東海第二発電所 工事計画審査資料

本資料のうち，枠囲みの内容は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません

資料番号

工認-538 改 3

提出年月日

平成 30 年 9 月 18 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所

工事計画審査資料

その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用取水設備（添付書類）

11

Ⅴ-1 説明書
Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ-1-1-4-8 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設）
Ⅴ-1-1-4-8-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（その他発電用原子炉の附属施設【非常用取水設備】）
Ⅴ-1-1-4-8-5-1

設定根拠に関する説明書（貯留堰）

Ⅴ-1-1-4-8-5-1-2 設定根拠に関する説明書（取水構造物）
Ⅴ-1-1-4-8-5-2

設定根拠に関する説明書（ＳＡ用海水ピット取水塔）

Ⅴ-1-1-4-8-5-3

設定根拠に関する説明書（海水引込み管）

Ⅴ-1-1-4-8-5-4

設定根拠に関する説明書（ＳＡ用海水ピット）

Ⅴ-1-1-4-8-5-5

設定根拠に関する説明書（緊急用海水取水管）

Ⅴ-1-1-4-8-5-6

設定根拠に関する説明書（緊急用海水ポンプピット）

Ⅴ-6 図面
9

その他発電用原子炉の附属施設
9.6 非常用取水設備
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の配置を明示した図面【第 9-6-1 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 貯留堰【第 9-6-2 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 取水構造物【第 9-6-3 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット【第 9-6-4 図】
・その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット【第 9-6-5 図】

12Ⅴ-1-1-4-8-5-1 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0（貯留堰）13名称貯留堰

容量m32162 以上（2378）

個数

−

1

【設定根拠】（概要）
貯留堰は，その他発電用原子炉の附属施設のうち，浸水防護施設の外郭浸水防護設備と兼用する。
・設計基準対象施設
貯留堰は，設計基準対象施設として基準津波による水位低下に対し，非常用海水ポンプ*1が機能維持でき，かつ，発電用原子炉の冷却に必要な海水を確保する設計とする。
なお，津波の引き波に対する貯留堰の必要海水量は，取水構造物とあわせて設計する。
・重大事故等対処施設

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0E

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用取水設備として使用する貯留堰の機能は，設計基準対象施設として使用する場合と同じである。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する貯留堰及び取水構造物の容量は，基準津波による引き波時において，海水面が貯留堰天端高さ（T.P.-4.9 m）を下回った場合でも非常用海水ポンプが継続して取水可能な容量とする。海水面が貯留堰天端高さ（T.P.-4.9 m）を下回る時間は約 3 分間であるが，保守的に非常用海水ポンプ全個数が 30 分間以上継続して取水できるよう 2162 m3以上*2 とする。
重大事故等時に使用する貯留堰及び取水構造物の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，2162 m3 以上とする。
公称値については要求される容量 2162 m3 を上回る，有効貯留容量である 2378 m3 とする。
有効貯留容量＝有効水深×（貯留面積−控除面積）
ここで,有効貯留容量（m3）
有効水深（m）：貯留堰天端高さ（T.P.-4.9 m）から非常用海水ポンプの最も低い取水可能水位（T.P.

貯留面積（m2）2

控除面積（m ）有効貯留容量＝m）との差：取水構造物及び貯留堰内の海水貯留面積：貯留面積内の構造物及び設備の控除面積）＝2378（m3）＞2162（m3）14注記 ＊1：残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ＊2：詳細は，添付書類「Ｖ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の添付書類「Ｖ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書」に記載する。なお，非常用海水ポンプの取水容量(Vr)は，以下の式により算定する。
Vr＝（Q1+Q2+Q3）/2 ＝（3544+546+233）/2＝ 2161.5(m3) ≒ 2162(m3)＜ 2378(m3)Vr：取水容量 (m3)
Q1：残留熱除去系海水系ポンプ定格容量*3 885.7m3/h/1 個（全 4 個）
Q2：非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ定格容量*3 272.6m3/h/1 個（全 2 個）NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0E

Q3：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ定格容量*3 232.8m3/h/1個（全 1 個）
＊3：取水容量算定においては小数点第 1 位を切り上げる。
2.

個数の設定根拠
貯留堰は，設計基準対象施設として海を水源とする非常用海水ポンプの水路として，津波による引き波時においても必要な海水を取水するのに必要な個数である 1 個設置する。
貯留堰は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

15

貯留堰天端高さ T.P.-4.9m

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0E

最低水位到達時間拡大

約3分

貯留堰天端高さ T.P.-4.9m

図 1 貯留堰（取水構造物含む）水位の時刻歴波形（基準津波）

16

Ⅴ-1-1-4-8-5-1-2 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0（取水構造物）

名称取水構造物

容量m32162 以上（2378）

個数

−

1

【設定根拠】（概要）
・設計基準対象施設
取水構造物*1 は，設計基準対象施設として基準津波による水位低下に対し，非常用海水ポン
プ*2 が機能維持でき，かつ，発電用原子炉の冷却に必要な海水を確保する設計とする。
なお，津波の引き波に対する取水構造物の必要海水量は，貯留堰とあわせて設計する。
・重大事故等対処施設
重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用取水設備として使用する取水NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R1

構造物の機能は，設計基準対象施設として使用する場合と同じである。
1.

容量の設定根拠
設計基準対象施設として使用する貯留堰及び取水構造物の容量は，基準津波による引き波時において，海水面が貯留堰天端高さ（T.P.-4.9 m）を下回った場合でも非常用海水ポンプが継続して取水可能な容量とする。海水面が貯留堰天端高さ（T.P.-4.9 m）を下回る時間は約 3 分間であるが，保守的に非常用海水ポンプ全個数が 30 分間以上継続して取水できるよう 2162 m3以上*3 とする。
重大事故等時に使用する貯留堰及び取水構造物の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，2162 m3 以上とする。
公称値については要求される容量 2162 m3 を上回る，有効貯留容量である 2378 m3 とする。
有効貯留容量＝有効水深×（貯留面積−控除面積）
ここで,有効貯留容量（m3）
有効水深（m）：貯留堰天端高さ（T.P.-4.9 m）から非常用海水ポンプの最も低い取水可能水位（T.P.

貯留面積（m2）2

控除面積（m ）有効貯留容量＝m）との差：取水構造物及び貯留堰内の海水貯留面積：貯留面積内の構造物及び設備の控除面積）＝2378（m3）＞2162（m3）注記 ＊1：取水路及び取水ピットの総称＊2：残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ＊3：詳細は，添付書類「Ｖ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」の添付書類「Ｖ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書」に記載する。なお，非常用海水ポンプの取水容量(Vr)は，以下の式により算定する。
Vr＝（Q1+Q2+Q3）/2 ＝（3544+546+233）/2＝ 2161.5(m3) ≒ 2162(m3)＜ 2378(m3)Vr：取水容量 (m3)
Q1：残留熱除去系海水系ポンプ定格容量*4 885.7m3/h/1 個（全 4 個）

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0E

Q2：非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ定格容量*4 272.6m3/h/1 個（全 2 個）Q3：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ定格容量*4 232.8m3/h/1個（全 1 個）
＊4：取水容量算定においては小数点第 1 位を切り上げる。
2.

個数の設定根拠
取水構造物は，設計基準対象施設として海を水源とする非常用海水ポンプの水路として，津波による引き波時においても必要な海水を取水するのに必要な個数である 1 個設置する。
取水構造物は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。

貯留堰天端高さ T.P.-4.9m

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-1 R0E

最低水位到達時間拡大

約3分

貯留堰天端高さ T.P.-4.9m

図 1 貯留堰（取水構造物含む）水位の時刻歴波形（基準津波）

Ⅴ-1-1-4-8-5-2 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-2 R0（ＳＡ用海水ピット取水塔）

21

ྡ

⛠

㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪ

ᐜ

㔞

P 

P ௨ୖ㸦㸧ಶᩘ㸫࠙タᐃ᰿ᣐࠚ㸦ᴫせ㸧㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪࡣ㸪ᾏỈᘬ㎸ࡳ⟶㸪㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺ㸪⥭ᛴ⏝ᾏỈྲྀỈ⟶ཬࡧ⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࣆࢵࢺ࡜࡜ࡶ࡟㸪㔜኱஦ᨾ➼ᑐฎ᪋タ࡜ࡋ࡚㸪ᇶ‽ὠἼཬࡧᩜᆅ࡟㐳ୖࡍࡿὠἼ

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-2 R1࡟ࡼࡿỈ఩పୗ࡟ᑐࡋ㸪⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟⥔ᣢ࡛ࡁ㸪࠿ࡘ㸪Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ࡢ෭༷࡟ᚲせ࡞ᾏỈࢆ☜ಖࡍࡿタィ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᾏỈᘬ㎸ࡳ⟶㸪㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺ㸪⥭ᛴ⏝ᾏỈྲྀỈ⟶ཬࡧ⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࣆࢵࢺ࡜࡜ࡶ࡟୍㐃ࡢ⣔࡜ࡋ࡚㠀ᖖ⏝ྲྀỈタഛࢆᵓᡂࡋ㸪㔜኱஦ᨾ➼᫬࡟⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢὶ㊰࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ὶ㊰࡟ಀࡿᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚㔜኱஦ᨾ➼ᑐฎ᪋タ࡜ࡋ࡚タィࡍࡿࠋ ᐜ㔞ࡢタᐃ᰿ᣐ㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪ㸪㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺཬࡧ⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࣆࢵࢺࡣ㸪ᇶ‽ὠἼཬࡧᩜᆅ࡟㐳ୖࡍࡿὠἼ࡟ࡼࡿᘬࡁἼ᫬࡟㸪ᾏ㠃ࡢ㧗ࡉࡀྲྀỈ⟠ᡤ࡛࠶ࡿ㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪࡢኳ➃㧗ࡉ 73 P ࢆୗᅇࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ  ྎࡀ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀỈྍ⬟࡞ᐜ㔞࡜ࡍࡿࠋᾏỈ㠃ࡀ㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪࡢኳ➃㧗ࡉ 73 P ࢆୗᅇࡿ᫬㛫ࡣ㸪ᩜᆅ࡟㐳ୖࡍࡿὠἼ࡟࠾࠸࡚⣙  ศ㛫࡛࠶ࡿࡀ㸪⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀ  ศ௨ୖ⥅⥆ࡋ࡚ྲྀỈ࡛ࡁࡿࡼ࠺ P ௨ୖ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᾏỈᘬ㎸ࡳ⟶ཬࡧ⥭ᛴ⏝ᾏỈྲྀỈ⟶ࡣ㸪タ⨨఩⨨ࡀ༑ศపࡃᩜᆅ࡟㐳ୖࡍࡿὠἼ࡟ࡼࡿᘬࡁἼࡢᙳࢆཷࡅ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪᭷ຠྲྀỈᐜ㔞ࡢ⟬ᐃ࡟࠾࠸࡚⪃៖ࡋ࡞࠸ࠋබ⛠್࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪せồࡉࢀࡿᐜ㔞 P ࢆୖᅇࡿ㸪᭷ຠ㈓␃ᐜ㔞࡛࠶ࡿ P ࡜ࡍࡿࠋ ᭷ຠྲྀỈᐜ㔞㸦P㸧  ձ㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪ᭷ຠᐜ㔞㸻P㸸ኳ➃㛤ཱྀ㒊ᐜ㔞ձDෆ⭍ᐜ㔞ձE   ձD㸻ȧ 㸻P   ձE㸻ȧ㸻P  ղ㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺ᭷ຠᐜ㔞   㸻ճ⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࣆࢵࢺ᭷ຠᐜ㔞㸻ȧ㸻⣙ P㸻⣙ P  մ᥍㝖ᐜ㔞 㹑㸿⏝ᾏỈࣆࢵࢺྲྀỈሪཬࡧ⥭ᛴ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࣆࢵࢺෆࡢᵓ㐀≀ཬࡧタഛ        ࡢ᥍㝖ᐜ㔞   ᭷ຠྲྀỈᐜ㔞㸻ձղճմ        㸻㸻⣙ P㸼P22

注記 ＊1：ＳＡ用海水ピット取水塔躯体上部厚さ＊2：ポンプ設計吸込み可能レベル（T.P.

m）とＳＡ用海水ピット取水塔内腔天井レベルの差＊3：ポンプ設計吸込み可能レベル（T.P.

m）とＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ（T.P.-2.2 m）の差2.

個数の設定根拠NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-2 R0E

ＳＡ用海水ピット取水塔は，重大事故等対処施設として海を水源とする緊急用海水ポンプの水路として，津波による引き波時においても必要な海水を取水するのに必要な個数である 1個設置する。

T.P.-2.2m

図 1

ＳＡ用海水ピット取水塔近傍の水位時刻歴波形（敷地に遡上する津波）

23

Ⅴ-1-1-4-8-5-3 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-3 R0（海水引込み管）

24

名称

海水引込み管容量m3−*

個数−1【設定根拠】（概要）
海水引込み管は，ＳＡ用海水ピット取水塔，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットとともに一連の系として非常用取水設備を構成し，重大事故等時に緊急用海水ポンプの流路として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対処設備として設計する。
1.

容量の設定根拠*
海水引込み管は，地下岩盤内に設置されており敷地に遡上する津波の引き波による海水面の低下の影響を受けないことから，緊急用海水ポンプの有効取水容量の算定において考慮しない。

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-3 R0E

2.

個数の設定根拠
海水引込み管は，ＳＡ用海水ピット取水塔 1 個とＳＡ用海水ピット 1 個を接続するために必要な個数である 1 個設置する。

25

Ⅴ-1-1-4-8-5-4 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-4 R0（ＳＡ用海水ピット）

26

名称

ＳＡ用海水ピット

容量m3345 m3 以上（376.2）

個数−1【設定根拠】（概要）
ＳＡ用海水ピットは，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットとともに，重大事故等対処施設として，基準津波及び敷地に遡上する津波による水位低下に対し，緊急用海水ポンプが機能維持でき，かつ，発電用原子炉の冷却に必要な海水を確保する設計とする。また，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットとともに一連の系として非常用取水設備を構成し，重大事故等時に緊急用海水ポンプの流路として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対処施設として設計する。
1.

容量の設定根拠NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-4 R1

ＳＡ用海水ピット，ＳＡ用海水ピット取水塔及び緊急用海水ポンプピットは，基準津波及び敷地に遡上する津波による引き波時に，海面の高さが取水箇所であるＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ(T.P.-2.2 m)を下回る場合においても，緊急用海水ポンプ 1 台が継続して取水可能な容量とする。海水面がＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ(T.P.-2.2 m)を下回る時間
は，敷地に遡上する津波において約 10 分間であるが，緊急用海水ポンプが 30 分以上継続して取水できるよう 345 m3 以上とする。
なお，海水引込み管及び緊急用海水取水管は，設置位置が十分低く敷地に遡上する津波による引き波の影を受けないことから，有効取水容量の算定において考慮しない。
公称値については，要求される容量 345 m3 を上回る，有効貯留容量である 376.2 m3 とする。
有効取水容量（m3）①ＳＡ用海水ピット有効容量＝×π＝約 228.5 m3②ＳＡ用海水ピット取水塔有効容量＝27.1 m3：天端開口部容量①a+内腔容量①b①a＝×π)/2＝9.4 m3①b＝×π＝17.7 m3③緊急用海水ポンプピット有効容量＝＝約 122.6 m3④控除容量 ＳＡ用海水ピット取水塔及び緊急用海水ポンプピット内の構造物及び設備の控除容量
有効取水容量＝①+②+③-④＝228.5+27.1+122.6-2＝約 376.2 m3 ＞ 345 m3

27注記 ＊1：ポンプ設計吸込み可能レベル（T.P.

m）とＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ（T.P.-2.2 m）の差
＊2：ＳＡ用海水ピット取水塔躯体上部厚さ＊3：ポンプ設計吸込み可能レベル（T.P.

m）とＳＡ用海水ピット取水塔内腔天井レベルの差2.

個数の設定根拠ＳＡ用海水ピットは，重大事故等対処施設として海を水源とする緊急用海水ポンプの水路として，津波による引き波時においても必要な海水を取水するのに必要な個数である 1 個設

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-4 R0E

置する。

T.P.-2.2m

図 1

ＳＡ用海水ピット取水塔近傍の水位時刻歴波形（敷地に遡上する津波）28

Ⅴ-1-1-4-8-5-5 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-6 R0（緊急用海水取水管）

29

名

緊急用海水取水管*称

容量m3−

個数−1

【設定根拠】（概要）
緊急用海水取水管は，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水ポンプピットとともに一連の系として非常用取水設備を構成し，重大事故等時に緊急用海水ポンプの流路として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対処施設として設計する。
1.

容量の設定根拠*
緊急用海水取水管は，地下岩盤内に設置されており敷地に遡上する津波の引き波による海水面の低下の影響を受けないことから，緊急用海水ポンプの有効取水容量の算定において考慮しNT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-6 R0Eない。
2.

個数の設定根拠
緊急用海水取水管は，ＳＡ用海水ピット取水塔 1 個とＳＡ用海水ピット 1 個を接続するために必要な個数である 1 個設置する。

30

Ⅴ-1-1-4-8-5-6 設定根拠に関する説明書

NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-5 R0（緊急用海水ポンプピット）

31

名称

緊急用海水ポンプピット

容量m3

345 m3 以上（376.2）

個数−1【設定根拠】（概要）
緊急用海水ポンプピットは，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水取水管とともに，重大事故等対処施設として，基準津波及び敷地に遡上する津波による水位低下に対し，緊急用海水ポンプが機能維持でき，かつ，発電用原子炉の冷却に必要な海水を確保する設計とする。また，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水取水管とともに一連の系として非常用取水設備を構成し，重大事故等時に緊急用海水ポンプの流路として使用することから，流路に係る機能について重大事故等対処施設として設計する。
1.

容量の設定根拠NT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-5 R1

緊急用海水ポンプピット，ＳＡ用海水ピット取水塔及びＳＡ用海水ピットは，基準津波及び敷地に遡上する津波による引き波時に，海面の高さが取水箇所であるＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ(T.P.-2.2 m)を下回る場合においても，緊急用海水ポンプ 1 台が継続して取水可能な容量とする。海水面がＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ(T.P.-2.2 m)を下回る時間
は，敷地に遡上する津波において約 10 分間であるが，緊急用海水ポンプが 30 分以上継続して取水できるよう 345 m3 以上とする。
なお，海水引込み管及び緊急用海水取水管は，設置位置が十分低く敷地に遡上する津波による引き波の影を受けないことから，有効取水容量の算定において考慮しない。
公称値については，要求される容量 345 m3 を上回る，有効貯留容量である 376.2 m3 とする。
有効取水容量（m3）①緊急用海水ポンプピット有効容量＝＝約 122.6 m3②ＳＡ用海水ピット取水塔有効容量＝27.1 m3：天端開口部体積①a+内腔体積①b①a＝×π)/2＝9.4 m3①b＝×π＝17.7 m3③ＳＡ用海水ピット有効容量④控除体積＝×π＝約 228.5 m3

ＳＡ用海水ピット取水塔及び緊急用海水ポンプピット内の構造物及び設備の控除体積

有効取水容量＝①+②+③-④＝122.6+27.1+228.5-2＝約 376.2 m3 ＞ 345 m332

注記 ＊1：ポンプ設計吸込み可能レベル（T.P.

m）とＳＡ用海水ピット取水塔の天端高さ（T.P.-2.2 m）の差
＊2：ＳＡ用海水ピット取水塔躯体上部厚さ＊3：ポンプ設計吸込み可能レベル（T.P.

m）とＳＡ用海水ピット取水塔内腔天井レベルの差2.

個数の設定根拠
緊急用海水ポンプピットは，重大事故等対処施設として海を水源とする緊急用海水ポン
プの水路として，津波による引き波時においても必要な海水を取水するのに必要な個数でNT2 補① Ⅴ-1-1-4-8-5-5 R0Eある 1 個設置する。

T.P.-2.2m

図 1

ＳＡ用海水ピット取水塔近傍の水位時刻歴波形（敷地に遡上する津波）

33

工事計画認可申請

第 9-6-1 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用取水設備の配置を明示した図面
日本原子力発電株式会社
8727

34

工事計画認可申請

第9-6-2図東 海 第 二 発 電 所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用取水設備の構造図
貯留堰
日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8916

35

第 9-6-2 図 その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 貯留堰 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲
主要寸法（mm）

許容範囲＋100 mm

根拠

港湾工事共通仕様書

天端高さ

T.P.-4.90 m

たて64662±200 mm＊

同上

横21431±200 mm＊

同上

0 mm（（社）日本港湾協会，平成 29 年 4 月）

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

NT2 補② 公差表 R0E

注記 ＊：鋼管矢板に対する許容範囲の±100 ㎜に対し，貯留堰両側の許容範囲を考慮し設定した。

136

工事計画認可申請

第 9-6-3 図

東海第二発電所
名称

その他発電用原子炉の附属施設
非常用取水設備の構造図
取水構造物

日本原子力発電株式会社
8916

37

第 9-6-3 図 その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 取水構造物 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲〔取水構造物〕
主要寸法(mm)

許容範囲

根

たて42800−

規定しない

横57000−

規定しない

高さ10350

−

規定しない

拠

NT2 補② 公差表 R0E

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

138

工事計画認可申請

第9-6-4図

東 海 第 二 発 電 所
名称その他発電用原子炉の附属施設
非常用取水設備の構造図
ＳＡ用海水ピット取水塔,海水引込み管，ＳＡ用海水ピット

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8916

39

第 9-6-4 図 その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 ＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲〔ＳＡ用海水ピット取水塔のうち，取水塔〕
主要寸法（mm）
内径φ4000

高さ17500

許容範囲＋規定しない−30 ㎜＋規定しない−30 mm

根

拠

土木工事共通仕様書（平成 29 年版）
同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
〔ＳＡ用海水ピット取水塔のうち，取水管〕
主要寸法

NT2 補② 公差表 R0E（mm）

許容範囲

根

拠

内径

φ1200

±3 ㎜

ダム・堰施設検査要領（案）（平成 22 年版）

高さ

15100

±10 mm

同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
〔海水引込み管〕
主要寸法
（mm）
内径

φ1200

許容範囲±3 mm

根拠

ダム・堰施設検査要領（案）（平成 22 年版）

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
〔ＳＡ用海水ピット〕
主要寸法（mm）
内径

φ10000高さ28000

許容範囲＋規定しない−30 ㎜＋規定しない−30 mm

根

拠

土木工事共通仕様書（平成 29 年版）
同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

140工事計画認可申請

第9-6-5図東 海 第 二 発 電 所
名称その他発電用原子炉の附属施設
非常用取水設備の構造図
緊急用海水取水管,緊急用海水ポンプピット

日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社
8916

41

第 9-6-5 図 その他発電用原子炉の附属施設 非常用取水設備の構造図 緊急用海水取水管，緊急用海水ポンプピット 別紙
工事計画記載の公称値の許容範囲〔緊急用海水取水管〕
主要寸法(mm)
内径φ1200

許容範囲
±3 ㎜

根拠

ダム・堰施設検査要領（案）（平成 22 年度版）

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。
〔緊急用海水ポンプピット〕
主要寸法

NT2 補② 公差表 R0E(mm)たて7600

横8200

高さ31000

許容範囲＋規定しない−30 ㎜＋規定しない−30 ㎜±30 mm

根拠

土木工事共通仕様書（平成 29 年版）
同上
同上

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。

142