盛夏
と
電気 保安

2020

号

No.300300●

おかげさまで●号

お客さま訪問株式会社 山美世商会／山陰支店
見どころ紹介 山口県 岩国市「電気と保安」“３００号”を迎えて●300th issue Anniversary

錦帯橋

CONTENTS

電気と保安

盛夏号
3 ● 理事長就任のご挨拶
4 ● 保安マンの確かな目
岡山支店

5 ● 「電気と保安」“３００号”
を迎えて
6 ● 「電気と保安」“３００号”
記念特集
8 ● ニュースクリップ（ｖｏｌ．
44）
9 ● 夏の省エネにつとめましょう
経済産業省

中国経済産業局

10 ● 電気事故事例（第68回）
12 ● お客さま訪問

株式会社山美世商会／山陰支店

POINT

14 ● 見どころ紹介
山口県 岩国市

16 ● 中国電力ネットワークからのお願い（地震や台風の備え）
17 ● 保安ネットのご案内
中国四国産業保安監督部

18 ● 自家用電気工作物の立入検査結果概要
中国四国産業保安監督部

22 ● お客さまが保有する低濃度ＰＣＢ含有機器の処分の支援に関する取り組みについて

中国電気保安協会

24 ● 中小企業等におけるＰＣＢ使用照明器具のＬＥＤ化による費用補助制度
環境省 中国四国地方環境事務所

25 ● お客さまとともに守る電気保安（第2回）
26 ● 電気のお役立ち情報（第2回）
27 ● 受電設備保証保険制度
28 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第20話）～照明器具による火災にご用心の巻～

29 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ20）30 ● ８月は電気使用安全月間です
31●

電気主任技術者技術研修会について

31 ● エリフくんのクイズコーナー

2

この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

理事長就任 のご挨拶
一般財団法人中国電気保安協会
お がわ

理事長

もり よし

小川 司德

平素から中国電気保安協会に対しまして格別のご愛顧ご支援を賜り、誠にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。

お がわ もり よし

このたび小野雅樹の後任として理事長に就任いたしました小川司德でございます。就任にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
当協会は、昭和40年12月1日に前身である「財団法人中国電気保安協会」が設立されてから、今年で55年目を迎えました。
これもひとえに皆さまのお力添えの賜物と深く感謝いたしております。
さて、近年日本経済は緩やかな持ち直しの動きが続いておりましたが、年明けから新型コロ
ナウイルス感染が世界中で急速に拡大し、緊急事態宣言が発令されるなど人やモノの動きが停滞する前例のない深刻な事態となりました。
ここにきてようやく明るい兆しが見えてきた感はありますが、
いまだ収束への見通しは立っていない状態です。
このため経済全般にわたってリーマン・ショック以上と言われるような甚大な影響が生じており、多くの企業で業績悪化とその長期化への対応に苦慮されています。政府の緊急経済対策の多様な取り組みが迅速有効に機能してくれることを強く期待しているところです。
中国地域においても、時間はかかるのかもしれませんが、今後はコロナウイルスと共存しな
がら社会全体で新たな日常を築きつつ、地域の発展と経済の活性化をめざしていかなければならないと考えております。
こうした情勢下にあっても、当協会としては、基本理念である「電気の保安と利用に関する価値あるサービスの提供を通じ安全で安心できる快適な社会の実現に貢献します」のもと、電気の保安・調査を通じて、できるだけ多くのお客さまの日常を支え、ご満足ご安心をいただき、当協会を選択し続けていただけるよう研鑽を積んでまいる所存でございます。
かつてないような厳しい経済情勢のもとではございますが、引続き、一層のご指導ご鞭撻
ならびにご支援を賜りますようお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

3

保安マンの 確かな目

「再点検により高圧ケーブルの劣化傾向を発見」
岡山支店 倉敷営業所○はじめに電気は私たちが生活するうえで欠かせないライフライン
です。

奥村 一成

工事店にケーブルを引き抜いてもらい状況を確認するとケーブル埋設箇所でピンホール（漏電箇所）を発見しました。
（写真参照）

電気の供給を止めないため、定期的な停電点検により設備の劣化状況を知ることは大切です。今回は年次点検で発見した事例を紹介します。
○年次点検において年次点検で高圧ケーブルの絶縁抵抗測定値が三相一高圧ケーブルのピンホール部分

括8,000MΩで要注意範囲だったため、再度停電点検を行いました。
高圧ケーブルは設置後7年ほどであり、汚損等の要因もあることからキュービクル側と構内柱側の高圧設備を清掃しましたが測定値は改善せず、停電時間の制約もあったことからお客さまに劣化傾向にあることを伝え、再点検をお願いして復電しました。

キュービクル内
高圧ケーブル（改修後）○再点検の実施と事故発生について1ヵ月後の晴れた日に再度停電をして、機器を切り分けて高圧ケーブル単体で絶縁抵抗測定をしたところ、シース：

年次点検では、機器等の絶縁抵抗値などの測定値の100MΩ、R相：2,000MΩ、S相：300MΩ、T相：2,000MΩ

変化や設置年数および設置条件などのさまざまな条件をと要注意となる測定値でした。

もとに判 定し、改 修のお願いをさせていただいています

このまま使用されると地絡事故につながる恐れがあり、不良と判定し高圧ケーブルの取り替えをお客さまにお願いしたところ工事を早急にご計画いただき、1ヶ月後にケーブルの取り替え工事を行うことになりました。
しかし、残念なことにその２週間後の深夜にお客さまの設
備が全停電になりました。
現地では高圧区分開閉器の地絡継電器が動作していて、調査の結果、高圧ケーブルが原因と判明しました。
平日であったため、電気工事会社に連絡がつき、幸い高圧ケーブル等の在庫があり事故当日に復旧することができました。

4○事故の検証についてが、必要により判定をより的確に行うため、停電による再点検をお願いしています。
今回は、再点検により高圧ケーブルの不良と判定し、お客さまに改修計画を進めていただきましたが、残念ながら工事前に停電事故に至った結果となりました。
電気事故が起きた場合、取り替えるケーブルや機器の在 庫 状 況によっては、すぐに電 気を復 旧できない場 合もあります。
これからも点検結果をもとに、お客さまに適切なご報告ができるよう努めてまいります。

「電気と保安」“300 号” を迎えて一般財団法人中国電気保安協会 専務理事

このたび当協会が発行する「電気と保安」が300回目の大きな節目を迎えることとなりました。

栗栖 重久

気保安協会が公益法人として許可、設立された目的のひとつに『電気の使用および安全に関する啓発、周知』

当協会の業務としては、大きく分けて、高圧で受電さという業務があること、すなわち電気の保安に関するれているビル・工場などのお客さま電気設備の保安管

PR業務も協会の仕事の一つであるとされ、このPR活動

理業務や試験業務などの“保安業務”、
ご家庭などの電の一つとしてこのたび『電気と保安』を刊行されたこと

気の安全調査を行う“調査業務”、電気の使用安全や省は、電気を使用するかたがたにとっては電気保安関係

エネルギーのための広報活動を行う“広報業務”の3つの手引きとして誠に好個のものと期待している」と述べがあります。
この広報業務の大きな柱として広報誌「電られています。

気と保安」の発行を行っています。

また、巻末に「電気と保安」の発刊について触れてい当協会が発足した昭和40年12月1日から1年10ヶ月

ますが、その中で発刊の目的について、「需要家の皆さ後の昭和42年2月1日に「電気と保安」の第1回が発行

まと当協会の間の意思疎通をはかり、電気保安を確立されました。その後今回まで53年間にわたり発行し続させるのに必要な知識、情報、意見などを有効に伝達、けることができました。
これもひとえに編集委員としてご交換しあって、災害を防止し、公共の福祉の増進に寄与

協力いただいている中国四国産業保安監督部さま、中したい」と述べています。

国経済産業局さま、広島市消防局さま、中国電力株式

当協会は一般財団法人へ移行しましたが、「電気と保会社（今年4月からは中国電力ネットワーク株式会社）安」発刊当時の目的は現在も変わっておりません。今後

さま、および取材や記事原稿作成にご協力いただいてもお客さまに対し「電気と保安」を通じて、電気の使用安いる多くの関係者の皆さまのおかげであり、厚くお礼申

全、省エネルギー等についての情報をよりわかりやすし上げます。

く、効果的に提供することにより、お客さまの災害の防「電気と保安」は、電気を安全に効率的に使用してい止とより効果的な電気の使い方をしていただく一助とただくための広報誌として、電気に関する安全知識や省なれば幸いです。

エネルギーに関する知識・情報を皆さまにお伝えしてまいりました。

今後とも皆さまのご指導とご支援を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。

近年は、よりわかりやすく親しみやすい誌面を目指し、当協会マスコット“エリフくん”のマンガによる電気を安全に使っていただくためのポイントの紹介や、中国地
方の名所・見どころ、電気を使った料理レシピなど生活に役立つ情報も掲載しています。
第1回の「電気と保安」では、当時の広島通商産業局
公益事業部長の老田他四郎さまからの「発刊の意義」
についてのご挨拶をいただいています。その中で、「電第１回に掲載していた写真「高性能を誇る電気試験車」

5

「電気と保安」“

300 号” 記念特集,

67

1965年/昭和40年★12月 財団法人中国電気保安協会設立「電気と保安」はこのたび、,1980年/昭和55年●

イラン・イラク戦争始まる

1967年/昭和42年

1981年/昭和56年「建国記念の日」が初めて実施される
阪急電鉄の北千里駅に自動改札機第1号が設置●2月 電気と保安創刊 創刊号は約4,600部を発行し、自家用のお客さま、電気工事会社、官公署、学校、電力会社などに配布。年4回発行

スペースシャトル初飛行●1月 協会創立15周年記念特集号（No.63）発行
表紙をカラー化★8月 通商産業省の主唱により全国大で「電気使用安全月間」を開始●●●

1968年/昭和43年●,

3億円事件発生70

1969年/昭和44年●●

東名高速道路開通
人類初の月面着陸●

ロッキード事件 田中元首相に実刑
中国自動車道が全線開通●5月 発行部数2万部／回を超過（No.77）★7月 島根県西部の豪雨災害の早期復旧に協力

1971年/昭和46年●●

沖縄返還協定調印 横綱大鵬が引退
マクドナルド日本第1号店「銀座店」オープン●

1972年/昭和47年
札幌五輪 あさま山荘事件
日中国交正常化 山陽新幹線開通●2月 「お客さま訪問」掲載開始★7月 西日本一帯の集中豪雨災害の復旧
に協力
●

●

●

第1次オイルショック

モナリザ日本で公開

●

●

●

関門橋開通

1985年/昭和60年●

NTT、日本たばこ産業発足●

青函トンネル貫通

1986年/昭和61年

1987年/昭和62年

気象庁のアメダス運用開始,

75

青函トンネル開業
瀬戸大橋が開通
ソウル五輪★10月 職員の定年を55歳から60歳に延長●●●ロッキード事件 大和運輸株式会社（現：ヤマト運輸株式会社）が小口貨物の特急宅配システム「宅急便」を開始●

1977年/昭和52年

1989年/昭和64年・平成元年
昭和天皇崩御、平成に改元 消費税（3%）導入
横浜ベイブリッジ開通 天安門事件
ベルリンの壁崩壊●7月 エリフくん初登場（No.114）★5月 キャッチフレーズおよびエリフくんを制定
●

●

●

●

●

日本初の静止衛星打ち上げ成功
王貞治、756号本塁打世界新記録、国民栄誉賞第1回目の受賞者に★10月 中国5県でテレビＣＭを開始●●

新東京国際空港（成田国際空港）が開港
サンシャイン60開業●2月 「安芸備後あちこちシリーズ（名所・旧跡を紹介）」掲載開始（No.46～No.172）
その後、備作・防長と地域を拡大して紹介●5月 年6回（隔月）発行に変更★4月 分室等の組織改正を実施,

78

1990年/平成2年●●

第1回大学入試センター試験実施
秋山さん、日本人初の宇宙飛行●

6

1991年/平成3年
横綱千代の富士が引退 雲仙・普賢岳で火砕流発生
ゴルバチョフ辞任、ソビエト連邦崩壊★9月 台風19号の被害復旧活動に協力●●●

1979年/昭和54年

1992年/平成4年

第2次オイルショック
本州四国連絡橋の第1号、大三島橋が開通
日本シリーズで広島東洋カープが初の日本一に

山形新幹線開業
きんさん、ぎんさん満100歳★4月 車両の新デザイン決定●87

1988年/昭和63年

1976年/昭和51年

●

,

●

●

1978年/昭和53年

国鉄分割民営化ＪＲに
世界の人口が50億人突破●1月 「電気安全のポイント」掲載開始（No.99～）●3月 刊行第100号発行（発行20周年）●

山陽新幹線、岡山ー博多間開業
広島東洋カープ、セ・リーグ初優勝●2月 「電気は生きている（大事を防いだ保安技師たちの話）」掲載開始（No.34～No.70）●12月 発行部数13,700部／回に増加
創立10周年記念特集号（臨時号）発行●

86

三原山大噴火チェルノブイリ原子力発電所事故●1月 「お客さま訪問」記事をカラー化（No.87）

●

●

,

●

1975年/昭和50年●

ロサンゼルス五輪●5月 「保安マンの眼（電気新聞資料提供）」
掲載開始（No.83～No.140）●

1974年/昭和49年●

1984年/昭和59年●

1973年/昭和48年
●

83

●

●

変動相場制スタート,●

よど号ハイジャック事件
日本万国博覧会（大阪万博）開幕●2月 表紙を付し、表紙に写真を使用●●

ホテルニュージャパン火災
東北新幹線・上越新幹線開業●5月 「でんきの安全をまもる保安技師体験記」
掲載開始（No.71～No.82）●

1983年/昭和58年

1970年/昭和45年

72

1982年/昭和57年●

東大安田講堂攻防戦

,

81

●

●

,

89

300号を迎えました。創刊当時からの主な出来事と本誌の歩みを振り返ります。
凡例 ●：「電気と保安」の歴史

1993年/平成5年●●

1994年/平成6年
初の純国産大型ロケットＨ2の1号機打ち上げ 関西国際空港が開港
広島市でアジア競技大会開催●7月 「産業蓄熱システム事例シリーズ」掲載開始（N0.144～N0.155）
●

●

,

●

96

●

2007年/平成19年
第1回東京マラソン 郵政民営化スタート
ミシュランガイド東京版発行

●

●

●

●

,

97

●

●

●

長野五輪 サッカー日本代表がワールドカップに初出場●7月 「あ、エレキテル」掲載開始（N0.168～）
●

,

99

●

九州新幹線全線開通●

サッカー女子ワールドカップ優勝,

東京スカイツリー開業 ロンドン五輪★4月 公益法人制度改革に則り一般財団法人へ移行

13●

2013年/平成25年
60年ぶり出雲大社の本殿遷座祭
2020年五輪、東京に決定●6月 「ニュースクリップ」掲載開始（No.257～）★7月 本部および支部の組織改正実施●●

2014年/平成26年

2000年/平成12年
2000円札発行
BSデジタル放送開始
シドニー五輪
●1月 表紙：ライトアップシリーズ開始（No.177）●5月 「エリフ君の省エネ手法」掲載開始（N0.179～
N0.187）●9月 「中国地方の文化財」掲載開始（N0.181～
N0.196）★8月 インターネットホームページを開設
●

●

●

,

2001年/平成13年

01

9・11アメリカ同時多発テロ
山口きらら博（21世紀未来博覧会）開催 芸予地震
●5月 A4フルカラー化（No.185）★3月 芸予地震による被害について、お客さま訪問・点検●●●

2002年/平成14年

STAP細胞論文問題 消費税8%に引き上げ日本の3氏にノーベル物理学賞●5月 「エリフくんのなぜ？なに？どうして？」掲載開始（No.263～No.280）●●●

2015年/平成27年
北陸新幹線が開業 記録的大雨で鬼怒川決壊
ラグビーワールドカップで日本が南アフリカに勝利★12月 創立50周年を迎える

●

●

●

●

2003年/平成15年
日本郵政公社が誕生●

地上波デジタル放送開始

1万、5千、千円の新紙幣発行 アテネ五輪●9月 「エリフくんの電気安全ポイント」掲載開始（No.205～No.227、No.233～No.238）★1月 改正電気事業法施行、新規電気保安法人参入●●

2005年/平成17年
愛知万博（愛・地球博）開催 個人情報保護法施行●11月 「ECOアラーム取付事例のご紹介」掲載開始（No.212～）★4月 「ブランド作戦」を開始、エリフくん着ぐるみ製作●

パリ同時多発テロ

北海道新幹線が開業 熊本地震が発生
広島東洋カープが25年ぶりのリーグ優勝●11月 「ECOアラームプラス導入事例のご紹介」
掲載開始（No.278～）
●

●

,

●

17

2017年/平成29年
羽生善治が「永世七冠」達成 桐生祥秀が100m9秒台
上野動物園でパンダ（香香）誕生●9月 「エリフくんの電気のポイント」掲載開始（No.281～）●●

2018年/平成30年●

2004年/平成16年●

2016年/平成28年●

サッカー日韓ワールドカップ 田中耕一さんノーベル化学賞受賞●

東北新幹線が全線開業●

ルノーと日産が資本提携発表
瀬戸内しまなみ海道開通 ユーロ誕生●1月 表紙：日本の歌シリーズ開始（No.171）●5月 「おじゃましますあなたの町」掲載開始（N0.173～）●●

東日本大震災●1999年/平成11年

SARS流行●2012年/平成24年

1998年/平成10年●

ノーベル化学賞に鈴木、根岸両氏
バンクーバー冬季五輪

2011年/平成23年

消費税5％に引き上げ 長野新幹線開通
サッカーワールドカップ初出場を決める（ジョホールバルの歓喜）●1月 表紙：お祭りシリーズ開始（No.159）●●●

2010年/平成22年●

1997年/平成9年●

09

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島開場
全国初の裁判員裁判 マイケル・ジャクソン急死●9月 「見どころ紹介」掲載開始（No.235～）
●

●

00

,

●

羽生善治が史上初将棋７冠独占
原爆ドームが世界遺産登録される
病原性大腸菌「O157」による食中毒が全国各地で発生●1月 協会創立30周年記念特集号発行（No.153）●7月 「電気の有効活用シリーズ」掲載開始（N0.156～）●,●

2009年/平成21年

1996年/平成8年

●

●

●

北京五輪 リーマン・ブラザーズが破綻●7月 「エリフくんの電気省エネポイント」掲載開始（No.228～No.232）

阪神・淡路大震災 地下鉄サリン事件
ウィンドウズ95発売●●

2008年/平成20年

1995年/平成7年●

06

三菱東京UFJ銀行スタート トリノ冬季五輪●5月 「保安マンの確かな目」掲載開始（No.215～）

●

●

,

2006年/平成18年

北海道南西沖地震 細川内閣が発足 自民党、野党にドーハの悲劇 Jリーグ開幕●★：中国電気保安協会の主な出来事

米高校で銃乱射、
１７人死亡

●

平昌五輪

●

西日本豪雨＝死者２００人以上

2019年/平成31年・令和元年,

20

天皇の退位で新天皇即位 令和に改元
熊本で震度６弱の地震発生
消費税１０％に引き上げ★4月 本部および支部の組織改正実施
●

●

●

●

2020年/令和2年
中国・武漢で新型肺炎発生
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言●7月 300号記念特集号発行（No.300）●●

7

vol.44
ニュースクリップ◆世界の2020年CO2排出量、8％減も新型コロナで経済停滞影響／IEA推計◆民間規格の評価機関、要件見直し
技術基準に一層の活用図る／経産省

2020年（令和2年）盛夏号（電氣新聞）

世界の2020年CO2排出量、8％減も新型コロナで経済停滞影響／IEA推計
新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の制

経済産業省は、電気事業法に基づく技術基準に民間限で、2020年の二酸化炭素（CO 2 ）排出量の減少幅が規格を迅速・適切に取り込めるようにする狙いから、過去最大となる見通しです。欧米のロックダウン（都民間の評価機関に求める要件を見直す方針です。対象

市封鎖）の影響で、製造業などの稼働停止が長期化。

分野の専門家による技術的な観点に加えて、消費者問国際エネルギー機関（IEA）は世界全体で前年比8%減

題や法律などに明るい幅広い専門家が検証する仕組み

少するとの推計を発表し、「前例のない規模」と指摘も整備し、評価プロセスをさらに充実させます。

しました。この減少幅はリーマン・ショックの影響があった2009年の約6倍に上ります。

電事法に基づく保安規制では、新技術や創意工夫の取り込みを促進するため、技術基準には保安上必要な

IEAがまとめた予測結果によると、2020年の世界のエ

性能、水準などのみを定める「性能規定化」を推し進

ネルギー需要は同6%減少する見通し。主に石炭と石油めてきました。そうした中で、要件を満たした評価機の需要減少によるもので、減少幅はインドのエネル

関が承認した民間規格であれば、技術基準に合致する

ギー消費全体に匹敵する規模です。

ものとみなすよう、「技術基準の解釈」で明確化する

これらの予測は、都市封鎖が次第に解除され、今後方針も打ち出されました。

数カ月間で緩やかな景気回復を伴うことを前提として

今回の見直しでは、技術的な側面からの検討を担推計しました。経済活動の再開が加速すれば、リーマう「技術評価委員会」と、規格の制定・改定プロセ

ン・ショック後と同様、世界的なCO 2 排出の急増が起スの公平性や客観性などを含め、全体的な確認を行

きるおそれがあります。IEAのビロル事務局長は、再生う「民間規格評価委員会」を設置するなど、適切な可能エネルギーや蓄電池、水素、炭素回収などのク評価体制を構築するよう評価機関に求める方針でリーンエネルギー技術を活用し、経済回復の中心に置す。技術評価委にはメーカーや施工者に加え、電気

くべきだとの認識を示しています。

工作物のユーザーなど関係者を幅広く集めます。民また、新型ウイルス拡大による経済活動の制限は、気間規格評価委には直接の専門分野だけでなく、消費象観測システムにも影響を与え始めています。航空機の者問題や法律、ジャーナリズムに詳しい有識者にも欠航により、気温や風向、風速など得られるデータが通参加してもらいます。

常時に比べ80%近く減っているためです。世界気象機関

評価は、民間規格が最新の技術動向や知見を反映し（WMO）は、こうした状況が長期間続けば、気象予報ているかなどを踏まえて実施。承認した規格はリストの質に影響を及ぼす可能性もあるとしています。

アップして公開します。また、評価プロセスが適切に

日本では、4月の電力需要は前年比3.6%減でした。
前年の需要が大きかった反動もあるため大きな落ち込構築されているか確認するため、年1回以上の外部評価を受けることを義務付けます。

みとはいえませんが、5月の連休明けになっても需要経産省では見直しを通じ、最新の知見が民間自らのの戻り方は鈍いままとなっています。コロナ禍による責任の下で積極的に活用される自律的な仕組みを確立

生活様式や産業構造の変化が今後の電力需要にどう影させたい考えです。

響するのか見極めるのは難しいですが、全体として需要の低下につながるのではないかとの見方が広がっています。

8

民間規格の評価機関、要件見直し
技術基準に一層の活用図る／経産省

中国経済産業局

夏の省エネにつとめましょう

HOTな夏を CO OLに省エネ
家庭・オフィスでは●エアコン室外機のまわりを空ける●カーテンやすだれで直射日光をさえぎる●ブラウン管テレビを

液晶テレビに買い替える●テレビ画面を掃除する●フィルターを掃除する● 冷ましてから冷蔵庫に入れる●白熱電球をLEDに買い替える● 詰め込み過ぎない●エコドライブを実践する

工場・運輸関係では● 適切なエネルギー管理を実施する● 低燃費・低排出ガス車を利用する
資 源エネルギー 庁「 家 庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬」及びHPから抜粋

9

第68回

作業者の感電負傷事故
1 事故の発生状況

器投入後、事故が再発生しないため作業を行って事故発生当日、受電所の高圧フィーダのうちの一ついる認識がなかった。
)

が地絡でトリップした。主任技術者から連絡を受けた負②負荷設備の保全担当部署は、事故当日の曜日を管

荷設備の保全担当が目視でフィーダ下手の設備を確

理職・スタッフの休日としていたため、担当者が直属認したが異常がなかったため、受電所側で遮断器を投の管理者の指示等が受けられず、単独で作業を入した。
その後、負荷の一つである真空ポンプが動か行ってしまった。

なかったため、被災者を含む負荷設備の保全担当3

3 防止対策名が独断で調査を開始した。
その際、通電したまま真空ポンプ盤の絶縁測定作業を行ってしまい、充電部に接触して感電した。

2 事故の原因

分けて整理・明確化し、あらゆる状況下で現場側と指示側のコミュニケーションミスが起きない環境づくりを行った。

事故対応について、現場側（保全担当者）と指示

また、高圧作業が危険作業であるとの前提で作業側（受電所／主任技術者等）との間に報告・連絡体

実施する環境を作り出すため、作業責任者の明確化制が確立しておらず情報が共有されなかったため、現や原則停電、検電実施等の作業手順を明確化・文書

場は危険箇所の把握をしないまま、危険を伴う作業前化することで、高圧作業に関する作業（準備）手順のに実施すべき準備を行わず危険作業に着手してし共通認識化を図り、必要な準備を行わないまま危険まった。

作業に着手するリスクを減らした。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------【直接的原因】【直接的原因に対する再発防止策】①作業箇所が暗くなるため、停電をしなかった。

①今後高圧作業を行う際は下記の手順とする。

②作業手順等の打ち合わせをしなかった。
③モーター接続箇所絶縁物が厚かったため、被覆のない箇所で絶縁測定作業を行った。

・計画分は、原則1ヶ月前までに、受電所へ作業箇
所・内容・時間・人員配置を連絡し安全確保する。
・臨時分や事故対応は、作業前までに、受電所へ④活線箇所がどこかを把握していなかった。

作業箇所・内容・時間・人員配置を連絡し、安全⑤検電を行わなかった。

確保する。

【間接的原因】①最初の事故発生後に負荷設備の保全担当が、作業要請やどのように原因調査を行っているかの連
絡をしなかったため、受電所（主任技術者在籍場
所）
は、感電事故連絡があるまで、作業状況の把握
および適切な指示ができなかった。(受電所は、遮断（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

10

高圧作業時の体制を計画時と臨時（事故等）時に②高圧作業以上は、原則2人以上で行い、作業責任者を置くこととする。
・作業責任者は、労安法第60条による職長教育受講者以上とする。
③開閉器や盤作業時は、他の設備安全を考慮した
後、原則停電で実施する。

④停電範囲の把握と確実な検電の実施を行う。

【間接的原因に対する再発防止策】⑤作業完了後の送電時は、作業員へ周知し、接近す①操作・作業の知識不足を解消するため、早期に、関ることを禁止し、受電所へ連絡する。

係する安全教育を実施する。

⑥作業完了後に、忘れや異変があった場合は、①から②作業者の意識・知識・技能のレベルアップを図るた

再度行う。

め、計画的に、実機訓練や職長教育を実施する。
③休日の事故発生時、管理者の責任区分・指示・連絡・作業要員の応援体制を再確立する。

負荷側の盤

高圧引込盤

絶縁チェック
しようとしていた箇所

低圧盤
盤背面
被災者

高圧盤
高圧充電

視点A
酸圧機盤

電気室盤の配置
視点A

１相目が終わった直後、右ひじに6.6kVラインに接触し、感電した

盤背面

視点B

視点B

真空ポンプモーターの絶縁チェック作業（下から見る）11

お客さま訪問／山陰支店

や ま み せ株式会社 山美世商会
やまみ せ

今回は、島根県松江市八束町の「株式会社山美世商会」
さまを訪問しました。同社は大正3年に創業され、古くは八束町寺津港前の高台にて、山美世旅館として、宿泊客等に中海産天然うなぎを使ったうな丼を提供するようになり、当地域で「うなぎ」といえば「山美世」といわれるほど、地元のお客さまにも愛されるようになりました。
平成27年11月に株式会社を設立され、現在はうなぎ料
理店をメインとして事業を営んでおられます。
新店舗「うなぎ処 山美世」店内

近年の団体の観光
客 の 増 加に伴い 、大通りに面した江 島 工
業 団 地の一 角に、平成 3 0 年 3月に新 店 舗「うなぎ処 山美世」
をオープンしました。新店舗は、従前の倍以上の130席の客席を設け、駐 車 場も団 体 客用のバスの駐 車を想 定した
広々としたつくりとなっており、
これまでより多くのお客さまに
山美世本館

12

うなぎを楽しんでいただけるようになりました。

ナーを設置する等、お客さまの満足度をアップするような仕掛けが多くあり、大根島のにぎわいスポットとなっています。
同社では、通販事業部も4月よりスタート。今後も、うなぎの魅力を県内外に広く伝え、更なる成長を目指しておられます。
社はうなぎ神 ポット、スーワ
隠れたパ 人生が
の
た
あな
に
上り”
“うなぎ うに！
よ
す
なりま

【うなぎ】
うなぎは高タンパクで消化もよく、日本料理の食材としても重要です。
夏バテを防ぐためにうなぎを食べる習慣は、
日本では大変古く、万葉集までその痕跡をさかのぼります。

山美世のうなぎには、ふたつのこだわりがあります。ひとつは、さばく前の数日間、うなぎを大根島の地下水で泳がせることです。大根島は約20万年前の噴火活動によって誕生した火山の島です。
よって、その地下を流れる地下水（溶岩水）はミネラルを多く含んでいます。
そこに数日間放たれた
うなぎだから、
おいしくなるのです。
山美世のこだわりのもう一つは、何といっても「秘伝のタレ」です。大正3年に創業以来、改良に改良を重ね現在に至っています。
秘 伝のタレを使い、香ばしく山美世
風に焼き上げたう
なぎは絶 品 。一 度
食べたら忘 れられない味の秘密はこ
山美世名物 うな重特上

こにあります。

うなぎ神社

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？
株式会社山美世商会の渡部卓社長さまにお話を伺いました。
「弊社には容量の大きい電気機械が相当数あり、電力
コントロール、上限管理は急務でした。今年の4月に増築を行った際にも、保安協会さまに親身に電力使用量、電力
コントロール方法についてお教えいただき、不要な経費を抑えることにもつながりました。
おかげさまでお客さまに美味しいうなぎを提供することに集中することができます。」とお話しくださいました。
今後もお客さまのご期待に応え、安心・安全に電気をお使いいただけるよう努めていきます。

株式会社山美世商会「うなぎ処 山美世」さまに関するお問い合わせ
至美保関

至境港
江島大橋

うなぎ処 山美世
江島牡丹園

338
338
259

八束学園
松江市
八束支所
由志園

小泉八雲御膳また、新店舗は、
うなぎを提供するだけの飲食店ではな
く、「うなぎのテーマパーク」
を目指し、うなぎ神社やうなぎを余すことなく使ったオリジナル商品を中心とした物販のコー

ヴェルデ

大根島

至松江市

〒731-0501 島根県松江市八束町江島1128-10
T E L：0852-76-3198
URL：https://www.yamamise.com

13

山口県
岩国市

色鮮やかな自然と四季が美しい

何度訪れても楽しめる町

錦帯橋のう飼約380年の伝統を誇る岩国の夏の風物詩。灯りに照らされた錦帯橋を背景に、かがり火に映し出される鵜と鵜匠の一心同体の妙技を遊覧船から間近に楽しめます。

岩国市の観光スポット
きっ こう

吉香公園
旧山口県立岩国高等学校の跡地に造られた大公園。
日本歴史公園百選に選ばれました｡公園内
は芝生や木陰、ベンチで休憩・昼食などくつろげ、
市民の憩いの場となっています。随所に作られた花壇で、四季折々の花が咲き乱れます。夏には大噴水で水浴びなど、ご家族で楽しくお過ごしいた
だけます。
吉香公園

岩国シロヘビの館

岩国城

岩国城
岩国城は、初代岩国藩主吉川広家によって慶長13（1608）年に作られた山城で、眼下に流れる錦川を天然の外堀にし、標高約200ｍの城山に位置していました。三層四階の桃山風南蛮造りでしたが、築城後7年で一国一城制
により取り壊されました。旧天守閣跡の石垣
は、当時の石積み技術のままに修復され、見学できます。現在の天守は、昭和37（1962）年に再建されたもので、天気が良い時は、天守閣から瀬戸内海の島々や四国までが一望できます。
天守閣内には錦帯橋の精密模型、写真、武具や甲冑などを展示しています。

14

シロヘビの館国の天然記念物、岩国のシロヘビ。
シロヘビは突然変異で生まれた、体が白いアオダイショウのことで、昔から、岩国に集中して生息する貴重な生き物です。
目はルビーのように赤く、全身は白いその姿は、美しく神秘的です。岩国城ロープウエー
山麓駅近くにある岩国シロヘビの館では、
シロヘ
ビの生体展示をはじめ、資料や模型の展示、イメージ映像、ゲームなどで、シロヘビのことを楽し
く学ぶことができます。売店では、金運をもたらすといわれるシロヘビのオリジナルグッズが揃って
います。

潮風公園
みなとオアシスゆう
全長450ｍの美しいビーチがあり、海水浴が楽しめます。美味しい地元特産品の販売や新鮮な魚
介類が食べられるレストランもあり、多くの人が気楽に立ち寄れる憩いの場所です。
ミクロ生物館も併設しています。
潮風公園みなとオアシスゆう見

岩国市の概要
いわ くに

てん こく

し

岩国市は、山口県の最東部に位置し、小瀬川を挟んで広島県と接しています。
名勝・錦帯橋や国の天然記念物・
シロヘビ生息地で知られます。
軍民共用空港として開港した
岩国錦帯橋空港は、現在
東京便・沖縄便が就航しています。

ど

こ

ろ

紹

介

岩国市で体験しよう篆刻体験
てん しょ たい篆刻とは「篆 書体 」を石や木 などに彫って 印とすることです 。岩国
好きな文 字を選んで彫り、オリジナルの 印を作ってい ただく体 験ができます 。
体験 時間 は3 0分 ほど。書や 画、
篆 刻 、陶 磁 器などを 展
示し てい
では石の 印材に自分のご きょうぶんる美 術 館「 五 橋 文 庫
こ」で できます。作った印 は、すぐにお土産としてお持ち帰りいただ
けます。

篆刻体験（岩国市）

錦帯橋
錦帯橋は国指定の名勝であり、日本を代表する木造橋です。
きっ かわ ひろ よし

1673年、三代岩国藩主の吉川広嘉が現在の橋の原形となる木造橋を架け、その後流出と再建を繰り返して現在に至ります。五つのアーチは周りの景色と見事に調和し、その美しさはまさに日本三名橋にふさわしいもの。錦帯橋の素晴らしさはその美しさのみならず、技術の高さにもあります。反り橋の構造は精巧かつ独創的で、現代の橋梁工学から見ても非の打ち所がないといわれています。
また、春はさくら、夏はう飼と花火、秋は紅葉、冬は雪景
色と四季折々の姿を見せてくれるのも魅力の一つです。

岩国市のグルメ
岩国寿司

岩国寿司

郷土料理百選にも選ばれた岩国寿司。豪快さが特徴で、大きな木枠に
岩国特産のれんこん、瀬戸内の魚、季節の具材などを寿司飯と交互に重ねた押し寿司です。岩国藩主、吉川公に献上したともいわれ、別名「殿様寿司」とも呼ばれます。錦帯橋周辺の料理店で食べることができます。

高森牛
岩国五蔵の地酒

岩国五蔵の地酒

岩国には名水百選にも選ばれるとても美しい清流、錦川が流れています。
この名水の伏流水を用いて、岩国では五つの酒蔵
で地酒が造られています。錦帯橋のすぐそばにある、岩国市観
光交流所「本家 松がね」
では、五つの味を少量ずつ、味わうこと
ができます
（有料）。
ぜひお試しください。

岩国市のお土産
錦帯せんべい岩国の名所である錦帯橋の近くに店を構える、古田秋栄堂が作るせんべい。表 面に錦 帯 橋の絵が描かれ、ハチミツがほんのり香る昔懐かしい味。

錦帯せんべい明治初期からの伝統を受け継いで生まれた岩国のブランド牛です。
芳醇で香り豊かで県内外の評価も高く、とろけるような上質な肉が手ごろな価格で味わえます。

高森牛

観 光 の お 問 い 合 わ せ

岩国市産業振興部 観光振興課〒740-8585 山口県岩国市今津町1-14-51
TEL：0827-29-5116 FAX：0827-22-2866
URL：公式ＨＰ岩国旅の架け橋（kankou.iwakuni-city.net）
YAMAGUCHIIWAKUNI15

中 国 電 力ネットワ ーク株 式 会 社

中国電力ネットワーク
からのお願い災害はいつ起こるかわかりません。地震や台風などの被害によって、停電する場合があります。万が一の停電に備えていただきますようお願いいたします。

事前の準備をお願いいたします。

地震、台風等により停電が発生しましたら、電気器具のスイッチを家の中の準備切り、コンセントからプ

懐中電灯、
携帯ラジオを準備しておきましょう。
突然の停電に役立つ懐中電灯、情報を得るための携帯ラジオは、すぐ手に取れるわかりやすいところに置いておきましょう。
懐中電灯やラジオなラグを抜きましょう。
特にアイロンやドラ
イヤーなど電熱機器は火災の原因となる場合もありますので、必ずコンセントから抜きましょう。

家の外どに使う乾電池は、使用

切れたり垂れ下がったりした
電線には近づかないでください。

しなくても消耗していきます。定期的に電池も点検しておきましょう。

地震や台風によって切れた電線や垂れ下がった
電線は、感電のおそれがあり大変危険です。絶対に家の外の準備近づいたり、
触れたりせずに、
中国電力ネットワーク
までご連絡をお願いいたします。

はがれそうなトタンやテントは堅固に固定
しておきましょう。

また、電線にブルー
シート、トタン、テント、
アンテナなどが触れ

台風の時、
トタンや
テント、看板などは風に飛ばされやすく、非常に危険です。飛ばされたものが電柱や電線にかかって、停電の原因になることもありますので、あらかじめしっかりと固定しておきましょう。

ていたり、電柱が傾いていたりしているのを見つけたときは、中国
電力ネットワークまでご連絡をお願いいたします。

また、アンテナや庭木の枝も風に飛ばされやす
く、停電の原因になることがあります。

他にも、いろいろな情報を載せています。

災害（地震、台風）で停電した場合、注意をお願いいたします。

家の中

停電情報は，

16『災害に備えて』をご覧ください。
アドレス

電気器具のスイッチを切り、コンセントからプラグを抜きましょう。

中国電力
ネットワーク

中国電力ネットワークのホームページ

便利なスマホのアプリで!!

iPhone・iPadをご利用の方

https://www.energia.co.jp/nw/
safety/disaster/Androidをご利用の方

中国四国産業保安監督部からのお知らせ

保安ネットのご案内

電気事業法に基づく各種手続については、
インターネットを利用して提出（保安ネット）することが可能になります。

中国四国産業保安監督部では、保安ネットの利用開始を２０２０年６月２９日に予定しています。

電子届出・
申請の
対象手続

・事業用電気工作物の保安規程の届出・主任技術者の選任／解任届出
・主任技術者の選任許可申請

・保安管理業務外部委託承認申請
・主任技術者の兼任承認申請
・自家用電気工作物の廃止届出 ほか

保安ネットで届出・申請を提出した場合、以下に示すようなメリットがあります。
履歴の確認

処理状況の確認通知文書

提出した届出／申請毎に保安ネットの画面の一覧上で受理／審査完了
結果が閲覧可能です。過去の届出／
申請データを利用して新たに届出・申請も行えます。

提出した届出／申請の処理状況（審査中、受領済、承認済 等）を画面上で確認。一覧を印刷することもできます。

申請承認後に交付される通知文書
は、PDF形式にて複数回ダウンロー
ド・印刷可能です。
通知文書には押印の代わりに経済産業省のロゴの他、通知番号等が記載されます。

保 安ネット操 作 説 明 動 画を当 部 ホ ー ム ペ ージに掲 載して います の で 是 非ご 覧 下さい！

ト
保安ネッ を
明動画
説
作
操

ク
クリIッ
CK!!
CL

保 安ネットを是 非ご 活 用ください ! !
17

令和元年度

自家用電気工作物の立入検査結果概要～保安規程に基づく点検を確実に実施しましょう～
中国四国産業保安監督部 電力安全課

電気事業法（以下「法」
という。）
では、
自家用電気工作物の設置者に対して自主保安体制を確立するにあたって、①電気工作物を技術基準に適合するように維けてその内容の妥当性を確認しています。
この度、令和元年度に実施した自家用電気工作物に対する立入検査の状況を取りまとめました。

持する義務（法第39条）、②保安に関する組織、巡視・点検などを定めた保安規程を制定・遵守する義務（法１．
立入検査実施事業場

第42条）、③電気工作物の保安の監督をさせるため主

令和元年度の自家用電気工作物の立入検査は、
19

任技術者を選任する義務（法第43条）の3点を義務付

事業場に対して実施しました。
また、
立入検査の区分はけています。

以下のとおりです。

法第107条第3項では、
国が自家用電気工作物の設置者に対して自主保安の状況を確認するため、立入検査で電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査でき（１）
一般立入検査年度当初にあらかじめ選定し計画的に実施するもので、る旨規定されており、当部では、自家用電気工作物の設17事業場について実施しました。

置者が、法に規定されている義務を適切に果たし、事故（２）
臨時立入検査の未然防止、技術基準への適合など自主保安体制を確立しているかを確認するため、立入検査では特に前保安確保上、
緊急を要する場合等に実施するもので、2事業場について実施しました。

述の3点を中心に法令遵守状況の確認を行っています。
立入検査を実施する事業場は、電気事故が発生しなお、令和2年2月～3月にかけては、新型コロナウイ

た場合、自主保安体制が適切でないおそれがある場合

ルス感染症の感染拡大を受け、この期間中に予定して及び自主保安体制の実態を把握する必要がある場合

いた一般立入検査の実施を見合わせました。
このた等を考慮するとともに、
近年設置が増加している太陽電

め、令和元年度の立入検査実績数は、例年に比べ大池発電所を検査先として増やすなど、
社会環境の変化

幅に減少しています。

に応じ、適切に選定しています。
また、立入検査を実施した結果、関係法令に抵触している事項や設備改修等が必要な場合には、設置者に対して改善指示を行うとともに、後日、改善報告を受

18２．
立入検査結果
19事業場のうち、12事業場（全体の63％）で以下に記載する改善指示を行いました。

する立入検査で指摘されたものです。一方、技術基準（１）
法手続き遵守状況
19事業場のうち、1事業場で1件の指摘を行いました。

に適合した形で設備を維持・管理している太陽電池発電所もあり、事業者によって技術基準適合状況に差が見られました。

電気関係報告規則第4条（公害防止等に関する届

技術基準は電気保安確保の要です。設置者は、電出）にかかる「ばい煙発生施設の届出が確認できな

気工作物が技術基準に適合しているか主任技術者にい」という指摘は、事業場に大気汚染防止法（昭和43

確認させ、基準に抵触する不良箇所があった場合は、

年法律第97号）第2条第2項に規定するばい煙発生施速やかに改修工事を行い、技術基準に適合するよう電設に該当する電気工作物が設置されているにも関わら気工作物を維持する必要があります。

ず、国への届出書類が確認できなかったものです。設
置者は、報告規則第4条に該当する電気工作物を設置などした場合は、あらかじめ産業保安監督部長（経済産業大臣）へ届出を行わなければなりません。

（３）
保安規程遵守状況
19事業場のうち、9事業場（全体の約47％）で14件の指摘を行いました。
この中で、「年次点検が実施されていない」
「避雷器

（２）
技術基準遵守状況
19事業場のうち、5事業場（全体の約26％）で8件の指摘を行いました。

の接地抵抗測定が実施されていない」「保安規程に基
づく年次点検・月次点検記録の一部が確認できない」といった、
定期点検に関する不適切な事例が散見されま最も多かったのは、電気設備の技術基準の解釈した。定期点検は電気工作物の保安管理の基本であ（以下「電技解釈」という。）第38条（発電所等への取り、過去の事故事例においても、これらの点検が適切に扱者以外の者の立入の防止）にかかる、「必要な箇実施されていれば、未然に防ぐことができた事故も少な

所（太陽電池発電所の出入り口など）に立入禁止表

くありません。設置者は、
日頃から電気主任技術者と連示がない・施錠装置がない」という指摘です。
これは、携して、保安規程に基づく点検業務を行う必要がありま

発電所もしくは受電室の出入口に、立入りを禁止するす。
また、その記録は、電気設備が適切に保安管理さ旨の表示や施錠装置がなかったものです。高圧機械

れていることを客観的に示す資料となるため、電気主器具等を屋外に施設する発電所や受電室は、出入任技術者自らが記録を確認し、技術基準の適合状況

口又は扉に施錠装置を施設して施錠するなど、取扱を管理するとともに、適切な期間保存しておくことが必者以外の者が立ち入らないような措置を講じた上で、要です。

さらに、見えやすいところに「高圧危険」及び「関係者続いて、「保安規程に基づく訓練が実施されていな以外立入禁止」といった危険表示をする措置が必要い」「電気主任技術者の代務者が指名されていない」

です。

という指摘がありました。近年、水害・地震、大型台風の

その他、電気設備の技術基準第58条（低圧の電路

襲来など、中国地域を含む全国各地において、過去類の絶縁性能）にかかる「絶縁抵抗値（低圧回路）が規を見ない甚大な自然災害が相次ぎ発生しています。被定値を満足していない」、電技解釈第76条（低高圧架災時における関係者への連絡体制を確実に行うため

空電線と架空弱電流電線路等との接近又は交差）ににも、事業場従業員に対する教育・訓練を行うことや、かかる「高圧架空電線と架空弱電流電線路が接触し電気主任技術者が一時的に不在となった場合の代務ている」などの指摘は、いずれも太陽電池発電所に関者を定めておくことが必要です。

19

保安規程は、
電気工作物の保安を確保するため、
保
安に関する組織、巡視・点検のルールを自社で定めたものであり、保安にかかわる者すべてが熟知し遵守しな●技術基準は電気保安確保の要と認識し、電気設備の設置・改修時には、技術基準への適合状況を確認することければならないものです。設置者は、再度保安規程の内容を確認し、適切な保安体制の確立に努める必要が
あります。
（４）
その他

RU
BO L EOK

立入検査では、その他として、19事業場中3事業場（全体の15％）で4件の指摘を行いました。

３．
まとめ
保安規程に基づく保安管理を徹底し立入検査において指摘事項がない事業場がある一方で、自主保安の●保安規程に基づく日常点検や年次点検を確実に行い、点検記録を適切に保存すること

理解が不十分な事業場（設置者）
も未だ見受けられます。設置者は、保安業務担当者等から指摘を受けた場
合には、その意見を尊重して速やかに対応する必要が
あります。
また、
設置者から保安管理業務の委託を受ける保安業務担当者等は、保安規程で決められた点検頻度・内容を確実に実施するなど、職務を誠実に行うことが必要です。
令和元年度の立入検査で指摘の多かった次の点には特に注意し、電気事故の未然防止に努めていただく
ようお願いします。

20●非常時の連絡報告体制を定め、万が一災害等が発生した際にもうまく機能するように、適宜訓練などを実施すること

法令

ばい煙発生施設の届出が確認できない条項

電気関係報告規則第４条

1

技術基準

5

指摘件数

事業場数

指摘区分

事業場数

改善指示の有無

指摘内容

1

小計 1
（太陽電池）発電所構内に取扱者以外の者が立ち入らない措置が講じられていない場所がある

電技省令第23条

1

絶縁抵抗値（低圧回路）
が規定値を満足していない

電技省令第58条

1

必要な箇所（太陽電池発電所の出入り口など）に立入禁止表示がない・施錠装置がない

電技解釈第３８条

4

高圧架空電線と架空弱電流電線路が接触している

電技解釈第76条

1

構内配電線路（低圧）が植物が接触している

電技解釈第７９条

1
小計 8

有 12
保安規程

年次点検が実施されていない（引込柱の接地抵抗測定）

1

避雷器の接地抵抗測定が実施されていない

1（太陽電池発電所）直流側設備の各種点検が実施されていない

1

保安規程に基づく年次点検・月次点検記録の一部が確認できない（年次点検の外観点検・接地抵抗測定など）

3

発電所の電気設備に関する日常巡視点検の基準・記録がない

1

保安規程変更届出書が提出されていない

1

保安規程変更届出が提出されていない
（組織図）

1

保安規程に基づく訓練が実施されていない

3

電気主任技術者の代務者が指名されていない

2

9

小計 14

その他

過去の立入検査指摘事項に対する改善終了報告書が提出されていない

1

事故原因を究明し、再発防止対策を講じること（風力発電所）

2

損傷したブレードを撤去するまで、公衆の安全を確保すること（風力発電所）

1

3

小計 4
無 7

指摘合計

27

21

中国電気保安協会からのお知らせ！

お客さまが保有する
低濃度PCB含有機器の処分の支援に関する取り組みについて「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（PCB特別措置法）により、処理期限が定められているPCB廃棄物について、2020年4月から、当協会では、お客さまが保有する低濃度PCB含有機器の処分の支援に関する取り組みを始めました。処分までの手順と当協会での取り組みについてご説明します。
中国地方を含む北九州事業エリアの高濃度PCB含有廃棄物については、2018年3月末でPCB特別措置法に基づく処分期間が終了しました。

現在は低濃度PCB含有廃棄物が処理の対象となります。処分までの手順は次のとおりです。
低 濃 度 P C B 含 有 機 器・廃 棄 物 対 応 の 4ステップについて
ステップ

STEP

1

ステップ

STEP

2

ステップ

STEP

3

ステップ

STEP

4

該当年による機器の特定

1993年以前製造の変圧器、1990年以前製造のコンデンサ・開閉器・遮断器等はすべてお客さまにPCB含有検査を依頼し2025年度中までに対象機器を特定します。

絶縁油含有分析

お客さまに分析をお願いします。
その結果、PCB含有量が0.5mg/kgを超過する機器は、
低濃度PCB含有機器・廃棄物に該当します。

対象機器の取替工事

法令上の処分期限（2027年3月31日）
までに電路から切り離し、処分をしなければなりません。
お客さまが取替工事を実施する際に助言、支援をします。

対象機器の処分

お客さまが処分期限までに確実に処分を行えるよう支援します。

当 協 会 が 行う処 分 の 支 援 サービスについて― 処分の支援とは具体的にどのような業務か
PCBの運搬・処理を行えるのは、環境大臣が認定する無害化処
理認定事業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理
産業廃棄物の処分業許可を得た事業者です。
そこで当協会では認

22

お客さまと処分業者との収集運搬、処分契約の調整、仲介を行います。
また、定期的に進捗管理票で管理することで、お客さまが期
限内に確実に処分を行えるよう支援します。

― 本サービスの今後の展開について定を受けた無害化処理認定事業者と提携。
ご要望があったお客さ

引き続き、お客さまからのお問い合わせに、迅速、的確に対応すまやご提案するお客さまに対して処分業者を紹介し、当協会としてもることでお客さまをサポートしていきます。
また、
より一層きめ細かい処理完了を確認するという業務です。

対応が行えるよう、提携する処分業者の拡充を検討しています。

ポリ塩化ビフェニルという有害な物質が含まれているかもしれません!

対 象 機 器 の 処 分 の 流れ

お 問 合 せシート

保有事業者（お客さま）

保安協会に相談、問合わせ（パンフレット・問い合わせシート）

保安協会

処分業者に連絡

処分業者

現場確認（保安協会同行）

処分業者が処理見積書提出
処分（収集・運搬・処理）を実施
低濃度PCBの処分に関しての疑問やお困りごとはありませんか。詳しくは、当協会の担当保安技師におたずねください。
23

環境省からのお知らせ

中小企業等におけるPCB使用照明器具のCO2削減推進事業

LED化による費用補助制度
中小企業等を対象に、PCB使用照明器具をLED照明器具に交換する場合、費用の補助制度があります。

1

補助事業の概要

2

補助事業の執行団体
一般財団法人 栃木県環境技術協会 〈http://tochikankyou.com/hojo/index.html〉※詳細はホームページに掲載されていますのでご参照ください。
1）《 説明会動画5》：公募説明会資料【PCB事業】
2）応募書類：ホームページよりダウンロードしてください。

3

補助事業に関する問い合わせ先
メールアドレス：〈tochikankyou.hojo@nifty.com〉 電話番号：028-671-1781

下記のとおり中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業
目 的
中小企業等を対象に、PCB使用照明器具のLED照明器具への交換等を支援することにより、PCB早期処理を促進するとともに、二酸化炭素の排出の抑制を図る。

対象事業の要件（1）PCB使用照明器具の調査事業：昭和52年3月以前に建築・改修された建物の調査（2）PCB使用照明器具のLED照明への交換事業：使用中のPCB
使用照明器具のLED照明器具への交換（交換にあたってはリースによる導入も補助対象とする。）※いずれも、PCB使用照明器具の早期処理が確実であること。

補助金の交付額（1）PCB使用照明器具の調査費用の10分の1（上限50万円）（2）工事費、設備費、事務費、その他必要な経費で承認した経費の
3分の1

補助対象
●中小企業者 ●中小企業規模相当の法人や地方公共団体●個人事業主又は個人●その他環境大臣の承認を経て協会が認める者●リース方式により照明器具を導入するリース会社

事業実施期間
令和2年度（※北海道・東京事業地域は令和2年度～令和4年度）

本年度の公募期間
令和2年5月7日（木）～令和3年1月29日（金）15時まで

24

事業スキーム

国

（補助率）
定額
補助金

非営利法人

（補助率）
導入費：1/3
調査費：1/10
補助金

電気製品等
所有者

【（一財）栃木県環境技術協会】

LED照明器具
FLR40型2灯用
逆富士型器具（昭和47年以前製造）

70％程度の省エネ
90kg-CO2/年・個削減

事業イメージ

照明器具の使用時のコスト比較

低炭素型製品
導入費

支援対象
製品導入費の1/3

廃棄物撤去・運搬料金
廃棄物処理料金

調査費

電気料金
電気料金等
交換しない場合

電気料金
省エネ分等交換する場合支援対象（調査費の1/10）

第2回

お 客 さまととも に 守 る

電気保安

第１回では、自家用電気工作物の設置者には、保安規程（自家用電気工作物の保安を確保するためにお客さまが定めるルール）を守るという責務（電気事業法第４２条、電気事業法施行規則第５０条）があることをご説明しました。
今回は、その保安規程を守るための当協会、お客さまそれぞれの役割についてご説明します。

point

中国電気保安協会の役割

当協会は、お客さまが電気主任技術者を選任されないかわりに、お客さまの保安規程に基づいた保安管理業務委託契約に基づき、組織力と専門技術を駆使して業務を行い、お客さまの電気設備の保安確保に努めています。
主な役割は次のとおりです。
・電気設備の点検・測定及び試験等を行い、保安上改修・改善の必要な箇所を発見した
場合には、これを改修・改善する方法について点検報告書等により説明を行います。
・お客さまの従業員を対象に、電気保安に関する必要事項について教育のお手伝いを行います。
・電気設備の設置または変更工事について、設計の審査、工事期間中の点検および竣工検査を行い、電気設備の技術基準に適合し、保安上支障がないことを確認します。
・電気事故発生の場合は、状況に応じ臨時点検を行い、事故原因が判明した場合にはお客さまへ再発防止等を助言します。

point

●●●●

●●●●●●●●●●●●●●

お客さまの役割

お客さまの役割は、当協会からの報告事項や助言に基づいて、従業員の方とともに日常的に電気設備の安全に注意を払っていただくことです。
保安規程では、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための日常巡視を行う者（従事者）と保安管理業務のために必要な事項を当協会に連絡する連絡責任者を
最近よく漏電遮定めることになっています。
断器が切れるのですが 、大 丈 夫
主な役割は次のとおりです。
でしょうか？
・電気設備全般（受電設備除く）については、特に注意すべき箇所に対して、日常気をつけていただき、必要により巡視を行い、異常等発見したら、直ちに当協会へ連絡して下さい。
・特に危険の多い電気機器に対しては、安全操作を励行して下さい。
・電気設備の工事等を計画される場合には、必ず当協会に相談して下さい。
・当協会が不良個所として改修をお願いした場合は、速やかに改修して下さい。
・当協会が行う点検業務等には、連絡責任者の方が立会いただくようお願
いします。

臨時
点検

次回は、日常巡視点検などお客さまの役割として行っていただくポイントをご説明します。
25

ation about

02

ul
i

t r ici ty

Us e fUseful information about electricity

el

ec

orm
nf

電気が突然消えたらビックリして慌ててしまうものです。電気が突然消えたとき、慌てずに落ち着いて対応するためには日ごろから対処法を知っておくことが重要です。

今まで使っていた電気が突然消えたら…

第2回

近所が
消灯している

照明や
電気製品が
消えた！
！

まず
外の様子を
見る

自分の家だけ（全部または一部）消えている。
（近所はついている）

安全
ブレーカー
つまみ

入

安全
ブレーカー
つまみ

中国電力ネットワークへ
電話する
が
電気 い
な
つか

切

使用中の電気製品をはずす。

またすぐに切れたブレーカーによっては完ブレーカーのスイッチを入れなおす。 全に下におりないで途中で止まってしまうことがあります。完全におろしてから上げてください

漏電遮断器が切れていたら…！
2

3

安全ブレーカーの漏電遮断器の安全ブレーカーの

つまみを
全部「切」
にする。

つまみを
「入」
にする。

つまみを1つずつにする。
「入※」

それでも電気がつかない場合1

4

漏電しているかもしれません。
すぐに中国電力ネットワーク
または、電気工事店へ依頼し点検しましょう。

※安全ブレーカーのつまみを「入」にしたとたん、漏電遮断器が切れれば、その安全ブレーカーの回路が漏電か電気の使いすぎなどです。その回路の安全ブ
レーカーを「切」にしておけば、ほかの安全ブレーカーの回路は今までどおり電気を使うことができます。

いざというときに慌てないために、日ごろからブレーカーの位置を確認しておきましょう。
また、
ブレーカーの周りは整理整頓しましょう。
26

お客さまの声にお応えした安心していただけるサービス！

「受電設備保証保険制度」で安心サポート
万が一、お客さまの受電設備に雷や水災で電気機器が破損した場合、その被害は甚大なものになります。当協会では、ご契約いただいているお客さまの負担軽減のお役立ちとなるよう、「受電設備保証保険」に加入しています。
保証内容は、雷や水災などからの復旧のための「本工事費用」に加え、仮復旧工事※が必要となった場合には「仮復旧工事費用」として、20万円までお支払いいたします。
詳しくは、最寄りの当協会事業所までお問い合わせください。
※「仮復旧工事」とは、電気を早期に復旧するための仮の工事を指します。

お客さまへの保証内容

本工事費 ＋ 仮復旧工事費

主な特徴①お客さまの保険料負担はありません。
②保証は、不測かつ突発的な事故（落雷、水災）
により、電気機器が損傷した場合とします。
③保証の対象機器は、電力会社との責任分界点から受電設備の低圧開閉器２次側端子までの機器です。
（イラスト参照）

・改修指摘の日から３ヶ月以内に改修委託がなされない機器等に発生した損害は保証できませんのでご了承ください。
・保証する被害額のうち、免責額２万円は、お客さまのご負担となります。
・仮復旧工事費については２０万円を上限にお支払いたします。

27

知って
ナットク！

Electric

エリフくんの電気 の ポイント 20
第なんかこげくさい…

広島市でもこんな火災事例があるのじゃ…

枕元の電気スタンドをつけっぱなしで外出。
接触していた掛け布団に火が！

こ れで
安 心 ね〜♡

照 明 器 具に燃えやすいものが接触していないか注意じゃエリフくん…電気の保安官

3

洗面台の照明を点灯したまま外出。
照明に接触していた
ボックスティッシュが燃え上がった。

照 明を消して…

照明って結構熱くなるんじゃ 行って
！
きます

4
登場
ー
キャラクタ

エリ子さん…エリフくんのお友達

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

照明器具に燃えやすい物が接した状態で長時間経過すると火災になる恐れがあります。
電球は高温となるので、燃えやすい物とは距離を取るようにしましょう。
平成28年11月、東京で開催されたアートイベントで、幼児が死亡する火災がありました。展示物に高熱の照明が接触したことが原因と考えられています。催しやイベントなどで、照明器具を使用する際には注意が必要です。
広島市でも次のような火災事例がありました。
● 洗面台の照明を点灯させたまま外出したため、照明の白熱灯に接触していたボックスティッシュに火がつき火災になった。
● 電気スタンドを点灯させたまま外出したため、照明の白熱灯に接触していた布団に火がつき火災になった。

照明器具に燃えやすい物が接した状態とならないよう十分注意しましょう。

28

話

それじゃあ
行ってきま〜す1

照明を点けっぱなしで出ちゃいかん

ごめんね…

2

危なかったね〜～照明器具による火災にご用心 の 巻～

！
！

！
！

point!

20
疲れたときなどにふとスイーツが食べたくなることはありませんか？
そんなとき、冷蔵庫にいつも入っている材料だけでつくれる焼プリンはいかがでしょう。
材料をサッと混ぜ合わせて、オーブントースターで焼くだけの簡単調理で誰でも失敗なくつくれますよ。混ぜるだけなので、お子さまでも大丈夫。
家事ラクと省エネ、食費の低減などにもつながるオススメメニューです。

シンプル材料で手軽につくれる！

トースター でふんわり焼プリン

材料（2個分〈直径8cm×高さ4cmのココット皿使用〉）
調理時間 80分
卵
牛乳
砂糖
バニラエッセンス

1個
180㎖
大さじ3
少々

＜お好みで＞
メープルシロップ（またははちみつ）

小さじ2

作り方

1

ボウルに卵を割りほぐし、牛乳、砂糖、バニラエッセンスを加えてよく混ぜ合わせる。

2

1をストレーナー
（こし器）
でこして、
ココット皿に注ぐ。

3 2を深さのある耐熱性のバットに並べ、バットにお湯を2cmほど張る。

4 3をオーブントースターで加熱する。
1000W200℃で15分程度。

オーブントースターの加熱時間は目安です。
機種により異なるため、焼き色を見ながら調整してください。

5

表面に焼き色がついてきたら取り出し、粗熱を取る。

6

5を冷蔵庫で１時間冷やす。
お好みでメープルシロップまたは
はちみつをかけて完成。

焼き色がつきすぎる場合には途中でアルミホイルを乗せましょう。
ホイルが熱源に触れないようにご注意を。

●焼き色はお好みで調節しましょう。熱々のバットやココット
皿の取り扱いにはくれぐれも気をつけて。
●蒸し焼きの状態になるので、生地にすが入る失敗がありません。ただし、お湯の温度が低すぎると、蒸気が出るま
で時間がかかり、生地の表面の口当たりが悪くなることがあります。
●上にかけるものはお好みでカラメルソース、ホイップク
リームなどでも。

29

8

月は
電気使用安全月間です
8.1（SAT）- 8.31（MON）

8月は、軽装になり水に接する機会が多く感電をしやすい時期です。

また、暑さによる疲労から集中力が低下するため、電気事故が発生しやすく、特に注意が必要な時期になります。
そのため、毎年8月を『電気使用安全月間』とし、経済産業省主唱のもと全国一斉に電気使用安全および電気事故防止の呼びかけを行っています。
当協会では、電気使用安全月間中に、重点活動テーマのもと、マスメ
ディアを活用した広報活動などにより電気使用安全および電気事故防止を呼びかけます。
また、日常業務を通じて行う広報活動などを実施します。
電気は便利なものですが、使い方を誤ると火災や感電事故などにつながる大変危険なものです。
この『電気使用安全月間』
を通じて電気事故防止の重要性について再確認していただき、電気を正しく安全に使用し重点活動テーマ○日頃から電気の安全を心がけ、
かしこく上手に使いましょう○日頃から自家用設備を
しっかり管理し、電気事故を未然に防ぎましょう○地震、雷、風水害などの自然災害にともなう電気災害に注意しましょう

ましょう。

令和2年度 電気保安協会

全国連絡会共通ポスター

令和2年度

当協会オリジナルポスター

月間
用安全
電気使 月 日▼ 月 日

8

1

8

31

令和元年度の活動の様子
街頭キャンペーン

30

安全講習会

社会貢献活動令和2年度 電気主任技術者技術研修会
1．開催団体
主催（公社）
日本電気技術者協会 中国支部

中国電力ネットワーク（株）（一財）中国電気保安協会
共催（一社）中国電気管理技術者協会（一社）
日本電設工業協会 中国支部

共催

山口県電力協議会（一社）
日本電気協会 中国支部
中国電気安全委員会

後援

経済産業省 中国四国産業保安監督部

2．開催内容
今年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、会場での開催を中止し、「動画配信＋資料提供」という形式での受講となりました。

（1）開催日程（動画掲載期間）（３）講師

令和2年8月28日（金）～9月30日（水）経済産業省 中国四国産業保安監督部 電力安全課（２）テ ー マ（４）動画・資料提供

・最近の電気保安行政について“中国四国産業保安監督部 電力安全課”
ならびに、“日本電気技術者

・自家用電気工作物の立入検査結果について協会 中国支部”
ＨＰの新着情報から動画の視聴、資料のダウンロード

・最近の電気事故についてができます。

会員種別

配付資料・送料（公社）
日本電気技術者協会の会員

無共催団体の会員

400円

一般の方

800円

備

料

考

８月11日
（火）
ごろ、全会員に発送します。
資料配付を希望される方は、7月10日（金）
までに
日本電気技術者協会 中国支部ＨＰからお申し込みください。

電気事業法では、自家用電気工作物の設置者に対して、保安に関する組織、巡視・点検などを定めた◯◯◯◯を制定・遵守する義務（第42条）を義務付けています。

（ヒント：18ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
を差し上げます。

（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

令和2年10月10日必着

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○○○

早春号（No.298）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、設 定 温 度 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
31

電気と保安 2020

盛夏号

No.300

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0861 広島市西区草津東2丁目3ｰ12
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766