買う時代へ

き れいな 空 気 は酸素クラスター除菌脱臭装置

あらゆるところにいい空気を課題解決への一歩最適な商品を提案します

01

ホテル

毎日利用者が変わるからこそ気になるニオイや除菌・ウイルス対策も対応可能。
キレイな空気でワンランク上のおもてなしを｡

02

商業施設

商業施設内には､アパレル・飲食など様々な業種の店舗が存在します｡
レビオンシリーズは無臭のイオンで脱臭・除菌を行うので使用業種を問いません｡

03

酸素クラスターイオンとは酸素クラスターイオンとは、酸素分子イオンが 10〜 60大量の酸素クラスターイオンを人工的に作り出します。

個集まった集合体で空気に太陽光線が当たることによって酸素クラスターイオンは､空気中の悪臭成分や細菌･ウイル自然界に多く作られています。

ス･有害物質を包み込む性質があり、その効果を利用して脱Levion は放電ブレードにてマイクロプラズマ放電を起こし､空気中の酸素分子を電離させることで、わずかな電力から臭･除菌･空気の快適化を行います。

＋スポーツジム

−

＋−

−−
＋＋＋

酸化還元反応

無臭の物質に分解＋ −＋＋−

酸素クラスターイオン

イ対策や利用者の方が直接手に触れるマシンの付着菌に対しても除菌効果が悪臭物質におい分子と接触すると、電子の授受を起こす酸化還元反応が起こります。

高効率に大量のイオンを発生させるマイクロプラズマ放電

居室内・施術室などの利用者様が入室する空間の他にも汚物処理室や検査室等ニオイが気になる空間にも導入例が多数あります｡

05

滞在期間の長い空間だからこそデリケートなニオイ対策や感染対策は重要です。安心してコミュニケーションがとれる空間をご提供いたします。

電子を奪われた有機物は結合を分断され、最終的には二酸化炭素や水などの 無臭の物質に分解され、大気中に発散します。

06

ごみ置き場

カルモアが30年以上の実績で導入事例が一番多いのがゴミ置場での利用で酸素クラスターイオンは、におい分子やウィルス、菌を包み込むその発生方式によって除菌脱臭性能が大きく異なることがわかっています。
当社では従来モデルのイオン発生装置を全面的に刷新し、イオン発生部にイオンバランスコントロール技術を導入しました。
この技術により、脱臭や除菌に特化したイオンを空間内に安全に供給します。

す｡ニオイがして当たり前の空間もレビ

99.8 ％ 除菌
付着カビへの除菌効果 8時間で 90.6 ％ 除菌
浮遊菌の除菌効果
４時間で 99.96 ％ 除菌
浮遊カビの抑制効果
６時間で 99.4 ％ 除菌
付着菌への除菌効果

細菌・ウイルス

細菌の細胞膜やウイルス粒子表面のタンパク質を損傷させることで除菌・不活化すると考えられています。

※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
※上記はイメージ図になります。

コンパクトな放電素子ながら、少ない消費電力で高効率に大量のイオンを発生。
ヒーター内蔵で高湿度環境でも安定したイオンの生成が可能に。

オンシリーズなら変えられます｡

1−＋

フィットネス施設で気になる汗のニオ期待できます｡

オフィス＋

酸素クラスターイオン

Levion の特徴

病院／福祉施設＋−−−＋＋※常時発生し続けるにおい成分はすべて除去できるわけではありません。
※屋内の温度、湿度が低い場合や換気量が多い場合は、効果を発揮しない場合があります。
※上記はイメージ図になります。

04

病原体表面を損傷し除菌＋−８時間で2壁掛け式 ラインナップ
Piccolo

シルフィードmini+

ダクト式
WK-800

ラインナップライテイ2400

ライテイ4800

ライテイ7200

処理風量

2400㎥/h

4800㎥/h

7200㎥/h

空調機の二次側ダクトに設置して、室内給気口から酸素クラスターイオンを対象室内に供給します。
第一種換気方式で運用される大規模空間の使用に最適です。専用フレームを利用してダクトに直接取付可能で、本体にイオン発生を切り替える濃度調整機能や空調機との連動制御用のリレーも本体に内蔵したので、濃度調整器や電気盤といった付属品が不要です。

型式

型式

有効容積〜15㎥

〜110㎥

〜220㎥

特徴など

高層タワーマンションの各階ゴミ置き場やエレベータなど、小規模スペースの臭気対策に最適な機種。
小型ながらも本体にファンを搭載し、しっかりとしたイオン発生量を誇ります。
付属のステーで、天井・壁面など任意の場所に設置が可能です。

従来のシルフィード mini のファン能力を UP し、容積 110 ㎥まで対応する機種。メンテナンス時期や機器状態を示すランプを搭載し、視認性が高くなりました。
コンパクトでシンプルなデザインのため、場所を選ばずにお使いいただけます。

従来のシルフィード 2 の後継モデルとして、容積 220 ㎥まで対応する機種。ブレード改良によりイオン生成量が UP し、脱臭 & 除菌機能を強化しました。
フラットで意匠になじむデザインのため、居室内でもお使いいただけます。

特徴など

電源

AC100V 50/60Hz (2芯)AC100V 50/60Hz (2芯)AC100V 50/60Hz (2芯)電源

AC100V 50/60Hz (3芯)AC100V 50/60Hz (3芯)AC100V 50/60Hz (3芯)消費電力（W）

7.5

1121

消費電力（W）

264768

運転音(db)31.838.3Low） 36.1Medium） 42.1
High） 48.3

運転音(db)---

重量(kg)

0.54

0.8

3.5

重量(kg)

4.3

4.75.0

外形寸法(mm)

79W×116H×50D

175W×175H×61D

575W×157H×100D

外形寸法(mm)

340W×380H×256.5D

340W×380H×256.5D

340W×380H×256.5D

給気設置に適した場所

AHU
給気ダクト

設置位置
設置位置

ライテイ

イオンが室内に広がるよう、高い位置に設置します

O2＋O2-O

O2-2＋O2＋＋O2- O2酸素クラスターイオン

壁掛け式・ダクト式共通事項【使用条件】 ■ 使用温度範囲：0℃〜50℃■ 制御方法：換気設備との連動運転■ 推奨湿度範囲：相対湿度70％以下■ イオンの寿命：約40秒で半減3

メンテナンスについて■酸素クラスターイオンの生成部である放電フィルム・ブレードの放電電極部は、経年により摩耗しイオン生成量が低下するため定期的な交換が必要です。
■弊社は部材の交換、機器動作確認、清掃等の保守点検を全国区で承っております。詳細はサービスセンターまでお問合せ下さい。

4カルモアならではのデータ分析
付着ウィルス除去試験データ

脱臭データ

大学機関との共同研究におけるエンベロープウイルスに対する除去試験●試験条件
容積 11.7 ㎥の試験空間に一般家庭で出されるゴミ臭を発生させ、ニオイセンサーΣ（※）を用いて、Levion 運転前後の臭気の推移を測定した。 ※臭気のレベルを数値化する測定器。Σ（シグマ）で測定した値をΣ値。

●試験条件
46.5L容積のチャンバーに、酸素クラスター除菌脱臭装置を設置し、レビオン稼働前、および一定時間稼働後における付着ウイルスの感染価を測定し､自然減衰との比較により感染価の対数減少値を得た。

Log TCID50/ml

5対照（自然減衰）
評価機稼働

4A.運転1時間後

B.運転2時間後

93.2％

99.3％

不活化

A

︻Σ値︼

不活化

●試験協力
東邦大学 看護学部・感染制御学 小林寅喆教授
北海道医療大学 医療技術学部・微生物学 松尾淳司教授

ND
1Time(hour)2

第三者分析機関における菌数測定試験

大学機関との共同研究における付着菌除去試験

●試験条件

●試験条件

容積214.5m3、室内換気あり、温度24.5℃､湿度50%の条件下で、酸素クラスター除菌脱臭装置を運転させ、一定時間毎の空中浮遊菌数を確認。
(測定機関は(株)ビー･エム･エル)

実際のレビオン使用環境に近づけたドラフトチャンバーを用意。
各試験菌株を約106CFU/mLとなるよう調製し、滅菌ガーゼ(5×5cm)に1mL接種。
ドラフトチャンバー内、レビオン排気口付近(直接)に配置し、一定期間経過後、コロニー数を求めた。
レビオンからの排気が直接当たらない間接条件についても同様に実施した。

●測定結果
10495%

5560600万

4028200A. 抗酸菌

11015304560・・・・・

180560万0

除去効果95.5%

25 万07運転時間（時間）

B.食中毒原因菌
6000万除去効果

4900万099.9%

10002

運転時間（時間）C.多剤耐性菌3500万

菌数（FCU/gauze）

70

菌数（FCU/gauze）

80

●測定結果

菌数（FCU/gauze）

浮遊菌数【個/m 3 】

1202000204060

80

100120

実用的意味

180

鼻の良い人でもにおいを感じない（無臭レベル）200

普通の人でもにおいを感じない

220

弱いにおいだが、何のにおいか判別できる
ほとんどの人がクレームをつけない臭気程度

250においを楽に感知でき、クレームをつける人が時々ある

350

多くの人が不快感を持ち、環境対策が必要となる

160【分後】140

WK-800 脱臭試験

除菌試験データ100

脱臭機運転中

脱臭機停止
250

20Σ値

300

※イメージ図●結果
レビオン稼働によるウイルス感染価の対数減少値(減少率)として、１時間後に約93.24%
２時間後に約99.31%の不活化効果が確認された。
※本試験結果による効果であり実空間での効果と感染予防を保証するものではありません。

1

臭気判定の為入室

350

B

3

脱臭機ON

臭気判定の為入室除去効果

3000万

099.9%

10002

運転時間（時間）①アセトアルデヒドを使用したテスト②既存マンションゴミ置場でのフィールドテスト

●試験条件

●試験条件

※

容積11.7㎥の試験空間にアセトアルデヒド30ppmを充満させ、旧機種とWK-800各機種について、運転前後の空間濃度測定と嗅覚評価を行った。

容積約60㎥、世帯数約80戸、築年数約25年の条件で、WK-800
運転前と運転30分後において、人の鼻の高さにおける空間で臭気を採取し、三点比較式臭袋法による嗅覚測定を行った。

※生活空間におけるゴミ・タバコ・体臭・焦げ・アルコール・建材等から発生する臭気。
刺激的で青臭く環境省の特定悪臭物質に指定されている。

物質濃度3025p 20pm 1510506段階臭気強度
WK-800305での除去率

85.7

ブランク％

23.3
旧機種

9.5

WK-800

6 4段
階 3臭気
強 2度

4.3

運転前

51時間後

臭気濃度

200
旧機種

3.8 WK-800
2.8150

臭気
濃 100
度

15000

運転前

3時間後

160

84.4％

50

臭気採取

WK-800

WK-800

25
運転前

30分後
機器設置

本データは閉鎖空間での試験結果であり、常時臭気が発生している状況下では結果は異なります。

臭気濃度とは？？

６段階臭気強度とは？？
においの強さを6段階で判定する方法

012345

無臭にやっおとい感

わ何かのにるお弱い
いでにあおる
いか楽に感
知でき
る

強いにおい

強烈なにおい

知できる

5

脱臭効率

①希釈倍数値である
臭気濃度とは、臭気レベルの強さを表す悪臭防止法で定められた公的な測定方法であり、その臭気を無臭になるまで希釈するのに要する希釈倍数の値
例）
臭気濃度1,000 とは、清浄な(無臭の)空気で1,000 倍に希釈したとき初めて無臭になる臭気②個人差が少ないにおいの程度を判定する6段階臭気強度に比べ、臭気濃度はにおいの有無を判定するため判定結果(測定値)において比較的個人差が少ない、といわれている測定方法6

株式会社カルモア〒104-0033東京都中央区新川2-9-5
TE 03-5540-5855
https://www.karumoa.co.jp/

カルモアサービスセンター

メンテナンス保守契約

03-5540-5853

資料DLはこちら

平日 9:30〜17:00

土日祝休み

更新日：2024.05