MAP-906

AXU6

2021年12月22日発行

コントローラーユニット 取付け説明書●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
■取付けされる方へのお願い●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
警 告 …取付けを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。
警告●電気工事は、電気工事士の有資格者が行ってください。
法令、規定及び取付け説明書にしたがわず誤った工事を行うと事故や故障につながるおそれがあります。
● AC100V 用電源線は指定の箇所に指定の方法通りに差込んでください。
差込みが不十分な場合、火災や焼損のおそれがあります。
●コントローラーユニットなど AC100V を直接接続する機器の取付けは、ブレーカー（AC100V）を切った状態で行ってください。 感電のおそれがあります。
■機器の設置で注意して頂きたいこと●玄関ドアとコントローラーユニットは電波により、無線通信を行っております。コントローラーユニッ
トの設置は、次の条件を全て満たす場所にしてください。
①玄関ドアの室内リーダーから 5 ｍ以内②付属の配線コード（10m）が届く範囲③玄関ドアが見通せる場所●次のような設置場所は避けてください。
故障や感電の原因になります。
・水や雨のかかる場所や直接湯気がかかる場所、湿気の多い場所
・極端に寒い場所・暑い場所（冷暖房の近くや直射日光の当る場所）

無線通信
電源

電源

報知

報 警 切

開戸 警戒

報知

報 警 切

開戸 警戒
施解錠

解錠

施解錠
解錠

５ｍ以内で配線コードが届く範囲

1F※配線コードは、ドアへの電源供給に利用し、ドアの状態表示などの各種通信は電波による無線通信で行っています。
この為、コントローラユニットとドアの間に電波を通し難い壁などがあると通信がうまくできず、ドアの状態表示が実際と異なるなどの動作不良の原因になります。

施解錠ボタンから解錠されるおそれがあります。
●ガラス窓の近くには設置しないでください。ガラスを破られ、●下記のような使用環境では、電波（ノイズ）を受けるなどにより、正しく作動しないことがありますので注意してください。
・コントローラーユニットと玄関ドア間に金属や鉄筋コンクリート、断熱材にアルミ箔を張付けた物など電波を通しにくい障壁がある。
・機器の周辺が金属物で囲まれている。（スチールキャビネットの間など）・金属物の壁面に機器を取付けている。
・機器の近くに LED 照明やテレビ、パワーコンディショナーなど電波ノイズを出す家電製品や無線通信式の電化製品がある場合。

電気錠取扱いポイントブック
電気錠を正しく設置・施工いただくために、各工程ごとの注意点をまとめたポイント BOOK をご確認いただけます。
（設計・組立・施工・電気工事店様向け）
https://s.lixil.com/door-001

1/4

機器の取付け、配線工事をするには電気工事士の資格が必要です。

■コントローラーユニットの取付け●コントローラーの取付けは、『 1/4 機器の設置で注意して頂きたいこと』を守って以下の通り、設置してください。

お願い●プレート、化粧プレートをコントローラーユニットから一旦外し、『■配線工事方法』と下の図を参考に取付けを行ってください。
※ねじの締付けトルク（推奨）：0.6N･m｛6kgf･cm｝

143 〜 148mm
46mm
46mm

3コ用スイッチボックス(深型)(別売品)※コントローラーユニットは商品ごとに品番が異なります。接 続については以下の点にご注 意ください。故障の原因となります。
・ 躯体内配線コードのラベルとコントロー
ラーユニット背面のラベルに記 載の電圧値が同じことを確認して接続してください。
・ 電圧値が記載されていない場合は、コントローラーユニット背面のラベルが白色で躯体内配線コードの芯数が 5 本であることを確認して接続してください。

コントローラーユニット（QDN112）

白色ラベル付躯体内配線
コードラベル

ボックス取付けの場合

躯体内配線コード（5芯）■コントローラーユニット詳細寸法
162134428212083.5mm

90 〜 95mm

コントローラーユニット本体※AC100V配線と小勢力配線の間には内線規程により、絶縁セパレータ（別 売 品）な ど 堅 ろ う な隔壁を取付けて絶縁してください。

スイッチボックス取付けねじ(スイッチボックスに付属)
化粧プレートボックスなし取付けの場合

プレート●取付けの際は次の内容をお守りください。
１）パネル壁の奥行きが47mm以上の場所に付けてください。
２）AC100V配線と小勢力配線が接触しないように取付けてください。
３）壁に埋込む商品ですので、商品埋込み深さおよび配線スペースに注意してください。
４）端子カバーを取付けてください（詳細は下記「端子カバーについて」を参照ください。）
５）下記、はさみ金具（別売品）を使用してください。
端子カバーについて
AC100V端子にグラスウールなどが接触するときは、内線規定により、端子カバーを取付けてください。
■端子カバーの付け方
ツメをミゾ（4ヵ所）に差込み、上へあげます。
（外すときは、逆の手順になります。
）■適用はさみ金具（別売品）
対象壁

パナソニック㈱製
はさみ金具品番

9〜 30mm厚の石膏ボードまたは合板

WN3998■壁の穴あけ寸法

95〜103mm
143〜148mm

その他オプション品の取付けは、各器機に付属されている説明書に添って作業を行ってください。

2/4■配線工事方法■小勢力配線(速結端子)の接続について②1本ずつ奥まで①電線の被ふく差込みます。
を9ｍｍむきます。
9mm■メンテナンス時の対応[電線の外し方]
はずしボタン
はずしボタンを押しながら電線を引抜き ①ます。
マイナス②ドライバー

45°

電源用

接続注意

䜽䝌䝮䝇䝛䜶䞀䜼

コントローラーユニット

出力52V

開戸出力
DC30V
0.1A

HA端子操作釦

N2 N1

シークレットスイッチ

E2

E110ｍｍ 12ｍｍ②1本ずつ奥まで差込みます。

! 警 告AV100V用電源配線は、最後まで確実に差込んでください。
差込みが不十分な場合、火災や焼損のおそれがあります。

電源 ＡＣ100Ｖ

玄関ドアの接続VVFφ1.6「WW 」表示のある端子穴に『白色線(接地側)』を差込んでください。

送電ユニット
出力電圧52V

電気錠操作押ボタンとシークレットスイッチの接続①電線の被ふくを12ｍｍむきます。

12mm

φ1.6
Ｃu単線専用9mm
小勢力用ストリップゲージ単線φ0.65〜φ0.9より線□0.5〜0.75mm210W■AC100V配線(速結端子)の接続について■メンテナンス時の対応[電線の外し方]②
はずし穴を押しながら電線を引抜きます。
①A C 100V
電源線マイナスドライバー

JEM-A標準HA端子の接続

はずし穴

玄関ドアの接続●玄関ドアから5m以内でかつ、躯体内配線コードが届く範囲にコントローラーユニットを取付けてください。
（躯体内配線コードの延長は出来ません。）
コントローラーユニット

配線コードをドア枠内から無理に引張りださないでくだ さ い。接 触 不 良の原因となります。

クレットスイッチ

玄関ドア

2

E1

送電ユニット
出力電圧52Vコネクタには抜け防止のツメが付いています。
「カチッ」と鳴るまで押してください。

躯体内配線コードツメ

電気錠操作押ボタンとシークレットスイッチ（オプション品）の接続
コントローラーユニット

電気錠操作押ボタン操作釦

極性なし

極性なし

シークレットスイッチ

Ｎ2 Ｎ１ Ｅ2 Ｅ１

シークレットスイッチ

ねじ端子電気錠操作押ボタン

極性なし

操作押ボタンは８台まで接続可能。

それぞれの配線ケーブルの合計が 50m 以内になるように設置ください。

3/4

JEM-A標準HA端子の接続■JEM-Aアダプターを使用する機器と接続する場合
例）外でもドアホンなど
コントローラーユニット
1 制御

9接続注意

2 モニタ

10出力52V

3 コモン

119mm
小勢力用
ストリップゲージ
単線φ0.65〜φ0.9
より線□0.5〜0.75mm210W

JEM-A
アダプター

開戸出力
DC30V
0.1A

HA端子

操作釦

N2 N1

シークレット
スイッチ

E2

E1

送電ユニット
出力電圧52V

極性あり接続する相手機器が指定する
JEM-A アダプターを使用してください。

■JEM-A標準HA端子を持っている機器と接続する
JEM-A 標準 HA 対応機器例）住まいるサポ S 型親機など
JEM-A 接続コード（0.4m）
極性あり

コントローラーユニット
開戸出力
DC30V
0.1A

ＨＡ端子

HA 端子

・付属の JEM-A 接続コードは 0.4m です。届かない場合は、別の配線ケーブルを使い、延長してください。
・中間接続箇所は配線の色が合うようにつなげてください。
極性があるため、間違えると作動しません。
・延長可能な長さについては各機器のメーカーにお問合せください。

■JEM-A標準HA端子についてコントローラーユニットはHA端子を装備しておりJEM-A 標準 HA 対応で電気錠と接続できると記載がある機器と接続することが可能です。また、その機器から解錠／施錠の遠隔操作を行うことができます。
コントローラーユニットのHA端子について

DC30V
0.1A

HA端子

䜽䝌䝮

出 力52V

φ1.6
Ｃu単9mm小勢力用ストリップゲージ
単線φ0.65〜φ0.9
より線□0.5〜0.75mm210W

開戸出力

電源用

接続注意操作釦

N2 N1

シークレットスイッチ

E2

E1

送電ユニット
出力電圧52V
電源

記号 信号の内容
M2

モニタ信号（−）

M1

モニタ信号

C2

制御信号（−）

C1

制御信号

4/4

●モニタ信号・施錠時 M1端子がHigh(M1-M2端子間に15V/6mA)・解錠時 M1端子がLow(M1-M2端子間に0V)●制御信号
・C1-C2端子間に0.2〜 0.3秒の無電圧a接点入力（短絡）で電気錠が反転動作※反転動作とは施錠中は解錠、解錠中は施錠する動きのことです。