Membrane Contactors

3M Liqui-Cel EXF-10×28 シリーズ 分離膜モジュール
TMTM

一般仕様

分離膜モジュール概要
構造

通液側：中空糸外側、通気側：中空糸内側

中空糸の種類X50

使用可能な流量範囲
ガス交換用途としてどちらもお使い頂けます

脱炭酸用推奨樹脂

通液側（中空糸外側）26.1 L

有効内容積（概算値）

フランジ

10.6 L

中空糸の種類●

右の耐圧は真空引きをしている場合
 空引きをしていない場合、右記の真数値より 0.1 MPa 耐圧があがります

中空糸側の耐圧（ガス＠ 25℃）

サニタリー
24.3 L10.0 L

7.5 L

樹脂

フランジ

26.3 L

通液側

5℃ - 70℃
5℃ - 50℃

0.72 MPa

70℃

0.21 MPa

樹脂

ステンレス

0.62 MPa0.90 MPa

通気側

ステンレス

サニタリー

25.6 L

9.5 LX50推奨使用温度
●

ステンレス

24.9 L

圧力ガイドライン ※中空糸外側の液体耐圧

248mm

脱酸素用・ガス溶解用推奨

ポリプロピレン / エポキシ樹脂

ハウジング種類

通気側（中空糸内側）X4024.5 L

9.5 L

6.4 L

X40

5℃ - 70℃

5℃ - 25℃

0.93 MPa

70℃

0.21 MPa

50℃
樹脂0.62 MPa

樹脂ハウジング
279 mm0.72 MPa
ステンレス0.90 MPa

1186 mm

中空糸 / ポッティング材

接続部形状

10 m3/h - 57 m3/h

ステンレスハウジング
273 mm

最大ガス圧力は、完全性試験として常温で試験したものです。通常のご使用の際はこれよりも低い圧力での運用となります。

※ 圧力は、欧州圧力機器指令2014/68/EUの、グループ2の流体に基づいています。グループ1の流体に関しては、「設計と操作ガイドライン」
中の圧力 ガイドラインの項をご確認ください。また、使用可能温度と圧力に関しても同様に「設計と操作ガイドライン」をご覧ください。
注：液体側の圧力は常にガス側の圧力よりも高く設定してください

ハウジング

ハウジング種類
ハウジング材料

通液側の接続部形状
通気側の接続部形状

真空引き、もしくはガスを流す側になります

取り付けキット

樹脂

繊維強化プラスチック（FRP）

液体側接触表面：ポリフッ化ビニリデン（PVDF）皮膜処理

ステンレス
ステンレス SUS316L

フランジ（ANSI B16.5：クラス 150、内径 3 inch、平面座 [RF] ）フランジ（JIS B2238：呼び径 80、呼び圧力 10K、全面座 [FF] ）3A 規格サニタリー接続（3S）

フランジ（ANSI B16.5：クラス 150、内径 1 インチ、平面座 [RF] ）フランジ（JIS B2238：呼び径 50、呼び圧力 10K、全面座 [FF] ）フランジ（JIS B2238：呼び径 25、呼び圧力 10K、全面座 [FF] ）3A 規格サニタリー接続（1.5S）

別売りにて、分離膜モジュールに取り付けられる台座及び固定バンドがございます。縦置きにも横置きにもご使用頂けます。

通気側
通液側
注：寸法は、樹脂ハウジングの公称値です。
ステンレスハウジングの場 合 は、 エンドキャップ形状が異なります。サニタリー接続はステンレスハウジングのみになります。
図面詳細は弊社ホームページ（https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/liquicel-jp/）をご参照ください。

3M™ Liqui-Cel™ EXF-10×28 シリーズ 分離膜モジュール

一般仕様
材質

アプリケーション

エチレンプロピレンジエンゴム（EPDM）

一般用

フッ素ゴム（FKM）（樹脂ハウジングのみ）

重量（概算値）

ハウジング種類

超純水 / エレクトロニクス用途

樹脂

ステンレス

接続部形状

フランジ

フランジ

サニタリー

運転重量（中空糸外側満水時）

57 kg

99 kg

107 kg

乾燥重量

33 kg

カートリッジのみの乾燥重量

下記に示すグラフの結果は水を使用した公称値となります。
異なる条件下では特性は異なります。

10 kg

76 kg
10 kg

81 kg

遊離二酸化炭素除去

7060112334流量（m3/h）

4557

4557

圧力損失

0.083

80

圧力 損失（MPa）

遊離二酸化炭素除去率（%）

真空モード● 真空引きのみ80【条件】
中空糸：X40
水温：20℃
コンボモード ：N2 ガス流量 0.4 Nm3/h
真空引き 真空度 50 Torr
真空モード ：真空引き 真空度 50 Torr

有害物質規制（RoHS）指令（2011/65/EU）の付属書IIを改正した（EU）2015/863で定められた規制に適合しています。

60
40
2000

コンボモード● N2 ガス● 真空引き併用

90

50
010 kg規格

100

溶存酸素除去100

溶存酸素除去率（%）

シーリング

0.069
0.055
0.041
0.028
0.014

112334流量（m3/h）

455700【条件】
中空糸：X50
水温：25℃
コンボモード：エアー 流量 1.6 Nm3/h
真空引き 真空度 75 Torr

112334流量（m3/h）

3M™ Liqui-Cel™ Membrane
Contactors with EPDM Seals
are tested and certified by
WQA against NSF/ANSI 61.

技術情報：
本書に記載されるかまたはその他の 3M によって提供された、技術情報、ガイダンスおよびその他の記載は 3M が信頼できると考える記録、試験または経験に依拠していますが、その正確性、完全性または代表性について保証するものではありません。当該情報は、それを知らされて自分で判断をする十分な知識と技術的技量のある方々を対象とするものです。当該情報は、3M または第三者の知的財産権を許諾や黙示許諾するものではありません。

製品の選択および利用：
3M のコントロールの及ばない多くの要因およびユーザーの知識と管理範囲内にある独自の要因が、特定の用途における 3M 製品の使用および性能に影響を与える可能性があります。従って、お客様は本製品を評価しお客様の用途に適しているかどうかを判断する（例えば、労働安全衛生法、JIS 等の職場の安全性評価と適用されるすべての規制に関する適合性に関する評価を含む）ことについて一切の責任を負います。3M 製品を適切に評価、選択、使用しなかった場合、または適用されるすべての安全に関連する規制に適合しなかった場合には、傷害、病気、死亡、および／または財産上の損害が生じる可能性があります。
保証、限定的な救済および免責事項：
3M は、当該 3M 製品のパッケージまたは製品資料に別途の保証が明記されていない限り、3M は、3M が製品を出荷した時点で、当該製品が該当する 3M 製品の仕様を満たしていることを保証します。3M は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、または取引の過程、慣習、商習慣から生じる黙示の保証または条件（ただしこれに限定されるものではありません）を含め、その他の保証または条件を負いませんのであらかじめご了承ください。万一
3M 製品に保証の対象とされるような欠陥がある場合、これに対する唯一の救済は、3M の選択により、本製品のご購入代金を返金させていただくか、もしくは本製品を交換させていただくことに限らせていただきます。

責任の制限：
法令によって禁止される場合を除き、3M は、3M 製品から生じる直接的、間接的、特別的、付随的、派生的な損失または損害（逸失利益またはビジネス上の機会損失を含むがそれに限られません）について、主張される法理論に関係なく、上記【保証、限定的な救済および免責事項】の項目内に記載される保証以外には一切責任を負いません。

3M、Liqui-Celは、3M社の商標です。

カスタマーコールセンター
フィルター製品事業部

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/liquicel-jp/

製品のお問い合わせはナビダイヤルでPlease Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
MBU-DS22-D(0323)

0570-011-211

9:00～17:00 ／月～金（土日祝年末年始は除く）