初冬
と
電気 保安

2022

号

No.314●

お客さま訪問両備ホールディングス株式会社 両備ストアカンパニー／
岡山支店●

見どころ紹介 鳥取県 米子市●

秋の全国火災予防運動が始まります！

ダイヤモンド大山

CONTENTS

電気と保安

初冬号
3 ● 保安マンの確かな目
山陰支店

4 ● ニュースクリップ
（ｖｏ
ｌ．
58）
5 ● 空調機自動制御によるデマンド抑制サービス 導入事例のご紹介
道の駅さんわ182ステーション

6 ● お客さま訪問

両備ホールディングス株式会社 両備ストアカンパニー／岡山支店

8 ● 見どころ紹介
鳥取県 米子市

10 ● 電気事故事例（第82回）
11 ● お客さまとともに守る電気保安（第4回）
12 ● 電気設備の更新は計画的に16 ● 秋の全国火災予防運動が始まります！
広島市消防局

18 ● 電気使用安全月間 活動報告
20 ● 知ってナットク! エリフくんの電気のポイント（第34話）〜束ねたコードにご用心の巻〜

21 ● でんきでアイデアクッキング（レシピ34）22 ● 冬季の省エネ
23 ● エリフくんのクイズコーナー

クル

クル

それ！
め
お勧 ん！
ませ
でき

2

この「電気と保安」は、
https://www.ces.or.jp/
でもご覧いただけます。

保安マンの 確かな目

「高圧計器用変成器（ＶＣＴ）の高圧碍子に亀裂を発見」
山陰支店 米子営業所

令和2年12月5日（土）の16時30分ごろ、市内の中学校

高塚 昭範

亀裂を発見し、故障点と断定しました。

から「停電している」との電話が入り、現地に赴いて確認

その後、ただちに中国電力ネットワークへ状況を説明ししたところ、電柱上に設置してある高圧気中開閉器が高圧てVCTの交換を要請しました。翌朝VCTを交換すること

漏電（以下地絡という）を感知して遮断していることを確認となり、翌日10時には工事を完了して無事受電しました。
亀裂は高圧碍子の裏側に発生しており、VCT交換をしました。
営業所長に現状を報告し、中国電力ネットワークへ架請け負った中電工の作業員の方から「さすが保安協会

電して状況確認を行った結果、中学校の構内で地絡事さん、
こんな亀裂よく見つけましたね」と言われ、思わず故が発生していると判断しました。一人では今回の事故

ニコリとしてしまいました。

に対応できないと考え、応援を要請しました。17時30分に応援者3名が到着、故障点の探査により、電力会社所有

2カ月ほど前に、近辺で落雷による停電が発生しており、その際の雷撃によって亀裂が発生したと思われます。

の高圧計器用変成器（以下VCTという）の高圧碍子に

PAS

VCT

3

vol.58
ニュースクリップ◆小売電気事業、中長期の継続性確認へ。
登録審査時に事業計画／監視委◆全国で予備率３％超に。
今冬は使用制限令回避へ

2022年（令和4年）初冬号（電氣新聞）

小売電気事業、中長期の継続性確認へ。
登録審査時に事業計画／監視委

全国で予備率３％超に。
今冬は使用制限令回避へ

電力・ガス取引監視等委員会は、小売電気事業者の電力広域的運営推進機関（広域機関）は、今冬の登録審査時に事業計画の提出を求める方針です。これ

需給見通しを公表しました。火力の復旧や供給力までの審査は短期に焦点を当ててきましたが、中期的（キロワット）公募の落札電源の稼働などを織り込んな事業継続性を申請者に求めます。また、事業開始後だ結果、最も需給が厳しい1月でも、安定供給に最低も資金概況などの報告を求め、国がモニタリングす限必要な予備率3％以上を全国で確保できる見通しとることで、事業者のセルフチェックのきっかけとしなりました。経済産業省は電力使用制限令の検討を需ます。経営が悪化した際の一般送配電事業者による給対策から外したものの、状況は依然厳しいとして、託送解約の進め方などは、今後方向性を示します。

無理のない範囲での節電を呼び掛ける方針です。

小売電気事業者の撤退増による社会的負担の抑制、総合資源エネルギー調査会の小委員会で、広域機関

需要家保護を図るため「事業開始時」「事業開始後」が最新の見通しを示しました。供給力公募の落札電源「事業撤退時」の3段階に分けて対策の方向性を整理も反映。10年に1度の厳寒を想定した最大電力（H1）しました。

に対する予備率は1月に東北、東京エリアで3.4%、

事業開始時は、小売登録審査の強化で対応します。
これまでは短期間に事業継続が困難にならないかを

中部〜九州エリアで4.8%。全国で3%以上を確保できる見込みです。

審査していましたが、今後は資金見通しを含めた事

供給力公募では東日本エリアの落札量が募集量に業計画の提出を求めます。計画策定プロセスを通じ、届きませんでした。要綱に定める上限価格を応札価

市場リスク分析やリスク管理体制構築を申請者に促格が上回ったためで、広域機関では落選した電源もします。その際、先物取引でヘッジされていない比協議が整って稼働すると仮定した場合、東北、東京

率を一定の割合以下とするなど、KPI（重要業績評価

エリアの予備率は1月に4.1%、2月には4.9%まで改善指標）の設定も求める方向です。

すると試算しています。

事業開始後は、現預金の残高といった資金概況など

需給検証では確実に供給力として見込めるもののを国に報告するように求め、小売電気事業者に経営みを計上しました。設備不具合で停止し、復旧時期

状況のセルフチェックのきっかけを与えます。また、を見通せていない勿来IGCC（石炭ガス化複合発電）

そうした情報から唐突な事業撤退の予兆がみられた場や広野IGCCのほか、姉崎火力新1号機などリプレース

合は、国による報告徴収などを活用して、需要家への火力の試運転も実需給断面で追加の供給力になり得

影響の抑制策検討を当該小売電気事業者に求めます。

るとしています。

保証金の確保といった社会的負担の抑制策は今後検討
します。

なこそ

広域機関の検証結果を踏まえ、同会合では経産省・資源エネルギー庁が今冬の需給対策をまとめました。

事業撤退時は、事業者判断による撤退と、一般送配需要家には数値目標のない節電を要請。燃料調達に電事業者による託送解約に伴う撤退の2パターンに万全を期す狙いから、今夏に続き電力量（キロワット

分けて検討を深め、需要家のスイッチング期間確保や、時）公募も実施。9エリアの一般送配電事業者が共同託送料金の未払い増大を防ぎます。

で調達し、募集量は今夏の2倍に当たる20億kW時とする予定です。

4空調機自動制御によるデマンド抑制サービス
導入事例のご紹介

道の駅
さんわ1８２ステーション

外観

今回のお客さまは、道の駅 さんわ182ステーションさまです。
（以下、敬称省略）
道の駅 さんわ182ステーションは、神石高原の美味しいものがいっぱいで、大自然と絶品グルメなど、神石高原町を満喫できます。
また、観光協会とコラボした“てぶらで快適なアウトドア”を楽しめるレンタルキャンピングカーのサービスがあり、神石
高原町の魅力を満喫しながらキャンプやレジャーなど、アウト
ドアを楽しめます。

取り組み内容と効果
道の駅さんわ182ステーションでは、直売所に設置した空調機を自動制御し、利用者に負担を掛けないようデマ
ンド管理を実施しています。

有限会社さんわ182ステーション
住所：〒720-1604 広島県神石郡神石高原町坂瀬川5146-2
TEL：0847-85-2550 FAX：0847-85-2043

目標デマンド値

お客さまのご紹介

ＥＣＯアラームプラス
導入前：152kWＥＣＯアラームプラス
導入後：114kWECOアラーム

プラス

導入効果

38ｋW削減!
→1年間で約44万円の経費削減！
！

※自動制御費用・設定費用が別途発生します。

道の駅 さんわ１８２ステーション
取締役統括部長 延岡さまにお話を伺いました。
●省エネに心がけられていることは？

・空調機を効率良く使用するため、ミストやサーキュ
レーターを活用し冷房効果等を向上させる取り組みを実施している。

●導入後のご感想はどうですか？

･空調機自動制御を導入していなかった場合の電気代を考えると、本当に本システムを導入して良かったと思っている。

●保安協会に対する感想や期待することは？

・電気について分かりやすく説明していただき、また、省エネなど良い提案をいただき大変助かっている。今後も省エネや新しいことなどを提案していただきたい。

5

お客さま訪問／岡山支店

両備ホールディングス株式会社

両備ストアカンパニー

地域密着で楽しく便利な
食生活提案型のスーパーマーケット

今回は、岡山市・倉敷市を中心にショッピングセンターや着型の都市型ミニスーパーと考え、市場を意味する「マル

スーパーなど13店舗を展開されている両備ホールディングス

シェ」の賑わいを目指して、ご家庭の身近な冷蔵庫、お惣株式会社両備ストアカンパニーさま（以下敬称省略、「 両備

菜屋さんとして、人口減少や単身世帯の増加、高齢化など

ストアカンパニー」という。）
を紹介します。

の社会構造の変化に柔軟に対応できる業態への転換を

両備ストアカンパニーでは、これからのスーパーは地域密図っています。

ビジネス概要岡山県南にて食品スーパーマーケットを展開し、世帯数が増 加 傾 向にある地 域に向けた大 型 店 舗 の「リョービンし、オーガニック商品などをそろえた体に優しいコーナーを新設しました。

プラッツ」「 パークス」、高 齢 者・単 身 者が集中する地に

今年7月は岡山中心地に「森のマルシェグレース店」
を向けた都 市 型ミニスーパー「 森のマルシェ」「フレッシュ・

新規オープンし、
コンパクトながら幅広い品ぞろえでお客さまマルシェ」など1 3 店舗を出店しています。

をお迎えしています。

昨年度はリョービプラッツ藤田店をリニューアルオープ

リョービ プラッツ6

パークス

森のマルシェ

フレッシュ・マルシェ

また、
デリカテッセン・トレードショー主催者企画の「お弁当・

黄ニラと広島産浜蒸しかきを使用した凄旨彩りラーメン」とお惣 菜 大 賞 」にも毎 年 出 品し、2 0 2 2 年には「 岡 山 名 物「岡山を味わうお茶づけ」が優秀賞を受賞しました。
さらに、

日本食糧新聞社主催の「ファベックス 惣菜・べんとうグラン
プリ2022」
にて1,340点の応募の中から「岡山カキフライvs社員が独自に選び、思いをこめた「こだわり商 品 」や「地元岡山の商品」の品ぞろえが充実しています。

広島かきたっぷりかき飯重」が金賞を受賞いたしました。
（※現在は販売しておりません。）

優秀賞 岡山を味わうお茶づけ
岡山名物黄ニラと広島産浜蒸しかきを優秀賞 使用した凄旨彩りラーメン

金賞 岡山カキフライ vs 広島かきたっぷりかき飯重

5つのお約束
両備ストアカンパニーでは、「こだわりの名物作り、鮮度と味、安全・安心をお約束、お客様の馴染みの店、納得

1価格」の5つのお約束を掲げ、地産地消の活魚や和牛、地元野菜、全国の安全・安心で美味しいこだわり商品、

ここでしか買えない「こだわりの名物作り」を目指して！

お惣菜等お客さまに喜んでいただける商品を取りそろえ、ワクワクするものがある という店づくりを目標としています。

2

3

鮮度と味にトコトン

地元岡山の商品でこだわります！

安全・安心をお約束します！

4

5

お客様の馴染みの店を目指して笑顔になれるより良いサービスを追求します！

「納得価格」で提供します！

両備ストアカンパニーさまに関する
お問い合わせ21

2

両備ストアカンパニー企画管理部 店舗開発課マネージャー 加藤さまにお話を伺いました。

両備ホールディングス株式会社
両備ストアカンパニー
30

ドンレミー
アウトレット岡山店

おります。
トラブルの際に迅速にご対応いただけるので非さいました。
今後もお客さまのご期待に応え、安心・安全に電気をお使いいただけるよう努めていきます。

笹ヶ瀬川「緊急時もすぐに現場に駆けつけていただいて助かって常に安心です。いつもありがとうございます。」とお話くだ

岡山県立岡山芳泉高等学校

戸
大

橋
線

お宝発見 岡山店

瀬

当 協会の仕事ぶりはいかがでしょうか？

214

岡山光南病院〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田650-6
T E L：086-296-9555 F AX ：086-296-9556
URL：https://ryobi-store.jp

7山陰 の旅への

はじ まり の ま ち �

﹁米子﹂

鳥取県
米子市

米子市の概要
鳥取県の西部、山陰のほぼ中央に位置する米子市。
豊かな自然に恵まれ、中海と日本海に挟まれた弓ヶ浜からは、
四季折々の衣裳に包まれた中国地方最高峰「大山」の雄姿を眺めることができます。
江戸時代には、米子城の城下町として栄え、今も白壁土蔵などの街並みが現存、「 山陰の商都」として栄えた面影が残ります。
また、山陰屈指の名湯「皆生温泉」では、海を見渡す露天風呂をしつらえ、潮風を感じながらの湯三昧が楽しめます。
山陰本線、伯備線、境線と３つの鉄道をはじめ、米子鬼太郎空港、米子道・山陰道が通り、山陰の旅の玄関口として人気の高い米子市を紹介します。

米子市の観光スポット

皆生温泉の夕陽

米子城跡
米子城は、山陰地方で他に先駆けて築かれた本格的な近世
初期の城郭です。五重の天守閣と四重の副天守閣（四重櫓）を持ち、石 垣 や 礎 石などは城 郭 の 形 態をよくとどめています。
か い け

おんせん

皆生温泉
弓ヶ浜半島の東端に位置し、日本海・美保湾に面した白砂青松の美しい海岸線と中国地

360°
見渡せる天守台からは中海や米子市街を一望でき、｢ダイヤモンド大山｣や｢オレンジロード｣が見られる｢絶景の城｣として注目されています。

方最高峰の大山を眺めることができる温泉地。全国的にも珍しい海から湧く「皆生温泉」は
別名「塩の湯」と呼ばれ、保湿＆保温効果に優れています。

皆生温泉海遊ビーチ

8

あめ

ま

な

い

天の真名井
環 境 省に指 定され た 名 水百選のひとつである「天の真夏は温 泉と海 水 浴の両 方を一 度に楽名井」は山陰を代表する名水

しめる、絶好のリゾートスポット。
「 日本のです。名水が湧き出る泉の周

水 浴 場 8 8 選 」にも選ばれるほど水 質が辺には 茅 葺きの 水 車 小 屋 や

良好、快適で、毎年多くの海水浴客で賑

あ ずまやがあり、どこか 懐かわいます。

しい風情が漂います。

見

ど

こ

ろ

紹

介

米子市の体験メニュー
加茂川・中海遊覧
白壁土蔵前の天神橋付近から出発し、米子の下町を巡る観光遊覧船です。
どこか懐かしさを残す下町の景色を楽しみながら中海へとゆられて進んでいきます。
※現在予約のみ運行

城下町米子観光ガイド●日時：通年（希望日の2日前までに申し込み）●問い合わせ先：米子まちなか観光案内所
TEL 0859-21-3007

江戸時代から明治時代に、商人の街として栄えた米子。
下町の魅力を再発見してみませんか？ 米子には今も変わらず、昔の街のたたずまいが随所に残っています。

米子市のグルメ

松葉ガニ
4 7 5 パフェ

白ネギ

ズワイガニのうち、成長した雄を「松葉ガニ」と鳥 取 県 西 部 の 白ネギの 歴 史は 古く、明 治 の呼び、ぎっしりと詰まった身と上品な旨味が楽し

中 期 から弓 浜 部 で 栽 培 が 始まり、昭 和 の 初 期
から市の主 要 品目となりました。今では西日本

米子市内のカフェ・居酒屋・焼肉める鳥取を代表する冬の味覚です。松葉ガニ漁店など17店舗で米子城を想起させは11月上旬から3月の波の高い冬の日本海で行有 数の産 地となっています。1 年 中 栽 培されてる5層のパフェを展開中です。

われます。

おり、やわらかくて甘いのが特徴です。

鳥取牛骨ラーメン
牛骨ラーメンは鳥取県中西部地

米 子 M AP

区のソウルフード的ラーメンです。

大山口駅

希少種ともいえる牛骨スープをご賞味あれ。

皆生温泉海遊ビーチ
JR境線

伯耆大山駅

431
安来駅

観 光 の お 問 い 合 わ せ

米子城跡
米子西IC

マイカー

米子市観光協会〒683-0067 鳥取県米子市東町161番地2
市役所第2庁舎3階
Tel：0859-37-2311

米子東IC

米子中IC

180

米子南IC

伯備線

181

天の真名井

米子IC
中国横断自動車道N

ア ク セ ス

米子市国際観光案内所〒683-0036
鳥取県米子市弥生町12番地（米子グルメプラザ内）
Tel：0859-22-6317

山陰本線

日野川東IC

安来IC

TOTTORIYONAGO

山陰自動車道

皆生温泉

米子駅

淀江駅

鉄

道

広島から（山陽自動車道）−（広島自動車道）−（中国自動車道）−（松江自動車道）−（山陰自動車道）−松江玉造−（国道9号）−米子
約2時間50分
広島から「山陽新幹線のぞみ」→岡山経由→「特急やくも」→米子 約3時間
岡山から「特急やくも」→米子 約2時間20分

9

第82回

保守不備による波及事故
1 事故の発生状況
一般送配電会社配電線がOCR・DGR動作により

現地写真

自動遮断した。現場調査の結果、当該事業場の柱上
高圧交流ガス負荷開閉器（PGS）
が大きく破損・焼損しており、事故点と判明した。保護継電器の制御電源
はPGS内VTから供給する形態のため、PGSの破損により制御電源を失い、配電線の再送電時に継電器による開閉器の開放が行われなかった。
（供給支障電力：1,715kW、供給支障時間：92分）

破損したPGS（柱上高圧交流ガス負荷開閉器）

2 事故の原因〈保守不備（自然劣化）〉あった。事故当日1週間前くらいからの長雨もあり、経年劣化によりPGSがガス漏れを起こすとともに、

PGS内部へ雨水が浸入し、絶縁が低下したことで、（連日の雨天で）雨水が浸入することで絶縁が低下し、

相 間 短 絡・地 絡に至り、この際に水 蒸 気 爆 発も

地絡短絡事故が発生した。

起こしたことでPGSが破損したと推察される。
・VT内蔵型のPGSであったため、PGS破損により・年次点検における継電器との連動動作では異常は保護継電器の制御電源を失った。

なかったが、設置から20年以上経過し発錆も一部

3 防止対策（設置者）
更 新 推 奨 時 期を超 過している高 圧 機 器（ 特にメーカー資料なども用い、更新推奨時期に達してPGS）について、他事業場に同様の設備がないかいる機器の事故のリスクと改修・交換の必要性を説

チェックをし、改修・交換を進める。

明する。

（資料提供：中国四国産業保安監督部電力安全課）

10（主任技術者）

第4回

お 客 さまととも に 守 る

電気保安

第3回では、日常巡視などお客さまの役割として行っていただくポイントについて
ご説明しました。
今回は、設備の更新計画、改修についてご説明します。

point

設備の更新計画について

お客さまが電気を安全・安心にお使いいただくために、老朽化した機器は早めに交換しましょう。とくに高圧の機器で事故が起こると波及事故 ※ など復旧に多大な時間や労力を要する
ため、あらかじめ予算化し、更新の計画を立てておくことが必要です。
電 気 設 備 の 代 表 的 な機 器 の 更 新目安 は次 ペ ージからの「 電 気 設 備 の 更 新 は計 画 的に」を参考にしてください。
※波及事故とは、お客さまの電気設備で発生した電気事故により、付近の配電線に影響を及ぼす（波及する）
ことをいいます｡

point

設備の改修について

連載の第１回でもご説明しましたが、自家用電気工作物の設置者には、経済産業省で定める、電気設備に関する技術基準に適合するよう維持する責務があります。当協会が技術基準違反など不良箇所として改修をお願いした場合は、速やかに改修をしてください。

point

停電点検実施時の停電時間確保のお願い

連載の第３回でもご説明しましたが、当協会で行う点検は、保安規程（自家用電気工作物の保安を確保するためにお客さまが定めるルール）に基づき、電気を使用されている状態で行う
点検と、電気を停めて各種測定を行う点検があります。各点検は、電気設備の異常の有無を確認するための重要な点検です。
とくに、電気を停めて行う点検には、高圧受電設備を含め停電時間が必要となりますので、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

Next Time Preview

次回は、所轄官庁への手続きについて説明します。

11

電気設備の更新は計画的に〜電気設備の「経年劣化」にご注意〜
電気設備は、人の身体が年齢を重ねると老化するのと同じように、知らず知らずに劣化していきます。

1

電気設備の「経年劣化」
は、電気火災や感電・停電事故を起こす原因となります。
万一、事故により不意な停電が発生すると、改修の費用だけでなく、復旧まで長時間停電することにより業務に支障が出るなど、多大な損害が発生します。
お客さまの財産である電気設備はお客さま自身が守る必要があり、経年劣化による事故を未然に防止するため、電気設備の計画的な更新をお勧めします。
今回は、電気を安全に安心して使用するため、代表的な電気設備の役割と更新推奨
時期をご紹介します。
なお、更新推奨時期は、（一社）
日本電機工業会の｢汎用高圧機器の更新推奨時期に3関する報告書｣等の文献を参考にしたものです。電気設備の使用状況や環境条件によっては年数が異なってきます。ご不明な点は当協会へご相談ください。

4

11
7
2
8
10
12

9

説明のため扉を開けています。

12

6
5

1 高圧気中開閉器 【PAS（パス）：Pole Air Switch】
更新推奨時期：10年（屋外用）〜15年（屋内用）

主に、電力会社からの引き込み口の電柱（構内柱）の上部に設置されており、電気を「入り」「切り」するものです。地絡継電器（GR）と組み合わせることにより、
お客さまの構内で高圧設備の漏電（地絡）などが発生した場
合には、地絡継電器（GR）
からの信号を受け、自動で電気を「切る」
ことにより波及事故※1を防止します。
雷から電気設備等を守るため、避雷器（LA）を内蔵したものもあります。

高圧気中開閉器
（ＰＡＳ）

経年劣化例
開閉器外観不良（サビ）

サビによる密閉部の腐食（腐食で気密性がなくなった）

2 地絡継電器 【GR：Ground Relay】
更新推奨時期：15年

自動開放装置の動作不能（高圧漏電保護が働かない）

3 避雷器 【LA：Lightning Arrester】
更新推奨時期：15年

お客さまの高圧電気設

電力会社の配電線から侵備で漏電（地絡）などの事

入してくる雷などの異常な電故が発生した場合、お客さ

気を地面（大地）に逃がし、高まの高 圧 気 中 開 閉 器

圧電気設備を守るためのもの（PAS）や高圧真空遮断器です。区分開閉器（PAS）の直（ V C B ）・油 入 遮 断 器

近などの引き込み口付近に取（OCB）、高圧交流負荷開り付けることが効果的です。

閉器（LBS）へ「切る」信号

高圧気中開閉器（PAS）に内を送るものです。

地絡継電器
（GR）

4 高圧ケーブル

高圧の電気を送るための電線です。昭和51年以前に製造されたケーブルは、水トリー ※3 の発
いため早急に交換が必要です。

高圧ケーブル（キュービクル内）

経年劣化例
水トリーが原因による
高圧ケーブルの劣化

蔵されているものもあります。

用 語 解 説

更新推奨時期：15〜20年

生により事故になる危険性が高キュービクル用断路機能付き
避雷器

塩害による
高圧ケーブルの劣化※1【波及事故とは】お客さま構内の電気設備で発生した電気事故により、電力会社の配電系統を停止させてしまい、付近一帯を停電させてしまう事故のことです。波及事故が発生すると、
お客さま自身の損害だけでなく、付近一帯の住宅・オフィ
ス・工場・病院・交通信号などすべてのお客さまが停電となり多大な迷惑をかける恐れがあります。お客さま構内の電気設備で事故が発生した場合にはお客さまの構内でとどめることが重要です。波及事故防止のため、責任分
界点※2の近くに地絡継電器付きの高圧開閉器（GR付PAS）等を設置することが推奨されています。
※2【責任分界点とは】電力会社とお客さまの保安上の責任範囲を分けている点・場所のことです。電力会社からどのように電気を供給されているかによってお客さまごとに異なりますが、一般的には架空配電線で供給されている場合、電力会社の配電線と構内
柱上の気中開閉器（PAS）の接続
点が責任分界点となっています。

※3【水トリーとは】ケーブルの内部に微量の水分や異物が侵入し、小さな亀裂が発生し枝（tree）状に成長する現象を水トリーと呼びます。
この現象は、ケーブルの絶縁性能を大きく低下させ絶縁破壊の原因となります。昭和51年以前に製造されたものに多く発生する傾向があります。

13

5 過電流継電器 【OCR：Over Current Relay】
更新推奨時期：15年

電気の使いすぎや高圧電気設備で短絡（ショート）が発生したときに高圧真空遮断器（VCB）
・油入遮断器（OCB）などへ「切る」信号を送るものです。
過電流継電器（静止型）

6 真空遮断器【VCB：Vacuum Circuit Breaker】
更新推奨時期：20年

過電流継電器（誘導型）

油入遮断器【OCB：Oil Circuit Breaker】
更新推奨時期：20年
電気を「入り」「 切り」するものです。
また、地絡継電器（GR）や過電流継電器（OCR）と組み合わせる
ことにより、高圧電気設備で漏電（地絡）や短絡（ショート）などの事故が発生した場合は、継電器から事故の信号を受け、自動で電気を真空遮断器「切る」働きをします。

油入遮断器

7 高圧交流負荷開閉器【LBS：Load Break Switch】

更新推奨時期：10年（屋外用）〜15年（屋内用）
電気を「入り」「切り」するものです。電力ヒューズ（ＰＦ）と組み合わせて使用し、短絡（ショート）事故が発生した場合、自動で電気を「切る」働きをします。
また、地絡継電器（ＧＲ）と組み合わせることにより、高圧電気設備で漏電（地絡）事故が発生した場合
は、継電器から事故の信号を受け、自動で電気を「切る」働きをします。
ヒューズの定期的な取り替えも必要です。

高圧交流負荷開閉器（LBS）

8 高圧カットアウトスイッチ【PCS：Primary Cutout Switch】
更新推奨時期：15年
変圧器等の一次側に設置され、カットアウト用ヒューズと組み合わせ
ることにより、変圧器の過負荷保護に使用されます。
ヒューズの定期的な取り替えも必要です。
高圧カットアウトスイッチ
（PCS）

14

ヒューズ

9 高圧進相コンデンサ【SC：Static Capacitor】

用 語 解 説

更新推奨時期：15年※4【力率とは】電気機器を使用した場合、有効に消費される電気（有効電力）と、わずかではありま
すが、消費されない無駄な電気（無効電力）があります。
この比率が力率です。

電気設備の力率※4を改善するためのものです。力率を良くすると電気料金の基本料が割引されます。

コンデンサ

10 変圧器 【Tr：Transformer】
更新推奨時期：20年

電力会社から送られてきた、高圧の電気（6，600V）
をお客さまが使用する低圧の電気（100V・200V・400V）に変換するものです。油入式と乾式があります。
変圧器の大きさ（容量）で使用できる電気の限度が決まります。油入式の場合は変圧器内に絶縁油が入っており、ＰＣＢが混入していないかの分析が必要な場合があ
ります。
三相変圧器

単相変圧器

キュービクル

サビが発生したキュービクル

11 キュービクル
更新推奨時期：15年

変圧器やコンデンサなどの電気設備機
器を金属に納めたものです。箱体にサビが発生する場合がありますので、早期補修が長期使用のコツです。

12 蓄電池（バッテリー）

更新推奨時期：5年〜10年（種類による）停 電した場 合に動く発 電 装 置のエンジン起動や非常照明の電源に使用されます。バッテリーのキャップ部
分に触媒栓というバッテリー液の減少を防ぐ栓が装着されているものもあります。触媒栓の有効期限に注意が必要です。

バッテリー

触媒栓付きバッテリー

ご不明な点は中国電気保安協会へご相談ください。

15

令和4年

秋の全国火災予防運動
期 間：令和4年11月9日〜15日
広島市消防局

昨年（令和3年1月〜令和3年12月）の火災状況
全国の総出火件数は35,077件で、前年と比較し＋386件（1.1%）となっています。
前年と比較すると、火災種別では、建物火災が＋96件、車両火災が＋28件、林野火災が△11件、船舶火災が△16件、航空機火災が△1件、その他火災が＋289件となっています。また、出火原因別では、「たばこ」△87件、「たき火」△99件、「こんろ」△125件、「放火」△192件、「放火の疑い」△1件となっています。
火災による総死者数は、1,400人で、前年と比較し＋74人（5.6%）となっています。このうち、住宅火災による死者（放火自殺者等を除く）数は913人で、前年と比較14人（1.6%）となっています。住宅火災による死者（放火自殺者等を除く）のうち65歳以上の高齢者は682人（74.7%）で、前年と比較し＋37人（5.7%）となっています。
住宅火災により亡くなられた913人（放火自殺者等を除く）のうち、約半数の447人が逃げ遅れにより命を落とされています。
万が一火災が発生したときは、早く気づくことが非常に大切です。
火災種別火災件数件数

構成比

火災種別火災件数

件数

構成比

建物火災
（うち住宅火災）
車両火災
林野火災

19,461（10,656）
3,494
1,228

55.5%
（54.8%）
10.0%
3.5%

船舶火災
航空機火災
その他火災
合計

62
0
10,83235,077

0.2%
0.0%
30.9%
100%

出火原因別火災件数

件数

構成比

出火原因別火災件数

件数

構成比

たばこ
たき火
こんろ
放火
電気機器
火入れ

3,017
2,725
2,667
2,305
1,799
1,650

8.6%
7.8%
7.6%
6.6%
5.1%
4.7%

放火の疑い
電灯電話等の配線
配線器具
ストーブ
その他
合計

1,554
1,445
1,353
1,079
15,48335,077

4.4%
4.1%
3.9%
3.1%
44.1%
100%

（令4.5.13 総務省消防庁公表資料「令和3年（1〜12月）における火災の概要（概数）」より抜粋）※概数のため確定後に変動する場合があります。

全火災における
経過別死者数

※放火自殺
逃げ遅れ
着衣着火
出火後再進入その他
合計※心中・巻き添え等を含む

16

64歳以下

65歳以上

不明

合計

171人
121人
7人
3人
153人
455人

98人
394人
79人
10人
355人
936人

2人
1人
0人
0人
6人
9人

271人
516人
86人
13人
514人
1,400人※住宅火災における
経過別死者数逃げ遅れ
着衣着火
出火後再進入その他
合計※放火自殺等を除く

64歳以下

65歳以上

不明

合計

98人
4人
2人
123人
227人

348人
32人
8人
294人
682人

1人
0人
0人
3人
4人

447人
36人
10人
420人
913人

が始まります！
広島市消防局
マスコットキャラクター

「もみみん」

住宅用火災警報器の設置状況

火災発生を早期に気づくことができる、住宅用火災警報器の全国推計設置率（令和4年6月1日時点）は84.0%でした。
警報器の寿命はおよそ10年です。定期的に作動確認し、10年を目安に交換してください。

【都道府県別設置率及び条例適合率（令和4年6月1日時点）】
都道府県

設置率

条例適合率

全国

84.0%

67.4%

鳥取県

85.6%（13）57.7%（42）島根県

84.0%（21)60.3%（36)岡山県

79.8%（33)

64.6%（26)広島県

88.8% （5)78.7% （3）山口県

78.2%（38)

62.0%（32)※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯（自動火災報知設備等の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。）の全世帯に占める割合です。
※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部
分全てに設置されている世帯（同上）の全世帯に占める割合です。

（）内は、設置率等が高い都道府県から順に番号を付したもの。

（令4.7.8 総務省消防庁公表資料「住宅用火災警報器の設置率等の調査結果（令和4年6月1日時点）」より抜粋）

k!
ec

Ch

（標本調査につき一定の誤差を含みます）

住宅用火災警報器の点検方法
作動確認は、ボタンを押す、ひもを引っ張るだけ。
異常があると、警報音や音声で教えてくれるか、何も鳴りません。

取り外し方法は、左に回すだけ。
本体に記載されている「製造年」を確認してください。10年経っていません
か? また、水滴やホコリがつくと正し
く感知しない恐れがあるので、乾いた布でふき取りましょう。

火災から身を守るために
毎年、多くの方が住宅で発生した火災で逃げ遅れて命を落とされています。
また、住宅火災で亡くなられた方の7割以上が65歳以上の高齢者です。家族や地域ぐるみで支え合って、火災予防に取り組みましょう。
住宅用火災警報器

住宅用消火器防炎品

電池切れで万が一の時に作動しなかったということがないよう、定期的に作動確認することが大切です。

女性や高齢者にも扱いやすいよう軽量で、火元をねらいやすくしてあります。

炎が接しても、容易には燃え移りません。
エプロンや寝間着など
衣類、
カーテン、寝具類、じゅうたんなどがあります。

17

電気使用安全月間 活動報告
電気使用安全月間（8月1日〜8月31日）の期間中、5つの活動テーマ

2022.8.1〜8.31

・「日常の暮らしの中で、電気を安全に、上手に使いましょう」
・「自家用設備は、適切な保守点検と計画的な更新で電気事故を未然に防ぎましょう」
・「地震、雷、風水害などの自然災害に備え、日頃から電気の安全に努めましょう」
・「電気事故防止のため、身近な配線・コンセントを確認してみましょう」
・「無資格の電気工事は危険ですので、必ず有資格者に相談しましょう」のもと、電気使用安全および電気事故防止を呼びかけました。

電
気
使
用
安
全
月
間

8
月
1
日
▼
8
月
31
日

また、今年は新型コロナウイルス感染予防対策を確保した
うえで、街頭キャンペーン、講習会等の実施など昨年度よりも行事・活動の充実をはかり、
また、
マスメディアを活用したさま
ざまな広報活動、日常業務を通じて行う広報活動を実施
しましたので、その一部をご紹介します。

子ども電気教室・電気安全講習会等
小学生を対象とした「子ども電気教室」や保安業務のお客さま（従業員等）
を対象に行う「電気安全講習会」
を開催し、電気の使用安全や省エネの周知を行いました。
（公社）
日本電気技術者協会 中国支部が主催する「令和4年度電気主任技術者技術研修会」は、各県5会場で実施
され、今年度も当協会は共催しました。

子ども電気教室

オリジナルDVD視聴（「電気を安全に使おう！」、「電気を上手に使おう！」）

18

参加者がペットボトルでエコライトを作成（太陽電池・LED照明を使ったソーラーライト）

マスメディアを活用した広報活動
テレビ･ラジオや街 頭ビジョンによるＣＭ放送、情報番組に職員が出 演したテレビパブリシティ、ポス
ターや懸垂幕の掲示やチラシ･パン
フレットの配布等による、さまざまな広報活動を実施しました。
新テレビCM

テレビパブリシティ（広島ホームテレビ）

オリジナルポスター
JR駅、郵便局などで掲示

シャレオ
柱ポスター

オリジナルポスター

デジタルサイネージ
JR駅、
マツダスタジアムなどで掲示

JR広島駅改札口

JR松江駅

マツダスタジアム JR側得点掲示板

街頭ビジョン
各県で掲示

岡山 haremachi TV

広島 本通りNAVI

19

Electric

エリフくんの電気 の ポイント 34

知って
ナットク！

第

1
3

コードを

束ねたまま使 うと

熱を持って火災の原因 に

なることが

など
など

ハーイ！

エリフくん…電気の保安官

あるのじゃ︒

消費電力が大きい
電気製品は︑流れる
電流が大きいため注意が必要じゃ4
電気を正しく安全に！

長さが余った
コードは︑ちょうど良い長さの電源タップ
買ってきます！

束ねず
重ねず
折り曲げず

それ！
め
お勧 ん！
ませ
き
で

話

コタツの
準備ヨシ！

バッチリ
じゃ

あ！

クル

エリ子さん…エリフくんのお友達

コ ード を 束 ね て 使 うと 危 険 !!
電気を使うとコードは熱を持ちます。コードを束ねて使うと放熱ができず、熱がこもってしまいコードの被覆が溶けてショートし、火災の原因となることがあります。特に消費電力が大きい電気製品は流れる
電流が大きいため注意が必要です。コードは束ねないようにしましょう。

20

お疲れさま〜
休憩しよう

びっく
り
した〜

冬支度も
完璧ね！

2

そうだね

電源タップの
コードが
長くて
危ないよ？

丸めて
束ねよう！

〜束ねたコードにご用心 の 巻〜

クル

登場
ー
キャラクタ

point!

ミミズク博士…何でも知ってるもの知り博士

34

炊飯器で鶏もも肉のコンフィ

低温調理が人気ですが、専用の調理鍋がなくても、身近な電気器具でもできるのをご存じでしょうか？
一定の温度を保てる炊飯器とお湯、ファスナー付き保存袋があれば、意外とカンタンです。
今回は、フランス料理の「コンフィ」に挑戦しましょう。食材はお肉のほか、魚や野菜でも。
保温モードを使うので失敗もありません。炊飯器に任せて省エネとラク家事が叶いますよ！

手軽にできるフランス料理

炊飯器で鶏もも肉のコンフィ
材料（2人分）

調理時間3時間30分

鶏もも肉
ニンニク
ローズマリー
プチトマト
ルッコラ
オリーブオイル塩

2枚（400〜600ｇ）
1かけ
4〜6本
4個
1/2袋
大さじ8（1枚あたり大さじ4）小さじ2強〔お好みで〕
ハーブソルト、粒マスタード、
レモンの絞り汁 適量ませておけば低温調理まで済 くだけ！
直前にサッと焼作 り方

1

ニンニクは薄切りにし、プチトマトは半分に切る。
ルッコラとローズマリーはさっと洗ってキッチンペーパーでしっかり水けを切る。
（乾燥ハーブの場合はそのまま使う）

2

鶏もも肉にまんべんなく塩をもみ込み、スライスしたニンニクとローズマリーをのせて、1枚ずつファスナー付き保存袋に入れる。

3

電気ポットで1リットル程度、お湯を沸かす。

42の袋の中にオリーブオイルを注ぐ。
袋の口を開けた状態で、水を張ったボウルに浮かべ、水面ぎりぎりまで袋を沈めながら袋の中の空気を抜き、ファスナーをきっちり閉じる。

45・炊飯器の保温モードはおよそ70℃に設定されているので、コンフィに適した温度を保ってくれます。

5

4を炊飯器の内釜に入れ、沸騰したお湯を内釜に注ぐ（具材がしっかりかぶるところまで）。
袋が浮かびそうな場合は皿をのせ、炊飯器のフタを閉じ、保温スイッチを押して3時間おく。

6

袋ごと取り出し、
ホットプレートやオーブントースターで肉の両面に焼き色をつけて完成。
お皿に盛り、ルッコラとミニトマトを添える。
お好みでハーブソルトや粒マスタード、
レモンの絞り汁などをつけて召し上がれ。

●コンフィの語源はフランス語の「コンフィル（conﬁre）＝保存する」から。肉の長期保存のために生まれた、
油 でじっくりと煮る調 理 法 です 。肉 がジューシーに仕上がり、保存性も高いのが魅力です。
●炊飯器の保温モードでの加熱時間は3時間を超えても大丈夫。お肉がより柔らかくなります。就寝前に仕込 んでおいてもよく、保 温モードで加 熱 後 、粗 熱を取って冷蔵庫に保存し、食べる前に常温に戻して焼き色をつければ、夕食の支度がラクになります。
●鶏もも肉は骨付きならなお良し。スペアリブやラムチョップなどもオススメです。

21

冬季の省エネ
冬は、寒さから電気使用量が大きく増える季節です。
今回は冬にちょっとした工夫でできる省エネを紹介します。

フィルターの清掃をしましょう。

エアコンの風向きは下向きに設定しましょう。
暖かい空 気は部屋 の上の方に溜まります。
エアコンの風向きを下向きにし、足元からムラなく暖めましょう。
また、扇風機などを併用してより効果 的です。
部屋の空 気を循環させると、

エアコンの
設定温度は
２0℃を目安にしましょう。

エアコンのフィルターにているとゴミやほこりが付 着し。
暖房 効果が下がります
清掃を
月に２〜３回 のフィルター
心がけましょう。

湿度にも注意しましょう。
湿度が上がると体感温度が高くなります。
エアコンの設定温度を低くしても、
適切な湿度（40〜60％）にすることで、設定温度を高くした時と同じように暖かく感じます。
加湿器などを使用して適切な湿度にしましょう。
（湿度が高すぎるとカビや結露の原因となります）

エアコンの室外機の周りは整理整頓しましょう。

室外機の吸い込み口や吹き出し口の周りに

22

室外機の周りに雪が積もっていると物を置くと暖房効果が下がります。

暖房効果が下がります。

室外機の周りは整理整頓しましょう。

室外機の周辺を除雪しましょう。

、
電気カーペットは敷きましょう。
断熱マットの上に
す。

電気こ
たつは
上掛け
布団と敷
布団を
あわせ
て使い
ましょう
。

ま
暖房効率が下がり、熱が床に逃げて床にじかに敷くとを防ぎましょう。
いて熱が逃げるの
断熱マットなどを敷着るものを工夫して体感温度を上げる工夫をしましょう。
これらを着る、使うことで体感温度はこれだけ上がります。
カーディガン+2.2℃、

ひざかけ

＋2.5℃
ソックス

カーディガン

＋0.6℃

＋2.2℃

ひざかけ+2.5℃、
ソックス+0.6℃〇〇事故とは、お客さま構内の電気設備で発生した電気事故により、電力会社の配電系統を停止させてしまい、付近一帯を停電させてしまう事故のことです。（ヒント：13ページ）（）

FAXによる
はがきに下記のことをご記入のうえお送りください。 メール、応募も可とします

正解者の中から抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）
または、賞品を差し上げます。（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）（1）
クイズの答え（2）郵便番号・住所・氏名（賞品の送付先）（3）勤務先名・勤務先住所 （4）
当協会または電気と保安に対するご意見・ご感想〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7
GRANODE広島7階

中国電気保安協会 経営企画部

メールアドレス：info@ces.or.jp

令和 5年2月10日必着

FAX番号：082-207-1766※お客さまの個人情報については、厳正に管理し、当クイズの目的以外には使用しません。
※応募内容の記載事項に不備があった場合、ご当選の権利が無効となりますのでご注意ください。

○○○○

盛夏号（No.312）「エリフくんのクイズコーナー」の正解は、技 術 基 準 でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

23中国電気保安協会事業所のご案内
安心のネットワーク
区

分

設置数

本

店

1

支

店

4

営 業 所

27

出 張 所

3

駐

在

2

研 修 所

1

記号

隠岐

鳥取

倉吉
松江

出雲

本ビル３階に入居

鳥

米子

山陰支店

取

木次
津山

大田

島

根

浜田

岡 山
高梁

三次
益田

広
広島北

広島支店

萩
山口県議会棟
電気管理出張所

山口支店

下関

山口

山陽小野田

山 口

周南

島
東広島

広島

本店

総合技術
センター

矢野

岡山東

岡山支店
福山 笠岡

倉敷

岡山
小豆島

尾道

呉

岩国

中国地方全域に38カ所の拠点を設け、896人（令和4年4月1日現在）の職員がお客さまの電気安全を見守っています。
※職員不在時は、電話を転送し対応します。

電気と保安 2022

初冬号

No.314

ご意見・ご要望等、お気軽に下記URLのフォームもしくはEメールにてお願いします。

URL：https://www.ces.or.jp/

山陰支店 〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3
TEL0852ｰ25ｰ8452 FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店 〒700ｰ0953 岡山市南区西市3ｰ5
TEL086ｰ241ｰ3511 FAX086ｰ244ｰ3750
広島支店 〒733ｰ0822 広島市西区庚午中3丁目13ｰ16
TEL082ｰ273ｰ5800 FAX082ｰ273ｰ5919

E-Mail：info@ces.or.jp

山口支店 〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町7ｰ66
TEL083ｰ902ｰ2830 FAX083ｰ902ｰ2840
本店 〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
TEL082ｰ207ｰ1755 FAX082ｰ207ｰ1766