資料３－１

福島第二原子力発電所の至近状況

２０１４年 ９月 ５日
福島第二原子力発電所

転載禁止 東京電力株式会社

目

次●

復旧計画に基づく設備の本設復旧状況

P． ２

●

１～４号機

P． ４

●

１号機

原子炉開放、燃料移動の状況

P． ５

●

１号機

燃料移動後の炉内点検の状況

P． ９●

原子力防災に関わる訓練の実施状況

P．10

●

直営技術力強化の取り組み

P．13

●

至近の主要な不適合事象

Ｐ．15

原子炉開放、燃料移動の状況

転載禁止 東京電力株式会社

1

復旧計画に基づく設備の本設復旧状況(１)
当社では，平成23年12月26日，緊急事態応急対策完了を受け内閣総理大臣からの「緊急事態解除宣言」が発出された以降，平成24年1月31日に原子力災害事後対策に関する計画である「復旧計画」を策定し，これに基づき計画的に復旧を実施してきた。
4号機は平成24年5月17日，３号機は平成24年10月11日，２号機は平成２５年２月１５日
１号機は平成２５年５月３０日に冷温停止の維持に必要な設備の本設復旧が完了した。
H24
1/31

冷温停止維持に係わる設備の復旧・信頼性向上

２号機復旧完了

１号機復旧完了

5/17

３号機復旧完了

４号機復旧完了

冷 温停止維持に係る設備の復旧計画の提出

津波の影響

全号機冷温停止達成

3/15

12/26
緊急事態解除宣言

地震の発生

緊急事態応急対策

3/12

原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

3/11 ～
3/12
原子力災害対策特別措置法
該当事象発生3/11

全制御棒全挿入による未臨界状態の達成

H23
3/11

10/11

H25
2/15

5/30

転載禁止 東京電力株式会社

2復旧計画に基づく設備の本設復旧状況(２)●原子炉水および使用済燃料プール水の温度は、約30℃程度で安定して推移しており、燃料の冷却を維持している。
【 原子炉水温度 】
℃

１号機

50

３号機

40
30
20
点検のため原子炉冷却材浄化系を停止。
（停止期間：8/25～29）
点検期間中、残留熱除去系にて冷却。

7/10 燃料移動完了

100H26/4/1

1/1

5/1
1/31

【 使用済燃料プール水温度 】
℃

6/1
3/1

8/1

4/30

8/31

5/30

１号機は平成26年７月10日、２号機は平成25年10月16日、４号機は平成24年10月24日に、原子炉内から764体の燃料すべてを取り出し、使用済燃料プールへ移動済み。

１号機

50

7/1
3/31

２号機

３号機

7/1

121

４号機

40
30
20
10
0
H26/4/1

1

5/1
31

6/1
6191

8/1

8/31

151

転載禁止 東京電力株式会社

3１～４号機

原子炉開放、燃料移動の状況● 原子炉開放～燃料移動の実績・計画
平成２４年度
上半期

平成２５年度

下半期

上半期

下半期

平成２６年度
上半期

下半期

5/12～7/10

１号機
２号機

8/26～10/16

３号機

Ｈ26年度下期

４号機

9/10～10/24● 原子炉内及び使用済燃料プールにおける燃料の保管状況
使用済燃料プール
原子炉内
照射燃料 ＋ 新燃料 ／ 保管容量 ＝ ［割合］
１号機

2334 体200 体2662 体

［95%］

０体

２号機

2402 体80 体2769 体

［90%］

０体

３号機

1596 体184 体2740 体

［65%］

764 体

４号機

2436 体80 体2769 体［91%］

０体

転載禁止 東京電力株式会社

4

１号機

原子炉開放、燃料移動の状況(１)● 原子炉開放作業
燃料移動に先立ち、原子炉建屋の天井クレーンを使用して順次、「コンクリートハッチ」、「原子炉格納容器の蓋」、「原子炉圧力容器の蓋」、「蒸気乾燥器」、「気水分離器」の取り外しを実施。
原子炉開放前

原子炉開放後
天井クレーン

燃料取替機※マークⅡ改良型原子炉格納容器の例

転載禁止 東京電力株式会社

5

１号機

原子炉開放、燃料移動の状況(２)● 燃料取出
原子炉内に装荷されている燃料の使用済燃料プールへの移動を順次行い、全燃料(764体)の移動が完了。
●燃料取出手順①燃料取替機に装着された燃料つかみ装置を原子炉圧力容器・炉心内燃料集合体位置へ降下する。
②燃料つかみ装置によって、燃料集合体を吊り上げる。

③吊り上げた燃料集合体を、使用済燃料プールへ移送し、使用済燃料貯蔵ラック内へ吊り降ろす。

ホイスト

使用済燃料プール（先端が燃料つかみ装置）

燃料取替機

約２ｍ
約７ｍ

約12ｍ

約16ｍ

約4.5ｍ

約26ｍ

燃料集合体
炉心（764体の燃料で構成）転載禁止 東京電力株式会社

6

１号機

原子炉開放、燃料移動の状況(３)● 使用済燃料プールの未臨界性
使用済燃料プールの中に、燃料を保管するための使用済燃料貯蔵ラックが配置され、燃料ですべてのラックが満たされたとしても、実効増倍率※が0.95以下となるように設計されている。
中性子の増倍を抑制し、・適切な燃料間の距離となるような格子サイズ。
未臨界を確保。
・中性子吸収材であるボロン入りステンレス鋼を使用。
※実効増倍率：中性子の増倍の程度を示すもので、この値が1.0を超えると臨界となる。

(a)原子炉臨界にする原子炉と未臨界を確保する使用済燃料貯蔵ラックの大きな違いは、燃料間の距離である。
約14cm幅の燃料を並べるときの燃料間の距離は、(a)原子炉：約1.３cm幅が狭い。
約14cm

約1.３cm(b)使用済燃料貯蔵ラック(b)使用済燃料貯蔵ラック：約2.１cm
使用済燃料貯蔵ラックのイメージ図

幅が広い。
約2.１cm

転載禁止 東京電力株式会社

7

１号機

原子炉開放、燃料移動の状況(４)● 使用済燃料プール水の温度監視保安規定に基づき、水温が６５℃以下であることを確認している（毎日１回）。
１号機 使用済燃料プール温度（平成２６年5月１2日～平成２６年8月7日）
ＦＰＣ：燃料プール冷却浄化系℃

ＦＰＣポンプ入口温度

70.0

60.0

50.0

5/21 燃料プールゲート開放（ウェル水の浄化）に伴うウェル水張り水（復水補給水）の混合による温度上昇

7/10 燃料移動完了
6/2 燃料移動開始40.0

30.0

20.0

10.0

5/23 燃料プールゲート開放（燃料移動準備）に伴うウェル水張り水（復水補給水）の混合による温度上昇

0.0
12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 6/ 2 6/ 5 6/ 8 / 11 / 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 7/ 2 7/ 5 7/ 8 / 11 / 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 8/ 1 8/ 4 8/ 7
57
57
57
567
5665
7
6
5/
7
6/
4/ 4/6 4/6
4/
4/
4/
4/
4/
4/ 4/7
4/
4/
4/
4/
4/
4/
4/4/4/
4/
4/
4/
4/
4/
4/
4/4/4
4/
4/
1
11111111111111111101 201 201 0101 201 20101 201 201 010000000000000000000222222222222222222222222

転載禁止 東京電力株式会社

8１号機

燃料移動後の炉内点検の状況● 原子炉内点検
４号機原子炉内点検において、蒸気乾燥器支持ブラケット上部に蒸気乾燥器耐震用ブロックとの接触によるものと推定される軽微な損傷（割れ）が認められたため、水平展開として点検を実施した。
点検した結果、対象の機器に異常は無かった。
●点検方法（イメージ図）●対象機器
蒸気乾燥器支持ブラケット・耐震用ブロック（４箇所）

作業用台車の上から水中カメラを下ろして点検対象機器を映し、モニター映像で各機器の健全性を確認○蒸気乾燥器耐震用ブロック（４箇所）
ステンレス鋼の凹型を逆さまにしたような部材で、蒸気乾燥器側面中央部に溶接され、蒸気乾燥器支持ブラケットの上にはめ込み、蒸気乾燥器を支持するためのもの。
○蒸気乾燥器支持ブラケット（４箇所）
ステンレス鋼の部材で、原子炉圧力容器内壁に溶接され、蒸気乾燥器を支持するもの。

転載禁止 東京電力株式会社

9原子力防災に関わる訓練の実施状況 (１)
原子力防災に関わる訓練
原子力災害発生時に発電所原子力防災組織＊の機能が有効に発揮できることを確認すること及び防災組織の各班の手順の習熟や改善を図るために原子力事業者防災業務計画に基づいた訓練等を実施している。
●防災業務計画に基づく訓練（１）防災訓練（緊急時演習）（Ｈ２６年度は、第４四半期に実施予定）
以下（２）～（７）を複数組み合わせて毎年実施する訓練。
（２）通報訓練（緊急時演習・個別訓練で実施予定）
特定事象発生を想定し、社内外関係機関への迅速・的確な通報を行う訓練。
（３）緊急被ばく医療訓練（緊急時演習・個別訓練で実施予定）
管理区域内で汚染を伴う負傷者が発生したと想定し、汚染測定、負傷者の搬出、汚染の除去及び応急処置等を行う訓練。
（４）モニタリング訓練（個別訓練の H26.4～６の実績：のべ回数4回 のべ人数21人）
放射性物質の放出を想定し、放射線測定車や各種測定機器を使用し、操作訓練や可搬型モニタリングポスト操作訓練等の緊急モニタリングを行う訓練。
（５）避難誘導訓練（緊急時演習にて実施予定）
緊急事態の発生を想定し、発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪者等を安全に避難させるための訓練。
（６）アクシデントマネジメント訓練（緊急時演習・個別訓練で実施予定）
津波による全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失等を想定し、崩壊熱評価や事故進展の推定、事故拡大防止策検討など事故の影響緩和についての対応を行う訓練。
（７）電源機能等喪失時訓練（個別訓練のH26.4～６の実績：のべ回数69回 のべ人数90人）
平成23年３月に発生した福島第一原子力発電所における津波に伴う特定事象（全交流電源喪失等）を踏まえ、高圧電源車やガスタービン発電機車による電源確保や消防車による注水、ガレキ撤去のための重機操作を行う訓練。
●個別訓練
・上記（２）～（７）の各訓練項目について、発電所原子力防災組織の機能班が個別単独あるいは複数班で実施する訓練。
・上記（２）～（７）には該当しないが，各班の活動内容について個別に訓練を実施するもの。
（防災訓練（緊急時演習）に実施する場合もあり）●緊急呼び出し応答訓練（H26／4～６の実績 ３回：全所員対象）
要員の招集にあたり、自動呼び出しシステムにて各人の電話への呼び出し応答を行う訓練。
＊発電所原子力防災組織
本部・本店連絡・安全監督・技術スタッフ＋１２の機能班（通報，広報，情報基盤，計画，保安，発電，復旧，資材，厚生，医療，総務，警備誘導）

転載禁止 東京電力株式会社

10

原子力防災に関わる訓練の実施状況 (２)
訓練の体系

転載禁止 東京電力株式会社

11

原子力防災に関わる訓練の実施状況(３)● 防災訓練（緊急時演習）の様子 [平成２５年度]
ガレキ撤去訓練

緊急時対策本部の様子
緊急時対策室へ本部を立ち上げ、事故対応に対する指揮命令ならびに事故状況や復旧状況に関する情報収集等を行う訓練

緊急時対策本部の様子①

緊急時対策本部の様子②

原子炉・使用済燃料プールへの注水訓練
消防車を使用し、原子炉や使用済燃料プールへ淡水の注入を行うための訓練

原子炉建屋への送水準備

原子炉建屋送水口への消防ホース接続

津波により道路上に散乱したコンクリート片等の障害物を重機で撤去するためのルート確認等を行う訓練

現場（原子炉建屋周辺）でのルート確認

現場へ向かう重機

電源車による電源確保訓練
全交流電源喪失時に、原子炉・使用済燃料プールへの注水や除熱機能を維持するため、電源車を利用して必要な電源を供給するための訓練

電源車からのケーブル引き出し

ケーブル接続箱へのつなぎ込み

転載禁止 東京電力株式会社

12

直営技術力強化の取り組み(１)● 技術力強化訓練
平成25年７月より、震災時の経験から得た教訓をもとに、４つのチームを結成し、機器が壊れた場合でも当社社員単独で対応できる技術力の習得訓練を計画的に実施している。
（１） 電動機取替【訓練実績（H2５/７～Ｈ２６／6）：のべ回数：８０回、のべ人数：５６７人 】
電動機が津波により水没して使用できなくなったことを想定し、予備の冷却ポンプ用電動機と取り替える。
①予備電動機の移動②予備電動機の建屋への搬入③電動機取替（２） 仮設ケーブル布設【訓練実績（H2５/７～Ｈ２６／6）：のべ回数：６６回、のべ人数：４２０人】
取り替えた電動機へ電源を供給するためのケーブルを布設・接続する。
①開閉所から電源盤へのケーブル搬出・移動②電源盤でのケーブル布設③ケーブルの端末処理・電源盤への接続（３） 冷却ポンプ復旧【訓練実績（H2５/７～Ｈ２６／6）：のべ回数：５４回、のべ人数：３９４人 】
冷却ポンプが津波により水没して使用できなくなったことを想定し、ポンプの軸受を取り替える。
①ポンプ軸受カバーの分解②ポンプ軸受の取り外し・取り付け③ポンプ軸受カバーの組み立て（４） ガレキ撤去・道路復旧【訓練実績（H2５/７～Ｈ２６／6）：のべ回数：６０回、のべ人数：５９８人】
津波により運搬経路上のガレキ散乱や道路陥没を想定し、重機によりガレキ撤去や道路を復旧する。
①道路上のガレキ撤去②陥没箇所の埋め戻し③埋め戻した箇所への鉄板設置転載禁止 東京電力株式会社

13直営技術力強化の取り組み(2)● 技術力強化訓練の様子
電動機取替訓練

津波によるモータ被水の当時の状況

予備モータの建屋への搬入

冷却ポンプ復旧訓練

津波によるポンプ被水の当時の状況

ポンプ軸受カバーの組み立て

仮設ケーブル布設訓練

仮設ケーブル布設の当時の様子

所員によるケーブルドラムの移動

ガレキ撤去・道路復旧訓練

海側通路近辺ガレキの当時の様子埋め戻した箇所への鉄板設置転載禁止 東京電力株式会社

14至近の主要な不適合事象
件名：１～４号機使用済燃料プールでの異物等の回収公表日：平成２６年３月１８日●３月１７日、１号機使用済燃料プール床面に異物等（ワイヤー付フック、中性子検出器廃棄容器）があることを確認し、翌日に回収した。その後、２～４号機の使用済燃料プールについても確認を行い、ワイヤー付ボルト等１０個の異物を回収した。
●調査の結果、異物が混入した経路や時期は特定できなかったが、異物混入防止対策を強化した平成１６年４月以前は異物の管理が厳格でなかったことから、それ以前に混入したものと推定した。
また、１号機の中性子検出器廃棄容器は異物ではないが、プール内に仮置きしていた同容器を貯蔵箱に収納する作業（平成４年実施）の際にプール床面に落下させたと推定した。
●対策として、強化している異物混入防止対策を引き続き徹底することとし、また、中性子検出器廃棄容器を貯蔵箱へ廃棄する際は、水中カメラを使用し確実に収納したことを確認すると共に作業終了後にプール床面を確認することとした。

件名：事務本館厚生棟における発煙

公表日：平成２６年６月１１日●６月１１日、事務本館の火災警報が発報し、厚生棟３階の動力制御盤から煙が出ていることを確認したため消防署へ通報した。
その後、消防署員による現場確認の結果、火災ではないと判断された。
●調査の結果、動力制御盤内にある制御用変圧器製造時のコイルの微少な傷や電線の被覆材の経年劣化により、変圧器の隣り合う電線が短絡し高熱を発してコイルが焦げるとともに、電線の被覆材等が溶け出したことにより発煙に至ったものと推定した。
●対策として、当該変圧器の新品への取替を実施するとともに、その他の制御用変圧器についても点検を実施し、コイル表面の変色やき裂が確認された場合は新品に取り替えることとした。

件名：１号機主排気ダクトからの空気の漏えい

公表日：平成２６年６月２７日●６月26日、１号機主排気筒付近の主排気ダクトに直径約1.5cmの穴があり、空気が漏えいしていることを確認した。漏えい箇所周辺の放射性物質の濃度は、検出限界値未満であった。また、漏えい箇所に応急処置を行い空気の漏えいが無いことを確認した。
●調査の結果、漏えい箇所はダクト板材溶接部近傍等にある凹みにより水が掃けにくい状況で、塗装の剥離やサビの発生が早まり加速的に腐食が進展したことで穴があき、空気の漏えいに至ったものと推定した。
●対策として、当該漏えい箇所ならびに腐食が著しい箇所について、当て板溶接を施すとともに、凹みが確認された箇所については、パテ材等で凹みをなくし傾斜をつけ、雨水が溜まらないようにした上で補修塗装を行うこととし、他号機についても同様に点検ならびに処理を行うこととした。また、１号機において、１、３、５年後にそれぞれ外観点検を行い、５年後の点検終了後に点検結果を踏まえて点検頻度を決定することとした。
転載禁止 東京電力株式会社

15