校了
制作会社：あかがね
制作者：山本20.07.28 校正者：丸山 剛 様

5.
既設サッシ枠の採寸■現場調査キット内容明細表

既設サッシの内々寸法（3ヵ所）採寸W1〜 W3、採寸H1〜 H3を採寸の上、最小値を採寸W、採寸Hとしてください。

■測定個所（開口正面イメージ）■採寸Wの測定個所（横断面図）

縦枠の開口側に段差がある場合、段差を測定し、採寸Wの値を計算してください。

採寸W1
採寸H1

採寸H2

採寸H3

a=0の場合0<a≦20の場合a＞20の場合

既設サッシ縦枠
アングル内々寸法
採寸W1〜採寸W3（上・中・下）

採寸W2

既設サッシ
番号

採寸W=採寸W1〜採寸W3の最小値
採寸W=採寸W1〜採寸W3の最小値−(2×(15−a))
対応不可

採寸W3

施工説明動画

リプラス 装飾窓
現場調査キットSL580001

ガラス
ルーパー窓FIX窓

その他窓

○−−−

○−−−

○

○

○

○

○

○

○

・下枠レベル調整付土台
取付可否
茶①・アングルカバー・見切材取付可否
茶色

茶②
a

略図

現調説明動画（2020年） 使用説明書
a

目的・下枠レベル調整付土台取付可否

2020.9.1発行※アングルなしの場合
茶色a
既設サッシ縦枠
室内側立ち上がり
内々寸法
採寸W1〜採寸W3（上・中・下）既設サッシ枠アングルありの場合

既設サッシ枠アングルなしの場合■現場調査工程概要

・下枠レベル調整付土台
取付可否
茶③・アングルカバー・
見切材取付可否

事前確認■採寸Hの測定個所（縦断面図）

現場状態の確認

アングル面との段差※アングルなしの場合

6.5mm 未満
既設サッシ上下枠
室内側立ち上がり内々寸法
採寸H1〜採寸H3（左・中・右）34

下図のような場合、新設上枠・上枠ベース材の切断が必要になります。 既設サッシ枠の下図の個所を採寸しておくことにより、事前に切断することが可能になります。

※現調キットのプレート⑤上枠用を使用し、上枠の切断する位置をけがくことができます。
既設サッシ上枠の室外面上端

金具不要

A

ねじ交換

上枠の外面に突き当て［切断する個所］
上枠：

プレートの矢印に対する既設サッシ上枠の位置
1段目より上
1段目と2段目の間
2段目と3段目の間
3段目と4段目の間

上枠

切断する溝

上枠
切断なし
1段目
2段目
3段目

事前確認
❶躯体構造の確認❷設置場所の確認
浴室は一部ご使用いただけません。
（詳細は別紙を確認してください。）

現場状態の確認❶既設サッシ種類の確認❷既設サッシ枠形状の確認

新設窓 縦すべり出し窓
横すべり出し窓×○

下記に示す形状の場合、ベース材の取付けができないため、リプラスを取付けることができません。
枠の見込み寸方が92mm以上枠の見込み寸方が72mm以上
上枠・下枠 アングル面からホロー（アングル付の場合）（アングルなしの場合）形状が突出している場合

34-A

上枠・ベース材

上枠ベース材：

切断位置
上枠ベース材
1段目
2段目
3段目
4段目

ホロー形状

72mm以上

アングル面×※見込み寸法はプレートを使用すると測定が容易になります。
（使用方法は次頁以降）❸既設サッシ枠の状態確認■リプラスは既設サッシ枠を利用して取付けます。既設サッシ枠にグラツキやガタツキが無いことを確認してください。
・枠の変形などにより障子脱落のおそれがあります。
・障子開閉時に異音が発生する原因となります。既設サッシ枠に起因する障子開閉時の異音は、リプラスを設置しても解消されないことがあることをお施主さまにご説明ください。
■たわみ、ゆがみ、たおれがそれぞれ右図の範囲内であることを確認してください。

下±2mm

上枠：先端から1番目の溝で切断
上枠ベース材：先端から2番目の溝で切断【上枠】4mm
以内

上±3mm

縦±4mm

4mm以内

〈参考〉
上・縦取付ベース材と新設枠の標準チリは下図になります。
上6.5mm

縦±4mm

縦4.5mm

縦4.5mm【上枠ベース材】❹作業スペースの確認（室内側施工の場合）

上枠ベース材
切断する溝

4/492mm以上

×例）既設サッシ上枠の上端が1段目と2段目の矢印の間の場合

上枠ベース材の先端から（34−A）mmの位置において、先端寄りで直近する溝で切断

茶色■取付可否の確認

気密テープ貼付範囲

既設サッシ上枠の室外面上端と上枠・上枠ベース材切断個所の矢印との関係で判断します。

上枠の先端から（34−A）mmの位置において、先端寄りで直近する溝で切断
34-A

既設サッシ枠の採寸

上枠のアングルに突き当て

⑤上枠用

34-A

茶⑤ ・気密テープ貼付範囲確認
・上枠・上枠ベース材切断箇所確認
・上枠調整部品金具交換可否・下枠調整部品金具交換可否⬇

引違い窓 全て
単窓単窓
装飾窓（異形：丸窓、台形等）
連窓・段窓

上枠・ベース材切断箇所［切断が必要な場合］

切断する溝※現調時には使用しません。
施工時に使用します。

現場調査キットによるオプション部材要否確認

既設サッシ

上枠・上枠ベース材切断個所・補助アングル要否（既設サッシ枠アングルなしの場合）
茶色⬇

3階以下の住宅用サッシが対象■施工時間の短縮ポイント■新設枠の切断

34-A

茶④

現場調査キットによる取付可否確認

皿ドリルねじ
径 ：φ4
長さ：スペーサーの高さ＋8mm※採寸個所から既設サッシ上枠、室外側先端の段差が6.5mm未満の場合、ねじ、スペーサ ーを上記条件で用意してください。
（新設サッシ枠同梱部品で対応できないため）

上枠アングル面から室外面上端まで の 寸 法Aが24mm以 下 の場合⬇

スペーサー等
高さ：アングル面との段差+5.5mm
幅 ：34mm以下

5.5

既設サッシ上下枠アングル内々寸法
採寸H1〜採寸H3（左・中・右）

茶色⬇

■上枠の納まりについて切断する溝組立てした新設サッシ枠を外に振り出す作業が発生します。そのため、新設サッシ枠のH寸法、W寸法の長い方の長さだけスペースが必要です。現場の既設サッシ枠外々を測り、室内外のスペースを確認してください。

1/4
図番
H309SI7003

用紙サイズ（表色数/裏色数）×枚数 形式 折数 設指番号
A2(1/1)×1
新聞 16 AS-2207

現場調査キットによる取付可否確認（確認は全て下枠のみで行います。）

図のように①のプレートを当て、プレートが干渉しなければ取付可です。
※プレートが入らない場合は、ガラスを外して確認してください。

茶①

茶色

下枠

茶③

干渉

茶色

下枠
下枠

外面に突き当て①-3 見込み寸法の確認

図のように①のプレートを当て、既設サッシ枠にアングルカバー取付け面があるか（※1）、見切材取付面があるか（※2）、確認してください。

図のようにプレートで枠の見込み寸法が確認できます。
（条件は前頁「■既設サッシ枠形状の確認」を参照）
92

下枠

外面に突き当て

③-2 アングルカバー、見切材の取付可否③-3 見込み寸法の確認

図のように③のプレートを当て、既設サッシ枠にアングルカバー取付け面があるか（※1）
、見切材取付け面があるか（※2）
、確認してください。

図のようにプレートで枠の見込み寸法が確認できます。
（条件は前頁「■既設サッシ枠形状の確認」を参照）

72

下枠
外面に突き当て下枠※１ アングルカバー仕上げ

外面に突き当て※2 見切材仕上げ※１ アングルカバー仕上げ②-1 下枠の取付可否

②
干渉

茶②B

下枠

12.5

アングル面を超えたリブは切断●使用するプレート②-3 見込み寸法の確認

図のように、外面から窓枠室内側までの寸法Xを測定し、既設サッシ枠にアングルカバー取付け面があるか（※1）、見切材取付面があるか（※2）、確認してください。

図のように外面からアングル室内側までの寸法Yを計算して確認してください。
（条件は前頁「■既設サッシ枠形状の確認」を参照）④
茶色④補助アングル要否確認
図のように④のプレートを当て、窓枠との間にすき間がある場合、補助アングルを手配をしてください。すき間がない（段差が15mm未満）場合、図のように取付けるためのスペーサーおよびねじを別途手配してください。手配する数量は表を参照ください。

ガラス総厚

X

10

X3
X2

下枠レベル調整付土台取付ねじ
皿木ねじ φ4×80以上

茶④

下枠レベル調整付土台

0

すき間がある
16.5

茶②A

下枠

下枠

茶②B

下枠外面
※１ アングルカバー仕上げ
112
Y※2 見切材仕上げ
124.5

112＜X1＋ガラス厚+X2・・・アングルカバー取付け可能
124.5＜X1＋ガラス厚+X3・・・アングルカバー、見切材取付け可能

2/4

下枠レベル調整付土台

現場調査キットによるオプション部材要否確認（既設サッシ枠がアングルなしの場合のみ。上下枠ともに確認してください。）②-2 アングルカバー、見切材の取付可否

外面調整金具移動

金具取付スペース

外面に突き当てX135.5の範囲

21

立上り寸法

プレートが干渉する場合でも、右図の範囲内において、下枠調整金具取付のスペースがある場
合は下枠レベル調整付土台を調整することで取付けが可能となります。

アングル面に当てる②Aで確認した位置に合わせる

茶②B

室内側

室外側

茶色

茶②A

外面に突き当て※2 見切材仕上げ

まず室内側から、図のように②Aのプレートを当て、アングルからの立上り寸法を確認してください。
次に室外側から、図のように②Bのプレートを当て、プレートが干渉しなければ取付可です。

茶③

下枠外面に突き当て

窓枠までの段差が１５ｍｍ以上

FIX窓の場合

9272

茶③

アングル面に当てる

アングル面に当てる

茶①

下枠外面に突き当て①-2 アングルカバー、見切材の取付可否

茶①

茶③

アングル面に当てる

干渉③-1 下枠の取付可否
図のように③のプレートを当て、プレートが干渉しなければ取付可です。
※プレートが入らない場合は、障子の開閉や取外しを行ってください。

③

茶①
アングル面に当てる①その他窓の場合

採寸W範囲
補助アングルセット手配数量〜 3201321〜 800
2801〜 1200
31201〜 1600
41601〜
5スペーサー、ねじ手配数量
246810※表は上下枠分の数量を示しています。
※補助アングル 1 セットで 2 個部品が同梱されています。

3/4

20〜30mm
スペーサー長さ100mm以上
段差に合わせた高さ

ガラスルーバー窓の場合①-1 下枠の取付可否

アングル面に当てる●使用するプレート

現場調査キットによる取付可否確認（確認は全て下枠のみで行います。）

図のように①のプレートを当て、プレートが干渉しなければ取付可です。
※プレートが入らない場合は、ガラスを外して確認してください。

茶①茶色

下枠

茶③干渉

茶色

下枠
下枠

外面に突き当て①-3 見込み寸法の確認

図のように①のプレートを当て、既設サッシ枠にアングルカバー取付け面があるか（※1）、見切材取付面があるか（※2）、確認してください。

図のようにプレートで枠の見込み寸法が確認できます。
（条件は前頁「■既設サッシ枠形状の確認」を参照）
92

下枠

外面に突き当て

③-2 アングルカバー、見切材の取付可否③-3 見込み寸法の確認

図のように③のプレートを当て、既設サッシ枠にアングルカバー取付け面があるか（※1）
、見切材取付け面があるか（※2）
、確認してください。

図のようにプレートで枠の見込み寸法が確認できます。
（条件は前頁「■既設サッシ枠形状の確認」を参照）

72

下枠
外面に突き当て下枠※１ アングルカバー仕上げ

外面に突き当て※2 見切材仕上げ※１ アングルカバー仕上げ②-1 下枠の取付可否

②
干渉

茶②B

下枠

12.5

アングル面を超えたリブは切断●使用するプレート②-3 見込み寸法の確認

図のように、外面から窓枠室内側までの寸法Xを測定し、既設サッシ枠にアングルカバー取付け面があるか（※1）、見切材取付面があるか（※2）、確認してください。

図のように外面からアングル室内側までの寸法Yを計算して確認してください。
（条件は前頁「■既設サッシ枠形状の確認」を参照）④
茶色④補助アングル要否確認
図のように④のプレートを当て、窓枠との間にすき間がある場合、補助アングルを手配をしてください。すき間がない（段差が15mm未満）場合、図のように取付けるためのスペーサーおよびねじを別途手配してください。手配する数量は表を参照ください。

ガラス総厚

X

10X3
X2

下枠レベル調整付土台取付ねじ
皿木ねじ φ4×80以上

茶④

下枠レベル調整付土台

0

すき間がある
16.5

茶②A

下枠

下枠

茶②B

下枠外面※１ アングルカバー仕上げ
112
Y※2 見切材仕上げ
124.5

112＜X1＋ガラス厚+X2・・・アングルカバー取付け可能
124.5＜X1＋ガラス厚+X3・・・アングルカバー、見切材取付け可能

2/4下枠レベル調整付土台

現場調査キットによるオプション部材要否確認（既設サッシ枠がアングルなしの場合のみ。上下枠ともに確認してください。）②-2 アングルカバー、見切材の取付可否

外面

調整金具
移動

金具取付スペース

外面に突き当てX135.5の範囲

21

立上り寸法

プレートが干渉する場合でも、右図の範囲内において、下枠調整金具取付のスペースがある場
合は下枠レベル調整付土台を調整することで取付けが可能となります。

アングル面に当てる②Aで確認した位置に合わせる

茶②B

室内側

室外側

茶色

茶②A

外面に突き当て※2 見切材仕上げ

まず室内側から、図のように②Aのプレートを当て、アングルからの立上り寸法を確認してください。
次に室外側から、図のように②Bのプレートを当て、プレートが干渉しなければ取付可です。

茶③

下枠外面に突き当て

窓枠までの段差が１５ｍｍ以上

FIX窓の場合

9272

茶③

アングル面に当てる

アングル面に当てる

茶①

下枠外面に突き当て①-2 アングルカバー、見切材の取付可否

茶①

茶③

アングル面に当てる

干渉③-1 下枠の取付可否
図のように③のプレートを当て、プレートが干渉しなければ取付可です。
※プレートが入らない場合は、障子の開閉や取外しを行ってください。

③茶①
アングル面に当てる①その他窓の場合

採寸W範囲
補助アングルセット手配数量〜 320
1321〜 800
2801〜 1200
31201〜 1600
41601〜
5スペーサー、ねじ手配数量
246810※表は上下枠分の数量を示しています。
※補助アングル 1 セットで 2 個部品が同梱されています。

3/4

20〜30mm
スペーサー長さ100mm以上
段差に合わせた高さ

ガラスルーバー窓の場合①-1 下枠の取付可否

アングル面に当てる●使用するプレート

校了
制作会社：あかがね
制作者：山本20.07.28 校正者：丸山 剛 様

5.
既設サッシ枠の採寸■現場調査キット内容明細表

既設サッシの内々寸法（3ヵ所）採寸W1〜 W3、採寸H1〜 H3を採寸の上、最小値を採寸W、採寸Hとしてください。

■測定個所（開口正面イメージ）■採寸Wの測定個所（横断面図）

縦枠の開口側に段差がある場合、段差を測定し、採寸Wの値を計算してください。

採寸W1
採寸H1

採寸H2

採寸H3

a=0の場合0<a≦20の場合
a＞20の場合

既設サッシ縦枠
アングル内々寸法
採寸W1〜採寸W3（上・中・下）採寸W2

既設サッシ番号

採寸W=採寸W1〜採寸W3の最小値
採寸W=採寸W1〜採寸W3の最小値−(2×(15−a))
対応不可

採寸W3

施工説明動画

リプラス 装飾窓
現場調査キットSL5800

01

ガラス
ルーパー窓

FIX窓

その他窓

○−

−

−

○−

−

−

○

○

○

○

○

○

○

・下枠レベル調整付土台
取付可否
茶①・アングルカバー・
見切材取付可否茶色

茶②a略図

現調説明動画（2020年） 使用説明書
a

目的・下枠レベル調整付土台取付可否

2020.9.1発行※アングルなしの場合
茶色a
既設サッシ縦枠
室内側立ち上がり
内々寸法
採寸W1〜採寸W3（上・中・下）既設サッシ枠アングルありの場合

既設サッシ枠アングルなしの場合■現場調査工程概要

・下枠レベル調整付土台取付可否
茶③・アングルカバー・見切材取付可否

事前確認■採寸Hの測定個所（縦断面図）

現場状態の確認

アングル面との段差※アングルなしの場合

6.5mm 未満
既設サッシ上下枠
室内側立ち上がり内々寸法
採寸H1〜採寸H3（左・中・右）34

下図のような場合、新設上枠・上枠ベース材の切断が必要になります。 既設サッシ枠の下図の個所を採寸しておくことにより、事前に切断することが可能になります。

※現調キットのプレート⑤上枠用を使用し、上枠の切断する位置をけがくことができます。
既設サッシ上枠の室外面上端金具不要

A

ねじ交換

上枠の外面に突き当て［切断する個所］
上枠：

プレートの矢印に対する既設サッシ上枠の位置
1段目より上
1段目と2段目の間
2段目と3段目の間
3段目と4段目の間

上枠

切断する溝

上枠
切断なし
1段目
2段目
3段目

事前確認
❶躯体構造の確認❷設置場所の確認
浴室は一部ご使用いただけません。
（詳細は別紙を確認してください。）

現場状態の確認❶既設サッシ種類の確認❷既設サッシ枠形状の確認

新設窓 縦すべり出し窓
横すべり出し窓×○

下記に示す形状の場合、ベース材の取付けができないため、リプラスを取付けることができません。
枠の見込み寸方が92mm以上枠の見込み寸方が72mm以上
上枠・下枠 アングル面からホロー（アングル付の場合）（アングルなしの場合）形状が突出している場合

34-A

上枠・ベース材

上枠ベース材：

切断位置
上枠ベース材
1段目
2段目
3段目
4段目

ホロー形状72mm以上

アングル面×※見込み寸法はプレートを使用すると測定が容易になります。
（使用方法は次頁以降）❸既設サッシ枠の状態確認■リプラスは既設サッシ枠を利用して取付けます。既設サッシ枠にグラツキやガタツキが無いことを確認してください。
・枠の変形などにより障子脱落のおそれがあります。
・障子開閉時に異音が発生する原因となります。既設サッシ枠に起因する障子開閉時の異音は、リプラスを設置しても解消されないことがあることをお施主さまにご説明ください。
■たわみ、ゆがみ、たおれがそれぞれ右図の範囲内であることを確認してください。

下±2mm

上枠：先端から1番目の溝で切断
上枠ベース材：先端から2番目の溝で切断
【上枠】

4mm以内

上±3mm

縦±4mm

4mm
以内

〈参考〉
上・縦取付ベース材と新設枠の標準チリは下図になります。
上6.5mm

縦±4mm

縦4.5mm

縦4.5mm【上枠ベース材】❹作業スペースの確認（室内側施工の場合）

上枠ベース材
切断する溝

4/4

92mm以上×例）既設サッシ上枠の上端が1段目と2段目の矢印の間の場合

上枠ベース材の先端から（34−A）mmの位置において、先端寄りで直近する溝で切断

茶色■取付可否の確認

気密テープ貼付範囲

既設サッシ上枠の室外面上端と上枠・上枠ベース材切断個所の矢印との関係で判断します。

上枠の先端から（34−A）mmの位置において、先端寄りで直近する溝で切断
34-A

既設サッシ枠の採寸上枠のアングルに突き当て

⑤上枠用

34-A

茶⑤ ・気密テープ貼付範囲確認
・上枠・上枠ベース材切断箇所確認
・上枠調整部品金具交換可否・下枠調整部品金具交換可否⬇

引違い窓 全て
単窓
単窓
装飾窓（異形：丸窓、台形等）
連窓・段窓

上枠・ベース材切断箇所［切断が必要な場合］

切断する溝※現調時には使用しません。
施工時に使用します。

現場調査キットによるオプション部材要否確認

既設サッシ

上枠・上枠ベース材切断個所

・補助アングル要否（既設サッシ枠アングルなしの場合）
茶色⬇

3階以下の住宅用サッシが対象■施工時間の短縮ポイント■新設枠の切断

34-A

茶④

現場調査キットによる取付可否確認

皿ドリルねじ
径 ：φ4
長さ：スペーサーの高さ＋8mm※採寸個所から既設サッシ上枠、室外側先端の段差が6.5mm未満の場合、ねじ、スペーサ ーを上記条件で用意してください。
（新設サッシ枠同梱部品で対応できないため）

上枠アングル面から室外面上端まで の 寸 法Aが24mm以 下 の場合⬇

スペーサー等
高さ：アングル面との段差+5.5mm
幅 ：34mm以下

5.5

既設サッシ上下枠アングル内々寸法
採寸H1〜採寸H3（左・中・右）

茶色⬇

■上枠の納まりについて切断する溝組立てした新設サッシ枠を外に振り出す作業が発生します。そのため、新設サッシ枠のH寸法、W寸法の長い方の長さだけスペースが必要です。現場の既設サッシ枠外々を測り、室内外のスペースを確認してください。

1/4
図番
H309SI7003

用紙サイズ（表色数/裏色数）×枚数 形式 折数 設指番号
A2(1/1)×1
新聞 16 AS-2207