会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター
沼平第2最終処分場の今後の維持管理に関する計画
・埋立処分開始日
平成１５年１０月２９日
・埋立処分終了日
令和 ４年 ７月 ８日
・埋め立てた廃棄物等の総量 ： １６４，３３４．７０㎥
１

地下水の基準値
別紙－1

２

放流水の基準値
別紙－２

３

維持管理に関する項目
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
項

目

根拠条文

管理の方法

廃棄物の飛散及 第1条第2項
・山砂等の覆土材で飛散、流出の防止。
び流出防止
第1号
悪臭防止

第1条第2項・ 山砂等の覆土材で悪臭の発散を防止。
第2号

火災防止

第1条第2項・ 消火設備（消防ホースによる散水）の定期的な点検を実施する。
第3号

害虫発生防止第1条第2項・山砂等の覆土材で害虫の発生を防止。
第4号
・ 出入口は、監視カメラによる監視を行う。

立ち入り防止第2条第2項・ 退出時は、出入口の施錠を行う。
第2号イ
・ 囲いは、定期的に点検を実施する。

表示板

・ 表示板の見通しを確保する。
第1条第2項・ 汚損、破損した場合は補修・復旧を行う。
第6号
・ 表示内容に変更が生じた場合は速やかに書き換える。

擁壁等の点検第1条第2項 ・ 擁壁部の目視による日常点検を実施する。
第7号
・ 地震・台風等の異常事態の直後には臨時点検を実施する。
・ 遮水シートの露出部については、目視による日常点検を実施する。

第1条第2項 ・ 埋立物内の遮水シートについては、漏水検知システム及び地下水のモニタ遮水工の点検管リング設備により対応する。
第8号及び
理
第9号
（１）漏水検知システム：電気式の漏水感知システムの監視（２）地下水モニタリング設備：電気伝導度及びｐＨの常時監視・ 地下水の水質検査を行う。別紙 1
第1条第2項地下水の水質検第10号及び ・ 地下水の検査結果において、異常が認められた場合、原因を調査し、必要査第11号な措置を講ずる。

項

目

根拠条文

調整池の点検管 第1条第2項
理第13号

管

理の方法

・ 目視等による亀裂、漏水等の点検を実施し異常が認められた場合速やかに補修等を行う。
・ 地震・台風等の異常事態の直後には臨時点検を行う。
・ 排水基準に十分適合するよう維持管理に努める。
・ 浸出水処理施設及び埋立地に各々職員が勤務とし、夜間、祝祭日における緊急時は警備保障の連絡により担当者が対応する。
・ 浸出水処理施設の機能を定期的に点検し、損壊、機能不良、薬剤不足等がある場合補修、改良、補充等の必要な措置を講ずる。

浸出水処理施設 第1条第2項の維持管理
第14号
・ 放流水の水質検査を行う。別紙 2

・ 放流水に異常が発見された場合、ただちに放流を中止し、その原因を究明する。
・ 夜間、祝祭日における緊急時の対応は放流を停止できる自動停止装置で対応する。
導入管の凍結防 第1条第2項 ・ 浸出水の流入状況を定期的に点検する。
止第14号の2 ・異常が認められた場合は、速やかに必要な措置を講ずる。
開渠等の清掃第1条第2項・開渠の管理は、職員が土砂等を随時除去し良好な状態を維持する。
第15号

ガス抜き管

第1条第2項 ・ ガス抜き管を設置する。
第16号
・ ガス抜き管が閉塞されないよう管理する。

埋立終了時の措 第1条第2項・今後１ｍの最終覆土を実施する。
置第17号
維持管理記録の 第1条第2項 ・ 埋立物の種類及び数量、放流水検査記録、地下水水質検査記録、遮水工改保存
第20号
修記録を処分場廃止まで保存する。
処分場閉鎖時の 第1条第2項 ・ 埋立物の飛散、流出、浸出水による水質汚染及び火災について将来にわた措置
第18号
り措置を講ずる必要がないことを確認する。

地下水の水質検査基準値

別紙 1項
12345678910111213141516171819202122232425262728備考目

基

準値

測定頻度

不検出
アルキル水銀化合物
年１回
総水銀
0.0005 mg/ℓ〃
カドミウム
0.003 mg/ℓ〃
鉛0.01 mg/ℓ〃
六価クロム0.02 mg/ℓ〃
砒素0.01 mg/ℓ
〃
不検出
全シアン
〃
不検出
ＰＣＢ
〃
トリクロロエチレン
0.01 mg/ℓ〃
テトラクロロエチレン
0.01 mg/ℓ〃
ジクロロメタン
0.02 mg/ℓ〃
四塩化炭素0.002 mg/ℓ〃
１・２－ジクロロエタン
0.004 mg/ℓ〃
１・１－ジクロロエチレン
0.1 mg/ℓ〃
１・２－ジクロロエチレン
0.04 mg/ℓ〃
１・１・１－トリクロロエタン
1 mg/ℓ〃
１・１・２－トリクロロエタン
0.006 mg/ℓ〃
１・３－ジクロロプロペン
0.002 mg/ℓ〃
チウラム
0.006 mg/ℓ〃
シマジン
0.003 mg/ℓ〃
チオベンカルブ
0.02 mg/ℓ〃
ベンゼン
0.01 mg/ℓ〃
セレン
0.01 mg/ℓ〃
1・４－ジオキサン
0.05 mg/ℓ〃
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）
0.002 mg/ℓ〃
ダイオキシン類
1 pg-TEQ以下〃―
電気伝導率（単位；μS/cm）
月１回―
塩化物イオン濃度（単位；mg/ℓ）〃
この表に掲げる数値の検定方法は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法によるものとする。
「不検出」とは、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

放流水の水質検査基準

別紙 2項
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
備考

目基準値

測定頻度

5.8～8.6
水素イオン濃度
月１回
生物化学的酸素要求量
3 mg/ℓ〃
化学的酸素要求量
10 mg/ℓ〃
浮遊物質量5 mg/ℓ〃大腸菌群数
100 個/cm3以下〃
カドミウム及びその化合物
0.01 mg/ℓ
年２回
不検出
シアン化合物〃
鉛及びその化合物
0.05 mg/ℓ〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
0.0005 mg/ℓ〃
不検出
アルキル水銀化合物
年１回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）
1 mg/ℓ〃ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）
5 mg/ℓ〃フェノール類含有量
0.5 mg/ℓ〃
銅含有量
1 mg/ℓ〃
亜鉛含有量
2 mg/ℓ〃
溶解性鉄含有量5 mg/ℓ〃
溶解性マンガン含有量
5 mg/ℓ〃クロム含有量1 mg/ℓ〃
ふつ素及びその化合物
0.8 mg/ℓ〃
窒素含有量
10 mg/ℓ
月１回
燐含有量
1 mg/ℓ
年１回
不検出
有機燐化合物〃六価クロム化合物
0.05 mg/ℓ〃
砒素及びその化合物
0.01 mg/ℓ〃
不検出ＰＣＢ〃
トリクロロエチレン
0.03 mg/ℓ〃
テトラクロロエチレン
0.01 mg/ℓ〃
ジクロロメタン
0.02 mg/ℓ〃
四塩化炭素0.002 mg/ℓ〃
１・２－ジクロロエタン
0.004 mg/ℓ〃
１・１－ジクロロエチレン
0.02 mg/ℓ〃
１・２－ジクロロエチレン
0.04 mg/ℓ〃
１・１・１－トリクロロエタン
0.3 mg/ℓ〃
１・１・２－トリクロロエタン
0.006 mg/ℓ〃
１・３－ジクロロプロペン
0.002 mg/ℓ〃
チウラム
0.006 mg/ℓ〃
シマジン
0.003 mg/ℓ〃
チオベンカルブ
0.02 mg/ℓ〃
ベンゼン
0.01 mg/ℓ〃
セレン及びその化合物
0.01 mg/ℓ〃
1・４－ジオキサン
0.05 mg/ℓ〃
ほう素及びその化合物
1 mg/ℓ〃アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝10 mg/ℓ〃
酸化合物
ダイオキシン類
10 pg-TEQ以下〃
この表に掲げる数値の検定方法は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法によるものとする。
「不検出」とは、当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。