目次

施工要領書

たて①必ずお読みください ……P1……P2

③梱包部材表……P3④施工仕様・納め……P4-P8

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

⑤標準施工方法……P9-P11

正しく施工いただく為に、必ずこの施工要領書をお読みください。

⑥オプション品の施工 ……P12-P13！

貼り用②最重要注意点②最重要注意点

施工者様へ①必ずお読み下さい

再生木板フェンス

必ずお読みください③梱包部材表

本文中の赤枠及び赤字の内容を守らず施工し不具合が発生した場合、弊社は一切の保証を致しかねます。予めご了承下さい。

施工前の注意点□ 商品お受け取りの際の注意とお願い④施工仕様・納め●商品が届いた際は、速やかに検品を行い、輸送による破損や内容に不備が無いかを必ずご確認下さい。
●万一不備が有った際は購入された販売代理店様に早急にご連絡下さい。

商品保管上の注意⑤標準施工方法●材料を運搬・保管する場合は、支持点 ( 水平 ) を３点以上にし、平らな屋内で保管をして下さい。
●雨ざらしや、カーポート下、または屋外でブルーシートをかけて保管した場合、商品にカビ・シミなどが発生する場合がありますので、必ず屋内に保管して下さい。
万一、カビ・シミが発生した場合、有償での交換とさせていただきます。
●高温による部材変形を防ぐため、暖房機や焚火の近くにはおかないでください。
●直射日光や、強い日差しのあたる場所に放置した場合、反り・ねじれが発生する場合があります。
この反り・ねじれは、組み立て時にビス止めする事で矯正する事ができますので、品質には問題ありません。
●商品の上に長時間に渡り重量物を載せないでください。変形の原因となります。

⑥オプション品の施工

施工上の注意●施工終了直後は、再生木板に静電気が溜まり、細かな木粉や粉じん・ほこりが板表面に付着しやすくなっています。その状態で雨が降った場合、「雨染み」が発生しやすくなってしまう為、施工後直後はフェンスを水洗いし、表面を布などで拭いていただくことを推奨致します。
□お問い合わせは
ご不明点や、納品内容にお気づきの点がある際は、下記までご連絡下さい。

※インプルナットを使用する場合に必要です

工事に必要な工具類
M8用①φ７②φ12.7
mm

ＴＥＬ：

メール：

０６−６９７６−５５１５

六角ソケット（電話応対：土日祝日を除く、平日：９〜１２時 ・１３〜１８時まで）

丸ノコ

インパクトドライバー

ｉｎｆｏ＠ｔｕｃｈｉｓｈｉｎ．ｃｏ．ｊｐ
右記 QR コードからメールアドレスを読み取りいただけます

ドリルビットについて※QR コードはデンソーウェーブの登録商標です

2024.7！

クランプ

ボルト締め付け用※

ドリルビット
①板の下孔穿孔用！ ②インプルナット下孔用※「LIMITED EDITION（品番 LE…）」の板には、必ず「木工用」をご使用下さい。
品番が「FF…」「 ME…」の板には、「鉄工用」をお使い下さい。

1

③ 梱包部材表② 最 重要 注意点 （必ず以下の内容をお守り下さい）

商品図

商品名

！

必ずお読みください
柱の埋設には急結モルタル使用禁止

60 幅用

120 幅用急結剤

皿ビス
3.5×16アンカー
40

FF6019□□8枚／箱

60×20×2200

FF6022□□

8枚／箱120×20×1995

ME1219○○3枚／箱120×20×2200

ME1222○○

3枚／箱

再生木板 145×20

145×20×1995（LIMITED EDITION）

LE1995◇ ◇4枚／箱

端部キャップ 145×20用

145×20×20（ASA樹脂製）

PCFFA□□or◇ ◇1個

端部キャップ

60×20×20（ASA樹脂製）

PCFFA6□□1個

60×20用

端部キャップ 120×20用

120×20×20（ASA樹脂製）

PCFFA2○○1個

端部キャップ用 留付セット

皿ビス3.5×16 ・ アンカー
（各10個ずつ入り／袋）PAS☆ ☆

各10個／袋板のビス位置に下孔を 7mm 開ける
下孔φ7ｍｍ

φ5 ～ 6ｍｍ※アルミと科学反応して柱が腐食し、下地がヒビ割れて破損に繋がります

木工用

アルミ柱 70角

鉄工用なし

40×40 用

10
〜
30

5

200mm
以内

※板が熱で伸縮した際、板の変形・反りに繋がります

60×40 用

40
ＺＡＭ
鉄芯

40 o
r

60

凍結防止用
発泡
スチロール

板のはね出し：横胴縁芯から 200mm 以内

200mm
以内
※強く留めない。ビス頭が食い込んでいると熱伸縮の際に破損します※200mm 以上飛ばすと、反りや破損に繋がります。

板最下端の隙間：下地
より 50mm 以上離す

50mm
以上
※下地からの照り返しにより、板が湾曲・変形する恐れがあります

縦貼り用 部材

ビスの留め方：強く留めず
トルク 4Nｍ以下にする

なべ
ドリルビス
インプルナット

コの字
受け金物

側面
コの字フタ

インプルナット
留付具

40×40×1500（t=2）

PH4015△1本

L=200040×40×2000（t=2）

PH4020△1本

L=100060×40×1000（t=2）

PH6010△1本

L=120060×40×1200（t=2）

PH6012△

1本

L=150060×40×1500（t=2）

PH6015△1本

L=200060×40×2000（t=2）

PH6020△1本

L=250060×40×2500（t=2）

PH6025△1本

L=180070×70×1800（t=2）

PH7018△1本

L=210070×70×2100（t=2）

PH7021△1本

L=250070×70×2500（t=2）

PH7025△1本

L=300070×70×3000（t=2）

PH7030△

1本

PC40△

1個

柱天端キャップ 60×40用（ASA樹脂製）

PC60△

1個

柱天端キャップ 70角用（ASA樹脂製）

PC702△

1個

シンワッシャードリルビス

5×40（38本/袋）

PSW ☆ ☆

38本／袋ウルトラ多用途ＳＵ10ml（プレミアム ソフト ／ クリヤー色）

05139

1本

145×20mm板用

PJG1451個

60×20mm 板用

PJG60

1個

120×20mm 板用

PJG1201個

スペーサー（6個 / 1セット）
5・10・15・20・25・30mm いずれか

PSP◎◎

1セット

PUK60

1本

PZ AM40U

1本

60×40柱用 埋め込み金物

54.5×40×400

ZAM 鉄芯

40角用

t=2.3 35×35×35×1829

ZAM 鉄芯

60×40用ZAM 鉄芯

開き止めアングル

L=1500（ASA樹脂製）

スペーサー

60×40 柱埋込金物

1本

柱天端キャップ 40角用

穴あけ治具

スペーサー

1本

70角用

凍結防止用 発泡スチロール

t=2.3 35×54.5×35×1829

PZ AM60U

1本

t=3.2 65×65×65×1829

PZ AM703U

1本

t=3.2 65×65×65×2438

PZ AM7024

1本

HS40

1本

40角用

（約）34×34×300（約）54×34×300

HS60

1本

15×74.5×32×2000（t=2）

PHA20△

1本

519PW1K△

50本／袋

40×47.7×45 L=40

PU1△

1個

側面コの字フタ40×19×44 L=40

PU2△

1個

インプルナット

M8用（10個/梱）

インプルナット留付具

六角ボルト ・ バネワッシャー ・ 平ワッシャー

60×40角用

開き止めアングル ※1

70角用

なべドリルビス

5×19（50本/袋）

コの字受け金物

PL810個／セット

M8SET1

各10個／セット⑥オプション品の施工

穴あけ治具

5ｍｍ
以上

※はね出しを 200mm 以上にすると、支柱・胴縁の破損の恐れがあります

70×70 用

接着剤

板の縦方向の隙間：
5mm 以上20ｍｍ※端から 20mm 以下に打つと、経年後の割れ破損に繋がります

60×40 用※孔の小口が欠けて汚くなります

オプション部材⑥オプション品の施工

胴縁のはね出し：柱芯 200ｍｍ以内あり

70

PH4010△PH4012△⑤標準施工方法⑤標準施工方法

ビス孔位置：板端部から 20mm 以上離す

アルミ柱 60×40

70

ビット

※下孔を開けないと、板が熱で伸縮した際、変形し破損します

40

LIMITED（ 品番：LE1995 ）の板：
下孔開けの際は、当て板をし、「木工用ドリルビット」
を使用する

当 て板
※水抜き穴を開けないと、凍結時に柱が膨張し破損する恐れがあります

60

40×40×1000（t=2）
40×40×1200（t=2）④施工仕様・納め④施工仕様・納め

柱には、φ5 〜 6mm の水抜き穴を開ける※柱ピッチを 1000mm 以上
飛ばすと、板の反りに繋がります

L=1000
L=1200③梱包部材表※柱ピッチを 1000mm 以上
飛ばすと、板の反りに繋がります

基本部材③梱包部材表40

アルミ柱 40角

40 角用

260×20×1995

再生木板 120×2020145 幅用

100
0ｍ
以内

4枚／箱

②最重要注意点②最重要注意点

胴縁ピッチ：
柱芯々 1000mm 以内

4枚／箱

FF2200□□20120

入数（最大）

145×20×2200

再生木板 60×20

60

品番FF1995□□20

本文中の赤枠及び赤字の内容を守らず施工し不具合が発生した場合、弊社は一切の保証を致しかねます。予めご了承下さい。

柱ピッチ：
柱芯々 1000mm 以内

サイズ ・ 仕様

145×20×1995

再生木板 145×20

145

施工者様へ

梱包内容をご確認ください。

①必ずお読み下さい①必ずお読み下さいｍ② 最 重 要 注 意 点 （ 必 ず以 下 の 内 容をお 守り下さい）■Color ： 記号部分には、以下をそれぞれ入れて下さい。
□□
BR（ブラウン）
SB（サンディーブラウン）
SGR（シックグレー）
GG（グレージュ）○○MO（モカ）B E（ベージュ）
GG（グレージュ）◇◇WH（ホワイト）BG （ブルーグレー）
ＬＫ（ライトカーキ）
ＡＹ（アンバーイエロー）△
B（ブラック）S（ステンカラー）W（ホワイト）※1：「開き留めアングル」の色は、ブラック色・ステンカラー色のみです。ホワイト色はありません。

◎◎
5・10 ・ 15
20 ・ 25 ・ 30

※色記号「☆☆」には、板色と同じ色記号を入れて下さい3

④ 納 め（ 標 準 ）フェンス高さ：H1200mm以下

フェンス高さ：H1201mm以上

アルミ柱 40ｘ40

柱天端キャップ(ｱﾙﾐ柱 70 角用 )

人工木面材

00㎜
L = 20
胴縁 の場合)00(W20

シンワッシャードリルビス

00㎜
L = 20
胴縁 0の場合)
00(W2アルミ柱 70 角( 胴縁 )
アルミ柱
40ｘ40

コの字受金物

縁
横胴 0角
4
ｱﾙﾐ柱 0㎜以内
1 00
芯々

40 角

70 角

H 600

〇

〇

H 800

〇

〇

H1000

〇

〇

H1200

〇

〇

H1400

〇

H1600

〇

鉄芯材の要不要

H1800

〇

H2000

〇

板隙間が 15mm 以下の場合、使用推奨

H2100

〇

板隙間が 15mm 以下の場合、使用推奨

H2200

〇

必須
③梱包部材表③梱包部材表横胴縁はね出しは柱芯から200mm以内

GL 上高さ②最重要注意点②最重要注意点

再生木板端部キャップ

柱の対応

フェンス

板はね出しは柱芯から 200mm 以内

シンワッシャードリルビス

柱天端キャップ
40ｘ40 用

アルミ柱・ZAM 芯材
対応表①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい④ 施 工仕様

縁
横胴 0角
4
内
ｱﾙﾐ柱 000㎜以
1
々
芯

m
80m
々9
柱芯

以内

m以

内

再生木板：留付ビス孔位置

⑨

縁
横胴 0角
4
ｱﾙﾐ柱 0㎜以内
1 00
芯々

145×20 ※GL

2070角柱へのコの字受金物取付方法
①柱に
下穴あけ

20
25

③コの字受金物②ｲﾝﾌﾟﾙﾅｯﾄ①コの字受金物

柱

々）
柱芯
内
端部（
m以
m
965
芯々

0
々1
柱芯

m
00 m

20

25

7

以内

22

7
30

7
145

145

60

30
120

7

20

22

7

120

7
25

※詳細は、P9 を参照下さい

2225⑤標準施工方法⑤標準施工方法④ｲﾝﾌﾟﾙﾅｯﾄ
留付用ﾎﾞﾙﾄ②なべﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ

120×2060×20④施工仕様・納め④施工仕様・納め40角柱へのコの字受金物取付方法

m
000
々1
柱芯

22

20
20

① フェンス高さ

1201～2000mm

2001～2199mm

コンクリートブロック ※1
独立基礎ブロック
コンクリート基礎

独立基礎ブロック
コンクリート基礎

独立基礎ブロック
コンクリート基礎

幅300 × 厚さ300 × 根入400

幅450 × 厚さ450 × 根入450

幅450 × 厚さ450 × 根入550

アルミ柱 40 角（アルミ柱 ７０角）

アルミ柱 ７０角

アルミ柱 ７０角（フェンス高さ）➡（対応 柱長さ）

（フェンス高さ）➡（対応 柱長さ）

（フェンス高さ）➡（対応 柱長さ）

H 800 以内 ･･･ L =1000
H 1000 以内 ･･･ L =1200
H 1200 以内 ･･･ L =1500

H 1500 以内 ･･･ L =1800
H 1800 以内 ･･･ L =2100
H 2000 以内 ･･･ L =2500

H 2100 以内 ･･･ L =2500
H 2200 以内 ･･･ L =3000⑤ 柱埋め込み深さ

200mm 以上

300mm 以上

500mm 程度

⑥ 柱ピッチ（芯々）1000mm 以内

1000mm 以内

1000mm 以内⑦ 胴縁ピッチ（芯々）1000mm 以内 ※3

1000mm 以内 ※3

1000mm 以内 ※3② 推奨基礎③ 基礎寸法（mm）※2④ 対応可能な柱④ 対応柱長さ（目安）アルミ柱天端納め

5mm 以上⑧ 板隙間※「LIMITED EDITION（品番：LE1995）」の板は、ドリルビットは必ず「木工用」をご使用下さい。

⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工

1200mm以下

5mm 以上H=１２００以下( 断面図）

柱天端キャップ
４０×４０用（ボンドで留め付け）

H=１２００以 上
柱天端キャップ
７０×７０用（ボンドで留め付け）( 断面図）
５３ｍｍ
程度

47.3

コの字受け金物
インプルナット

正面

背面

アルミ柱
40×40

正面

背面
コの字受け金物
なべドリルビス
横胴縁（４０×40 柱）

インプルナット留付具
M8 ボルト ・ ワッシャー
スプリングワッシャー

アルミ柱
70×70

なべドリルビス
横胴縁（４０×４０柱）

5mm 程度※ H2001 以上の場合で、板隙間が 15ｍｍ以下の場合は、鉄芯材の使用をお薦めします。

⑨ フェンス板下隙間

50mm 以上（推奨）※高さに応じて下隙が空いていきます※１： コンクリートブロックでの施工は、
厚み 12cm 以上かつ、Ｃ種の性能以上のものをご使用ください。
基礎がコンクリートブロックの場合は、アルミ柱 60×40 がブロック穴に挿入可能か事前にご確認ください。
※２： ③の基礎寸法は参考です。
フェンスタイプや地盤状況、
風当り、現場によって異なる場合が有ります。
状況に応じてご検討ください。

4※3： 但し、端部の横胴縁が L1200 かつ、出隅でコーナー柱を 1 本立てで拾い出ししている場合に限り端部の柱ピッチは 1200 まで可能となります。

5

【参考図】

見積システムにて、柱と横胴縁の拾い出しを下記のルールに基づいて拾い出しています。見積別紙と合わせてご確
認下さい。

①

胴縁の数 ×2 段 or 3 段

1001～1200

2

L1200×1

1201～1400

2

L2000×1

1401～2000

3

L2000×1

2001～2200

3

L1000×1 ・ L1200×1

2201～2400

3

L1200×2

2401～3000

4

L2000×1 ・ L1000×1

3001～3200

4

L2000×1 ・ L1200×1

3201～3400

4

L1200×1 ・ L1000×1 ・ L1200×1

3401～4000

5

L2000×2

4001～4200

5

L2000×1 ・ L1000×1 ・ L1200×1

4201～4400

5

L1200×1 ・ L2000×1 ・ L1200×1

4401～5000

6

L2000×2 ・ L1000×1

5001～5200

6

L2000×2 ・ L1200×1

5201～5400

6

L1200×1 ・ L2000×1 ・ L1000×1 ・ L1200×1

5401～6000

7

L2000×3

6001～6200

7

L2000×2 ・ L1000×1 ・ L1200×1

6201～6400

7

L1200×1 ・ L2000×2 ・ L1200×1

6401～7000

8

L2000×3 ・ L1000×1

7001～7200

8

L2000×3 ・ L1200×1

7201～7400

8

L1200×1 ・ L2000×2 ・ L1000×1 ・ L1200×1

7401～8000

9

L2000×4

8001～8200

9

L2000×3 ・ L1000×1 ・ L1200×1

8201～8400

9

L1200×1 ・ L2000×3 ・ L1200×1

8401～9000

10

L2000×4 ・ L1000×1

9001～9200

10

L2000×4 ・ L1200×1

9201～9400

10

L1200×1 ・ L2000×3 ・ L1000×1 ・ L1200×1

9401～10000

11

L2000×5

10001～10200

11

L2000×4 ・ L1000×1 ・ L1200×1

10201～10400

11

L1200×1 ・ L2000×4 ・ L1200×1

10401～11000

12

L2000×5 ・ L1000×1

11001～11200

12

L2000×5 ・ L1200×1

11201～11400

12

L1200×1 ・ L2000×4 ・ L1000×1 ・ L1200×1②
L=1200
L=1200

L=1200

L=2000
L=2000

L=1200

③

①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤

④

L=2000
L=2000

L=2000
L=2000

L=2000
L=2000

L=2000
L=2000⑤
L=1200
L=1200⑥

L=2000
L=2000

L=1000
L=1000

L=1200
L=1200

L=1000
L=1000

L=2000
L=2000

L=2000
L=2000

L=1200
L=1200⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工

L1000×1⑤標準施工方法⑤標準施工方法

2

P. 参考図④施工仕様・納め④施工仕様・納め

0～1000

L=1200③梱包部材表③梱包部材表柱の本数

L=1000※ラインの長さによって、点線枠の中の胴縁は本数が増えていきます。

②最重要注意点②最重要注意点

ライン寸法

L=2000①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい

横 胴 縁 参 考納まり

L=2000
L=2000柱のピッチは基本的に芯々 1000 ㎜ 以内です。
但し、 端部の横胴縁が L1200 かつ、 出隅でコーナー柱を 1 本立てで拾い出ししている場合に限り
端部の柱ピッチは 1200 まで可能となります。
上記は胴縁に合わせた目安の数値です。 柱の位置は現場にてご調整してご使用下さい。

繰り返し

6

7

コーナー・端 部参考納まり
アルミ柱

40ｘ40

エンド部

コーナー部 ※参考

70ｘ70

コーナー部 ※参考

入り隅

エンド部

入り隅
70

柱天端キャップ
40 角用

40
40

インプルナット
インプルナット留付具（M8 ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー）

40
70

40

インプルナット
インプルナット留付具（M8 ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー）

70

1

アルミ柱を設置する②

フェンス高さと柱サイズについて●Ｈ1200mm以下：アルミ柱40角●H1201mm以上：アルミ柱70角②最重要注意点②最重要注意点

柱天端キャップ
40 角用

アルミ柱

①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい⑤ 標準施工方法※フェンス設計高さが H1200mm 以上の場合は７０角柱を推奨します。

70
コの字受け金物40

センター部

出隅 ( 柱 1 本立て）※

柱天端キャップ
40 角用

出隅 ( 柱 1 本立て）※③梱包部材表③梱包部材表

25

アルミ柱

センター部
70

④施工仕様・納め④施工仕様・納め

インプルナット
インプルナット留付具（M8 ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー）

70

40

70

40
40

70

水抜き穴 ( 背面 )40

⑤標準施工方法

側面コの字フタ40

胴縁ジョイント部

出隅 ( 柱 2 本立て）※

インプルナット
インプルナット留付具（M8 ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー）

40

胴縁ジョイント部

出隅 ( 柱 2 本立て）

※

40

70

70

40
40
70
40

70

側面コの字フタ

70

70

内

以内

々）
内
柱芯
(
m以
.5m
端部
7
9
9
内
柱：
m以
5m
アルミ
6
角
9
０
：
４
ルミ柱
端部
０角ア
７
端部

⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工

40

m以

0mm

⑤標準施工方法

00m
々 10
芯
柱

側面コの字フタ0々 10
柱芯

側面コの字フタ40！ 柱ピッチは 芯々 1000mm 以内にして下さい
2

2

40

40

インプルナット
インプルナット留付具（M8 ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー）！ 柱は水平垂直を確認し、 柱のよじれや柱並びにズレが起きない様に設置下さい！ アルミ柱の埋め込み基礎寸法は P4 の指定寸法を守って施工下さい※再生木板は温度上昇で伸縮します。 再生木板同士の取り合い等、 隙間は必ず 5mm( 夏場は 7mm) 程度を取ってください。
※アルミ横胴縁の突合せ箇所も 2mm 程度の隙間をもたせてください。

！ 急結モルタルは使用しないで下さい※再生木のビス下穴は必ずΦ７mm をあけて下さい。
！ 基礎天端より上のアルミ柱の下部にφ5 ～ 6mm の水抜き穴を開けて下さい※90 度コーナー出隅の場合
90 度コーナー出隅の場合は、人工木材のビスを留め付けるた
めに側面コの字フタ （PU2△)を使用します。 横胴縁の端部に上下からなべドリルビスで取付し
て下さい。

胴縁

側面コの字フタ（PU2△）！ フェンスが H2200mm 以上の場合、 アルミ柱に鉄芯材を挿入して下さい！ 水が凍結する可能性がある地域では、 アルミ柱の埋め込み部分に浸水防止材 （発泡スチロール等） を入れ凍害対策を行って下さい。

※浸水防止材（発砲スチロール材など）は現場にて別途ご用意下さい。
なべドリルビス
5×19※現場状況に応じて控え柱などの補強を施してください。
※ブロック施工の際は１２cm ブロックへ柱が挿入できるか
事前にご確認ください。

89

① 胴縁設置部分へ墨付けする。

横胴縁をアルミ柱へ取り付けする！ コの字受け金物 ・ 横胴縁のピッチは＠1000mm 以内とする

①

ッチ
縁ピ
横胴 以内
㎜
1 00 0！ 施工高さ ・ 使用柱によって取付材料が変わります。

②● H1201 以上：インプルナット・

コの字受金物へ横桟を置き、上下をなべドリルビスで留付けして下さい②最重要注意点②最重要注意点

コの字受け金物へ横桟を仮置きし、
水平・通りを確認します。
尚、横胴縁はピッチ1000mm以内にして下さい。

② コの字受け金物を取付ける。

インプルナット留付具● H1200 以下：なべドリルビス 5ｘ19

③

ッチ
縁ピ
横胴 ㎜以内！ 横胴縁の跳ね出しは柱(コの字受け金物）から最大２００mm以内として下さい㎜
1000① コの字受金物

ッチ
縁ピ
胴
横
内
㎜以
1 00 0④インプルナット留付セット④施工仕様・納め③インプルナット

1000④施工仕様・納め

縁
横胴 以内

角コーナーなどは、 再生木貼り付けとの取り合いを勘案し先に横胴縁キャップ （４０角用柱天端キャップ）をボンド留めします。
※90 度出隅コーナー箇所には、 側面コの字フタを留め付けます。

③梱包部材表③梱包部材表チ
ピッ②なべドリルビス

H1200mm 以下

H1201mm 以上

インプルナット・インプルナット留付具

70 角柱への「コの字受金物」取付方法

40 角柱へのコの字受金物取付方法①コの字受金物②ｲﾝﾌﾟﾙﾅｯﾄ①柱に下穴あけ

再生木板を所定の寸法にカットし、φ7mmの下孔をあける！ 下孔位置は穴あけ治具を使い、下記所定の位置にあけて下さい④ インプルナット
留付セット※インプルナットの取付方法は下記を参照！ 下孔は必ずφ7ｍｍ（直径 7ｍｍ）として下さい！

ビス孔位置は、
必ず板 端 部から 20mm 以 上 離して下さい

板材の切断と穴あけの注意⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工※下穴は不要③コの字受金物

4⑤標準施工方法⑤標準施工方法

なべドリルビス 5ｘ19

②なべﾄﾞﾘﾙﾋﾞｽ！ 板の切断と下孔開けの際は下記を遵守して下さい※下記を守らない場 合、 写 真の様に板材の切 断小口が欠けて汚くなったり、
ドリルビット貫 通時に穴の周辺 が 割れる確率が 高くなります※端から 20mm 以下に打つと、！

インプルナット

経 年後の割れ破 損に繋がります

施工方法
①下穴あけ

①

φ12.7mm

② 挿 入

②
③

柱内側

④ 締 結

品番

20

インプルナット本体から出ているタブ先を指で持ち下穴へナット部分を挿入する。
挿入したら柱内部にナットを引っ掛けてタブを
折り返しタブが柱外側に出て丸穴にひっかかるように置く。
インプルナット用留め具の SUS 六角ボルト ・
ワッシャー S ワッシャーを使いコの字受け金物を柱へ据え付ける。

④

アルミ柱断面切断

電動工具ドリルでΦ12.7mm の丸穴を開ける
145×20③ 設 置

平ワッシャー
バネワッシャー

インプルナット

取付ボックス2020mm 以上
品番

LE199522（LIMITED）

22

30

した場合、小口の表層が欠ける事が有ります。

通常

切れ味の悪い刃

下孔穿孔

25120×20！ 必ず 「木工用の鋸刃」 （刃数が多く薄めがお薦
め） を使用して下さい。切れ味が悪い刃で切断

LE199525

ボルト
タブ20mm 以上（LIMITED）

60×20

タブを引きながらタブを折り返す

10

3①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい

2

アルミ柱にコの字受け金物を取り付けする

20

20mm 以上

必ず、！ 木 工 用ドリルビットを使 用して下さいビット

必 ず、 板 材 の 下 に当て板 （捨て板） を！
敷いて孔あけをし
て下さい

当て板

必ず、
！ 鉄 工 用ドリルビットを使 用して下さい

ビット

木工用

鉄工用

あり

なし

鉄工用

木工用

品番

F F 19 9 5FF220 0M E19 95
ME220011

6

注意点 （ 必 ず 以 下 の 内 容をお守り下さい ）● クランプなどで再生木をアルミ板へ※下記注意点を守らない場合、 施工後に板の湾曲 ・ 変形 ・ 割れ などの不具合が起こる
可能性が高くなります

アルミ柱 天端用キャップの取付● 柱小口の内側に（天端キャップツメが入る部分）へ②最重要注意点②最重要注意点

仮固定し、再生木の隙間を木片スペーサーで調整しながらシンワッシャードリルビス
で板を留め付けして下さい。
この時、下記 ！ の内容を遵守して板を取付して下さい。

柱に「天端キャップ」を、板に「端部キャップ」を取付する①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい

5

再生木板を横胴縁へ取り付けする

接着剤を塗布し天端キャップを挿入・取り付ける。
装着後は養生をしてください。

接着剤※推奨接着材：コニシ ウルトラ多用途ＳＵ(クリアー)③梱包部材表③梱包部材表● 板に曲がりが有る場合は、々
柱芯●曲がり矯正内㎜以
1 0 00※図は横貼りです

再生木 端部キャップの取付

ビス● 「端部キャップ用留付セット」のアンカーを板の空洞

板のビス位置に下孔を 7mm 開ける⑤標準施工方法⑤標準施工方法

！

以内

00㎜

④施工仕様・納め④施工仕様・納め柱10芯々

右図のように両端と真ん中の３点にスペーサーを挟み、両端を固定した後、中間部を矯正しながら固定してください。

（左記所定位置）に差し込み、その上から端部キャップ
をはめ、ビスでキャップを留付して下さい。

下孔φ7ｍｍ20ｍｍ

板の横方向の隙間：！
5mm 以上5ｍｍ
以上！

板の長手方向の隙間：
夏季 5mm、冬季 7mm⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工

ビス孔位置：板端部！
から 20mm 以上離す

アンカー

夏季 5mm
冬季 7mmをあけて施工する

0 ｍｍ！

ビスの留め方：強く留めず
トルク 4Nｍ以下にする！

板のはね出し：胴縁芯から 200mm 以内

200mm
以内

12

！

板最下端の隙間：下地
より 50mm 以上離す

50mm
以上

13

A

B

ZAM鉄芯材

フェンス天端への、再生木板の笠木の取付け①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい⑥ オプション品 の施工※対応：70 角柱のみ

②最重要注意点②最重要注意点① アルミ柱に、柱天端キャップ（70角用）を接着剤を使い取り付ける。

「ZAM 鉄芯材」は、柱に入れる補強用の芯材です。
強風地域や、高さ H2200 以上のフェンスを施工する場合は鉄芯材などの補強材が必要です。

② ①の上に開き止めアングルを設置し、なべドリルビスで取り付ける。
③ ②の上に再生木板を設置し、上からシンワッシャードリルビスで取りける。

①④ 端部キャップをフェンスの笠木端部へ接着剤で取付する。
④
再生木端部キャップ③梱包部材表③梱包部材表鉄芯材をアルミ柱へ挿入する。
鉄芯材の下端は、アルミ柱の下端に合わせてください。

！ アルミ柱天端には「柱天端キャップ」をはめる為、ＺＡＭ鉄芯の上端は、アルミ柱の天 端から、２０mm下げ て埋設して下さい。

開き止めアングル(70角柱専用)③！ 鉄 芯材は、 再生木 板の取り付け側がコの字 の開いている側に来るように20mm

挿入して下さい

②

鉄芯材
アルミ柱
70角

①

インパクトドライバーのキリで下穴をあける。
●初回 φ2～3mm●２回目 φ4.5mm と段階を経てあける。
※小さい径で段階的に穴あけをすることでビスの打ち込みがスムーズです。

⑤標準施工方法⑤標準施工方法

正面(人工木を貼る側)④施工仕様・納め④施工仕様・納め

②

後(背面)

③
「なべドリルビス5×19」を打ち込み、留め付けして完成。施工は通常のアルミ柱と同様に基礎へ設置してください。

⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工

笠木設置イメージ(側面)シンワッシャードリルビス

再生木板
開き止め
アングル

15

32
53mm 程度！

開き止めアングル使用時は正面側のかえり15mmの隙間を確保して、再生木板を配置して下さい

なべドリルビス5×19

柱天端キャップ
70角柱用（接着剤留め）背面

意匠面

アルミ柱 70ｘ70

14

15

C

①必ずお読み下さい①必ずお読み下さい

製品注意事項【 再生木材の商品特性 】

凍 結 防 止 用 発 泡 スチロ ー ル●色や寸法に多少バラツキがあります。また、ご使用上で支障をきたさない範囲で変形する場合がありますので、予めご了承下さい。

※2024 年 5 月発売●温度や湿度変化等の自然条件により、伸縮・変形・膨張します。
●木粉・プラスチックを配合して構成された製品ですので、伸縮・反り・たわみなどがあります。
●製品には樹脂が含まれている為、帯電する事があります。

②最重要注意点②最重要注意点

アルミ柱に挿入する事で氷結膨張によるコンクリート破損を抑制します。
水が凍結する恐れがある地域でお使い下さい。

●温度や湿度変化・紫外線曝露、又は使用上の摩擦等により、面材表面にチョーキング現象(色粉顔料離脱)や白点が発生する事がありますので、洗濯物を掛けたりもたれ掛かかる等はしないで下さい。
※衣類や洗濯物に付着した色粉は、付着等は洗濯でとれますが、繊維の網目間に入ると取れない場合があります。
●ルーバー材を運搬・保管する場合は、支持点 (水平)を３点以上にし、平らな屋内で保管をして下さい。
●原材料にリサイクル木材・プラスチックを使用していますので、同じ商品の中でも色違いが生じる場合があります。

アルミ柱

尚、商品の性能には問題は有りません。

凍結防止用 発泡スチロール③梱包部材表③梱包部材表●再生木材は、場所や紫外線の当り具合で色差が発生します。

【 施工上の注意事項 】！

①

GLラインより上に●現場の状況（風圧等）を考慮し、強度や安全性について十分に検討、確認した上で、柱の角数、芯材の有無をお選びください。

5～6mmの水抜き穴を特に強風地域・風が集中しやすい場所・高台の上、その他準じる場所などに施工する場合は、鉄芯材等の補強材を追加して施工をすることをあける④施工仕様・納め④施工仕様・納め

凍結防止用 発泡スチロールをアルミ柱の下部に挿入する。

●フェンスは防護柵や手摺の機能はありません。転落など重大事故が起きる恐れのある場所には設置しないでください。

お勧めします。（鉄芯材は、オプションでご購入可能ですが受注品になりますので納期がかかる場合があります。）▼Ｇ

Ｌ●H2200以上の高さにする場合は鉄芯材を必ずご使用ください。
●アルミ柱をたてる場合は、凍結破損を防ぐため、必ずφ４mm以上の水抜き穴を支柱にあけてください。

凍結防止用 発泡スチロール●再生木は製造時、L1995・L2200の定尺にカットされていますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少長さの違いがでます。
施工前に再生木板の長さをご確認ください。

②●再生木は伸縮する為、各φ７mmの下穴径を必ずあけてください。

モル タルに押されてずれない様に、●柱は芯々1000ｍｍピッチ以内で施工してください。

必 要に応じて養 生して下さい。

●H1200mm超はブロック上への施工はできません。

⑤標準施工方法⑤標準施工方法

基 礎への埋設時、 発 泡スチロールが●通常、目地は5mmが目安ですが、上述の理由により夏季施工の場合５mm、冬季は７mm程度を目安に、隙間をあけることを推奨します。

●再生木は中空材の為、端部は意匠上キャップを付けることをお勧めします。（納まり図を参照)(推奨接着材： ウルトラ多用途ＳＵ）で留め付けして下さい⑥オプション品の施工⑥オプション品の施工【 安全・施工環境についてのご注意 】●隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手摺の機能は有りません。転落など重大事故が起きる恐れのある場所には設置しないでください。
●フェンス本体・柱には負荷を掛けないようにして下さい●重量物の立て掛け・洗濯物や寝具類を干す・その他過度の荷重を掛ける等、本来の用途以外で使用しないで下さい。 変形や破損、事故の原因となります。
●製品は、建築基準法の不燃・準不燃・難燃材料ではありません。 バーベキュー・ガスコンロ・たき火・火のついたタバコ等、高温になる物や火気を周辺で使用したり、近づけたりしないで下さい。また、給湯器・暖房器などの 排気熱が商品に直接あたる場所には施工しないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
また、設計上ご使用場所によっては関係法規により使用制限を受けますのでご注意下さい。
●夏期の直射日光で表面が熱くなります。特に乳幼児が触れる環境ではご注意下さい。
●土中・水中への製品直接埋め込みや、常に水分に晒される状態は、変形や不具合・事故の原因となります。
●製品の設置については、場所に応じた強度計算等 により、安全性を十分に検討の上、施工して下さい。
●過度の集中荷重や人的荷重等の外力が加わる事が想定される場合は、別途に強度計算をして下さい。
●設置・施工後は、変形・破損等の外観異常やガタツキ・緩みが無いか、定期的に点検を行なって下さい。
●腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や、積雪地帯で使用する場合は、設置場所の環境を十分に調査の上ご使用下さい。
●製品結合部の突き付けは避けてください。
●アルミ柱は、強風地域・風が集中しやすい場所・高台の上・その他準じる場所などに施工する場合は、鉄芯等を追加して施工をして下さい。
※この様な場所でのブロック上の施工はできません。コンクリート基礎等で施工して下さい。
●空洞ブロックでの施工は、厚み１２ｃｍ以上かつC種の性能以上のものをご使用下さい。
●柱埋め込み時には、腐食性の強い塩素系や強アルカリ系硬化促進剤、パサモル等は使用しないでください。
●防水モルタルをご使用ください。
●デザイン上、大きな隙間ができた場合、子供が登ったり、くぐったりして遊ばないようにご注意ください。落下や挟まれる事故などのおそれがあります。

16

17

MEMO

18

19