教訓３

全従業員の避難が円滑にできることを確認するための避難訓練

大規模倉庫 における火災 の 教訓

大 規 模 倉 庫 特 有 の 避 難の難しさ■ 今回の火災において逃げ遅れた人はいませんでしたが、実際に棚やコンベヤ等が配置された状態で、防火シャッターが閉鎖するなど火災が発生した場合の具体的な状況を想定し、火災時に危険な状態になるまでの時間内（建物設計時に避難安全検証法を用いている場合は、煙降下時間とされる時間内）に、従業員全員が避難できるように避難訓練を実施しましょう。

平成29年2月16日に埼玉県三芳町で発生した倉庫火災では、発生から鎮火に至るまでに約12日間という長時間を要しました。

3 つの教訓チェ ッ ク■ 避難訓練の結果、避難に時間がかかるようであれば、速やかに避難できる対策（避難経路の見直し等）を考えましょう。
【確認方法】①建物の設計図書に記載された「火災時に危険な状態となるまでの時間内」（建築基準法の階避難安全検証法※ 1 により算出された時間）と、②実際に避難訓練を行ったときに全員が避難するまでの時間を比較。
※1 平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1441 号参照

教訓

１（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/ﬁeldList4̲8.html）②平成12年５月31日建設省告示第1441号に基づく算出を建築士の方に依頼する方法。

アドバイス■ 防火シャッターの下に物品を置かないようにしましょう。
■ 感知器と防火シャッターが連動して正常に動くか確認しましょう。

※2

防火シャッ
ターの下に物品を置いていませんか？

防火扉

火災発見者は自ら初期消火を試みたものの、自動火災報知設備が鳴ってから約7分が経過す事業所では消火器だけでは初期消火することができず、屋外消火栓設備による消火を試みま

大規模倉庫の中は、コンベヤ等るまで、119番通報が行われました。しかしポンプの起動操作時は、これらが置かれていない状態せんでした。事業所の消防訓練
では、消火器を用いた消火訓練・避難訓練は定期的に行われていましたが、通報訓練は行われていませんでした。

が行われておらず、初期消火に必要な放水量が得られませんでした。事業所の消火訓練においては、消火器を使用した訓練は実施していましたが、屋内消火行った結果に応じて、避難経路とな栓設備や屋外消火栓設備を使用した訓練は行われていませんでした。

感知器と防火シャッターが連動して正常に動きますか？

▲ 火災時に消防隊が到着したときの情報提供等の動きについて、必要に応じてあらかじめ消防署に確認しておくとよいでしょう。

4３

従業員全員が円滑に避難できることを確認する避難訓練

感知器

防火シャッター２

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備を用いた確実な初期消火※2 消防用設備等の点検時に留意しましょう。

連動制御器

教訓

火災発見時は直ちに適切な通報「火災時に危険な状態となるまでの時間内」が不明な施設においては、以下のいずれかの方法により算出し、検証しましょう。
①算出シートを使って算出する方法。消防庁ホームページからダウンロードできます。

教訓があるため避難ルートが長く複雑になっている場合がありますが、建築を前提として設計され、避難安全検証法によるシミュレーションをる階段の数を減らしている場合があります。さらに、火災時は濃煙が立ちこめ、停電で暗い状態※となります。そして、防火シャッターが閉鎖している中を、くぐり戸を介しての避難となるため、避難が極めて困難になります。

2ページを参考に、
通報訓練を行いましょう。

3ページを参考に、消火訓練を行いましょう。

※非常用の照明装置が設置されている場合もあります。

4ページを参考に、避難訓練を行いましょう。

訓練していたことはできますが、訓練していないことはできません。この火災を教訓に、大規模倉庫における効果的な消防訓練を実施しましょう。

総務省消防庁1

教訓

火災発見時は直ちに適切な通報を

１

適切な通報

教訓

２

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備を用いた確実な初期消火

確実な初期消火■ 火災の発生場所や燃焼物などを具体的に想定して、ロールプレイング形式の模擬的な■ 大量の段ボール等の可燃物があるところでは、延焼が速いため消火器だけでは消火で通報訓練を行い、火災発見時には躊躇することなく直ちに適切な 119 番通報を行うことができるようにすることが必要です。

きない場合がありますが、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備は消火能力が高く初期消火に有効ですので、これらを使って実際に放水する訓練が必要です。

ロールプレイングの流れ（例）1
自動火災報知設備が鳴る

コントローラー（訓練指示者）

屋外消火栓設備の使い方（屋内消火栓設備も同じです）

イメージ

自動火災報知設備の受信機にふせんを貼るな
どして、火災が起きている場所をプレイヤーに伝える

2
火 災 が 起 きている場所を、自動 火 災 報 知設
備 の 受 信 機に備 え 付 け てある警 戒 区 域 一覧図と照らし合わ せ 、現 場 確
認に向かう（右イメージを参照。この場合は１階で出火したことを想定）

現場確認

3
火災発見

プレイヤー（訓練実施者）

消火栓ポンプ起動

警戒区域一覧図の例

4

火災が起きている場所にプレイヤーが到着したら、詳しい発生場所や燃焼物等の具体的な状況を伝える（例 荷捌き室で段ボールが燃えています）※ 1

通報・連絡

火災を発見し、周囲に大きな声で知らせる
5
その場で 119番通報を実施する※2※3

5
防災センター等に119番通報を依頼する※2※3※1※2

コントローラーは訓練ごとに想定を変更しましょう。
・通報者は、事前に消防計画で定められている通報の方法（火災発見者が通報又は防災センター等に通報を依頼する等）を確認しましょう。
・コントローラーから示された発生場所や燃焼物等の具体的な状況を正確に伝えましょう。
※ 3 火災によっては、先に初期消火を行うことが有効な場合もあります。
※ 4 自動火災報知設備の作動より先に火災を発見するケースを想定し、❸から訓練を行うことも効果的です。

起動ボタンを押し、消火栓ポンプを起動させます。

ホース延長ホースにねじれがないように確認しながら延ばし、出火箇所に向かいます。

起動ボタンは必ず押しましょう

バルブ開放・放水出火箇所に接近した操作員の放水準備ができたら、「放水始め！」の合図で、消火栓のバルブを開放し、放水します。

通報の例
コントローラー（消防本部役）
はい、消防です。

プレイヤー（訓練実施者）
119番通報をする（模擬通報）「はい、消防です。
火事ですか、救急ですか。
」「訓練。火事です。
」「場所はどこですか。
」「何階建てですか。
燃えているところは何階ですか。
」

ポイント※コントローラー（訓練指示者）から示された発生場所や燃焼物等の具体的な状況を正確に伝える。

「○○区（市）○○町○丁目○番地 ○号○○の（事業所名）です。
」「３階建ての１階が燃えています。
」「建物には何名いますか。
逃げ遅れた人はいますか。
」「何が燃えているかわかりますか。
」「わかりました。すぐ行きます。
」

2「従業員は○名です。
逃げ遅れは今のところわかりません。
」▲ 屋内消火栓設備と屋外消火栓設備の位置を確認しましょう。また、平面図にそれらの場所を記入し、見えるところに貼っておきましょう。

「荷捌き室の段ボールが燃えています。
」▲ 実際に放水する訓練は非常に有効です。消防設備の点検とあわせて放水訓練を行うとよいでしょう。

3

教訓

火災発見時は直ちに適切な通報を

１

適切な通報

教訓

２

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備を用いた確実な初期消火

確実な初期消火■ 火災の発生場所や燃焼物などを具体的に想定して、ロールプレイング形式の模擬的な■ 大量の段ボール等の可燃物があるところでは、延焼が速いため消火器だけでは消火で通報訓練を行い、火災発見時には躊躇することなく直ちに適切な 119 番通報を行うことができるようにすることが必要です。

きない場合がありますが、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備は消火能力が高く初期消火に有効ですので、これらを使って実際に放水する訓練が必要です。

ロールプレイングの流れ（例）1
自動火災報知設備が鳴る

コントローラー（訓練指示者）

屋外消火栓設備の使い方（屋内消火栓設備も同じです）

イメージ

自動火災報知設備の受信機にふせんを貼るなどして、火災が起きている場所をプレイヤーに伝える

2
火 災 が 起 きている場所を、自動 火 災 報 知設
備 の 受 信 機に備 え 付 け てある警 戒 区 域 一覧図と照らし合わ せ 、現 場 確
認に向かう（右イメージを参照。この場合は１階で出火したことを想定）

現場確認

3
火災発見

プレイヤー（訓練実施者）

消火栓ポンプ起動

警戒区域一覧図の例

4

火災が起きている場所にプレイヤーが到着したら、詳しい発生場所や燃焼物等の具体的な状況を伝える（例 荷捌き室で段ボールが燃えています）※ 1

通報・連絡

火災を発見し、周囲に大きな声で知らせる
5
その場で 119番通報を実施する※2※3

5
防災センター等に119番通報を依頼する※2※3※1※2

コントローラーは訓練ごとに想定を変更しましょう。
・通報者は、事前に消防計画で定められている通報の方法（火災発見者が通報又は防災センター等に通報を依頼する等）を確認しましょう。
・コントローラーから示された発生場所や燃焼物等の具体的な状況を正確に伝えましょう。
※ 3 火災によっては、先に初期消火を行うことが有効な場合もあります。
※ 4 自動火災報知設備の作動より先に火災を発見するケースを想定し、❸から訓練を行うことも効果的です。

起動ボタンを押し、消火栓ポンプを起動させます。

ホース延長

ホースにねじれがないように確認しながら延ばし、出火箇所に向かいます。

起動ボタンは必ず押しましょう

バルブ開放・放水出火箇所に接近した操作員の放水準備ができたら、「放水始め！」の合図で、消火栓のバルブを開放し、放水します。

通報の例
コントローラー（消防本部役）
はい、消防です。

プレイヤー（訓練実施者）
119番通報をする（模擬通報）「はい、消防です。
火事ですか、救急ですか。
」「訓練。火事です。
」「場所はどこですか。
」「何階建てですか。
燃えているところは何階ですか。
」

ポイント※コントローラー（訓練指示者）から示された発生場所や燃焼物等の具体的な状況を正確に伝える。

「○○区（市）○○町○丁目○番地 ○号○○の（事業所名）です。
」「３階建ての１階が燃えています。
」「建物には何名いますか。
逃げ遅れた人はいますか。
」「何が燃えているかわかりますか。
」「わかりました。すぐ行きます。
」

2「従業員は○名です。
逃げ遅れは今のところわかりません。
」▲ 屋内消火栓設備と屋外消火栓設備の位置を確認しましょう。また、平面図にそれらの場所を記入し、見えるところに貼っておきましょう。

「荷捌き室の段ボールが燃えています。
」▲ 実際に放水する訓練は非常に有効です。消防設備の点検とあわせて放水訓練を行うとよいでしょう。

3

教訓

３

全従業員の避難が円滑にできることを確認するための避難訓練

大規模倉庫 における火災 の 教訓

大 規 模 倉 庫 特 有 の 避 難の難しさ■ 今回の火災において逃げ遅れた人はいませんでしたが、実際に棚やコンベヤ等が配置された状態で、防火シャッターが閉鎖するなど火災が発生した場合の具体的な状況を想定し、火災時に危険な状態になるまでの時間内（建物設計時に避難安全検証法を用いている場合は、煙降下時間とされる時間内）に、従業員全員が避難できるように避難訓練を実施しましょう。

平成29年2月16日に埼玉県三芳町で発生した倉庫火災では、発生から鎮火に至るまでに約12日間という長時間を要しました。

3 つの教訓チェ ッ ク■ 避難訓練の結果、避難に時間がかかるようであれば、速やかに避難できる対策（避難経路の見直し等）を考えましょう。
【確認方法】①建物の設計図書に記載された「火災時に危険な状態となるまでの時間内」（建築基準法の階避難安全検証法※ 1 により算出された時間）と、②実際に避難訓練を行ったときに全員が避難するまでの時間を比較。
※1 平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1441 号参照

教訓

１（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/ﬁeldList4̲8.html）②平成12年５月31日建設省告示第1441号に基づく算出を建築士の方に依頼する方法。

アドバイス■ 防火シャッターの下に物品を置かないようにしましょう。
■ 感知器と防火シャッターが連動して正常に動くか確認しましょう。

※2

防火シャッ
ターの下に物品を置いていませんか？

防火扉

火災発見者は自ら初期消火を試みたものの、自動火災報知設備が鳴ってから約7分が経過す事業所では消火器だけでは初期消火することができず、屋外消火栓設備による消火を試みま

大規模倉庫の中は、コンベヤ等るまで、119番通報が行われました。しかしポンプの起動操作時は、これらが置かれていない状態せんでした。事業所の消防訓練
では、消火器を用いた消火訓練・避難訓練は定期的に行われていましたが、通報訓練は行われていませんでした。

が行われておらず、初期消火に必要な放水量が得られませんでした。事業所の消火訓練においては、消火器を使用した訓練は実施していましたが、屋内消火行った結果に応じて、避難経路とな栓設備や屋外消火栓設備を使用した訓練は行われていませんでした。

感知器と防火シャッターが連動して正常に動きますか？

▲ 火災時に消防隊が到着したときの情報提供等の動きについて、必要に応じてあらかじめ消防署に確認しておくとよいでしょう。

4３

従業員全員が円滑に避難できることを確認する避難訓練

感知器

防火シャッター２

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備を用いた確実な初期消火※2 消防用設備等の点検時に留意しましょう。

連動制御器

教訓

火災発見時は直ちに適切な通報「火災時に危険な状態となるまでの時間内」が不明な施設においては、以下のいずれかの方法により算出し、検証しましょう。
①算出シートを使って算出する方法。消防庁ホームページからダウンロードできます。

教訓があるため避難ルートが長く複雑になっている場合がありますが、建築を前提として設計され、避難安全検証法によるシミュレーションをる階段の数を減らしている場合があります。さらに、火災時は濃煙が立ちこめ、停電で暗い状態※となります。そして、防火シャッターが閉鎖している中を、くぐり戸を介しての避難となるため、避難が極めて困難になります。

2ページを参考に、通報訓練を行いましょう。

3ページを参考に、消火訓練を行いましょう。

※非常用の照明装置が設置されている場合もあります。

4ページを参考に、避難訓練を行いましょう。

訓練していたことはできますが、訓練していないことはできません。この火災を教訓に、大規模倉庫における効果的な消防訓練を実施しましょう。

総務省消防庁1