ATENA22-ME01 Rev.0

電磁両立性（EMC）に係る原子力発電所における今後の対応方針

2023 年 3 月
原子力エネルギー協議会©Atomic Energy Association 2023

【はじめに】
EMC とは ElectroMagnetic Compatibility の略であり，日本語では電磁両立性と呼ばれている。その定義はＪＩＳ
C 60050-161 において「装置又はシステムの存在する環境において，許容できないような電磁妨害をいかなるものに対しても与えず，かつ，その電磁的事象に対して満足に機能するための装置又はシステムの能力」とされている。もともとは一般の無線通信の障害が発端となって各種 EMC 規制・規格が制定されてきたが，世の中でデジタル技術を用いた機器が普及してくると，受信機への障害だけでなくデジタル機器自身への影響についての議論も開始された。
このような状況を踏まえ，最近の一般産業の電子機器分野では，電磁的事象への電子機器の耐力（イミュニティ）と電気／電子機器の動作によって生じるノイズ（エミッション）の両立を考慮する電磁両立性（EMC）の考え方が取り入れられてきている。イミュニティの評価については典型的な電磁的事象を模擬して耐力を試験する
方法が標準規格化されており，エミッションの評価については無線周波の電磁妨害に関する放出限度値の基準と試験方法が標準規格化されてきている。
また，原子力規制庁も 2019 年 11 月 20 日の第 39 回技術情報検討会にて諸外国の規制や国際規格/標準について，調査を開始する事を宣言し，2021 年 1 月 27 日の第 44 回技術情報検討報告会，2021 年 9 月 9 日の第 49 回技術情報検討会にて調査結果の報告がなされてきた。
一方，国内原子力発電所では，従来から設計・運用にて電磁的事象への対策を講じており，様々な原因により発生する電磁的事象がプラントの安全性の低下につながることがないよう配慮してきたが，海外の原子力発電所の規制・規格動向としては，2000 年代に入り，電磁両立性(EMC)に係る一般産業向け標準規格を参照
した RG1.180，IEC 62003 等のガイド，規制，規格が整備されてきている。
原子力エネルギー協議会（以下「ATENA」という。）としてはこれらの状況を鑑み，一般産業向け標準規格の原子力発電所への適用性をまとめた国際規格である IEC 62003(2020 版)※1 を比較対象に，現状の国内での試
験方法や試験レベルを調査し，国内原子力発電所での電磁的事象への対応について，国内原子力産業界の見解と今後の対応方針をまとめた。

※1：IEC 62003 Edition 2.0 2020-03
Nuclear power plants – Instrumentation, control and electrical power systems –Requirements for electromagnetic compatibility testing

本図書は，ATENA レポートのうち事実認識をもとに，協議会としての見解をまとめたポジションペーパーとして作成する。本ポジションペーパーの情報等の取扱いについては，以下のとおりとする。
（免責）
ATENA，ATENA 従業員，会員，支援組織等本書の作成に関わる関係者（「ATENA 関係者」）は，本書の内容について，明示黙示を問わず，情報の完全性及び第三者の知的財産権の非侵害を含め，一切保証しない。
ATENA 関係者は，本書の使用により使用者その他の第三者に生じた一切の損失，損害及び費用についてその責任を負わない。使用者は，自己の責任において本書を使用するものとする。
（権利帰属）
本書の著作権その他の知的財産権（「本件知的財産権」）は，ATENA に帰属する。本件知的財産権は，本書の使用者に移転せず，また，ATENA の承諾がない限り，本書の使用者には本件知的財産権に関する何らの権利も付与されない。

©Atomic Energy Association 2023

改定履歴
改定年月
2023 年 3 月 31 日

版
初版

改定内容
新規制定

備考

©Atomic Energy Association 2023

目次
1. 序文 ......................................................................................................................................................... 1
1.1 目的.................................................................................................................................................... 1
1.2 概要.................................................................................................................................................... 1
1.3 適用範囲 ............................................................................................................................................ 1
1.4 用語の説明......................................................................................................................................... 1
1.5 略称.................................................................................................................................................... 2
2. これまでの国内原子力産業界の対応 ....................................................................................................... 3
2.1 国内のこれまでの対応 ........................................................................................................................ 3
2.2 実施してきた電磁的事象の影響と対策 ................................................................................................ 3
2.3 設計及び運用面からの電磁的事象に対する具体的な対策 .................................................................. 4
3. 国内原子力発電所の規制・規格の動向 .................................................................................................... 5
3.1 国内原子力発電所の規制の動向 ........................................................................................................ 5
3.2 国内原子力発電所の規格の動向 ........................................................................................................ 5
3.3 国内一般規格の動向 .......................................................................................................................... 5
4. 海外の規制・規格の動向 .......................................................................................................................... 6
4.1 海外の変遷......................................................................................................................................... 6
4.2 海外の体系......................................................................................................................................... 7
5. 国内外の規制・規格との比較調査結果 ..................................................................................................... 8
5.1 規制・規格の整備状況 ........................................................................................................................ 85.2 試験状況の調査 ................................................................................................................................. 95.3 調査結果 ............................................................................................................................................ 9
6. 現状の評価 ............................................................................................................................................ 10
6.1 調査結果に対する考察 ..................................................................................................................... 10
6.2 国内原子力発電所の電磁的事象への対策 ....................................................................................... 10
6.3 現状評価 .......................................................................................................................................... 10
7. 活動計画.................................................................................................................................................11
7.1 今後の対応方針 ................................................................................................................................11
7.2 イミュニティ試験への対応 ...................................................................................................................11
7.3 周辺ノイズ環境測定とエミッション試験への対応 .................................................................................11
7.4 活動成果の文書化............................................................................................................................ 12
8. まとめ..................................................................................................................................................... 13
添付資料 1 適用範囲（例） ........................................................................................................................ 14
添付資料 2 試験実施状況の調査結果 ...................................................................................................... 15
参考資料 1 国内外規制・規格 ................................................................................................................... 21
参考資料 2 電磁的障害に関する国内原子力規制・規格の条文 ................................................................. 24
参考資料 3 ＥＭＣに関する海外原子力規制・規格 ..................................................................................... 26
参考資料 4 一般産業向け規格との比較.................................................................................................... 37©Atomic Energy Association 2023

1. 序文
1.1 目的
国内原子力発電所での電磁的事象への対応について，電磁両立性(以下「EMC」という。)に関する国内外の状況を踏まえて国内原子力産業界の見解と今後の対応方針をまとめる。

1.2 概要本書では，これまでの原子力発電所での EMC に関する対応を振り返り，最新の海外の規制ガイドや規格の調査と，更なる安全性向上を図るべく EMC に対する今後の対応方針を定める。
以下，2 章ではこれまでの国内原子力産業界の対応について，3 章では国内の規制・規格の動向について，
4 章で海外の規制・規格の動向について，5 章にて国内外の規制・規格の比較と調査結果を，また 6 章にて現状の評価を行い，最後に 7 章にて今後の活動計画を記載する。

1.3 適用範囲
本書は，原子力発電所の計測制御システムのうち，添付資料１に記載のとおり，安全上重要な系統である「安全保護系」の中で，より電磁的事象による影響を受ける可能性が高いと考えられる「デジタル機器」を対象とする。

1.4 用語の説明
安全保護系

イミュニティ
インパルス
ウォークダウン
エミッション
ケーブル伝導サージ
トランジェント
静電気放電
デジタル機器
電源変動
電磁的事象
電磁妨害
バースト
ノイズ
ポート

： 原子炉施設の異常状態を検知し，必要な場合，原子炉停止系（原子炉の緊急停止機能）/工学的安全施設の作動を直接開始させるよう設計された設備であり，検出器から動作装置入力端子までをいう： 電磁妨害が存在する環境で，機器，装置またはシステムが性能低下せずに動作することができる能力： ごく短時間に流れる電気： 設備の状況について現場で確認し，その結果を踏まえて必要な改善をおこなう一連の作業： ある発生源から電磁エネルギーが放出する現象： 電源または信号に用いられるケーブル導体を伝わるノイズﾞ
： 雷やスイッチング等に起因する過渡的な高電圧ノイズ： 電圧などの一時的な変化： 人体や物質が持つ微小な浮遊容量に蓄えられた電荷が周囲の物体に放電する現象で，サージの一種： 内蔵されたプログラムによって制御され，人手の介入なしにデジタルデータの算術演算/論
理演算等の計算を行う装置： AC 電源の電圧変動，瞬低，高調波，周波数変動，DC 電源のリップル，電圧低下/瞬断： 想定される電源じょう乱や電磁波等の外部からの外乱・ノイズ： 機器/装置又はシステムの性能を低下させる可能性があり，又は生物/無生物にかかわらず
すべてのものに悪影響を及ぼす可能性がある電磁現象： 電圧などの破裂的な変化： 電気・電子機器，接点やブラシを有する機器が発生源である不要な電気エネルギー： 外部の別の主体と接続・通信するための末端部分のこと

1©Atomic Energy Association 2023

1.5 略称
AC
BWR
CISPR
DC
EFT
EMC
ＥＭＩ
EPRI
HEMP
HV
IEC
IEEE
IO
JEAG
JEAC
JEC
JEITA
JIS
MIL-STD
NRC
PWR
RFI
RG
SER
UPS
VCCI

： Alternating Current： Boiling Water Reactor： Comite international Special des Perturbations Radioelectriques[仏語］（International Special Committee on Radio Interference）： Direct Current： Electrical Fast Transient： ElectroMagnetic Compatibility： ElectroMagnetic Interference： Electric Power Research Institute： High-Altitude Electromagnetic Pulse： High Voltage： International Electrotechnical Commission： Institute of Electrical and Electronics Engineers： Input Output： Japan Electric Association Guide： Japan Electric Association Code： Japanese Electrotechnical Committee： Japan Electronics and Information Technology Industries Association： Japanese Industrial Standards： United States Military Standard： Nuclear Regulatory Commission： Pressurized Water Reactor： Radio Frequency Interference： Regulatory Guide： Safety Evaluation Report： Uninterruptible Power Supply： Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment

2©Atomic Energy Association 2023

2. これまでの国内原子力産業界の対応
2.1 国内のこれまでの対応
国内では，1990 年代に国内原子力産業界自主にて（財）原子力工学試験センターでのデジタル安全保護装置の信頼性実証試験において電磁的事象の試験を実施してきた。
また，デジタル制御装置の実機投入にあたっては事前に常用系に適用した上で安全系へと展開し，2008 年には JEAC4620-2008「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」の中で電磁的事象への対応を記載した。
1990 年代

2000 年代

原子力工学
試験センター

国内原子力
産業界

電共研

2010 年代2020 年代

原子力産業界自主▲1996 年 BWR 総合デジタル
初号機（柏崎 6 号）

▲2009 年 PWR 総合デジタル
初号機（泊 3 号）

▲1991 年 PWR 常用系デジタル
初号機（大飯 3 号）
▲1993 年 BWR 常用系デジタル
初号機（柏崎 3 号，浜岡 4 号）
■2008 年 JEAC4620-2008（JEAG4609 から分離）■1989 年 JEAG4609■2020 年
JEAC4620-2020

図 2.1-1 国内での対応の歴史

2.2 実施してきた電磁的事象の影響と対策
典型的な電磁的事象（Ⅰ過渡電圧/電流 Ⅱ無線周波の電磁妨害 Ⅲ静電気放電 Ⅳ磁界 Ⅴ電源変動）の影響によって「原子力発電所の安全機能を損なわない」という目標を達成すべく，国内原子力産業界では電磁影響を発生させる原因と電磁的事象に対する設計及び運用面からの対策として，図 2.2-1 に示す内容を従来から実施してきた。

発生の原因

電磁的事象

想定される影響

設計及び運用面からの対策

・自然現象（雷 など）

Ⅰ過渡電圧/電流Ⅱ無線周波の電磁妨害
Ⅲ静電気放電
Ⅳ磁界
Ⅴ電源変動

・破損

・発生源の運用制限/管理・指示変動

・影響経路の遮へい・誤動作

・電子機器の耐力確保・人の活動（保守 など）
・電気/電子機器の動作・（意図的な人為行為）

図 2.2-1 電磁的事象の影響と対策

3©Atomic Energy Association 2023

2.3 設計及び運用面からの電磁的事象に対する具体的な対策
電磁的事象に対しては，設計及び運用の面から表 2.3-1 及び図 2.3-1 に示す具体的対策をしている。
表 2.3-1 電磁的事象に対する具体的対策
対策項目
対策内容
Ⅰ過渡電圧/電流への対策
・電源受電部にサージ・ノイズ対策用フィルタの設置
・信号送受部にサージ・ノイズ対策用フィルタや絶縁回路の設置
・通信ラインへの光ファイバーケーブルの適用
設計面
・ツイストケーブル，フェライトやサージ吸収回路の適用
・避雷器の採用，シールドケーブルの適用
・電源/計装/制御ケーブルは別のトレイ，ダクトに敷設
運用面 ・溶接作業の制限，大型電動工具使用時のノイズチェック
Ⅱ無線周波の電磁妨害へ
・金属筐体に制御装置を格納し接地
設計面の対策
・シールドケーブルの適用
・携帯電話の持込み管理
運用面
・カメラフラッシュの使用制限
Ⅲ静電気放電への対策
設計面 ・人が接触する部位を接地（機器内部へのノイズ侵入防止）
運用面 ・装置に触る人の静電気対策
Ⅳ磁界への対策・金属筐体に制御装置を格納
設計面 ・配置設計での対応（近傍に強い磁界が発生する設備を設置しない）
・磁界に敏感な素子（ホール素子など）を適用しない
運用面―
Ⅴ電源変動への対策
・電源受電部にサージ・ノイズ対策用フィルタの設置
設計面 ・バッテリーから給電される無停電交流電源装置から給電・電源回路に対して瞬停対策や入力電圧範囲の拡大対策
運用面 ・溶接作業の制限

入力信号

制御部

【凡例】

ｻｰｼﾞ・ﾉｲｽﾞ対策回路：Ⅰ過渡電圧/電流

内部回路(制御回路)：Ⅱ無線周波の電磁妨害
出力信号

ｻｰｼﾞ・ﾉｲｽﾞ対策回路：Ⅲ静電気放電：Ⅳ磁界

電源
ｻｰｼﾞ・ﾉｲｽﾞ対策回路

接地線：Ⅴ電源変動筐体

図 2.3-1 電磁的事象に対する設計面での具体的対策のイメージ図
4©Atomic Energy Association 2023

3. 国内原子力発電所の規制・規格の動向
3.1 国内原子力発電所の規制の動向
規制動向としては図 3.1-1 に示すように，2000 年代に入り，デジタル安全保護系（装置）の設計全般に対する規制要件が明確化され，2011 年に民間規格である「JEAC4620-2008 安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」がエンドースされた。そして，2012 年 6 月には「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下，原子炉等規制法)」が改正され，この法改正に基づき，規則，各種ガイド等により新規制基準が制定されている。
現行の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則(以下，設置許可基準規則)」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(以下，技術基準規則)」では，外的事象やその施設が設置される環境条件において，安全施設の安全機能が損なわれないことを要求しており，電磁的事象への対応も含まれているとしている。（参考資料２参照）
設置許可基準規則の第六条（外部からの衝撃による損傷の防止）に「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの」に対して「安全機能を損なわないもの」の要求があり，ここには電磁的障害を含んでいる。また，第十二条（安全施設）には，「設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定されるすべての環境条件において」「その機能を発揮することができるもの」を要求している。
技術基準規則の第七条（外部からの衝撃による損傷の防止）には「敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの」に対して，「発電用原子炉設備の安全性が損なわれない」よう適切な措置を講じるよう要求している。ここで記載されている事象には「電磁的障害等の敷地及び敷地周辺の状況から生じうる事故」も含まれる。第十四条（安全設備）においては，設計基準事故時及び当該事故に至るまでの間に「想定されるすべての環境条件において」「その機能を発揮すること」を要求している。また，第三十五条（安全保護装置）は JEAC4620「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」がエンドースされており，その中で「想定される電源擾乱，サージ電圧，電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮」することを要求している。
しかしながらこれらの規制には電磁的事象への対応方法が明確に記載されておらず，試験方法についても適合すべき規格が定義されているわけではない。
1990 年代

2000 年代

2010 年代
省令 62 号

2020 年代

設置許可基準/技術基準▲2013 年新規制基準施行▲2006 年第 22 条解釈で「実証」要求（別記-7） ▲2011 年第 22 条解釈で国内規制「確証」要求（JEAC4620-2008 エンドース）

図 3.1-1 国内規制動向3.2 国内原子力発電所の規格の動向
技術基準規則第三十五条にて引用されている日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」(JEAC4620-2008)において，環境条件として「想定される電源擾乱，電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮した設計」とするよう記載されている。（参考資料 2 参照）

3.3 国内一般規格の動向
EMC に関する国内一般規格には，日本産業規格（JIS）や電気学会規格調査会標準規格（JEC），電子情報技術産業協会が発行する規格（JEITA）などが存在する。代表的なものを参考資料 1 に示す。
なお，JIS 規格は国際電気標準会議(IEC)が定める国際規格を基に技術的内容及び構成を変更することなく作成しているものであるが，全ての IEC 規格を JIS 規格に取り込み規程されているわけではない。（参考資料 4
表 1-1 参照）

5

©Atomic Energy Association 2023

4. 海外の規制・規格の動向
4.1 海外の変遷
海外では 2000 年代からガイド，規制，規格が整備されてきた。その変遷を図 4.1-1 に示す。
（１）米国の動向
米国原子力産業界は，原子力プラントの EMC に関する試験ガイドを作成する活動を米国の原子力規制委
員会（以下「NRC」という。）が定めた規制ガイド RG1.180 の発行に先行して開始した。まず初めに米国内の代表的なプラントのノイズ環境の測定を行い，その結果と当時発行されていた MIL-STD や IEEE Std などの規格を比較評価し，使用が推奨される規格を EPRI TR-102323 としてガイドにまとめ，その初版を 1995 年に発行した。
一方，NRC は，EPRI TR-102323 Rev.0 を評価し 1996 年に安全評価報告書（以下「SER」という。）を発行した。この SER では EPRI TR-102323 の試験レベルについて余裕を広げるようにコメントがあり，そのコメントを反映して EPRI TR-102323 の Rev.1 が 1997 年に発行された。その後，NRC 規制ガイド RG1.180 の初期の発行版(Rev.0，2000 年および Rev.1，2003 年)が上記 SER を補足するものとして発行された。RG1.180 はデジタル計測
制御装置の適用拡大および MIL-STD などの改訂に伴い改訂され 2019 年に最新版である Rev.2 が発行されている。Rev.2 ではもはや EPRI TR-102323 への言及はない。
なお，米国原子力産業界では，米国規制当局との議論並びに参照している規格の改訂に応じて EPRI TR102323 の改訂が逐次行われ，最新版であるＲｅv.5 が 2019 年に発行されている。
（２）国際規格(IEC)の動向
一方，国際的には IEC（The International Electrotechnical Commission）が，すでに一般産業向けに発行されていた一連の EMC 試験関連規格である IEC 61000 シリーズを原子力プラントへ適用することについてまとめた
IEC 62003 の初版を 2009 年に発行し，2020 年には最新版である Ed2.0 を発行した。初版の Ed１.0 では参考情報として記載されていたエミッション試験が Ed2.0 では要求事項となっている。
1990 年代

2000 年代

RG1.180※１
TR-102323※２

2010 年代

Rev.0

Rev.0

Rev.1

Rev.2

Rev.3

IEC 62003※３2020 年代
Rev.1

Rev.2

Rev.4

Rev.5

Ed.1

Ed.2

※1：Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-frequency Interference in Safety-related
Instrumentation and Control systems（NRC)※2：Guidelines for Electromagnetic Interference Testing of Power Plant Equipment(EPRI)※3：Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements forelectromagnetic compatibility testing(IEC)

図 4.1-1 海外の規制・規格の変遷

6©Atomic Energy Association 2023

4.2 海外の体系
米国の NRC 規制ガイドである RG1.180 Rev.2，国際規格の IEC 62003 Ed2.0 と，それらが参照している一般
産業向け規格との関係を図 4.2-1 に示す。
（１）米国の動向
RG1.180 と EPRI TR-102323 は，ともに試験規格として MIL-STD-461 および IEEE C62.41 を参照しており，
さらに IEC 61000 シリーズ規格も適用可能としている。NRC では RG1.180 に基づき原子力発電所に導入する計測制御システムの EMC の審査を行っている。
RG1.180 が参照している試験規格については参考資料 3 を参照。
（２）国際規格(IEC)の動向
一方，IEC 62003 は，国際規格である IEC 61000 シリーズ規格のみを参照規格として挙げている。欧州ではEMC に対する規制は各国がそれぞれ定めており，IEC 規格が参照されることが多いが，EPRI TR-102323 が参照される例もある。
IEC 62003 が参照している試験規格については参考資料 3 を参照。
米国
規制

国際規格(IEC)

RG 1.180―(NRC は SER にて認めている。)

産業界
規格

IEC 62003

EPRI TR-102323

IEC 61000 シリーズ
一般
規格

MIL-STD-461

IEEE C62.41 etc

対象
システム

【RG 1.180】【IEC 62003】• 安全系計装制御システム• 安全機能を有する計装，制御，電• 安全機能に影響を与える非安全気システム
系計装制御システム(エミッション• 上記以外のシステム(エミッション
評価のみ)
評価のみ)
図 4.2-1 海外規制・規格の体系

7©Atomic Energy Association 2023

5. 国内外の規制・規格との比較調査結果
5.1 規制・規格の整備状況
EMC に係る試験規格に関して，国内外の整備状況を表 5.1-1 にまとめる。なお，整理に当たっては，国際動向として IEC 62003，各国動向の代表として米国 RG1.180 が引用する試験規格を整理した。また，国内の整備状況に関しては，国内原子力産業界自主にて安全保護系システムに採用実績のある国内試験規格（JIS，JEC，JEITA，電力用規格等）を整理した。
表 5.1-1 国内外における EMC 試験関連規格比較表
電磁的事象
高速トランジェント
/バースト
サージ
過渡電圧/
過渡電流

減衰振動波
正弦波コモンモード伝導
インパルス
ケーブル伝導

無線周波の
電磁妨害
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

電源周波数磁界
インパルス磁界
減衰振動磁界30 Hz - 100 kHz 磁界
AC 電源の高調波
AC 電源の電圧変動
電源変動

AC 電源の電圧低下/瞬断AC 電源の周波数変動
DC 電源のリップル
DC 電源の電圧低下/瞬断

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

 IEC 61000-4-4
 IEC 61000-4-5
 IEC 61000-4-18
 IEC 61000-4-12
 IEC 61000-4-16
 IEC 61000-4-6

直接放射

静電気放電 -

磁界

IEC 62003

 IEC 61000-4-3
 IEC 61000-4-2
 IEC 61000-4-8
 IEC 61000-4-9
 IEC 61000-4-10
 IEC 61000-4-13
 IEC 61000-4-14
 IEC 61000-4-11
 IEC 61000-4-34
 IEC 61000-4-28
 IEC 61000-4-17
 IEC 61000-4-29

ケーブル伝導放出
無線周波の電磁放出 無線周波の直接放出
磁界放射

 IEC 61000-6-4
 IEC 61000-6-4-

8

RG 1.180
 IEEE C62.41
 IEC 61000-4-4
 IEEE C62.41
 IEC 61000-4-5
 MIL-STD-461 CS116 IEEE C62.41
 IEC 61000-4-12
 IEC 61000-4-16
 MIL-STD-461 CS115 MIL-STD-461 CS114
 IEC 61000-4-6
 MIL-STD-461 RS103
 IEC 61000-4-3
 IEC 61000-4-2
 MIL-STD-461 RS101
 IEC 61000-4-8
 MIL-STD-461 RS101
 IEC 61000-4-9
 MIL-STD-461 RS101
 IEC 61000-4-10
 MIL-STD-461 RS101
 MIL-STD-461 CS101
 IEC 61000-4-13
 MIL-STD-461 CE101
 MIL-STD-461 CE102
 IEC 61000-6-4
 MIL-STD-461 RE102
 IEC 61000-6-4
 MIL-STD-461 RE101
 IEC 61000-6-4

国内規格 JEC-0103
 JIS C 61000-4-4
 JEC-0103
 JIS C 61000-4-5
 電力用規格 B-402
 JEC-0103
 JIS C 61000-4-16
 JIS C 61000-4-6
 JEITA IT-1004
 電力用規格 B-402
 JIS C 61000-4-3
 JIS C 61000-4-2
 JEITA IT-1004
 JIS C 61000-4-8
 JIS C 61000-4-11
 JIS C 61000-4-34--©Atomic Energy Association 2023

5.2 試験状況の調査
現状の国内での試験方法や試験レベルを調査し，国際規格と比較した。比較対象は，国際標準の共通規格である IEC 61000 シリーズを引用した原子力発電所向け製品群規格である IEC 62003 とした。
国内で実用化されている安全保護系デジタル機器の各機種を採用しているプラントを代表し３つのプラントを調査対象として選定した。試験の実施状況は，IEC 62003 で定義されている対象部位を a) AC 電源ポート，b)
DC 電源ポート，c) 制御・信号ポート，d) 筐体に分けて調査した（図 5.2-1 参照）。IEC 62003 に記載された試験
条件と比較する形で「対象部位毎に現状の試験方法や試験レベル(数値)」を調査し，以下 4 つのパターンに整理した。
パターン①：IEC 規格に準じて試験
パターン②：試験レベルや試験波形，印加方法等自主基準で試験
パターン③：IEC 規格の適用条件に基づき試験対象から除外可能と判断
パターン④：試験対象の回路が存在しない
なお，パターン③及び④は試験対象外と判断した。
d）筐体
a）AC 電源ポートc）制御・信号ポート

対象設備b）DC 電源ポート

図 5.2-1 対象部位の例

5.3 調査結果
IEC 62003 の試験項目について国内代表プラントの安全保護系デジタル機器の試験実施状況を添付資料 2にまとめる。
IEC 62003 から引用されている試験規格 IEC 61000 シリーズ（19 規格）の内，Ａ，Ｂ，Ｃいずれのプラントでも
13 規格が対象・目的としている電磁的事象については何等かの試験を実施している。
 いずれのプラントでも IEC 規格に準じて試験している(パターン①)もの：3 規格（試験対象から除外可能としたパターン③④を含む）
IEC 61000-4-2（静電気放電），IEC 61000-4-9（インパルス磁界），IEC 61000-4-17（DC 電源リップル）
 プラントによっては IEC 規格 (パターン①)もしくは自主基準 (パターン②) にて試験しているもの：9 規格
IEC 61000-4-3（無線周波），IEC 61000-4-4（高速トランジェント/バースト），
IEC 61000-4-8（電源周波数磁界），IEC 61000-4-10（減衰振動磁界），IEC 61000-4-11, 34（AC 電源電圧低下），IEC 61000-4-14（AC 電源電圧変動），
IEC 61000-4-28（AC 電源周波数変動），IEC 61000-4-29（DC 電源電圧低下）
 IEC 規格に準じるかもしくは自主基準にて試験しているが，一部未試験対象部位があるもの：1 規格
IEC 61000-4-5（サージ）5 規格は試験を実施していないプラントがあり，そのうち１規格は全てのプラントで実績がない。
 プラントによっては試験実績がないもの：4 規格
IEC 61000-4-6（無線周波のケーブル伝導），IEC 61000-4-12, 18（減衰振動波），
IEC 61000-4-16（正弦波コモンモード伝導） 全てのプラントで試験実績のないもの：1 規格
IEC 61000-6-4（エミッション）
また，１規格について記載内容に不明な点があるため，詳細要求を IEC に確認している。
 IEC に詳細要求を確認中のもの：1 規格
IEC 61000-4-13（AC 電源の高調波）
9©Atomic Energy Association 2023

6. 現状の評価
6.1 調査結果に対する考察
今回の国際規格である IEC 規格との比較調査結果において，イミュニティに関しては，試験条件等の差異はあったものの，設計上または運用上で考慮されていない新たな典型的な電磁的事象は見出されなかった。
なお，エミッションに関しては，従来から試験を実施して来なかった。これは IEC 規格のエミッション試験の試
験レベル(限度値)がテレビ，ラジオなど無線通信受信機への妨害を想定し，イミュニティ試験の IEC 規格で規定されている試験レベル（耐力確認値）より小さく定められており，各装置側でイミュニティの評価を行っておれば，
エミッションの試験規格への適合が必ずしも必要ないと考えてきたためである。

6.2 国内原子力発電所の電磁的事象への対策
国内原子力発電所は，一般産業と比較して，2.3 章に示す電磁的事象に対する設計及び運用面からの対策をとっており，図 6.2-1 に示すように「安定した電源」かつ「クリーンな設置環境※」であり，さらに「ｻｰｼﾞ･ﾉｲｽﾞ対策」及び「運用制限」を設けている。従って，一般産業と比較して EMC の影響は比較的小さい状況にあり，試験条件が国際規格である IEC 規格に完全に準じていなくても即座に原子力発電所の安全に影響を与えるものではないと考える。
※：クリーンな設置環境とは，運用面の配慮と電磁的事象への対策などにより，一般産業に比べ電磁的現象の影響が管理されていることを指す。
d）筐体
a）AC 電源ポートc）制御・信号ポート

対象設備b）DC 電源ポート
安定した電源✓ 無停電交流電源装置✓ 避雷器の採用✓ ｻｰｼﾞ・ﾉｲｽﾞ対策用ﾌｨﾙﾀ 等

クリーンな設置環境✓ 電源/計装/制御ｹｰﾌﾞﾙは別のﾄﾚｲ，ﾀﾞｸﾄに敷設✓ ﾉｲｽﾞ環境を考慮した配置設計 等

ｻｰｼﾞ・ﾉｲｽﾞ対策✓ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ，ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ✓ 絶縁回路✓ ｻｰｼﾞ・ﾉｲｽﾞ対策用ﾌｨﾙﾀ 等

運用制限✓ 溶接作業の制限✓ 携帯電話の持込み管理 等

図 6.2-1 国内原子力発電所の電磁的事象への対策

6.3 現状評価
以下に示す対策/実証試験/長年の健全性確認を通じて，典型的な電磁的事象の影響（Ⅰ過渡電圧/電流
Ⅱ無線周波の電磁妨害 Ⅲ静電気放電 Ⅳ磁界 Ⅴ電源変動）によって「原子力発電所の安全機能を損なわない」という目標は現状でも達成できていると評価する。
✓ クリーンな環境や設備的な対応により，電磁的事象への対策を講じている✓ 国内原子力発電所では，デジタル安全保護装置に対する電磁的影響への対応として，1990 年代より
自主的に水準を定め実証試験等を実施してきている✓ 1990 年代より，設備設置時やプラント起動試験時の機能試験及び実運用を通じて，設置環境下での安全機能の健全性を確認してきている
しかしながら，これまでは各事業者/各メーカの自主的な対応に任されており，その対応は統一されていなかった。一方，国際的には近年 EMC 試験の網羅性・統一性を目指して規格が整備されてきており，イミュニティ試
験に関してはこの代表的な国際規格である IEC62003 を参照して国内での EMC 試験の標準化を進める事が，EMC に関してより信頼性が高い設備構築に資すると考える。又，エミッション試験に関しては，現状の周辺ノイズ環境を測定する事で，今後の国際規格である IEC62003 に則った試験の要否を見極める。

10©Atomic Energy Association 2023

7. 活動計画
7.1 今後の対応方針
今回の調査を通じ，国際規格である IEC62003 は EMC 試験の網羅性・統一性を目指して整備されているとの知見を得た。従って，国際規格を参照して国内での EMC 試験の標準化を進める事が，より信頼性の高い設備構築に資すると考え，以下を目標に活動する。
✓ イミュニティ試験への対応
IEC 62003 に定められた方法での EMC 試験の実施や試験結果の妥当性評価を通じて，知見拡充を図る。
✓ 周辺ノイズ環境測定とエミッション試験要否
周辺ノイズ環境測定を行い，国内環境を踏まえたエミッション試験の要否を見極める。
✓ 活動成果の文書化
上記活動成果を ATENA で文書化する。

7.2 イミュニティ試験への対応
知見拡充を図ることを目的として，安全保護系のうち国内プラントメーカ３社のデジタル機器の供試体を製作し，イミュニティ試験を実施し結果を評価する。
イミュニティ試験の手法としては，国際規格との協調を目指し，本評価結果を踏まえて 2026 年度以降，米国
RG1.180 でも代替策(alternate)として認められている IEC 62003 を試験規格として採用する方向で進める。
イミュニティ試験の実施スケジュールを図 7.2‐1 に示す。なお，世界的な半導体不足，新型コロナ等の影響に伴う供試体の調達状況により実施スケジュールに影響が出る可能性がある。
作業項目
供試体によるイミュニティ試験

2022 年度

2023 年度

2024 年度

2025 年度▽ATENA レポート

▽ATENA レポート

検討・整理2026 年度～

計画
供試体設計
試験機材調達
試験・評価
方針検討

図 7.2-1 イミュニティ試験の実施スケジュール

電力委託

7.3 周辺ノイズ環境測定とエミッション試験への対応
国内環境を踏まえたエミッション試験の要否を見極めるために，安全保護系デジタル機器の設置場所周辺のノイズ環境測定を実施する。
エミッション試験の実施スケジュールを図 7.3‐1 に示す。なお，再稼働状況により変更の可能性がある。
＜測定対象＞
周辺ノイズ測定は，PWR／BWR のそれぞれより，安全保護系デジタル機器の各機種を網羅し，且つ最新のデジタル設備を多く導入している以下のプラントを対象とする。
① ＰＷＲ：美浜 3 号機
② ＢＷＲ：柏崎刈羽 6 号機，柏崎刈羽 7 号機（再稼働状況により変更の可能性有り）

11©Atomic Energy Association 2023

＜測定計画＞① 測定場所の選定
測定場所により反射波の影響等が異なるため，事前の現地ウォークダウンにて電磁界強度測定を実施
し，周辺ノイズが大きい場所を選定する。
② 実測定の実施
測定場所へ測定用機器を持ち込み，周辺ノイズを測定する。なお，現場状況により，下記の例に示すように試験規格の測定方法に沿えない場合には，測定目的を満足できるよう代替手段を用いた測定を検討する。
例１：3m 法で測定する為のアンテナ設置距離を確保できない。
例２：3m 法の測定で利用するアンテナの設置スペースを確保できない。
③ 測定時の留意事項
建設時と比べプラント内は新規制基準対応設備が設置されているため，「安全保護系」における「デジタル機器」が設置された区画近傍でのこれら設備の配置状況も加味し，測定場所を選定する。
作業項目
周辺ノイズ環境測定

2022 年度

2023 年度

2024 年度▽ATENA レポート

検討・整理

2025 年度

2026 年度～▽ATENA レポート

計画
周辺ノイズ環境測定
評価／方針検討

図 7.3-1 周辺ノイズ環境測定の実施スケジュール

電力委託＜エミッション試験要否の見極め＞
上記の周辺ノイズ環境を測定した結果を用いて現状の現場環境を把握し，2024 年度中に今後のエミッション試験の要否を見極める。

7.4 活動成果の文書化
現状では，新たに規格を作らず IEC 62003 を参照する方針だが，上記活動成果を受け，IEC 62003 の参照方法など ATENA ガイドとして文書化し，事業者の実務処理に適用する。また，担当する協会への規格化(JIS 化，
JEAC 化など)の提言についても検討する。

12©Atomic Energy Association 2023

8. まとめ
典型的な電磁的事象（Ⅰ過渡電圧/電流 Ⅱ無線周波の電磁妨害 Ⅲ静電気放電 Ⅳ磁界 Ⅴ電源変動）の影響によって「原子力発電所の安全機能を損なわない」という目標は現状でも達成できている。
しかしながら，国際規格は EMC 試験の網羅性・統一性を目指して整備されており，国際規格を参照して国内での EMC 試験の標準化を進める事が，より信頼性の高い設備構築に資すると考え，国内原子力産業界としては 7 章で述べたとおり以下の活動を展開する。
✓ 周辺ノイズ環境測定：【2023 年度末目途】✓ エミッション試験の要否判断 ：【2024 年度末目途】✓ イミュニティ試験の知見拡充 ：【2025 年度末目途】
今後，上記フォロー結果を，2023/2024/2025 年度と適宜原子力規制庁へ報告する。
現状では IEC 62003 を直接参照する方針だが，上記活動成果を受け，IEC 62003 の参照について最終的にATENA にて文書化する。また，担当協会への規格化(JIS 化，JEAC 化など)の提言についても検討する。
尚，常用系やアナログ回路への展開については，本活動成果も踏まえて検討する。

13©Atomic Energy Association 2023

添付資料 1 適用範囲（例）ＰＷＲプラントの場合

適用範囲

図 1-1 ＰＷＲプラントの適用範囲(例)ＢＷＲプラントの場合

図 1-2 BＷＲプラントの適用範囲(例)14©Atomic Energy Association 2023

添付資料 2 試験実施状況の調査結果

一部対象部位が未試験

未試験

表 1-1 国内代表プラントの実際の試験実施状況
想定される電磁環境
電磁的事象

想定ﾉｲｽﾞ源／原因

国際規格(IEC 62003)
規格番号

対象部位
type 2

AC
電源
ポート

誘導性負荷
の開閉

IEC 61000-4-4(高速トランジェン
ト/バースト)

DC
電源
ポート

制御・
信号
ポート

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

現状の試験方法
試験レベル

ﾌﾟﾗﾝﾄ

2kV

4kV

2kV

4kV

1kV

2kV

試験
レベル

Ａ

②

2.5 KVIEEE 472

Ｂ

①

4 kV

JIS C 61000-4-4

Ｃ

①

4 kV

JIS C 61000-4-4

Ａ②

2.5 KVIEEE 472Ｂ②

1.5 kVJIS B3502
JEITA IT-1004

Ｃ

④

-

Ａ

②

2.5 KVIEEE 472

Ｂ

①

2 kV

JIS C 61000-4-4

Ｃ

①

2 kV

JIS C 61000-4-4Ａ②

4.5 kVJEC-0103
JEITA IT-1004

Ｂ①

4.5 kVJIS C 61000-4-5

Ｃ

②

4 kV

JEC-0103

電圧印加
後に設備
を確認

Ａ

②

4.5 kVJEC-0103
JEITA IT-1004

電圧印加
後に設備
を確認

Ⅰ
過渡電圧/
電流

AC
電源
ポート

電気系統の
開閉
雷による誘導雷事象

IEC 61000-4-5
(サージ)

DC
電源
ポート

制御・
信号
ポート

参照している
主な試験規格

補足説明

ﾊﾟﾀｰﾝ

type 3DC 電源ポ
ート無

2kV
(対地)
1kV
(線間)

2kV
(対地)
Ｂ

電圧印加
後に設備
を確認

×

1kV
(線間)

1kV
(対地)

2kV
(対地)

0.5kV
(線間)

1kV
(線間)

Ｃ

④

-

Ａ

②

4.5 kV

Ｂ

Ｃ

15

DC 電源ポート無JEC-0103
JEITA IT-1004

電圧印加
後に設備
を確認

JEC-0103

電圧印加
後に設備
を確認

×

②

4 kV

©Atomic Energy Association 2023

表 1-1 国内代表プラントの実際の試験実施状況
想定される電磁環境
電磁的事象

想定ﾉｲｽﾞ源／原因

国際規格(IEC 62003)

現状の試験方法
試験レベル

規格番号

対象部位
type 2

ﾌﾟﾗﾝﾄ

Ａ

AC
電源
ポート

IEC 61000-4-12(減衰振動波)

DC
電源
ポート

制御・
信号
ポート

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

試験
レベル

②

2.5 KV

Ｂ

×

Ｃ

×

②

2.5 KV

Ｂ

×

Ｃ

④

-

Ａ

②

2.5 KV

制御・
信号
ポート

DC 電源ポート無IEEE 472

2 kV
(対地)
Ｂ

×

1kV
(線間)

15-150 Hz: 10–1 V
150 Hz-1.5 kHz: 1 V
1.5–15 kHz: 1–10 V
15–150 kHz: 10 V②

2.5 KVIEEE 472

1.5/2 kV

電力用規格 B402
IEEE 472

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

15-150 Hz: 10–1 V
150 Hz-1.5 kHz: 1 V
1.5–15 kHz: 1–10 V
15–150 kHz: 10 V

15-150 Hz: 10–1 V
150 Hz-1.5 kHz: 1 V
1.5–15 kHz: 1–10 V
15–150 kHz: 10 V

16②

電力用規格 B402
IEEE 472

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

Ｂ

×

Ｃ

×

Ａ

DC
電源
ポート

IEEE 472

1kV
(線間)

Ａ

IEC 61000-4-16( 正 弦 波 コモ ン モ
ード伝導)IEEE 472

2 kV
(対地)

Ｃ

配電系統の
故障や漏れ
電流

補足説明

1kV
(線間)

Ⅰ
過渡電圧/
電流

AC
電源
ポート

参照している
主な試験規格

2 kV
(対地)

Ａ
電気系統の
開閉/負荷の
切替
電源回路の
故障や絶縁
破壊

ﾊﾟﾀｰﾝ

type 3②Ｂ

2.5 kV

×

Ｃ

④

-

Ａ

②

1.5/2 kV

Ｂ

×

Ｃ

×

DC 電源ポート無電力用規格 B402
IEEE 472

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

©Atomic Energy Association 2023

表 1-1 国内代表プラントの実際の試験実施状況
想定される電磁環境
電磁的事象

想定ﾉｲｽﾞ源／原因

国際規格(IEC 62003)
規格番号

対象部位
type 2

AC
電源
ポート

Ⅰ
過渡電圧/
電流

高・中電圧の断路器での切り替え等

現状の試験方法
試験レベル

IEC 61000-4-18(減衰振 動波・変電所等高圧設備)

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

試験不
要

DC
電源
ポート

試験不
要

制御・
信号
ポート

試験不
要

AC
電源
ポート

ﾌﾟﾗﾝﾄ

ﾊﾟﾀｰﾝ

type 3

IEC 61000-4-6(150 kHz–80 MHz
無線 周波 のケー
ブル伝導)

DC
電源
ポート

制御・
信号
ポート

2 kV
(対地)
1kV
(線間)

HEMP や屋外開閉所などに相当する試験波形（Fast 波形）を除け
ば，IEC 61000-4-12 と等価の試験となるため，そちらで代表して評
価する。

2 kV
(対地)
1kV
(線間)

150 kHz-80 MHz
10V

150 kHz-80 MHz
10V

150 kHz-80 MHz
10V

Ａ

②

1.5/2.5 kV

電力用規格 B402
IEEE 472

Ｂ

①

10 V

JIS C 61000-4-６

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

×

②

Ｂ

2.5 kV

電力用規格 B402
IEEE 472

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

×

DC 電源ポ
ート無

Ｃ

④

-

Ａ

②

1.5/2.5 kV

電力用規格 B402
IEEE 472

Ｂ

①

10 V

JIS C 61000-4-６

Ｃ

17

補足説明

1kV
(線間)

Ａ

高周波利用
設備
無線通信機

参照している
主な試験規格

2 kV
(対地)

Ｃ

Ⅱ
無線周波
の電磁妨
害

試験
レベル

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

×

©Atomic Energy Association 2023

表 1-1 国内代表プラントの実際の試験実施状況
想定される電磁環境
電磁的事象

Ⅱ
無線周波
の電磁妨
害

Ⅲ
静電気放
電

想定ﾉｲｽﾞ源
／原因

高周波利用
設備
無線通信機

人体から直
接，又は人体から近接して
いる物質へ
の静電気放
電

導体の電源
周波数電流
又は機器に
接近する他
装置(例：変
圧器からの
漏れ磁束)

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

Ⅳ
磁界

落雷や低中
高圧の電気
システムの初
期の故障過
渡事象

断路器等に
よる高圧ﾊﾞｽ
の切り替え

国際規格(IEC 62003)

現状の試験方法
試験レベル

規格番号

対象部位
type 2

IEC 61000-4-3(80 MHz – 6 GHz
無線周波の直接放射)IEC 61000-4-2(静電気放電)IEC 61000-4-8(電源周波数磁界)

IEC 61000-4-9(インパルス磁界)IEC 61000-4-10(減衰振動磁界)

筐体

筐体

筐体

筐体

筐体

80 MHz-6 GHz
10 V/m

気中放電 ±15kV
接触放電 ± 8kV

10 A/m

100 A/m

10 A/m

18

ﾌﾟﾗﾝﾄ

補足説明

ﾊﾟﾀｰﾝ

試験
レベル

参照している
主な試験規格Ａ②

1/2.5 kV

電力用規格 B402
IEEE 472

Ｂ②

10 V/mJIS C 61000-4-3

Ｃ②

10 V/mJEITA IT-1004

Ａ

①

気中放電
± 15 kV
接触放電± 8 kVIEC 61000-4-2

Ｂ

①

気中放電
± 15 kV
接触放電± 8 kVJIS C 61000-4-2

Ｃ

①

気中放電
± 4 kV
接触放電± 4 kVJIS C 61000-4-2Ａ②

4000 A/ｍ

JEITA IT-1004

Ｂ②

400 A/m

JEITA IT-1004

Ｃ

③

-

磁界に敏
感な素子
を不使用

Ａ

③

-

磁界に敏
感な素子
を不使用

Ｂ

③

-

磁界に敏
感な素子
を不使用

Ｃ

③

-

磁界に敏
感な素子
を不使用
レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

type 3IEEE 472

レベルはノ
イズ発生
器側の数
値

緩和条件
(床の材質
等)採用

Ａ

②

2.5 ｋV

Ｂ

③

-

磁界に敏
感な素子
を不使用

Ｃ

③

-

磁界に敏
感な素子
を不使用

©Atomic Energy Association 2023

表 1-1 国内代表プラントの実際の試験実施状況
想定される電磁環境
電磁的事象

想定ﾉｲｽﾞ源／原因

位相制御機
器や UPS 機
器等

ランダムに負荷状態が変わるもの(溶接機等)，負荷 の オン/ オ
フ( 電 動 機 ) ，ステップ電圧変化

電源系統における故障，
又は設備内
の負荷の大
きな急変

イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

Ⅴ
電源
変動

負荷と発電
容量との動
的ﾊﾞﾗﾝｽの変
化

整流装置や
蓄電池の充
電器

DC 配電ｼｽﾃ
ﾑの障害や負荷の大きな変動，電源の切り替え

国際規格(IEC 62003)

現状の試験方法
試験レベル

規格番号

対象部位
type 2

IEC 61000-4-13(AC 電 源 の 高 調
波)

IEC 61000-4-14(AC 電 源 の 電 圧
変動)

IEC 61000-4-11(AC 電 源 の 電 圧低下/ 瞬断・ 電流が 16A 以下の機器)

IEC 61000-4-28(AC 電 源 の 周 波
数変動)

IEC 61000-4-17(DC 電源のリップ
ル)

IEC 61000-4-29(DC 電 源 の 電 圧低下／瞬断)

AC
電源
ポート

AC
電源
ポート

AC
電源
ポート

AC
電源
ポート

DC
電源
ポート

DC
電源
ポート

ﾌﾟﾗﾝﾄ

ﾊﾟﾀｰﾝ

type 3

IEC 62003 に はLevel3 と記載されているが，IEC 610004-3 では Class2,3 との 区 分 けであり ，この Level と Class が同義であるか不明± 12%（88–112 V）◆電圧瞬断
・0％定格電圧（1 サイクル）◆電圧ディップ
・40％定格電圧（10/12 サイクル）
・70％定格電圧（25/30 サイクル）◆短時間停電・0％定格電圧（250/300 サイクル）◆周波数偏差：+4% -6%◆変動時間：10s◆リップル値：10％定格電圧（ピーク間）◆リップル周波数：
設備仕様による◆電圧ディップ
・40％定格電圧（10ms）
・70％定格電圧（10ms）◆短時間停電・0％定格電圧（20ms）

試験レベル参照している
主な試験規格

補足説明

Ａ

Ｂ

詳細レベル（Level3 か class3 か？）について，IEC 62003を策定した IEC/TC45/SC45A/WG9 へ確認中

Ｃ

Ａ

②

85-132 V

JEITA IT-1004

Ｂ

②

基準値の
- 15～
+ 10％

JEITA IT-1004

Ｃ②

85-132 V

メーカ標準

Ａ

②

0%
(1cycle)JEITA IT-1004
JIS B3502Ｂ②0%(1cycle)JEITA IT-1004
JIS B 3502

Ｃ

②

0%
(1cycle)

メーカ標準

Ａ

②

45–66 HzJIS B 3502

Ｂ

②

± 5%

JIS B 3502

Ｃ②

± 2 Hz

メーカ標準

Ａ

③

※1

Ｂ

③

-

Ｃ

④

-

Ａ

②

88-143V

JEITA IT-1004

Ｂ

②

基準値の
-20～
+ 15%

JEITA IT-1004

Ｃ

④

-

DC 電源ポート無DC 電源ポ
ート無

Ａ
電力系統や
設備の短絡
故障又は負
荷の大きな
急変等

IEC 61000-4-34(AC 電 源 の 電 圧低下/瞬断電流が 16A より大
きい機器)

AC
電源
ポート

IEC 61000-4-11 と同様

Ｂ

電流が１６A 超えても/以下でも試験方法とレベルは6100-4-11 と同じなので，4-11 で代表して評価する。

Ｃ※１：プラントのＤＣ電源の品質（リップル）は良好に管理されているため不要

19©Atomic Energy Association 2023

表 1-1 国内代表プラントの実際の試験実施状況
想定される電磁環境
電磁的事象

国際規格(IEC 62003)

想定ﾉｲｽﾞ源
／原因

規格番号

対象部位

筐体

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

Ⅵ
無線周波
の電磁放
出

制御装置

現状の試験方法
試験レベル

IEC 61000-6-4(無線周波の直接放出・ケーブ
ル伝導放出)

AC
電源
ポート

DC
電源
ポート

type2

ﾌﾟﾗﾝﾄ

Type3

40 dBμV/m@30-230 MHz(at 10 m, Quasi-peak)
47 dBμV/m@230 MHz-1 GHz(at 10 m, Quasi-peak)76 dBμV/m@1-3 GHz(at 3 m, peak)
56 dBμV/m@1-3 GHz(at 3 m, average)
80 dBμV/m@3-6 GHz(at 3 m, peak)
60 dBμV/m@3-6 GHz(at 3 m, average)

79 dBμV@150-500 kHz(Quasi-peak)66 dBμV@150 -500 kHz(average)73 dBμV@500 kHz-30 MHz(Quasi-peak)
60 dBμV@500 kHz-30 MHz(average)

89 dBμV@150-500 kHz(Quasi-peak)76 dBμV@150-500 kHz(average)
83 dBμV@500 kHz-30 MHz(Quasi-peak)
70 dBμV@500 kHz-30 MHz(average)

ﾊﾟﾀｰﾝ

試験
レベル

Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

×

Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

×

Ａ

×

Ｂ

×

Ｃ

④

参照している
主な試験規格

-

補足説明

DC 電源
ポート無

パターン①： IEC 規格に準じて試験
パターン②： 試験レベルや試験波形，印加方法等自主基準で試験
パターン③： IEC 規格の適用条件に基づき試験対象から除外可能と判断
パターン④： 試験対象の回路が存在しない

20©Atomic Energy Association 2023

参考資料 1 国内外規制・規格
1．米国（規制）■RG 1.180
GUIDELINES FOR EVALUATING ELECTROMAGNETIC AND RADIO-FREQUENCY INTERFERENCE IN
SAFETY-RELATED INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS

2．米国（規格）■NUREG800 Standard Review Plan
Environmental qualification of mechanical and electrical equipment■MIL-STD-461
Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment■ＩＥＥＥ472 ［廃止］GUIDE FOR SURGE WITHSTAND CAPABILITY (SWC) TESTS■IEEE 1050-2004
Instrumentation and Control Equipment Grounding in Generating Stations■IEEE C62.41.1(Guide)the Surge Environment in Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits■IEEE C62.41.2(Recommended Practice)
Characterization of Surges in Low-Voltage (1000 V or Less) AC Power Circuits■IEEE C62.45(Recommended Practice)
Surge Testing for Equipment Connected to Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits■EPRI TR-102323
Guidelines for Electromagnetic Interference Testing of Power Plant Equipment

3．国際（規格）■IEC 61000-4>>IEC 61000-4-2
Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test>>IEC 61000-4-3
Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test>>IEC 61000-4-4
Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test>>IEC 61000-4-5
Testing and measurement techniques - Surge immunity test>>IEC 61000-4-6
Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields>>IEC 61000-4-8
Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test>>IEC 61000-4-9
Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test
21

©Atomic Energy Association 2023

>>IEC 61000-4-10
Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test>>IEC 61000-4-11
Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests>>IEC 61000-4-12
Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test>>IEC 61000-4-13:
Testing and measurement techniques – Harmonics and inter-harmonics including mains signalling at A.C. power
port, low frequency immunity tests>>IEC 61000-4-14
Testing and measurement techniques – Voltage fluctuation immunity test>>IEC 61000-4-16
Testing and measurement techniques – Test for immunity to conducted, common mode disturbances in thefrequency range 0 Hz to 150 kHz>>IEC 61000-4-17
Testing and measurement techniques – Ripple on d.c. input power port immunity test>>IEC 61000-4-18
Testing and measurement techniques – Damped oscillatory wave immunity test>>IEC 61000-4-20
Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM)
waveguides>>IEC 61000-4-28
Testing and measurement techniques – Variation of power frequency, immunity test>>IEC 61000-4-29
Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input
power port immunity tests>>IEC 61000-4-34
Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
for equipment with input current more than 16 A per phase■IEC 61000-6>>IEC 61000-6-4
Generic standards – Emission standard for industrial environments■IEC 62003
Nuclear power plants – Instrumention, control and electrical power systems – Requirements for electromagnetic
compatibility testing

4．国内（規制）■実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則
第 6 条，第 12 条
■実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第 7 条，第 14 条，第 35 条

5．国内（規格）■JIS B 3502>>JIS B 3502
工業プロセス測定及び制御プログラマブルコントローラ―装置への要求事項及び試験
22©Atomic Energy Association 2023

■JIS C 61000-4>>JIS C 61000-4-2
試験及び測定技術－静電気放電イミュニティ試験>>JIS C 61000-4-3
試験及び測定技術－放射無線周波電磁界イミュニティ試験>>JIS C 61000-4-4
試験及び測定技術－電気的ファストトランジェント／バーストイミュニティ試験>>JIS C 61000-4-5
試験及び測定技術－サージイミュニティ試験>>JIS C 61000-4-6
試験及び測定技術－無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ>>JIS C 61000-4-8
試験及び測定技術－電源周波数磁界イミュニティ試験>>JIS C 61000-4-11
試験及び測定技術－電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験>>JIS C 61000-4-14[2017 年廃止]
AC 電源の電圧変動>>JIS C 61000-4-16
試験及び測定技術－直流から１５０ｋＨｚまでの伝導コモンモード妨害に対するイミュニティ試験>>JIS C 61000-4-20
試験及び測定技術－ＴＥＭ（横方向電磁界）導波管のエミッション及びイミュニティ試験>>JIS C 61000-4-34
試験及び測定技術－１相当たりの入力電流が１６Ａを超える電気機器の電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験■JIS C 61000-6>>JIS C 61000-6-2
共通規格－工業環境におけるイミュニティ規格■JEC0103-2005
電気学会 低圧制御回路試験電圧標準■JEC210[廃止]電気学会 低圧制御回路絶縁試験法・試験電圧標準■JEC212[廃止]電気学会 インパルス電圧・電流試験一般■JEITA IT-1004
産業用情報処理・制御機器設置環境基準■B-402
電力用規格 ディジタル型保護リレーおよび保護リレー装置■JEAC-4620
電気協会 安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程

23©Atomic Energy Association 2023

参考資料 2 電磁的障害に関する国内原子力規制・規格の条文
1．規制
表 1-1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（抄）規則
解釈（外部からの衝撃による損傷の防止）
第６条（外部からの衝撃による損傷の防止）
第六条
８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の安全性
３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想 を損なわせる原因となるおそれがある事象であって定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる 人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷原因となるおそれがある事象であって人為によるも 地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損 り、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近なわないものでなければならない。
隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。
（安全施設）
第十二条
３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。

第１２条（安全施設）
６ 第３項に規定する「想定される全ての環境条件」とは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、その機能が期待されている構築物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件をいう。

表 1-2 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（抄）規則
解釈（外部からの衝撃による損傷の防止）第７条 （外部からの衝撃による損傷の防止）
第七条
３ 第２項に規定する「事故その他の敷地及び敷地
2 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、 周辺の状況から想定される事象であって人為による
道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれが もの（故意によるものを除く。）」には、ダムの崩壊、ある要因がある場合には、事業所における火災又 船舶の衝突、電磁的障害等の敷地及び敷地周辺のは爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空 状況から生じうる事故を含む。
機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
（安全設備）
第１４条（安全設備）
第十四条
３ 第２項に規定する「想定される全ての環境条件」
２ 安全設備は、設計基準事故時及び当該事故に至 とは、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及るまでの間に想定される全ての環境条件において、 び設計基準事故時において、所定の機能を期待さ
その機能を発揮することができるよう、施設しなけれ れている構築物、系統及び機器が、その間にさらさばならない。
れると考えられる全ての環境条件のことで、格納容器内の安全設備であれば通常運転からＬＯＣＡ（冷却材喪失事故）時までの状態において考えられる圧力、温度、放射線、湿度をいう。

24©Atomic Energy Association 2023

規則

解釈第３５条（安全保護装置）
４ デジタル安全保護系の適用に当たっては、日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に 関 す る 規 程 」 （ JEAC 4620-2008 ） （ 以 下「JEAC4620」という。）５．留意事項を除く本文、解説－４から６まで、解説－８及び解説－１１から１８まで
並びに「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針」（JEAG 4609-2008）本文及び解説－９に以下の要件を付したものによること。ただし、「ディジタル」は「デジタル」と読み替えること。

（安全保護装置）
第三十五条 発電用原子炉施設には、安全保護装
置を次に定めるところにより施設しなければならない。

（３）JEAC4620 の４．８における「想定される電源擾
乱、電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮した設計とすること」を「想定される電源擾乱、サージ電圧、電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮して設計し、その設計による対策の妥当性が十分であることを確証すること」と読み替え
ること。

2．規格
JEAC4620 安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程 （抜粋）JEAC4620-2008
4.8 環境条件
ディジタル安全保護系は，期待される安全機能に応じて必要な耐震性，耐サージ性を有するとともに，火災防護上の措置，設置される場所における予想温度，湿度，放射線量，想定される電源擾乱，
電磁波等の外部からの外乱・ノイズの環境条件を考慮した設計とすること。 (解説-8)(解説-8) 耐サージ性のみ抜粋
耐震性，耐サージ性，火災防護上の措置については，以下の規格，指針を参照する。
耐サージ性：「原子力発電所の耐雷指針：JEAG4608-2007」（参考）JEAC4620-2020
4.9 外的要因
4.9.1 環境条件
ディジタル安全保護系は，次の環境条件を考慮した設計とすること。
・設置される場所における予想温度，湿度，放射線量
・想定される電源じょう乱，サージ電圧，電磁波等の外部からの外乱・ノイズ
4.9.4 設計の確証
4.9.1 及び 4.9.2 で要求された設計による対策が適格であることを確証すること。（解説-11）（解説-11）外的要因（設計の確証）
確証することとは，型式試験，使用実績，解析，又はこれらを組み合わせること等により，設計による対策が適格であることを確認することをいう。

25©Atomic Energy Association 2023

参考資料 3 ＥＭＣに関する海外原子力規制・規格
参考資料３では，EMC に関する欧米の規制規格として米国の RG1.180 Rev2 および国際規格 IEC 62003 Eｄ
2.0 の調査結果を以下にまとめる。

1. 米国の NRC 規制ガイド RG1.180 Rev.2
米国では RG1.180 を上位図書として，MIL-STD や IEC 61000 シリーズをエンドースしている。以下にその概要を示す。

1.1 RG1.180 で要求されるイミュニティ試験条件
米国 RG1.180 でエンドースしている MIL-STD と IEC 規格を組み合わせて実施すべきイミュニティ試験について図 1.1-1 に示す。また，これらエンドースしている規格の詳細試験条件を表 1.1-1 に示す。

EMI/RFI Susceptibility
Baseline

Alternate

MIL-STD

IEC

Power
Conducted

Radiated

CS101
CS114

Signal
CS114
CS115
CS116

Power

Signal61000-4-6
61000-4-13
61000-4-16

61000-4-6

RS101※
RS103※：Omission based on proximity to magnetic field emitters

61000-4-16
61000-4-4
61000-4-5
61000-4-12

61000-4-8※
61000-4-9※
61000-4-10※
61000-4-3(出典：RG1.180)
図 1.1-1 RG1.180 で要求される MIL-STD と IEC 規格の組み合わせ

表 1.1-1 米国 RG.1.180 で要求されるイミュニティ試験条件
項目
試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）
MIL-STD-461
CS101

伝導性妨害感受性，電源線

CS114

伝導性妨害感受性，バルクケ
ーブル注入

CS115

伝導性妨害感受性，バルクケ
ーブル注入，インパルス励振

周波数範囲：30 Hz～150 kHz
試験値：・Source Voltage > 28V
136dBμV@30 Hz ～ 5 kHz，106.5dBμV@150 kHz
・Source Voltage ≦ 28V
126dBμV@30 Hz ～ 5 kHz，96.5dBμV@150 kHz
周波数範囲：10 kHz ～ 30 MHz
試験値：
49dBμA@10 kHz, 72.5dBμA@150 kHz
97dBμA@150 kHz ～ 30MHz
周波数範囲：インパルス信号
繰り返し周期 30Hz, 1 分間, 試験値：5A
26©Atomic Energy Association 2023

CS116RS101
RS103
IEEE std C62
IEEE std
C62.41.1
IEEE std
C62.41.2
IEEE std
C62.45

IEC 61000
4-2

4-3
4-4

項目
伝導性妨害感受性，減衰正弦波過渡電流，ケーブル及び電源線
磁界に関する放射性妨害感受性
電界に関する放射性妨害感受性

試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）
周波数範囲：10 kHz ～ 100 MHz
試験値：
0.1A@10kHz, 10A@1MHz～30MHz, 3A@100MHz
周波数範囲：30 Hz ～ 100 kHz
試験値：180dBpT@30Hz～60Hz, 116dBpT@100kHz
周波数範囲：30 MHz ～ 10 GHz
試験値：10V/m(rms)

低電圧(1000V 以下)AC 電源のサージ環境
低電圧(1000V 以下)AC 電源のサージ特性
低電圧(1000V 以下)AC 電源に接続される機器に対するサージ試験＜リング波＞
・開回路電圧立ち上がり時間：0.5μs
継続時間：100kHz リング＜コンビネーション波＞
・開回路電圧立ち上がり時間：1.2μs
継続時間：50μs
・短絡電流立ち上がり時間：8μs
継続時間：20μs＜EFT バースト＞
・パルス(15ms バースト)立ち上がり時間：5ns
継続時間：50ns

静電気放電に対するイミュニテ
ィ試験

試験レベル:Level 4
気中放電±15kV
接触放電±8kV
周波数範囲：26 MHz ～ 6 GHz
試験レベル：Level 3, 試験強度：10V/m＜Low withstand＞
試験レベル：Level 3, ピーク電圧：1kV, 繰り返し周波数：5or 100 kHz＜Moderate withstand＞
試験レベル：Level 4, ピーク電圧：2kV, 繰り返し周波数：5or 100 kHz＜Low withstand＞
試験レベル：Level 3, 開回路試験電圧：2 kV
短絡電流：1 kA＜Moderate withstand＞
試験レベル：Level 4, 開回路試験電圧：4 kV
短絡電流：2 kA
周波数範囲：150 kHz ～ 80 MHz
試験レベル：Level 3, 試験電圧：140 dBμV

放射無線周波電磁界に対する
イミュニティ試験
電気的ファストトランジェント／
バーストに対するイミュニティ試験

4-5

サージに対するイミュニティ試
験

4-6

無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニ
ティ試験
電源周波数電磁界に対するイ
ミュニティ試験4-8

4-9

パルス磁界に対するイミュニテ
ィ試験

周波数範囲：50 Hz ～ 60 kHz
試験レベル：Class 4, 試験強度：30A/m(152dBpT),
300A/m(172dBpT)
周波数範囲：50/60 Hz ～ 50 kHz
試験レベル：Class 4, 試験強度：300A/m(172dBpT)
27©Atomic Energy Association 2023

4-10
4-12

項目
減衰振動磁界に対するイミュニ
ティ試験
振動波に対するイミュニティ試
験

4-13

高調波に対するイミュニティ試
験4-16

伝導コモンモード妨害に対する
イミュニティ試験

試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）
周波数範囲：100 kHz ～ 1 MHz
試験レベル：Class 4, 試験強度：30A/m(152dBpT)（波形は規格内で指定）＜Low withstand＞
試験レベル：Level 2, 試験電圧：1 kV（first peak）＜Moderate withstand＞
試験レベル：Level 3, 試験電圧：2 kV（first peak）
試験レベル：Class 2
周波数範囲：16 Hz ～ 2.4 kHz
高調波番号ごとの試験電圧は，IEC 61000 4-13 を参照。
試験レベル：Level 3＜直流＞
連続妨害：10V, 短時間妨害：100V＜交流＞
10～1V (15Hz～150 kHz), 1V(150Hz～1.5kHz),
1～10V(1.5kHz～15kHz), 10V(15kHz～150kHz)

1.2 RG1.180 で要求されるエミッション試験条件
RG1.180 でエンドースしている MIL-STD と IEC 規格を組み合わせて実施すべきエミッション試験について図1.2-1 に示す。また，これらエンドースしている規格の詳細試験条件を表 1.2-1 に示す。

EMI/RFI Emissions

Conducted

Radiated

MIL-STD

IEC+MIL-STDl

CE101

61000-6-4

CE102

CE101

RE101

CE102

RE102

IEC
61000-6-4

or

CE102

or

(150kHz-10MHz)(10kHz-150kHz)

RE102

RE101

Baseline

MIL-STD

Alternate#1

Alternate #2 (*)

Alternate #3 (*)(*) with low-frequency test exemptions(出典：RG1.180)
図 1.2-1 RG1.180 で要求される MIL-STD と IEC 規格の組み合わせ
RG1.180 では，IEC 規格の IEC 61000 6-4 をエンドースしているが，MIL-STD で要求している範囲を網羅しているわけではないため，図 1.2-1 に示すように MIL-STD と組み合わせた試験を要求している。

28©Atomic Energy Association 2023

表 1.2-1 米国 RG.1.180 で要求されるエミッション試験条件
項目
試験条件概要（詳細な試験条件は，各規格を参照）
MIL-STD-461
CE101

低周波領域における伝導性妨
害放出，電源線

CE102

高周波領域における伝導性妨
害放出，電源線

RE101

磁界に関する放射性妨害放出

RE102

IEC 61000
6-4
CISPR 16
（2-1, 2-3）

電界に関する放射性妨害放出

工業環境における放射

周波数範囲：30 Hz～10 kHz
限度値：
DC power：130dBμA@30Hz，130dBμA@2kHz，95dBμ
A@10kHzAC power：120dBμA＠60 kHz，90dBμA＠1.15 kHz，
85dBμA＠10 kHz(≦1kVA)
AC power：90dBμA＠120 kHz，90dBμA＠1.15 kHz，
85dBμA＠10 kHz(>1kVA)【除外条件】
・機器の電力品質要件(設計要件)が既存の電源と整合性が取れている，また設計変更は電源品質管理が含まれていること。
・機器が既存の配電系統に 5%の全高調波歪み，又は技術的根拠に基づいて設定された電力品質基準を超える
歪みを新たに加えないこと。
周波数範囲：10 kHz ～ 10 MHz
限度値：
100dBμV@10 kHz，
79dBμV@112 kHz～500 kHz，
73dBμV@500 kHz～10 MHz
周波数範囲：30 Hz～100 kHz
限度値：
160dBpT@30 Hz，90dBpT@100 kHz【除外条件】
対象設備が設置してあるエリアに磁場に影響を与える機
器が置いていないこと。
周波数範囲：2 MHz～10 GHz
限度値：
59dBμV/m@2 MHz～25 MHz，
80dBμV/m@10 GHz
周波数範囲：150 kHz ～ 30 MHz
周波数範囲：30 MHz ～ 6 GHz
限度値：
79dBμV/m＠150 kHz～500 kHz
73dBμV/m@500 kHz～30 MHz
40dBμV/m@30 MHz～230 MHz (at 10m)47dBμV/m@230 MHz～1 GHz (at 10m)

また NRC スタッフは，これらのテスト方法は，発電所に設置している safety-related I&C 及び non-safetyrelated I&C の両方について適用可能なエミッション試験方法であるとしている。これは，safety-related の設備に non-safety-related の設備の放射が影響を与える場合があるためであり，safety-related が設置されている
環境を評価する必要があるとしている。

29©Atomic Energy Association 2023

2. 国際規格 IEC 62003 Ed2.0
IEC では，原子力発電所向けに IEC 62003 にて EMC に関する試験条件を定め，IEC 61000 シリーズへの適合を要求している。

2.1 IEC 62003 で要求されるイミュニティ試験条件
IEC 62003 でエンドースしているイミュニティ規格の詳細試験条件を表 2.1-1 に示す。
表 2.1-1 国際規格 IEC 62003 で要求されるエミッション試験条件
項目
試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）
IEC 61000
4-2

静電気放電に対するイミュニテ
ィ試験

4-3

放射無線周波電磁界に対する
イミュニティ試験

4-4

電気的ファストトランジェント／
バーストに対するイミュニティ試
験

■筐体
試験レベル:Level 4
気中放電±15kV
接触放電±8kV■筐体
周波数範囲：80 MHz ～ 6 GHz
試験レベル：Level 3, 試験強度：10V/m■制御・信号ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3,
ピーク電圧：1kV
繰り返し周波数：5 or 100 kHz＜Interface type3＞
試験レベル：Level 4,
ピーク電圧：2kV
繰り返し周波数：5 or 100 kHz■AC 電源ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3,
ピーク電圧：2kV
繰り返し周波数：5 or 100 kHz＜Interface type3＞
試験レベル：Level 4,
ピーク電圧：4kV
繰り返し周波数：5 or 100 kHz■DC 電源ポート
同上【除外条件】
3m 未満のケーブルは除外。(制御・信号ポート)

30©Atomic Energy Association 2023

4-5

項目
サージに対するイミュニティ試
験

4-6

無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニ
ティ試験

4-8

電源周波数電磁界に対するイ
ミュニティ試験4-9

パルス磁界に対するイミュニテ
ィ試験

4-10

減衰振動磁界に対するイミュニ
ティ試験

試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）■制御・信号ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 2,
試験電圧：0.5kV(line-line)，1kV(line-ground)＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3,
試験電圧：2kV(line-line)，2kV(line-ground)■AC 電源ポート＜Interface type2＞，＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3,
試験電圧：1kV(line-line)，2kV(line-ground)■DC 電源ポート
同上【除外条件】
10m 未満のケーブルは除外。(制御・信号ポート)
周波数範囲：150 kHz ～ 80 MHz＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3, 試験電圧：140 dBμV
＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3, 同上■筐体
周波数範囲：50 Hz and 60 Hz
試験レベル：Level 3,
試験強度：10 A/m(連続磁界), N/A(短時間磁界)【除外条件】
磁場に感受性の強い機器を含むデバイスを含んでいる機器のみが対象（ex:ホール素子，磁場センサー等）■筐体
試験レベル：Level 3, 試験強度：100 A/m【除外条件】
・磁場に感受性の強い機器を含むデバイスを含んでいる
機器のみが対象（ex:ホール素子，磁場センサー等）
・落雷や高電流の電源障害から電流を流す可能性のある導体の近くに置いている機器のみが対象■筐体
試験レベル：Level 3, 試験強度：10 A/m【除外条件】
・磁場に感受性の強い機器を含むデバイスを含んでいる
機器のみが対象（ex:ホール素子，磁場センサー等）
・中高電圧のバススイッチング近傍の機器のみが対象

31©Atomic Energy Association 2023

4-11
4-34

項目
電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験(低電圧 AC)

4-12振動波に対するイミュニティ試
験

4-13

高調波に対するイミュニティ試
験

試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）■AC 電源ポート◆電圧ディップ＜Interface type2＞
0% UT(1cycle), 40% UT(10/12cycle), 70% UT(25/30cycle)＜Interface type3＞
0% UT(1cycle), 40% UT(10/12cycle), 70% UT(25/30cycle)（ここで，10/12cycle＝50Hz で 10cycle／60Hzで 12cycle，UT=試験電圧）◆短時間停電＜Interface type2＞
0%UT(250/300cycle)＜Interface type3＞
0%UT(250/300 cycle)【除外条件】
・低電圧 AC 出力電源ポートがない場合
・適切な電源品質管理がされている場合■制御・信号ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3,
試験電圧(first peak)：1kV(line-line), 2 kV(line-ground)＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3, 同上■AC 電源ポート
同上■DC 電源ポート
同上
波形の詳細は，IEC 61000 4-12 を参照。
【除外条件】
10m 未満のケーブルは除外。(制御・信号ポート)■AC 電源ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3◆組み合わせ高調波◆周波数掃引
◆個別高調波／中間高調波試験手順や波形の詳細は IEC 61000 4-13 を参照。
【除外条件】
適切な電源品質管理がされている場合

32©Atomic Energy Association 2023

4-14

項目
1 相あたりの入力電流が 6A 以
下の機器のための電圧変動に対するイミュニティ試験

4-16

伝導コモンモード妨害に対する
イミュニティ試験

4-17

リップルに対するイミュニティ試
験

試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）■AC 電源ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3
Un：⊿U = ±12%Un, Un-10%Un：⊿U = +12%Un
Un+10%Un：⊿U = -12%Un（ここで，Un=公称電圧）＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3 ，同上
波形の詳細は，IEC 61000 4-14 を参照。
【除外条件】
適切な電源品質管理がされている場合■制御・信号ライン＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3◆電源周波数（直流並びに 50Hz 及び 60Hz）
連続妨害：10V, 短時間妨害：100V◆15Hz～150kHz の周波数範囲
10～1V (15Hz～150 kHz), 1V(150Hz～1.5kHz),
1～10V(1.5kHz～15kHz), 10V(15kHz～150kHz)＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3，同上
■AC 電源ポート
同上■DC 電源ポート
同上【除外条件】
30m を超える電線のみ対象。
■DC 電源ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3,
試験電圧：Udc×10%(peak to peak)（ここで，Ud.c=公称電圧）＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3，同上
試験波形は，IEC 61000-4-17 参照。
【除外条件】
適切な電源品質管理がされている場合

33©Atomic Energy Association 2023

4-18

項目
減衰振動波に対するイミュニテ
ィ試験

4-28

電源周波数変動に対するイミュ
ニティ試験

4-29

電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験(低電圧 DC)

試験条件概要 （詳細な試験条件は，各規格を参照）■制御・信号ポート＜Interface type2＞
試験不要＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3◆Slow damp
試験電圧：1kV(line-line)，2kV(line-ground)
周波数：100kHz or 1MHz
◆Fast damp
試験電圧：2kV(line-ground)
周波数：3MHz, 10MHz or 30MHz(fast damp)■AC 電源ポート
同上■DC 電源ポート
同上【除外条件】
中高電圧のバススイッチ近傍の機器のみが対象。
ケーブルが中高電圧のスイッチング装置と関連がある場
合のみが対象（制御・信号ポート）■AC 電源ポート＜Interface type2＞
試験レベル：Level 3, 周波数偏差：+4%, -6%,
変動時間：10s＜Interface type3＞
試験レベル：Level 3, 同上【除外条件】
適切な電源品質管理がされている場合■DC 電源ライン＜Interface type2＞
電圧ディップ：40% UT(10ms), 70% UT(10ms)
短時間停電：0% UT（20ms）＜Interface type3＞
電圧ディップ：40% UT(10ms), 70% UT(10ms)
短時間停電：0% UT（20ms）【除外条件】
・適切な電源品質管理がされている場合
・低電圧 DC 出力電源ポートは対象外

Interface type は，IEC 61000-6-5 や IEC 62003 にて図 2.1-1 で示されるとおり定められている。

34©Atomic Energy Association 2023

4

Protected
area

Process area(not involved in theelectrical process)

2
2

1

2
2

Control
room
area

3

2

Process area
(involved in theelectrical process)Interface area

Outside
area

2

3

3

Substation / HV
area

4
4

4

Inside protected
area

Inside interface and/or control
room and/or process area not
involved in the electrical process

Inside or from processarea involved in theelectrical process

Connections for outside(HV area external
communications)

Key interface types
1 Inside protected area
2 Inside interface and/or control ｒoom and/or process area not involved in the electrical process
3 Inside or from process area involved in the electrical process
4 Connections from outside(HV area external telecommunications)(出典：IEC 62003)
図 2.1-1 インターフェイスタイプについて

35©Atomic Energy Association 2023

2.2 IEC 62003 で要求されるエミッション試験条件
国際規格 IEC 62003 でエンドースしているエミッション規格の詳細試験条件を表 2.2-1 に示す。
表 2.2-1 IEC 62003 で要求されるエミッション試験条件
項目
試験条件概要（詳細な試験条件は，各規格を参照）
IEC 61000
6-4

工業環境における放射＜放射性放出＞
周波数範囲：30 MHz ～ 6 GHz
限度値：
40dBμV/m@30 MHz～230 MHz (at 10m, quasi-peak)
47dBμV/m@230 MHz～1 GHz (at 10m, quasi-peak)
76dBμV/m@1 GHz～3 GHz (at 3m, peak)
56dBμV/m@1 GHz～3 GHz (at 3m, average)
80dBμV/m@3 GHz～6 GHz (at 3m peak)
60dBμV/m@3 GHz～6 GHz (at 3m, average)＜伝導性放出＞
周波数範囲：150 kHz ～ 30 MHz
限度値：
・低電圧 AC
79dBμV@150 kHz～500 kHz (quasi-peak)
66dBμV@150 kHz～500 kHz (average)
73dBμV@500 kHz～30 MHz (quasi-peak)
60dBμV@500 kHz～30 MHz (average)
・低電圧 DC
89dBμV@150 kHz～500 kHz (quasi-peak)
76dBμV@150 kHz～500 kHz (average)
83dBμV@500 kHz～30 MHz (quasi-peak)
70dBμV@500 kHz～30 MHz (average)

IEC 62003 でも，米国同様に IEC 61000 6-4 への適合を要求している。また，安全系だけでなく，安全上重要な系統の設備に対してもエミッションの試験条件要求がある。

36©Atomic Energy Association 2023

参考資料 4 一般産業向け規格との比較

図 1-1 IEC 62003 と一般産業向け規格の双方に求められる水準の適用領域の比較

表 1-1 IEC 62003 と一般産業向け規格との試験・測定項目の比較
JIS 化済み

37©Atomic Energy Association 2023

発行者 ：原子力エネルギー協議会
問合せ先：contact@atena-j.jp©Atomic Energy Association 2023