しては、被災者が行うこととなっていた。

骨骨折など負傷した。

・工事中、作業の関係で外注工事業者より缶体の逆（右人差指Ⅱ度火傷、腰及び左方甲骨の打撲、右肩甲骨骨折）

転操作を依頼された。
・被災者の経験上、当該操作を行う際は、今回事故の原因となった集電装置をトロリー線から外さなければ、・当工場には熱風発生炉があり、缶体操作のため、缶体周囲には220Vのトロリー線が施設されている。
・発災当日、炉の定期メンテナンスの工事が行われて機器の故障リスクがあると考えた。
・その結果、（ 通電状態にも関わらず）咄嗟に集電装置を外す判断をした。

おり、作業責任者、工事監督者（被災者、以下「被災・被災者が集電装置に接触した瞬間、感電し、同時に者」）と外注工事業者9名が作業を行っていた。

サーマルリレーが作動して電路が遮断された。

・被災者は、電気工事等に関する知見はないものの、・被災者はそれと同時に接触場所から離れたが、その工務担当として、今回のようにトロリー線近接作業を反動で作業場所（高さ1.1ｍ）
から床に落下した。

構内図

工場内の熱風発生炉（事故現場）

トロリー線
炉の缶体の周囲に、220Vトロリー線が施設されている（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

6

現場写真ほか参考資料

①火傷

②打撲
③骨折

落下

集電装置（ポールコレクター）

被災者は事故時、集電装置を活線状態のトロリー線から取り外す作業を行っていた2 事故の原因

3 防止対策＜感電（作業準備不良）＞

1）
当該トロリー部への給電状態が分かるよう、通電時通電状態及びブレーカーが切れているかの確認をしないまま、通電箇所に直接触れた。

に点灯するパイロットランプを取り付け、注意喚起を促す。
2）事故事例及び防止対策を社員に周知するため、社

なお、以下のことが原因の根底にあったものと考えられる。

内会議で事故内容の報告・共有を行った。同時に社内様式の事故報告書を掲示した。

1）作業責任者から、トロリー線等の感電危険箇所に対

3）本作業におけるリスクアセスメントを行い、危険箇所

する注意喚起や、作業前の通電確認・ブレーカー切を抽出する。
また、その対策実施と併せて作業手順

等の作業確認は行われていなかった。

書を作成する。

2）
トロリー線への給電状態がわからなかった（把握できなかった）。
3）作業責任者及び作業者（被災者）
は、感電危険箇所に対する認識が甘かった。
4）社として、感電危険作業に対する社員への教育を実施していなかった。

4）定期修理時には、今回のように業者が現場に入ることも多いため、稼働していない停止機器のブレーカーを「切」状態にし、定期修理工事計画書に「切」
確認者を明記する。
5）上記3）4）の対応について、主任技術者（外部委託）に情報を共有し、必要な場合は助言を受けるな
どの対応を図る。

7

お客さま訪問／山口支店

株式会社国近商店

海鮮村北長門

今回は、山口県長門市にある、株式会社国近商店の「海鮮村北長門」さまを訪問しました。
株式会社国近商店は1892年創業の海産物製造の老どの海産物や山口銘菓などを販売しています。
なかでも当店オリジナル商品の「お魚せんべい」は、店内で製造実演を行い販売しています。

舗問屋です。同社は豊富な海産物の産地として知られる
長門一帯の漁港で水揚げされた海産物を使い、製造、商品開発、卸売り、小売り、配送まで一貫した事業を営んでおられます。一方「海鮮村北長門」は、1984年に
「有限会社
北長門」
として設立され、2010年3月に株式会社国近商店と合併し北長門本店となり、現在に至っています。
海鮮村北長門では、地元名産の「仙崎かまぼこ」
をはじめとして、本社が製造した日本海名産の干物やふぐ商品な

海鮮村北長門 店内

イリコや
干しえびを
そのままプレスした
おせんべいです

海鮮村北長門 店内

8

お魚せんべいを製造しているところ▲お魚せんべい店内に500名収容可能な団体のお客さま専用のお食事処「花津浦」がありますが、お店の西側には別棟のお食事処「花」が、東側には同じくバイキングレストラン「バイキングビ
レッジ北長門」があります。
「バイキングビレッジ北長門」
は、長門市唯一のバイキング
レストランです。

バイキングビレッジ北長門

バイキングビレッジ北長門 外観

海 鮮 村 北 長 門の近くには、「 金 子みすゞ記 念 館 」、
「元乃隅神社」
や「長門湯本温泉」などがあり、ドライブ途
中のお客さまの多くがここに立ち寄って、昼食や休憩、お買い物などをされています。

金子みすゞ記念館
元乃隅神社

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？
株式会社国近商店の國近専務さまにお話を伺いました。

株式会社国近商店「海鮮村北長門」さまに関するお問い合わせ「当店はサービス業のためエアコンは必要だが経費面の心コン関係についてコントロールできるようになり、経営面で助金子みすゞ記念館

深川湾

線

かっています。
また従業員の意識付けにもなっています。

仙崎

電気の保安については詳しくないので、安心してお任せし長門市ています。今後も何か気づきがあれば遠慮なく言ってくださ今後もお客さまのご期待に応え、安心・安全に電気をお使
いいただけるよう努めていきます。

仙崎

線
316

仙崎湾

282

みすゞ公園
191

長門
長門
市役所 総合病院

山陰本線

美祢

い。
」
とお話しくださいました。

青海島

283

配がありました。保安協会にデマンド機を設置してもらい、
エア

34

村田清風
旧宅

海鮮村
北長門

285

長門三隅
268

板持

〒759-3803 山口県長門市三隅下638-1
道のT E L：0837-43-2600 ・みすゞ松近URL：http://www.kitanagato.com〈お詫び〉前回盛夏号（No.300）
でご紹介しました株式会社 山美世商会「うなぎ処 山美世」
さまのお問い合わせ先住所の郵便番号を誤って「〒731-0501」
としておりましたが、正しくは「〒690-1407」でした。お詫びして訂正いたします。

9岡山県一の面積を誇る真庭市
ひる

岡山県
真庭市

ぜん

北は蒜山から南は北房まで見どころ満載 !!

真庭市の概要
ま

にわ

蒜山高原

し

真庭市は、平成17年3月31日に当時の真庭郡勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村および上房郡北房町の9町村が合併して誕生しました。
岡山県北部で中国山地のほぼ中央に位置しており、北は鳥取県に接し、東西に約30km、南北に約50kmの広がりを見せています。
総面積は約828km 2で、岡山県の約11.6%を占める県下で最も大きな自治体です。
気候は年間を通じて比較的穏やかで、
台風や地震などによる災害も総じて少ない地域です。
蒜山高原 サイクリングコース

真庭市の観光スポット

10

蒜山高原

湯原温泉

勝山町並み保存地区

日本最大級のジャージー牛の産地としても有名で、メインスポットとなる三木ヶ原にある放牧場や、ひるぜんジャージーランド周辺では、愛くるしくのんびりと草を食む牧歌的な風景が広がっています。
また、乗馬、サイクリング、登山、
キャンプ、
ア
スレチックといった自然を活かしたアクティビ
ティを体験できます。

山間に佇む温泉地で、古くから旅人を癒してきました。河原にある露天風呂「砂湯」は昭和55年に「露天風呂番付」で西の横綱に選ばれています。当地には、
はんざき伝承があり、オオ
サンショウウオが見学できる「はんざきセン
ター」
や、夏になると「はんざき祭り」（今年は中
止）が行われます。

出雲街道の宿場町・城下町として栄えた勝山。古い町並みが残ることから、昭和60年に岡山県初となる「町並み保存地区」に指定されました。昔ながらの酒蔵に、武家屋敷といった建物に加え、古民家を活用した工房、カフェなどが軒を連ね、それぞれに意匠された「のれん」が掛かっています。

見

ど

こ

ろ

紹

介

真庭市のイベント
勝山喧嘩だんじり・
久世だんじり喧嘩

勝山喧嘩だんじり

久世だんじり喧嘩

秋の例祭に合わせて行われる、だんじり同士をぶつけ合う豪快な祭りです。連ごとにだんじりがあり、それぞれ 誇りをかけて戦います。
「おいさぁ！」の掛け声とはやし立てる鐘の音は見ている方も熱くなります。
２つの町でそれぞれ行われ、喧嘩のやり方も違っているので、見比べてみるのも面白いですよ。
勝山喧嘩だんじり：毎年10月19・20日
久世だんじり喧嘩：毎年10月25・26日※今年度の開催は検討中です。

真庭市の体験スポット

サイクリングアイスクリーム作り

染め物体験

蒜山高原には一周約30kmのサイクリング
コースを整備しています。
「大山」
を望む雄大な景観と牧草地や田園の広がるのどかな風景を一度に楽しむことができます。
コースの途中で食べる、ジャージーソフトクリームは最高です。

蒜山ジャージー牛乳をたっぷり使ったアイス
クリーム作り教室を開催しています。意外と体力を使いますが、自分たちで作ったアイスの味は格別。
お子さまに大人気です。

勝 山 町 並み 保 存 地 区に 掛けられ て いる「のれん」
を制作している染織工房では、絞り染め体験を行っており、ハンカチ、手ぬぐい、Tシャツ、綿のれんなどをベンガラや藍で染めることができます。

真庭市のグルメ

真庭市のお土産

ひるぜんワイン

ひるぜん焼そばジャージーヨーグルト

爽やかな酸味と豊かな香りが特徴のヤマブ
ドウを使用した珍しいワインです。蒜山に自生していた野生のヤマブドウの中から糖度が高
く、酸味の少ない木を10年かけて選抜しながら栽培し、ワインを製造してきました。
日本固有のヤマブドウは昔から体に良いとされており、ポリフェノールが多く含まれ健康飲料としても注目されています。

鶏肉と味噌ダレが特徴の焼そばです。昭和30年代、蒜山の各家庭では自らで調合した味噌ダレを使い、
ジンギスカンなどを食べることがブームになりました。そのなかで地元の食堂が自慢の味噌ダレをいかし、
かしわ
（親鶏）、
キャ
ベツなどの具と一緒に炒めた焼そばが評判となり、以後その味が蒜山のご当地グルメとして長年愛され続けています。

ジャージー牛からとれるミルクは乳脂肪分が多く濃厚な味わい。その搾りたてのミルクを使い、安定剤を使用せずにヨーグルトにしています。表面にクリーム層ができるのは、そのためです。

観 光 の お 問 い 合 わ せ

一般社団法人 真庭観光局〒717-0013 岡山県真庭市勝山654
Tel：0867-45-7111 Fax：0867-45-7112
URL：https://www.maniwa.or.jp

OKAYAMA
MANIWA11広島市消防局

応急手当
を
みんなで
救急の日 学びましょう！
月日は応急手当の必要性
一般的に、救急車が救急現場に到着するまでおよそ8〜9分かかるといわれており、救急車が到着するまでの間に、バイスタ
ンダー（その場に居合わせた人）が、すばやく適切に応急手当を実施することで、倒れた人の命が助かる可能性が大幅に上昇するといわれています。
大切な家族や友人、職場の同僚が目の前で倒れたら…。そんな「もしも」の時に備えて、適切に応急手当が実施できるよう、知識や技術を身につけておくことが大切です。

心肺蘇生法【 新 型 コ ロ ナ ウ イル ス 感 染 症 流 行 時 の 対 応 】
現在、
広島市消防局では上図中の②反応の確認④呼吸の確認の際には、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにすること。
⑤胸骨圧迫の際には、呼気からの微粒子飛散を防ぐために、先に傷病者の鼻と口にハンカチやタオルをかぶせるようにすること。
⑥⑦⑫成人に対する人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫のみを続けるように指導しています。
感染防止のためこれらの点にご留意ください。

12

応急手当普及員制度について
応急手当普及員制度とは、自らが所属する事業所等の従業員に「もしも」のことが起こったとき、そばにいる誰もが応急手当を実施できるよう、講習（普通救命講習）を指導できる人材（応急手当普及員）を育成する制度です。制度や講習について、詳しくは管轄の消防本部にお問い合わせください。

応急手当普及員講習開催予定（広島市消防局開催分）
講 習 日 程令和３年３月１日
（月）
〜３月３日
（水）
までの３日間講 習 時 間

各日８：３０〜１７：３０

受 付 期 間

令和３年１月４日（月）〜令和３年２月１９日（金）

講 習 場 所

広島市救急教育センター（広島市西区都町43番10号

申し込み先

広島市救急教育センター （TEL：082-232-1580）

西消防署内）※講習受講対象者は、広島市消防局管内（広島市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、廿日市市吉和地区）にお住まいまたはお勤めの方です。
なお、講習料は無料です。
その他の地域にお住まいまたはお勤めの方は、その地域を管轄する消防本部にお問い合わせください。
※広島市消防局が開催する講習の詳細については、広島市ホームページをご覧いただくか、または広島市救急教育センター（082-232-1580）
まで
お問い合わせください。
※応急手当普及員が指導できる対象者は、自らが所属する事業所等の従業員のみとなりますので、ご留意ください。

救急車の適正利用にご協力を！
！

その119番
本当に緊急ですか？

《「救える命」を救うために》死亡（0.8％）
重症等（10.4％）

広島市消防局の令和元年中の救急車の出動件数は6万９０７件で、5万１２９５人を搬送しました。

軽症（41.6％）

救急搬送した人の約42％は入院を必要としない軽症の方でした。

救急車は限りある資源です。

51,295人「交通手段がない」「救急車で行けば優先的に診てもらえる」
中等症（47.2％）「どこの病院に行けばいいか分からない」「夜間・休日の診療時間外だった」など、

安易に救急車を呼ぶ人が増えると、「救える命」を救えなくなります。

搬送人員(R1年)（本当に救急車が必要な人のところに救急車が到着するのが遅くなってしまいます。）

あなたの大切な人のもとに、いち早く救急車が到着できるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

！
！
ＳＴＯＰ

不適正
利用

交通手段が
ない

優先的に診てもらえる

どこの病院に行けばいいか分からない

夜間・休日の診療時間外だった

救急車は無料だから

13

地震の時、自動で電気を遮断できる
感震ブレーカーをつけましょう

下

によ

り 出火

ご存じですか？
地震による火災の過半数は電気が原因という事実。
コ

ード

の断線等

東日本大震災における本震による火災全

に

り出

電

気

よ

白 熱 灯の落

お知らせ

111件のうち、原因が特定されたものが108

火件。そのうち過半数が電気関係の出火でした。
地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火 や、停電が復旧したときに発生する火災のことです。

東日本大震災における火災の発生原因

その他※日本火災学会誌「2011年東日本大震災

電気関係

火災等調査報告書」より作成

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です。

「感震ブレーカー」は、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコン
セ ン ト な ど の 電 気 を 自 動 的 に 止 め る 器 具 で す 。感 震 ブ レ ー カ ー の 設 置 は 、不 在 時 や ブ レ ー
カーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。
主な感震ブレーカーの種類

分電盤タイプ（内蔵型）

分電盤タイプ（後付型）

コンセントタイプ

簡易タイプ

1）

内線規程（※3）において、感震ブレーカー（分電盤タイプ）の「の全ての住宅等及び「防火地域・準防火地域」の住宅等への設置が勧告的事項となり、それ以外の住宅等への設置が推奨的事項となりました。
※1

14

）
※
※ 「 内線規程」とは、電気需要場所における電気設備の保安を確保することを目的として作成された民間規格です。設計､施工についての技術的な事項をすべて包含し、これをわかりやすく記述したもので、（ 一社）日本電気協会需要設備専門部会において作成されました。

感震ブレーカー設置の留意点
製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう！
費用：約5〜8万円（標準的なもの）

分電盤タイプ（内蔵型）※電気工事が必要

分電盤タイプ（後付型）

費用：約2万円※電気工事が必要

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

分電盤に内蔵されたセンサー
が揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

※漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能

コンセントタイプ

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。
（埋込型）

壁面などに取り付けて使うもの※電気工事が必要

費用：約２〜４千円程度

簡易タイプ

費用：約5千円〜2万円程度※ホームセンターや家電量販店で購入可能（電気工事不要）

ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを切って電気を遮断します。

（タップ型）

既存のコンセントに差し込んで使うもの※電気工事が不要

おもり玉式

バネ式

感震装置のはたらき【分電盤タイプの場合】

基本動作

検知から3分後

地震検知

地震探知後、３分が経過す
ると、主幹漏電ブレーカーを自動遮断します。

警報 ON（3分間）

警報 OFF通電

通電遮断

地震探知後３分以内に停電が発生した場合

復電直後に主幹漏電ブレーカ ー を自動遮断します。

感震ブレーカーの設定に際しては、急に電気が止まっても困らないための対策と合わせて取り組むことが必要です。
生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう。

※感震ブレーカーの設置に関わらず、地震時やその他の自然災害時にも大規模な停電が発生するおそれがあることから、平時から停電対策に取り組みましょう。

耐震対策等と合わせて取り組むとさらに効果的です。

避難路の確保等のために、建物の耐震化や家具の転倒防止等に取り組みましょう。

復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認を行ってください。

仮に、復電後、焦げたような臭いを感じた場合には、直ちにブレーカーを遮断し、再度、安全確認を行い、原因が分からない場合には電気の使用を見合わせることが必要です。
定期的な作動性能の確認や、必要に応じて部品等の交換を行いましょう。

この資料に関するお問い合わせ先◯ 内閣府政策統括官（防災担当） 〒 100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号 中央合同庁舎第8号館
ホ ームページ（http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku /index.html）◯ 消防庁 予防課◯

ホ〒 100-8927 東京都千代田区霞が関 2丁目１番２号

ＴＥＬ:（ 03）-5253-2111（大代表）

ＴＥＬ:（ 03）-5253-7523

ジ（https://www.meti.go.jp/policy/safety̲security/industrial̲safety/oshirase/2015/10/270105-1.html）

感震ブレーカー購入に関して：電気工事を伴うものはお近くの電気工事店へ、電気工事を伴わないものはお近くの防災用品等を取り扱うお店へお問い合わせください。

15

事 業 推 進 部

高圧電気事故概要

令和元年度

令和元年度に中国電気保安協会と外部委託契約を締結していただいているお客さまの電気設備で発生した高圧電気事故と、
中国地方で発生した波及事故について、その概要を報告いたします。

令和元年度 高圧電気事故■機器別発生件数

屋外高圧負荷開閉器（PAS）（38件）

その他（105件）

総数

242件

屋内高圧負荷開閉器（LBS）（28件）

ケーブル本体（13件）
電力ヒューズ（7件）
高圧架空電線（6件）
高圧配線（5件）
断路器（5件）碍子（ピン、耐張）（1件）
カットアウトスイッチ（1件）

高圧架空線支持物（4件）
計器用変圧器（4件）
ケーブル端末（3件） 変圧器（4件）
真空遮断器（3件）
進相用コンデンサ（4件）
零相変流器（3件）
避雷器（4件）

電力需給計器用
変成器（2件）変流器（2件）

令和元年度の高圧電気事故発生件数の総数は前年度より8件増加し、242件でした。波及事故の発生件数の総数の14件と比べると、保護装置により多数の高圧事故を構内で抑えられていることが確認できます。
事故発生機器は、前年度と同様で屋外高圧負荷開
閉器（PAS）、屋内高圧負荷開閉器（LBS）の事故割合が高く、全体の約27％を占めています。

■原因別発生件数
他物接触
（51件）

不明（47件）

その他（23件）
施工不完全（1件）
作業者の過失（1件）
公衆の故意・過失（1件）
無断伐採（1件）
火災（1件）

242件

製作不完全（2件）
塩・ちり・ガス（2件）
保守不完全（11件）
他事故波及（15件）

事故原因別では、例年と同様で他物接触・自然劣化・総数

自然現象（風雨・水害・雷）が多数を占めています。
自然劣化
（36件）

その中でも自然現象が前年の34件と比べ50件と増加傾向にあり、近年多発している局所的な大雨の影響が考えられます。

風雨・水害（31件）
雷（19件）●事故現場写真

雷により焼損した計器用変圧器

16

豪雨により水没した真空遮断器

小動物（ヤモリ）の侵入で地絡事故となった負荷開閉器

■機器別発生件数（波及事故）■原因別発生件数（波及事故）
他物接触（1件）

進相用コンデンサ（1件）

作業者（1件）

計器用変圧器（1件）
ケーブル端末（1件）

総数

14件

ケーブル本体（1件）

雷（6件）

風雨・水害（2件）

総数

14件

屋外高圧負荷開閉器（PAS）（8件）

屋内高圧負荷開閉器（LBS）
（2件）

自然劣化
（4件）

波及事故は、前年度より１１件増加し、１４件でした。事故発生機器の多くは、高圧負荷開閉器であり、その内５件が雷による事故となっています。

令和元年度 波及事故（中国地方総計） （中国四国産業保安監督部調べ）（※）

令和元年度、中国四国産業保安監督部に報告された電気事故のうち、自家用電気工作物関係は63件でした。そのうち高圧波及事故は34件で、前年度より6件増加しました。
事故を発生させた原因別では、雷などの自然現象が13件、保守不備が原因の保守不完全および故意・過失が各6件、他物接触が4件の順となっています。
電 気 事 故の推 移

（件）
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

49

37

39

26

（※）波及事故・感電事故・火災事故等、監督官庁への報告義務のある重大事故

53

32

事故総件数

63

59

28

34
波及事故件数

平成27

平成28

平成29

平成30

令和元

（年度）

〔令和元年度 波及事故の内訳（中国地方統計）〕■波及事故 機器別発生件数■波及事故 原因別発生件数
その他（3件）
その他（5件）

開閉器類 その他（1件）

自然現象（13件）

コンデンサー（1件）
開閉器
（20件）

変圧器（1件）
避雷器（1件）
断路器（2件）CVケーブル（5件）

総数

他物接触
（4件）

34件

総数

34件
故意・過失（6件）

保守不備（6件）

中国電気保安協会では、発生した電気事故事例を統計的な分析により電気事故の未然防止と再発防止に努めています。

17

工事中に発生した電気事故から見える「設置者」「外部委託先」のと役割の重要性
近年、工事中の電気関係事故が多く発生しており、

中国電気保安協会（以下、「協会」）に外部委託いただいているお客さまには、広報誌や協会担当者より工事等の事前連絡についてお願いしているところです。
しかし、今年度においても工事中の電気事故が発生しており、この事例をもとに思わぬところに重大災害のリスクがあることを紹介させていただきます。

【 事 故 の 概 要 】 ・建物解体作業中に、キュービクル内に鳩が侵入し高圧充電部に触れ、電気事故となった。

【事故発生の経緯】
・設置者は、
自家用電気工作物の廃止を予定しており、協会担当者に対して「○（1）事故発生前

月○日（事故発生の2日後）に区分開閉器を『切』とし、その後建物の解体作業を開始する」と連絡していた。
・解体業者は、解体作業の準備（照明器具等の撤去）のため、設置者よりキュー（2）事故発生前日

ビクルの鍵を借用し、キュービクルの扉を開け、低圧開閉器を切った。
その際キュービクル内に鳩が侵入した。
（解体業者は、鳩の侵入に気づかなかった。）
・解体業者は、前日に続き朝から解体作業の準備を実施した。
（解体業者は、事故発生前日・当日ともに低圧開閉器を切った時以外キュービクルに立ち寄って（3）事故発生当日いない）
・キュービクル内の鳩が、高圧充電部に触れ地絡事故となり、電力会社配電線が停電（波及事故）となった。
（当該設備には、地絡継電器付区分開閉器が設置されていたが、解体作業のためキュービクル内の低圧開閉器を切った際、地絡継電器用電源も切りとしたため、動作しなかった。）【 事 故の原因】（1）直接原因

・解体業者は、小動物等の侵入のリスク等を考慮せず、
キュービクルの扉を開けたままにしたため、鳩が侵入した。
・協会の担当者は、設置者との打合せが不十分であった。

（2）間接原因・設置者は、解体業者へのキュービクルの鍵の貸出しについて、協会担当者に相談せず実施した。

【 再 発 防 止 策 】 ・協会担当者は、設置者から作業の連絡を受けた場合は、作業日程・電源の取扱いについて、設置者と打合せをする。

・設置者は、キュービクルの扉をあける場合は、協会へ連絡するよう社内通
知した。

18

工事中に発生した電気事故から見える「設置者」「外部委託先」との役割の重要性自 家 用 電 気 工 作 物 設 置 者 の み な さま へ

左記事故は、鳩が電気設備の高圧充電部に接触したた

ニケーションを図っておくことや、主任技術者がそこから得ため発生した事故ですが、一歩間違えれば、工事関係者や一情報を元に最善の処置を行うことの重要性が指摘されてい般公衆の感電事故につながる可能性がありました。
また、設

ます。

置者様と主任技術者の間で十分な情報交換がなされてい中国電気保安協会として、重大事故を防止する観点かれば、防止できていた可能性があった事故とも言えます。

ら、設置者のみなさまには、改めて以下の点についてお中国四国産業保安監督部（以下、「 監督部」）によると、主任技術者が工事に関する情報を把握せず（できず）、安

願い申し上げます。
・下記のチラシのようなケースが予定される場合は、

全指導・監視が不足していたために発生した人身事故は、

中国電気保安協会の担当者までご連絡ください。

中国管内で毎年のように発生しているとのことです。監督部

・解体工事など、電気設備が関係するかわからない工事

がとりまとめた過去の報告においても、同様の事故を未然防が予定される場合は、月次点検等で中国電気保安協会

止するためには、設置者と主任技術者が普段から密なコミュの担当者が訪問する際などにご相談ください。

保安規程

条文抜粋

（工事計画）
第12条 電気工作物の設置又は変更（改造、修理、取替、廃止等をいう。）の工事計画を立案するときは、その保安に関し保安協会の意見を求めるものとする。
（工事の実施）第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、保安協会に工事期間中の巡視及び点検を行わせ、完成した場合には保安協会に検査又は他の者が実施する測定・試験について指示又は助言を行わせて、計画どおり施工されていること及び経済産業省令
で定める技術基準（以下「技術基準」
という。）
に適合
し、保安上支障がないことを確認するものとする。
2 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとする。
※「保安規程」とは自家用電気工作物の保安を確保するためにお客さまが定めたルールです。
本誌バックナンバーNo.299・300の「お客さまとともに守る
電気保安」にて詳細を掲載。

19

第

3回

お 客 さまととも に 守 る

電気保安

第２回では、保安規程（自家用電気工作物の保安を確保するためにお客さまが定めるルール）を守るための当協会、お客さまそれぞれの役割についてご説明しました。
今回は、日常巡視などお客さまの役割として行っていただくポイントについてご説
明します。

point

日常巡視についてpoint

お客さまの役割のひとつとして、保安規程では、

日常巡視のポイント
従事者が行う

電気工作物の工事、維持および運用に関する保安

巡視箇所および巡視のポイントはのための日常巡視を行う者（従事者）を定めること

右頁の表のとおりです。

になっています。
従事者が行う日常巡視は、電気事故を未然に防ぐ重要な役割を担っています。日常巡視を実施していただき、巡視の結果、異常を見つけた場合は、巡視記録簿に内容を記載し、担当保安技師にご相談
ください。

point

年次点検実施時の停電時間確保のお願い

当協会で行う点検は、電気を使用されている状
point

お客さまにお願いする
軽微な電気事故対応と応急処置について態で点検を行う月次点検と、電気を止めて各種測定を行う年次点検があります。年次点検を行うた
めには、高圧受電設備を含め停電時間が必要となりますので、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

電気事故のうち、次に掲げる軽微なものについては、連絡責任者または代務者の方による応急処
置をお願いいたします。
なお 、高 圧 受 電 設 備に係る事 故につ い て は、その対応に感電等大変危険を伴いますので、必ず当協会にご連絡をいただくようお願いいたします。

【軽微な電気事故例】
ａ．
機器の故障などによる漏電遮断器の動作（漏電火災警報器等の動作を含む）
ｂ．
電気の使いすぎによる過電流遮断器の動作
ｃ．
照明器具の不点灯
ｄ．
電気器具等の故障
ｅ．
揚水ポンプや排水ポンプなどの水位異常等

20Next Time
Preview
次回は、設備の更新計画、改修について説明します。

日常巡視のポイント
巡視箇所

分電盤

巡 視 の ポ イ ント
1. 分電盤の扉は閉まっているか。

4. 配線の行き先は表示されているか。

2. 分電盤の上部や前面に物を置いて

5. 非常用回路が表示されているか。

いないか。
3. ブレーカーやスイッチが破損や過熱していないか。

屋内配線

1. 絶縁電線の被覆が損傷や変色していないか。

3. 支持物や固定物が脱落していないか。
4. 不要配線が残っていないか。

2. 壁等の貫通部の保護は十分か。
1. ビニルコードを固定して使用して

移動電線

いないか。
2. 被覆が損傷していないか。

4. 配線器具が破損していないか。
5. アース線が断線したり、外れていないか。

3. 充電部が露出していないか。

使 用 設 備

1. 照明器具が破損していないか。

照明器具

2. 照明器具から異音や焦げたような
臭いはしないか。
3. 白熱電球など過熱する器具が、

4. スイッチを入れても点灯しない
器具はないか。
5. 非常灯、誘導灯などが破損していないか。
6. 非常灯、誘導灯は正常に点灯するか。

可燃物に触れていないか。

電 気 使 用 機 器

電動機

1. 異常な音や焦げるような臭いはないか。

4. 移動電線（コード）が傷ついていないか。

2. 手元開閉器の過熱しているものは

5. ヒューズやマグネットスイッチの設定がないか。

大きくないか。

3. アース線は外れていないか。
1. 熱により電線被覆が焦げていないか。

電熱装置

溶接機

その他
機 器

2. 可燃物の近くで使用していないか。
3. アース線は外れていないか。
1. 電源端子や出力端子との接続部がゆるんでいないか。

4. 電撃防止装置は

2. 溶接ケーブルが損傷していないか。

取り付けられているか。

1. 電源コードは傷ついていないか。

3. 異常な音や臭いがしないか。

2. アース線は外れていないか。

4. たこ足配線で使用していないか。

1. 扉は閉まっているか。

6. 排気管に鳥の巣などがないか。

施錠はされているか。

非常用予備
発電装置

3. アース線は外れていないか。

2. 発電機周囲や室内に不要な物を置いていないか。

7. 消火器が備え付けられているか。
8. 取扱説明書や保守点検記録簿は保管されているか。

3. 燃料は十分か。

9. 試運転（2週間に1度程度）の4. 冷却水は十分か。

結果、正常に動作するか。

5. バッテリーの電圧、液量は十分か。
1. 蓄電池の接続部がゆるんでいないか。

蓄電池

2. 電解液は不足していないか。
3. 触媒せんの有効期限は過ぎていないか。
4. アース線は外れていないか。

21

ation about

03

ul
i

t r ici ty

Us e fUseful information about electricity

el

ec

orm
nf

今回は、
ご家庭で電気を上手にご利用いただくための「省エネポイント」をご紹介します。下図の中の「省エネポイント」をご確認ください。

第3回

ご家庭での電気の省エネポイント1

右図の中に、
ご家庭の省エネポイントが７箇所（①〜⑦）あります。

2

それぞれの省エネのポイントをお知らせします。

7

6

ENERGYSAVINGPOINT

ENERGY SAVING POINT

1 照明器具

照明器具の清掃をしましょう！

照明の傘やカバーが汚れると明るさが低下します。

ENERGY SAVING POINT

2 エ アコンフィルターは月に1、2回は清掃を！

ほこりなどが詰まると性能をフルに発揮しにくくなります。

室外機まわりをキレイに！

近くに物があるとエアコンの効きが悪くなります。

スイング機能や扇風機と併用を！

空気を循環させることで冷暖房効果がアップします。

温度設定は控えめに！

温度設定は、夏は28℃、
冬は20℃を目安にしましょう。

カーテンを閉めて使いましょう！

夏は日差しを防いで効率アップ。冬は室内の熱が窓から逃げるのを防ぎます。

22

5
7

3

4

i

ul
Usef

詰め込み過ぎず、整理整頓を！

長く使わない時はプラグをコンセントから抜きましょう！

3 冷蔵庫

冷気の通り道があるとよく冷えます。

熱いものは冷ましてから入れましょう。

ity

ENERGY SAVING POINT

tric

ENERGY SAVING POINT

tion abou
te
rma
l

03

o
nf

ec

Useful information about electricity

5 電気製品すべて

待機電力を節約できます。旅行時などは必ず！

温かいものをそのまま冷蔵庫に入れると庫内の温度が上がり、無駄な電気を消費します。

ENERGY SAVING POINT

ENERGY SAVING POINT

フタを閉めましょう！

つけっぱなしは要注意！

設定温度や使用モードをチェック！

明るさをチェックして抑えて使用を！

4 トイレの 電 気 便 座

開けっ放しだと温度が下がります。
季節や使用頻度に合わせてこまめに調節しましょう。

6 テ レビ見ていないときは、こまめに電源を切りましょう。
明るすぎる設定はもったいない。画面の掃除もお忘れなく。

POINT
ENERGY SAVING POINT

7 その他

家族で集まって過ごしましょう！

照明や冷暖房機の使用台数をコンパクトに。

23

知って
ナットク！

エリフくんのpoint!

電気 の ポイント 21
第

1

雷だぁ

こわい
〜

あっ

！
！

雷が落ちると﹁雷サージ﹂が発生！
雷の強力な電気が電線やアンテナに誘導されて家電に大きな電気が流れこむんじゃ

4

なるほど！

家電って
雷サージに
弱いのね

前もって
コンセントからプラグ抜いとくといいのかぁ〜

雷 ガ ード 付
電源タップ

こ れで 雷 も
怖くない！

本当に？
︵笑︶

エリ子さん…エリフくんのお友達

話

！
！

！
！

パソコンやTV︑ビデオやオーディオはその電気で壊れちゃうのね⁝

だから︑日頃から雷対策グッズを使用しておけば

！
じゃ
安心

5

エリフくん…電気の保安官

近所に落ちたみたい

うちに直接雷が落ちてないのに
なんで？

?

あわわわ〜

どうしたんじゃ？

2

僕の
パソコンが
壊れてる〜

〜雷による異常高電圧等にご用心の巻〜〜照明器具による火災にご用心 の 巻〜
3

それは雷サージじゃな
登場ー
キャラクタ

Electric

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

落雷時、瞬間的に発生する異常高電圧や、その影響で一気に流れる大きな電流のことを「雷サージ」といいます。
落雷時に人の命にかかわる被害に次いで、問題となるのがこの「雷サージ」
による電気製品の破損です。
雷の直撃を受けなくとも、近くで発生した雷サージがアンテナや電線などを通じて建物に流れ込むことで、電気製品が故障するなどの被害が出ることがあります。
パソコン、
テレビ、
ビデオ、
オーディオなどは、特にこれに弱いので、雷が近づいてきたときは、プラグをコンセントから抜いておくと安心です。
また、日頃から雷ガード付き電源タップなどの落雷対策グッズを設置しておけば、いざというときにも安心です。

24

21
料理をするのがおっくうになるときは誰にでもあるもの。暑い時期はなおさらですね。
そこで今回は、家庭にだいたいそろっているような材料を使ってカンタンにできる「紙包み焼きでチャプチェ」をご紹介します。
ホットプレートを使えば、複数の包みを一度に調理できるので、効率的で省エネにも。
アイデア次第で、主菜＋副菜2品も同時に完成。ぜひお試しください。

ほったらかしでできる！

紙包み焼きで
チャプチェ
材料（2人分）
豚ひき肉
乾燥春雨
にんじん

調理時間 20分
100g
20g
20g

〔A〕
鶏がらスープの素
砂糖
しょうゆ
水

小さじ1／2
大さじ1
大さじ1
大さじ2

しいたけ
にら

ごま油

2枚
3〜4本

適量

適量
白ごま
クッキングシート
30×30cm程度

作 り方

1
2
3

にんじんとしいたけを5mm厚くらいにスライスする。
にらは4〜5cmくらいに切る。

クッキングシートをバットに沿わせて器状にした中に、乾燥春雨、豚ひき肉、
にんじん、
しいたけ、
にらの順に、火が通りにくいものを下にして入れる。
＊春雨は戻さず、そのまま使います。

2のシートの両端をねじってキャンディの包み紙のようにし、〔A〕を入れてホットプレートにのせる。

ホットプレートは一度にたくさんの具材を調理できるのが強み。水は入れなくても調理できますが、蒸し焼きにすると焦げる心配がありません。

4

3のプレートに底から1cm弱まで水を注ぎ、フタをして、
強火で8分くらい蒸し焼きにする。

5 4をシートごとバットに取り出し、ごま油を入れて全体を混ぜる。

6

器に盛って、白ごまを散らせば完成です。

●ホットプレートの空いたスペースで別の具材で包み焼きをした
り、野菜を包んで蒸し野菜を一緒につくってみるのもおすすめです。
●クッキングシートの上端は、ぴっちり合わせなくても大丈夫。
しっかり合わせたい場合には、1cm程度重ねて2回折り込むとしっかり閉じます。

調味料や油が直接プレートにつかないので、後片付けは濡れた
キッチンペーパーでさっと拭くだけで大丈夫です。

●中の具材をいろいろ変えて1人分ずつ包んで焼けば、楽しい
パーティーメニューに！

25

2

〜
月
月は
お客さま感謝月間です「空調機自動制御導入キャンペーン」のご案内
当協会では、昨年まで毎年10月を「お客さま感謝

さらに、本年秋からは「ECOアラームプラス」

月間」とし、お客さまに対して、あらためて感謝の気の機能を単独でお客さまにご提供できるようにし持ちをお伝えする月としておりましたが、月次点検をた「空調機自動制御によるデマンドコントロール

隔月などで実施させていただいているお客さまもいシステム」を新メニューとして設定しております。

らっしゃることから、電気の安全使用や、有効利用

今年度の「お客さま感謝月間」では、空調自動についてより一層ご理解をいただけるよう、今年度

制御のご紹介をさせていただきますが、この期間

から期間を10月から12月までの3ヶ月間とするにあわせて「空調機自動制御導入キャンペーン」

ことといたしました。

を実施いたします。

これからもお客さまから信頼され、選択されつづこの キャン ペ ーン で は 、期 間 中 に「 E C O ア

けるために、お客さまのニーズにお応えできるよう努

ラームプラス」又は「空調機自動制御によるデマ

力してまいりますので、引き続きよろしくお願いいた

ンドコントロールシステム」をご契約いただいたします。

お 客さまに 特 典を用 意させ て い ただきます の

さて、当協会は、お客さまの省エネルギーへの取り組みを支援させていただくため、これまでに
電力デマンドの削減が可能な「ECOアラーム」
を、平成29年4月からそのオプションメニューとして、室内の快適性を損なうことなく空調機の運転を自動的に調整することができる装置「ECO
アラームプラス」をご提供しております。

26

で、この機会に空調機自動制御の導入をご検討いただければ幸いです。

空調機自動制御

導入キャンペーン
2020年

お得
な

10 月1 日（木）▶12 月25 日（金）お客さま感謝月間の期間中に空調機自動制御導入キャンペーンを実施します!
空調機自動制御は空調機の運転を自動的に調整することにより、お客さまの電気料金（基本料金）を無理なく低減できます。
詳細については、担当保安技師にお問い合わせください。

令和元年度の高圧電気事故の原因別発生件数で1番多いものは、◯◯◯◯（51件）でした。

（ヒント：16ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
を差し上げます。

（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

令和2年12月10日必着

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○○

初夏号（No.299）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、自 家 用 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
27

自然災害に対し、
技術力・組織力で迅速に対応しています

北海道電気保安協会

東北電気保安協会

雷
北陸電気保安協会
関西電気保安協会
中国電気保安協会

地 震

関東電気保安協会
中部電気保安協会

九州電気保安協会
四国電気保安協会

沖縄電気保安協会

台 風〒063-0826 札幌市西区発寒6条12-6-11
TEL.011-555-5001
URL:https://www.hochan.jp/〒930-0004 富山市桜橋通り3-1
TEL.076-441-6350
URL:https://www.hokuriku-dhk.or.jp/〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-19-26
TEL.092-431-6701
URL:https://www.kyushu-qdh.jp/〒982-0007 仙台市太白区あすと長町3-2-36
TEL.022-748-0235
URL:http://www.t-hoan.or.jp/〒530-6111 大阪市北区中之島3-3-23
TEL.06-7507-2260
URL:https://www.ksdh.or.jp/〒900-0036 那覇市西3-8-21
TEL.098-866-4946
URL:http://www.odhk.jp/〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23
TEL.03-6453-8888
URL:https://www.kdh.or.jp/〒732-0057 広島市東区二葉の里3-5-7
TEL.082-207-1755
URL:https://www.ces.or.jp/〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12
TEL.052-955-0781
URL:http://www.cdh.or.jp/〒760-0066 高松市福岡町3-31-15
TEL.087-821-5615
URL:https://www.sdh.or.jp/

電気と保安 2020

初秋号

No.301

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0861 広島市西区草津東2丁目3ｰ12
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766