Ⅰ．定期検査項目（Ｈ２８国土交通省告示第７２３号より）

最終改正：令和2年4月

国土交通省告示第508号

1 防火扉
検査項目

番号

検査事項

検査方法

設置場所の周囲状 閉鎖の障害となる物品の放目視により確認する。
況置の状況

(1)
(2)

扉の取付けの状況
防火扉(3)

扉、枠及び金物目視又は触診により確認する。

扉、枠及び金物の劣化及び目視により確認する。
損傷の状況

判定基準
物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。
取付けが堅固でないこと。
変形、損傷又は著しい腐食があること。

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

運動エネルギーが10Jを超えること又は閉鎖力が150Nを超えること。

設置位置

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(ⅰ)
及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

(6)

感知の状況

(16)の項又は(17)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

適正な時間内に感知しないこと。

(7)

温度ヒューズ装置 設置の状況

目視により確認する。

温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

スイッチ類及び表示灯の状目視により確認する。
況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

結線接続の状況

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

(10)

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

(11)

予備電源への切り替えの状 常用電源を遮断し、作動の状況を確認
況する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

（13）

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。

容量が不足していること。

（14）

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

(4)

危害防止装置(5)

作動の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器

連動機
構

(8)
(9)

連動制御器

（12）

連動機構用予備電源

自動閉鎖装置（15）（16）
総合的な作動の状況（17）閉鎖した防火扉を、連動制御器による再ロック防止機構の作動の 復旧操作をしない状態で閉鎖前の位置状況に戻すことにより、作動の状況を確認する。

防火扉の閉鎖の状況

防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。

煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉((17)の項の点防火扉が正常に閉鎖しないこと又は連検が行われるものを除く。)の作動の状動制御器の表示灯が点灯しないこと若況を確認する。ただし、連動機構用予しくは音響装置が鳴動しないこと。
備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

防火区画(建築基準法施行令
当該区画のうち一以上を対象として、(昭和25年政令第338号。以
煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動下「令」という。)第112条
させ、複数の防火扉の作動の状況及び第11項から第13項までの規その作動による防火区画の形成の状況
定による区画に限る。)の形を確認する。
成の状況

防火扉が正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が正常に点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。

２ 防火シャッター
検査項目

検査事項

(1)

設置場所の周囲状 閉鎖の障害となる物品の放況
置の状況

(2)

軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況

(3)

(4)

駆動装置((2)の項 スプロケットの設置の状況から(4)の項までの点検について 軸受け部のブラケット、ベは、日常的に開閉 アリング及びスプロケットするものに限又はロープ車の劣化及び損る。)
傷の状況

検査方法

判定基準

目視により確認する。

物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。

目視、聴診又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

目視により確認する。

巻取りシャフトと開閉機のスプロケッ
トに心ずれがあること。

目視、聴診又は触診により確認する。

変形、損傷、著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。

(5)

ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況

目視、聴診又は触診により確認する。

腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。

(6)

スラット及び座板の劣化等の状況

防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。

スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。

吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況

目視又は触診により確認する。

変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

ケースに外れがあること。

まぐさ及びガイド劣化及び損傷の状況
レール目視により確認する。

まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。

(7)
(8)

(9)

防 カーテン部
火シャッ
タ ケースー(10)

危害防止用連動中継器の配線の状況

目視により確認する。

劣化、損傷又は脱落があること。

(11)

危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

(12)

危害防止装置用予備電源の容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。

容量が不足していること。

(13)

座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況

目視により確認するとともに、座板感知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。

変形。損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。

作動の状況

防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。

運動エネルギーが10Jを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が5cmを超えること又は防火シャッターが再降下しないこと。

設置位置

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(ⅰ)
及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

感知の状況(26)の項又は(27)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

適正な時間内に感知しないこと。

危害防止装置

(14)

(15)
連
煙感知器、熱煙複動合式感知器及び熱機感知器
構
(16)

(17)

目視により確認する。

温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

スイッチ類及び表示灯の状
況

目視により確認する。

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

結線接続の状況

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

予備電源への切り替えの状況

常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。

容量が不足していること。

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

設置の状況

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

防火シャッターの閉鎖の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター((27)
防火シャッターが正常に閉鎖しないこの項の点検が行われるものを除く。)のと又は連動制御器の表示灯が点灯しな作動の状況を確認する。ただし、連動いこと若しくは音響装置が鳴動しない
機構用予備電源ごとに、少なくとも一こと。
以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

温度ヒューズ装置 設置の状況

(18)
(19)
連動制御器
(20)
連(21) 動機構
(22)

連動機構用予備電源

(23)
(24)

(25)

自動閉鎖装置

手動閉鎖装置(26)

総合的な作動の状況(27)

当該区画のうち一以上を対象として、防火区画(令第112条第11項
煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動から第13項までの規定によさせ、複数の防火シャッターの作動のる区画に限る。)の形成の状状況及びその作動による防火区画の形
況成の状況を確認する。

防火シャッターが正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が点灯しないこと若しくは音響装置が鳴動しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。

３ 耐火クロススクリーン
検査項目

検査事項

検査方法

(1)

設置場所の周囲状 閉鎖の障害となる物品の放目視により確認する。
況置の状況

(2)

駆動装置

(3)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

ケース

腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。

耐火クロス及び座板の劣化 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視及び損傷の状況により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

吊り元の劣化及び損傷並び目視又は触診により確認する。に固定の状況

変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

ケースに外れがあること。

目視により確認する。

まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。

目視により確認する。

劣化、損傷又は脱落があること。

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。

容量が不足していること。

まぐさ及びガイド劣化及び損傷の状況
耐 レール
火クロ
危害防止用連動中継器の配ス
線の状況
ス
危害防止装置用予備電源のク劣化及び損傷の状況リー
危害防止装置用予備電源のン
容量の状況

(10)

目視により確認するとともに、座板感座板感知部の劣化及び損傷知部を作動させ、耐火クロススクリー並びに作動の状況ンの降下が停止することを確認する。

変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火クロススクリーンの降下が停止しないこと。

イ 巻取り式
耐火クロススクリーンの閉鎖時間をス
トップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、座板感知部の作動により耐火クロススクリーンの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除し、耐火クロススクリーンが再降下することを確認する。

運動エネルギーが10Jを超えること、座板感知部が作動してからの停止距離が5cmを超えること又は耐火クロススクリーンが再降下しないこと。

ロ バランス式
耐火クロススクリーンの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを確認するとともに、プッシュプルゲー
ジ等により閉鎖力を測定する。

運動エネルギーが10Jを超えること又は閉鎖力が150Nを超えること。

設置位置

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(ⅰ)
及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

感知の状況(22)の項又は(23)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

適正な時間内に感知しないこと。

危害防止装置

(11)

作動の状況

(12)

連
煙感知器、熱煙複動合式感知器及び熱機感知器
構(13)

物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。

ローラチェーンの劣化及び目視、聴診又は触診により確認する。
損傷の状況

カーテン部
(4)

判定基準(14)スイッチ類及び表示灯の状目視により確認する。
況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

(15)

結線接続の状況目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

(16)

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

(17)

予備電源への切り替えの状 常用電源を遮断し、作動の状況を確認況する。

連動制御器

連
(18) 動劣化及び損傷の状況連動機構用予備電機 源(19) 構
容量の状況
(20)

(21)

自動閉鎖装置手動閉鎖装置(22)

総合的な作動の状況

(23)

設置の状況

設置の状況

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。

容量が不足していること。

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、全ての耐火クロススクリーン((23)の項の点検が行われるも 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖し耐火クロススクリーンの閉 のを除く。)の作動の状況を確認する。 ないこと又は連動制御器の表示灯が点鎖の状況
ただし、連動機構用予備電源ごとに、 灯しないこと若しくは音響装置が鳴動少なくとも一以上の耐火クロススクしないこと。
リーンについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

当該区画のうち一以上を対象として、防火区画(令第112条第11項
煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動から第13項までの規定によさせ、複数の耐火クロススクリーンのる区画に限る。)の形成の状作動の状況及びその作動による防火区
況
画の形成の状況を確認する。

耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しないこと、連動制御器の表示灯が正常に点灯しないこと又は音響装置が鳴動しないこと及び防火区画が適切に形成されないこと。

４ ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
検査項目

検査事項

検査方法

判定基準

(1)

設置場所の周囲状 作動の障害となる物品の放目視により確認する。
況置の状況

物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。

（2）

散水ヘッド

散水ヘッドの設置の状況

目視により確認する。

水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。

(3)

開閉弁開閉弁の状況目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

排水の状況

次に掲げる方法のいずれかによる。
イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、放水し、排水の状況を目視により確認する。
ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する。

排水が正常に行われないこと。

(4)

排水設備

(5)
ドレ
（6） ンチャ(7) ー等水源

貯水槽の劣化及び損傷、水目視により確認する。
質並びに水量の状況

変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。

給水装置の状況

変形、損傷又は著しい腐食があること。

目視により確認する。

ポンプ制御盤のスイッチ類
目視又は作動の状況により確認する。
及び表示灯の状況

スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。

(8)

結線接続の状況

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

(9)

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

(10)

ポンプ及び電動機の状況

目視又は触診により確認する。

回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。

加圧送水装置(11)

加圧送水装置用予備電源へ 常用電源を遮断し、作動の状況を確認の切り替えの状況する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

(12)

加圧送水装置用予備電源の目視により確認する。
劣化及び損傷の状況

変形、損傷又は著しい腐食があること。

(13)

加圧送水装置用予備電源の 予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量の状況視により確認する。

容量が不足していること。

(14)

圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の 目視又は作動の状況により確認する。
状況

変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。

設置位置目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ(2)(ⅰ)
及び(ⅱ)に掲げる場所に設けていないこと。

感知の状況(25)の項又は(26)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

適正な時間内に感知しないこと。

(15)
煙感知器、熱煙複連合式感知器及び熱動感知器(火災感知機用ヘッド等の感知
構装置を含む。)
（16）

(17)
(18) 連動制御器
機(19) 構(20)(21)

連動機構用予備電源(22)連(23) 動 自動作動装置
機
構
(24)

手動操作装置(25)

総合的な作動の状況(26)

スイッチ類及び表示灯の状目視により確認する。
況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

結線接続の状況目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

予備電源への切り替えの状 常用電源を遮断し、作動の状況を確認況する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目視により確認する。

容量が不足していること。

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

設置の状況

次のいずれかの方法により全てのドレンチャー等((26)の項の点検が行われるものを除く。)の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状ドレンチャー等が正常に作動しないこドレンチャー等の作動の状 態で作動の状況を確認する。と又は制御盤の表示灯が点灯しないこ況
イ 放水区域に放水することができると。
場合にあっては、煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法
ロ 放水区域に放水することができな
い場合にあっては、放水試験による方法

当該区画のうち一以上を対象として、防火区画(令第112条第11項(25)の項の検査方法イ又はロに掲げるから第13項までの規定によ方法により複数のドレンチャー等の作る区画に限る。)の形成の状動の状況及びその作動による防火区画
況の形成の状況を確認する。

ドレンチャー等が正常に作動しないこと、制御盤の表示灯が点灯しないこと又は防火区画が適切に形成されないこと。