「デジタル安全保護系のソフトウェア共通要因故障への対応」
各原子力事業者の安全対策の実施計画および実施状況について

2024 年 5 月
原子力エネルギー協議会（ATENA）

各原子力事業者（以下、「事業者」という。）は、デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策を実施するにあたって、対策内容および各プロセス（「有効性評価」、「基本設計」、「詳細設計」、「要件整合報告（詳細設計）」、「要件整合報告（手順書）」、「工事・検査完了報告」）の完了時期を示した実施計画書を作成し ATENA へ提出した。
事業者は、半年に一度、それぞれのプロセスの進捗状況を ATENA へ報告する。また、事業者は計画通りに実施できない場合（有効性評価結果に基づく対策内容の変更や、設計進捗により設計及び工事の計画の実施計画を見直す場合などを含む）には理由を付して報告する。
また、新規制基準適合性審査が未申請のプラント（女川３号、柏崎刈羽１~５号、浜岡５号、志賀１号）は、設置変更許可申請後に実施計画を策定し報告することとしている。
また、ATENA は事業者に以下の報告書の提出を要求し、ATENA は各報告書の確認結果を公開することとする。
以上を踏まえて、事業者は、別紙１に示す「基本方針に基づく対応フロー（PWR、ABWR）」又は別紙２に示す「基本方針に基づく対応フロー（BWR5）」に従い、責任を持って自律的かつ計画通りに対策を実施する。
１．要件整合報告書（詳細設計）
・事業者は、技術要件書※の「3．多様化設備要件」及び「4．有効性評価」の各要求内容に対する整合確認結果を要件整合報告書（詳細設計）として ATENA に提出する。
（これまでの要件整合報告書が本報告書に相当する。）
・ATENA は、工事開始前までに要件整合報告書（詳細設計）の内容を確認し、確認結果を事業者に通知するとともに速やかに公開する。
２．要件整合報告書（手順書）
・事業者は、技術要件書※の「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」の各要求内容に対する整合確認結果を要件整合報告書（手順書）として ATENA に提出する。
・ATENA は、使用開始前までに要件整合報告書（手順書）の内容を確認し、確認結果を事業者に通知するとともに速やかに公開する。
３．工事・検査完了報告書
・事業者は、設計から検査実施までの品質保証体制、事業者自主検査結果及び運用開始後の管理体制について、工事・検査完了報告書として ATENA に提出する。
・ATENA は、使用開始前までに工事・検査完了報告書の内容を確認し、確認結果を事業者に通知するとともに速やかに公開する。
※原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書（ATENA 20-ME05 Rev.1）

以下に 2023 年度下期末時点での安全対策実施状況確認結果を掲載する。
なお、現時点で、「要件整合報告（詳細設計）」、「要件整合報告（手順書）」及び「工事・検査完了報告」が完了したプラントについては、現時点での実績を記載している。
1

１．PWR プラントの安全対策に係る実施計画（１）北海道電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
泊発電所１号機

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

①ハード対策なし②ソフト対策なし

備考（安全保護回路のデジ予定－－－－－－

タル化範囲）
・安全保護回路はアナログにて構成

実績

泊発電所２号機－－－－－－①ハード対策なし②ソフト対策なし（安全保護回路のデジ予定－－－－－－

タル化範囲）
・安全保護回路はアナログにて構成

実績

泊発電所３号機－－①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加予定

2022 年 6 月

2023 年 6 月

・加圧器圧力異常低－－－－設置変更許可後

設置変更許可後新規制基準適合新規制基準適合に実施計画を策に実施計画を策性に係る工事完性に係る工事完定し報告定し報告了までに実施了までに実施（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

実績

2022 年 6 月

2023 年 6 月

時の対応

2

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（２）関西電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
美浜発電所３号機

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加

備考（安全保護回路のデジ予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 6 月

2023 年 8 月

ハード対策完了

2023 年度

タル化範囲）

までに実施予定（第 27 回定検）・設定値比較機能

・加圧器圧力異常低・論理演算機能
2023 年 10 月

（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備2023 年 8 月

2023 年 11 月

（工事開始）

・ソフトウェア CCF 発生

（提出）

（提出）

2023 年 12 月

2023 年 10 月

2023 年 12 月

（提出）

（確認完了）（確認完了）

2024 年 1 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 6 月

時の対応
上記全ての対策完了済（確認完了）
大飯発電所３号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動（安全保護回路のデジ予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

2023 年 1 月②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）

2023 年 1 月③手順書の整備（提出）

・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

上記全ての対策完了済

ハード対策完了

2024 年度

タル化範囲）

までに実施予定（第 20 回定検）・設定値比較機能
・論理演算機能

2024 年 2 月

2023 年 4 月

2023 年 9 月（工事開始）（改訂版提出）（提出）2024 年 3 月

2023 年 8 月

2023 年 10 月

（提出）

（改訂版提出）（確認完了）

2024 年 3 月

2023 年 8 月（確認完了）（確認完了）
大飯発電所４号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

2023 年 1 月②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低2023 年度までに実施予定（第 19 回定検）・ソフトウェア CCF 発生
実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

上記全ての対策完了済

2023 年 4 月

2023 年 9 月（工事開始）（改訂版提出）（提出）

2023 年 10 月

2023 年 8 月

2023 年 10 月

（提出）

（改訂版提出）（確認完了）

2023 年 10 月

2023 年 8 月

タル化範囲）
・設定値比較機能

2023 年 9 月（提出）③手順書の整備（安全保護回路のデジ・論理演算機能

2023 年 1 月（高圧／低圧注入系作動）時の対応

ハード対策完了（確認完了）（確認完了）

3

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

完了時期
有効性評価

主要な対策
高浜発電所１号機

基本設計

詳細設計

2021 年 10 月

2023 年 12 月

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動

予定

2022 年 6 月

2024 年 2 月②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 12 月

・ソフトウェア CCF 発生（第 28 回定検）・設定値比較機能
・論理演算機能

2024 年 5 月

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 12 月

2024 年 2 月

ハード対策完了

2024 年度までに実施予定（第 28 回定検）

②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低2024 年 2 月（高圧／低圧注入系作動）（提出）③手順書の整備

タル化範囲）（提出）①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動までに実施予定（安全保護回路のデジ（確認完了）

時の対応
高浜発電所２号機

2024 年度

2024 年 2 月（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備

ハード対策完了

備考

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 12 月

・ソフトウェア CCF 発生（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

2024 年 5 月（確認完了）

時の対応
高浜発電所３号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 2 月

2023 年 4 月②警報機能の追加

2023 年度までに実施予定（第 26 回定検）・加圧器圧力異常低2023 年 4 月（高圧／低圧注入系作動）（提出）

2023 年 10 月

（工事開始）

2023 年 8 月（提出）2023 年 11 月

（改訂版提出）2023 年 11 月

（提出）

2023 年 9 月（確認完了）

2023 年 12 月

③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 2 月

時の対応
上記全ての対策完了済
高浜発電所４号機

ハード対策完了（確認完了）①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 2 月

2023 年 4 月②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低③手順書の整備実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 2 月

時の対応
上記全ての対策完了済

ハード対策完了

2024 年度までに実施予定（第 25 回定検）

42023 年 12 月

（提出）

2023 年 10 月

（工事開始）

2023 年 8 月（提出）2024 年 4 月（改訂版提出）2023 年 11 月

（提出）

2023 年 9 月（確認完了）

2024 年 4 月（確認完了）

タル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（確認完了）

2023 年 4 月（高圧／低圧注入系作動）
・ソフトウェア CCF 発生

2023 年 10 月

（安全保護回路のデジ（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（確認完了）

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（３）四国電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
伊方発電所３号機

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

①自動緩和機能の追加（安全保護回路のデジ・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加

備考タル化範囲）
予定2022 年 6 月

2021 年 8 月

2024 年 3 月

2024 年 4 月

・加圧器圧力異常低

ハード対策完了

2024 年度

・設定値比較機能

までに実施予定（第 17 回定検）・論理演算機能（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応
実績

2022 年 6 月

2021 年 8 月

2024 年 3 月

52024 年 4 月（提出）

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（４）九州電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

備考

玄海原子力発電所①自動緩和機能の追加（安全保護回路のデジ

３号機

・高圧／低圧注入系起動

タル化範囲）②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）

・設定値比較機能
予定2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 9 月

2023 年 10 月

ハード対策完了

2023 年度までに実施予定（第 17 回定検）・論理演算機能③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応
上記全ての対策完了済
2023 年 11 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 9 月

2023 年 10 月

2024 年 1 月（工事開始）（提出）（提出）

2024 年 1 月

2023 年 11 月

2024 年 1 月（提出）（確認完了）（確認完了）

2024 年 1 月（確認完了）

玄海原子力発電所①自動緩和機能の追加（安全保護回路のデジ

４号機

・高圧／低圧注入系起動

タル化範囲）②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）

・設定値比較機能
予定2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 9 月

2023 年 10 月

ハード対策完了

2024 年度までに実施予定（第 16 回定検）・論理演算機能③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応
上記全ての対策完了済
2024 年 3 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 9 月

2023 年 10 月

2024 年 5 月（工事開始）（提出）（提出）

2024 年 5 月

2023 年 11 月

2024 年 5 月（提出）（確認完了）（確認完了）

2024 年 5 月（確認完了）

6

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

完了時期
有効性評価

主要な対策
川内原子力発電所①自動緩和機能の追加

１号機

・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

備考
（安全保護回路のデジ予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

2023 年 1 月

・加圧器圧力異常低

ハード対策完了

2023 年度までに実施予定（第 27 回定検）

タル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

2023 年 1 月

時の対応
上記全ての対策完了済
実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 2 月

2023 年 2 月（提出）2023 年 4 月（工事開始※ ）2023 年 3 月（提出）

2023 年 4 月（改訂版提出）2023 年 4 月（提出）

2023 年 3 月（確認完了）

2023 年 4 月（確認完了）
川内原子力発電所①自動緩和機能の追加

２号機

・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加（確認完了）（安全保護回路のデジ予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

2023 年 1 月

・加圧器圧力異常低

ハード対策完了

2023 年度までに実施予定（第 26 回定検）

タル化範囲）
・設定値比較機能・論理演算機能（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

2023 年 1 月

時の対応
上記全ての対策完了済

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 3 月

2023 年 5 月（提出）2023 年 6 月（工事開始）

2023 年 3 月（提出）

2023 年 7 月（改訂版提出）2023 年 7 月（提出）

2023 年 3 月（確認完了）

2023 年 7 月（確認完了）（確認完了）※：ATENA による要件整合報告書（詳細設計）の確認完了前に工事を開始しているが、確認完了後に工事を完了し、検査を開始した。

7

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（５）日本原子力発電株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策敦賀発電所２号機

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

①自動緩和機能の追加（安全保護回路のデジ・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加

備考

予定2022 年 6 月

2023 年 3 月

・加圧器圧力異常低設置変更許可後設置変更許可後

新規制基準適合新規制基準適合

タル化範囲）に実施計画を策に実施計画を策性に係る工事完性に係る工事完・設定値比較機能定し報告定し報告了までに実施了までに実施・論理演算機能（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応
実績

2022 年 6 月

2023 年 3 月

8

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

２．１

ABWR プラントの安全対策に係る実施計画（１）東京電力ホールディングス株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

備考

柏崎刈羽

①警報の設置（安全保護回路のデジ

原子力発電所・ARI 作動

タル化範囲）

6 号機

・原子炉水位低・原子炉圧力高予定

2022 年 10 月

2021 年 4 月

2024 年 3 月

2024 年 3 月

再稼働前に実施

再稼働前に実施・設定値比較機能
・論理演算機能②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応
実績

2022 年 10 月

2021 年 4 月

2024 年 2 月

2024 年 2 月

2024 年 2 月（提出）（工事開始）

2024 年 2 月（確認完了）

柏崎刈羽①警報の設置（安全保護回路のデジ

原子力発電所・ARI 作動

タル化範囲）

7 号機

・原子炉水位低・原子炉圧力高予定

2022 年 10 月

2021 年 8 月

2023 年 1 月

2023 年 1 月

再稼働前に実施

再稼働前に実施・設定値比較機能・論理演算機能②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

2023 年 1 月

上記全ての対策完了済

2022 年 7 月

（提出）

実績

2022 年 10 月

2021 年 8 月

2023 年 1 月

2023 年 6 月

2023 年 7 月（改訂版提出）（提出）

2023 年 10 月

2023 年 9 月

2023 年 7 月（提出）（改訂版提出）2023 年 10 月

（確認完了）（工事開始※ ）2023 年 11 月
（確認完了）（確認完了）※：ATENA による要件整合報告書（詳細設計）の確認完了前に工事を開始しているが、確認完了後に工事を完了し、検査を開始した。

9

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（２）北陸電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
志賀原子力発電所①警報の設置２号機

・ARI 作動・原子炉水位低・原子炉圧力高

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

備考
（安全保護回路のデジ予定

2022 年 10 月

2024 年 6 月②手順書の整備設置変更許可後

設置変更許可後新規制基準適合新規制基準適合に実施計画を策に実施計画を策性に係る工事完性に係る工事完

定し報告

定し報告

了までに実施了までに実施

タル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能・ソフトウェア CCF 発生時の対応
実績

2022 年 10 月

10

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（３）中国電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
島根原子力発電所①警報の設置３号機

・ARI 作動・原子炉水位低

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

備考
（安全保護回路のデジ予定

2022 年 10 月

・原子炉圧力高

設置変更許可後

設置変更許可後

設置変更許可後に実施計画を策に実施計画を策に実施計画を策定し報告

定し報告

定し報告

タル化範囲）
ハード対策完了に合わせて実施

建設中に実施・設定値比較機能
・論理演算機能②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応
実績

2022 年 10 月

（４）電源開発株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
大間原子力発電所

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告

①警報の設置（安全保護回路のデジ・ARI 作動
・原子炉水位低

備考

予定・原子炉圧力高2022 年 10 月

設置変更許可までに実施②手順書の整備設置変更許可後

設置変更許可後に実施計画を策に実施計画を策定し報告

定し報告

タル化範囲）
建設中に実施建設中に実施・設定値比較機能
・論理演算機能・ソフトウェア CCF 発生時の対応
実績

2022 年 10 月

11

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由２．２

BWR プラントの安全対策に係る実施計画（１）東北電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
東通原子力発電所①ハード対策なし

１号機②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告※

備考
（安全保護回路のデジ予定

2022 年 10 月－－時の対応設置変更許可後新規制基準適合

新規制基準適合

タル化範囲）に実施計画を策性に係る工事完性に係る工事完

・中性子計装に係る設定し報告了までに実施了までに実施

定値比較機能・放射線モニタに係る設定値比較機能
・温度計装に係る設定実績

女川原子力発電所①ハード対策なし

２号機②手順書の整備2022 年 10 月－－－

（安全保護回路のデジ（変更前）
2024 年 2 月

・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

値比較機能予定

2022 年 10 月－－

上記全ての対策完了済

2024 年 2 月

タル化範囲）
・中性子計装に係る設
定値比較機能2024 年 2 月

・放射線モニタに係る（変更後）
2024 年 5 月

設定値比較機能・温度計装に係る設定値比較機能

実績

2022 年 10 月－－

2024 年 2 月

2024 年 2 月

2024 年 5 月

（提出）

（提出）

（提出）

【変更理由】

2024 年 4 月

2024 年 4 月

2024 年 5 月

全体工事工程変更のた（確認完了）（確認完了）（確認完了）

め。

※：運用に係る検査（手順書の整備と教育及び訓練の実施）

12

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（２）中部電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
浜岡原子力発電所①ハード対策なし

３号機②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告※

備考
（安全保護回路のデジ予定

2022 年 10 月－－

設置変更許可後新規制基準適合新規制基準適合に実施計画を策性に係る工事完性に係る工事完定し報告了までに実施了までに実施

タル化範囲）
・中性子計装に係る設
定値比較機能・放射線モニタに係る設定値比較機能
・温度計装に係る設定値比較機能実績

浜岡原子力発電所①ハード対策なし

４号機②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

2022 年 10 月－－

（安全保護回路のデジ予定

2022 年 10 月－－時の対応設置変更許可後新規制基準適合新規制基準適合

タル化範囲）に実施計画を策性に係る工事完性に係る工事完

・中性子計装に係る設定し報告了までに実施了までに実施

定値比較機能・放射線モニタに係る設定値比較機能
・温度計装に係る設定値比較機能

実績

2022 年 10 月－－※：運用に係る検査（手順書の整備と教育及び訓練の実施）

13

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

（３）中国電力株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告※

備考

島根原子力発電所①ハード対策なし（安全保護回路のデジ

２号機②手順書の整備タル化範囲）

・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

予定

2022 年 10 月－－

2024 年 4 月

新規制基準適合新規制基準適合性に係る工事完性に係る工事完了までに実施了までに実施

・中性子計装に係る設定値比較機能
・放射線モニタに係る設定値比較機能

2024 年 4 月
実績

2022 年 10 月

－－

（提出）
2024 年 5 月（確認完了）※：運用に係る検査（手順書の整備と教育及び訓練の実施）（４）日本原子力発電株式会社
完了時期
有効性評価

主要な対策
東海第二発電所

基本設計

詳細設計

要件整合報告要件整合報告工事・検査（詳細設計）

（手順書）

完了報告※

新規制基準適合新規制基準適合新規制基準適合タル化範囲）

性に係る工事完性に係る工事完性に係る工事完・中性子計装に係る設了までに実施了までに実施了までに実施①ハード対策なし（安全保護回路のデジ②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生

備考

予定2022 年 10 月

－

－

時の対応

定値比較機能・放射線モニタに係る設定値比較機能

実績

2022 年 10 月－－※：運用に係る検査（手順書の整備と教育及び訓練の実施）

14

今回は 2023 年度下期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由別紙１
基本方針に基づく対応フロー（ＰＷＲ、ＡＢＷＲ）

意見交換

技術要件書発行
技術要件書公開
提出要求

実施計画書

実施計画確認提出

実施計画公開評価手法

有効性評価書・ATENA からの定期的な報告で進捗状況の確認が可能
・問合せたい事項は随時 ATENA に問合せが可能
進捗状況を把握するための公開会合を開催し，その会合で報告を求める

報告
問合せ

報告

進捗状況確認
設備要求

進捗状況公開報告

回答

原子力事業者にて公開

設備設計（基本設計，詳細設計）
NRA へ届出

安全性向上評価届出書

要件整合確認(詳細設計)

提出

提出要求

要件整合報告書（詳細設計）
確認完了

工事開始

確認結果公開手順整備要求・原子力事業者への原子力規制検査でも実施状況および実施内容の確認が可能

提出要求

要件整合確認
(手順書)

提出
確認完了

確認結果公開提出要求

工事・検査完了確認

提出

手順書整備
要件整合報告書（手順書）

工事・検査完了
工事・検査完了報告書

確認完了

使用開始

確認結果公開安全性向上評価届出書

15

NRA へ届出別紙２
基本方針に基づく対応フロー（ＢＷＲ５）

意見交換

技術要件書発行
技術要件書公開

BWR５プラントは有効性評価結果から設

提出要求

実施計画書

実施計画確認

備対応が不要な場合、設備設計（基本提出設計、詳細設計）及び工事開始のプロセ

実施計画公開スは対象外となる。

評価手法

有効性評価書・ATENA からの定期的な報告で進捗状況の確認が可能
・問合せたい事項は随時 ATENA に問合せが可能

報告
問合せ

報告

進捗状況確認

原子力事業者にて公開

設備要求

進捗状況公開

報告

回答
提出要求

進捗状況を把握するための公開会合を開催し，その会合で報告を求める

要件整合確認(詳細設計)

提出

要件整合報告書（詳細設計）
確認完了

確認結果公開手順整備要求・原子力事業者への原子力規制検査でも実施状況および実施内容の確認が可能

提出要求

要件整合確認
(手順書)

提出
確認完了

手順書整備
要件整合報告書（手順書）※1

確認結果公開検査完了

提出

検査完了報告書

※1

確認完了

運用開始

確認結果公開16※1：手順書の整備、教育・訓練の実施が必要となる場合、手順書整備、要件整合報告（手順書）、運用に係る

※1

提出要求

工事・検査完了確認※1※2

検査、検査完了報告のプロセスが必要となる。
※2：手順書の運用開始