概㻌㻌要LP ガス用日機装ノ㻌ンシール㻌ポンプは、わが国で最初にキャンド㻌モータ㻌ポンプを国産化し、以来5㻌0㻌年以上の豊富な経験と㻌原子力、ケミ㻌カル分野に多数の納入実績を有する日機装ノ㻌ンシール㻌ポンプをベースにして設計さ㻌れています。㻌IS O9㻌0㻌0㻌1㻌で管理さ㻌れたラインで生産さ㻌れる高品質で信頼性が高く㻌安全な㻌LP ガス用専用ポンプです。
LP ガス用日機装ノ㻌ンシール㻌ポンプは、㻌従来の LP ガス用ポンプに無かったキャンド㻌モータと㻌いう㻌技術を利用することにより、㻌漏洩による危険と㻌環境汚染の心配がありません。㻌その他にも㻌多く㻌の特長を持った製品として好評をいただいております。

特㻌㻌長●㻌漏れによる心配がなく㻌 なり㻌ます
回転軸が外部に出ていないので、㻌パッキングやメカニカ㻌 ルシール等の軸封部がない構造なので漏洩による危険と㻌環境汚染の心配がありません。
完成検査も㻌容易にパスできます。

●㻌低騒音低振動です
騒音源であるモータ㻌の冷却ファン、㻌軸接手、㻌容積型ポンプのベーンのよう㻌な部品が無い構造であるため、㻌低騒音、㻌低振動です。㻌住宅地域での深夜運転でも㻌騒音公害の心配が少なく㻌なります。

●㻌メ㻌ンテナンス

無給油・㻌 芯出し㻌不要のため、㻌保守が容易です
パッキンやメ㻌カニカルシール等の軸封部、㻌動力伝達のためのベルト㻌や接手類が無いため、これらのメ㻌ンテナンスは全く㻌不要です。
従来のポンプにない新技術による構造もさ㻌ることながら、㻌ノ㻌ンシールポンプは高い信頼性を持つため、㻌一般に必要となるメ㻌ンテ㻌
ナンスは年単位で考えれば良く㻌、㻌従ってメ㻌ンテナンスコスト㻌が低減します。
㻌 で検知します。
※密閉構造のためベアリング摩耗状況はベアリングモニタ（
㻌 3㻌頁参照）●㻌吸込性能が良い
インペラ先端に取り付けたインデューサ（
㻌３㻌頁参照）㻌 により㻌 N㻌P S H㻌R が、㻌小型のも㻌のでは約0㻌.5㻌m と㻌小さ㻌いので、㻌タ㻌ンク残量が少なく㻌なるまで送液できます。
日機装ノンシールポンプ●㻌LP㻌ガス設備に適し㻌た吐出圧力・㻌 性能
圧力

締切から設計流量まで揚程が殆んど変わらない特性を持っています。（
㻌 ポンプ型番により㻌異なります）
㻌 従ってディ㻌スペンサー（㻌 充填機）㻌 の同時使用本数が増えても㻌充填時間が変わりません

容積型ポンプので非常に能率的です。

●㻌安全のための保護装置

使用量万一、㻌 間違った運転や保守不良があっても㻌異常値を検出し㻌、㻌 ポンプを自動停止したり㻌、㻌 スイッチを入れても㻌起動しないよう㻌にしたりするため、㻌空引き防止リレー（
㻌３㻌頁参照）㻌 を初めとする総合安全防災保護装置をオプショ㻌ンとして提供できます。

●㻌分解点検が容易
嵌合により順次に部品を組み立てる構造のため、㻌分解組立が容易に出来ます。

㻌構㻌㻌造モータ㻌の固定子と㻌回転子をステンレスの薄い金属板で覆ってキャンド（㻌 缶詰）としたキャンド㻌モータと、遠心ポンプで構成さ㻌れます。
モータ㻌とポンプのシャフト㻌は一体で、㻌モータ㻌の回転にと㻌も㻌ない液を圧送します。㻌また、㻌液の一部をモータ㻌ー側に導き、㻌モータ㻌の冷却と㻌軸受の潤滑が行われます。㻌従来の㻌LP ガス用ポンプとは異なりモータとポンプを連結する軸にパッキンやメ㻌カニカルシール等の液漏れの原因となる部分がありません。

●㻌地上型

ベアリングモニタベアリング
タ㻌ーミ㻌ナルボックス

ロータ
ステータ
シャフト
ベアリング

インペラ
インデューサ●㻌液中型
タ㻌ーミ㻌ナルボックス

ベアリングモニタ

ベアリング

ステータ
ロータ
ベアリング
シャフト

インペラインデューサ

写真㻌• 㻌設置例㻌㻌

空引き防止リ㻌レー（㻌 S A O㻌リ㻌レー）イ㻌ンデュ㻌ーサベアリ㻌ングモニタ

空引きの際に、㻌ポンプを自動停止さ㻌せる電流検知保護リレーです。

インデューサをインペラ㻌の先端に取り㻌付けることにより低㻌N㻌P S H㻌㻌を実現します。

検知部がシャフト㻌に接触することによりベアリングのラジアル方向及びスラ㻌スト㻌 方向の磨耗を検知します。㻌また、㻌 検知部がポンプと㻌 同材質でキャンより㻌 薄いため腐食監視にも㻌役立ちます。

仕様・㻌 性能
●㻌標準製品
経験と㻌実績に基づき仕様が決定さ㻌れた標準製品と㻌、㻌御要求に対応して生産さ㻌れる準標準製品が用意さ㻌れております。
標準製品は、㻌LP ガスオート㻌スタ㻌ンド㻌やボンベ充填所等に多く㻌の実績をもった最適なポンプモデルと㻌性能を備えております。

●㻌性能と㻌ポンプ型番
5 0㻌Ｈｚ

6 0㻌H㻌zモータ
出力 *備㻌 考流量揚程

差圧 *N㻌P S H㻌R流量

揚程差圧 *N㻌P S H㻌Rℓ㻌/m㻌inｍＭＰａｍℓ㻌/m㻌inｍＭＰａｍ

KW

LP 1㻌0㻌1㻌-1㻌.5㻌E -2㻌S C

50400㻌.2㻌㻌0㻌.6㻌㻌

5 0㻌㻌

5 0㻌㻌

0 .2㻌5㻌㻌

0 .6㻌㻌

1 .5

LP F0㻌1㻌-A3F-2㻌S S

4㻌08㻌00 .4㻌㻌

0 .5㻌㻌

4 0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

0 .5㻌㻌

㻌 㻌 2.4

LP 1㻌0㻌2㻌-B 1㻌F-2㻌S C䠉䠉䠉䠉

1 4㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌0㻌.4㻌㻌

0 .4㻌㻌

4 .5

LP 1㻌0㻌3㻌-B 1Ｆ㻌-2㻌S C

1 4㻌08㻌00㻌.4㻌㻌

0 .4㻌㻌

䠉䠉

䠉

䠉

4 .5

LP 1㻌0㻌2㻌-B 2㻌F-2㻌S C䠉

䠉

䠉

䠉

2 4㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

0 .5㻌㻌

5 .9

LP 1㻌0㻌3㻌-B 2㻌F-2㻌S C

2 4㻌08㻌00㻌.4㻌㻌

0 .5㻌㻌

䠉

䠉

䠉

䠉

5 .9

LP 1㻌0㻌3㻌-B 3㻌F-2㻌S C

3 3㻌08㻌00㻌.4㻌㻌

0 .8㻌㻌

3 3㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

0 .8㻌㻌

8㻌.1

LP 2 1 7 -C1 F-2 S C

4 0㻌08㻌00㻌.4㻌㻌

0 .7㻌㻌

4 0㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌0 .7㻌㻌

11LP 2㻌1㻌7㻌-C2F㻌-2㻌S C

7㻌0㻌0

8㻌00 .4㻌㻌

1 .4㻌㻌

7㻌0㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0 .4㻌㻌

1 .4㻌㻌

15

LP 2㻌1㻌7㻌-1㻌8㻌H㻌-2㻌S CJ

6 0㻌0

1 0㻌00 .4㻌㻌

1 .6㻌㻌

6 0㻌0㻌㻌

1 0㻌0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

1 .4㻌㻌

1 8㻌.5

 生産終了LP 2㻌2㻌4㻌-3㻌0㻌H㻌-2㻌S CJ

1 5㻌0㻌075

0㻌.3㻌7㻌㻌

1 .6㻌㻌

1 5㻌0㻌0㻌㻌

8 0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

2 .2㻌㻌

20㻌 㻌 㻌生産終了

LP 2㻌2㻌4㻌-3㻌7㻌H㻌-2㻌S CJ

2 0㻌0㻌0600 .3㻌7㻌㻌

2 .0㻌㻌

2 0㻌0㻌0㻌㻌

7 0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

2 .2㻌㻌

37㻌 生産終了

LP C1㻌1㻌-3㻌.7㻌E -2㻌FC

1 2㻌08㻌00㻌.4㻌㻌

0 .4㻌㻌

1 2㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0 .4㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

3 .7

LP D㻌1㻌1㻌-5㻌.5㻌E -2㻌FC

2 0㻌0

8㻌00㻌.4㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

2 0㻌0㻌㻌

1 0㻌0㻌㻌

0㻌.5㻌㻌

0 .4㻌㻌

5 .5

LP B 2㻌1㻌-7㻌.5㻌E -2㻌S C

䠉

䠉

䠉

䠉

4 0㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0 .4㻌㻌

0 .5㻌㻌

7 .5

LP D㻌2㻌1㻌-7㻌.5㻌E -2㻌S C

4 0㻌0800㻌.4㻌㻌

0㻌.5㻌㻌

䠉䠉

䠉

䠉

6 .5

LP C2㻌1㻌-1㻌1㻌E -2㻌S C

䠉

䠉

䠉

䠉

5 0㻌0㻌㻌

1 0㻌0㻌㻌

0㻌.5㻌㻌

0 .6㻌㻌11生産終了

LP D㻌2㻌1㻌-1㻌1㻌E -2㻌S C

5 0㻌0700 .4㻌㻌0㻌.6㻌㻌

䠉䠉䠉

䠉

11生産終了LP E 2㻌1㻌-1㻌1㻌E -2㻌S C

5 0㻌0

1 0㻌00㻌.5㻌㻌

0㻌.6㻌㻌

䠉䠉䠉

䠉

11生産終了Y㻌Q A 2㻌1㻌-3㻌.7㻌E -2㻌S C

2 0㻌030

0 .2㻌㻌

0㻌.5㻌㻌

2 0㻌0㻌㻌

6 0㻌㻌

0㻌.3㻌㻌

0㻌.5㻌㻌

3 .7

バルクローリー用Y㻌Q A 2㻌1㻌-3㻌.7㻌E -2㻌S C

1 2㻌08㻌00㻌.4㻌㻌

0 .5㻌㻌

1 2㻌0㻌㻌

8㻌0㻌㻌

0㻌.4㻌㻌

0㻌.5㻌㻌

3 .7

ボンベ充填用型㻌 式

地上標準型
地上準標準型液中型【㻌 *】㻌差圧、㻌出力は㻌LPG比重0 .5 6の場合です。
※㻌上記以外にも高揚程（㻌 高差圧）、㻌大容量ポンプがあります。㻌御相談下さい。

●㻌設計規格「㻌 高圧ガス保安法」「㻌 LP ガス地下貯蔵タ㻌ンク設計・㻌 製作基準」（
㻌 社団法人全国エルピーガススタ㻌ンド㻌協会）「㻌 LP ガスプラント㻌ポンプ・㻌 コンプレッサ基準」（㻌 社団法人日本㻌LP ガスプラント㻌協会）「㻌 液化石油ガス保安規則」（
㻌 特殊法人高圧ガス保安協会）「
㻌 工場電気防爆指針」（
㻌 1㻌9㻌7㻌9㻌年、㻌労働省産業安全研究所）「㻌 JIS 一般用電気機器の防爆構造通則」（㻌 JIS ̶CO 9㻌0㻌3㻌、㻌0㻌9㻌0㻌4㻌、㻌0㻌9㻌0㻌5㻌他）

㻌 生産終了㻌製品ラインナップ●㻌回転ポンプ㻌
無漏洩構造のキャンド㻌モータポンプ

自吸式・
㻌 無閉塞型渦巻きポンプ

ノ㻌ンシール㻌ポンプ

Rゴーマンラッ㻌プ㻌㻌ポンプ●特長●特長R•㻌㻌多種多様なアプリケーショ㻌ンに対応㻌•㻌㻌2㻌枚のオープンインペラと独特なボリュート構造により、高い自吸性能と優れた無閉塞性㻌•㻌㻌軸封が無く㻌、危険な液、高価な液、環境に配慮した用途に最適㻌

•㻌㻌直径7㻌5㻌m㻌m（㻌 最大）までの固形物、し尿繊維状汚物を詰まることなく㻌送液•㻌㻌自吸型、多段型、スラリー型、高温液用耐熱型、液中型、回転数制御型等も㻌準備•㻌㻌オイルルーブ、パッキング、タ㻌イプ9㻌など用途に応じた軸シール●用途•㻌㻌保守が容易•㻌㻌石油精製、化学・石油化学、火力・原子力、医薬・食品、上水道、化粧品、ボイラー、R O 装置、各種装置組込等●用途•㻌㻌各種廃水、汚泥、汚物、下水道などの移送

●性能

●性能

最大流量：2㻌0㻌0㻌0㻌㎥/ｈ㻌 最大全揚程：7㻌0㻌0㻌ｍ

単段高速（㻌 増速機付）㻌 高揚程プロセス
ポンプ／コンプレッ㻌サR

サンダイン㻌ポンプ／コンプレッサ●特長

最大流量：1㻌2㻌0㻌0㻌0㻌L/m㻌in㻌 最大全揚程：3㻌5㻌ｍ㻌 最大自吸能力：8㻌ｍ

小型・㻌 軽量単段高速（㻌 増速機付）㻌 遠心ポンプ

Rサンフロー㻌㻌ポンプ●特長•㻌㻌水サービス全般用高揚程ポンプ•㻌㻌小型・軽量で据付・保守が容易•㻌㻌A P I6㻌1㻌0（㻌 ポンプ）/A P I6㻌1㻌7（㻌 コンプレッサ）
準拠•㻌㻌 竪型インライン構造で省スペースと据付・保守が容易㻌•㻌㻌最大吸込圧力：７㻌M㻌P a●性能
最大流量：5㻌2㻌㎥/ｈ㻌 最大全揚程：9㻌5㻌0㻌ｍ

低温液化ガス用無漏洩ウエッ㻌ト㻌モータ㻌ポンプ

クライオジェニック
ポンプ●特長•㻌㻌ウエット㻌モータ㻌採用の無漏洩構造の低温液化ガス専用遠心ポンプ

●用途

●用途

•㻌㻌ガス、電力、冷熱利用、ガス船、石油化学、コジェネレーショ㻌ン•㻌㻌石油精製、化学・石油化学、ガス処理などの各種プロセス
用途

●性能

●性能

最大流量：3㻌6㻌0㻌0㻌㎥/ｈ
最大全揚程：2㻌0㻌0㻌0㻌ｍ

ポンプ：最大流量：2㻌3㻌0㻌㎥/ｈ
最大全揚程：1㻌7㻌6㻌0㻌ｍ
コンプレッサ:最大風量：6㻌0㻌0㻌0㻌㎥/ｈ
断熱ヘッド：8㻌5㻌0㻌0㻌ｍ●㻌往復動ポンプA P I6㻌7㻌5㻌準拠油圧型高精度定量注入ポンプ

直動型高品質ダイアフラム定量ポンプ2㻌連式無脈動定量注入ポンプ

日機装LE W㻌A
エコフローポンプ

日機装LE W㻌A
エコド㻌スポンプミ㻌ルフローR
制御容量ポンプ
パルスレスシリ㻌ーズ●特長•㻌㻌ダイアフラム保護システム(D P S )装備による高い安全性㻌•㻌㻌プランジャポンプに匹敵する高い吸込み能力•㻌㻌油圧内蔵レリーフ弁、ダイアフラム破損検出器なども㻌装備

●用途•㻌石油精製、化学・石油化学、火力、医薬・食品、上下水道、化粧品、ボイラー薬注など、高精度の定量注入●性能
最大吐出量：5㻌6㻌7㻌L/m㻌in
最高吐出圧力：1㻌2㻌0㻌M㻌P a●特長•㻌㻌4㻌層ダイアフラムポンプ構造による安全性の確保•㻌㻌1㻌6㻌0㻌0㻌0㻌時間以上のダイアフラム寿命㻌
•㻌㻌ダイアフラム破損検出器標準装備•㻌㻌高い吐出精度（
㻌 通常±1㻌%㻌 ）㻌
•㻌㻌ステンレス、
P V C、P V D F製ポンプヘッド•㻌㻌多連化可能㻌㻌㻌●用途•㻌化学、生化学、食品、医薬、紙・パルプ、
石油化学

●性能
最大吐出量：2㻌5㻌L/m㻌in㻌
最高吐出圧力：2㻌.0㻌M㻌P a●特長•㻌油圧ダイアフラムとグランド㻌パッキンの２タ㻌イプ
を準備し多様な仕様条件に対応㻌•㻌㻌高い吐出精度（
㻌 通常±0㻌.5㻌%㻌 以下）の無脈動定量ポンプ•㻌㻌コンパクト㻌設計の円筒カムを採用した回転数制御による流量調整●用途•㻌㻌精密スプレープロセス•㻌㻌コ㻌ーティ㻌ングプロセス●性能
最大吐出量：3㻌0㻌L/m㻌in .㻌
最高吐出圧力：3㻌0㻌M㻌P a
日機装LE W㻌Aト㻌リプレックスポンプ㻌 G3シリーズ

●㻌付臭装置
各種ガス（㻌 天然ガス・㻌 液化ガス・㻌 バイオガス・工業ガス等）の付臭向けに、カスタマイズした付臭装置を提供します。
各種付臭剤において、㻌安全で経済的な流量比例注入を可能にします。

●㻌付臭装置の概略構成

タンクローリー
付臭室
安全弁

レベル
LT㻌
発信器

換気
ブロア
脱臭塔

レベル
ゲージ

付臭剤タンク

P

付臭室

F
ストレーナ

P
付臭ポンプ

流量計
メインガス