Division des sciences de la séparation et de la purification
Cartouche filtrante Micro-Klean 3M de Série RTMCMCFiltres à liaison thermique en polypropylène rigides

Améliorer la filtration en profondeur grâce à l’innovation technologique.
Les cartouches filtrantes Micro-Klean, fabriquées à partir de la technologie de liaison par extrusion rigide
de la Division des sciences de la séparation et de la purification 3M, sont des cartouches filtrantes en
profondeur en polypropylène à 100 % offrant des caractéristiques de qualité supérieure, y compris :•Les efficacités de réduction de particules uniformes pendant toute la durée utile du filtre•
Une superficie accrue pour une durée utile prolongée du filtre•
Une chute de pression initiale faible pour un débit amélioré•
Les efficacités de réduction élevée de particules à des taux de débit élevés (flux)

La durée utile prolongée du filtre réduit le nombre de changements de filtre alors que lescaractéristiques améliorées du débit peuvent typiquement réduire le nombre de filtres nécessaires
pour atteindre un taux de débit donné. Ces caractéristiques combinées des cartouches filtrantes
Micro-Klean peuvent considérablement réduire les coûts totaux de filtration.

Une filtration uniforme
Le processus de fabrication de la cartouche filtrante Micro-Klean combine le contrôle de processus
excellent avec l’assurance de la qualité permis par le système de qualité homologué par la norme ISO
9001 pour offrir un rendement de produit uniforme. Le processus de fabrication de 3M offre un hautdegré de liaison thermique fibre à fibre, sans utilisation de liants, pour produire une structure de filtre
rigide sans noyau avec les propriétés suivants :•Ne décharge pas de contaminants avec une pression différentielle accrue comme les filtressoufflés à l’état fondu typiques•
Permet aux rainures d’être usinées dans la surface en amont sans causer de déchirures ni fondre
la structure du filtre, offrant plus de double de la superficie efficace•
Présente la pression différentielle particulièrement faible pour une cote nominale donnée du filtre
La durée de vie prolongée du filtre réduit le nombre de changements de filtre alors que lescaractéristiques améliorées du débit peuvent typiquement réduire le nombre de filtres nécessaires
pour atteindre un taux de débit donné. Ces caractéristiques combinées des cartouches filtrantes
Micro-Klean peuvent réduire considérablement les coûts totaux de filtration.

Surface rainurée
Débit
Augmentationde superficie

La filtration uniforme pendant toute la durée utile d’un filtre du style en profondeur est dépendantede la tolérance de la structure du filtre contre les fluctuations dans des conditions defonctionnement, y compris le chargement de contaminants et la pression différentielle.
Photo 1. Structures comprimées vs rigides à 35 lb/po²
Les structures souples comme celles qui se trouvent dans des filtres soufflés à l’étatComprimées
Rigides
fondu et des filtres bobinés typiques ont tendance de se comprimer et changer laporosité avec une pression accrue par opposition aux structures rigides (photo 1). La
compression de matériau peut causer une durée utile du filtre court parce que les poress’effondrent et à la fin, se ferment.
La compression de matériau peut également mener à la relâche de particules retenues par
un filtre. La cartouche filtrante Micro-Klean robuste capture et retient les contaminants
dans sa matrice de filtre rigide, même lorsque la pression différentielle augmente. De plus,
la structure du filtre en profondeur unique de la cartouche filtrante Micro-Klean augmenteconsidérablement la capacité de rétention des contaminants et offre une plus grandecapacité de débit à une pression donnée.
Contrairement aux filtres soufflés à l’état fondu et aux filtres bobinés qui nécessitent
un support central, la cartouche filtrante Micro-Klean est autoportante et rainurée
pour fournir une surface plus de deux fois supérieure. La superficie accrue prévient lecolmatage prématuré de la surface externe par de grandes particules et de gels et favorisel’utilisation plus complète de la matrice de profondeur. Le résultat est une durée utile
considérablement plus longue que celle des cartouches concurrentes.

Caractéristiques et avantages

Matériaux de construction répertoriés dans lanorme FDA 21 CFRConstruction du filtre en profondeur rigide• Réduit le déchargement à une pression différentielle élevée• Une réduction efficace de matériaux déformables• Une réduction supérieure et uniforme de particules pendant
toute la durée utile du filtre et à des taux de débit élevés (flux)• Sont conformes aux exigences 21 de la FDA pour le contact avec
les aliments et les boissons. Veuillez voir le Guide de commandepour plus de détails.
• Homologués pour usage dans des utilisations d’eau potable• Testés et certifiés par la NSF International en fonction de lanorme 42 NSF/ANSI pour les exigences de matériaux seulement• Testés et certifiés par la WQA en fonction de la norme 61
NSF/AINSI pour les exigences de matériaux seulement

Capacité de rétention descontaminants améliorée• Moins de remplacements du filtre• Longue durée utile du filtre

Structure du filtre sans noyau

Cartouche rainurée avec une
superficie étendue• Élimination facile au moyen de l’incinération ou l’effilochageÉlément de filtre de longueur intégralecontinue (jusqu’à 101,6 cm [40 po])• Favorise une utilisation plus complète de la matrice deprofondeur• Une longue durée utile du filtre• Aucun joint lié à briser• Facile à installer

Construction entièrement en polypropylène• Compatible avec une variété d’utilisations et de conditions defonctionnement• Aucun adhésif, liant, tensioactif ni de lubrifiant

Utilisations
Secteur industriel

Placage, usines de dessalement, pâtes et papiers, additifs, eaux de refroidissement des procédés, lavage de pièces, peroxyde,
joints d’étanchéité mécaniquesRevêtementsFabricants de résine (eau et solvant), peinture commerciale et architecturale, encre

Aliments et boissons

Eau embouteillée, boissons prêtes à boire, boissons gazeuses, jus

Industrie pétrolière
et gazière

Amine et glycol, préfiltration dans l’injection d’eau, eaux de refroidissement des procédés, fluide de complétion

Secteur chimique

PE-PP, produits chimiques de niveau intermédiaire, PVC-CVM, herbicides, pesticides

Électronique

Cartes de circuit imprimés, coulis de polissage mécanochimique, condensateurs électroniques, affichages de format vidéo, préosmose
inverse, CD/DVD

Efficacité de réduction uniforme
La structure rigide de la cartouche filtrante Micro-Klean résiste à la déformation, à la dérivation du filtre, à la compression, et audéchargement des particules. Cela permet à la cartouche filtrante Micro-Klean d’atteindre une efficacité excellente de filtration jusqu’à
sa pression de changement recommandée (35 lb/po²) alors que les structures soufflées à la fusion et bobinées présentent des chutes
significatives d’efficacité de réduction à des pressions différentielles beaucoup plus faibles (10 lb/po²).

Dimensionnement du système de la cartouche
filtrante Micro-Klean

Tableau 2. Chute de pression spécifique de la cartouche
filtrante Micro-Klean

Pour dimensionner un système de la cartouche filtrante Micro-Klean, lesdonnées de débit vs de pression différentielle sont fournies dans le Tableau 2.

Filtration nominale(µm)

Pour calculer la chute de pression propre du filtre pour les fluides newtoniens,
utilisez la formule suivante en conjonction avec les valeurs de chute depression spécifiques. Les valeurs de chute de pression spécifiques peuventêtre utilisées efficacement lorsque trois des quatre variables (viscosité, débit,pression différentielle et catégorie de cartouche) sont définies. Il faut êtreprudent lors du dimensionnement des systèmes de la cartouche filtrante
Micro-Klean. Choisissez un boîtier de filtre qui peut accueillir au moins laquantité nécessaire d’éléments de filtre de 10 pouces et vérifiez que le débit
du système total ne dépasse pas le taux de débit maximum du boîtier.

lb/po²[mbar]
propre=(système total gal/min[l/min]()(Chute de pression
spécifique par filtrede 25,4 cm (10 po)(lb/po²/gmp/cP)

Chute de pression
spécifique par filtrede 25,4 cm (10 po)(mbar/lmp/cP)

1

0,073

1,330

50,0420,765

100,025

0,455

25

0,015

0,273

50

0,010

0,182

75

0,006

0,109

viscosité en cP)(valeur de la chute depression spécifiquedu Tableau 2

nombre équivalent de cartouches de 10 pouces
dans un boîtier))Spécifications de la Cartouche filtrante Micro-Klean 3M deSérie RTMCMCTableau 3. Spécifications de la cartouche filtrante Micro-Klean
Construction
Matériau filtrant, connecteur d’extrémité

Polypropylène

Options de joint et de joint torique (voir le guide de commande)

Silicone, fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène, nitrile et polyéthylène

Conditions de fonctionnement
Température d’utilisation maximale

80 °C (176 °F)

Pression différentielle maximale

1,0 bar à 80 °C (15 lb/po² à 176 °F)
1,7 bar à 60 °C (25 lb/po² à 140 °F)
4,1 bar à 20 °C (60 lb/po² à 68 °F)

Pression différentielle de remplacement recommandée

2,4 bar à 20 °C (35 lb/po² à 68 °F)

Dimensions de la cartouche
Diamètre intérieur (nominal)

28 mm (1,1 po)

Diamètre extérieur (nominal)

66 mm (2,6 po)Longueur (nominale) voir le guide

248 mm à 1 016 mm (9 ¾ po à 40 po)

Réglementation
Les matériaux utilisés dans la fabrication des filtres Micro-Klean de Série RT sont conformes aux critères de la norme FDA des É.-U. 21 CFR pour le contact avec lesaliments et les boissons. Les filtres Micro-Klean de Série RT ont été homologués conformément aux normes NSF/ANSI 42 et 61.

Compatibilité chimique
La construction entièrement en polypropylène procure une compatibilité chimique excellente pour de nombreuses utilisations exigeantes
comportant des liquides de procédé. La compatibilité est influencée par les conditions de fonctionnement du processus. La cartouche
filtrante Micro-Klean devrait être mise à l’essai sous des conditions actuelles pour déterminer la compatibilité.
Tableau 4. Compatibilité des fluides
Produit chimiqueTempérature

Produit chimiqueTempérature

Produit chimiqueTempérature

Acide acétique à 20 %71 °C (160 °F)

Peroxyde d’hydrogène

38 °C (100 °F)

Carbonate de sodium

71 °C (160 °F)

Alkanolamines

60 °C (140 °F)

Méthyléthylcétone

21 °C (70 °F)

Hydroxyde de sodium à 70 %71 °C (160 °F)

Hydroxyde d’ammonium à 10 %71 °C (160 °F)

Huile minérale

21 °C (70 °F)

Acide sulfurique à 20 %71 °C (160 °F)

Eau de Javel à 5,5 %49 °C (120 °F)

Acide nitrique à 20 %49 °C (120 °F)

Acide sulfurique à 70 %71 °C (160 °F)

Éthylène glycol

71 °C (160 °F)

Hydroxyde de potassium

60 °C (140 °F)

Urée

71 °C (160 °F)

Ingénierie d’application
3M dispose d’une équipe mondiale de scientifiques et d’ingénieurs axée sur le marché, qui excelle dans le soutien et la collaboration avec
les utilisateurs finaux. Nos équipes techniques sont qualifiées pour effectuer des tests sur place à l’échelle du laboratoire ou en interne,relier les résultats aux activités de fabrication à grande échelle et optimiser les coûts de purification. Lorsque des problèmes de traitement
uniques sont rencontrés, nos spécialistes des produits et d’application sont équipés pour identifier des solutions en utilisant soit la large
gamme de produits 3M existants ou en développant une solution personnalisée pour votre utilisation.

Boîtiers de filtre 3M
3M Purification fabrique une gamme complète de boîtiers standard de l’industrie pour satisfaire la plupart des exigences relatives à l’utilisation. Lesmodèles sont offerts pour le service de gaz et de liquides dans une variété étendue de matériaux de construction, des plastiques aux matériaux au
code ASME avec l’acier inoxydable 316L, pour convenir à une variété de besoins d’utilisation. Pour plus de renseignements sur les boîtiers de filtre
3M, consultez votre distributeur local de 3M.
Boîtier de filtre 3MMC de Série ES : Le boîtier de filtre 3M de Série ES est un boîtier de filtre durable à volume élevé construit à partir de l’acierinoxydable 316L ou l’acier au carbone. Avec une capacité de la cartouche de 12 à 480 éléments de filtre de 25,4 cm (10 po), le boîtier de filtre 3Mde Série ES peut accommoder une variété étendue d’exigences de débit.
Boîtiers de filtre 3MMC des Séries AL et CT : Les boîtiers de filtre 3M des Séries AL et CT offrent une variété étendue de tailles, d’une cartouche àdix-huit cartouches.
Boîtiers de filtre 3MMC des Séries DC et SS : Les boîtiers de filtre 3M des Séries DC et SS offrent une solution de rechange à coût économique pourla filtration à volume faible. Construits à partir de l’acier inoxydable 304L fiable (modèle 3M de Série DC) ou l’acier inoxydable 316L (modèle 3M deSérie SS), ces boîtiers sont offerts pour une variété étendue de taux de débit et d’utilisations.
Les cartouches filtrantes Micro-Klean sont disponibles pour usage dans un Système de filtre CTG-Klean CUNOMC. Ce système unique offre unsystème totalement fermé utilisant un récipient indépendant sous pression et un paquet pour filtre afin d’isoler le fluide de traitement du boîtier.
Ce système réduit généralement les coûts relatifs au remplacement des filtres tout en protégeant l’environnement et l’utilisateur de l’exposition au
fluide de traitement. Pour plus de renseignements, demandez votre distributeur local de 3M Purification.

Guide de commande des Cartouches filtrantes Micro-Klean 3M de Série RT
MCType de cartoucheLongueurCatégorie

Matériau

Surface

Emballage

SoutienpouranneauCartouche filtrante
Micro-KleanMC 3MMCde Série RT

09 – 24,8 cm (9 ¾ po)*10 – 25,4 cm (10 po)
19 – 49,5 cm (19 ½ po)*20 – 50,8 cm (20 po)
29 – 74,3 cm (29 ¼ po)*30 – 76,2 cm (30 po)
39 – 99 cm (39 po)
40 – 101,6 cm (40 po)

Y – 1 µm
B – 5 µm
C – 10 µm
F – 25 µm
L – 50 µm
Q – 75 µm

16 – Polypropylène

G – Rainurée

2 – En vrac

0 – Aucun

MC

Modification de l’extrémité
B – Joint torique 226 et pointe
C – Joint torique 222 et pointe
F – Joints toriques 222 et
capuchon plat
N – Aucun
P – Rallonge de mandrin en
polypropylène
Q – Capuchon sans ressort
R – Capuchon avec ressort

Joint/jointtoriqueA – Silicone
B – Fluorocarbone
C – Caoutchoucéthylène-propylène
D – Nitrile
N – Aucun** Offert avec les modifications de l’extrémité N, P, Q ou R seulement.

BC

Ce filtre Micro-Klean deSérie RT est mis à l’essaiet homologué par la NSF
International en fonction
de la norme 42 NSF/ANSI
pour les exigences dematériaux uniquement**.

FN

P

Ce filtre Micro-Klean de Série RTest mis à l’essai et homologué parla WQA en fonction de la norme 61NSF/ANSI pour les exigences dematériaux uniquement**.

QR** Pour la modification de l’extrémité
« P », consultez l’usine.

Veuillez noter : Le Guide de commande ci-dessus est fourni à titre de référence seulement. Toutes les combinaisons nesont pas forcément offertes.
Veuillez consulter votre représentant de 3M pour déterminer le numéro de pièce approprié pour votre demande.
Sélection et utilisation des produits :De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l’utilisateur peuvent nuire à l’utilisation et au rendement d’un produit 3M lors d’unusage donné. Par conséquent, il incombe au client d’évaluer le produit et d’établir s’il convient à l’utilisation prévue, y compris effectuer une évaluation des dangers
présents dans le lieu de travail et l’examen de tous les règlements applicables à sa région (p. ex., l’OSHA, l’ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner etutiliser un produit 3M conformément à toutes les directives applicables et avec l’équipement de protection approprié, ou de ne pas respecter toutes les règles desécurité, peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, entraîner la mort et/ou causer des dommages à des biens.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité :À moins qu’une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l’emballage ou la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance,le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications de produits de 3M applicables au moment de son expédition. 3M N’OFFRE
AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITIONIMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA
CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et uniquerecours est, au gré de 3M, d’obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.

Limite de responsabilité :Limite de responsabilité : À l’exception de la limite de recours énoncée plus haut, et à moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes
ou des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits et d’occasions d’affaires) découlant del’utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s’y limiter, celles deresponsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

Division des sciences de laséparation et de la purification 3M
3M CanadaC.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Téléphone : 1 800 364-3577
3M.ca/AlimentsEtBoissons

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Micro-Klean et CUNO sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2022, 3M. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2112-22768 F