初夏
と
電気 保安

2021

号

No.305●

お客さま訪問 株式会社岡虎●見どころ紹介 岡山県 笠岡市●

豪雨災害や台風に備えて笠岡諸島（御嶽山から撮影）

CONTENTS

電気と保安

初夏号
3 ● 保安マンの確かな目
広島支店

4 ● ニュースクリップ（ｖｏｌ．
49）
5 ● 2021年度 電気取扱者 安全衛生特別教育のご案内
6 ● 電気事故事例（第73回）
8 ● お客さま訪問
株式会社岡虎／山口支店

10 ● 見どころ紹介
岡山県 笠岡市

12 ● 電気の豆知識（第1回）
14 ● 知って得する電気料金のしくみ
15 ● 空調機自動制御サービス ＥＣＯアラームプラス 導入事例のご紹介
株式会社 全功 ゼンコウ津山店

16 ● 空調機自動制御によるデマンドコントロールシステム
18 ● お客さまが保有する低濃度ＰＣＢ含有機器の処分の支援に関する取り組みについて

中国電気保安協会

20 ● 夏季の省エネ
21 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第25話）～乾電池を使うための注意点を教えての巻～

22 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ25）23 ● 豪雨災害や台風に備えて
23 ● エリフくんのクイズコーナー

nch

nci

- De

- De

Ka n

Ka n

2

この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

保安マンの 確かな目

「構内柱で避雷器の電線切れを発見して改修」
広島支店 広島北営業所

右近 博之

あるお客さまの月次点検を実施していたところ、お客さまの改修工事後に、改修箇所の切り取った電線を確認してみる

構内柱の上に設置された避雷器の電線が切れてしまい、垂れと断線した線の他にも断線寸前の電線があり、２線断線の場合下がった状態となっているのを発見しました。

短絡事故の可能性もあり、危ないところでした。

このまま放置しておくと、強風等で垂れ下がった電線が揺れて、この度の事例は、不良箇所の発見もさることながら、お客さまと腕金や開閉器などの金属に接触し、停電事故となる恐れがある

電力会社との情報共有により設備改修工事を迅速かつ適切ため、お客さまへ早急に停電をして改修する必要があることをに行うことで、電気事故を未然に防ぐことができ、お客さまが安お伝えしました。

心してご使用していただけるようになったものと思っております。

お客さまと改修工事の日程を調整するとともに、電気事故のこの話には後日談があります。

危険があるため電力会社へ情報提供しました。電力会社より改修工事から数カ月後に、このお客さまから連絡があり、構内

当月末の休日に当該箇所で配電線の停電工事が計画されて柱の電線にはカラスがとまらなくなったのですが、今度は電柱いるとの情報を入手できたので、この工事に同調して改修するのてっぺんと腕金にカラスがとまり、構内柱付近に駐車してある

ことをお客さまへご説明して了解をいただきました。

車に糞が付いて困っているとのことでした。

お客さまからの情報では、
このあたりはカラスが異常に多く、構内柱へもよくとまっているとのことでした。

早速、現場を確認して、鳥害対策のツ－ルである「トリパス」の設置工事のご提案をしたところ、受注をいただき工事を実施

改修工事をするにあたり、避雷器の電線切れの原因を推測いたしました。

すると、開閉器接続部分から避雷器への電線が大きな弧で工事以降、駐車車両への鳥害は激減したとのことで、お入っているため、大きな鳥でもとまり易く、
カラスが電線にとまって客さまのお役にたてて嬉しく思っております。

この「電気と保安」は、その重さにより電線が揺れ避雷器接続点付近で断線したもの
これからも、
お客さま電気設備の異常発見と適切なコミュニ
https://www.ces.or.jp/と思われました。
でもご覧いただけます。ケーションにより、安心して電気をお使いいただき、お客さまからこのことを踏まえ、改修工事はカラスが電線にとまり難くする

ため、電線を１０センチメートル程度短くするとともに、避雷器接続信頼される保安技師になれるように努めていきたいと思います。

点付近を鋭角に３線とも変更する
こととしました。
イラス
ト未
とまり心地

「電気と保安」■縁線切れ この最高!! は、外れてます!!

https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。
足の置き場が

■鳥害対策
断線した
電線

断線
寸前!!

見晴らし
最高!!

素線切れ
あり

とまりたくてもとまれません!

ありません!!

▲鳥害対策工事前▲発見した電線切れ▲断線箇所状況（３線）

鳥害対策工事後

▲

▲

改修工事後

3

vol.49
ニュースクリップ◆「レベル4飛行」「空飛ぶクルマ」
早期実装へ体制強化／国交省◆電気保安スマート化へ行動計画
2025年目標に官民共同で推進／経産省

2021年（令和3年）初夏号（電氣新聞）「レベル4飛行」「空飛ぶクルマ」
早期実装へ体制強化／国交省

電気保安スマート化へ行動計画
2025年目標に官民共同で推進／経産省

国土交通省は、ドローンなど無人航空機の有人地帯

経済産業省は、電気保安分野のスマート化に向けたでの目視外飛行（レベル4）や「空飛ぶクルマ」のアクションプランをまとめました。当面は2025年を実装に向けて、体制を強化します。政府はドローンの目標に、新しい保安モデル創出に向けた規制見直しや、「レベル4飛行」を2022年度に実現し、「空飛ぶクルマ」

人材育成などを官民共同で推進します。まずはドローン

を2023年中に事業化する目標を据えています。こうでの外観点検など、確立した要素技術を確実に普及させしたスケジュール感をにらみ、国交省は専任部署をます。スマート技術を活用する発電所などを増やし、新設し、関連事務を一元的に担う体制を整えました。

事故予兆の早期発見や電気設備起因の事故低減を目指「レベル4飛行」を巡っては、国交省の有識者委員します。

会が制度の骨格を取りまとめています。これを踏ま同プランは、スマート保安官民協議会に設置したえた法案では①機体認証制度 ②操縦者の技能証明

電力安全部会で取りまとめられ、官民に必要な行動

制 度 ――の創設などが柱となっています。証明を受が整理されています。対象となる火力、水力、風力、けた操縦者が、機体認証を得た無人航空機を飛ばす

太陽光などの発電設備や送変電設備は、ほとんどが場合は、国による許認可手続きを簡素化する仕組みも設備の経年劣化、保安人材不足などの課題に直面して講じます。

います。スマート保安を実現すれば、労働集約的だった「レベル4飛行」や、「空飛ぶクルマ」が実活用

現場作業が合理化されます。人工知能（AI）などをされれば、インフラ点検や運輸・物流など産業と生活用すれば、これまで「暗黙知」だった判断内容の活に大きな変革をもたらす可能性があります。こう「形式知」化なども期待できます。システム化できるした動きを円滑化させるため、国交省は4月1日付で、部分はアウトソースし“人と先端技術の融合”を目指

航空局内に「次世代航空モビリティ企画室」を立ちします。

上げました。安全基準の検討や登録制度の導入準備、

アクションプランには、各設備について2025年の関連するシステム整備・運用などの業務を一元的に絵姿を記載しました。例えば火力発電所では、センサー担います。

やドローンによる常時遠隔監視や点検省力化で、保安力

さらに「福島ロボットテストフィールド」（福島県

向上を図りつつ、一層の合理化を目指すとしました。

南相馬市）へ職員を派遣し、常駐させ、試験飛行に加えて、状態監視技術などを活用した点検時期の最適化

対し、規制面の助言などを行います。国交省では体制など、現在確立していない技術の開発も促進します。

強化を通じ「アフターコロナ」の時代に即した航空

経産省は、スマート化に対応した規制の見直しなど

サービスの早期展開を目指す考えです。

を順次進めます。一方、民間には、省力化と保安水準

赤羽一嘉国交相は記者会見で「福島ロボットテストの維持・向上の両立について、技術実証による明確化

フィールドとの連携を図りつつ、次世代航空モビリ

や費用対効果の確認が必要になるほか、人材育成など

ティに関する制度の構築・運用などを一体的に行い、が求められます。

（政府目標の実現へ）しっかりと取り組みを進めていく」と強調しています。

今後は、製品評価技術基盤機構（NITE）を事務局に電気分野の委員会を立ち上げ、新たな保安手法について、妥当性の確認などを行います。

4中国電気保安協会からのお知らせ

2021年度 電気取扱者
安全衛生特別教育のご案内■ 電気取扱者安全衛生特別教育とは
労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者雇い入れ時に「危険又は有害な業務につかせるときは、安全又は衛生のための特別教育を実施しなければならない。」と定められています。

（1）高圧・特別高圧電気取扱者
安全衛生特別教育（2）低圧電気取扱者
安全衛生特別教育「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」

盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧電路のにつかせるときは、「高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生

うち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に特別教育」を実施する必要があります。

つかせるときは、「低圧電気取扱者 安全衛生特別教育」

当協会の講習を受講することで、事業者の労働者に対する教育は免除されます（ただし、活線作業、活線近接作業を行う場合は、追加の実技教育が必要）。

を実施する必要があります。
当協会の講習を受講することで、事業者の労働者に対する教育は免除されます（ただし、活線作業、活線近接作業を行う場合は、追加の実技教育が必要）。

■ 講習会実施予定（1）高圧・特別高圧電気取扱者 安全衛生特別教育
年度

回

日時

場所

2021年度

第1回

2021年8月30日（月）～8月31日（火）

中国電気保安協会
総合技術センター（定員：20名）

2021年度

第2回

2021年10月21日（木）～10月22日（金）

中国電気保安協会
総合技術センター（定員：20名）（2）低圧電気取扱者 安全衛生特別教育
年度

回

日時

場所

2021年度

第1回

2021年11月22日（月）

中国電気保安協会
総合技術センター（定員：20名）

詳しくは、当協会ホームページでご確認ください。

https://www.ces.or.jp/training/index.html▲

ホームページ

お問い合わせ先（一財）中国電気保安協会〒733-0834

総合技術センター

広島県広島市西区草津新町1丁目20-51

TEL：（082）277-0728

FAX：（082）270-0718

5

第73回

作業者の過失による波及事故
1 事故の発生状況
事故発生約2カ月前の年次点検において、地絡組織本部への状況報告のため、主任技術者が現場

方向継電器の試験後、電源端子の接続を失念したを離れた後、電力会社配電線がDGR動作により自動まま、年次点検を終了した（点検は4名で実施。
このうち遮断した。高圧気中開閉器（PAS）内の計器用変圧2名で、継電器関係を担当）。

器（VT）およびPAS本体が焼損し、継電器収納箱

事故当日、月次点検のため主任技術者が巡視を内の電源端子（2端子）に短絡痕が残っていた。

したところ、電源端子の未接続を発見した。所属する（供給支障電力：600kW、供給支障時間：57分）

2 事故の原因＜故意・過失（作業者の過失）＞びPAS本体が焼損し、その際に発生した地絡電流が年次点検における復旧作業で地絡方向継電器の配電線に流れ、構外に事故が波及したと推定される。

電源端子（2端子）が未接続のままで放置され、月次・年次点検時、作業担当者が試験器から地絡方向

点検で継電器収納箱の開閉をした際、開閉動作もしくは継電器へ結線していた試験コードを外したことで、風の影響で未接続の2端子が互いに接触・短絡した。

全ての試験作業が終わったと思い込み、電源端子
P1、P2の結線を失念した。

・短絡電流によりPAS内の計器用変圧器（VT）
およ・これらの作業をダブルチェックするルールがなかった。

3 防止対策・年次点検手順書（チェックシート）を改訂する。
保護継電器の結線状態の確認は、2人での実施を最終確認で保護継電器の結線状態を確認するよう慣例としているものの、文書明文化されていなかった

年次点検手順書（チェックシート）に記載する。

ため、明確に年次点検手順書（チェックシート）に記載する。

（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

6

また、主任技術者は、（上記ダブルチェックとは別に）・継電器収納箱に注意喚起シールを貼る。

現地写真

焼損した PAS

左上

発受電設備の外観
左下

両端子の短絡痕※P1と P2端子が接触し短絡した

受電柱

太陽光発電設備

右下継電器収納箱の内部※PAS 焼損直前に撮影したもので、
P1・P2端子が外れていた

継電器収納箱
（事故点）

P1側

短絡痕
P2側

黒線：P1、
白線：P2

短絡痕

制御ケーブル

配線が外れ 、制御ケー
ブル後ろに格納されていた7

お客さま訪問／山口支店

株式会社

岡虎

株式会社 岡虎外観

今回は、山口県防府市にある、株式会社岡虎さまを訪問しました。

代々受け継がれ、
常 に 胸 にとどめ

株式会社岡虎さまは、明治10年創業の竹輪・蒲鉾などのられているのは、

水産練製品を製造販売される、従業員70名の会社です。

「弾力があり、
かつ、

その製品は、山口県内を中心に広島県、福岡県、関西方面

のどごしが 良 いや東京でも販売されています。

竹輪でないといけ

岡虎直売所

同社の経営理念は、「 常にお客様から愛される製品作りない」という言葉です。
なかでも「極上黄金竹輪」
は、黄金色を通じて地域社会及び食文化に貢献すると同時に、全社に焼き上げた香ばしい薫りと滋味豊かな味わい、コシのある員の物心両面の幸福を実現する。」で、主力商品は、140食感が特徴で、全国蒲鉾品評会で農林水産大臣賞を3度年の歴史に裏付けされた竹輪・蒲鉾・天ぷらです。
また、受賞しており、高い評価を得ています。

140年の歴史に裏付けされた竹輪・蒲鉾・天ぷら

8

極上黄金竹輪

化学調味料、合成着色料、保存料、
遺伝子組換原料不使用の自然派良品シリーズ

全国蒲鉾品評会で農林水産大臣賞を3度受賞しています。

自然派良品シリーズ

無添加
無着色

140年の伝統の技法と味付けの製造方法

すわ

石臼ならではの練りで、すり身がしっかりと擦れ、より口当たりが良くなります。

竹輪のうまみと弾力を引き出すための重要な工程。機械任せにせず、細かい温度管理を徹底されています。

同社のこだわりは、「材料と鮮度」
・「伝統の製法」
・「安全

焼きの 工 程 では、徹 底した温 度
管理のもと、
じっくりと丁寧に焼き上げています。

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？
株式会社岡虎 工場長性」の3つにあります。
材料については、特徴ある製品作りとして、「 近海でとれ中司工場長の中司知也さまにお話をる新鮮な魚を使用」
したり、「無添加・無着色の製品作り」
を伺いました。

行ったりなど、身体に優しい素材を使用した製品も作られて「今まで担当していただ

います。

いた方は、皆さん対応が製法については、140年の伝統の技法と味付けで製造早く、人柄も良く、大変仕事されており、手仕事の技が生きています。製品は、本社内のがやりやすいです。
蒲鉾は工場および潮彩市場防府内の店舗で作っています。

鮮度が命なので、迅速に対応していただき助かっています。

安 全 性については、本 社 工 場は2 0 1 9 年にH A C C P（ハサップ）を含むＪＦＳｰＢ規格の認証を取得されています。

機械の故障の際も原因を突き止めていただき、修理がしやすかったです。」とお話しくださいました。
今後もお客さまのご期待に応え、
安心・安全に電気をお使いお話を伺った中司いただけるよう努めていきます。

工場長さまは、「日々同じものを作り続ける
ことが一番難しい。」「株式会社岡虎」さまに関する
お問い合わせとおっしゃられていました。原料は生き物
であり、日々気 温や

ＣＣＰ／金属検出

湿度が変化する中で、同じ品質の商品を作るためには、機械に頼るのではなく、技術・経験を持った人の手が不可欠との

2

至宇部

2

川

桑山公園

線
山陽本

佐渡

184
185

山

徳

至

株式会社岡虎防府市立新田小ことでした。

58

山口県高等
自動車学校
府
防 状線
環

183

58
185

向島

〒747-0825 山口県防府市新田174番地の1
T E L：0835-22-0313
URL：https://www.okatora.co.jp/
CCP／加熱検温

CCP／冷却検温

9四季 折々の花が彩る

自 然 豊かな住みよいまち
ポピー

笠岡市の概要
笠岡市は岡山県の南西部に位置する瀬戸内海に面した港町です。西は広島県福山市と隣接しており、白壁の町並みが広がる岡山県倉敷市や、坂道と映画の町として知られる広島県尾道市といった観光地にもほど

岡山県
笠岡市

近く、周遊しやすい立地の良さが魅力です。
また、典型的な瀬戸内海式気候で雨が少なく、年間を通じて天気や湿度が安定しているため、とても住みやすいまちでもあります。国内でも屈指の広さを誇る笠岡湾干拓地や、風光明媚な笠岡諸島など観光スポットも多数あります。

笠岡市の観光スポット
笠岡湾干拓地の花畑（道の駅 笠岡ベイファーム）
平成2年に24年の歳月を経て完成した笠岡湾干拓地には、
笠岡イチオシの観光スポット「道の駅 笠岡ベイファーム」があります。新鮮な農水産物などが集まる直売コーナーやカフェはもちろん、
隣接する花畑が大人気です。
１月下旬～４月中旬は
「菜の花」
、
４月下旬～
５月中旬は「ポピー」、
７月下旬～８月中旬は「ひまわり」、
９月下旬～
１０月下旬は「コスモス」が咲き誇り、四季折々の花が楽しめる絶好の撮影スポットとして遠方からも多くの観光客が訪れます。

菜の花

ポピー

ひまわり

コスモス

道の駅 笠岡ベイファーム

笠岡諸島

笠岡諸島（栂の丸から撮影）

10

笠岡諸島には大小31の島々があり、そのうちの７つが有人島です。神武天皇の伝説が残る高島、美しい砂浜や国指定重要無形民俗文化財の「白石踊」
が有名な白石島、笠岡
諸島最大の島で良質な花崗岩の産地として知られる北木島、のどかな漁村の佇まいを
ひ しま おお び しま
こ び しま残す真鍋島、
椿と恋人岬がある飛島（大飛島と小飛島をあわせた呼び名）、
岡山県の最南端
む しま
で灯台と水仙が人気の六島があります。
これらの有人島は、
日本遺産にも認定されています（笠岡市と香川県丸亀市、土庄町、小豆島町で共同申請、令和元年５月に「知ってる!?
悠久の時が流れる石の島 ～海を越え，
日本の礎を築いたせとうち備讃諸島～」として日本遺産に認定）。個性豊かな７つの島を巡る島旅も人気があります（※島を周遊する定期船はありませんのでご注意ください）。

見

ど

こ

ろ

紹

介

笠岡市立カブトガニ博物館
世界で唯一のカブトガニをテーマとした博物館です。建物はカブトガニをイメージした形状をしており、国指定天然記念物の「カブトガニ繁殖地」の保護やカブトガニの研究に取り組んでいます。幼生から成体まで、生きたカブトガニを間近で見学できる
恐竜公園
ことでも人気があります。
また、国内でも数少ない
本格的な恐竜公園を併設しています。園内に展示されている7種8体の実物大の恐竜および景観はすべて学術監修を受けて製作されており、恐竜の生きた時代を体感できます。
カブトガニ博物館

ちっきょう

笠岡市立竹喬美術館

かさおか太陽の広場

笠岡市立竹喬美術館は、笠岡市出身の日本画家・小野竹喬（ちっきょう）の業績をたたえ、その功績を後世に伝えるため、昭和５７年１０月に開館しました。
小野竹喬の作品および資料を収集・公開するだけでなく、竹喬芸術を育んだ笠岡、
さらには開花・発展させた京都という二つの土地にゆかりのある近 代日本画についても紹介しています。

市制施行40周年記念事業として平成6年4月に完成した「かさおか太陽の広場」
は、笠岡湾干拓地の締切堤防沿い約3.5kmに及ぶ多目的広場です。遊歩道沿いには四季折々の花が咲く花壇と転々と連なる石の彫刻などがあり、散歩やジョギングに最適です。
また、ローラースケート場やBMXコースなどが整備されており、大人から子どもまで楽しめます。
自転
車・遊具は管理棟にて無料で貸し出しています。

竹喬美術館

かさおか太陽の広場

笠岡市のグルメ

古城山公園
市街地の真ん中の小高い丘にある古城山公園は標高60.8mの小さな山ですが、見晴らしが良く眺めが抜群です。
また、桜の名所でもあり、毎年春になると約400本の桜が咲き誇り、多くの花見客でにぎわいます。公園内には文学碑や顕彰碑があり、公園
から少し下った場所には、句碑がたくさん並ぶ川柳公園もあります。

笠岡ラーメン
笠岡市のご当地ラーメン。戦前から
養鶏と製麺が盛んだった笠岡市は、全国的にも珍しい鶏チャーシューが乗ったラーメンが親しまれてきました。鶏ガラ
ベースの醤油スープに、一般的な豚肉のチャーシューではなく煮鶏のチャー
シュー 、メンマ 、斜 めに 切ったネギが乗った「笠岡ラーメン」
は、笠岡に来たらぜひ食べてほしい一品です。

笠岡ラーメン

観 光 の お 問 い 合 わ せ

笠岡市商工観光課〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1
T e l：0865-69-2147 Fax：0865-69-2185
E-mail：syoukoukankou@city.kasaoka.lg.jp
URL：https://www.kasaoka-kankou.jp/
OKAYAMAKASAOKA

古城山公園

11

～ 電 圧 について～

昨今、電気を使用しない日はなく、とても便利なものとして何気なく使用している電気ですが、皆さまはどのようなイメージ

ことで、素朴な疑問を解消できればと思い、少しでも皆さまの知識の一端に加えてもらえば幸いです。

を持たれていますか？
よく分からないけど生活に必要なもの、
目に見えないもの、便利なもの、スイッチの入り切りで簡単に使える、ゲームや料理、照明、お風呂、エアコン、快適な生活ができる便利なもの、いろいろあると思います。

さて、第１回目は『電圧』です。電圧。漢字から『電気の圧力』
とも読めます。
基準となる単位はＶ（ボルト）と表記されます。
これは、18～19世紀ごろにボルタ電池を発明したイタリアの物理学者アレッ

その電気の中で普段何気なく使用している単語を紹介する

サンドロ・ボルタに由来します。

コンセントに差し込 むと電 気 が 使える理 由
電気を安全に利用するには電気専用の道（電線）が必要
で、電気の流れる方向は一方通行です。
また、電気は出かけたら必ず元に帰ってくる性質を持っています。
（ 電気の量を［100］と仮定したら、［100］出かけた電気は、［100］元の場所同じ）で、大地と接続（接地）することにより、大地と同じ電圧となります。
大地は地球の表面であり、とてつもなく大きいので、電位の基準として０Ｖ（電位Ｂ）と考えます。
－側を０Ｖとすると、＋側はある大きさを持ちます（電位Ａ）。

に戻ってきます。）
以上のことから電気を使うには行く方向と帰る方向の最低２本の電線（色は黒と白が一般的）が必要となります。
その電線は差し込みコンセントにつながっています。

そしてこの＋側と－側の間（電線の間）の値を『電位の差』といい、
この『電位の差』
を『電圧』と呼びます。
電圧は数値が高いほど、大きなエネルギーを表します。

差し込みコンセントをよく見てみると、２つの縦穴の長さが違うことが見て取れます。

+側（電圧A）
電位Aと電位Bの差（電圧）+側+側 一方通行－側－側－側 一方通行

大地に接地

大地とつながっているので離れていても0V（電位B）

電位差があれば電気は圧力が高い方から低い方へ移動しようとしますが、
コンセントに何も接続していなければ、電気の道が途絶えているから電気はそこで止まっています。
この状態だ

この長さには意味があり、短い方が＋（電線は黒色、電気が来た方向）、長い方が－（電線は白色、電気が帰る方向）と決められています。
その－側は、
電気が最終的に帰ってくる場所（出発した場所と12

からこそ、
コンセントにプラグを差し込むだけで電気が使用できるのです。
言い換えれば、
１００Ｖの電圧は、電気が流れないコンセント
部まで１００の力を貯めている状態ともいえます。

電 圧 の 大きさ
乾電池の電圧は1．5Vなので、大きな力がありません。使用できるものは電卓やリモコン、時計などの小さな器具です。

想像がつきます。
また、静電気も意外と高い電圧を保有しています。静電気

一般家庭で使用されているのは100Vや200Vの電圧なので、は冬の乾燥した日にセーターを脱ぐときや、金属部に触れよう

テレビ、
エアコン、冷蔵庫、掃除機などエネルギーが大きな電化とする時に出てくる火花（放電による発光現象）
で、3,000～

製品を使用します。

10,000V程度の電圧があります。

また、工場等ではさらに多くの大きい電気を使用するため、どちらにしても自然界で一瞬の出来事としてすぐに放電

工場敷地内に6,600Vの電圧を電力会社から供給を受け、されるので、有効利用はできませんが、もし利用できたら今のその電気を100Vや200Vの電圧に変換して使用しています。

電力構想が大きく変化することでしょう。何せ電気はお金とまた、利用はできませんが、電圧の高い代表例は落雷です。

違い溜めることができないので（ 私はお金も貯まりません

雷の電圧は200万～10億V（大きすぎてイメージはさっぱり

が・・・）、
もし溜めることを発明できたら大金持ちになれますよ。

わきませんが･･･）といわれています。
あれだけの大きな音と皆さまもご検討ください。

光を空間に放電するのですから、相当大きなエネルギーだと電圧の安全利用
電力会社が作る電圧は、普通大きな変動がなく、ほぼ一定の値を電力会社が調整しています。

お風呂で考えると、お湯を入れる量と排水の量が同じ

電気の利用において、電圧変動がない（一定である）
こと

なら水量の変化はありませは、電気機器を効率よく安定的に使用できるので、日本ではんが、排水が多ければ水量100V系は101±6V（95～107V），200V系は202±20Vが減り、少なければ水量が（182～222V）の範囲で安定的に送電することを電力会社増すのと同じです。
（排水量に求めています。

が電気使用量と考える。）

これはかなり大変なことなのです。最初に“電圧は電気の圧力”と書きました。電気の発生元からコンセントまで圧力をこの調 整を電 力 会 社が浴槽
入水量と排水量が同じなら浴 槽の水は変 化しないが、違うと水量が変化するすることで、安定した電圧をわれわれは享受しています。

かけた状態で電気を使用しないときに100Vだとすれば、大きな電圧が低ければモーターは回転せず、モーターを使っている電気を使えば圧力はその分低下します。
その低下分を補うため

エアコン、冷蔵庫、洗濯機などが使用できなくなり、電圧が高け

通常より大きな圧力をかけなければ電圧は回復しません。

ればモーターに過度の負担がかかり、最悪焼損します。

しかし、電気の使用が低くなれば、今度は圧力が大きくなる

また白熱電球（最近見かけなくなりました）に、100Vより高いので過電圧になります。
（ 電気の需要と供給のバランスをとら

電圧を入力すると（例えば110V）、100Vに比べて電球の明るないと安定した電圧を供給できない。）

さは増加しますが、寿命は低減し、90Vで使用すると、明るさは低減しますが、寿命は増加するという実験結果があります。

一定電圧を供給

発電機
たくさん使えば圧力が低下、使わなければ圧力は増加する

われわれが安心して電気を使用するには、電圧はいつも一定であることが条件です。電気機器にとっても安定的に使用できる環境でなければ、工場等で高品質の電化製品を作ることができません。

外 国 の 電 圧とコンセントの 形 状
日本で一般家庭が使用する電圧は100Vですが、外国はカルチャーショックを感じられます。

110～280Vとさまざまです。
またコンセントプラグもさまざまな形

いろいろと電圧について書いてきましたが、言葉では電圧状をしています。
日本人から見ると珍しい形状でも、
その国の

は
「電位差」
と呼び、
イメージとしては電気を送り出す力を言人からすると毎日使っているから何も珍しくありません。

語化したもので、電気を使う大きさによって、最適な電圧値が決

その国によって最適な電圧と形状を設定しているので、もし旅行などで行くときには気をつけて見てください。
ちょっとしたまっている、との認識をお持ちください。
次回は『電流』
を考えてみようと思います。

13

知って得 する電気料金 のしくみご存じですか？ 電気料金のしくみ
高圧で受電されているお客さまの電気料金がどのようなしくみで計算されているか、ご存じでしょうか。
次のように、電気料金は「基本料金」「電力量料金」で構成されています。※

電力量料金

電気料金

=

使用した電力量に応じて支払う電気料金です。

基本料金

一度に使用する電力量の最大に応じて支払う
電気料金です。

電力量料金は、電気の使用量に応じた料金です。
一般的に「節電」と言われるのはこの部分を節約することです。
ですが、基本料金は違います。
契約電力

× 基本料金単価 × 力率割引

契約電力は最大デマンド値で決まります
このように契約電力は、過去1年間の最も高いデマンドで自動的に決まります。これを最大デマンドといいます。
デマンド値↑ある30分間、電気をたくさん使った↓契約電力【デマンドとは】電力会社の計量装置により30分ごとに計測されている、30分間の平均電力値（ｋW）です。

30分間で現在の契約電力以上の電気を使用した場合、契約電力が自動的に上がります。
ポイントkW
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

契約電力は一度上がると、最低１年間は上がったままになります。翌月から電気をあまり使わなくても下がりません。契約電力はすぐに上がり、
管理しなければ下がりません。

同じ量の電気を使う場合も使い方が大切です
つまり、契約電力を上げないためには、“最大デマンドを上げない”ということです。
デマンド値とは、30分間の平均電力値（kW）ですから、Bのようにコントロールすれば、最大デマンドを抑えることができます。

A

（kW）

600
500

デマンド

500

500
kW

400
300
200

100

100
0

30分間

30分間

初めの時限（30分
間 ）で 5 0 0 k W の負荷を使用して、次 の 時 限 で100kWに負荷を下げても、デマンドは5 0 0 k Wとなり
ます。

ポイント

最大デマンドは、同時に稼働する機器が多いほど高くなります。
機器の使用時間帯をずらすなど、同時稼働を避けるなど使い方を工夫することで、低く抑える
ことができます。

B
（kW）

600
500

500

400

デマンド

300

300

kW

200
100

時限

平均して使用

0

100
30分間

30分間

※あくまで一例です。個別には、お客さまが電気を購入される事業者（小売電気事業者）へお問い合わせください。

14

時限

デ マ ンド 管 理 を行い、負荷を制限
して平均的に使用
すれば、デマンドは300kWとなります。

空調機自動制御サービスECOアラーム

プラス

導入事例のご紹介

認知症講習会

外観

AED講習会

取り組み内容と効果株式会社 全功

お客さまのご紹介
今回のお客さまは、岡山県津山市の株式会社 全功
ゼンコウ津山店さまです。
株式会社 全功さまは、『企業活動を通じて社会に貢献する』
を経営理念に掲げ、地域によりそい、必要とされるお店を目指しています。
ゼンコウ津山店さまは、2015年10月にグランドオ－プンし、5周年となります。
入店時の検温システムの設置・台間ボード設置やマスク着用などのコロナ対策は万全の体制で、身近な娯楽、ストレス解 消 法として多くの 方々が楽しみにしている「パチンコ・スロット」のサービスを提供されています。
それだけでなく、地域の社会福祉協議会と連携・協働
して「認知症講習会」や、地元消防署と一緒に「AED講習会」を開催したり、
また、地元企業の開発した抗菌・抗ウィルスコーティンク剤の販売を応援するなど、地域社会に貢献されています。

株式会社 全功 ゼンコウ津山店

住所：〒708-0884 岡山県津山市津山口286番地
TEL：0868-35-2500に設置した空調機について自動制御し、利用者に負担を掛けないようデマンド抑制を実施しています。
目標デマンド値

ゼンコウ津山店

ゼンコウ津山店さまでは、ホールや事務所などのスペース

ＥＣＯアラームプラス
導入前：290kW

ECOアラーム

ＥＣＯアラームプラス
導入後：245kW

45ｋW削減!

プラス

導入効果→1年間で約440，000円の経費削減！
！

※自動制御費用・設定費用が別途発生します。

株式会社 全功 代表取締役社長
ぜん もと やす ひろ

全本靜弘さまにお話を伺いました。
●省エネに心がけられていることは？

・照明のＬＥＤ化や最新省エネタイプの空調機を導入している。
また、バックヤードなどをセンサー付照明に変更するなど節電活動に取り組んでいる。

●導入後のご感想はどうですか？

・モニターを設置したことにより、電気の使用状況などがひと目で分かり、従業員の省エネに対する関心が増したと思う。
・デマンドコントロールシステムにより、本当に必要な消費で収まり、高い節電効果が得られたと思う。

●保安協会に対する感想や期待することは？

・丁寧な点検作業、担当者の方とのさまざまな相談も親切に対応してくださり、感謝している。
・さらに高性能な節電システムの開発を望むとともに、効率的な電気使用方法の提案なども点検時にしていただけることを期待している。

15

中国電気保安協会からの お 知らせ

空調機
自動制御

デマンドコントロール
システム

による

「 空 調 機自動制御によるデマンドコントロールシステム」は、空調機の運転を自動的に調整することにより、お客さまの電気料金を無理なく低減することができるシステムです。
最大デマンド値

一度に使用する電力量の最大に応じて支払う電気料金です。

基本料金
!!
ポイント

基本料金単価契約電力 × （力率割引後）1年間、契約電力以上の電気を使用しなかった場合、契約電力は下がります。

契約電力ある30分間、
電気をたくさん使うと契約電力は上がってしまいます。

デ マン ド 値

電気料金

電力量料金

使用した電力量に応じて支払う電気料金です。

kW

基本料金は契約電力で決まります！

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7月

高圧受電のお客さまの電気料金は、使用した電力量(kWh)に応じて決まる電力量料金と、契約電力(kＷ)に応じて決まる基本料金で構成されます。契約電力を削減することができれば、年間を通じて基本料金の低減が可能になります。
契約電力は、過去１年間における３０分間毎の使用電力量の２倍値（デマンド値：kW）のうち、最大の値（最大デマンド値）に設定されます。そのため、年間を通じて電気を比較的多く使用する３０分間を見つけ出し、その時間帯に確実に節電することができれば、最大デマンド値が低下し、契約電力の削減が実現できます。
本システムは、お客さまの使用電力量を常時監視し、予測したデマンド値が予め設定した目標デマンド値（目標電力）等を超えると、空調室外機の出力を自動的に抑制し、必要な量だけ使用電力量を削減します。室外機の出力抑制中も室内機は運転を継続しており、快適性を損なうことなく最大デマンド値の低下が可能です。
また、お客さまのパソコン、タブレット、スマートフォンから電気の使用量やCO 2の発生量を閲覧し、システム導入
効果を確認することができます。

システム構 成
電力量計

デマンド
監視装置

余裕

注意

限界

制御線

警報

空調室外機

PLC制御信号
パルス信号

空調室内機

警報信号
制御装置（親機）

制御装置（子機）

空調室外機

空調室内機

制御内容については事前にお客さまとご相談させていただき、快適な制御を実現します。
・ 本システムは保安管理業務のご契約をいただいたお客さまにご提供します。 ・ 本システムの導入には別途設置費用が必要です。

16

充 実した 標 準 サ ポ ート機 能
全国の電気保安協会が連携した電気保安協会web閲覧サービス

報告書の印刷

デマンドeye

各事業所の電気の使用状況

事業所の比較

年・月・日単位といった任意の期間におけるデマンド値の比較や、事業所ごとの電気の使用状況（電力量・デマ
ンド値など）
をグラフで表示します。

任意の事業所の電気の使用状況を折れ線グラフで重ねて表示、比較分析ができます。

協会による安心の 遠隔監視

警報確認中

お客さまのパソコン保安協会がご 提 供 する
メリット

お客さまのデマンド値に異常が発生した場合、協会のモニターに警報が表示されます。

❶ 設置後も電気設備の点検でお伺いした際に動作確認を行います。
❷ 万一システムに不具合が生じた場合、速やかに対応します。
❸ お客さまの使用状況に応じたコンサルティングを行います。
❹ 空調機を更新される場合にも、引き続きご利用いただけます。
❺ 提携している空調機メーカーのご紹介も可能です。

電 気 料 金 の 低 減 事 例（ E C O ア ラ ー ム プ ラ ス に よ る 実 績 ）
リハビリ
病院様

スーパー
マーケット様30kＷ削減（306→276kW）

年間約25万円 の節約
お客さまの声以前は事務の人が空調機のスイッチを切って回っていましたが、その手間がなくなりました。
導入により契約電力を下げることができました。
まだ下げる余地があるので、来年に期待しています。

物流倉庫様

17kＷ削減（218→201kW）

50kＷ削減（500→450kW）

年間約32万円 の節約

年間約45万円 の節約

お客さまの声

お客さまの声

一般管理費の中で電気代が大きな負担となっており、これを削減できたことは非常にありがたい。
お客さまに迷惑をかけずに省エネができるので助かっている。

医療関連の商品を取り扱っており、保管時の温度管理には特に気をつける必要がありますが、適切に管理されているので大変助かっています。

本システムに関するお問い合わせにつきましては、
お客さまの担当保安技師または下記連絡先へお願いします。
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750〈お知らせ〉

広島支店 〒733ｰ0861 広島市西区草津東2丁目3ｰ12
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919
山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840

URL:https://www.ces.or.jp

E-mail:info@ces.or.jp

前回早春号
（Ｎｏ．
３０４）
でお知らせしました本システムに加えて、お客さまのデマンド値の異常に対してすみやかに対応できる「遠隔監視」のサービスを追記しました。

17

中国電気保安協会からのお知らせ！

お客さまが保有する
低濃度PCB含有機器の処分の支援に関する取り組みについて「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（PCB特別措置法）により、処理期限が定められているPCB廃棄物について、2020年4月から、当協会では、お客さまが保有する低濃度PCB含有機器の処分の支援に関する取り組みをしています。処分までの手順と当協会での取り組みについてご説明します。
現在は低濃度PCB含有廃棄物が処理の対象となります。処分までの手順は次のとおりです。
低 濃 度 P C B 含 有 機 器・廃 棄 物 対 応 の 4ステップについて
ステップ

STEP

1

ステップ

STEP

2

ステップ

STEP

3

ステップ

STEP

4

該当年による機器の特定

1993年以前製造の変圧器、1990年以前製造のコンデンサ・開閉器・遮断器等はすべてお客さまにPCB含有検査を依頼し2025年度中までに対象機器を特定します。

絶縁油含有分析

含有分析試験は保安協会にお任せください。
その結果、PCB含有量が0.5mg/kgを超過する
機器は、低濃度PCB含有機器・廃棄物に該当します。

対象機器の取替工事

法令上の処分期限（2027年3月31日）
までに電路から切り離し、処分をしなければなりません。
お客さまが取替工事を実施する際に助言、支援をします。

対象機器の処分

お客さまが処分期限までに確実に処分を行えるよう支援します。

当 協 会 が 行う処 分 の 支 援 サービスについて― 処分の支援とは具体的にどのような業務か
PCBの運搬・処理を行えるのは、環境大臣が認定する無害化処
理認定事業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理
産業廃棄物の処分業許可を得た事業者です。
そこで当協会では、

18

お客さまと処分業者との収集運搬、処分契約の調整、仲介を行います。
また、定期的に進捗管理票で管理することで、お客さまが期
限内に確実に処分を行えるよう支援します。

― 本サービスの今後の展開について認定を受けた無害化処理認定事業者と提携。
ご要望があったお客引き続き、お客さまからのお問い合わせに、迅速、的確に対応す

さまやご提案するお客さまに対して処分業者を紹介し、当協会としてることでお客さまをサポートしていきます。
また、
より一層きめ細かいも処理完了を確認するという業務です。

対応が行えるよう、提携する処分業者の拡充を検討しています。

ポリ塩化ビフェニルという有害な物質が含まれているかもしれません!

対 象 機 器 の 処 分 の 流れ

お 問 合 せシート

保有事業者（お客さま）

保安協会に相談、問合わせ（パンフレット・問い合わせシート）

保安協会

処分業者に連絡

処分業者

現場確認（保安協会同行）

処分業者が処理見積書提出
処分（収集・運搬・処理）を実施
低濃度PCBの処分に関しての疑問やお困りごとはありませんか。詳しくは、当協会の担当保安技師におたずねください。

19

夏季の
省エネ

エアコンの
設定温度は
２８℃を目安にしましょう。

窓からの熱を遮断しましょう。
部屋の温度が高くならないように、
カーテンやブラインドなどを使って日差しをカットしましょう。

これから迎える夏は、電気使用量が大きく増える季節です。
今回は、夏場に特に稼働するエアコンのちょっとした工夫でできる省エネを紹介します。

外出時は昼間でもカーテンを閉めると効果的です。

風向きは水平に設定しましょう。

帰宅したときは、
まず部屋の空気を入れ換えましょう。

冷たい空気は部屋の下の方に溜まります。
エアコンの風向きを水平にし、温度のムラをなくしましょう。

帰宅したときは、
まず窓を開けて

また、扇風機などを併用して部屋の熱い空気を外に出してから部屋の空気をかき混ぜると、より効果的です。

エアコンをつけると、より早く部屋が涼しくなり省エネになります。

フィルターの清掃をしましょう。
エアコンのフィルターにゴミやほこりが付着していると冷房効果が下がります。
月に２～３回のフィルター清掃を扇風機を併用しましょう。
扇風機を併用し風を体に当てることで体感温度が下がり涼しく感じます。

心がけましょう。

室外機の周りは整理整頓しましょう。
室外機の吸い込み口の周りに物を置くと冷房効果が下がります。
室外機の前はできるだけ広くし風通しをよくしましょう。
また、室外機の周りの温度が高いと室外機吹き出し口に物が置かれている図

冷房効果が下がります。
室外機から少し離れたところにすだれなどを立てかけて日陰をつくり、室外機の周りの温度が高くならないようにしましょう。

20

室外機にすだれで日陰をつくる図（室外機から１ｍぐらい離れたところにすだれをたてかけたようにしてください）

Ka n
- De
nch

ga n

5

7

の多いところで保管すると寿命が短くなるだけでなく、に使用推奨期限※が表示されています。

液漏れや破裂する恐れがあります。

※その期限内に使い始めたら性能が十分に発揮できるという意味。

新 旧 混 ぜると3 アルカリ電池と ブッブ〜ッ 4
マンガン電池、ダ
メ〜！
液漏れや破裂をKa混
n - dぜて使って
混ぜるな
e
n
招くのか〜
c hi
大丈夫
だよね？
危険じゃ
c hi
Kan -Den

Man

li
Alka

Kan- Dench

本体か包装に書いてあるよ

あと
乾電池は「使用推奨期限」
内に使うのが
おすすめ♪

保管じゃ！

届かない所に所は電池の寿命が短くなるからダメ！
あと、小さな
子どもの手の

6

ダメ〜！
ショートして危険なのじゃじゃ、
カバンの中に〜ッ
ブッブ

電池と金属製のキーホルダーや装身具をnch

暑い＆湿度の高い

ブッブ〜ッ

入れとくのは大丈夫でしょ？

電 池はすぐ使える所にga n置いておくといいよね〜！
Man- De

Alkali
Ka n

全滅
でした…

修 行が
足らん
のう

・電池本体（底面または側面）か包装単位

エリフくん
1
リモコンが効かなくなっちゃった〜

ま
まか
かせ
せて
て

そう！

h
nc
De
nKa

乾電池にも

そこで
エリフ君の思う
正しい乾電池の使い方を3つ
挙げてみて！
普通に説明してあげれば？

大丈夫
かな…？

・乾電池には化学物質が入っているので、暑いところや湿気・カバンの中に乾電池とキ－ホルダ－やネックレスなどの所に保管することも大事です。

ン乾電池を混ぜて使うと液漏れや破裂する恐れがあります。

・誤飲防止のため、赤ちゃんや小さな子どもの手の届かない

電池と古い電池を混ぜて使ったり、アルカリ乾電池とマンガがあります。

・機器のスイッチの切り忘れに注意が必要です。
それと新しい金属製の物を一緒に入れると、
ショ－トして破裂する可能性

乾電池を使う時の注意点は以下のとおりです。

Ka n- De 使用上の注意 が
n h
c
i
あるのじゃ

電池は古いのと2
新しいのを混ぜてはダメ〜！

ビクッ

！
！
！ ！

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

エリ子さん…エリフくんのお友達

エリフくん…電気の保安官

登場
ー
キャラクタ

予備は一本だけど、古いのと合わせるから大丈夫！

～乾電池を使うための注意点を教えての 巻～
あふぅ

プシュ～

電気 の ポイント 25

話

第

知って
ナットク！

エリフくんの21

25
揚げ物の中でも、3段階で衣付けして油で揚げるフライものは敬遠されがちな料理の代表格。そこで、衣付けと揚げる作業を一掃して、オーブントースターで仕上げるメンチカツをご提案。家事ラク＆時短なうえ、油脂の摂取を気にせず食べられるヘルシーな一品になり、お弁当のおかずとしても重宝します。

カツなのにフライ作業要らず！

超お手軽☆
スコップメンチカツ
材料（1人分）
豚ミンチ
キャベツ
玉ねぎ

調理時間 30分
卵
パン粉 タネ用
上掛け用
牛乳
塩
こしょう
オリーブオイル
乾燥パセリ
中濃ソース

100g
50g
50g

1/2個
大さじ1
大さじ2
大さじ1
少々
少々
大さじ1/2
適量
適量〈お好みで〉ナツメグ、
ケチャップ

作 り方

1

キャベツと玉ねぎはそれぞれみじん切りにする。
ボウルに入れてふんわりラップをかけ、電子レンジで50秒ほど加熱し、冷ましておく。

2

大さじ1のパン粉と牛乳を混ぜておく。

3

ボウルに豚ミンチと1、2、溶き卵、塩、
こしょうを入れて混ぜる。

4

耐熱容器に3を入れ、大さじ2のパン粉を振り、オリーブオイルを回しかける。

3

5

5 4

オーブントースターの加熱時間は目安です。
機 種により異なるため、焼き色を見ながら調整してください。

を200°のオーブントースターで15分焼く。

●アルミホイルのカップに入れてつくるとお弁当のおかずになります。
焼き色がつきすぎる場合には途中でアルミホイルを乗せましょう。ホイルが熱源に触れると火がつく危険があるのでご注意を。

6

22

5を取り出して乾燥パセリを散らして完成。
中濃ソースを添えて食卓へ。

●具の味付けの際にはお好みでナツメグを入れるとグッと風味がよくなります。また、具の味付けの段階でケチャップ
やソース、塩こしょうでしっかり調味しておくと、そのままでおいしく食べられます。特にお弁当のおかずにする際にはこちらのやり方がおすすめです。
●春キャベツなど水分の多いキャベツの場合は、少量の塩を振り、しばらく置いてからレンジにかけて水けを絞ると、水っぽくなるのを防げます。

豪雨災害や台風に備えて
今年も梅雨時期が近づいてきました。
豪雨災害の備えの一つとして、次の点へのご確認・ご協力をお願いいたします。
自治体のハザードマップは改正されていませんか？
念のため最新のものをご確認ください。
非常用予備発電装置等の設備に、改修しておく箇所はありませんか？
「電気工作物の点検結果報告書」などをご確認ください。
分電盤の位置や扉の開閉スペース確保についてご確認ください。
浸水時の感電等災害防止のため、
ブレーカーの操作をお願いすることがあります。

（分電盤）

その他、
ご相談がございましたら、お近くの営業所までご連絡ください。

お願い

災害時においては電気保安協会としてできる限りの対応をさせていただきますが、自治体から避難勧告や避難指示が出され、道路が寸断されているような状況の中では、お客さまからご依頼をいただいてもすぐには現地に向かえない
場合がございます。何とぞご理解・ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

「電圧」の基準となる単位はV（○○○）と表記されます。
（ヒント：12ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
を差し上げます。

（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

令和3年8月10日必着

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○○

新春号（No.303）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、ホ コ リ でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
23中国電気保安協会からの重要なお知らせ

当協会に類似した社名を名乗る電話にご注意ください
保安協会？
電気代が安くなる？
あやしいわ

近ごろ、
「中国電気保安協会」
や「中国電気保安協会に類似した社名」を名乗り、「動力の設備を見にうかがいます」「電気料金が安くなるので検針票を用意してほしい」などの勧誘電話を受ける事例が発生しています。

中国電気保安協会では、電話による勧誘は一切行っておりません。また、このような類似した名前の業者とは一切関係はございません。
もし、おぼえのない電話や不審だと思われる電話がありましたら、お近くの中国電気保安協会の事業所までお問い合わせください。
過去には、「中国電気保安協会」と間違いそうな「●●電気保安連盟」という名前で、漏電調査をしたように見せかけ、請求書を送付し、高額の代金をだまし取ろうとする事件もありました。
「中国電気保安協会」が実施する定期調査（4年に1度）
では、お客さまから費用をいただくことは一切ありません。
もしも不審な請求書が送付されてきたときには、決して請求された金額を振り込まないでください。
ヒ・ヒ・ヒ・ヒ
求

請
書

請求書

請 求されるはずのない 漏 電 調 査 代 金の請 求 書が送付されてきたら請求書には「早く振り込まないと遅延損害金が発生する」「、入金されないと電気が止まる」などの文章を入れ、不安をあおる悪質な手口を使っています。

決して、請求代金を振り込まないでください！
中国電気保安協会は定期調査（4年に1度）では、お客さまから費用をいただくことは一切ありません。

不審な電話は、お近くの 当協会事業所 までお問い合わせください。

電気と保安 2021

初夏号

No.305https://www.ces.or.jp/company/index.html▲

当協会事業所はこちら

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0861 広島市西区草津東2丁目3ｰ12
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766