UPS（無停電電源装置）の接続
UPS および制御ソフトウェアの基準【UPS の導入にあたって】
・ UPS を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。
・ 業務停止の影響を考慮し、サーバーを分散して接続するなどシステム構築段階から配慮が必要です。
・ ラックに複数台 UPS を実装すると装置周囲温度が上昇する場合があります。
各 UPS 装置間を 1U 以上間隔空けて実装することで、温度上昇を抑える効果があります。
・ 記載されている価格は 5%の税込み表示です。

(1)UPS の選択
・ UPS の選択は UPS に接続する機器の消費電力(消費皮相電力(VA)および消費有効電力(W)のそれぞれ)の合計を算出し、その総消費電力とバッテリーバックアップ時間から選択してください。
・ 消費電力(消費皮相電力(VA)および消費有効電力(W))とバッテリーバックアップ時間との関係は、次頁表の通りです。
・ この値は目安です。使用環境、条件により多少変動します。また、バッテリーの寿命末期ではバッテリー動
作時間が初期値の約 50%となります。
・ バッテリーバックアップ時間は、バッテリーの寿命末期でのバッテリーバックアップ時間で算出してください。
・ UPS に接続する機器の消費皮相電力および消費有効電力の合計が、いずれも UPS の供給電力容量を超えた接続はできません。
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器の消費電力は、ハードウェア諸元等を参考に、最大消費電力値を使用してください。
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器の消費電力に、皮相電力(VA)のみ示されている場合は、その値を有効電力(W)として計算してください。(400VA→400W)
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器の消費電力に、有効電力(W) のみ示されている場合は、有効電力(W)に 1.4 を掛けた値を皮相電力(VA)として計算してください。(400W→560VA)
・ 接続する本体装置(サーバー等)や周辺機器に消費電流(A)のみ示されている場合は、消費電流(A)に 100を掛けた値を皮相電力(VA)として計算してください。(12A→1200VA)
・ UPS に同一電源仕様(同一製品形番の電源)のサーバーを多数台接続する場合、UPS 製品の定格内の消費電力でシステム接続されていても、システム起動時に発生する始動電流が UPS 装置の許容値をオーバーし過負荷アラームが発生する場合があります。その場合は、UPS に接続する同一電源仕様(同一製品形番の電源)のサーバー接続台数を減らして UPS の過負荷アラームが発生しない構成に変更が必
要となります。システム構成の際はできるだけ消費電力に余裕をもった構成をご検討願います。
皮相電力：交流電圧(V)と交流電流(A)との積で、単位は(VA)
有効電力：皮相電力の内、実際に消費される電力分で、単位は(W)1接続機器の消費電力とタワータイプ UPS のバッテリーバックアップ時間･フル充電時間(目安)［AC100V、増設バッテリー無し］
モデル

UPS3512A

UPS3513A

容量VA / 容量W
500/360
750/500
VA
W
初期 末期 初期 末期
100
70 85
42
85
42
200
140 381938
19300
210 201020
10400
280 14
7
14
7
500
350 9
4.5 9
4.5
600
420
7
3.5
700
490
5
2.5
800
560
900
630
1000
700
1200
840
1400
980
1600
1120
2000
1400
2200
1540
2500
1750
3000
2100

1000/670
初期 末期
100
50
58
29
36
18
24
12
18
9
13
6.5
11
5.5
8
4
7
3.5

フル充電時間UPS3511A(単位：分)

6H

6H

UPS3514A

UPS3515A

1500/980
3000/2700
初期 末期 初期 末期
163
81
423
211
90
45
260
130
57
28
153
76
37
18
129
64
28
14
105
52
21
10.5 80
40
18
9
70
35
15
7.5 59
28
12
6
48
24
11
5.5 42
21
8
4
31
15
7
3.5 22
11
19
9
13
6
10
5
8
4
6
3

6H

6H

6H

接続機器の消費電力とラックタイプ UPS のバッテリーバックアップ時間・フル充電時間(目安)［AC100V、増設バッテリー無し］
モデル(単位：分)UPS3503A UPS3502A UPS3501A UPS3504A

容量VA / 容量W 1500/980 1200/1000
750/480
VA
W
初期 末期 初期 末期 初期 末期
100
70 163 81
116 5848
24200
140 90
45
81 40
23
11.5
300
210 57
28
52 26
15
7.5
400
280 39
19
32 16
11
5.5
500
350 29
14
26 13
9
4.5
600
420 21
10
20 10
7
3.5
700
490 18915 7
800560 15712 6
900630 12610 5
1000
700 11
5
8
4
1200
840 8
4
6
3
1290
900 8
3
5
2
1400
980 7
3
3
1
1600
1120
2000
1400
2200
1540
2500
1750
3000
1850
3000
2100
3000
2400
3000
2700
フル充電時間6H
6H
6H

2

3000/2700
初期 末期
161 80115 57
76
38
57
28
46
23
36
18
31
15
27
13
24
12
22
11
15
7
14
6
12
6
11
5
9
4
8
4
6
3
5
2
4
2
3
1
2
1
6H

接続機器の消費電力とラックタイプ UPS のバッテリーバックアップ時間・フル充電時間(目安)［AC100V、増設バッテリー対応］
モデル
容量VA / 容量W*増設バッテリー数(UPS3521A)
VA
W
70
50
140
100
280
200
420
300
560
400
700
500
840
600
980
700
1120
800
1260
900
1400
1000
1680
1200
1960
1400
2240
1600
2520
1800
2800
2000
3000
2500
3000
2700
フル充電時間UPS3505A(単位：分)UPS3505A+UPS3521A 接続時

3000/2700
3000/2700
無し
1台
2台
3台
(計3U)
(計6U)
(計 9U)(計 12U)
初期
末期
初期 末期 初期 末期 初期 末期
507
253 1231 615 2075 1037 2920 1460
332
166 822 411 1394 692 1966
983
189
94 486 243 833 416 1181
590
127
63 339 169 589 294 838419
92
46 257 128 451 225 646323
70
35 205 102 364 182 523
261
56
28 16884 303 151 438219
45
22 14271 258 129 375
187
37
18 12261 224 112 328
164
31
15 10653 197
96 290145
26
13
93
46 17587 25912919
973
36 14271 212106
14
7
60
30 11859 17989
11
550
25 10050 153
76
9
4
42
21
86
43 133
66
7
3
35
17
75
37 117
58
5
2
24
12
56
28
88
44
4
2
21
10
50
25
80
40
6H
12H
18H
26Ｈ

＊ UPS3505A(3000VA-3U)は、最大 3 台までの無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)を接続可能。
＊ 無停電電源装置増設バッテリーの接続台数に応じて、バックアップ時間を延長することが可能。
＊ バックアップ時間の延長時は UPS 制御ソフトまたは UPS ネットワークカードによる設定が必要となります。
＊ 充電時間は、完全放電時間からの目安であり、バッテリーの状況により時間が前後する場合があります。

[注意] 無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)は、UPS3505A の最大供給容量(3000VA/2700W)を拡張することはできません。

[重要] 無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)接続時のバッテリー交換について
UPS3505AにUPS3521Aを接続した場合は、接続される全バッテリーを均一に利用／消耗する仕組みであるため、バックアップ時間中の安定稼動のためには、同一の劣化状態をを維持した運用が不可欠です。
従って、UPS3505A に UPS3521A を接続した構成において、バッテリー劣化などに伴うバッテリー交換を実施する場合、UPS3505A および接続されている全ての UPS3521A のバッテリーを同時に交換することが必要となります。

3接続機器の消費電力とラックタイプ UPS のバッテリーバックアップ時間・フル充電時間(目安)［AC200V、増設バッテリー無し］
AC200Vモデル

UPS3506A(単位：分)UPS3507A

容量VA / 容量W 3000/2700
5000/3500
VAW
初期 末期 初期 末期
500
350
112
56
－
－
1000 70045
22.5 4723.5
1500 1050
21
10.5 －－
2000 1400
14
7
21
10.5
2500 1750
105－－2570 1800
－
－
15
7.5
3000 2100
63－－3000 2500
5
2.5 －－
3000 2700
42－－3570 2500
94.54280 3000
845000 3500
5
2.5
フル充電時間

6H

8H＊ 充電時間は、完全放電時間からの目安であり、バッテリーの状況により時間が前後する場合があります。

AC200V タイプの UPS(UPS3507A：5000VA)における消費電力計算法
計算の流れ① 200V 機器の消費電力計算↓② 100V 機器の消費電力計算(ACS4007A：無停電電源装置降圧トランス使用)↓③ 200V 機器、100V 機器の消費電力合計↓④ AC200V－UPS の消費電力①200V 機器の消費電力計算
この装置は 200V 入力、200V 出力なので 200V 機器はそのまま計算します。
・200V 機器の計算式 VA=定格銘板にある VA 表示の合計=定格銘板にある W 表示 の合計(W 表示がない場合は VA 表示の値)②100V 機器の消費電力計算
100V 機器の場合は、100V 機器の負荷にトランスの損失分を追加して計算します。
・100V 機器の計算式 VA=定格銘板にある VA 表示の合計＋トランスの損失分 450W
=定格銘板にある W 表示の合計＋トランスの損失分 450W(W 表示がない場
合は VA 表示の値)
尚、トランス自身の出力容量(3500VA / 3500W)にも注意してください。
4③200V 機器、100V 機器の消費電力合計
200V 機器の計算値と 100V 機器の計算値を合計した値が、消費電力の合計になります。
④AC200V－UPS の消費電力
消費電力により次の様な構成になります。
・UPS3506A(3KVA)
消費電力(VA) ≦ 3000VA
消費電力(W) ≦ 2500W (注：初期バックアップ時間 5 分以上とする場合)
・UPS3507A(5KVA)
消費電力(VA) ≦ 5000VA
消費電力(W) ≦ 3500W

5

注意 1:UPS3514A、UPS3503A は、AC 入力に標準入力プラグ(NEMA5-15P)を使用しています。標準入力プラグ(NEMA5-15P)のままでは最大容量を使用することはできません(1200VA 以下まで使用可能)。最大容量(1200VA～1500VA/980W 以下)を必要とする場合は、20A のプラグおよびコンセントに変更工事が必要です。電源工事を行う場合は、担当営業または保守会社にお問い合わせください。
負荷0～1200VA
1200～1500VA

入力プラグ
NEMA5-15P
NEMA5-20P 相当

入力コンセント
NEMA5-15R
NEMA5-20R 相当

注意 2:UPS3515A、UPS3504A、UPS3505A は、AC 入力に回し固定プラグ(NEMA L5-30P)を使用しています。
回 し 固 定 プ ラ グ (NEMA L5-30P) の ま ま で は 最 大 容 量 を 使 用 す る こ と は で き ま せ ん 。
(UPS3515A/UPS3504A/UPS3505A は 2400VA 以 下 ま で 使 用 可 能 ) 最 大 容 量(UPS3515A/UPS3504A/UPS3505A は 2400VA～3000VA/2700W 以下)を必要とする場合は、本装置標
準のプラグではなく、HARD WIRE による、端子台接続に変更工事が必要です。入力プラグおよび入力コンセント(端子台)の電源工事を行う場合は、担当営業または保守会社にお問い合わせください。
負荷0～2400VA(UPS3515A、UPS3504A、UPS3505A)
2400～3000VA(UPS3515A、UPS3504A、UPS3505A)

入力プラグ
NEMA L5-30P
HARD WIRE

入力コンセント
NEMA L5-30R
端子台

注意 3：UPS3506A、UPS3507A は AC200V 入出力タイプの UPS です。AC 入力に回し固定プラグ(UPS3507A
は NEMA L6-30P:AC200V、UPS3506A は NEMAL6-20P)を使用し、AC 出力に回し固定コンセント(AC200V/30A：NEMAL6-30R×2，AC200V/20A：NEMAL6-20R×2)を実装しています。回し固定プラグ(NEMA L6-30P または-20P)接続するためにコンセント(UPS3507A：L6-30R、UPS3506A：L6-20R)設置
電気工事が必要です。AC200V の負荷装置を接続する場合、UPS の AC200V/30A(NEMAL6-30R)または AC200V20A(NEMAL6-20R) の コ ン セ ン ト に 接 続 す る か 、 AC200V/30A(NEMAL6-30R) か ら
AC200V/15A(L6-15R)コンセントに分配する AC タップ(ACS4008A：L6-15R×6)を使用して AC200V を給電できます。AC100V の負荷装置を接続する場合は、本 UPS に別オプションの電圧変換トランス(ACS4007A：L6-30R に接続)を接続して AC100V(5-15R×12)に変換可能です。また、商用電源のコンセ
ント設置工事の際には、UPS 用と別に UPS から給電されている負荷装置プラグの UPS 保守時接続用に
予備コンセント(UPS3507A では L6-30R×1 口+L6-20R×2 口、UPS3506A では L6-30R×2 口+L6-20R×1口)を追加設置が必要です。
装置
UPS3506A(3000VA-UPS)
UPS3507A(5000VA-UPS)ACS4008A(AC タップ)
ACS4007A(変換トランス)

入力プラグ
NEMAL6-20P
NEMAL6-30P
NEMAL6-30P
NEMAL6-30P

出力コンセント
NEMAL6-30×2、NEMAL6-20R×2
NEMAL6-30×2、NEMAL6-20R×2
NAMAL6-15R×8 (AC200V)
NEMA5-15R×12 (AC100V)

尚、UPS は皮相電力(VA)、有効電力(W)両方の供給電力容量に注意してください。消費電力の計算方法については、「(1)UPS の選択」を参照して計算してください。

6

(2)制御ソフトウェアの選択※UPS の状態を適切に判断するために、制御ソフトウェアの導入を強く推奨いたします。

OS(サーバー直結接続)(LAN 経由接続)

COM port 経由で制御する場合

UPS ネットワークカード経由で制御する場

Windows Server®
2008 / 2008 R2

ACS4039A *1*2*3*4*6
ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)
(推奨)または
ACS4038A *4
PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1

Windows Server®
2012

ACS4039A *1*2*3*4*6
ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)
(推奨)または
ACS4038A *4
PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1

VMware® ESX
対応製品なしVMware® ESXi *9

対応製品なし合ACS4041A
ESMPRO/AutomaticRunningController
Ver4.1
ACS4042A
ESMPRO/AC Enterprise Ver4.1 *5 またはACS4049A
ESMPRO/AC Lite Ver5.0 *8
ACS4041B
ESMPRO/AutomaticRunningController
Ver5.0ACS4042B
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 *7 またはACS4049A
ESMPRO/AC Lite Ver5.0 *8
ACS4041B
ESMPRO/AutomaticRunningController
Ver5.0ACS4042B
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0 *7 またはACS4049A
ESMPRO/AC Lite Ver5.0 *8
ACS4043A/ACS4044A
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバ
オプション Ver3.0 (Linux 版)
1/4 ライセンス
ACS4045A/ACS4046A
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバ
オプション Ver4.0 1/4 ライセンス(Windows Server® 2008 / 2008 R2)
または
ACS4045B/ACS4046B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバ
オプション Ver5.0 1/4 ライセンス(Windows Server® 2012)【UPS1 台を使用した ESXi 5.0
1 台構成のみの場合】
ACS4102A
ESMPRO/AC Lite for VMware Ver1.0*10

備考
形番の製品は全て接続用ケーブル
標準添付*1

ESMPRO/UPSManager 、PowerChute Business Edition は使用できません。

ESMPRO/UPSManager Ver2.6 は、PowerChute Business Edition のみを使用する運用に比べ、優れた運用操作性を含む統合的な管理が可能。
ESMPRO シリーズと連携し、統合運用管理も可能。

*2

ESMPRO/UPSManager Ver2.6 (PowerChute Business Edition セット)には ACS4038A PowerChute

7

Business Edition Basic v9.0.1、UPS 接続ケーブルが含まれています。
*3

ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が使用可能になります。

*4

仮想化環境は未サポートです。

*5

ACS4041A ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.1 および ACS4042A ESMPRO/AC EnterpriseVer4.1 をインストールする場合は、インストール CD-ROM メディア媒体「ACS4040A ESMPRO/Automatic
RunningController CD 1.1」が必要です。

*6

UPS3502A は、標準添付の専用ケーブルを使用して下さい。

*7

ACS4041B ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0 および ACS4042B ESMPRO/AC EnterpriseVer5.0 をインストールする場合は、インストール CD-ROM メディア媒体「ACS4040B ESMPRO/Automatic
RunningController CD 2.0」が必要です。

*8

サーバーと UPS が 1 台ずつの構成でのみ利用可能です。使用可能な OS には条件があります。詳細は「ESMPRO 構成ガイド」を参照してください。

*9

VMware ESXi の電源制御を行う際、VMware ESXi に使用するライセンスに条件が発生します。Standalone
エディション、Single Server エディション等の無償版のライセンス製品では、電源制御が行えません。それぞれ Standard エディションなど有償ライセンス製品が必要です。

*10 UPS3502A では、利用できません。

UPS3511A 無停電電源装置(500VA、PowerChute Business Edition、UPS ケーブル添付)購入の場合、または PowerChute Business Edition を単体で手配の場合、以下の製品を手配していただくことで、「PowerChute Business Edition」から「ESMPRO/UPSManager」にアップグレードが可能です。
ACS4047A ESMPRO/UPSManager Ver2.6 CoreKit
PowerChute Business Edition のライセンスについてPowerChute Business Edition では、使用する UPS 一台につき 1 ライセンスが必要です。UPS エキ
スパンダー(UPS3522A)および UPS 拡張ユニット(UPS3524A)を使用して一台の UPS に複数のサーバーを接続して使用する場合に必要な PowerChute Business Edition のライセンスは、マスターサーバーにインストールする一つのみです。スレーブサーバーへの PowerChute Business Edition のインストールは
マスターサーバーへインストールした PowerChute Business Edition の媒体を使用してください。

8

(3)ケーブルの選択
シングルサーバー構成の場合
使用 OS、ソフト

ケーブル

ESMPRO/UPSManager

ESMPRO/UPSManager、(PowerChute Business Edition セット)または PowerChute BusinessEdition に標準添付のPowerChute Business Edition を使用する場 ケーブル(1.8m)を使用。
合UPS3502A は UPS 本体添付の専用ケーブル(Windows Server® 2008

(1.8m)を使用。

/ Windows Server® 2012 等)

USB ケーブル使用不可。

※UPS3502A(1200VA)では、装置添付のケーブルを利用してください。
マルチサーバー構成の場合
使用ハード

マスターサーバー

スレーブサーバー

UPS エキスパンダー(UPS3522A) ESMPRO/UPSManager、

UPS3527A

または UPS 拡張ユニット

PowerChute Business

UPS ケーブル(1.8m)(UPS3524A)を使用

Edition に標準添付のケーブ を使用。

※UPS3502A は UPS3522A/24A ル(1.8m)を使用。
非サポート。

ケーブル対応一覧表を以下に示します。オプションの UPS エキスパンダー(UPS3522A)および UPS 拡張ユニット(UPS3524A)を使用し、複数サーバーの電源管理を行うマルチサーバー構成を構築する場合、表を参照して使用するケーブルを選択してください。

ケーブルの形番
ソフトウェア製品に添付のケーブルPowerChute

Windows

Business
EditionLinux

UPS3527A

USB ケーブル

マスター

○

×

×

スレーブ

×

○

×

マスター

○

×

×

スレーブ

×

○

×

※UPS3502A(1200VA)ではマルチサーバー構成での運用はできません。

9

UPS の接続上の注意事項
UPS オプション接続可能台数と出力コンセント数
オプション接続可能台数
無停電電源装置

UPS エキスパンダー / UPS ネットワークカード

出力コンセント
制御通電(口)UPS3522A / UPS3523A
タワータイプ
UPS3511A(500VA)

1

6

UPS3512A(750VA)

1

6

UPS3513A(1000VA)

1

8

UPS3514A(1500VA)

1

8

UPS3515A(3000VA)

1

10 ※2

UPS3501A(750VA 1U)

1

4

UPS3502A(1200VA 1U)

1 ※3

4

UPS3503A(1500VA 2U)

1

6

UPS3504A(3000VA 2U)

1

8 ※2

UPS3505A(3000VA 3U)

1

11 ※2

UPS3506A(AC200V：3000VA3U) ※1

1

2：AC200(L6-30R)
2：AC200(L6-20R)

UPS3507A(AC200V：5000VA3U) ※1

1：UPS3523A 標準搭載
シリアルポート拡張は UPS 拡張ユニット(UPS3524A)を使用

2：AC200(L6-30R)
2：AC200(L6-20R)

ラックマウントタイプ※1 AC100V 供給のために、無停電電源装置降圧トランス(ACS4007A)が必要。、商用電源のコンセント設置工事の際には、UPS 用と別に UPS から給電されている負荷装置プラグの UPS 保守時接続用に予備コンセント(UPS3507A では L6-30R×1 口+L6-20R×2 口、UPS3506A では L6-30R×2 口+L6-20R×1 口)の追加設置が必要です。

※2 うち 2 口は NEMA5-15/20 併用可能
※3 UPS3502A には UPS ネットワークカード(UPS3523A)のみアクセサリーとして接続可能。その他のオプションカードは接続不可。

10

UPS のバッテリーテストについて
・ UPS のバッテリーテストには、PowerChute Business Edition から実施するバッテリーテストと UPS 単体で実施するバッテリーテストの 2 種類があります。
・ バッテリーテストの結果は、UPS の LED 表示、および ESMPRO/UPSManager・PowerChute Business
Edition の画面で確認可能です。
UPS のバッテリー寿命について
・ UPS で使用しているバッテリーは消耗品で、通常使用状態(装置周囲温度)20℃環境でおよそ 3 年です。予防保全のためお早めの交換(2.5 年)をお勧めします。また、バッテリー寿命は負荷率や放電回数や周囲温度
によって大きく(周囲温度が 40℃の場合 1.4 年)変化しますので、ご注意ください。
・ UPS への電力供給の停止が予め分かっている場合は、システムのシャットダウンだけではなく、バッテリーの消耗を防ぐために、UPS の運転を忘れずに停止してください。
・ ラックマウントタイプでは装置周囲温度が UPS の搭載されるラック内部温度となり、室温より 5～10℃高くなるため、ラック内部の温度を確認し、期待寿命を推定し早めのバッテリー交換を実施願います。
・ 寿命を過ぎたバッテリーを交換しないまま使用した場合、装置の故障や誤動作の原因となるばかりでなく、
バッテリー容器の劣化により液漏れを起こすことがあります。漏れた液には硫酸が混ざっていますので、発煙や火災の原因となります。
・ UPS バッテリーの寿命(UPS3507A を除く)
装置周囲温度(注)期待寿命

バッテリー交換時期

20℃

3年

2.5 年

30℃

2.5 年

2年

40℃

1.4 年

1.2 年

・ UPS3507A：ラック無停電電源装置(5000VA, 200V)のバッテリーの寿命
装置周囲温度(注)期待寿命

バッテリー交換時期

20℃

3年

2.5 年

30℃

1.5 年

1.2 年

40℃

1年

0.8 年

(注)装置周囲温度は、装置側面にある通風口の近傍(2～5ｃｍ)の温度。ラックマウントタイプではラック内部の温度。

・ UPS3505A(3000VA)に無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)を接続した構成において、バッテリー交換を実施する場合、UPS3505A(3000VA)および接続されている全ての無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)のバッテリーを同時に交換する必要があります。

UPS ネットワークカード経由で制御する場合(Windows Server® 2008 / 2012)
UPS ネットワークカードを使用する場合は、ESMPRO/AutomaticRunningController および ESMPRO/ACEnterprise が必要です。
ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition は使用できません。
11

UPS インターフェースケーブルの延長
UPS－サーバー間の接続ケーブルを延長する場合は、UPS 延長 I/F ケーブル(UPS3528A：4.5m)を使用してください。※1
延長ケーブルを 2 本以上使用した延長は不可です。
UPS 延長 I/F ケーブル(UPS3528A)は、ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition に添付の UPS ケーブル、および UPS ケーブル(UPS3527A)の延長時にも使用可能です。
※1 UPS3502A(1200VA-1U)製品では UPS 延長 I/F ケーブル(UPS3528A)は使用できません。PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。
マルチサーバー構成
・ マルチサーバー構成を構築する場合、サーバーの台数(マスターサーバー1 台＋スレーブサーバーN 台)によって以下の拡張オプション機器で接続してください。尚、UPS3507A(5000VA)は拡張スロットに UPS ネットワークカード(UPS3523A)が標準搭載されているため、マルチサーバー構成では UPS 拡張ユニット(UPS3524A)のみ使用可能です。 UPS ネットワークカード(UPS3523A)と UPS 拡張ユニット(UPS3524A)の併用はできません。(構成例参照)①サーバーが 3 台以下…UPS エキスパンダー(UPS3522A)を使用②サーバーが 4 台以上 8 台以下…UPS 拡張ユニット(UPS3524A)を 1 台使用③サーバーが 9 台以上 15 台以下…UPS 拡張ユニット(UPS3524A)を 2 台使用
UPS3522A と UPS3524A の併用はできません。
※UPS3502A(1200VA-1U)では、UPS ネットワークカード(UPS3523A)のみ接続可能で、その他のオプション
カードは接続不可となります。
UPS の AC 入力ケーブル
・ UPS の AC 入力ケーブルは、タワータイプで 1.8m、ラックタイプで 2.4m です。
・ UPS3515A、UPS3504A、UPS3505A を使用する場合は、AC 入力に大電流が流せる NEMA L5-30P コネ
クタを使用しており、通常の AC コンセントでは使用できないため、電源コンセントの工事が必要です。コンセ
ントの工事は保守員または担当営業にご相談願います。
このプラグは 2400VA/2400W 迄使用可能です。2400VA～3000VA/2700W の負荷接続の場合、入力プラ
グ(HARD WIRE)および入力コンセント(端子台)の変更工事が必要です。工事は保守員または担当営業にご相談願います。
負荷

プラグ

0～2400VA：UPS3515A、UPS3504A、UPS3505A
12

NEMA L5-30P

コンセント
NEMA L5-30R

2400VA～3000VA：UPS3515A.UPS3504A/05A

HARD WIRE

端子台

尚、UPS は皮相電力(VA)、有効電力(W)両方の供給電力容量に注意してください。消費電力の計算方法については、「(1)UPS の選択」を参照してください。
・ UPS3514A 、 UPS3503A の 製 品 名 に 記 載 さ れ た 電 力 容 量 は 電 源 コ ー ド な ど の 日 本 の 規 格 に よ り
1200VA/950W まで使用可能です。1200VA～1500VA/980W の負荷接続の場合、入力プラグ(20A)および入力コンセントの変更工事が必要です。工事は保守員または担当営業にご相談願います。
負荷

プラグ

コンセント

0～1200VA

NEMA 5-15P

NEMA 5-15R

1200VA～1500VA

NEMA5-20P 相当

NEMA5-20P 相当

尚、UPS は皮相電力(VA)、有効電力(W)両方の供給電力容量に注意してください。消費電力の計算方法については、「(1)UPS の選択」を参照してください。
・ UPS3507A/06A は AC200V 入出力タイプの UPS です。AC 入力に回し固定プラグ(UPS3507A は NEMA
L6-30P、UPS3506A は NEMAL6-20P)を使用 し、AC 出力に回し固定 コンセント (NEMAL6-30R×2 ，
NEMAL6-20R×2)を実装しています。
回し固定プラグ(NEMA L6-30P/L6-20P)を接続するためにコンセント(L6-30R/L6-20R)取り付け電気工事が必要です。また、コンセント設置工事の際には、UPS 用と別に UPS から給電されている負荷装置プラグの
UPS 保守時接続用に予備コンセント(UPS3507A では L6-30R×1 口+L6-20R×2 口、UPS3506A では
L6-30R×2 口+L6-20R×1 口)を追加設置が必要です。AC200V の負荷装置を接続する場合、UPS に実装されたコンセント(L6-30R)から AC200V/15A(L6-15R)コンセントに分配する AC マルチタップ(ACS4008A：
L6-15R×6 口)が製品化されています。AC100V の負荷装置を接続する場合は、本 UPS に別オプションの電圧変換トランス(ACS4007A：L6-30R に接続)を接続して AC100V(5-15R×12)に変換可能です。入力コンセ
ントの電源工事を行う場合は、担当営業または保守会社にお問い合わせください。
装置

プラグ

コンセント

UPS3506A(3000VA-UPS)

NEMAL6-20P NEMAL6-30×2、NEMAL6-20R×2

UPS3507A(5000VA-UPS)

NEMAL6-30P NEMAL6-30×2、NEMAL6-20R×2

ACS4008A(AC タップ)

NEMAL6-30P NAMAL6-15R×8 (AC200V/15A)

ACS4007A(変換トランス)

NEMAL6-30P NEMA5-15R×12 (AC100V/15A)

AC マルチタップ(ACS4011A:4 口)を使用する場合
・ AC マルチタップ(ACS4011A:4 口)を使用する場合は、各 AC マルチタップあたり 15A を越えないように機器を接続してください。
・ また AC マルチタップを接続する UPS コンセント部の許容電力にも注意して下さい。

PowerChute Business Edition を使用する場合の注意制限事項
・ PowerChute Business Edition を使用する場合、UPS 最大スリープ時間は 14 日 23 時間 54 分です。
13

ただし、UPS3502A(1200VA-1U)を使用する場合、UPS 最大スリープ時間は 14 日です。
・ 異なるバージョンの PowerChute Business Edition の混在について異なるバージョンの PowerChute Business Edition での相互監視は行えません。
なお、PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 では、バンドルされる PowerChute Business Edition
v.8.0.1 のエージェントを管理することができます。
ただし、形番が異なる PowerChute Business Edition を同一マシンへインストールすることはできません。
・ PowerChute Business Edition と、ESMPRO/AutomaticRunningController を連 携 させ る た めに は 、
ESMPRO/UPSManager が必須となります。
・ 仮想化環境(Hyper-V、VMware ESX Serverなど)は未サポートです。
・ Linux環境にてPowerChute Business Ediitonを使用する場合は、PowerChute Business Editionエージェ
ントの設定と監視を行うために、PowerChute Business Editionサーバーおよびコンソールが必要となります。
Windowsマシンを準備しPowerChute Business Editionサーバーおよびコンソールをインストールしてください。
・ UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。
ラック無停電電源装置(UPS3505A:3000VA)を利用する際の留意事項／制限事項
・ UPS3505A に無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)を接続する場合は、以下の接続ルールにそって実施するようお願いします。



UPS3505A は UPS3521A の最上位に設置すること



UPS3505A と UPS3521A および UPS3521A 間はブランクを開けずに実装すること※増設バッテリー接続時の占有サイズは下記マトリクスを参照してください。

・ UPS3505A に UPS3521A を接続した場合は、接続される全バッテリーを均一に利用／消耗する仕組みであるため、バックアップ時間中の安定稼動のためには、同一の劣化状態を維持した運用が不可欠です。



従って、UPS3505A に UPS3521A を接続した構成において、バッテリー劣化などに伴うバッテリー交換を実施する場合、UPS3505A および接続されている全ての UPS3521A のバッテリーを同時に交換することが必要となります。
※同時交換が必要な数量は下記マトリクスの「総バッテリーモジュール数」を参照願います。



また、UPS3505A 標準搭載バッテリーと UPS3521A 搭載のバッテリーの運用期間をあわせる必要があ
る た め、UPS3505A の 運用 開 始 と同時 期に UPS3521A を接 続 してくだ さい。運 用 開 始 後に 、UPS3521A を追加／増設する場合は、運用していた UPS3505A と既存の UPS3521A のバッテリーも新品に交換することが必要です。



なお、増設バッテリーオプションを接続して運用している場合、UPS本体と増設バッテリーオプションのバッテリー交換を交互に行うことでシステム停止せず運用継続した状態でそれぞれのバッテリー交換を実施可能です。

UPS3505A(3000VA)＋増設バッテリー接続時の占有サイズ／バッテリーモジュール数(同時交換が必要)
UPS3505A(3000VA)

占有ラック

フル負荷

14

総バッテリー＋増設バッテリー接続

サイズ(計)

バックアップ時間

モジュール数

UPS3521A 未接続時

3U

約5分

1個

UPS3521A 1台接続時

6U

約21分

3個

UPS3521A 2台接続時

9U

約50分

5個

UPS3521A 3台接続時

12U

約80分

7個

UPS3505A(3000VA)に UPS3521A を接続した場合は、UPS 制御ソフトまたは UPS ネットワークカードにて設定が必要です。
詳細については、「無停電電源装置増設バッテリー UPS3521A 取扱説明書」を参照してください。

VMware ESX 4.0/4.1 を使用する際の注意事項
・ ESX 4.0/4.1 を使用する場合、別途 ESX 4.0/4.1 以外のサーバーに ESMPRO/AC の制御端末を用意し、その制御端末の AC Management Console ツリー内に VMware ESX 4.0/4.1 を連動端末として登録、管理する必要があります。

15

UPS 接続構成例
無 停 電 電 源 装 置 (UPS3511A/UPS3512A/UPS3513A/UPS3514A/UPS3515A、 UPS3501A/UPS3502A/UPS3503A//UPS3504A/UPS3505A)の構成例
UPS の選択は UPS に接続する機器の消費電力(消費皮相電力(VA)および消費有効電力(W)のそれぞれ)の合計を算出し、その総消費電力とバッテリーバックアップ時間から選択してください。
UPS3505A(3000VA-3U)は無停電電源装置増設バッテリー(UPS3521A)を 3 台まで接続可能で、増設バッテリ
ー接続によりバックアップ時間を延長(UPS 制御ソフトまたは UPS ネットワークカードでの設定必要)することができます。

①基本的な構成(COM port 経由で制御 サーバー 1台：UPS 1台)
下記表から UPS 制御ソフト（ケーブル添付）を選択

MAGNIA
UPS

COM■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(以下のいずれかひとつ必須)
形番
ACS4039A

製品名
ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)*1 *2
PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 *2

備考
ACS4038A 相当品(PowerChuteBusiness Edition および UPS 接続ケーブル)が含まれています。
ACS4038A
23,730PowerChute Business Edition Basic円
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。また、PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。

16

標準価格
46,095円

②拡張IOユニットを含む構成(COM port 経由で制御 サーバー 1台：拡張IOユニット1台：UPS
1台)
拡張IO
ユニット

MAGNIACOM

下記表から UPS 制御ソフト（ケーブル添付）を
選択

UPS■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(以下のいずれかひとつ必須)
形番
ACS4039A

製品名
ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)*1 *2
PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 *2

標準価格
備考
46,095 円 ACS4038A 相当品(PowerChuteBusiness Edition および UPS 接続ケーブル)が含まれています。
ACS4038A
23,730 円 PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。また、PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。

17

③マルチサーバー構成(COM port 経由で制御 サーバー 3 台まで：UPS 1 台)
(UPS3522A UPS エキスパンダーを使用する場合)
・

UPS3507A/UPS3502A では実装不可。
マスターサーバー

次頁表から UPS 制御ソフト（ケーブル添付）またはケーブルを選択

COM

次頁表からケーブルを選択

スレーブサーバー
COM

UPS
スレーブサーバーCOM

UPSエキスパンダー(UPS3522A)

次頁表からケーブルを選択

注意：本構成は、サーバーを 3 台まで接続できます。
・ ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition のライセンスは、マスターサーバー用ライ
センス 1 台分で問題ありません。ただし、インストールは、マスターサーバー/スレーブサーバー両方に行います。
ESMPRO/UPSManager のインストール
マスターサーバー：サーバーをインストール
スレーブサーバー：サーバーをインストール
PowerChute Business Edition インストール時の UPS 選択
マスターサーバー：「Smart-UPS」を選択
スレーブサーバー：「Interface Expanderのベーシックポート」、または「Share-UPSのベーシックポ
ート」を選択
詳細は、製品添付のインストールガイドを参照してください。
・ 詳細設定は、UPS エキスパンダー(UPS3522A)のマニュアルを参照してください。
・ UPS3502A(1200VA-1U)では、UPS ネットワークカード(UPS3523A)のみ接続可能で、その他のオプション
カードは接続不可となります。

18

■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(１)マスターサーバー(以下のいずれかひとつ必須)
形番
製品名

標準価格

備考

ESMPRO/UPSManager Ver2.6
46,095 円 ACS4038A 相当品(PowerChute(PowerChute Business Edition セット)Business Edition および UPS 接続ケー
*1 *2ブル)が含まれています。
ACS4038A PowerChute Business Edition Basic 23,730 円 PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 *2
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。また、PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。
ACS4039A(２)スレーブサーバー
形番
製品名
UPS3527A UPS ケーブル *1

標準価格
備考
6,300 円 PowerChute Business Edition を
SimpleSignal モードで使用する場合のUPS 接続ケーブル。
*1 UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。また、PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。

19

④ マルチサーバー構成(COM port 経由で制御 サーバー4台以上15台以下：UPS1台)(UPS3524A UPS拡張ユニットを使用する場合)
・ UPS3502A で は 接 続 不 可 です 。 マル チ サ ー バ ー 構 成 を 実 施 す る 場 合 は UPS ネ ッ ト ワ ー ク カ ー ド(UPS3523A)を使用した LAN 制御にて実施可能です。
・ 詳細設定は、UPS 拡張ユニット(UPS3524A)のマニュアルを参照してください。
・ ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition のライセンスは、マスターサーバー用ライ
センス 1 台分で問題ありません。ただし、インストールは、マスターサーバー/スレーブサーバー両方に行います。
ESMPRO/UPSManager のインストール
マスターサーバー：サーバーをインストール
スレーブサーバー：サーバーをインストール
PowerChute Business Edition インストール時の UPS 選択
マスターサーバー：「Smart-UPS」を選択
スレーブサーバー：「Share-UPSのベーシックポート」を選択
詳細は、添付のインストールガイドを参照してください。

■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(1)マスターサーバー(以下のいずれかひとつ必須)
形番
製品名
ACS4039A ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)*1 *2
ACS4038A PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 *2

標準価格
備考
46,095 円 ACS4038A 相当品(PowerChuteBusiness Edition および UPS 接続ケーブル)が含まれています。
23,730 円 PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能*2 UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。また、PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。
(2)スレーブサーバー
形番
製品名
UPS3527A UPS ケーブル *1

標準価格
備考
6,300 円 PowerChute Business Edition をスレー
ブサーバーとして使用する場合の UPS
接続ケーブル。
*1 UPS3502A(1200VA-1U)は PowerChute Business Edition Basic v9.0.1 以降で動作可能で、それ以前のバージョンでの使用は不可です。また、PCBE 専用のシリアルケーブルが UPS 装置に標準添付されていて、それ以外のケーブルは接続できません。

20

＜UPS 拡張ユニットを使用したマルチサーバー構成例＞
UPS 拡張ユニット経由で接続することで、1 台の UPS から最大 15 台接続可能です。各 UPS の定格容量及びバッテリーバックアップ時間と接続する装置の皮相電力(VA 値)/有効電力(W 値)とをもとに、じゅうぶんなバック
アップ時間を確保できるように UPS と UPS に接続する機器の選定を行ってください。
※最大接続数で使用した場合、バックアップ時間が 5 分以下になる場合があります。
※UPS3505A は増設バッテリー(UPS3521A)を最大 3 台接続可能で、増設バッテリーを接続することで、バックアップ時間を延長可能(制御ソフトまたは UPS ネットワークカードによる設定必要)とｌなります。
ESMPRO/UPSManager Ver2.6 [ACS4039A](推奨)またはPowerChute Business Edition Basic v9.0.1[ACS4038A](いずれもライセンスはマスター1 台分のみ。スレーブ分は不要)

接続図(Windows 2008/2012)
マスター

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO[ACS4039A]または[ACS4038A] 付 属 の ケ ー
ブル（長さが足りない場合
は UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]を使用

UPS ケーブル[UPS3527A]

UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]

UPS 拡張ユニット[UPS3524A]

AC マルチタップ(4 口)[ACS4011A]

UPS[UPS3503A]※電源コンセントは UPS3503A：6 口、UPS3504A：8 口、UPS3505A：11 口あります。電源タップは足りなくなった口数に合わせて購入して下さい。むやみに口数を増やすと接続ミスの原因になります。また UPS の許容電力を超えないよう注意して下さい。
UPS3504A、UPS3505A の場合は各コンセント部の許容電力にも注意して下さい。

21

ESMPRO/UPSManager Ver2.6 [ACS4039A](推奨)またはPowerChute Business Edition Basic v9.0.1[ACS4038A](いずれもライセンスはマスター1 台分のみ。スレーブ分は不要)

最大接続図(Windows2008/2012)
マスター

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ[ACS4039A]または[ACS4038A] 付 属 の ケ ー
ブル（長さが足りない場合
は UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]を使用

UPS ケーブル[UPS3527A]

UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]

UPS 拡張ユニット[UPS3524A]

UPS ケーブル[UPS3527A]

UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]

ESMPROUPS 拡張ユニット[UPS3524A]

AC マルチタップ(4 口)［ACS4011A］

UPS[UPS3503A]※電源コンセントは UPS3503A：6 口、UPS3504A：8 口、UPS3505A：11 口あります。電源タップは足りなくなった口数に合わせて購入して下さい。むやみに口数を増やすと接続ミスの原因になります。また UPS の許容電力を超えないよう注意して下さい。
UPS3504A、UPS3505A の場合は各コンセント部の許容電力にも注意して下さい。
※容量により接続台数に制限があります。

22

⑤複数 UPS 構成(LAN 経由で制御 サーバー N 台：UPS N 台)の複数システム(ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション、UPS ネットワークカードを使用する場合)
制御サーバーLANMAGNIA

連動サーバーMAGNIA

ACマルチタップ[ACS4011A]
（4口）

×複数台
MAGNIAUPSUPSネットワー
クカード[UPS3523A]※接続装置がUPSのコンセント
数をオーバーする場合に使用する。
MAGNIAAC マ ル チ タ ッ プ [ACS4011A]
（4口）

×複数台
MAGNIAUPSUPSネットワー
クカード[UPS3523A]

制御サーバー
制御サーバーとは SNMP を使用して UPS(UPS ネットワークカード搭載)を制御するサーバーであり、自サーバ
ーおよびネットワーク上の連動サーバーを管理するサーバーです。
Windows OS の場合には、ESMPRO/AutomaticRunningController ＋ESMPRO/AC Enterprise をイン
ストールする必要があります。

23

連動サーバー
連動サーバーとは制御サーバーに管理されるサーバーであり、ネットワーク上に制御サーバーが存在する場
合に運用可能なサーバーです。
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプションをインストールする必要があります。
(注意)Windows OSの場合、クラスタシステムのサーバーに
ESMPRO/AutomaticRunningController ＋ESMPRO/AC Enterpriseのサーバーを連動サーバーとして動作させる場合があります。
(クラスタシステムの構成に関しては、クラスタシステム構築ガイドを参照して下さい。)
制御サーバーは、ネットワーク経由で自サーバーおよび複数台の連動サーバーおよび UPS を一括管理します。
したがって、制御サーバーと連動サーバーのシステムを構築する場合には、以下の条件が満たされている必要があります。
・ネットワーク機器が無停電化されていること。
(推奨：制御サーバーに接続している UPS でネットワーク機器も電源管理すること。)
・スケジュール運転を行う場合、連動サーバーが稼動中(電源 ON 状態)の場合、制御サーバーも稼動状
態(電源 ON 状態)であるスケジュール運転であること。
・制御サーバーは 3 台まで、連動サーバーは制御サーバーの台数に関係なく 32 台まで増設可能。
(制御サーバーを増設することで、制御サーバーが冗長化され、より安心なシステムを構築できます。)
・UPS1 台に電源容量までサーバー接続可能。
(但し、消費電力が多いほどバッテリーの電源供給可能時間は短くなるため、バッテリーバックアップ時間に注意すること)・複数 UPS、複数サーバーを、制御サーバーから一括で管理可能。
・LAN 経由での管理が可能。
注意：UPS ネットワークカード使用時は、ESMPRO/UPSManager、PowerChute BusinessEdition は使用できません。

24

■サーバー OS：Windows Server® 2008(1)制御サーバー
形番
製品名
ACS4040A
ESMPRO/AutomaticRunningController CD 1.1
ACS4041A
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.1
ACS4042A
ESMPRO/AC Enterprise Ver4.1
ACS4040B
ACS4041B
ACS4042B

ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.0
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0(2)連動サーバー
形番
製品名
ACS4045A
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
又はン Ver4.0
1 ラ イ セ ン ス ESMPRO/AC
ACS4046AEnterprise マルチサーバオプション Ver4.0 4
ライセンス
ACS4045B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
又はン Ver5.0 1 ライセンス
ACS4046B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
ン Ver5.0 4 ライセンス

標準価格
15,120 円
122,640 円
30,345 円
11,445 円
91,560 円
22,890 円

備考

標準価格
備考
38,325 円 連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。
137,970 円
28,665 円 連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。
103,005 円■サーバー OS：Windows Server® 2012(1)制御サーバー
形番
製品名
ACS4040B
ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.0
ACS4041B
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0
ACS4042B
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0(2)連動サーバー
形番
製品名
ACS4045B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
又はン Ver5.0 1 ライセンス
ACS4046B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
ン Ver5.0 4 ライセンス

25

標準価格
11,445 円
91,560 円
22,890 円

備考

標準価格
備考
28,665 円 連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。
103,005 円

MAGNIA D3305a とラック無停電電源装置(UPS3504A/UPS3505A)との構成例
MAGNIA D3305a を UPS で運用する際の注意事項：•

MAGNIA D3305a は電源系統が 1 つであるため、エンクロージャー1 台あたりに接続できる UPS は、最大で 1 台です。

•

UPS のスケジュール運転では、エンクロージャー単位で電源が ON/OFF します。

•

エンクロージャー1 台にモジュールを 2～3 台搭載する場合、UPS ネットワークカード、UPS エキスパンダ
ー、UPS 拡張ユニットのいずれかが必要になります。

•

エンクロージャー1 台にモジュールを 4 台搭載する場合、UPS ネットワークカード、UPS 拡張ユニットのいずれかが必要になります。

①基本的な構成(COM port 経由で制御 エンクロージャー1台：モジュール1台：UPS 1台)
エンクロージャー

下記表から UPS 制御ソフト(ケーブル添付)を選択

モジュール
UPS
(3KVA)COM■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(以下のいずれかひとつ必須)
形番
ACS4039A

製品名
ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)*1
PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1

備考
ACS4038A 相当品(PowerChuteBusiness Edition および UPS 接続ケーブル)が含まれています。
ACS4038A
23,730PowerChute Business Edition Basic円
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能

26

標準価格
46,095円

②拡張IOユニットを含む構成(COM port 経由で制御 エンクロージャー1台：モジュール1台：拡張IOユニット1台：UPS1台)
エンクロージャー
モジュール

拡張IO
ユニット

COM

下記表から UPS 制御ソフト（ケーブル添付）
を選択

UPS

■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(以下のいずれかひとつ必須)
形番
ACS4039A

製品名
ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)*1
PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1

備考
ACS4038A 相当品(PowerChuteBusiness Edition および UPS 接続ケーブル)が含まれています。
ACS4038A
23,730PowerChute Business Edition Basic円
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能

27

標準価格
46,095円

③マルチサーバー構成(COM port 経由で制御 エンクロージャー1 台、モジュール 3 台まで：
UPS 1 台)(UPS3522A UPS エキスパンダーを使用する場合)
・

UPS3507A では実装不可。

エンクロージャー

次頁表から UPS 制御ソフト（ケーブル添付）またはケーブルを選択

モジュール(マスターサーバー)COM

次頁表からケーブルを選択

モジュール(スレーブサーバー)
COM

UPS
モジュール
(スレーブサーバー)

UPSエキスパンダー(UPS3522A)

COM

次頁表からケーブルを選択

注意：本構成は、1 台のエンクロージャーにモジュールを 3 台まで接続するときの構成例です。
・ ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition のライセンスは、マスターサーバー用ライ
センス 1 台分で問題ありません。ただし、インストールは、マスターサーバー/スレーブサーバー両方に行います。
ESMPRO/UPSManager のインストール
マスターサーバー：サーバーをインストール
スレーブサーバー：サーバーをインストール
PowerChute Business Edition インストール時の UPS 選択
マスターサーバー：「Smart-UPS」を選択
スレーブサーバー：「Interface Expanderのベーシックポート」、または「Share-UPSのベーシックポ
ート」を選択
詳細は、製品添付のインストールガイドを参照してください。
・ 詳細設定は、UPS エキスパンダー(UPS3522A)のマニュアルを参照してください。

28

■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(１)マスターサーバー(以下のいずれかひとつ必須)
形番
製品名

標準価格

備考

ESMPRO/UPSManager Ver2.6
46,095 円 ACS4038A 相当品(PowerChute(PowerChute Business Edition セット)Business Edition および UPS 接続ケー
*1 *2ブル)が含まれています。
ACS4038A PowerChute Business Edition Basic 23,730 円 PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 *2
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能
ACS4039A(２)スレーブサーバー
形番
製品名
UPS3527A UPS ケーブル

標準価格
備考
6,300 円 PowerChute Business Edition を
SimpleSignal モードで使用する場合のUPS 接続ケーブル。

29

④ マルチサーバー構成(COM port 経由で制御 モジュール4台以上15台以下：UPS1台)(UPS3524A UPS拡張ユニットを使用する場合)
・ 詳細設定は、UPS 拡張ユニット(UPS3524A)のマニュアルを参照してください。
・ ESMPRO/UPSManager および PowerChute Business Edition のライセンスは、マスターサーバー用ライ
センス 1 台分で問題ありません。ただし、インストールは、マスターサーバー/スレーブサーバー両方に行います。
ESMPRO/UPSManager のインストール
マスターサーバー：サーバーをインストール
スレーブサーバー：サーバーをインストール
PowerChute Business Edition インストール時の UPS 選択
マスターサーバー：「Smart-UPS」を選択
スレーブサーバー：「Share-UPSのベーシックポート」を選択
詳細は、添付のインストールガイドを参照してください。

■サーバー OS：Windows Server® 2008 / 2012(1)マスターサーバー(以下のいずれかひとつ必須)
形番
製品名
ACS4039A ESMPRO/UPSManager Ver2.6(PowerChute Business Edition セット)*1 *2
ACS4038A PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 *2

標準価格
備考
46,095 円 ACS4038A 相当品(PowerChuteBusiness Edition および UPS 接続ケーブル)が含まれています。
23,730 円 PowerChute Business Edition Basic
v9.0.1 と UPS 接続ケーブル(1.8m)のセット。
*1 ESMPRO/AutomaticRunningController を併用することにより、多様な自動運転機能が可能(2)スレーブサーバー
形番
製品名
UPS3527A UPS ケーブル

標準価格
備考
6,300 円 PowerChute Business Edition をスレー
ブサーバーとして使用する場合の UPS
接続ケーブル。

30

＜UPS 拡張ユニットを使用したマルチサーバー構成例＞
UPS 拡張ユニット経由で接続することで、1 台の UPS から最大 15 台接続可能です。各 UPS の定格容量及びバッテリーバックアップ時間と接続する装置の皮相電力(VA 値)/有効電力(W 値)とをもとに、じゅうぶんなバック
アップ時間を確保できるように UPS と UPS に接続する機器の選定を行ってください。
※最大接続数で使用した場合、バックアップ時間が 5 分以下になる場合があります。
※UPS3505A は増設バッテリー(UPS3521A)を最大 3 台接続可能で、増設バッテリーを接続することで、バックアップ時間を延長可能(制御ソフトまたは UPS ネットワークカードによる設定必要)とｌなります。
ESMPRO/UPSManager Ver2.6 [ACS4039A](推奨)またはPowerChute Business Edition Basic v9.0.1[ACS4038A](いずれもライセンスはマスター1 台分のみ。スレーブ分は不要)

接続図(Windows 2008)

エンクロージャー
マスター

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO[ACS4039A]または[ACS4038A] 付 属 の ケ ー
ブル（長さが足りない場合
は UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]を使用

UPS ケーブル[UPS3527A]

UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]

エンクロージャーUPS 拡張ユニット[UPS3524A]

UPS[UPS3504A]※電源コンセントは UPS3504A：8 口、UPS3505A：11 口あります。電源タップは足りなくなった口数に合わせて購入して下さい。むやみに口数を増やすと接続ミスの原因になります。また UPS の許容電力を超えないよ
う注意して下さい。
UPS3504A、UPS3505A の場合は各コンセント部の許容電力にも注意して下さい。

31

ESMPRO/UPSManager Ver2.6 [ACS4039A](推奨)またはPowerChute Business Edition Basic v9.0.1[ACS4038A](いずれもライセンスはマスター1 台分のみ。スレーブ分は不要)

最大接続図(Windows2008)

エンクロージャー
マスター

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO[ACS4039A]または[ACS4038A] 付 属 の ケ ー
ブル（長さが足りない場合
は UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]を使用

UPS ケーブル[UPS3527A]

UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]

エンクロージャー
エンクロージャー
スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

ESMPRO

スレーブ

UPS 拡張ユニット[UPS3524A]

UPS ケーブル[UPS3527A]

UPS 延長 I/F ケーブル
[UPS3528A]

ESMPRO

エンクロージャーUPS 拡張ユニット[UPS3524A]

UPS[UPS3504A]※電源コンセントは UPS3504A：8 口、UPS3505A：11 口あります。電源タップは足りなくなった口数に合わせて購入して下さい。むやみに口数を増やすと接続ミスの原因になります。また UPS の許容電力を超えないよ
う注意して下さい。
UPS3504A、UPS3505A の場合は各コンセント部の許容電力にも注意して下さい。
※容量により接続台数に制限があります。

32

⑤複数 UPS 構成(LAN 経由で制御 エンクロージャー M 台、サーバー N 台：UPS M 台)の複数システム
(ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプション、UPS ネットワークカードを使用する場合)

LAN
エンクロージャー
制御サーバーモジュール

連動サーバー
モジュール

×複数台
モジュール

UPS
UPSネットワー
クカード[UPS3523A]

エンクロージャー
連動サーバー
モジュール

×複数台
モジュール

UPS
UPSネットワー
クカード[UPS3523A]

制御サーバー
制御サーバーとは SNMP を使用して UPS(UPS ネットワークカード搭載)を制御するサーバーであり、自サーバ
ーおよびネットワーク上の連動サーバーを管理するサーバーです。
Windows OS の場合には、ESMPRO/AutomaticRunningController ＋ESMPRO/AC Enterprise をイン
ストールする必要があります。

連動サーバー
連動サーバーとは制御サーバーに管理されるサーバーであり、ネットワーク上に制御サーバーが存在する場
合に運用可能なサーバーです。
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプションをインストールする必要があります。
(注意)33

Windows OSの場合、クラスタシステムのサーバーに
ESMPRO/AutomaticRunningController ＋ESMPRO/AC Enterpriseのサーバーを連動サーバーとして動作させる場合があります。
(クラスタシステムの構成に関しては、クラスタシステム構築ガイドを参照して下さい。)
制御サーバーは、ネットワーク経由で自サーバーおよび複数台の連動サーバーおよび UPS を一括管理します。
したがって、制御サーバーと連動サーバーのシステムを構築する場合には、以下の条件が満たされている必要があります。
・ネットワーク機器が無停電化されていること。
(推奨：制御サーバーに接続している UPS でネットワーク機器も電源管理すること。)
・スケジュール運転を行う場合、連動サーバーが稼動中(電源 ON 状態)の場合、制御サーバーも稼動状
態(電源 ON 状態)であるスケジュール運転であること。
・制御サーバーは 3 台まで、連動サーバーは制御サーバーの台数に関係なく 32 台まで増設可能。
(制御サーバーを増設することで、制御サーバーが冗長化され、より安心なシステムを構築できます。)
・UPS1 台に電源容量までサーバー接続可能。
(但し、消費電力が多いほどバッテリーの電源供給可能時間は短くなるため、バッテリーバックアップ時間に注意すること)・複数 UPS、複数サーバーを、制御サーバーから一括で管理可能。
・LAN 経由での管理が可能。
注意：UPS ネットワークカード使用時は、ESMPRO/UPSManager、PowerChute BusinessEdition は使用できません。

■サーバー OS：Windows Server® 2008(1)制御サーバー
形番
製品名
ACS4040A
ESMPRO/AutomaticRunningController CD 1.1
ACS4041A
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver4.1
ACS4042A
ESMPRO/AC Enterprise Ver4.1
ACS4040B
ACS4041B
ACS4042B

ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.0
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0(2)連動サーバー
形番
製品名
ACS4045A
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
又はン Ver4.0
1 ラ イ セ ン ス ESMPRO/AC
ACS4046AEnterprise マルチサーバオプション Ver4.0 4
ライセンス
ACS4045B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
又はン Ver5.0 1 ライセンス
ACS4046B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
ン Ver5.0 4 ライセンス■サーバー OS：Windows Server® 201234

標準価格
15,120 円
122,640 円
30,345 円
11,445 円
91,560 円
22,890 円

備考

標準価格
備考
38,325 円 連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。
137,970 円
28,665 円 連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。
103,005 円

(1)制御サーバー
形番
製品名
ACS4040B
ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.0
ACS4041B
ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.0
ACS4042B
ESMPRO/AC Enterprise Ver5.0(2)連動サーバー
形番
製品名
ACS4045B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
又はン Ver5.0 1 ライセンス
ACS4046B
ESMPRO/AC Enterprise マルチサーバオプショ
ン Ver5.0 4 ライセンス

標準価格
11,445 円
91,560 円
22,890 円

備考

標準価格
備考
28,665 円 連動サーバーの台数分のライセンスが必要です。
103,005 円

・ 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

Revision 2.2 [2014.04]

35