ISO/TC163/SC2 活動報告とISO52016-3「適応型建物外⽪要素に関する計算⼿順」について2024年3⽉4⽇
ＹＫＫ ＡＰ㈱ ⿑藤1

ISO/TC163/SC2
Thermal performance and energy use in thebuilt environment – Calculation methods
Chair: Arnkell Jonas PETERSEN, Norway (2023~)• WG15– Energy Performance calculation methods• WG16– Hourly data for assessing the annual energy usefor heating and cooling• WG17– Detailed calculation for thermal performance ofwindows, doors and shading devices
2

WG4
Industrial calculations• Convenor: 鉾井先⽣
• ISO 12241:2022 （建築設備及び産業⽤装置のための断熱−計算法）“Thermal insulation for building equipment andindustrial installations — Calculation rules”– 2022/6発⾏済み• 2023/9 アトランタ会議
鉾井先⽣に感謝して解散決議

3

WG15
Energy Performance calculation methods• Convenor: Dick van DIJK (NL)• ISO 52016-3（適応型建物外⽪要素の計算⼿順）“Part 3: Calculation procedures regarding adaptive building
envelope elements”– 2023/9発⾏済み，Annex C 要修正→追補で対応• ISO/TR WD 52016-4（Part 3の技術情報）“Part 4: Explanation and justification of ISO 52016-3”– 規格案作成済み，CD skipでTDR投票へ• ISO/WD 52016-5（熱負荷計算の妥当性確認）“Part 5: Specific criteria and validation procedures”– WI登録取り消し
4

WG16
Hourly data for assessing the annual energy
use for heating and cooling• Convenor: Jean-Marie ALESSANDRINI (FR)• ISO/PWI 15927-4（時刻別気象データ）“Hygrothermal performance of buildings —Calculation and presentation of climatic data — Part
4: Hourly data for assessing the annual energy usefor heating and cooling”– 熱負荷計算⽤将来気象データの統計的取り扱い
構築中– 2022/9からPWI期間3年追加でまだ議論継続
5

WG17
Thermal performance of windows, doors andshading devices — Detailed calculations• Convenr: Roobert MARSHALL (CA)• ISO/DIS 15099（窓の熱性能計算法）“Detailed calculation for thermal performance ofwindows, doors and shading devices”– Clear Window BIPVの発電効率計算を追加– CD skipして2024/2~5 DIS投票中（UK, BE, JPはCD skip反対投票）
6

NWIP
Detailed calculation method of the thermalperformance of shading devices for window andbuilding facades• Proposer: Charlie CURCIJA (US)• ISO 52022-3（ガラス+⽇射遮蔽物の⽇射・光学特性計算）改正
拡散特性や複雑形状を考慮した各種⽇射遮蔽物の熱性能の詳細計算法を導⼊することを提案• NWI投票は未実施
7

ISO 52016-3

First edition
2023-09

Energy performance of buildings — Energy needs for heating andcooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads —建物のエネルギー性能 — 冷暖房に必要なエネルギー、室内温度、顕熱負荷と潜熱負荷 —Part 3:Calculation procedures regarding adaptive building envelope elements

第３部：
適応型建物外⽪要素に関する計算⼿順
本規格で取り上げる３つの要素— 動的な⽇射遮蔽を持つ建物外⽪要素— クロミックガラスを持つ建物外⽪要素— 積極的に換気するキャビティを持つ建物外⽪要素
8

ISO 52016s の構成• ISO 52016-1:2017 第１部：計算⼿順• ISO/TR 52016-2:2017 第２部：ISO 52016-1 とISO 52017-1 の解説及び妥当性（ISO 52017-1:2017 建物のエネルギー性能−顕熱及び潜熱負荷並びに内部温度−⼀般的計算⼿順）• ISO 52016-3:2023 第３部：適応型建物外⽪要素に関する計算⼿順• ISO/DTR 52016-4 第４部：ISO 52016-3 の解説並びに妥当性• ISO 52016-5 第５部：判断基準と検証⽅法⇒ キャンセル9

ISO 52016-3 の⽬次
序⽂
はじめに
1 範囲
2 参考⽂献3 ⽤語と定義
4 記号、添え字、略語
5 メソッドの説明
5.1 メソッドの出⼒
5.2 ⽅法の概要

6 計算⽅法6.1 出⼒データ
6.2 計算時間間隔
6.3 ⼊⼒データ
6.4 適応型建物外⽪要素の特性
6.5 適応建築外⽪要素のモデルとISO 52016-1のサーマル・ゾーンとの接続
6.6 制御タイプの選択
6.7 環境適応型建物外壁要素の制御のモデリング
6.8 能動的に制御される建物外⽪要素の制御シナリオのモデリング
6.9 時間単位の計算⼿順
6.10 後処理：パフォーマンス特性
7 品質管理8 適合性チェック
附属書 A（規範） ⼊⼒及び⽅法の選択データシート - テンプレート
附属書 B（参考） ⼊⼒及び⽅法の選択データシート - デフォルトの選択
附属書 C（規範） 適応建築物外⽪要素の基準管理シナリオ
10

適応型建物外⽪要素の定義
過渡的な条件に対し受動的、本質的に可逆的な方法、または過渡的な条件と優先順位の変化に適応する
ように能動的な方法で制御することができる物理的特性を有する少なくとも1つの層を有する建築外皮またはその一部。
［外皮要素の例］①動的日射遮蔽（ブラインドまたはシャッター）を備えた窓またはファサード②クロミックグレージング③積極的に換気されたキャビティを持つ窓またはファサード［優先順位の例］①建物のエネルギー使用を最小限に抑える；②室内環境条件の最適化③眩しさを最小限に抑える④プライバシーの最大化

11

適応型建物外⽪要素の例
動的⽇射遮蔽

窓、ドア、カーテンウォール、ファサードの特性（熱、視覚、セキュリティレベルなど）を提供または変更するために取り付けられる製品。
［例］内部ブラインド、外付けブラインド、ファサードの閉じた空洞のブラインド、シャッター

クロミック
グレージング

特定の環境条件の関数として（受動的または能動的に）変化する光学的・視覚的特性を持つグレージング［例］（パッシブ）；サーモクロミック・グレージング、
サーモトロピック・グレージング、フォトクロミック・グ
レージング （アクティブ）；エレクトロクロミック・グ
レージング、液晶グレージング、浮遊粒⼦デバイス

積極的に換気されたキャビ
ティ

建物外⽪要素の⼀部で、空気とこれらの層または内部環境との間で熱交換を⾏う⽬的で意図的に換気できる、2層のガラスまたは同様の材料間のキャビティ［例］⾃然換気、ハイブリッド換気、機械換気のキャビティ
で、固定式または操作式の通気⼝が付いた、ダブル・エンベ
ロープのファサードやベネチアンブラインドまたはローラーブラインド⼀体型の窓12

適応型建物外⽪要素の例

ISO/TR52016-4のDRAFTより

動的⽇射遮蔽

内蔵ブラインド

外ブラインド（⾃動制御） 内付けブラインド（⾃動制御）（⾃動制御）クロミックグレージング
OFFON
エレクトロクロミック

積極的に換気されたキャビ
ティ

スクリーンとガラスの間から暖められた空気が取り出される
プッシュプルウインドウ

13

ISO 52016-3でカバーされない
ISO/TR52016-4
適応型建物外⽪要素の例のDRAFTより緑化ファサード

PVセルを有するファサード
14適応型建物外⽪要素の計算⼿順
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5
Step6

内容
適応型建物外壁要素の種類を特定する
適応建築物外⽪要素が「簡易」か「詳細」を判断し⼊⼒データを収集する「詳細」の場合、モデルの詳細を決定する
ISO 52016-1のサーマルゾーンモデルに、適応型建物外⽪要素のモデルを接続する
コントロールシナリオとコントロールタイプを選択する
ISO 52016-1 に従い、ステップ 1 からステップ 4 までを追加・修正した上で、時間単位の計算を⾏う
計算出⼒の後処理を⾏う
15

⼊⼒データ（簡易な適応型建物外⽪要素）
説明

シンボル

単位

各状態の適応型建物外⽪要素の熱貫流率

𝑈w;stW/(㎡･K)

各状態の適応型建物外⽪要素の透明部分の⽇射熱取得率

𝑔gl;st―各状態の適応型建物外⽪要素の透明部分の可視光透過率

τV;gl;st―

簡易な適応型建物外⽪要素
熱特性、⽇射特性、可視光特性を事前に計算できるモデルで記述された適応型建物外⽪要素

詳細な適応型建物外⽪要素
簡易な適応型建物外⽪要素よりも複雑なモデルで記述された適応型建物
外⽪要素
16

⼊⼒データ（詳細な適応型建物外⽪要素）
説明

シンボル

単位

モデルのノード数𝑁w;pt―

室内側対流熱伝達率ℎw;ciW/(㎡･K)

室内側表⾯放射熱伝達率ℎw;ri

W/(㎡･K)

２つのノード間の熱コンダクタンスℎw;pli;plj

W/(㎡･K)

屋外側対流熱伝達率ℎw;ce;stW/(㎡･K)

屋外表⾯放射熱伝達率ℎw;re;stW/(㎡･K)

各ノードの有効⽇射吸収率𝑎sol;gl;eff;st―

各状態の直達⽇射熱取得率

τsol;gl;st―

各状態の可視光透過率

τV;gl;st―積極的に換気されたキャビティを有する適応型建物外⽪要素については、
気流関連の⼊⼒データ、換気モード、換気タイプの⼊⼒データの⼀覧表を適⽤する

17

出⼒データ
説明

シンボル

単位

サーマルゾーンの有効床⾯積1㎡当たりの年間の暖房、
Δ𝑄H/C/HC;nd;zt kWh/(㎡･a)
冷房、暖冷房負荷の絶対的な差
サーマルゾーンの有効床⾯積1㎡当たりの年間の暖房、
𝑑𝑄H/C/HC;nd;zt
冷房、暖冷房負荷の相対的な差％

年間のサーマルゾーンの20℃以下25℃以上となる室温
Δ𝑇low/high;zt;anと室内設定温度との温度差と時間の累積の絶対的な差

K･h

年間のサーマルゾーンの20℃以下25℃以上となる室温
𝑑𝑇low/high;zt;anと室内設定温度との温度差と時間の累積の相対的な差％

適応型建物外⽪要素の⽉平均または年平均の室内外の温度差で加重平均した熱貫流率（U値）

𝑈w;mn;m/an

W/(㎡･K)

適応型建物外⽪要素の⽉平均または年平均の透明部分の⼊射⽇射量で重み付けした⽇射熱取得率（g値）

𝑔gl;mn;m/an―

適応型建物外⽪要素の⽉平均または年平均の透明部分の⼊射照度で重み付けした可視光透過率（τ値）

τV;glmn;m/an―

18積極的に換気されたキャビティを有する
適応型建物外⽪要素の基本換気モード
名称

空気の流れる⽅向

暖房時を意図した効果

冷房時を意図した効果

熱的緩衝帯を作り、バッファモード キャビティからの 熱的緩衝帯を作り、外部への熱損失を減少させ 室内への熱の侵⼊を弱め換気なし
る

排気モード

る

内部環境からキャ キャビティが太陽熱で暖ま 外気温度が低く、キャビビティを経由して る場合、給気により室内で ティが⽇射によって加熱太陽熱を利⽤するされていない場合、給気外部環境へにより室内に冷気を取り⼊れる（換気冷却）

内部循環

内部環境からキャ キャビティが太陽熱で暖まビティを経由して る場合、給気により室内で太陽熱を利⽤する、そうで内部環境へ―なければ内部表⾯を温める

外部循環

外部環境からキャビティを経由して外部環境へ―

キャビティが太陽熱で暖まる場合、太陽熱を拒絶する。それ以外の場合は、外気温度が室温より低い
場合は内部表⾯を冷却す
19
る

詳細な適応型建物外⽪要素の制御タイプ（ISO 52120-1による複雑さの異なる4つの制御タイプの区別）
レベル

名称

説明

環境起動制御パッシブコントロールとも呼ばれ、特定の環境条件によって作動する

１

⼿動操作によるマニュアル制御

努⼒や⼒を必要とする⼿作業

２モーター駆動によるマニュアル制御

操作は電動式だが、⼿動で作動させる

⾃動制御1つまたは複数の⼊⼒変数を使⽤しルールベースの開・閉ループ制御。開ループ制御動作は、制御される
適応型建物外⽪要素の状態から独⽴している。⼊⼒コ
マンドまたはプロセス設定が望ましい⽬標を達成したかどうかを判断するためのフィードバックを含まない。
通常、⾃動制御は居住者による⼿動のオーバーライドを可能にしている。

統合制御

より複雑な制御、例えば予測アルゴリズムやHVACや照明の制御と組み合わせたもので、出⼒が望ましい⽬標を達成したか判断するためのフィードバックを含む。
20０３４

適応型建物外⽪要素の参考制御シナリオ

最終的に特定の状態に⾄る様々な条件を⽰すフロー図（図２）
適応型建物外⽪要素の種類、制御の種類、空間区分の組み合わせ、および居住者に関連する特定の規則にも依存する。
21
複合結果は附属書Cに⽰される。

附属書Ｃ（規定）動的⽇射遮蔽・クロミックグレージ
ングを備えた適応型建物外⽪要素の参考制御シナリオ表

内容表C.1 HCモードとTINTモードによる低⽇ 低いレベルと⾼いレベルの⽇射量を昼光射量と⾼⽇射量レベル照度としてklux単位で⽰されている
表C.2 外付けまたは⼀体型ローラーブラ
インドまたはクロミックグレージ
ングの各状態（居住空間）

図2のフロー図と各状態について⽰される
状態識別⼦と状態番号とともに状態の概要を⽰している

表C.3 外付けまたは⼀体型ベネチアンブ
ラインドの各状態（居住空間）
表C.4 外付けまたは⼀体型ローラーブラ
インドまたはクロミックグレージ
ングの各状態（執務空間）
表C.5 外付けまたは⼀体型ベネチアンブ
ラインドの各状態（執務空間）
2023年９⽉ WG15にて附属書 C の修正が提案された。
WG 15 の専⾨家に修正案が配布され、SC 2に対し協議段階（WD Amd 及び CDAmd）をスキップして、改正⼿順を開始するよう要請された。

22

まとめ
適⽤型建物外⽪要素の規格が制定された・海外（⽇本）の建物で活⽤⇒⽇本のファサードの評価
訴求点、改善点の把握
2023年9⽉メジャーアップデート
EN ISO 52016-3:2023に準拠した適応型
建物外⽪要素の特性と制御シナリオを含む・ISO 52016sによる評価⇒欧州EPBセンターのウェブサイトで⼊⼿できるISO 52016-1 のスプレッドシートを活⽤・ISO 52016sの運⽤⇒2022年3⽉より欧州EPBセンターでの建物のISO 52016-1に準拠した検査に時刻別の⽇射遮蔽効果の年間計算⽤スプレッドシートが使⽤される

23