ラックマウント構成ガイド

ラックマウント構成ガイド(TN形番)[2018.5]

1 はじめに2 ラック設置環境について
3 ラックマウント構成図
4 補足事項- ラックマウントの基本ルール
5 MAGNIA用ラック以外のラックへのMAGNIAシリーズの搭載
6 MAGNIA用ラックへの他社製サーバーの搭載
7 外観図, 三面図, 底面図

表示の希望小売価格は税別価格になります。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず製品添付の取扱説明書をよくお読みください。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

1

ラックマウント構成ガイド

1. はじめに
本章は、「MAGNIAシリーズ」サーバーのラックマウント構成を検討・構成するに当たって留意点および構成手順等をまとめたものです。
ラックマウント構成では以下のようなメリットがあげられます。
 複数台のMAGNIAシリーズ、ストレージ製品を１つのラック筐体に収納することによる設置ス
ペースの削減 ディスプレイ、キーボードの共有化によるコスト削減
 MAGNIAシリーズの安定した稼働環境の提供
 耐震対策による安全性の向上
 ドア取り付けにより複数サーバーのセキュリティを一元管理
 各機器のユニット化によるメンテナンス性の向上
 システム全体の美観向上

MAGNIAシリーズでは米国電子工業会規格(EIA-310D)に準拠したユニバーサルピッチのラックを3種類用意しています。
また、MAGNIAシリーズは他社の19型ラックにも搭載できます。他社ラックへの搭載条件についても本章に記載していますので、お客様のご要望に応じて選択できます。

2

ラックマウント構成ガイド

2. ラック設置環境について
ラックマウントシステムを導入するにあたって、次の設置条件を考慮する必要があります。
搬入経路
ラックの搬入に関してはエレベーター等を利用した搬入が不可能な場合が考えられます。従って搬入口から設置場所への経路を予め調査し、搬入に支障が無いようにラックを選択する必要があります。
エレベーターのサイズ、建物、部屋の入り口の幅、高さ、曲がり角での回転スペース等注意してください。

床の耐荷重ラックの総重量は42Uラックに最大積載重量を搭載すると1000kgを超えるため、床の耐荷重に問題ない事を確認願います。
(一般的な事務所で300kg/m2程度、コンピュータールームでは500kg/m2程度ですが、実際の設
置場所の床強度を調査し、必要に応じて補強工事を実施してください。)
平均床荷重としての床荷重(保守エリアを含めた占有面積への荷重)と、集中荷重としての床耐荷重(接地箇所への荷重）を考慮する必要があります。担当営業に相談してください。

転倒防止対策
保守作業や地震による予期しない重心移動のため、ラックには転倒防止対策が必要です。
25U/37U/42Uともスタビライザー(前後左右)の取り付け、または床固定が必要となります。
37U/42Uラックを連結し、スタビライザーを取り付けるときには左右のスタビライザーは不要です。
構成によりボルトによる床固定が必須となることがあります。特に42Uラックは機器の追加を考慮し、床固定を行なうことをおすすめします。

スタビライザー(リア)スタビライザー(サイド)スタビライザー(サイド)スタビライザー(フロント)3

ラックマウント構成ガイド

2. ラック設置環境について
作業エリア ケーブル接続や搭載機器の維持管理のため、次のとおり作業エリアを確保しておく必要があります。(作業エリアは周辺に設置した他のラックと共有ができます。)
ラック前面/背面から奥行き100cm以上
ラック端から左右に60cm以上
ラック天板から上に40cm以上
40cm以上60cm以上100cm以上
60cm以上100cm以上

冷却・エアフロー
サーバー製品は前面吸気、背面排気となっているため、以下の点に注意が必要です。

ラック前面に冷却風が流れるように空調機を設置する等、風向対策を行なう

床下空調の場合は、ラック底面から吸気を行なえないため、ラック前面の床面に搭載機器の排気量以上の冷却風が流れるようにグリッドパネルを設ける。

複数のラックを設置するときにはラックの吸排気を考慮して前面と前面、背面と背面が向き合うよ
うに設置する。

ラック背面の上方に排気用ダクトを付ける等により、排気がラック前面に回ったり、背面に篭ったりしないように対策する。

4

ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
ラック本体
本ラックはEIA基準準拠19型ラックです。
構成品
形番

ラック フロン リア
フロン サイド ラック
トドア ドアトエッ パネ連結(鍵付) (鍵付) ジマス ル
キット
ク

製品名称 本体

基本タイプ(ホワイト)
TN814042Uラック
500T
TN814037Uラック
501T
TN814025Uラック
502T
基本タイプ(ブラック)TN814042Uラック
503T
TN814037Uラック
504T
TN814025Uラック
510T

前
後
左右ス M5
ケーブ
スタビラ スタビラ タビラ ナット ル処理
イザー イザー イザー (50個) 用アク
セサリ

希望小売
価格
(税別)

308,000円
●

●

●

－

●

●*1

●

●

○

●

●

●

●

●

－

●

－

●

●

○

●

●

251,000円
191,000円

308,000円
●

●

●

－

●

●*1

●

●

○

●

●

●

●

●

－

●

－

●

●

○

●

●

251,000円
191,000円

補足事項
・凡例 ： ●ラック本体形番に標準搭載○オプション－ 未対応※各ラック本体へのオプションについては後述のラックマウント構成図を参照してください。
*1) 同一の37U/42Uラックを連結する連結キットを標準搭載。
なお、25Uラックはラックの連結はできません。

サイドスタビライザー
 スタビライザセット[TN8140-800T]
 42U/37U/25Ｕラック用の左右スタビライザーのセット 連結・耐震固定をしないときに取り付けが必須

28,000円

5ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
ラック本体(諸元)42Uラック
基本タイプ
TN8140-500T
TN8140-503T

37Uラック
基本タイプ
TN8140-501T
TN8140-504T

25Uラック
基本タイプ
TN8140-502T
TN8140-510T

42
900
600
(1000)

37
900
600(1000)

25535
600(1000)

奥行き1035(1159)

1035(1159)

1035(1159)

高さ

2020
153*2

1800
138*2

1270
113*2

製品名
形番

収納能力 [U]最大搭載重量 [kg]幅
寸法*1 [mm]

重量 [kg]
外観色
備考

設置
環境
保守
エリア

設置場所*3
耐震方法
最大高[mm]前後[mm]
側面[mm]

ホワイト(ミストホワイト)/ブラック(ノワール)

ホワイト(ミストホワイト)/ホワイト(ミストホワイト)/ブラック(ノワール)
ブラック(ノワール)
スタビライザー必須
設置条件
コンピュータールーム/一般オフィス
スタビライザー＋レベラによる固定(スタビライザーを使用しない場合は、ボルト固定などの対処が必要)
2420
2200
1670
前1000/後1000
左右600*1 : カッコ内はスタビライザー取付時寸法*2 : スタビライザー、フロントドアを含む重量*3 : 一般的なコンピュータールームとオフィスの「床荷重」および「耐震固定の可否」をもとに定義

6

ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
ブランクパネルセット
 ブランクパネルセット(ホワイト)[TN8140-815T]
 1Uブランクパネルの6個セット
 ブランクパネルセット(ブラック)[TN8140-816T]
 1Uブランクパネルの6個セット

14,000円
14,000円

ナット
 M5ナット[TN8140-817T]
 ラック添付のM5ナットが不足するときに使用
 30個セット、M5ネジ添付

15,000円

汎用トレイ
 汎用トレイ(引き出し型)[TN8140-49BT]
 汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。(１U~)
 搭載可能重量10kg
 内寸 404.2x452.2ｘ39.6[mm] 汎用トレイ[TN8140-820T]
 汎用機器を載せる場合の棚。 (1U)
 搭載可能重量100kg
 搭載面が平らなため、前面のみ固定する製品の補助用としても使用可能

37,000円

34,000円

ラックコンバージョンキット
 ラックコンバージョンキット
[TN8143-136T]
46,000円
 下記製品をラックに搭載するときに必要。(5U)
T3350f
 ラックコンバージョンキット
[TN8143-93T]
75,000円
 下記製品をラックに搭載するときに必要。(4U)
T1340c、T1340d、T1340e、T1340f、T1540d
 ラックコンバージョンキット
[TN8143-120T]
75,000円
 下記製品をラックに搭載するときに必要。(3U)
C1300e、C1300f
 サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T]
34,000円
 サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T]をラックに搭載するための搭載キット
 サーバスイッチユニット(4Server)を2台搭載可能
 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット [TN8140-126T]
8,000円 サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T]を17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T]に搭載するための搭載キット
 サーバスイッチユニット(4Server)を1台搭載可能

7

ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
ケーブルアーム ケーブルアーム[TN8143-124T]
 拡張レール(TN8143-129T/130T)用ケーブルアーム

11,000円

下記本体装置背面に実装することで背面からのケーブルをコンパクトにまとめることが可能
R3520e ケーブルアーム[TN8143-125T]
6,000円 下記本体装置背面に実装することで背面からのケーブルをコンパクトにまとめることが可能
R3510e、R3310f
 ケーブルアーム[TN8143-126T]
11,000円
 スライドレール(TN8143-133T/134T)用ケーブルアーム

下記本体装置背面に実装することで背面からのケーブルをコンパクトにまとめることが可能
R3520e、R3320f

電源コンセント/タップ
 電源タップ(AC100V)[TN8580-36T]
6,000円 出力端子: 5-15R x4 、入力端子: 5-15P x1、ケーブル長: １mの電源コンセント
 最大電流は出力端子1口あたり15A、合計最大15Aまで
 無停電電源装置の出力端子が足りないときに使用する。
 ラック後部のケーブル処理スペースに取り付け可能。
 電源タップ(AC200V)[TN8180-63T]
60,000円
 出力端子: L6-15R x8 、入力端子: L6-30P x1、ケーブル長: 2mの電源コンセント
 最大電流は出力端子1口あたり15A、合計最大30Aまで
 高さ： 1Uサイズ
 42U/37U/25Uラックに取付可能

AC200V電源ケーブル
 ACケーブル[TK410-162(03)T]
8,000円 AC200V接続、プラグ形状: NEMA L6-20P、ケーブル長: 3m
 17型LCDコンソールユニット[TN8143-105T/106T]、サーバスイッチユニット[TN8191-14T]のみ使用可能。
 ACケーブル[TK410-108(05)T]
8,000円 AC200V接続、プラグ形状: NEMA L6-15P、ケーブル長: 5m
 17型LCDコンソールユニット[TN8143-105T/106T]、サーバスイッチユニット[TN8191-14T]のみ使用可能。
 AC電源ケーブル(2m)[TK410-309(02)T]
8,000円 AC200V接続、プラグ形状: IEC320 C14、ケーブル長: 2m
 17型LCDコンソールユニット[TN8143-105T/106T]、サーバスイッチユニット[TN8191-14T]のみ使用可能。

8

ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
コンソールユニットおよびディスプレイ、キーボード、マウス
コンソールユニットまたは液晶ディスプレイ/キーボード/マウスはお客様のご要望に応じて選択してください。
ケーブルや接続方法など各構成の詳細は後述の構成A～Eを確認してください。

■サーバー台数 1台
構成A

17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T]使用
特徴: 解像度1280×1024、 占有スペース小(1U)
サーバー

17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T](ブラック)

添付のPS/2接続ケーブル
またはUSB接続ケーブル

9

ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図■サーバー台数 2～8台
構成B 17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T]使用
特徴: 解像度1280×1024、多数台サーバー導入に最適、サーバスイッチユニット(8Server)内蔵のため占有ス
ペース最小(1U)

サーバー

最大8台
17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T](ブラック)

スイッチユニット接続USBケーブルセット[TK410-118(1A)T](1.8m)[TK410-118(03)T](3.0m)[TK410-118(05)T](5.0m)

構成C 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T]使用
特徴: 解像度1280×1024、小規模からのスケールアップに最適、オプションでサーバスイッチユニット(4Server)
内蔵可能、占有スペース小(1～2U)
サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)
サーバー

最大4台
サーバスイッチユニット(4Server)
コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T]
添付のPS/2接続ケーブル

17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T](ブラック)いずれか選択サーバスイッチユニット(8Server)[TN8191-14T](ブラック)

スイッチユニット接続USBケーブルセット[TK410-118(1A)T](1.8m)[TK410-118(03)T](3.0m)[TK410-118(05)T](5.0m)
サーバー

最大8台

 補足事項
サーバスイッチユニットとサーバー間にはサーバー台数分のスイッチユニット接続ケーブルセット又はスイッチユニット
接続USBケーブルセット、サーバスイッチユニット間の接続にはスイッチユニット接続ケーブルが必須です。詳しい各構成の詳細は後述の構成A～Eを確認してください。

10ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図■サーバー台数 9～64台
構成D 17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T]使用

特徴: 解像度1280×1024、多数台サーバー導入に最適、サーバスイッチユニット内蔵のため占有スペース最小
サーバスイッチユニット(8Server)[TN8191-14T](ブラック)またはサーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)サーバー

スイッチユニット接続ケーブルセット[TK410-119(1A)T](1.8m)

最大8台

サーバスイッチユニットとサーバー合わせて最大8台

スイッチユニット接続USBケーブルセット[TK410-118(1A)T](1.8m)[TK410-118(03)T](3.0m)[TK410-118(05)T](5.0m)

17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T](ブラック)

サーバー

最大8台
スイッチユニット接続USBケーブルセット[TK410-118(1A)T](1.8m)[TK410-118(03)T](3.0m)[TK410-118(05)T](5.0m)

サーバー

 補足事項
サーバスイッチユニットとサーバー間にはサーバー台数分のスイッチユニット接続ケーブルセットまたはスイッチユニッ
ト接続USBケーブルセット、サーバスイッチユニット間の接続にはスイッチユニット接続ケーブルセットが必須です。詳しい各構成の詳細は後述の構成A～Eを確認してください。

11ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図■サーバー台数 9～64台
構成E 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T]使用

特徴: 解像度1280×1024、小規模からのスケールアップに最適、占有スペース小サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)
添付のPS/2接続ケーブル

スイッチユニット接続ケーブルセット[TK410-119(1A)T](1.8m)

サーバスイッチユニット(8Server)[TN8191-14T](ブラック)またはサーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)
サーバスイッチユニット(4Server)
コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T]

サーバー

最大8台

いずれか選択17型LCDコンソール
ユニット(1Server)[TN8143-105T](ブラック)

サーバスイッチユニット(8Server)[TN8191-14T](ブラック)

スイッチユニット接続USBケーブルセット[TK410-118(1A)T](1.8m)[TK410-118(03)T](3.0m)[TK410-118(05)T](5.0m)

サーバスイッチユニットとサーバー合わせて最大8台

サーバー

最大8台
スイッチユニット接続USBケーブルセット[TK410-118(1A)T](1.8m)[TK410-118(03)T](3.0m)[TK410-118(05)T](5.0m)

サーバー

 補足事項
サーバスイッチユニットとサーバー間にはサーバー台数分のスイッチユニット接続ケーブルセットまたはスイッチユニッ
ト接続USBケーブルセット、サーバスイッチユニット間の接続にはスイッチユニット接続ケーブルセットが必須です。詳しい各構成の詳細は後述の構成A～Eを確認してください。

12ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
構成A： 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T] サーバー 1台
 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T](ブラック)
190,000円
 ラック搭載で1Uサイズに、17型LCDと87キー日本語キーボードと薄型光学式スクロールマウ

スを標準搭載するユニット
 ラックから引き出して利用 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット [TN8140-126T]を使用して、サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)を収納ユニット後部に搭載可能

PS/2 I/Fで接続(添付ケーブル(2m)使用)

USB I/Fで接続(添付ケーブル(2m)使用)

サーバー

必要に応じて購入
 ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m)[TK410-230(02)T]
8,000円 ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(3m)[TK410-230(03)T]
11,000円

13ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
構成B： 17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T] サーバー 2～8台
 17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T](ブラック)
398,000円
 ラック搭載で1Uサイズに、17型LCDと87キー日本語キーボードと薄型光学式スクロールマウ
スおよびサーバスイッチユニット(TN8191-14T相当)を標準搭載するユニット
 ラックから引き出して利用 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

最大8台

 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

14ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
構成C： 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T] サーバー 2～8台
 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T](ブラック)
190,000円
 ラック搭載で1Uサイズに、17型LCDと87キー日本語キーボードと薄型光学式スクロールマウ

スを標準搭載するユニット
 ラックから引き出して利用 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T]を使用して、サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)を、コンソールユニット後部に搭載可能

PS/2 I/Fで接続(添付ケーブル(2m)使用)
 サーバスイッチユニット(8Server) [TN8191-14T](ブラック)
125,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大8台のサーバーを制御可能
 サーバスイッチユニット(4Server) [TN8191-15T](ブラック)
65,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大４台のサーバーを制御可能
 ラックに搭載する場合、サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T](ブラック)が必要 TN8143-105Tには、サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140126T]を使用して1台内蔵可能

 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

最大8台[TN8191-14T]
最大4台[TN8191-15T]

 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

15ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
構成D： 17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T] サーバー 9～64台
 17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T](ブラック)
398,000円
 ラック搭載で1Uサイズに、17型LCDと87キー日本語キーボードと薄型光学式スクロールマウ
スおよびサーバスイッチユニット(TN8191-14T相当)を標準搭載するユニット
 ラックから引き出して利用

x8

1

2

①または②を合計8セットまで接続 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T] スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)[TK410-119(1A)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

8,000円 サーバスイッチユニット(8Server) [TN8191-14T](ブラック)
125,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大8台のサーバーを制御可能
 サーバスイッチユニット(4Server) [TN8191-15T](ブラック)
65,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大４台のサーバーを制御可能
 ラックに搭載する場合、サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T](ブラック)が必要 サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット1台につき、サーバスイッチユニット(4Server)
を2台まで搭載可能

 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

最大8台[TN8191-14T]
最大4台[TN8191-15T]
 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

16ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図
構成E： 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T] サーバー 9～64台
 17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T](ブラック)
190,000円
 ラック搭載で1Uサイズに、17型LCDと87キー日本語キーボードと薄型光学式スクロールマウ

スを標準搭載するユニット。
 ラックから引き出して利用 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T]を使用して、サーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T](ブラック)をコンソールユニット後部に搭載可能

PS/2 I/Fで接続(添付ケーブル(2m)使用)
 サーバスイッチユニット(8Server) [TN8191-14T](ブラック)
125,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大8台のサーバーを制御可能
 サーバスイッチユニット(4Server) [TN8191-15T](ブラック)
65,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大４台のサーバーを制御可能
 ラックに搭載する場合、サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T](ブラック)が必要 TN8143-105Tには、サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140126T]を使用して1台内蔵可能

x8

サーバスイッチユニット(8Server)使用時①または②を合計8セットまで接続

1

x4

サーバスイッチユニット(4Server)使用時①または②を合計4セットまで接続 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

 補足事項 1 台 目 の サ ーバ ス イ ッ チ ユニ ッ ト (4Server)[TN8191-15T] の 搭 載 に は サー バ ス イッ チ ユ ニ ッ ト(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T](TN8143-105T使用時)またはサーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T]が必要となります。

17ラックマウント構成ガイド

3. ラックマウント構成図

2

 スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)[TK410-119(1A)T]

8,000円 サーバスイッチユニット(8Server) [TN8191-14T](ブラック)
125,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大8台のサーバーを制御可能
 サーバスイッチユニット(4Server) [TN8191-15T](ブラック)
65,000円
 1組のディスプレイ,キーボード,マウスで最大４台のサーバーを制御可能
 ラックに搭載する場合、サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T](ブラック)が必要 サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット1台につき、サーバスイッチユニット(4Server)
を2台まで搭載可能

 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

最大8台[TN8191-14T]
最大4台[TN8191-15T]

 スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m) [TK410-118(1A)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m) [TK410-118(03)T] スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m) [TK410-118(05)T]

8,000円
11,000円
15,000円

サーバー

 補足事項 1 台 目 の サ ーバ ス イ ッ チ ユニ ッ ト (4Server)[TN8191-15T] の 搭 載 に は サー バ ス イッ チ ユ ニ ッ ト(4Server)コンソールユニット搭載キット [TN8140-126T]が必要となります。
 2台目以降のサーバスイッチユニット(4Server)[TN8191-15T]の搭載には、サーバスイッチユニット(4Server) ラ ッ ク 搭 載 キ ッ ト [TN8140-836T] が 必 要 と な り ま す 。 [TN8140-836T]1 台 に つ き 、[TN8191-15T]を2台まで搭載可能です。

18

ラックマウント構成ガイド

4. 補足事項＜ラックマウントの基本ルール＞
搭載位置について
 各機器はラックの最大重量の範囲内で、重心位置が低くなるように(重たい物が下段に) 搭載してください。
 無停電電源装置(UPS)はラック最下位に搭載してください。複数の種類があるときには容量の大きい方を下に搭載してください。
 装置間のケーブル線長に制限があるときには重量に関わらず、隣接して搭載してください。
(サーバー本体とデバイス増設ユニット間など)
 下段から空きが無いように搭載してください。ただし、コンソールユニット等操作が必要なものは操作しやすい位置に搭載してください。
 空きスペースには冷却効率向上のため、ブランクパネルセット[TN8140-815T/816T]で埋めてください。
ラックの連結について
 42U/37Uラック[TN8140-500T/501T/503T/504T]は同じ高さのラックで連結ができます。ラック添付の連結金具にて連結してください。

19ラックマウント構成ガイド

4. 補足事項＜ラックマウントの基本ルール＞
オプションについて
 コンソール関連
コンソールユニットや汎用トレイをサーバーのすぐ上に搭載すると、収納ユニットを引き出した状
態では、サーバーにCD-ROM/DVD-ROMを挿入することが出来ないことがあります。ラック搭
載スペースに余裕が有る場合は、収納ユニットと直下のサーバーとの間を空ける(媒体出し入れに必要なスペースを確保する)ことをおすすめします。
[TN8143-106T] 17型LCDコンソールユニット(8Server)
17型LCDコンソールユニット(8Server)[TN8143-106T]は、17型LCD、87キー日本語キー
ボード、スクロール機能付き薄型光学式マウス、およびサーバスイッチユニット(TN819114T相当)を１Uサイズのユニットに内蔵しています。
TN8143-106Tとサーバーとの接続には、スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m/3m/5m)[TK410-118(1A/03/05)T]を使用します。ディスプレイ/キーボード延長ケーブ
ルは使用しません。
TN8143-106Tとサーバスイッチユニット[TN8191-14T/15T]との接続には、スイッチユニット
接続ケーブルセット(1.8m)[TK410-119(1A)T]を使用します。
TN8143-106Tにサーバスイッチユニット[TN8191-14T/15T]を8台接続*することで最大64台または32台のサーバーを接続可能です。
*[TN8143-106T]17型LCDコンソールユニット(8Server)に接続可能なサーバスイッチユニットは、TN819114T/15Tのみです。他のサーバスイッチユニットを接続すると画面が正常に表示されないことがあります。

[TN8143-105T] 17型LCDコンソールユニット(1Server)
17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T]は、17型LCD、87キー日本語キー
ボード、スクロール機能付き薄型光学式マウスを１Uサイズのユニットに内蔵しています。
サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T]を使用する
事で、サーバスイッチユニット(4Server)を１台内蔵可能です。
TN8143-105Tとサーバーを直接接続する構成で、添付ケーブル(2m)ではケーブル線長が不足する場合は、ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(2m/3m)[TK410-230(02/03)T]を使用します。
TN8143-105Tとサーバスイッチユニット[TN8191-14T/15T]との接続には、TN8143-105Tに標準添付のPS/2ケーブルを使用します。
TN8143-105Tにサーバスイッチユニット(8Server)[TN8191-14T]を9台接続*することで最大64台のサーバーを接続できます。
*[TN8143-105T]17型LCDコンソールユニット(1Server)に接続可能なサーバスイッチユニットは、TN819114T/15Tのみです。他のサーバスイッチユニットを接続すると画面が正常に表示されないことがあります。

20ラックマウント構成ガイド

4. 補足事項＜ラックマウントの基本ルール＞
 サーバスイッチユニット
２台以上のサーバー本体を構成する場合は、サーバスイッチユニットの使用をおすすめします。
スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m/3m/5m)[TK410-118(1A/03/05)T]がサーバー台数分必要です。本体装置とサーバスイッチユニットとの位置によって必要な長さが決まります。
同一ラック内は3m品[TK410-118(03)T]を手配してください。
サーバスイッチユニット[TN8191-14T/15T]は2段までカスケード接続ができます。
サーバスイッチユニット間には、スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)[TK410-119(1A)T]を使用します。
サーバスイッチユニット(8Server)は9台使用することで最大64台のサーバーを接続できます。
サーバスイッチユニット(4Server)は5台使用することで最大16台のサーバーが接続できます。
また、サーバスイッチユニット(8Server)とサーバスイッチユニット(4Server)を組み合わせて使用することもできます。
、
[TN8191-14T] サーバスイッチユニット(8Server)
最大8台のサーバーまでディスプレイ/キーボード/マウスの共有ができます。
[TN8191-15T] サーバスイッチユニット(4Server)
最大4台のサーバーまでディスプレイ/キーボード/マウスの共有ができます。
ラックへ搭載するには搭載キットが必要になります。
サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T]1台で、サーバスイッチユ
ニット(4Server)[TN8191-15T]を2台まで搭載できます。
また、サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット[TN8140-126T]を使用することで17型LCDコンソールユニット(1Server)[TN8143-105T]にTN8191-15Tを1台搭載できます。
 汎用トレイ[TN8140-820T] 汎用トレイ
ラックマウント型の装置ではない各種機器などを載せることができます。 また、天板が平らのため自重を支えられないラックマウント機器の補助用としても使用できます。
搭載できる機器の最大重量は100kgです。
[TN8140-49BT] 汎用トレイ(引き出し型)
引き出し型の汎用トレイです。搭載できる機器の最大重量は10Kgです。
ノートPC(Slimサイズ)の使用、マニュアル、ネジ等を保管することが出来ます。

21ラックマウント構成ガイド

4. 補足事項＜ラックマウントの基本ルール＞
 サーバスイッチユニットカスケード接続時の機能一覧表

内容

スレーブ：
TN8191-12T/13T/14T/15T

大項目

小項目

備考

マスター：
TN8191-12T/13T/14T/15T, TN8143-77T/106T

SELECT-A の動作○

SELECT-B の動作○

サーバー選択マスターのフロントパネル操作のみでカスケード側のサーバーもスキャン方式で選択が可能
マスターのフロントパネル操作のみでカスケード側のサーバー選択も可能○
オートスキャン中のOSD表示(表示中のサーバーのサーバー名を表示します。(サーバー名
は設定により非表示にできます。))

コンソール

HOTKEY中のマウスによる選択○

USB マウス○USB キーボード○

キーボードタイプ○(マスター・スレーブに接続するサーバー：15ヶ国)キーボードタイプ設定のスレーブ○

連動
LED 表示カスケード接続表示
RESET短押しによる選択ポートのマスター側のキーボードタイプを変更したのと同時にスレーブも連動して変更されます。

○

マスターのフロントパネルのLED(橙色)によりカスケード接続を表示する。

○

USBディスコネクト処理
マスターのRESET短押しによるカ○

スケードの再認識処理
RESET
RESET長押しによる全ポートの○USBディスコネクト処理
マスターのRESET長押しによるカ○

スケードの再認識処理
マウス操作によるHOTKEYモード
HOTKEY○移行

22

ラックマウント構成ガイド

4. 補足事項＜ラックマウントの基本ルール＞
 ケーブル接続について
ケーブル長【同一ラック内】
各々の装置を引き出した状態でケーブルが抜けない線長のケーブルを選択してください。
TN8140-500T/501T/T502T/503T/504T/510Tに搭載すると、概算ケーブル長は下記計算式となります。
他社ラック等に搭載するにはラックの寸法に合わせて変更してください。

ケーブル長(mm)＝1U(44.45mm)×(装置A搭載位置(U)－装置B搭載位置(U))＋520(ラック幅)×2+900(ラック奥行) ×2※※ UPSなど引き出せない装置(ケーブルアームなし)の場合は、計算式の最終項をラック奥行(900)ではなく、装置奥行とラック奥行の差分(900-装置奥行)で置き換えます。

装置A

mm

900

装置B

520mm

－計算例－
同一ラック内でサーバー(奥行き700mm、ケーブルアームあり/なし)とオプション機器(奥行き600mm、ケーブルアームなし)を接続する場合、次のケーブル長が必要です。
ケーブルアーム有りで線長が足りないときにはケーブルアームに這わせないよう配線してください。
(装置引き出し時にはケーブルを外してください)
装置間の距離

サーバーのケーブルアーム
あり

なし

1U

2.28m

1.58m

2U

2.33m

1.63m

3U

2.37m

1.68m

4U

2.42m

1.72m

5U

2.46m

1.76m

6U

2.51m

1.81m

7U

2.55m

1.85m
23

ラックマウント構成ガイド

4. 補足事項＜ラックマウントの基本ルール＞
 ケーブル接続について【ラック間】
リアサイドカバーを外した部分の穴を通してルーティングをおこないます。
ルーティング分を考慮した線長のケーブルを選択してください。
TN8140-500T/501T/502T/503T/504T/510Tに搭載すると、概算ケーブル長は下記計算式となります。
他社ラック等に搭載するにはラックの寸法に合わせて変更してください。

ケーブル長(mm)＝(1U(44.45mm)×(装置A搭載位置(U) －装置B搭載位置(U))＋600×(ラック間距離)+520(ラック幅)×2＋900(ラック奥行)×2※※ UPSなど引き出せない装置の場合は、計算式の最終項をラック奥行(900)ではなく、装置奥行とラック奥行の差分(900-装置奥行)で置き換えます。

装置A

900

mm
装置B

600mm
520mm

 タワー型サーバー
ラックへの搭載にはラックコンバージョンキットが必要となります。ラックコンバージョンキットはサーバー本体の構成ガイドおよび本章のラックマウント構成図に記載されています。

24ラックマウント構成ガイド

5. MAGNIA用ラック以外のラックへのMAGNIAシリーズの搭載
MAGNIA用ラック以外のラックへは取付の可否のみ確認しています。
MAGNIA用ラック以外のラックへ搭載しての温度試験,振動試験は行っていませんので、お客様自身の責任と判断にて搭載願います。

※他社製ラックへの搭載可否については搭載可否一覧を参照願います。
MAGNIA製品を搭載するには、ラックが下記を条件①～④を満たす必要があります。
図面、実測等により確認願います。
① EIA規格ユニバーサルピッチの19型ラックであること。
② 前後のドアに通気口があり、装置を十分に冷却可能なこと*1。
ハーフサーバーを前後搭載するときには天井にも通気口があること。
③ ラック前後に装置を固定する部分があり、下記形状を満たすこと。
(マウントアングルと記載されていることが多いです)*1:前後ドアの開口率は60%以上を強くおすすめします。開口率が60%以上ある場合でも、扉の形状により開口部が少ないエリアがある場合は、その部分を避けて搭載してください。また、ラック側面に空間ができる場合や装置を搭載しない空きスペースなどには、排気の回り込み防止のために整流板を構成し、吸排気を妨害しないようケーブルなどのフォーミングを実施してください。

前面固定部分の形状(後面も同一形状)
前あとに固定する部分がある。
9.5mm角の角穴*2*3

1U
12.7mm
15.875mm
15.875mm
12.7mm
15.875mm
15.875mm

1U
450.8mm以上

1U

465mm

*2: 角穴でないときには一部装置のみ搭載できます。
・ネジ穴(M5ネジ)の場合:
17型LCDコンソールユニット[TN8143-105T/106T]
サーバスイッチユニット[TN8191-14T]
サーバスイッチユニット(4Server)ラック搭載キット[TN8140-836T]
・丸穴(Φ7mm)の場合:
ネジ穴(M5ネジ)のラックに搭載可能な装置(上記)
R3310f,R3320f,R3510e,R3520e,無停電電源装置[TN8142-100T/101T/102T/106T/108T]*3:稀に角穴が小さくレールが取り付けられない場合があります。
その場合は、角穴を調整してレールを取り付けてください。
25

ラックマウント構成ガイド

5. MAGNIA用ラック以外のラックへのMAGNIAシリーズの搭載④ラック内寸が下図のA～Dの寸法が条件を満たすこと

C’
A

B

C

取付金具

サーバー
Express

D

取付金具

リアドア

フロントドア

位
置

説明

条件

備考(例外装置等)

A

前面の装置固定部分からフロントドア内側まで60mm以上B

前後の装置固定部分の間隔

装置毎に異なるため、搭載可否一覧のレール調整範囲に記載(変更可能なときには約74cmに設定することを推奨）

現行サーバーは次のとおりです。
R1310c/d/e/f: 600～820mm
R3310c/d/e,R3320c/d/e: 650～900mm
R3510b/c/d,R3520b/c/d: 650～900mm
R3310f,R3320f: 610-900mm
R3510e(2.5型モデル),R3520e(2.5型モデル): 610-900mm
R3510e(3.5型モデル),R3520e(3.5型モデル): 620-900mm

C

装置後部からリアドア内側まで100mm以上

R3310fは125mm以上
ケーブルアーム取付時は150mm以上(以下除く)
R3320f,R3510e,R3520eへのケーブルアーム取付時は160mm以上
R3320c/d/e,R3510b/c/dケーブルアーム取り付け時は190mm以上
R3310c/d/eケーブルアーム取り付け時は210mm以上

D

横幅内寸(取付金具と干渉する突起物等がないこと)

480mm以上

R1310c/d/e/f:485mm以上

26

ラックマウント構成ガイド

6. MAGNIA用ラックへの他社製サーバーの搭載
他社製品をMAGNIA用ラック[TN8140-500T/501T/502T/503T/504T/510T]へ搭載するには
下記①～③を満たす必要があります。
ユーザーズガイド、図面、実測等により確認してください。
① EIA規格の19型ラックマウント機器であること。
② 装置各部の寸法が下記を満たすこと

B
A

C

取付金具

D

E

装置本体

取付金具

リアドア

フロントドア
位置

説明

条件

A

前面の装置固定部分から飛び出し(取っ手等)

70mm以下B

装置奥行き750mm以下C

取付金具(スライドレール等)の長さ743mmに調節できること*D

装置横幅450mm以下

E

取付金具横幅(ネジ等の突起部を含む)

485mm以下

備考

装置後側のケーブル処理スペースを150mm確保の場合

EIA規格準拠*:25mm単位で2段階短くすることはできますが、サーバーが搭載できなくなることがありますので、基本的には変更しないでください。

③ 9.5mmの角穴に取り付け可能であること、または、装置のラック取付用ネジに合わせたコアナット†があること。
M5ネジ以外のネジを使ってラックに固定するときにはそれに合わせたコアナットが必要です。
(ナットのサイズ、必要数は装置によって異なります。メーカーに問い合わせるか、装置のユーザー
ズガイド等を参照してください。)† :ケージナットと記載されていることがあります。
※前面のみまたは後面のみの固定で5kg以上ある装置を搭載する場合にはTN8140-820T汎用トレイにて下から支えるよ
うにしてください。

27

ラックマウント構成ガイド

7. ラック外観図
42U/37U/25U 外観図 (基本タイプ)
ケーブルダクトカバー
トップカバー

サイドカバー
フロントドア
リアサイドカバー

スタビライザー(フロント)

リアドア

スタビライザー(リア)28ラックマウント構成ガイド

7. ラック三面図
42U 三面図 (基本タイプ)

単位: mm

1035

2020

600

29

ラックマウント構成ガイド

7. ラック三面図
37U 三面図 (基本タイプ)

単位: mm

1035

1800

600

30

ラックマウント構成ガイド

7. ラック三面図
25U 三面図 (基本タイプ)

単位: mm

600

1270

1035

31

ラックマウント構成ガイド

7. ラック設置底面図
25U/37U/42U 設置底面図 (基本タイプ)

単位: mm32

ラックマウント構成ガイド

7. ラック設置底面図
25U/37U/42U 上面図、レベラ詳細図

単位: mm33