UPS(無停電電源装置)の接続(TN形番)
UPS および制御ソフトウェアの基準【UPS の導入にあたって】
・ UPS を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。
・ 業務停止の影響を考慮し、サーバーを分散して接続するなどシステム構築段階から配慮が必要です。
・ ラックに複数台 UPS を実装すると装置周囲温度が上昇する場合があります。各 UPS 装置間を 1U 以上
間隔空けて実装することで、温度上昇を抑える効果があります。
・ 3000VA 以下の UPS は常時商用方式(ラインインタラクティブ方式)で、入力電源に対する感度の設定機能があります。感度設定を変更することにより、UPS の切替時間が長くなります。「高感度(出荷設定)」から感度を下げた場合、接続されているサーバー電源の瞬時停電耐力を超え、サーバーが停止する危険性があります。このため UPS 装置の感度設定は「高感度」設定で運用し、感度を低下させる場合は一時的な運用に留めるようにお願いいたします。
・ UPS のバッテリーは、充電しない状態で長期間保管したままにすると、過放電状態となり、バックアップ時間が短くなったり、使用できなくなったりすることがあります。長期間運用しないときや、保管するときは取扱説明書に記載された条件でバッテリー充電を実施してください。
・ 表示の希望小売価格は税別価格になります。

(1)UPS の選択
・ UPS の選択は UPS に接続する機器の消費電力(消費皮相電力(VA)および消費有効電力(W)のそれぞれ)の合計を算出し、その総消費電力とバッテリーバックアップ時間から選択してください。
・ 消費電力(消費皮相電力(VA)および消費有効電力(W))とバッテリーバックアップ時間との関係は、次頁以降の表のとおりです。
・ この値は目安です。使用環境、条件により多少変動します。また、バッテリーの寿命末期ではバッテリー動
作時間が初期値の約 50%となります。
・ バッテリーバックアップ時間は、バッテリーの寿命末期でのバッテリーバックアップ時間で算出してください。
・ UPS に接続する機器の消費皮相電力および消費有効電力の合計が、いずれも UPS の供給電力容量を超えた接続はできません。
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器の消費電力は、ハードウェア諸元等を参考に、最大消費電力値を使用してください。
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器の消費電力に、皮相電力(VA)のみ示されている場合は、その値を有効電力(W)として計算してください。(400VA→400W)
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器の消費電力に、有効電力(W) のみ示されている場合は、有効電力(W)に 1.4 を掛けた値を皮相電力(VA)として計算してください。(400W→560VA)
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器に、消費電流(A)のみ示されている場合は、消費電流 (A)に100 を掛けた値を皮相電力(VA)として計算してください。(12A→1200VA)
1

・ UPS に同一電源仕様(同一製品形番の電源)のサーバーを多数台接続する場合、UPS 製品の定格内の消費電力でシステム接続されていても、システム起動時に発生する始動電流が UPS 装置の許容値をオーバーし過負荷アラームが発生する場合があります。その場合は、UPS に接続する同一電源仕様(同一製品形番の電源)のサーバー接続台数を減らして UPS の過負荷アラームが発生しない構成に変更が必
要となります。システム構成の際はできるだけ消費電力に余裕をもった構成のご検討をお願いします。
皮相電力：交流電圧(V)と交流電流(A)との積で、単位は(VA)
有効電力：皮相電力の内、実際に消費される電力分で、単位は(W)
接続機器の消費電力とタワータイプ UPS のバッテリーバックアップ時間･フル充電時間(目安)［AC100V、増設バッテリー無し］
モデル(単位：分)

TN8180-68AT

TN8180-69TTN8180-66TTN8180-67T

容量VA/容量W
500/360
末期
VA
W 初期
100
70 95
47
22
200
140 4411300
210 22
7400
280 15
9
4
500
350
600
420
700
490
700
500
800
560
900
630
1000
700
1200
840
1400
980
1600
1120
2000
1400
2200
1540
2500
1750
3000
2700

750/500
初期
末期
81
40
38
19
21
10
14
7
9
4
6
3
5
2
5
2

1000/670
初期
末期
149
74
78
39
43
21
29
14
20
10
14
7
10
5
10
5
8
4
6
3

1500/980
初期
末期
249
124
136
68
80
42
57
28
42
21
31
15
24
12
23
11
19
9
15
7
12
6
9
4
6
3

6H

6H

6H

フル充電時間6H

2

接続機器の消費電力とラックタイプ UPS のバッテリーバックアップ時間・フル充電時間(目安)［AC100V、増設バッテリー無し］
モデル(単位：分)

TN8142-108T TN8142-100T TN8142-101T TN8142-102T

750/480
容量VA/容量W
VA
W
初期
末期
24
100
70 48
11
200
140 237300
210 155400
280 11
9
4
500
350
7
3
600
420
700
490
800
560
900
630
1000
700
1200
840
1400
980
1600
1120
2000
1400
2200
1540
2500
1750
3000
1850
3000
2100
3000
2400
3000
2700
フル充電時間6H

1200/1000
末期
58
40
25
15
13
10
7
6
4
3
3

1500/1200
初期
末期
176
88
108
54
53
26
38
19
28
14
23
11
19
9
16
8
13
6
12
6
8
4
7
3

6H

6H

初期
116
81
51
31
26
20
14
12
9
7
6

※黒色筐体モデルです。

3

3000/2700
初期
末期
170
85
143
71
116
58
89
44
62
31
41
20
36
18
31
15
26
13
24
12
19
9
15
7
12
6
9
4
7
3
6
3
5
2
4
2
3
1
2
1
6H

接続機器の消費電力とラックタイプ UPS のバッテリーバックアップ時間・フル充電時間(目安)［AC200V、増設バッテリー無し］ (単位：分)AC200Vモデル

TN8142-106T

容量VA / 容量W
VA
W
500
350
1000
700
1500
1050
2000
1400
2500
1750
3000
2100
3000
2500
3000
2700

3000/2700
初期
末期
91
45
41
20
24
12
17
8
10
6
9
4
6
3
5
2

フル充電時間6H＊ 充電時間は、完全放電時間からの目安であり、バッテリーの状況により時間が前後する場合があります。

注意 1:TN8180-67T、TN8142-101T は、AC 入力に標準入力プラグ(NEMA5-15P)を使用しています。標準入力
プラグ(NEMA5-15P)のままでは最大容量を使用することはできません(1200VA 以下まで使用可能)。最大容量(TN8180-67T は 1200VA～1500VA/980W、TN8142-101T は 1200VA～1500VA/1200W 以下)を必要とする場合は、20A のプラグおよびコンセントに変更工事が必要です。電源工事を行う場合は、担当営
業またはサービスセンタにお問い合わせください。
負荷0～1200VA
1200～1500VA

入力プラグ
NEMA5-15P
NEMA5-20P 相当

入力コンセント
NEMA5-15R
NEMA5-20R 相当

注意 2:TN8142-102T は、AC 入力に回し固定プラグ(NEMA L5-30P)を使用しています。回し固定プラグ(NEMA
L5-30P)のままでは最大容量を使用することはできません(TN8142-102T は 2400VA 以下まで使用可能)。
最大容量を必要とする場合は、本装置標準のプラグではなく、HARD WIRE による、端子台接続に変更工事が必要です。入力プラグおよび入力コンセント(端子台)の電源工事を行う場合は、担当営業またはサービスセンタにお問い合わせください。
負荷0～2400VA(TN8142-102T)
2400～3000VA(TN8142-102T)

入力プラグ
NEMA L5-30P
HARD WIRE

入力コンセント
NEMA L5-30R
端子台

注意 3：TN8142-106T は AC200V 入出力タイプの UPS です。AC 入力に回し固定プラグ(NEMA L6-20P)を使用
し、AC 出力に IEC コンセント(IEC320-C13×8、IEC320-C19×1)を実装しています。回し固定プラグ(NEMA
L6-20P)を接続するためにコンセント(NEMA L6-20R)設置電気工事が必要です。AC200V の負荷装置を接続する場合、UPS の IEC320-C13 または IEC320-C19 のコンセントに接続するか、AC200V/30A(NEM
A L6-30R)から AC200V/15A(NEMA L6-15R)コンセントに分配する電源タップ(TN8180-63T：L6-15R×8)を使用して AC200V を給電できます。AC100V の負荷装置を接続することはできません。また、商用電源のコンセント設置工事の際には、UPS 用と別に UPS から給電されている負荷装置プラグの UPS 保守時接続用に予備コンセントの追加設置が必要です。
装置
入力プラグ
TN8142-106T(3000VA-UPS) NEMA L6-20P
TN8180-63T(電源タップ)
NEMA L6-30P

出力コンセント
IEC320-C13×8、IEC320-C19×1
NAMA L6-15R×8 (AC200V)

尚、UPS は皮相電力(VA)、有効電力(W)両方の供給電力容量に注意してください。消費電力の計算方法については、「(1)UPS の選択」を参照して計算してください。

4

(2)制御ソフトウェアの選択※UPS の状態を適切に判断するために、制御ソフトウェアの導入を強く推奨いたします。

OS
Windows Server®
2008 / 2008R2
2012 / 2012R2
2016

Linux®(RHEL 6/7 など)

VMware ESXi™ *6

備考*1(サーバー直結接続)(LAN 経由接続)

COM port 経由で制御する場合

SmartUPS 用 SNMP カード経由で制御す

TUL1047-703T *1*2*4*5*9
ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)
(推奨)またはTUL1057-702T *5*9
PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

る場合
TUL1046-L01T
ESMPRO/AutomaticRunningController
Ver5.2
TUL1046-B02T
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2 *7
またはTUL1046-309T
ESMPRO/AC Lite Ver5.2 *10

TUL1057-702T *5*9
PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL4008-103T
ESMPRO/AutomaticRunningController
for Linux Ver4.0 *3

TUL1047-703T *1*2*5*9*11
ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)
(推奨)またはTUL1057-702T *5*9
PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1046-503T/513T *8
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバ
オプション Ver5.2 1/4 ライセンス

UPS との接続用ケーブルは、ソフトウェア
形番に含まれません。必要に応じて手配してください。*9

ESMPRO/UPSManager、PowerChute Business Edition は使用できません。

【UPS1 台を使用した ESXi 5.0
1 台構成のみの場合】
ACS4102A *8
ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0

ESMPRO/UPSManager Ver2.7 は、PowerChute Business Edition のみを使用する運用に比べ、優れた運用操作性を含む統合的な管理ができます。ESMPRO シリーズと連携し、統合運用管理もできます。

*2

ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Edition セット)には TUL1057-702T PowerChuteBusiness Edition Basic v9.1.1 が含まれています。

*3

UPS TN8142-100T/-101T/-102T/-106T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T を使用する場合、コントロール
コンセントグループ制御を行うことができません。すべてのコントロールコンセントグループは同じ
タイミングで電源供給停止/開始する動作となります。

*4

ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が使用可能になります。

*5

仮想化環境の対応 OS は、Windows Server® 2012/2012R2/2016、および vSphere ESXi™ 5.1/5.5/6.0/
6.5 です。

*6

VMware ESXi™の電源制御を行う際、VMware ESXi™に使用するライセンスに条件が発生します。
Standalone エディション、Single Server エディション等の無償版のライセンス製品では、電源制御が行えません。それぞれ Standard エディションなど有償ライセンス製品が必要です。

*7

TUL1046-L01T ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2 および TUL1046-B02T ESMPRO/ACEnterprise Ver5.2 をイン ストールする 場合は、イン ストール CD-ROM メディア媒体「TUL1046-408T
ESMPRO/Automatic RunningController CD 2.2」が必要です。

*8

VMware®構成の場合の構成例、注意事項については、「ESMPRO 構成ガイド」を参照してください。

*9

TN8142-100T/-101T/-102T/-106T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T を Windows Server® 2012/2012R2/
2016 使用サーバーに接続する場合は、USB ケーブル「TK410-248(1A)T UPS インタフェースキット(USB)」

5

も利用できます。
*10 サーバーと UPS が 1 台ずつの構成でのみ利用できます。使用可能な OS には条件があります。詳細は「ESMPRO 構成ガイド」を参照してください。
*11 ESMPRO/UPSManager マルチサーバエージェントは利用できません。
TN8180-68AT 無停電電源装置(500VA、PowerChute Business Edition、UPS インタフェースキット添付)購入の場合、または PowerChute Business Edition を単体で手配の場合
以下の製品を手配していただくことで、「PowerChute Business Edition」から「ESMPRO/UPSManager」にアップグレードができます。
TUL1047-912T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit

PowerChute Business Edition のライセンスについてPowerChute Business Edition では、使用する UPS 一台につき 1 ライセンスが必要です。
TN8180-80T UPS
インタフェース拡張ボードを使用して一台の UPS に複数のサーバーを接続して使用する場合に必要なPowerChute Business Edition のライセンスは、マスターサーバーにインストールする一つのみです。ス
レーブサーバーへの PowerChute Business Edition のインストールはマスターサーバーへインストールした PowerChute Business Edition の媒体を使用してください。

6

(3)ケーブルの選択
COM port 経由で制御
シングルサーバー構成の場合
使用 OS、ソフト
ケーブル
ESMPRO/UPSManager Ver2.7
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体添付のケ(PowerChute Business Edition セット)ーブルまたは UPS インタフェースキット(Windows Server®
(USB)(TK410-248(1A)T)※を使用してください。
2008/2008R2/2012/2012R2/2016 など)
または PowerChute Business Edition Basic v9.1.1(Windows Server®
2008/2008R2/2012/2012R2/2016、RHEL6/7 など)を使用する場合※UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)は、Windows Server® 2012/2012R2/2016 環境でのみ使用できます。
マルチサーバー構成の場合
UPS TN8142-100T/-101T/-102T/-106T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T でマルチサーバー構成の運用をする場合には、「ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント」、または「TN8180-80T UPS イ
ンタフェース拡張ボード」を利用します。前者の場合マスター以外のサーバーにケーブルは不要です。
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェントを使用する場合
管理サーバー

UM エージェント

サーバーと UPS との接続は、UPS 本体添付のケーブルま LAN による制御をするため、UPS と接続する
たは UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)※ ケーブルは不要です。
を使用してください。
TN8142-108T には使用できません※UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)は、Windows Server® 2012/2012R2/2016 環境でのみ使用できます。
※「ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント」は UPS TN8142-108T および、出荷停止
済み UPS に対応しておりません
TN8180-80T UPS インタフェース拡張ボードを使用する場合
使用ハードウェア

マスターサーバー

スレーブサーバー

TN8180-80T UPS インタフェース
拡張ボード※対応 UPS は、
TN8142-100T/-101T/-102T/-106T
TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T

各 UPS 本体に標準添付の通信ケーブル(黒)または
TK410-248(1A)T UPS インタフェースキット(USB)TN8180-80T UPS インタフェース
拡張ボードに標準添付のシリア
ルケーブル(白)7

UPS の接続上の注意事項
UPS オプション接続可能台数と出力コンセント数
接続可能枚数
無停電電源装置

SmartUPS 用 SNMP カード(TN8180-60T)

出力コンセント(口)UPS インタフェース拡張ボード(TN8180-80T)
タワータイプTN8180-68AT(500VA)

1

6

TN8180-69T(750VA)

1

6

TN8180-66T(1000VA)

1

8

TN8180-67T(1500VA)

1

8

TN8142-108T(750VA 1U)

1 ※2

4

TN8142-100T(1200VA 1U)

1

4

TN8142-101T(1500VA 2U)

1

6TN8142-102T(3000VA 2U)

1

8 ※1

TN8142-106T(3000VA 2U)

1

ラックマウントタイプ

8:AC200(IEC320-C13)
1：AC200(IEC320-C19)※1 8 口中 2 口は NEMA5-15/20 併用可能
※2 TN8180-80T UPS インタフェース拡張ボードには非対応

8

UPS のバッテリーテストについて
・ UPS のバッテリーテストには、PowerChute Business Edition から実施するバッテリーテストと UPS 単体で実施するバッテリーテストの 2 種類があります。
・ バッテリーテストの結果は、UPS の LED または LCD 表示、および ESMPRO/UPSManager・PowerChuteBusiness Edition の画面で確認できます。
UPS のバッテリー寿命について
・ UPS で使用しているバッテリーは消耗品で、通常使用状態(装置周囲温度)20℃環境でおよそ 3 年です。予防保全のためお早めの交換(2.5 年)をおすすめします。また、バッテリー寿命は負荷率や放電回数や周囲温度によって大きく(周囲温度が 40℃の場合 1.4 年)変化しますので、注意してください。
・ UPS への電力供給の停止が予め分かっている場合は、システムのシャットダウンだけではなく、バッテリーの消耗を防ぐために、UPS の運転を忘れずに停止してください。
・ ラックマウントタイプでは装置周囲温度が UPS の搭載されるラック内部温度となり、室温より 5～10℃高くなるため、ラック内部の温度を確認し、期待寿命を推定し早めのバッテリー交換を実施してください。
・ 寿命を過ぎたバッテリーを交換しないまま使用した場合、装置の故障や誤動作の原因となるばかりでなく、
バッテリー容器の劣化により液漏れを起こすことがあります。漏れた液には硫酸が混ざっていますので、発煙や火災の原因となります。
UPS バッテリーの寿命
装置周囲温度(注)期待寿命

バッテリー交換時期

20℃

3年

2.5 年

30℃

2.5 年

2年

40℃

1.4 年

1.2 年

(注)装置周囲温度は、装置側面にある通風口の近傍(2～5ｃｍ)の温度。ラックマウントタイプではラック内部の温度。

SmartUPS 用 SNMP カード経由で制御する場合(Windows Server® 2008/2008R2 / 2012/2012R2 / 2016)
SNMP カードを使用する場合は、ESMPRO/AutomaticRunningController および ESMPRO/ACEnterprise が必要です。
ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition は使用できません。
(Linux®(RHEL6/7 など))
SNMP カードを使用する場合は、ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux が必要です。
PowerChute Business Edition は使用できません。
UPS インターフェースケーブルの延長
UPS(TN8142-100T/-101T/-102T/106T、 TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T)に 標準 添 付の 接 続ケ ー ブル
(1.8m)は延長できません。これらの UPS で長いケーブル長が必要な場合は、別売りの UPS インタフェー
スキット(COM)(TK410-283(4A)T:4.5m)を使用してください。
また、UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)の延長はできません。
9

UPS(TN8142-108T)用接続ケーブル(TK410-313(1A)T:1.8m)、または TN8180-80T UPS インタフェース拡
張 ボー ド付 属の シリ アルケー ブル ( 白 )を延 長する場 合は 、UPS イ ン タフ ェー スキッ ト 延長ケー ブル(TN8580-15T:4.5m)を使用してください。延長ケーブルを 2 本以上使用した延長は不可です。
UPS 制御時の注意
シリアルポート、USB ポートまたは SmartUPS 用 SNMP カード(TN8180-60T)経由での制御はいずれかを選択し、同時に使用しないでください。
それぞの接続方法については、後述の「UPS 接続構成例」を参照してください。
マルチサーバー構成
後述の「UPS 接続構成例」を参照してください。
UPS の AC 入力ケーブル
・ UPS の AC 入力ケーブルは、タワータイプで 1.8m、ラックタイプで 2.4m です。
・ TN8142-102T を使用する場合は、AC 入力に大電流が流せる NEMA L5-30P コネクタを使用しており、通常の AC コンセントでは使用できないため、電源コンセントの工事が必要です。コンセントの工事は保守員または担当営業にご相談願います。
このプラグは 2400VA/2400W 迄使用できます。2400VA～3000VA/2700W の負荷接続の場合、入力プラグ(HARD WIRE)および入力コンセント(端子台)の変更工事が必要です。工事は保守員または担当営業に相談してください。
負荷

プラグ

コンセント

0～2400VA：TN8142-102T

NEMA L5-30P

NEMA L5-30R

2400VA～3000VA：TN8142-102T

HARD WIRE

端子台

尚、UPS は皮相電力(VA)、有効電力(W)両方の供給電力容量に注意してください。消費電力の計算方法については、「(1)UPS の選択」を参照してください。
・ TN8180-67T、TN8142-101T の製品名に記載された電力容量は電源コードなどの日本の規格により1200VA/840W(TN8142-101T:1200VA/980W)まで使用できます。
1200VA～1500VA/980W(TN8142-101T:1500VA/1200W)の負荷接続の場合、入力プラグ(20A)および入力コンセントの変更工事が必要です。工事は保守員または担当営業に相談してください。
負荷

プラグ

コンセント

0～1200VA

NEMA 5-15P

NEMA 5-15R

1200VA～1500VA

NEMA5-20P 相当

NEMA5-20P 相当

尚、UPS は皮相電力(VA)、有効電力(W)両方の供給電力容量に注意してください。消費電力の計算方法については、「(1)UPS の選択」を参照してください。
・ TN8142-106T は AC200V 入出力タイプの UPS です。AC 入力に回し固定プラグ NEMA L6-20P を使用し、AC 出力に IEC コンセント(IEC320-C13×8、 IEC320-C19×1)を実装しています。
回し固定プラグ(NEMA L6-20P)を接続するためにコンセント(L6-20R)取り付け電気工事が必要です。また、コンセント設置工事の際には、UPS 用と別に UPS から給電されている負荷装置プラグの UPS 保守時接続10用に予備コンセントの追加設置が必要です。AC200V の負荷装置を接続する場合、コンセント(L6-30R)から
AC200V/15A(L6-15R)コンセントに分配する電源タップ(AC200V)(TN8180-63T：L6-15R×8)が製品化されています。AC100V の負荷装置を接続することはできません。入力コンセントの電源工事を行う場合は、担当営業またはサービスセンタにお問い合わせください。
装置

プラグ

コンセント

TN8142-106T(3000VA-UPS)

NEMAL6-20P IEC320-C13×8、 IEC320-C19×1

TN8180-63T(電源タップ)

NEMAL6-30P NAMAL6-15R×8 (AC200V/15A)

電源タップ(TN8580-36T:4 口)を使用する場合
・ 電源タップ(TN8580-36T:4 口)を使用する場合は、各電源タップあたり 15A を越えないように機器を接続してください。
・ また電源タップを接続する UPS コンセント部の許容電力にも注意して下さい。
PowerChute Business Edition を使用する場合の注意制限事項
・ PowerChute Business Edition を使用する場合、UPS 最大スリープ時間は 14 日 23 時間 54 分です。
ただし、TN8142-100T(1200VA-1U)を使用する場合、UPS 最大スリープ時間は 14 日です。
・ 異なるバージョンの PowerChute Business Edition の混在について異なるバージョンの PowerChute Business Edition での相互監視は行えません。
なお、PowerChute Business Edition Basic v9.1.1 では、PowerChute Business Edition Basic v.9.0.1 のエージェントを管理することができます。ただし、形番が異なる PowerChute Business Edition を同一マシン
へインストールすることはできません。
・ PowerChute Business Edition と、ESMPRO/AutomaticRunningController を連 携 させ る た め に は 、
ESMPRO/UPSManager が必須となります。
・ 仮想化環境の対応OSはWindows Server® 2012/2012R2/2016、およびvSphere ESXi™ 5.1/5.5/6.0/6.5です。
・ Linux環境にてPowerChute Business Editionを使用する場合は、PowerChute Business Editionエージェ
ントの設定と監視を行うために、PowerChute Business Editionサーバおよびコンソールが必要となります。
Windowsマシンを準備しPowerChute Business Editionサーバおよびコンソールをインストールしてください。
・ TN8142-100T/-101T/-102T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T は PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。

11

バッテリーの届け出について

バッテリーの届け出
国内では、屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電曹数の積(バッテリー容量)) が 4800A・h・cell 以上のとき、消防法に基づき所轄の消防署への届出および審査を受けなければなりません。
内蔵バッテリーの容量
形番

製品名

定格容量×セル数(A・h・cell)

TN8180-68AT

無停電電源装置(500VA)

86.4

TN8180-69T

無停電電源装置(750VA)

86.4

TN8180-66T

無停電電源装置(1000VA)

144

TN8180-67T

無停電電源装置(1500VA)

204

TN8142-108T
TN8142-100T
TN8142-101T
TN8142-102T
TN8142-106T

無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)
無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)
無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)
無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)
無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)

108
162
216
240
300

計算例
計算には上表の値を使用してください。バッテリー容量(A・h・cell)の合計が 4800 A・h・cell 以上であるか確認
してください。
(例) 無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)(TN8142-100T) × 3 台→ 162 × 3 = 481 A・h・cell ： 規制対象外※上記計算例は一つの UPS システムについてのものです。電子計算機装置にも、停電対策のためにバッテリー内蔵装置やバッテリー装置があります。UPS や電子計算機装置に加え、他にも蓄電池設備がある場合はそれらについても考慮が必要です。

12

UPS 接続構成例
無 停電電 源装置(TN8142-108T/-100T/-101T/-102T/-106T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T)の構成例
UPS の選択は UPS に接続する機器の消費電力(消費皮相電力(VA)および消費有効電力(W)のそれぞれ)の合計を算出し、その総消費電力とバッテリーバックアップ時間から選択してください。

①基本的な構成(COM portまたはUSB port経由で制御 サーバー 1台：UPS 1台)
次の表から UPS 制御ソフト、ケーブルを選択

MAGNIAUPS

COM or USB■サーバー OS：Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016(以下のいずれかひと
つ必須)
形番

製品名

希望小売
価格
32,700 円

備考

希望小売
価格
17,200 円

備考

ESMPRO/UPSManager Ver2.7
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体(PowerChute Business Edition セット) *1
添付のケーブルまたは UPS インタフェ*2
ースキット(USB)(TK410-248(1A)T)を
TUL1057-702T PowerChute Business Edition Basic
17,200 円 使用してください。
v9.1.1 *2*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)は、Windows Server® 2012/2012R2/2016 環境のみサポー
トします。
TUL1047-703T■サーバー OS：Linux®(RHEL6/7 など)
形番
TUL1057-702T

製品名
PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルを使用してください。

■サーバー OS：Hyper-V 環境(ホスト OS)Windows Server® 2012/2012R2/2016(以下のいずれかひとつ必須)
形番

製品名

TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1057-702T

13

希望小売
価格
32,700 円
17,200 円

備考
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルを使用してください。

■サーバー OS：VMware ESXi™ 5.1(以下のいずれかひとつ必須)
形番

製品名

TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1057-702T

14

希望小売
価格
32,700 円
17,200 円

備考
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルを使用してください。

②デバイス増設ユニットを含む構成(COM portまたはUSB port経由で制御 サーバー 1台：デバイス増設ユニット1台：UPS 1台)
デバイス増設ユニット

MAGNIACOM or USB

次の表から UPS 制御ソフトまたはケーブルを選択

UPS■サーバー OS：Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016(以下のいずれかひと
つ必須)
形番

製品名

希望小売
価格
32,700 円

備考

希望小売
価格
17,200 円

備考

ESMPRO/UPSManager Ver2.7
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体(PowerChute Business Edition セット) *1
添付のケーブルまたは UPS インタフェ*2
ースキット(USB)(TK410-248(1A)T)を
TUL1057-702T PowerChute Business Edition Basic
17,200 円 使用してください。
v9.1.1 *2*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)は、Windows Server® 2012/2012R2/2016 環境のみサポー
トします。
TUL1047-703T■サーバー OS：Linux®(RHEL6/7 など)
形番
TUL1057-702T

製品名
PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルを使用してください。

■サーバー OS：Hyper-V 環境(ホスト OS)Windows Server® 2012/2012R2/2016(以下のいずれかひとつ必須)
形番

製品名

TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1057-702T

15

希望小売
価格
32,700 円
17,200 円

備考
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルを使用してください。

■サーバー OS：VMware ESXi™ 5.1(以下のいずれかひとつ必須)
形番

製品名

TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1057-702T

16

希望小売
価格
32,700 円
17,200 円

備考
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルを使用してください。

③TN8142-100T/-101T/-102T/-106T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T でのマルチサーバー構成(COM port または USB port 経由で制御 サーバー 8 台まで：UPS 1 台)LAN

MAGNIA(管理サーバー)

後述の表から UPS 制御
ソフトを選択COM or USB

MAGNIA

基本ライセンス
で UM エージェ
ント 2 台まで(UMエージェント)

MAGNIA(UMエージェント)

UPSMAGNIA

3 台目以降は追加台数毎に 1 追加ライセンスが必要(UMエージェント)
・・・
注意：・本構成は、サーバーを 8 台まで接続できます。
・管理サーバー：ESMPRO/UPSManager サーバをインストールした UPS 管理用サーバー
・UM エージェント：ESMPRO/UPSManager マルチサーバエージェントをインストールし、管理サーバーからの指示によりシャットダウン制御を行うサーバー
・管理サーバー用に ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition の 1 台分のライセンスと、UM エージェントの台数に合わせて ESMPRO/UPSManager マルチサーバエージェントのライセンスが必要です。
・管理サーバーは WindowsOS を使用する必要があります。
詳細は、製品添付のインストールガイドおよびセットアップカードを参照してください。

■サーバー OS：Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016(1)管理サーバー
形番

製品名

希望小売
価格
32,700 円

備考

希望小売
価格

備考

サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブルまたは UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)を使用してください。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS インタフェースキット(USB)(TK410-248(1A)T)は、Windows Server® 2012/2012R2/2016 環境でのみサポートします。
TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット) *1*2(2)UM エージェント
形番

製品名

17

標準で 3 台分(管理サーバー1 台、連動
サーバー2 台まで)のマルチサーバー構
TUL1047-714T
32,700 円 成ができます。UM エージェントの 3 台
目以降には、TUL1047-714T マルチサ
ーバエジェント 1 追加ライセンスを追加
サーバー台数分購入してください。
※「ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント」は、UPS TN8142-108T および出荷停止済み
UPS に対応しておりません
TUL1047-704T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチ
サーバエージェント 基本ライセンス
ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチ
サーバエージェント 1 追加ライセンス

18

32,700 円

④TN8142-100T/-101T/-102T/-106T、TN8180-66T/-67T/-68AT/-69T でのマルチサーバー構成(COM port 経由で制御 サーバー 3 台まで：UPS 1 台)
(TN8180-80T UPS インタフェース拡張ボードを使用する場合)

マスターサーバー

次頁表からケーブルを選択

COM

次頁表からケーブルを選択

スレーブサーバー

COM

UPS
スレーブサーバー
UPSインタフェー
ス拡張ボード[TN8180-80T]

COM

次頁表からケーブルを選択

注意：本構成は、サーバーを 3 台まで接続できます。
・ ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)または PowerChute Business
Edition v9.1.1 が必要です。ライセンスは、マスターサーバー用ライセンス 1 台分のみの手配で可。ただし、インストールは、マスターサーバー/スレーブサーバー両方に行う。
・ 詳細設定は、TN8180-80T UPS インタフェース拡張ボードのマニュアルを参照してください。
・ PowerChute Business Edition インストール時の UPS 選択
マスターサーバー：「Smart-UPS」を選択
スレーブサーバー：「Interface Expander のベーシックポート」を選択
詳細は、製品のインストールガイドを参照してください。

19

■サーバー OS：Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016(1)マスターサーバー
形番

製品名

TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1057-702T

希望小売価格
32,700 円
17,200 円

備考
サーバーと UPS との接続は、UPS 本体
添付のケーブル(黒)または別売りのUPS インタフェースキット(COM)(TK410-283(4A)T)を使用してください。

(2)スレーブサーバー(マスターサーバー用のライセンスで利用可能)
形番

製品名

TUL1047-703T

ESMPRO/UPSManager Ver2.7(PowerChute Business Edition セット)PowerChute Business Edition Basicv9.1.1

TUL1057-702T

20

希望小売
価格
32,700 円
17,200 円

備考
サーバーと UPS との接続は、UPS イン
タフェース拡張ボードに標準添付のシリ
アルケーブル(白)を使用してください。
ケーブルを延長する場合は、別売りのUPS インタフェースキット延長ケーブル(TN8580-15T)を使用してください。

⑤複数 UPS 構成(LAN 経由で制御 サーバー N 台：UPS N 台)の複数システム(ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション、SmartUPS 用 SNMP カードを使用する
場合)
制御サーバーLANMAGNIA

連動サーバーMAGNIA

電源タップ[TN8580-36T]
(4口)

×複数台
MAGNIAUPS
SNMPカード[TN8180-60T]※接続装置がUPSのコンセント
数をオーバーする場合に使用する。
MAGNIA

電源タップ[TN8580-36T]
(4口)

×複数台
MAGNIAUPS
SNMPカード[TN8180-60T]

制御サーバー
制御サーバーとは SNMP を使用して UPS(SmartUPS 用 SNMP カード搭載)を制御するサーバーであり、自サーバーおよびネットワーク上の連動サーバーを管理するサーバーです。
Windows OS の場合には、ESMPRO/AutomaticRunningController ＋ESMPRO/AC EnterpriseLinux OS の場合には、ESMPRO/AutomaticRunningController for Linuxをインストールする必要があります。

21

連動サーバー
連動サーバーとは制御サーバーに管理されるサーバーであり、ネットワーク上に制御サーバーが存在する場
合に運用可能なサーバーです。連動サーバーの電源管理には、ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプ
ションをインストールする必要があります。
(注意)Windows OSの場合、クラスタシステムのサーバーに
ESMPRO/AutomaticRunningController ＋ESMPRO/AC Enterpriseのサーバーを連動サーバーとして動作させる場合があります。
制御サーバーは、ネットワーク経由で自サーバーおよび複数台の連動サーバーおよび UPS を一括管理します。
したがって、制御サーバーと連動サーバーのシステムを構築する場合には、以下の条件が満たされている必要があります。
・ネットワーク機器が無停電化されていること。
(推奨：制御サーバーに接続している UPS でネットワーク機器も電源管理すること。)
・スケジュール運転を行う場合、連動サーバーが稼動中(電源 ON 状態)のとき、制御サーバーも稼動状態(電源 ON 状態)であるスケジュール運転であること。
・制御サーバーは 3 台まで、連動サーバーは制御サーバーの台数に関係なく 32 台まで増設可能。
(制御サーバーを増設することで、制御サーバーが冗長化され、より安心なシステムを構築できます。)
・UPS1 台に電源容量までサーバー接続可能。
(但し、消費電力が多いほどバッテリーの電源供給可能時間は短くなるため、バッテリーバックアップ時間に注意すること)・複数 UPS、複数サーバーを、制御サーバーから一括で管理可能。
・LAN 経由での管理が可能。
注意：SmartUPS 用 SNMP カード使用時は、ESMPRO/UPSManager、PowerChute BusinessEdition は使用できません。

■サーバー OS：Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016(1)制御サーバー
形番
TUL1046-408T
TUL1046-L01T
TUL1046-B02T

製品名
ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2

希望小売価格
10,900 円
87,200 円
21,800 円

備考

製品名
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション
Ver5.2 1 ライセンス
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション
Ver5.2 4 ライセンス

希望小売価格27,300 円

備考
連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。

(2)連動サーバー
形番
TUL1046-503T
又はTUL1046-513T

22

98,100 円

■サーバー OS：Linux®(RHEL6/7 など)(1)制御サーバー
形番
TUL4008-103T

製品名
ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux
Ver4.0

希望小売価格
109,000 円

製品名
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション
Ver4.0(Linux 版) 1 ライセンス
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション
Ver4.0(Linux 版) 4 ライセンス

希望小売価格27,300 円

備考(2)連動サーバー
形番
TUL4008-101T
又はTUL4008-102T

23

備考
Linux 版
連動サーバーの台数
98,100 円 分のライセンスが必要です。

⑥VMware ESXi™構成(SmartUPS 用 SNMP カードを使用した LAN 経由のみ)

LAN
制御サーバー

連動サーバー(ESXiサーバー)

MAGNIAMAGNIAUPSUPS

SNMPカード[TN8180-60T]

SNMPカード[TN8180-60T]

VMware ESXi™ の 電 源 制 御 を行 う際 、 VMware ESXi™ に 使 用 す る ラ イ セン スに 条 件 が 発 生 します 。
Standalone エディション、Single Server エディション等の無償版のライセンス製品では、電源制御が行えません。それぞれ Standard エディションなど有償ライセンス製品が必要です。
(1)制御サーバー(Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016)
形番
TUL1046-408T
TUL1046-L01T
TUL1046-B02T

製品名
ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2

希望小売価格
10,900 円
87,200 円
21,800 円

備考

希望小売価格27,300 円

備考
連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。

(2)連動サーバー(VMware ESXi™)
形番
TUL1046-503T
又はTUL1046-513T

製品名
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション
Ver5.2 1 ライセンス
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション
Ver5.2 4 ライセンス

98,100 円

本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

Revision 2.3 [2018.1]

24