質疑回答一覧
質問No.

テキストの頁

質疑内容

回答

担当
講師

プリント第1章
P21・正味断面計数
梁せいの1/4：断面計数×0.5625×0.6とありますが、「0.5625」とはどこから出てきた数字なのか教えていただきたいです。

全断面（b×h）の断面係数Zは、Z = b・h2/6 です。梁せいの1/4を切り欠いた場合の断面係数
Z （正味断面係数）は、Z = b・(0.75h)２/6です
ので、Z' = 0.5625・b・h２/6 = 0.5625・Z となります。このZ'に0.6を乗じることになります。

小原先生

2

スライド印刷物
第2章「近年では慣例的に居室の半分」
許容応力度計算 とありますが、勾配屋根・陸屋根P28問わず、でしょうか。
屋根積載について基本的には屋根積載は設計者判断でいいと思いますが、勾配屋根上にも重量物が積載される可能性はありますので、屋根積載を考慮する
設計者判断をなされるのであれば、勾配屋根であっても、陸屋根であっても考慮されるといいと思います。

小原先生

3

基本的には屋根積載は設計者判断でいいと思
スライド印刷物
すでに太陽光パネル重量を固定 います。すでに見込まれている太陽光パネル
第2章
許容応力度計算 荷重に見込んでいる場合も考慮す 以上の重量を積載しないように留意していただ
べきでしょうか。
ければ、それ以上の屋根積載を考慮しなくてもP28いいと思います。
屋根積載について小原先生

4

技術的な部分で申し上げますと、「床面より1.35ｍより上部」と、「階高さの1/2より上部」のいずスライド印刷物
第2章
見付面積の算定において、令87条 れも満たすように配慮すべきと考えています。
許容応力度計算 でも「床面より1.35ｍより上部」でよ 階高さが2.7mを下回る場合の見付面積の算定で「床面より1.35ｍより上部」で良いのかどうかろしいでしょうか。
P36については確認審査機関さんに確認していた
風圧力の計算だくといいと思います。

小原先生

5

通常の構造計算では、風圧力の受圧面積ではスライド印刷物「階高さの1/2より上部」をとることと思います。
「床面より1.35より上部」と「階高の第2章
木造住宅の仕様規定では、階高さを2700mmと許容応力度計算 1/2」との違いや考え方が異なる経想定しているため、木造住宅の見付面積を算緯をお教えください。
P36
出する際に「床面より1.35mより上部」とされて風圧力の計算います。

小原先生

6

ワークブックP193、199
布基礎の接地圧の検定

布基礎下に柱状改良体による地 設計者判断でいずれの場合の検討もあると思
盤改良を行った場合、地反力によ います。柱状改良体と布基礎、そして上部構造り検討を行うか、改良体を杭と考 の関係性を考慮して、安全側の構造設計となえ、検討を行うか、どちらが一般的 るように配慮していただければいいと思いまでしょうか。
す。

小原先生

1

ワークブックP193、199
布基礎の接地圧の検定

布基礎の立ち上がりを数多くなるべく通す配慮
布基礎を選択した場合、建物内部 をしていただくと基礎の剛性も高まります。の基礎配置で悩みます。何かアド 逆に、島基礎や半島基礎が多くなってしまいまバイスはありますか。（不同沈下等 すと、基礎の剛性は上がらずに基礎重量だけの観点から）増加してしまい、不同沈下を誘発する懸念があります。

小原先生

演習6 他

・許容せん断耐力と剛性を求める
時、少数第3位を切り捨てしていましたが、安全側を考えて切り捨て 許容耐力などは、切り捨てとしています。ていると考えて大丈夫でしょうか。 分配などの割合（比）は四捨五入としています。
地震力などの応力に関しては切上げの扱いを・演習問題において、どこを（どの しています。
場合に）四捨五入、切り上げ、切り 検定比は切り上げとしています。
捨てなのかわからないところが安全側になるように判断してください。
多々ありましたが、どのように判断して計算したら良いでしょうか。

椿田先生

9−

許容応力度計算をしている場合、梁せいが大構造計算（外注）の結果は梁寸法 きくなることで、梁上低減が小さくなることがあります。
が最小値になっています。
なので、不安な梁の材寸を大きくして施工しています。計算を再検討 梁上低減が変わると耐力壁の剛性が変わり、した方がいいのでしょうか。
計算結果が変わってきます。できるだけ、実状に合わせるのがよいと思われます。

椿田先生

10スライド印刷物
構造寺子屋
[木造編]
P11
筋交い耐力壁

間柱が欠損することは特に問題ありません。筋
外周部に筋交い耐力壁を配置したかいが座屈しにくくなるように間柱に釘留めしま場合、間柱が欠損するかと思われす。
ます。何かケアは必要でしょうか。
構造的には筋かいと面材のどちらが良い悪い
外周部は面材耐力壁にした方がはないです。筋かいと継手の干渉や、断熱材無難でしょうか。
施工を考えると面材の方が無難ではあります。

椿田先生

11スライド印刷物
構造寺子屋
[木造編]
P16
耐力壁の幅・高さの比高さが高く、面材3×6版を超える場合、受け材が必要かと思われます。また、間柱も455＠程度で配置されるかと思われます。構造図の 構造標準図に面材耐力壁の納まりを記載して軸組図には耐力壁の仕様のみ描 添付するとよいです。
いた際、積算で拾い漏れがありました。普段、構造図はどこまで記載していますか。

椿田先生

−

水平構面の検討にて、床構面と火 厚物合板四周釘打ちなどの場合に、あまり足し打ち構面の足し合わせをあまり行 合わせることがないと思われます。足し合わせわないと言われていた理由につい ていけないわけではないため、必要であればて伺いたいです。
足し合わせていただいても構いません。

椿田先生

781213

水平構面は、火打ち水平構面と屋根水平構面の足し合わせができる＜配布資料3＞必要になります。小屋筋かい、桁行筋かい、合かと思います。登り梁ではなく、陸P41板などで、屋根構面が受ける外力を小屋レベ梁とし、小屋組を設けた場合、水水平構面のルに伝える必要があります。グレー本第1章に平構面に高低差が生じますが、小許容せん断耐力記載があります。
屋組の鉛直部分に合板を貼る等のケアは必要でしょうか。

椿田先生

14

＜配布資料3＞P41
水平構面の許容せん断耐力

屋根構面と床構面の足し合わせは不可と認識していましたが、ロフ ロフトの床を水平構面になるように留めていれト床面は足し合わせ可能でしょう ば、足し合わせ可能です。
か。

椿田先生

15

＜配布資料3＞P49
水平構面の負担せん断力の求め方

上下階で耐力壁がそろっている場
合、上下階の負担せん断力の差その通りです。
は、水平構面に作用する、と考えるのでしょうか。

椿田先生

屋根構面X方向の力に対して、棟下部に桁行筋かい(登り梁形式の場合は面材）が必要になります。
Y方向の力に対しても、妻壁と適宜小屋筋かい、面材が必要になります。高低差が発生するため、棟下部は剛体を確保する必要があります。
屋根構面にかかる力を小屋組みの筋かいや面材で小屋レベルに伝達させます。

椿田先生

アンカーボルトについてアンカーボルトの引張の検討は、耐力壁の許金物の検討（N値計算など）して、容耐力時の引抜力で検討するため、必要耐力結果より耐力大きい金物（コーよりも大きい金物を使用した場合でも、計算にナー10ｔ）を施工する場合も、Ａbolt
よって必要なアンカーボルトと座金にすればよはM16、座金大きくを施工した方がいです。
良いのでしょうか。

椿田先生

↑16−

↓

水平構面

水平構面の剛性について棟を境にして、剛性のとり方を変えた場合の①水平構面（小屋束、母屋垂木で構造）↔屋根構面（のぼり梁で構造）の力の伝わり方の考え方②構造を変えてしまうことのNGな点など教えていただけますでしょうか。

17−

18＜配布資料3＞
P108
有効断面積

これまであまり意識してきませんでしたが、有効断面積は正味断面積 d'/dは低減係数になります。仕口の形状が腰部分と思っておりました。d'/d倍す 掛になっていて材の下端が切り欠かれるため、る必要性をもう一度お教えいただ 梁せいと腰掛の比を低減させます。
けないでしょうか。

椿田先生

19

＜配布資料3＞
P128
柱の検定
P115
たわみ制限比耐風柱に対するたわみの制限は規定されてい耐風柱や間柱に対するたわみ制 ません。
限は規定されていないと思われま 仕上げが損傷することは構造上検討はしていす。どの程度におさえるのが一般 ないため、配慮するのであれば、1/200〜的でしょうか。
1/150程度かつ20mmを目安にされてはいかがでしょうか。

椿田先生

20

鉛直荷重を受ける梁の断面検定の場合、仕口＜配布資料3＞によって断面性能が小さくなりますが、耐風梁
この時の断面係数又は低減なしとP141の断面検定の場合、弱軸方向の検討で、かつ耐風梁の曲げに 考えてよろしいでしょうか。
直交する梁がないため、欠損の影響は小さい
対する断面検定と思われます。

椿田先生