2021/1/26

2021/2/3
埼玉産業保健総合支援センター
産業保健セミナー（オンライン）

換気について考える
独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所
環境計測研究グループ 上席研究員
齊藤宏之
saitoh@h.jniosh.johas.go.jp

本日の構成
1.

換気について 換気とは？
 我が国の建物における換気についての歴史的経緯
 換気の方法と仕組み
 良い換気と悪い換気
2.

3.

COVID-19対策と換気
 COVID-19対策に必要とされる換気 CO2濃度を指標とした換気の評価
 測定不要な換気シミュレーターの紹介と実演

CO2濃度と換気 CO2濃度の基準と健康影響 オフィス及び居宅におけるCO2濃度の実態

21

2021/1/26

1. 換気について

3「換気」とはなんだろうか？
 空気を入れかえること（広辞苑） 屋内・室内の汚れた空気を，新鮮な空気と入れ替えること（大辞林） 建物内の空気を外気と入れかえること。（世界大百科事典）
 室内の空気環境を清浄に保つために，不良となった室内空気を戸外の「いわゆる新鮮な空気」と入れ替えることをいう．（南山堂医学大辞典）

換気とは「室内の空気と外気を交換すること」
換気の目的• 外の空気を室内に取り入れ，• 室内の空気を外に追い出すことにより，• 室内の空気中の汚染物質を排出または希釈すること。

42

2021/1/26

なぜ換気が必要か？
 室内の有害物質の濃度を軽減するため
 作業現場で発生する有害物質の濃度軽減⇒局所排気装置，プッシュプル換気装置など作業環境管理によるもの（今回は対象外とします）

 室内で発生する有害物質の濃度軽減（シックビル症候群対策）
 人体から発生する二酸化炭素の濃度軽減

 （燃焼機器がある場合）不完全燃焼による一酸化炭素の生成を防ぐため
 感染症を防止するため
 空気感染，飛沫核感染防止に効果があるとされる。
 昨今のCovid-19パンデミックに伴い，にわかに脚光を浴びている。
5

建築物における空気汚染物質と換気
換気の目的
これらを排出・希釈して有害性を軽減すること。

出典：日本建築学会：新型コロナウィルス感染症制御における「換気」に関して，「換気」に関するQ&A
https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2020/200330.pdf

632021/1/26

我が国における「換気」の歴史（その１） 近代日本における「換気研究」のはじまりは？
 『人体由来の「腐氣」が有害であり，指標としてCO2としてその室内恕限度の目安を600～700ppmとする』（森林太郎，陸軍衛生教程，1889）
 『特に太陽光と新船外機の適切な取り入れが重要』（森林太郎，造家学会講演，1893）

森 鷗外（もり おうがい、文久2年1月19日〈1862年2月17日〉 1922年〈大正11年〉7月9日）は、日本の明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医（軍医総監＝中将相当）、官僚（高等官一等）。位階勲等は従二位・勲一等・功三級、医学博士、文学博士。本名は森 林太郎（もり りんたろう）。
7

我が国における「換気」の歴史（その２） 東京府下の小学校での換気量測定を行った上で，『基準としての室内CO2濃度1000ppmを満たすための必要換気量と比べて圧倒的に不足している』
 『CO2はそれ自体が当該濃度で有害ではなく，あくまでも主な発生源が人体である際の基準として1000ppmが提唱されている』（田原良純，大日本私立衛生会雑誌，1884）⇒ この頃と現在で，問題が本質的には変わっていない点に注目！

842021/1/26

換気に関する法規制（１）
建築物衛生法（大規模建築物）

9

換気に関する法規制（２）
建築基準法
（居室）

換気回数

10

5

2021/1/26

換気に関する法規制（３）
労働安全衛生法（事務所）

11

換気の種類

12

6

2021/1/26

機械換気の種類（第１種～第３種）

13

機械換気の種類別比較

147

2021/1/26

オフィスにおける換気（集中制御方式の空調と換気） 大規模なオフィスで採用されている集中制御方式の空調では，外気導入による換気が導入されていることが多い。


オフィスによってはCO2濃度での制御が行われている場合もある。

集中制御の空調・換気システムの例（定風量単一ダクト形式）

15

オフィスにおける空調・換気の注意点
 集中制御でない空調（例：個別のパッケージエアコン）や，ファンコイル方式の場合，換気が行われていない場合がある。
 どのような空調方式・換気方式なのかを確認し，適切な対応を取る必要がある。

168

2021/1/26

自然換気の種類
 風力換気風上側で正圧，風下側で負圧になり，その圧力差で換気する
 換気力は大きいが，風向きや風速に依存する。
①風力換気 重力換気（温度差換気）

効率的な換気を行うには？
②重力換気（温度差換気）

空気に温度差がある場合，空気の重さによって換気が行われる。
風力換気と重力換気を組み合わせて換気を考える。

17住宅における換気の例

1892021/1/26

住宅における換気（24時間換気の義務化）
 2003年の建築基準法改正に伴い，住宅においても常時換気装置の設置が義務化

 主として，建材由来のVOCによるSBS（シックビル症候群）防止の目的
 換気回数 0.5回/h（居室） の機械換気設備の設置が義務化

出典：国交省パンフレット
19

住宅における換気（24時間換気の義務化）
 2003年の改正前の建造物については設置義務なし
 設置されていても稼働していないケースがある（電気代，音がうるさい等）
 主としてSBS防止のための基準であり，CO2濃度軽減（およびCovid-19対策）には不十分な場合も。

2010

2021/1/26

換気の性能評価
 換気の性能は，「換気量」または「換気回数」で評価。
 換気量：1時間に何平方メートルの空気を取り入れるか（単位：m3/h）
 換気回数：1時間にその部屋の容積の何倍の空気を取り入れるか，何回空気が入れ替わるか（単位：回/h）
 必要換気量：空気中の汚染物質濃度を基準濃度以下に保つために必要な換気量。通常，呼吸で生じるCO2濃度（1000ppm）とすることが多い。
 同じ換気量でも，その部屋の容積（気積）によって換気回数は異なることに注意。

21換気量について（過去の測定例）

北米

2211

2021/1/26

換気量について（日本と欧米の比較）【従来】 従来型の木造家屋・・・隙間が多く，自然換気での換気量は多い。
 欧米の家屋・・・気密性が高く，換気量は少ない。シックビルディング症候群が問題に。
【現在】 我が国でも省エネルギー対策も相まって，気密性の高い建物が多くなり，自然換気では換気量が保てなくなっている。
 シックビルディング対策のため，2003年の建築基準法にて，住宅での24時間換気が義務付け。

昔ながらの日本家屋は気密性が低く，すきま風によって2～3回／時の自然換気が確保されていました。
23

換気量について（日本と欧米の比較）

出典：池田耕一「室内空気の汚染メカニズム」
鹿島出版会，1992
24

12

2021/1/26

換気量について（日本と欧米の比較）

出典：池田耕一「室内空気の汚染メカニズム」
鹿島出版会，199225

必要換気量とは？
 換気の目的を満足するための必要な換気量のこと。
 新鮮外気として換気の役割を果たすために取り入れられる外気の必要量
 汚染物質の濃度を基準とする濃度より低く保つための最小限必要な量
 換気の計画や設計時に考慮されるものである
 室内の汚染物質の発生は，建物の用途に応じた通常状態を仮定したもの
 事務所の場合は，ヒトの呼吸によるCO2を基準とすることが多い（基準値：1000ppm）

2613

2021/1/26

室内の汚染物質濃度の推定
 一つの空間で，汚染物質が一定濃度で増加し，一定の換気が行われていると仮定した場合

汚染物質の流入量

汚染物質の流出＋

汚染物質の発生

汚染物質の発生量－

汚染物質の流入

汚染物質の流出量＝

汚染源

汚染物質の増加量
27

汚染物質の発生と換気のモデル
外気濃度C0

室内濃度 C
部屋の容積 V
時間 h

換気量 Q

汚染物質の発生量＝M
発生量 M

換気量 Q

汚染物質の流入量＝C0 × Q

汚染物質の流出量＝C × Q

汚染源（外気とともに入ってくる汚染物質）＋（室内で発生する汚染物質）ー（室外に排除される汚染物質）＝（室内にある汚染物質の変化量）

28

この微分方程式を解くと・・・

142021/1/26

汚染物質の発生と換気のモデル
外気濃度C0室内濃度 C
部屋の容積 V
時間 h

換気量 Q

（ザイデルの式）

発生量 M
換気量 Q

汚染源

ここで，Q/V は換気回数 N (1/h)とも呼ばれる。

室内濃度の初期値：Cs
発生量Mが一定で，十分に時間が経過したと仮定すると，濃度は一定値に収束する。
すなわち，t → ∞ とすると，下記のように簡略化できる。
→ 0 となるので・・・と簡略化できる。
29

濃度の時間変化の例(1) 汚染発生量が一定で，換気量が変化した場合。

(2) 定常濃度が同じで，換気回数が異なる場合

30

15

2021/1/26

呼吸による二酸化炭素の発生量と必要換気量
居室の二酸化炭素の許容濃度・・・1000ppm
 外気の二酸化炭素の濃度・・・350ppm
 二酸化炭素の発生量・・・0.02 m2/(h・人)となるので・・・
必要換気量

𝑄=0.02= 30.8
0.001 − 0.00035m2/(h・人)※この場合の濃度Cは体積濃度となるので・・・
1000 ppm : 0.001m3 /m3

一人あたり，約30 m3の換気量が必要になる
31

作業強度別の必要換気量

一般的な事務所の場合，「極軽作業」を想定した値（約30 m3/h・人）が基準となる。

3216

2021/1/26

燃焼器具によるCO2発生量と必要換気量
 石油ストーブ，ガスファンヒーターなどの開放型燃焼器具は，人の呼吸の10～20倍のCO2を発生する。
⇒ 室内でこれらを使用する場合は，必要換気量は大きくなる。
（酸素濃度が低下すると一酸化炭素も発生するので要注意！）

33

有効な換気とは？
（自然換気の場合）
 自然換気の場合，空気の流れをスムーズにするため，空気の出入り口を２ヶ所以上作る。
 できれば対角線の窓を開けると効果的。
 風が弱い時は長めに開ける必要がある。

34

172021/1/26

集合住宅における窓開けの例

35

住居における一例

某分譲マンションの一室（居間）で測定した事例


1981年築のマンション，建築基準法改正前のため，常時換気システムなし。
ガスファンヒーターあり，在室人数：１～４人

18

2021/1/26

住宅における換気効果の報告例

宮崎竹二：住宅における換気の効果について．生活衛生 39(3) 129-133, 1995.

37

住宅における換気効果の報告例（続き）

宮崎竹二：住宅における換気の効果について．生活衛生 39(3) 129-133, 1995.

38

19

2021/1/26

24時間換気システムの効果２名が就寝している和室にて，・自然換気（換気回数 0.10）・機械換気①（換気回数 0.50）
・機械換気③（換気回数0.66）
・機械換気⑤（換気回数0.80）
で比較。

39

木村洋ほか：集合住宅の24時間換気システムによる室内空気質改善効果．人間と生活環境 8, p.18-26, 2001.

住居における換気の問題（在宅勤務を念頭に置いて） 集中機械制御されているオフィスと異なり，住居の換気は不十分になりがち 最近の住宅は常時機械換気が義務化されているが，換気回数は不十分で，使用されていないことも多い 2003年以前の古い住宅では，常時機械換気が義務化されておらず，自然換気に頼っている。
 自然換気での換気効率は風向き・風速にも左右される。
 在宅勤務でのリモートワークが一般化しつつある状況において，自宅での換気にも留意する必要がある。
 事務所と異なり，規制の対象外であるが，良好な環境をどのように維持管理していくか？
4020

2021/1/26

2. 二酸化炭素（CO2）と換気

41

CO2による健康影響（高濃度） 主に呼吸性アシドーシス（血液中のpHの低下）により，下記の症状が発生する。

二酸化炭素濃度影響

1% (10,000ppm)

呼吸数（RR）増加（37%）

1.6% (16,000ppm)

分時換気量（MV）の増加（100%）2% (20,000ppm)

RR増加（～50%），脳血流増加

3% (30,000ppm)

運動耐容能力の低下

5% (50,000ppm)

MV増加（～200%），RR増加（～100%）
めまい，頭痛，混乱，呼吸困難

7.2% (72,000ppm)

RR増加（～200％），頭痛，めまい，混乱，呼吸困難

8-10%

重度の頭痛，めまい，混乱，呼吸困難，発汗，視力悪化

10% (100,000ppm)

激しい呼吸困難，嘔吐，失見当，高血圧，意識消失
東賢一, 室内環境 21, 113-120, 20184221

2021/1/26

CO2濃度による健康影響（低濃度～）
CO2濃度

生理変化500ppmpCO2，心拍数，心拍変動，血圧，抹消血液循環

精神運動機能症状基準等

700ppm以上でSBSの報告
例あり
認識能力（意思決定，問題解決等）

1000ppm• ビル管法• 事務所則（空気調和設備あり）• 事務所則（空気調和設備なし）• 日本産業衛生学会許容濃度• ACGIH TLV5000ppm(0.5%)

10000ppm(1%)

呼吸数増加，呼吸性アシドーシス，代謝性侵襲（血中Ca，尿中リン濃度低下），
脳血流増加，分時換気量増
加• ACGIH STEL

30000ppm(3%)
50000ppm(5%)

めまい，頭痛，混乱，呼吸困難

100000ppm(10%)

激しい呼吸困難に続き，嘔吐，失見当，高血圧，意識消失

43

東賢一, 室内環境 21, 113-120, 2018 を元に一部改変

二酸化炭素（CO2）濃度の基準
気温

相対湿度

CO

CO2

空調なし

室内環境の環境基準

第3条

50ppm以下

5000ppm以下

空気調和
設備

供給空気

第5条

10ppm以下

1000ppm以下

機械換気
設備

供給空気

10ppm以下

1000ppm以下

燃焼器具

換気50ppm以下

5000ppm以下

10ppm以下

1500ppm以下

室内環境の環境基準

学校環境衛生基準

17℃以上
28℃以下

40%以上70%以下

第6条
第1条

10℃以上
30℃以下

30%以上
80%以下

44

22

2021/1/26

CO2濃度による有害度と基準値
700ppm1000ppm
1500ppm
2000～5000ppm
5000ppm～
40000～50000ppm
80000ppm

出典：現代労働安全衛生ガイドブック（労働科学研究所）
45

CO2濃度基準の根拠と妥当性
 古典的なCO2の健康影響についての知見 5000ppm以上で呼吸数がガス交換が必要なレベル以上に増加し，呼吸系統に付加的な重荷を負わせる。
 700～1000ppmを二酸化炭素の許容濃度とみなすとの提言（Pettenkoferら，1881年）

 1000ppmの吸入実験で呼吸，循環器系，大脳の電気活動に変化，室内濃度として1000ppmを超えるべきではないと提言
 これらがWHO「住居の衛生基準に対する生理学的基礎」(1968年)で引用。これを根拠に建築物衛生法の基準値（＝事務所則の基準値）が決定されたと考えられる。
4623

2021/1/26

低濃度CO2での健康影響の指摘
 800～1000ppmでSBS（シックビル症候群）が増加するとの報告が多数
 500～4000ppmで心拍変動や抹消血液循環増加が報告（McNaughton 2016, Vehvilainen 2016） 1000ppmで優位に意思決定能力が低下（Satish 2012） CO2濃度の基準値を下げるべきとの意見もあるが，実際の管理状況を考えると難しいと思われる。
 当面の間，1000ppmが基準値として維持されると考えられる。

47

オフィスにおけるCO2濃度の実態（不適合率の推移）
背景：省エネルギー法の改正（オフィスの気密性，省エネの進行）

厚生省生活衛生局企画課～厚生労働省健康局生活衛生課調べ。

4824

2021/1/26

CO2の不適合率が上昇している原因
 建築物衛生法における特定建築物のCO2不適合率が増加傾向。
 原因として，下記が指摘されている。
 外気のCO2濃度上昇

 空調の省エネ運転増加（外気取り入れ量の減少）
 個別空調方式の増加

 平成11年の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（通称：省エネ法）の改正施行も影響していると思われる。
 オフィスビルにも省エネ法が適用。
 空調の省エネ運転により，外気取り入れ量が減少した可能性。

49（参考）外気のCO2濃度の上昇

出典：気象庁
http://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html

5025

2021/1/26

オフィスにおけるCO2濃度の実態（集中制御空調ありの場合）
基準値超過がない事例

一部で基準値超過が見られた事例

残業時間にCO2濃度が上昇し，翌朝までその影響が残っていた事例

51

CO2基準値は下げるべきか？

出典：東京都環境科学研究所年報，2014

 CO2は外気にも400ppm程度存在している
 年々増加しており，特に都市部では500ppm近くになっている
 仮に基準値を下げた場合，換気で基準値以下とすることは容易ではなくなる。

 基準値以下の低濃度における健康影響は軽微である。

⇒現状，基準値を下げることは考えにくい。

5226

2021/1/26

CO2濃度についてのまとめ CO2の主たる排出源は「ヒトによる呼吸」

 一人あたりの気積が不十分，換気が不十分である場合に濃度が高くなる

 空調がきちんと管理されたオフィスでは概ね基準値（1000ppm）以下に管理されている。

 残業時間，夜間，休日等，空調が切れた後に高くなる事例あり。
 住宅では換気が不十分でCO2濃度が高くなる可能性が高い。

 CO2濃度は屋内の換気の指標としても有用。

 主たる発生源がヒトの呼吸であることから，換気の指標として用いられる。
 昨今のCOVID-19対策で一躍脚光を浴びている。

53

3. 新型コロナウィルス感染症と換気

5427

2021/1/26

Covid-19の感染経路

Covid-19で考えられている感染経路（出典：田辺新一ほか，建築防災 2020.10，24-31）

55

いわゆる「三密」を避ける必要性

出典：首相官邸Webページ

5628

2021/1/26

Covid-19感染防止と換気 Covid-19は飛沫・飛沫核感染を感染ルートの一つとしている いわゆる「三密」を避けることが求められている。
 三密のうち，「換気の悪い密閉空間」改善することが対策の一つとされている。
 換気回数として，下記を提唱（厚生労働省）
 一人あたり必要換気量として，30 m3／時
 これはビル管法（事務所則）の基準と同じ
 典型的なオフィスビルを想定すると，毎時2回の換気回数に相当。
 CO2濃度1000ppmの基準を満たしていれば，「換気の悪い密閉空間」には当たらない

57

Covid-19対策における換気の根拠
 Covid-19対策における換気回数については，明確なエビデンスは存在しない。
 結核等の「空気感染する感染症」において，換気回数と感染症の発生に一定の関連性があるとの報告がある。
 換気回数が2回／時以上と未満の間に差があるとの報告あり
 急性呼吸器感染症（ARI）隔離施設の基準として，CDC・WHOは12回／時（既存建物は6回／時）を規定
 一般の空間としては，2回／時の換気が適当。
 一人あたり必要換気量として，30 m3／時に相当 建築基準法の空気環境基準に適合していれば確保可能。

5829

2021/1/26（参考）空気感染する結核での例
 医療関係者のツベルクリン反応陽転率が，時間あたりの換気回数が2より大きな病棟に比較して，2以下の病棟勤務の医療関係者では優意に高かった。
 中学校で発生した集団感染事例について，換気回数が1.6～1.8回の教室での感染率が90%と高かった。
 換気回数0.45～1回／時の学校で162人中7名が陽性だったのに対し，3.57～7回／時の学校では108名中陽性者は認められなかった。
空気感染リスクのある感染症（結核）においては，換気の良否が集団感染リスクと関連がある。
古屋博行：「室内CO2濃度測定による結核感染リスクの推定に関する総説」，
結核 93 (8) 479-483, 201859

Covid-19対策における換気対策の妥当性
 「換気の悪い空間」が感染リスクの一つであることはほぼ明らか
 空気感染する結核においてエビデンスが存在。
 Covid-19は飛沫核感染の可能性があることから，準用可能。
 感染リスクを減らすという意味では重要
 少なくとも，「空間除菌」などよりは効果が期待できる 「換気」だけで完全な効果があるわけではない あくまでもマスク，手洗い，表面殺菌等の対策を併用する必要がある
 換気を行っていれば（CO2濃度を測定していれば）安心，というのは危険な風潮

6030

2021/1/26

CO2濃度を指標とした換気の評価
 CO2は人間の呼気に含まれる

 換気が不十分な場合，室内のCO2濃度が上昇する

 ヒトが滞在する空間において，換気の指標としてCO2を用いることが以前から行われてきた。

 室内のCO2濃度を1000ppmに維持することは，一人あたりの換気量 30m3／時を確保することに相当。

 事務所則（ビル管法）のCO2の基準（1000ppm）を維持することで，Covid-19対策で求められる「良好な換気」を維持していることが可能となる。
61

CO2の測定方法について
 検知管による測定（作業環境測定基準にて規定）
 誤差10%程度
 200円／本くらい 二酸化炭素測定器
 1万円以上の機種はNDIR方式によるものが多い。
 数千円の安価な機種は精度に疑問がある。
 定期的な校正や較正が必要 記録（ログ）が取れるものもある※NDIR方式の測定器を選択することが重要。
6231

2021/1/26

検知管も測定器もない場合には・・・

日本産業衛生学会 産業衛生技術部会
http://jsoh-ohe.umin.jp/covid_simulator/covid_simulator.html

63

換気シミュレーターの仕組み
呼気中CO2濃度（4.6%とする）
外気中CO2濃度（400ppmとする）
在室者数
標準時の呼気発生量

CO2発生量部屋の中のCO2濃度の見積もり

活動状態による係数
部屋の気積（面積✕天井高）
換気回数または換気量（不明な場合は部屋の使用目的による推定値）（換気なしの場合は建築形式による推定値）
6432

2021/1/26

シミュレーターの理論（CO2濃度）

65

シミュレーターの理論（換気量）

66

33

2021/1/26

シミュレーターの理論（換気量）

67

シミュレーターの理論（換気量）
換気装置があるが，換気量がわからない場合の推定

68342021/1/26

シミュレーターの理論（換気量）
換気装置がない場合

69

換気の良否の見積り

70352021/1/26

換気シミュレーターの使用方法（実演）
実際に換気シミュレーターを使って実演してみましょう。

71

換気シミュレーターの見積り値と実測値の比較実測値と見積り値（平衡値）の比較

経過時間を考慮して見積もった場合

7236

2021/1/26

換気シミュレーターの推測値と実測値の比較
経過時間120分以上のデータのみを使用し，平衡値と比較した場合

 換気後（入室後）の時間が短い場合に実測値との一致度が低いケースが見受けられた平衡に達したと仮定したシミュレーターであるため，平衡に達していない実測値よりは高めに出る傾向がある。
 換気の必要性を見積るというシミュレーターの性格上，問題にはならないと考える。


換気回数が不明，あるいは換気なし（自然換気）の場合においても，比較的高い一致度が見られた
一部，推測値よりも実測値が高いケース（赤丸）や，実測値が低いケース（青丸）が見られた。
 換気回数が不明（換気なし）における換気量の推定値と実際の換気量に乖離があったためと思われる。
73

推定値と実測値が比較的よく合致した
事例

CO2温度湿度 築45年の研究所の居室

機械換気なし，自然換気のみ 見積り結果：1170 ppm，実測値：1220 ppm（8時間後）
 シミュレーターでは「コンクリート製建造物」で推定換気回数0.5回/時であるが，実際の換気回数がほぼ一致していたと思われる。
74


37

2021/1/26

推測値よりも実測値のほうが高かった
事例
CO2
温度湿度

 築40年のマンション一室での例

2003年の建築基準法による常時換気義務化以前の建造物（機械換気なし，自然換気のみ）
 見積り値：1690 ppm，実測値：3100 ppm（2時間後）
 シミュレーターでは「コンクリート製建造物」で推定換気回数0.5回/時であるが，実際の換気75回数はもっと少なかった可能性が高い。
換気シミュレーター使用の注意点
 あくまで簡易的なシミュレーターである
 換気回数が不明な場合，機械換気システムが無い場合はあらかじめ用意した推定値が用いられているが，環境によっては誤差が大きくなる可能性がある 人以外のCO2発生源がある場合には使えない（ガスファンヒーター，ガス調理器等）
 室内のCO2濃度が平衡に達した時の濃度を予測しているため，入室後（換気後）の時間が短い場合は，実測値との間に差が出ることがある。
 換気状況を正確に判断するためにはCO2測定を行うことが基本。

7638

2021/1/26

実際にシミュレーターを使用した感想・ご意見をお寄せ下さい。
 皆さんの身近な環境で試して，よろしければご活用ください。
 使ってみた感想，ご意見，活用した結果などをお寄せ頂けると大変ありがたいです。
（私宛のメールで結構です）

77

CO2による「良好な換気」とCovid-19対策の留意点
 在室者の呼気に由来するCO2濃度と良好な換気の間には一定の相関がある

 換気な良好な空間では，Covid-19の感染リスクは低下するらしい（現時点でエビデンスなしだが，空気感染する結核等ではエビデンスあり）

 CO2濃度を低く保つことと併せ，換気を適切に行うことは必要だが，これによるCovid-19感染対策は限定的

 換気を適切に保つとともに，他の感染対策を徹底することが最も重要。
 換気が良好だから，他の対策をしなくていい／おろそかにしていいわけではない。
 CO2濃度は，あくまでも換気の必要性を確認するためのツールとして使うことが肝要。
7839

2021/1/26

まとめ（１）
 作業場や居住空間の換気を適切に行うことは重要 有害物質やCO2による健康影響の防止（シックビル症候群を含む）
 不完全燃焼の防止（燃焼器具がある場合）

 空気感染・飛沫感染の可能性のある感染症の防止

 CO2濃度は室内の換気の良否の基準になりうる 事務所則（ビル管法）の基準（1000ppm）が目安

 テレワーク時代を念頭に置くと，オフィスのみならず，居住空間での換気を適切に行うことが重要
 居住空間の換気はまだまだ不十分 オフィスでは空調での換気設定の確認を！

79

まとめ（２）
換気を良くするには？
 機械換気設備がある場合・・・きちんと機能しているかどうかを確認（CO2濃度による確認が有効）

 心配な場合は「窓開け」による換気。できれば2方向の窓を開ける。
 窓の開かない建物の場合は，機械換気装置の風量を上げる。

 機械換気がなく，自然換気の場合
 定期的に「窓開け」による換気を行う（できれば2方向の窓を開ける）。
 30分に1回，5分以上。
 台所や浴室，トイレ等の換気扇を運転
 燃焼器具を使う場合は，換気回数を増やす必要がある（可能であれば，燃焼による暖房は使わない）。
8040

2021/1/26

まとめ（３）
新型コロナウィルスにおける換気 新型コロナウィルス（COVID-19）対策として，いわゆる「三密」を避けるために換気を良好に保つことは重要。
 換気だけを行えばよいわけではないことに注意（マスク，手洗い，消毒，会食を行わないなど）
 換気の良否を判断するために，CO2濃度の測定は有用。
 測定出来ない場合は，シミュレーターの活用も有用。
 加湿（湿度40%超）との共存は難しいが，三密を避けることが最優先（可能であれば湿度も維持できるように努力する）。
8141