日本下水道協会規格品
日本レジン製品協会会員

事務局 日本レジン製品協会 Tel 03-3585-0099
東京都港区赤坂3-10-6

マンホール製造会員
麻生商事株式会社 レジン九州工場 Tel 0948-82-4343
福岡県飯塚市綱分1843

レジンコンクリート製マンホール

Tel 0979-23-5055
太陽インダストリー株式会社
大分県中津市大字大新田425-2
大和クレス株式会社
岡山県岡山市藤原西町2-7-34

Tel 086-271-1003

株式会社東海ヒューム管
岐阜県岐阜市三輪979-1

Tel 058-213-5111

Tel 03-3585-2177
日之出水道機器株式会社
東京都港区赤坂3-10-6 ヒノデビル

お問い合わせ麻生商 株 会社
麻生商事株式会社
社会インフラ部

土木一課〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 AIビル10F
Tel 092-832-5026（ダイヤルイン）Fax 092-832-5040
このカタログの内容は2012年6月現在のものです。

麻生商 株 会社
麻生商事株式会社温室効果ガスＣＯ2の排出量を抑制
レジンコンクリートは、高強度で超早強性の材料であるため、製品の薄肉化、軽量化が図れ、製造・輸送・設置の工程において、鉄筋コンクリート製品に比べて、CO2排出量を大幅に削減し、地球温暖化防止に貢献することができます。
１号マンホール（H＝3.0m）
１ 基 当 り C O 2排 出 量 比 較200

CO2排出量( kg )レジンマンホールの構造160
140120

CO2排出量

製造によるCO2排出量

約66％
削減

輸送による
CO2排出量100

設置によるCO2排出量8060

RC：鉄筋コンクリート

40「レジンマンホール」は、セメントと水を一切使用せず、結合材である熱硬化性樹脂（液状レジン）に乾燥させた骨材及び充填材（フィラー）を加えて練り混ぜたレジンコンクリートを、鉄筋などの補強材と共に一体成形した組立式のマンホールです。

REC：レジンコンクリート

500

CO2排出量

400

約73％
削減

200100

【輸送】

200

【製造】

3000

RC 製１号マンホール
W＝3290kg

RC 製３号
マンホール
W＝6760kg

REC 製１号
マンホール
W＝1224kg

REC 製３号
マンホール
W＝3244kg※CO2排出量は，次の支援ソフト及びデータベースを用いて算出。
「JEMAI−LCA Pro(Ver.2.2.1)」（LCA支援ソフト」・・・(社)産業環境管理協会「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.3.0」
・・・環境省／経済産業省
・・・経済産業省／国土交通省「ロジスティクス分野におけるCO2排出係数算定方法 共同ガイドラインVer.3.0」

レジンマンホールの特長（CO2排出量算出の範囲）

600

180

マンホールポンプとしての用途から規格化の要請が強かった4号マンホールが、2008年１月１日付けの規格改正により日本下水道協会規格「JSWAS K-10-2008」に追加されました。

３号マンホール（H＝5.0m）
１ 基 当 り C O 2排 出 量 比 較

CO2排出量( kg )レジンマンホールは硫化水素に起因する硫酸腐食環境に対して、高い耐食性を有する組立マンホールです【設置】●耐薬品性に優れている

レジンマンホール組立詳細図

各種薬品に対して優れた耐食性を示し、特に硫化水素による硫酸腐食には極めて高い抵抗性があります。
「下水道管路施設腐食対策の手引き(案)※注 」に設定されている腐食環境条件Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種全てに使用可能です。

緊結バンド
調整モルタル又は無収縮モルタル

緊結ボルト※(社)日本下水道協会 2002年発刊●遮塩性に優れている

舌付ワッシャー

部材の全断面がレジンコンクリートであるため、構造が緻密で海岸周辺地域などの外面からの塩化物イオンの侵入や温泉地などの特殊な酸性土壌に対しても、高い抵抗性があります。

受枠ボルト●凍結融解抵抗性が高い
吸水率が極めて小さく、結合材及び使用する骨材中の水分量もほとんどないことから、凍結融解に対して高い抵抗性があります。

直壁目地材
接着剤

調整リング

止水テープ頂版●耐摩耗性が良い
樹脂はもちろん骨材や充填材にも、耐摩耗性の高い材料を使用しているため、摩耗作用に対しても高い抵抗性があります。

はしご
直壁●高強度で施工性が良い

目地用樹脂パテ※内側からの緊結にも対応できますので別途ご相談下さい。

圧縮強度、曲げ強度が高いため、薄肉、軽量化を実現し、重機の小型化、掘削土量の減量が可能です。

セメントモルタル

流出管●経済性が良い

緊結ボルト

現場打ちマンホールに比べて工期短縮が図れ、耐久性があるので、ライフサイクルコストに優れています。特に現場で防食処理を行う場合と比べると、工期は大幅に短縮できます。

直壁目地材

管取付壁

緊結バンド

●維持管理性が良い

インバートモルタル（ポリマーセメントモルタル）
接着剤

内面が平滑で物質透過に対する抵抗性も高いため、付着物が少なく、汚れた場合も清掃しやすいなどメンテが容易になります。

止水テープ
流出管
底版
接着剤

■その他の特性1●電気絶縁性が良い●振動減衰性能が大きい●接着剤で容易に接着が可能

止水テープ

マンホールポンプを設置した
4号マンホールのイメージ

インバートコンクリート

2

■150（3号）

レジンマンホールの部材・寸法（JSWAS K-10登録）

ふた及び枠調整リング
頂RM60(K)-100版

RMH90(A)-120(60)

直壁(1号)
RMH90(B)-1200●頂版、中間スラブ及びスラブの有効内径は、記号の後ろの（ ）内にcm単位で表示しています。
●従来の規格では、マンホール深が特に深い場合など、はしご昇降時の安全性を目的として設けるものを「中間スラブ」、上部直壁の縮径を目的として設けられるものを「スラブ」としていましたが、JSWAS A−11規格との混乱を避けるため、左図に示すように前者を「スラブ」、後者を「中間スラブ」に部材の名称を変更しました。
■75（0号）
部材

頂版

直壁

中間スラブ

（単位 : mm）

記号

内径

外径ac

管取付け壁
底版

有効高厚さ

h

t1t2(kg)

120−

−97

RMH75(B)-300300

RMH75(B)-600

750−

RMH75(C)-600

600

80 40

169−

91080

内径外径

有効高acht1t2(kg)

RMH90(A)-120(60) 600 1060

120−−157

RMH90(B)-300

300

RMH90(B)-600

600

900

80 40−−234
114

記号

外径

有効高ac

h

RMH150(A)-160(60)※600

RMH150(A)-160(90)900 1660

厚さt1

直壁参考質量部

(kg)

t2

−160

−

（単位 : mm）

材

記号

RMH180(A)-170(90)651

RMH150(A)-160(120)※ 1200

頂529

版

内径

外径ac

有効高 厚さ 参考質量ht2

RMH180(A)-170(120)※ 1200 1950

360

RMH180(A)-170(150)※ 1500

(kg)
864

900
170

−682
449

RMH150(B)-600

600

379

RMH180(B)-900

900

869

RMH150(B)-900900

537

RMH180(B)-1200

1200

1158

RMH150(B)-1200

1500

RMH150(B)-1500

1200

−

80 50

1500

696

直855

壁

RMH180(B)-1500
RMH180(B)-1800

1800

−

1500
1800

RMH150(B)-1800

1800

1014

RMH180(B)-2100

2100

RMH150(B)-2400

2400

1331

RMH180(B)-2400

2400

1735
2024
2313

900 1660

160

−−

529

ス ラ ブ

RMH150(S)-80(60)600 1660

80

−−

328

RMH180(C)-900

900

869

900

537

RMH180(C)-1200

1200

1158

1200

696

1500 80 50

855

RMH150(C)-1800

1800

1014

RMH180(C)-2100

2100

RMH150(C)-2400

2400

1331

RMH180(C)-2400

2400

RMH150(P)-110

110

517

RMH150(C)-1200
管取付け壁底注版RMH150(C)-1500−1500−

RMH150(P)-160

1660

−160−

管取付け壁底749

版

RMH180(M)-200(90)1447

RMH150(M)-160(90)RMH150(C)-900

中間スラブ75

中間スラブ234−

RMH75(P)-80版

169

750

RMH75(C)-900

頂105

900
600

材

参考質量

RMH75(A)-120(60) 600 910

RMH75(B)-900

RMH150(M)-160(90)

マン
ホール
深さ部

■180（4号）（単位 : mm）

内径

RMH180(C)-1500
RMH180(C)-1800

RMH180(P)-160

900 1950

1800

−−200

1500
1800

1950

160

注

※印はJRPA規格であり、JSWAS K-10類似品として承認された部材

aa−75

1015

1447
17352024
2313−1034※印はJRPA規格であり、JSWAS K-10類似品として承認された部材

直壁(3号)

版

直壁スラブ
RMH150(S)-80(60)

直壁(3号)ス ラ ブ

RMH150(B)-1800

管取付け壁

号

RMH90(B)-900

900−

RMH90(B)-1200

1200

RMH90(B)-1500

1500

RMH90(S)-80(60)600 1060

底版

80

124
201
80 40

278
355
432−

−

105

RMH90(C)-600

600

201

RMH90(C)-900

900

278

RMH90(C)-1200

900−

RMH90(C)-1500

管取付け壁(3号)

900

参考質量

RMH90(P)-90

1200

80 40

106090

内径

外径

有効高ac

haｔ1a−−cc

432

1500
−355ｔ1aｈ

頂記ｈ

材ｈ部（単位 : mm）

厚さｈ

はしご

■90（1号）

ｈ

RMH150(B)-1500cc

174

RMH150(C)-2400■120（2号）

頂版

レジンマンホール組立例（3号⇒1号縮径タイプ）

材

−−366

1200 80 40

467

RMH120(B)-1500

1500

569(kg)

RMH120(B)-1800

1800

671

50

27

RMH120(B)-2400

2400

100 11053

中間スラブ

RMH120(M)-150(90) 900 1360

150

−−267

RM60(K)-150

150

80

ス ラ ブ

RMH120(S)-80(60)

80

−−

205

RM90(K)-5050

43

RMH120(C)-600

100 120

85150

126

記号

内径a
600

900

RM90(K)-150

直壁

有効高 厚さ 参考質量h

t1

管取付け壁

RMH120(B)-1200

1200−600 1360

264

RMH120(C)-900

900366

RMH120(C)-1200

1200

RMH120(C)-1500−80 405071

RM120(K)-100※ 1200

100 150

139

RMH120(C)-1800

1800

671

RM120(K)-150※

150

207

RMH120(C)-2400

2400

874

RM150(K)-100※

100

195

RMH120(P)-90

90

RM150(K)-150※

1500

150

170

※印はJRPA規格であり、JSWAS K-10類似品として承認された部材

290

底版

RMH120(P)-160

−1360

160

−−

ｔ1

ｔ2

467

RM120(K)-50※

1500

■底版

874

600

1200

■中間スラブ232
264（単位 : mm）

■スラブ(kg)

900

RM90(K)-100

注130

■頂版

330

RMH120(B)-900

RM60(K)-100

3

1360

t2

600

RM60(K)-50

調整リング

RMH120(A)-130(90) 900

t1

RMH120(B)-600■調整リング部

RMH120(A)-130(60) 600■調整リング

参考質量569aｔ1ｔ2aｔ2ｔ1aｔ2ｔ2ｔ1ｔ2aｔ2ｔ2ｈ

RMH150(P)-110号

ｈ版

記ｈ底材

ｈ部

（単位 : mm）

厚さ285503■直壁（0号〜3号）■直壁（4号）■管取付け壁（0号〜3号）■管取付け壁（4号）

4●レジンマンホールの耐震性能

レジンマンホールの性能
レジンマンホール0号〜4号は、JSWAS K-10-2008に登録された下水道用レジンコンクリート製マンホールで、以下に示す性能を十分満足します。

●レジンコンクリートの材料性能【照査内容】
兵庫県南部地震を受けて（社）日本下水道協会から「下水道施設の耐震対策指針と解説−2006年版−」が発刊されており、レジンマンホールは、同指針と解説に基づいて様々な条件で耐震性能の照査を行い、レジンマンホールの本体及び継手部が以下に示す照査項目を満足することを確認しています。
■照査項目と許容値レジンコンクリートの材料性能は、レジンマンホールにその特性を発揮する上で重要な性能であり、圧縮強度、耐酸性、吸水性が規定されています。尚、これらの性能は、JIS A1181（レジンコンクリートの試験方法）に準じて品質管理を行っています。

部

位

地震動
レベル1

継手部
レベル2性

能規格値

備考

レジンコンクリートの圧縮強度

90N/mm2

レジンコンクリートの耐酸性±0.1%以内

5Ｗ％硫酸水溶液に7日間浸漬後の質量変化率

レジンコンクリートの吸水性±0.3%以内

水中に48時間浸漬後の質量変化率

本●レジンマンホールの製品性能
レジンマンホールの性能は、施工時及び設置後の安全性を確保するための性能で、従来の軸方向耐圧強さ、接合部の水密性に加えて、水平方向荷重に対する側方曲げ強さが追加されました。軸方向耐圧強さは、道路橋示方書による自動車荷重100kNに衝撃係数などを考慮して150kNとし、接合部の水密性及び側方曲げ強さは、一般的な施工深さ（適用深さ10ｍ）による水圧及び作用土圧を考慮して規定されています。
■軸方向耐圧強さ

呼 び

方継手の目地開口量は、流下機能を阻害する土砂の流入がない程度
許容値 5mm以内（構造寸法上の最小あき）

レベル1

許容応力度法による許容耐力以内

レベル2

終局限界状態設計法による終局耐力以内【継手部のバネ特性】
継手部の照査は、レジンマンホールの継手に可とう性があるため、部材間にバネを介在させ、部材が地盤変移に追随する継手可とう構造モデルにより継手回転角を算出し、回転角より開口量を算出します。
継手部のバネ特性は、遊びを有する金属プレートと弾性シール材で接合されているため、バネ定数が三段階に変化するトリ・リニアモデルでバネ評価を行っています。

120(2号)

150

150(3号)

継手のM-φ曲線

曲げモーメントM

直線3SMT2

MM2
直線2SMT1MM1■継手曲げの変形因子

90(1号)
形部

許容値 2mm以内

軸方向耐圧強さ（kN）
75(0号)

円体照査項目と許容値
継手の目地開口量は、地震後に止水機能を有する範囲内

直線1

マンホール自重による軸圧縮力の開放域

直線2

弾性シールの弾性域

直線3

金属プレートの弾性域

直線1180(4号)SMT
θ1θ2回転角φ

継手バネのトリ・リニアモデル■接合部の水密性能

呼 び

方

水 圧(MPa)
75(0号)

下水処理場内の過酷環境で10年経過後も全く異常は認められません

90(1号)
円形

120(2号)

0.10150(3号)
180(4号)

写真は、下水処理場内の腐食したマンホールのやり替えに設置されて10年経過したレジンマンホールです。
通過・合流マンホールはもちろん、スカム排水が高所から頻繁に流入し、硫化水素が滞留する箇所においても、レジンマンホールには全く異状は認められません。

■側方曲げ強さ

呼 び

円5形

方

側方曲げ強さ(kN/m)
75(0号)

13.7

90(1号)

16.3120(2号)21.5150(3号)26.8180(4号)32.4※注. 接合部の水密性及び側方曲げ強さは、規格の標準化のため、一般的な施工深さ（適用深さ10ｍ）を考慮して規定された性能です。埋設深さが10ｍを超える場合は、別途ご相談ください。

通過マンホール

合流マンホール

スカム排水が高所から流入するマンホール
6レジンマンホールの設計上の留意点●レジンマンホールの設計用値●削孔同士の間隔■レジンマンホールの構造計算は、以下の数値により行います。
項目

単位 レジンコンクリート

レジンマンホール設計値

単位容積重量KN/m3

21.0〜24.0

23.0

圧縮強度

280〜15090

215〜3521

曲げ強度
弾性係数

N/mm
N/mm

2N/mm

レジンマンホールの取扱い●はしご長さの決め方

削孔同士の間隔が少なすぎると、運搬時の衝撃、施工中や施工後 の 外力によりひび割れが発生する要因となるた め、Ⅰ＝100mm以上の寸法を確保してください。これが困難な場合には、FRP積層や樹脂モルタルなどで補強することも可能ですので別途ご相談ください。

●運はしご長さLは、以下の方法により算出します。

積み込み、積み降ろし、小運搬及び設置作業の際は、部材に衝撃を与えないように注意してください。

地上よりはしご一段目のステップ及び最終ステップからインバート平坦部までの距離を300と仮定して基準値L0を求めます。
基準値 L0＝マンホール深さ−（300×2＋流出管径の1/2）
はしご長さL（300ピッチの最小長さ）≧ 基準値 L020000〜35000 25000
Ⅰ

300×4段＝1200 ≧ 1100 ⇒ はしご長さL＝1200mmとなる。
※レジンマンホールをマンホールポンプ施設として使用する場合は、最終ステップの位置をポンプ台上部から300と仮定し、一段目のステップからこの位置までの長さを基準値L0とします。

●管口目地材及びインバートモルタル●接続可能な管径
レジンマンホール0〜4号の接続可能な管径（中間点は通過マンホール、会合点は流入角度90°）を下表に示します。
（単位：mm）

呼 び直壁
断面Ｍ12オールアンカー
壁厚を考慮してアンカー長を選定

マンホールポンプ用
FRP製スラブ取付例

方
中間点

会合点75（0号）

400

25090（1号）

500

350120（2号）

800

500150（3号）

1000

700

180（4号）

1100

800（単位：mm）

b

深さH

底版有効組立高さ

高さh75（0号）

H018080

H0＋26090（1号）

H118090

H1＋270120（2号）

H2230

90

H2＋320150（3号）

H3230

110

H3＋340180（4号）

H4280

160

H4＋440●マンホール深さ
レジンマンホールの適用深さは、JSWAS K-10ではⅠ種、Ⅱ種を区別せず、0号〜4号全て10mとしています。マンホール
深さが10mを超える場合は、別途ご相談ください。

耐酸性の用途でレジンマンホールを使用する場合は、管口目地及びインバート部にも耐酸性のある材料を使用することをお勧めします。
管口目地材にはエポキシ系樹脂パテ、インバート表面には耐酸性を向上させたインバートモルタル（粉末ポリマー混入型のポリマーセメントモルタル）をご用意しています。
インバートモルタル

セメント
モルタル
(外面側)

仮置き及び保管は、平坦な場所で必ず下に角材を敷いて部材下面を保護してください。付属部品は、紛失、汚れ、水濡れ、破損などのないように屋内に保管してください。また、樹脂製品ですので、ガス溶接機などの炎を直接接触させないでください。

目地用
樹脂パテ
(内面側)

3号マンホール吊り上げ状況
インバート
コンクリート■インバートモルタルの標準使用量（上塗り厚t＝20mm）

レジンマンホールをマンホールポンプ施設として使用する場合、設置するポンプの大きさによって開口寸法が異なるものもあるので注意が必要です。頂版の開口部は、点検時などにポンプが出し入れできるように、900mmが一般的ですが、ウォータハンマの軽減対策として使用されているフライホイール付ポンプなどは、開口部が1200mm以上必要なものもあります。
なお、開口1200mm以上の頂版および調整リングについては、
JSWAS G-4（下水道用鋳鉄製マンホールふた）に1200mm以上の規格がないため、規格の統一という理由でJSWAS K10規格外品となっています。

呼び方
1基当たり（単位：kg）

75（0号） 90（1号）120（2号）150（3号）180（4号）
2030

6090130

使用量●可とう性継手の使用について

4号マンホール吊り上げ状況

レジンマンホールは、壁厚が薄肉であるため、鉄筋コンクリート製マンホール用の可とう性継手の中には、そのまま取り付けできないものもありますので注意してください。
止むを得ず、この可とう性継手を使用する場合は、可とう性継手取付け部にレジンコンクリートなどを打設し、取付け可能な壁厚にすることも可能ですので別途ご相談ください。

●底版の有効高さ
レジンマンホールの2号及び3号は、有効高が異なる2種類の底版があります。自然流下のマンホールあるいはマンホールポンプ施設として使用し、底版上に予旋回槽を設置するタイプの底版の有効高は、2号90mm、3号110mmとなります。
有効高160mmの底版は、レジンマンホールをマンホールポンプ施設として使用し、ポンプ本体などを直接底版にアンカー固定する場合に組み合わせる部材です。

吊り作業を行う前は、吊りワイヤーのキンク・傷、吊り金具の変形・傷などの異常がないことを必ず確認してください。吊り作業を行う場合は、吊り金具取付け用ボルトを最後までねじ込み、吊りワイヤーは所定の本数を正しく使用してください。このとき、絶対に部材の下には入らないでください。
レジンマンホールへの吊り金具取付けは、0〜4号まで全て部材外面上部で行います。0〜2号は3点吊り、3号及び4号は4点吊りとしています。

インバート
モルタル

推進工法用レジンコンクリート管及び推進工法用鉄筋コンクリート管を接続管に使用した場合で設定しています。上表以上の管径の接続が必要な場合には、別途ご相談ください。

●頂版の開口寸法

レジンマンホールの組立高さは、マンホール深さH（地盤高−流出管管底高）＋「b」寸法（流出管管底高−底版上面高）＋底版有効高さhとします。
マンホール

注

接続可能な管径

アンカー仕様例●マンホール組立高さ（自然流下の場合）

7管

●吊り作業

1850−
（300×2＋1/2×300）＝1100

レジンマンホールの部材の組合せは、部材長さの長いものを優先して組合せますが、削孔部残り寸法及び現場施工重機能力なども考慮して組合せする必要があります。
また、マンホール深さが特に深く、「スラブ」を設ける場合は、組立て部材の一つとして、直壁と直壁の間に挟み込んで設置するレジンコンクリート製のスラブの他、FRP製のスラブを後付けで直壁内面にアンカーで固定することもできます。使用するスラブによって、部材の組合せが変わりますので注意してください。

方●保（計算例：マンホール深さ1850mm、流出管径300mmとした場合）●部材の組合せ

呼 び

搬

通常の削孔状態●現場加工
接続管の流入孔及び流出孔は、基本的に工場据付けの削孔機で行いますが、将来流入などの削孔は、施工現場で行うことも可能です。
現場削孔を行う場合は、電気ピックなどの衝撃を与える機材の使用を避け、削孔機を用いて行ってください。削孔機の固定は、吸盤式のものを用いるかまたは削孔部材の厚さを考慮した上で、アンカー固定してください。
また、FRP製のスラブやマンホールポンプ用のバッフルプレートを取り付ける場合も、部材の厚さを考慮した上でアンカー長を選定し、回転式のコンクリートドリルなどを使用して下穴を開けてください。

増し厚した状態例
8レジンマンホールの施工要領

底版上面の 流出側 マークを流出方向に合わせて設置してください。
底版の水平及び高さの調整を行い、底版の上面がマンホール深さからｂmm下がった位置にあることを確認してください。

接合面を清掃後、頂版の段落ち部に止水テープを装着し、頂版上面に埋め込んでいる3箇所（開口1200mmは4箇所）のインサートナットにボルトを立て込み、このボルトを案内にして調整リングを据え付けてください。(接着剤は不要)

0°

270°

流入側180°マンホール深さａ30200ｂ

流出管
管底高（単位：mm）

底版上面のマーキング【 接合部の止水処理 】
接合部の凹溝を清掃後、止水テープを凹溝の全周に装着し、さらに止水テープの継ぎ目とテープ外周にコーキングガンで接着剤を充填してください。
頂版と直壁の間に装着する止水テープは、底版と管取付け壁及び管取付け壁（直壁）と直壁の間に装着する止水テープとは、厚さが異なるので注意してください。また、調整リ
ングの下は接着剤は不要です。

直 壁

頂版⇔直壁の接合部

150

150

マンホール
内面側

マンホール
内面側

底版又は直壁又は管取付け壁

底版⇔管取付け壁又は管取付け壁(直壁)と直壁の接合部

調整リング
頂版

マンホール深さ及び道路勾配の微調整は、調整リングとふた枠の間で行います。微調整は、高さ5mmと10mmの調整金具（又はプラスチック製調整駒）の組合わせで行い、調整金具間の間隙部に調整モルタル（又は無収縮モルタルなど）を充填してください。また、ふた枠と調整リング及び頂版は、ボルトをワッシャー、ナットで締め付けた後、舌付ワッシャーの爪を折り曲げてロックしてください。

8. 管取付け壁・直壁の目地処理

管取付け壁・直壁・頂版の据付は、各部材の外面の印マーク(ハシゴ位置マーク)が底版外面の印マーク側になるように注意してクレーンで吊り上げます。
各部材の外面にある3箇所(0〜2号)または4箇所(3〜4号)の緊結ボルト穴が垂直になるように吊り上げた部材を静かに降ろしてください。
両部材の位置関係とハシゴ位置を再確認した後、緊結ボルトを十分に締め付けてください。
管取付け壁取付け管のモルタルが十分硬化したのを確認した後、埋戻しを開始してください。埋戻しは、所定の厚さで数層に分けて行い、各層ごとに十分な締め固めを繰返し行ってください。このとき、マンホールに過大な偏土圧を発生させないように、周囲から均等に埋め戻しを行うように注意してください。

１１. 接続管の管口目地処理

7. 受枠の取付・高さ調整

管取付け壁又は直壁

5. 管取付け壁・直壁・頂版の据付

ｂ 底版
180 80180 90
230 90230 110280 160※レジンマンホールをマンホールポンプ施設として使用する場合は、流出管管底高から底版の上面までの寸法が一定ではありませんので、底版の上面が設計書どおりの高さになるように、底版の有効高さに注意して基礎を施工してください。

50

１０. 埋戻し工

3.掘削・基礎ａ
呼び方
75（0号） 260
90（1号） 270
120（2号）320
150（3号）340
180（4号）440

ロックバンド※ロックバンドはSUS製

頂 版

基礎工は、通常の良好地盤では、マンホールが特に深い場合を除いて、栗石又は砕石基礎とします。基礎は、レジンマンホールの沈下を防止するため、十分転圧し、基礎上面が水平及び所定の高さになっていることを確認してください。
また、マンホールが特に深い場合や軟弱地盤では、適正な地盤支持力を得るための地盤改良、砕石基礎の厚みを増す、砕石基礎の上にコンクリートを打設するなどの対策を行ってください。
下図は自然流下のマンホールで、基礎を200mmの砕石基礎と30mmの敷モルタルとした場合を表したものです。掘削深さは、マンホール深さ（流出管管底高）より「ａ」＋（230mm）下げた深さとします。

3※4号マンホール用のロックバンドは、2箇所止めです。

2.流入管及び流出管の角度・はしご位置の表し方●流入管の角度は、流出側から右廻り（時計廻り）の角度で表します。
●はしご位置は、流出側から右廻りの（0°、90°、180°、270°）のいずれか90° で表します。
※左図は、流入角度225°、はしご位置90°の場合
注）マンホールポンプ用の場合は、上記角度と異なる場合があります。

ロックボルト（センター用）
32300

止水テープ

流出側

スプリングワッシャー

50■マンホール芯とふた芯との偏心量（X）は次表のとおりです。
（単位：mm）
Ｘ
ふた寸法※2Xの値
呼び方※14575（0号）
φ60012090（1号）
φ600
270φ600120（2号）
110
φ900
420
φ600260150（3号）
φ90080φ1200405φ900※注1. 上部を縮径している場合は、225180（4号）
φ1200
底版及び管取付け壁の呼び方
55φ1500※注2. ふたの開口寸法

ロックボルト（サイド用）

6. 調整リングの据付300

4. 底版の設置

300

1.マンホール芯とふた芯との偏心量

目地しろ

マスキング
テープ

直壁目地材

(1)接続管取付け箇所の間隙にマンホール内面から10mm下がりの状態になるようにセメントモルタルを充填してください。
(2)セメントモルタル硬化後、目地用樹脂パテの主剤、硬化剤を重量比1：1の配合割合で計量し、ゴム手袋を使用して、水をつけながら粘土を練るように均一な色になるまで練り合わせます。
(3)施工箇所に目地用樹脂パテを充填し、手で圧着しながら仕上げてください。

１２. インバート工(1)インバートモルタルの設計厚さ（通常20mm）を考慮し、下地インバートコンクリートを施工してください。このとき、下地インバートコンクリートの表面は、荒仕上げとします。
(2)インバートモルタルに水道水を加えて、ハンドミキサーなどで均一になるように3分間以上練り混ぜます。水道水の加える量は、インバートモルタルの袋裏面に記載してある範囲内で、練り硬さを調節してください。
なお、インバートモルタルは、1袋10kgと20kgの2タイプがありますので水道水を加える際は、注意してください。
(3)下地インバートコンクリートの上に、練り終えたインバートモルタルを20mm厚で施工してください。施工後は、24時間以上外力が加わらないように静置してください。

直壁の内面下部にある目地しろの上下にマスキングテープを貼り、コーキングガンで直壁目地材を充てんしてください。
目地用樹脂パテインバート
コンクリート

9. はしごの取付
ハシゴ位置マーク

底版

緊結バンド・ボルト

接着剤
止水テープ

出荷時にロックバンドは、はしご本体に仮止めしています。はしごの上下を確認し、直壁の内側にあるはしご取付用ボルト穴にセンター用ロックボルト(M16)とスプリングワッシャーでロックバンドを固定してください。ロックバンドを固定した後、サイド用ロックボルト(M10)とナットでロックバンドとはしご本体をしっかりと固定してください。

インバート
モルタル t＝20

凹溝9１０