東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号

工認-61 改 3

提出年月日

平成 30 年 5 月 21 日

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3（抜粋）

NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3

第 2-1-1 表（1/2） 放射線の環境条件設定方法（重大事故等時）
対象区画
原子炉格納容器内

原子炉格納容器外

原子炉建屋
原子炉棟内

想定する事象
有効性評価のうち，原子炉格納容器内の線量が最も高くなる事象として「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」を想定する。

有効性評価のうち，原子炉格納容器内の線量が最も高くなる事象として「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」を想定する。

環境条件設定方法
環境条件
線源等
線量評価
「許可申請書十号」ハ．にお 原子炉格納容器自由体積を 550 kGy/7 日間（主蒸気逃いて評価した重大事故等の 保存し，区画内に線源が均 がし安全弁），640 kGy/7 日のうち「大破断ＬＯＣＡ＋ 一に分布するとして線量を 間（その他の設備）
高圧炉心冷却失敗＋低圧炉 評価した結果，主蒸気逃が心冷却失敗（＋全交流動力 し安全弁は 550 kGy/7 日間，電源喪失）」時に原子炉格納 その他の設備は 640 kGy/7
容器内に放出される放射性 日間を設定する。
物質の存在量を包絡した線源（第 2-1-2 表）を設定する。
「許可申請書十号」ハ．にお 原子炉建屋原子炉棟自由体 1.7 kGy/7 日間
いて評価した重大事故等の 積を保存し，区画内に線源のうち「大破断ＬＯＣＡ＋ が均一に分布するとして線
高圧炉心冷却失敗＋低圧炉 量 を 評 価 し た 結 果 ， 1.7
心冷却失敗（＋全交流動力 kGy/7 日間を設定する。
電源喪失）」時に原子炉格納 なお，「格納容器バイパス容器から原子炉建屋原子炉 （インターフェイスシステ棟内に漏えいする放射性物 ムＬＯＣＡ）」時は，最高質の存在量を包絡した線源 15.2 mGy/h で あ り ， 1.7（第 2-1-3 表）を設定する。 kGy/に包絡される。

82

NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3

対象区画
原子炉格納容器外

屋外

原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内想定する事象
有効性評価のうち，原子炉格納容器内に浮遊する放射性物質量が多くなり，格納容器ベントを実施し原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内の線量が厳しくなる事象として「大破断Ｌ
ＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」において，代替循環冷却系が使用できない場合を想定する。
有効性評価のうち，原子炉格納容器内に浮遊する放射性物質量が多くなり，格納容器ベントを実施し屋外線量が厳しくなる事象として「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」において，代替循環冷却系が使用できない場合を想定する。

環境条件設定方法
線源等
原子炉建屋付属棟等の遮へい効果を考慮しないことから，屋外と同じ線源を設定する。

屋外における放射線の環境
条件設定のための線源は，「中央制御室の居住性に関する説明書」に記載される
炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室への入退域時の被ばく評価における線源と同じく，「許可申請書十号」ハ．において評価した重大事故等のうち「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪失）」
時に原子炉建屋原子炉棟内の放射性物質及び大気中へ放出された放射性物質を線源として設定する。

環境条件
線量評価
屋外と同じの放射線量とし 3 Gy/7 日間て 3 Gy/7 日間を設定する。

屋外における線量は，「中央制御室の居住性に関する説明書」に記載される炉心の著しい損傷が発生した場合の中央制御室への入退域時の被ばく評価に使用するモデル等を使用して設定する。
評価点は，屋外の原子炉建屋近傍の位置を代表点として評価する。評価の結果，環境条件は 3 Gy/7 日間を設定する。

3 Gy/7 日間92

NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3

第 2-1-1 表（2/2） 放射線の環境条件設定方法（設計基準事故時）
対象区画
原子炉格納容器内

原子炉格納容器外想定する事象
原子炉格納容器内で発生する事象として，原子炉格納容器内の線量が最も高くなる事象として「原子炉冷却材喪失」を想定する。

原子炉建屋
原子炉棟内

原子炉格納容器内で発生する事象として，原子炉格納容器内の線量が最も高くなる事象として「原子炉冷却材喪失」を想定する。

原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内各事故時の放射線の影響を直接受けない範囲であり，想定する事象はない。

環境条件設定方法
線源等
線量評価「許可申請書十号」ロ．にお 原子炉格納容器自由体積をいて評価した設計基準事故 保存し，区画内に線源が均のうち「原子炉冷却材喪失」 一に分布するとして線量を時に原子炉格納容器内に放 評価した結果，260 kGy/6 ヶ出される放射性物質を線源 月を設定する。
（第 2-1-4 表）として設定する。
「許可申請書十号」ロ．にお 原子炉建屋原子炉棟自由体
いて評価した設計基準事故 積を保存し，区画内に線源のうち「原子炉冷却材喪失」 が均一に分布するとして線時に原子炉格納容器から原 量 を 評 価 し た 結 果 ， 1.7
子炉建屋原子炉棟内に漏え kGy/6 ヶ月を設定する。
いする放射性物質を線源（第 2-1-5 表）として設定する。
原子炉建屋付属棟等の遮へ 屋外と同じの放射線量としい効果を考慮しないことか て，1 mGy/h 以下を設定す
ら，屋外と同じ線源を設定 る。
する。

環境条件
260 kGy/6 ヶ月

1.7 kGy/6 ヶ月

1 mGy/h 以下

03

NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3

対象区画
屋外

想定する事象
原子炉格納容器内で発生する事象として，原子炉格納容器内の線量が最も高くなる事象として「原子炉冷却材喪失」を想定する。

環境条件設定方法
線源等
線量評価
屋外における放射線の環境 屋外における線量は，「中央条件設定のための線源は， 制御室の居住性に関する説「中央制御室の居住性に関 明書」に記載される設計基する説明書」に記載される 準事故時の中央制御室への設計基準事故時の中央制御 入退域時の被ばく評価に使室への入退域時の被ばく評 用するモデル等を使用して価における線源と同じく， 設定する。
「許可申請書十号」ロ．にお 評価点は，屋外の中央制御いて評価した設計基準事故 室相当（入口付近）の位置をのうち「原子炉冷却材喪失」 代表点として評価する。評時の，原子炉建屋原子炉棟 価 の 結 果 ， 環 境 条 件 は 1内の放射性物質及び大気中 mGy/h 以下を設定する。
へ放出された放射性物質を線源として設定する。

環境条件
1 mGy/h 以下13

第 2-1-2 表 重大事故時における原子炉格納容器内の積算放射能量
核種
希ガス類
よう素類
CsOH 類
Sb 類
TeO2 類SrO 類
BaO 類MoO2 類CeO2 類La2O3 類

積算放射能量[Bq･s]（0.5 MeV 換算値）
ドライウェルサプレッション・チェンバ約 6.6E+23
約 1.0E+24
約 1.1E+23
約 4.0E+21
約 2.1E+22
約 3.7E+21
約 9.6E+21
約 1.5E+21
約 2.4E+21
約 9.2E+21

約 2.8E+23約 1.2E+24
約 1.9E+23
約 6.5E+21
約 3.5E+22
約 6.0E+21
約 1.6E+22
約 2.5E+21
約 3.9E+21
約 1.5E+22

NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3

第 2-1-3 表 重大事故時における原子炉建屋原子炉棟内の積算放射能量
核種

積算放射能量[Bq･s]（0.5 MeV 換算値）

希ガス類
よう素類
CsOH 類
Sb 類
TeO2 類SrO 類
BaO 類MoO2 類CeO2 類La2O3 類

約 1.5E+22
約 2.3E+22
約 2.5E+21
約 4.9E+19
約 3.1E+20
約 1.0E+19
約 2.0E+20
約 3.0E+19
約 3.7E+19
約 1.9E+2032

2-1-4 表 設計基準事故時における原子炉格納容器内の積算放射能量
核種
Kr-83m
Kr-85m
Kr-85
Kr-87
Kr-88
Xe-131m
Xe-133m
Xe-133
Xe-135m
Xe-135
Xe-138

積算放射能量[Bq･s]（0.5 MeV 換算値）
約 2.8E+19
約 1.1E+22
約 4.3E+21
約 2.9E+22
約 2.2E+23
約 2.4E+21
約 4.8E+21
約 4.3E+23
約 1.4E+21
約 1.7E+23
約 2.0E+22

核種
I-131
I-132
I-133
I-134
I-135

積算放射能量[Bq･s]（0.5 MeV 換算値）
約 1.3E+23
約 4.7E+23
約 5.5E+22
約 1.2E+22
約 4.5E+22

第 2-1-5 表 設計基準事故時における原子炉建屋原子炉棟内の積算放射能量NT2 補① Ⅴ-1-1-6 R3核種
Kr-83m
Kr-85m
Kr-85
Kr-87
Kr-88
Xe-131m
Xe-133m
Xe-133
Xe-135m
Xe-135
Xe-138

積算放射能量[Bq･s]（0.5 MeV 換算値）
約 1.4E+16
約 1.1E+19
約 2.1E+19
約 1.0E+19
約 1.6E+20
約 1.1E+19
約 1.9E+19
約 1.9E+21
約 1.1E+17
約 3.0E+20
約 1.4E+18

核種
I-131
I-132
I-133
I-134
I-135

33

積算放射能量[Bq･s]（0.5 MeV 換算値）
約 1.6E+20
約 5.5E+20
約 5.7E+19
約 2.6E+18
約 3.4E+19