バタフライバルブで明日を開く

雨水用

ナイフゲートバルブ

336J-M

取扱説明書
OKUMURA ENGINEERING corp.

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 1

2024/02/22 16:14

弊社商品をご使用いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、ナイフゲートバルブの一般的な取り扱い方法について説明しています。
配管脱着時、保守・点検時には正しくお使いいただく為に、必ずこの取扱説明書をお読みなってから作業してください。
また、不明点等がある場合は弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意
ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使い頂き、人的・物的な危害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするために誤った取り扱いをすると生じる事が想定される内容を以下の表示により説明しています。
●表示内容を無視して誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示は、「死亡または、重傷（※1）を負う、または重大な物的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

注意

この表示は、「人が傷害（※2） を負う可能性、またはバルブの損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

※ 1：後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※ 2：治療に入院や長期の通院を要さないケガなどをさします。

●お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しております。
この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

!

この様な表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

●目次
●目次

ご使用の前に ……………………………………………………………… 1
ご使用の前に … ……………………………………………………………………… 1

ご使用に際してのお願い ………………………………………………… 2
ご使用に際してのお願い … ………………………………………………………… 2

構造図 ※取扱説明書内構造図と製品外形図の部品番号は異なります。 ……………… 3構造図 ※取扱説明書内構造図と製品外形図の部品番号は異なります。… …………… 3 〜 4

保管・輸送・開梱について ……………………………………………… 7
保管・輸送・開梱について … ……………………………………………………… 5

配管について１〜配管前の注意事項 …………………………………… 8
配管について１～配管前の注意事項 … ……………………………………… 6 〜 7

配管について２〜配管作業・配管後の注意事項………………………10
配管について２～配管作業・配管後の注意事項 … ………………………… 8 〜 9
点検整備について
1 〜定期点検・配管からの取り外し………………12
配線について配線作業の注意事項… ………………………………………
10
点検整備について2 〜手動式駆動部の分解［50 〜 150A］ …………13
始動の前に … ………………………………………………………………………
11
点検・整備について～保守作業… ………………………………………………
12点検整備について
3 〜手動式駆動部の分解［200〜 300A］…………14
バルブ本体の故障とその対策……………………………………………………
13
点検整備について4 〜手動式駆動部の分解［350 〜 600A］…………16駆動部の故障とその対策… ………………………………………………………
14
点検整備について5 〜手動式駆動部の組み立て………………………18増し締め要領 … …………………………………………………………………… 15
点検整備について
6 〜保守作業 …………………………………………19

バルブの故障とその対策 …………………………………………………20駆動部の故障とその対策 …………………………………………………22−1−1

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 1

2024/02/22 16:14

ご使用に際してのお願い

弊社工場から出荷後 18 ヶ月以内、もしくは試験運転後 12 ヶ月以内とし、いずれか早く終了する期間内とします。

保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。
( 日本国内に限る )ただし、次に該当する場合は、有償とさせていただきます。
● 弊 社 の カ タ ロ グ・ 取 扱 注 意 書・ 取 扱 説 明 書 ま た は 別 途
取り交わし仕様書などで確認された以外の、不適当な条件・環境・取扱い並びに使用の故障の場合。
● 納入品の故障原因が弊社製品の瑕疵以外の事由による場合。
● 弊社以外による改造または修理による故障・事故の場合。
● 弁類等の設計仕様条件として与えられなかった条件での使用または与えられた条件からは予知できなかった事象に起因する故障の場合。
● シート等の消耗品が著しい摩耗・腐食・変形した場合。
● 良 好 で な い 消 耗 品（ 潤 滑 剤・ パ ッ キ ン 等 ） を 使 用 さ れた場合。

● 高 頻 度 で の 開 閉 動 作 等 の 使 用 に お い て 不 適 切 な 保 守・点検に起因する故障の場合。
● 電源・空気源に起因する故障の場合。
● 製品へのゴミ等異物の流入・噛み込みに起因する破損・故障の場合。
● 野 積 み 等 不 適 切 な 製 品 の 保 管 に 起 因 す る 破 損・ 故 障 の場合。
● 火 災、 水 害、 地 震、 落 石 そ の 他 の 天 災 地 変 に 起 因 す る
破損・故障の場合。
● その他弊社の責任とみなされないことに起因する破損・故障の場合。
※尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証とします。
納入品の故障により生じた損害は、ご容赦願います。

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止をした製品につきましては、中止後5年を経過した場合、その製品の提供、部品供給、修理等に応じかねる場合がありますのでご容赦願います。

標準仕様
バ ル ブ 形 式
バ ル ブ 呼 び 径
適応フランジ規格
最 高 使 用 圧 力
使 用 温 度 範 囲336J-M
50A ～ 300A
JIS10K
0.5MPaメタル，テフロンシート：0 ～ 230℃
EPDM：0 ～ 100℃
NBR, CR：0 ～ 80℃−2−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 2

2024/02/22 16:14

構造図（50A ～ 150A）

取付方向は、A，B，C，D の４パターンあります。
サイズによりパーツ形状が異なります。

品番

部品名称

数量 品番

図１－ A

部品名称

数量①

本体１⑪電動

１②プレート１⑫ボルト，ナット，ばね座金

４③

グランド

１⑬ボルト，ナット，ばね座金

４④

グランドパッキン

１⑭ボルト，ナット，ばね座金

４⑤

ヨーク

１⑮ボルト，ナット，ばね座金

２⑥ロックナット

１⑯ドライブスリーブ

１⑦インジケータ

１⑰ねじ

２⑧プレートセット

１⑱⑨セットピン，割ピン

１⑲⑩

ラックギヤ

１⑳−3−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 3

2024/02/22 16:14

構造図（200A ～ 300A）

取付方向は、A，B，C，D の４パターンあります。
サイズによりパーツ形状が異なります。

品番

部品名称

数量 品番

図１－ B

部品名称

数量

①

本体

１⑪

電動

１②

プレート

１⑫ボルト，ナット，ばね座金

４

③

グランド

１⑬ボルト，ナット，ばね座金

４④

グランドパッキン

１⑭ボルト，ナット，ばね座金

４⑤ヨーク

１⑮ボルト，ナット，ばね座金

４⑥

ロックナット１⑯

ドライブスリーブ

１⑦

インジケータ

１⑰ねじ，ボルト

２⑧

プレートセット１⑱⑨ボルト，ナット

２⑲⑩

ラックギヤ

１⑳−4−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 42024/02/22 16:14

保管
保管・
・輸送
輸送・・開梱
開梱
保管
・
輸送
・開梱
保管
・輸送
・
開梱
について
について
保管・輸送・開梱についてについてについて

ナイフゲートバルブは精密品です。振動・ホコリや急激な温度変化のある場所での保管は避けてください。
〈図は手動式を例に説明しております。〉

1,
保管
1,
保管
1,
保管
１．保 管

■通常保管：
保管される場合は、できるだけ梱包された状態で屋
1,
保 管■通常保管：■通常保管：保管される場合は、できるだけ梱包された状態で屋保管される場合は、できるだけ梱包された状態で屋■通常保管：
保管される場合は、できるだけ梱包された状態で屋

内冷暗所 ( 室温 -5℃〜 60℃、湿度 70%以下 ) に

内冷暗所（室温-5℃～60℃、湿度70% 以下）に
内冷暗所
室温-5℃〜60℃、湿度70%以下
内冷暗所((室温-5℃〜60℃、湿度70%以下)に)に■通常保管：保管される場合は、できるだけ梱包された状態で屋保管してください。
保管してください。
保管してください。
保管してください。
内冷暗所(
室温-5℃〜60℃、湿度70%以下)に開梱された状態で保管される場合は、本体及び駆動部・! ■開梱保管：
開梱された状態で保管される場合は、本体及び駆動部・ ・保管してください。
開梱された状態で保管される場合は、本体及び駆動部■開梱保管：
開梱された状態で保管される場合は、本体及び駆動! ! ■開梱保管：!■開梱保管：付属品に無理な力がかからない状態で保管してくだ
付属品に無理な力がかからない状態で保管してくだ■開梱保管：
開梱された状態で保管される場合は、本体及び駆動部・部・付属品に無理な力がかからない状態で保管して!
付属品に無理な力がかからない状態で保管してください。また、必ずシートをかけ、ホコリ等を防いでさい。また、必ずシートをかけ、ホコリ等を防いで付属品に無理な力がかからない状態で保管してくだください。また、必ずシートをかけ、ホコリ等を防さい。また、必ずシートをかけ、ホコリ等を防いでください。(
図2)2)ください。(図さい。また、必ずシートをかけ、ホコリ等を防いでいでください。
（図2）
ください。(図 2)■長期保管：
長期保管される場合（1年以上）は、年に一度、グ! ! ■長期保管：■長期保管：
長期保管される場合（1年以上）は、年に一度、グください。(
図2)■長期保管：長期保管される場合（1
長期保管される場合（1 年以上）は、年に一度、グ年以上）は、年に一度、グ!
!
リスアップ、防錆処理を行ってください。
リスアップ、防錆処理を行ってください。
年以上）は、年に一度、グ! ■長期保管：長期保管される場合（1リスアップ、防錆処理を行ってください。
リスアップ、防錆処理を行ってください。
■保管時の注
意：バルブを投げる、倒す、落とす等の行為は絶対■保管時の注
意：バルブを投げる、倒す、落とす等の行為は絶対リスアップ、防錆処理を行ってください。
■保管時の注意：バルブを投げる、倒す、落とす等の行為は絶対
意：バルブを投げる、倒す、落とす等の行為は絶対■保管時の注に避けてください。バルブ損傷の原因となります。に避けてください。バルブ損傷の原因となります。
■保管時の注意：バルブを投げる、倒す、落とす等の行為は絶対に避けてください。バルブ損傷の原因となります。
2に避けてください。バルブ損傷の原因となります。
図図2
図2に避けてください。バルブ損傷の原因となります。

図22
図２．輸2,輸 送送2,輸送
2,輸送
2,輸送
■積載時の注意：積載はできるだけ梱包状態で、輸送中に荷崩れ!
! ■積載時の注意：積載はできるだけ梱包状態で、輸送中に荷崩れを起こさないように積載してください。また、開梱! ■積載時の注意：積載はできるだけ梱包状態で、輸送中に荷崩れを起こさないように積載してください。また、開梱
意：積載はできるだけ梱包状態で、輸送中に荷崩れ■積載時の注意：積載はできるだけ梱包状態で、輸送中に荷崩れ!! ■積載時の注された状態で輸送する場合は、製品に無理な力がかを起こさないように積載してください。また、開梱された状態で輸送する場合は、製品に無理な力がかを起こさないように積載してください。また、開梱を起こさないように積載してください。また、開梱からないよう積載の上、必ずシートをかけ、ホコリされた状態で輸送する場合は、製品に無理な力がかからないよう積載の上、必ずシートをかけ、ホコリされた状態で輸送する場合は、製品に無理な力がか等を防いでください。（図 3）
された状態で輸送する場合は、製品に無理な力がかからないよう積載の上、必ずシートをかけ、ホコリ等を防いでください。(
図 3)からないよう積載の上、必ずシートをかけ、ホコリ■陸上輸送：からないよう積載の上、必ずシートをかけ、ホコリ
陸上輸送の場合には、できるだけ有蓋車両を利用し等を防いでください。(■陸上輸送：
陸上輸送の場合には、できるだけ有蓋車両を利用し等を防いでください。(
図 3)図 3)てください。やむをえず無蓋車両を利用する場合は、等を防いでください。(
図 3)■陸上輸送：陸上輸送の場合には、できるだけ有蓋車両を利用し必ずシートをかけ輸送してください。てください。やむをえず無蓋車両を利用する場合は、■陸上輸送：陸上輸送の場合には、できるだけ有蓋車両を利用し■陸上輸送：陸上輸送の場合には、できるだけ有蓋車両を利用してください。やむをえず無蓋車両を利用する場合は、必ずシートをかけ輸送してください。てください。やむをえず無蓋車両を利用する場合は、■海上輸送：
潮風を防ぐため、コンテナをご利用ください。てください。やむをえず無蓋車両を利用する場合は、■海上輸送：潮風を防ぐため、コンテナをご利用ください。
必ずシートをかけ輸送してください。
必ずシートをかけ輸送してください。

図3
図3
図
図33

図3

■海上輸送：潮風を防ぐため、コンテナをご利用ください。
■海上輸送：潮風を防ぐため、コンテナをご利用ください。
３．輸 必ずシートをかけ輸送してください。
送■海上輸送：潮風を防ぐため、コンテナをご利用ください。

! ■開梱時期：開梱はできる限り、配管の直前に行ってください。

3, 開 開梱状態で長時間放置しますと、弁箱内にゴミや異梱物が混入し、正常に作動しなくなる恐れがあります。
3,開
また、梱包されていない製品の移動は保護材を取り開 梱
梱■開梱時期：開梱はできる限り、配管の直前に行ってください。
! 3,

3, 開 外さずに製品が干渉しない状態で、ホコリ等を防い梱

開梱状態で長時間放置しますと、弁箱内にゴミや異! ■開梱時期：開梱はできる限り、配管の直前に行ってください。
■開梱時期：開梱はできる限り、配管の直前に行ってください。
で移動してください。（図 4）! ■開梱時期：開梱はできる限り、配管の直前に行ってください。
物が混入し、正常に作動しなくなる恐れがあります。
開梱状態で長時間放置しますと、弁箱内にゴミや異※テフロン®及びゴムシートタイプは傷がつきやす!
開梱状態で長時間放置しますと、弁箱内にゴミや異また、梱包されていない製品の移動は保護材を取り

図4
図 4図4

図4
図4

物が混入し、正常に作動しなくなる恐れがあります。
開梱状態で長時間放置しますと、弁箱内にゴミや異いのでご注意ください。
物が混入し、正常に作動しなくなる恐れがあります。
外さずに製品が干渉しない状態で、ホコリ等を防い
また、梱包されていない製品の移動は保護材を取り■陸上輸送：物が混入し、正常に作動しなくなる恐れがあります。
陸上輸送の場合には、できるだけ有蓋車両を利用しまた、梱包されていない製品の移動は保護材を取りで移動してください。（図 4）外さずに製品が干渉しない状態で、ホコリ等を防いてください。やむをえず無蓋車両を利用する場合は、また、梱包されていない製品の移動は保護材を取り外さずに製品が干渉しない状態で、ホコリ等を防い※
テフロン 及びゴムシートタイプは傷がつきやすいで移動してください。
（図 4）
必ずシートをかけ輸送してください。
外さずに製品が干渉しない状態で、ホコリ等を防いのでご注意ください。
で移動してください。
（図 4）※
テフロン及びゴムシートタイプは傷がつきやすい■弁体位置の確認：出荷時の弁体は、少し開いた状態になっていで移動してください。
（図 4）■弁体位置ののでご注意ください。
確認：出荷時の弁体は、少し開いた状態になってい※テフロン 及びゴムシートタイプは傷がつきやすいます。
※
テフロン 及びゴムシートタイプは傷がつきやすいます。
・テフロン®は三井デュポンフロロケミカル社とデュポン社の登録商標です。
■弁体位置の確認：出荷時の弁体は、少し開いた状態になっていのでご注意ください。

のでご注意ください。
ます。
■弁体位置の確認：出荷時の弁体は、少し開いた状態になってい■弁体位置の確認：出荷時の弁体は、少し開いた状態になっています。
ます。

−5−7777
OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 52024/02/22 16:15

配管について１― 配管前の注意事項 ―バルブ本体、フランジ、配管とも、事前に十分な点検・清掃をお願いします。

１．バルブ本体のチェック■本体の確認：パッケージおよび製品銘板に表示されたサイズ・主要材質など、いま一度確認してください。
■配管寸法のチェック：配管とバルブが適合しているかどうか確認してください。
■配管ボルトのチェック：必要な本数・寸法を確認してください。なお、必要に応じ、ボルト・ナットに焼防止剤を塗布してください。

図1

２．配管前の溶接! ■フランジ溶接時の注意：

 管フランジを溶接する場合、バルブの取り付けは、フランジ配の温度が十分に下がってからにしてください（素手でさわれる程度）。また、バルブを取り付けたままのフランジ溶接、溶接補修は絶対に行わないでください。バルブが接合します。
（図１）! ■その他の溶接作業：

 ルブの取り付けは、周辺の溶接作業がすべて完了してからバ行ってください。溶接スパッタの付着により、バルブが損傷する場合があります−6−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 6

2024/02/22 16:15

３．配管フランジのチェック! ■歪・損傷のチェック： 管フランジの歪み、芯ズレ、および傷や汚れの付着がないか配を事前に確認してください。
特に、シートリングを傷つける恐れのあるエッジ等は丁寧に落としてください。

! ■清掃：

図2

 ランジの取り付け面は、エアパージによって清掃してくださフい。また、サビ・異物の付着がある場合は、洗浄してください。
なお、洗浄後は十分にふき取り、シートリングに溶剤が付着しないようご注意ください。リングの変質、劣化を抱く恐れがあります。
※テフロン及びゴムシートタイプは傷がつきやすいのでご注意ください。

４．取付前の注意■取付場所：
使用可能表面温度（カバー表面）－ 10℃～＋ 60℃
周囲温度30 ～ 85％ RH
防爆地区や振動のある場所での使用は避けてください。また，あらかじめメンテナンス可能なスペースを確保しておいてください。（図２）■取付作業：
フランジの傷、歪みがなく、芯、平行度など、バルブとのズレをなくしてください。モレの原因となります。（図３）

図3■プレートの状態：
配管時、プレートは閉止状態にしてください。
■曲がり管などへの取付：
配管時、バルブの取付方向に制限はありませんが、図のような配管条件下では、弁軸の取付方向にご注意ください。（図４）

図4−7−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 7

2024/02/22 16:15

配管について２― 配管作業・配管後の注意事項 ―下記の手順をよくお読みの上、安定した状態で取り付けてください。

１．配管作業

図1

１．清掃：弁シール部をエアーブローで清掃し、異物等を完全に除去してください。
２．プレート位置の確認：プレートが閉止状態にあることを確認してください。
３．バルブの挿入：バルブの首部を傷のつかないナイロンスリン
グ等でバランスを確認のうえ、つり上げてください。
駆 動部をつり上げることは危険ですので避けてください。また、吊荷の下に入らないでください。
無理に挿入して、取り付け面を破損しないようにバルブを挿入してください。（図５）

注意・この型式のバルブ本体には取り付け方向を示す矢印が刻まれていますので、必ずその矢印と流体の流れる方向を確認のうえ、取り付けてください。

図6
ボルト8本の場合

図7

この型式のバルブは、配管ガスケットを必要とします。挿入の際はフランジの中心にバルブ、配管ガスケットを合わせてください。
配管フランジの面間はバルブ面間と、配管ガスケットの厚みプラス３mm ～５mm 程度ひろげた状態で挿入してください。
（図６）
合成ゴム、テフロンシートタイプはセットリング方式になっており、配管端末には必ず相フランジで挟みこんでください。
また、配管からバルブを脱着される時にシート・セットリングがはずれる場合がありますので注意してください。
４．芯出し：本体を支えるようにして、残りのフランジ穴にボルトを差し込み、バルブと配管フランジの芯出し作業を行ってください。
５．ボルトの締め付け：芯出しの後、配管ボルトを締め付けます。
必ず対角線上のものから、交互に均等な力で締め付け、片寄りのないよう注意してください。配管フランジがバルブ本体の金属部と接触すれば、締め付け終了です。①～⑧は締める順番の例を示しております。（図７）

注意・駆動部が水平方向より下になるような取り付けは避けてください。（図８－１）
また、バルブを全開状態にして、バルブのステム、プレートが周囲の物に当たらないことを確認してください。（図８－２）
・エルボ直後にはバルブをつけないでください。できる限り距離をおいてください。

図8−1

図8−2
−8−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 82024/02/22 16:15

２．配管後の注意事項! ■漏れの確認：

 転に入る前に、配管内圧を上昇させ、バルブフランジ部から運漏れがないことを確認してください。
（気体の場合は石けん水など）なお、この時、バルブ本体は開状態とし、内圧が定格圧力を越えないようにしてください。（図９）

図9■漏れの発生時の措置：
漏れが発生した場合は、一旦、圧力を下げたのち、フランジボルトを増締めしてください。なお、締め付けは対角線上のものから交互に均等な力で行い、片寄りのないようにしてください。
また、グランド部から漏れが発生した場合は、グランドボルトが漏れが止まるまで均等に増し締めを行ってください。

３．その他の注意事項! ■運転前の操作：

 転前には必ず１～２回程度、バルブの開閉作業を行ってくだ
運さい。

■ブラインドフランジの禁止：
配管の耐圧テスト（定格以上の圧力の場合）の際など、バルブは全開にしてください。全閉状態でブラインドフランジの代用にすることは絶対、避けてください。

−9−

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 92024/02/22 16:15配線について― 配線作業の注意事項 ―下記の手順をよくお読みの上、安定した状態で配線をしてください。

１．配線作業図10

１．選定：CRX シリーズに搭載されているモータの電流容量に適したブレーカ、マグネットリレーを選定してください。
２．配線：CRX シリーズに配線する場合は、トップカバーの内側に銀マットシールにて貼り付けられている「内部回路・外部結線例」を参照して正しく配線を行ってください。

また、機内の動作部品をさけるように配線を行ってください。（図 10）

使用する電線は 1.25mm2 以上のサイズの電線とし、配線距離が長い場合は電圧降下を見込んで電線を太くしてください。

注意・アースの配線は必ず行ってください。
・屋外に取り付ける時や水の掛かるところでは、電線間接続口から雨水などが入らないようにシールを確実に行ってください。

− 10 −

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 102024/02/22 16:15

始動の前に運転に入る前に次のことを確かめてください。

１．手動操作・ハ ンドルノブで弁が軽く作動するか確かめてください。なおCRX シリーズを手動操作にて開閉する場合は、必ず電源を切ってから行ってください。

図11−1

１．CRX-10A/20A の手動操作への切り替え方法：
・電源の切れた状態で、手動ハンドルノブを押し込むとクラッチが手動操作に切り替わります。
・手動操作から電動操作に戻すときはそのまま電源を入れると、手動ハンドルノブは元の位置に戻り電動操作に戻ります。
（図11 －１）
２．CRX-40A/60A/150A/200A の手動操作への切り替え方法：
・電源を切った状態で、クランクハンドルをアクチュエータの穴に差し込んでください。
・手動操作から電動操作に戻すときは、クランクハンドルを取り外し、元の位置に戻してから電源を入れてください。手動ハンドルを取り外さずに電源を入れると、クランクハンドルも同時に回転し大変危険ですので必ず取り外してください。
（図 11 －２）

図11−2

配線図! ２．配線・配線図どおり接続されているか確かめてください。（図 12）

閉切! ３．電源開操作盤

・供 給電圧と銘板の表示電圧が合っているか確かめてください。
（図 13）

図12・電源を入れる前に弁体を手動操作にて 50％の所まで開けておいてください。
・電源を入れ開閉の動作をさせて正常に動作することを確認してください。もし、逆作動する場合は配線をやり直してください。
この時、全開・全閉までは作動させないでください。
・動作が正しい時は、全開・全閉まで動かし位置リミットスイッ
チが正常に作動することを確認してください。
・万一、作動しない場合や異常音・異常発熱・異常振動が発生した場合は、直ちに電源を切って点検してください。

〜

100V

供給電圧閉切! ４．電動操作開操作盤

図13− 11 −OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 112024/02/22 16:15

点検・設備について― 保守作業 ―高い作動性・信頼性を維持するため、定期的な保守をお願いいたします。

保守項目

保守期間

グランドパッキン

１回以上／１年増し締め

１回以上／半年（開閉回数：１回以上／時間）※ P.13 参照下さい。
グランドパッキンの取替

１回以上／２年（異常が認められた場合）
１回以上／半年（開閉回数：１回以上／時間）

ステム（弁棒）ネジ部のグリース塗布

１回以上／半年（手動の場合）
１回以上／１～３ヶ月（電動の場合）
１回／１～２週間（開閉頻度：１回以上／時間）

ヨークスリーブへのグリースアップ

１回以上／半年

シートリングの取替

１回以上／１年（異常が認められた場合）

駆動部のパッキン類

駆動部の取扱説明書をご参照ください。

流体使用、仕様条件により異なります。一般的な目安とお考えください。
※電動式の場合、良質の二流化モリブデン入りのグリースをご使用ください。

− 12 −

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 122024/02/22 16:15

バルブ本体の故障とその対策
故障の場合は、下記のマニュアルをご参照の上、点検・整備をお願いいたします。

故障内容
本体と配管フランジ部からの漏れ弁の作業不良（作動しない、作動しづらい）

原因対策●配管ボルトの緩み
片寄った締め付け●ボ ルトを緩め、再び均等に締め付けを行って下さい。

●フランジ面のキズ、汚れ●バルブを取り外し、フランジ面の確認・清掃を行ってください。

●弁の芯出し不良
配管フランジの斜行●ボ ル ト を 緩 め、 フ ラ ン ジ の 平 行 出 し、バルブの芯出しを再度、行ってください。

●配管内の異物噛みこみ●バ ルブを全開状態とし、異物を押し流し去ってください。または、バルブを外し、内部の異物を取り除いてください。

●駆 動部に規定の供給源が供給されていないか●圧 力ゲージ、テスターにより、供給源を確認してください。

●バルブの破損（シートリング、弁棒など） ●バ ルブを取り外し、破損個所を確認の上、部品を交換してください。

配管内のシート漏れ

グランド部からの漏れ●配 管ボルトの長さが違うためにライニングプレートに押しつけられる。

●営業担当に相談してください。

●シートリングの磨耗●バルブを交換してください。

●流体仕様と製品仕様の不適合（スペックオーバー）●仕様の再確認を行ってください。

●弁体の損傷、異物の付着・噛みこみ●バ ルブを取り外し、弁体の確認を行ってください。漏れを起こすようなキズは、交換が必要です。また、付着物は取り除いてください。

●流体による腐食●材料に応じた材質に変更してください。
なお、選定に当たっては、担当者にお問い合わせください。

●メンテナンス時の組立・調整不良●全閉位置を調整してください。

●流れ方向がまちがっている。

●正 しい流れ方向にセットし直してください。

●グランドボルトナットの緩み●漏 れが止まるまでグランドナットを均等に増締めを行ってください。

●片寄った締め付け●グ ランドボルトナットを一旦緩め、再び均等に締め付けを行ってください。

●グランドパッキンの劣化●グランドパッキンを交換してください。

※その他、故障・異常については、営業担当までお問い合わせください。

− 13 −

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 132024/02/22 16:15

駆動部の故障とその対策
故障の場合は、下記のマニュアルをご参照の上、点検・整備をお願いいたします。
●サイズにより駆動部の形状（図）が異なります。

故障内容
作動しない

原因

対策

●電源が切れている●電源を入れてください。

●供給電圧の間違い●供給電圧の確認を行ってください。

●配線の間違い●駆 動部のチェックを行って、もう一度配線をやり直してください。

※その他、故障・異常については、営業担当までお問い合わせください。

− 14 −

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 14

2024/02/22 16:15

増し締め要領
サイズ150Aまでは２ヶ所のグランド押え用ボルトナット、200A以上からは４ヶ所のグランド押え用ボルトナットを右回転方向へ左右対角上に均等に軽く増し締めを行います。
あまり初めから硬く締めますとパッキン自体がつぶれてしまいますので、目安としてはまず1/4回転程試して下さい。
注意点として片寄った締め付けは漏れの原因になりますので、均等に締め付けを行って下さい。
以上の要領にて漏れが止まるまで増し締めを行って下さい。

グランド部からの漏れ●グランドボルトナットの緩み●漏れが止まるまでグランドナットを均等に増締めを行ってください。

●片寄った締め付け●グランドボルトナットを一旦緩め、再び均等に締め付けを行ってください。

●グランドパッキンの劣化●グランドパッキンを交換してください。

※その他、故障・異常については、営業担当までお問い合わせください。

− 15 −

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 15

2024/02/22 16:15

MEMO

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 16

2024/02/22 16:15

MEMO

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 17

2024/02/22 16:15

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 18

2024/02/22 16:15

●本仕様と設計は予告なく変更する場合があります。
●詳しくは営業担当までお問い合わせください。

流体制御の明日を開く

詳細は下記HPへ株式会社 オーケーエム代理店※本カタログの掲載内容は、すべて当社に著作権を有するため、無断で複製及び転載することは固く禁止いたします。

OKM雨水用ナイフゲートバルブ336J-M.indd 19

TD-336M-BDJB-J-EI

2024/02/22 16:15