資料1
令和5年4月28日
原子力エネルギー協議会
緊急時制御室のEAL51シリーズ見直し検討に係るBWRプラントの対応について（改訂版）
１．経緯
2023年3月20日に開催された第11回緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合（以下「第11回会合」という）において，原子力規制庁よりEAL51シリーズについて，GEのみ緊急時制御室を追加する案が提示された。
このため，改めて事業者側の見解を整理した。
２．現行のEAL51シリーズの基準
現行のEAL51シリーズは①火災等による制御室の環境が悪化と②原子炉又は使用済燃料貯蔵槽(SFP)に異常が発生した場合の表示装置・警報装置の機能喪失の大きく2種類のケースが併記されている。現行のEAL51シリーズの基準を簡潔に整理すると表１のとおりとなる。このうち，①制御室の悪化については，AL,SE,GEともに原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の両室に異常があった場合に該当するものとしている。一方，②原子炉又はSFPに異常が発生した場合は，中央制御室外操作盤室では監視機能を有していないことから，原子炉制御室のみが対象となっている。
表1 現行のEAL51シリーズの基準の整理
AL①制御室の環境

原子炉制御室（両室とも）(中央制御室)原子炉の運転や原子炉制御室外制御に影響及ぼす操作盤室可能性

SE（両室とも）
原子炉の制御に支障GE（両室とも）
原子炉停止機能及
び冷温停止状態維持機能の喪失

又は②＜原子炉又は原子炉制御室

SFPに異常発生＞(中央制御室)表示装置・

原子炉制御室外警報装置

操作盤室

一部機能喪失全機能喪失

3．会合コメントを踏まえた再検討
これまでのコメントを踏まえて改めて整理した結果を以下に示す。
Ⅰ. 「①制御室の環境」に関するEAL判断基準(1) EAL51シリーズ見直し検討にあたっての前提
現行のEAL51シリーズの「①制御室の環境」については，原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室のそれぞれが単独で機能できるかという考え方で，両室ともに単独では機能できない場合にEALに該当するという基準となっていた。今回は期待される機能そのものは見直しをせず，緊急時制御室を組み合わせることで冷温停止状
態維持機能が喪失しているかどうかを判断基準とする。
－ 1 －(2) 各制御室等の使用可否の組み合わせとEAL51シリーズの関係について原子炉制御室（中央制御室），原子炉制御室外操作盤室（中央制御室外原子炉停止装置及び現場）並びに緊急時制御室の使用可否の組み合わせを検討した結果，緊急時制御室における原子炉停止機能が使用できることにより，EAL51を非該当にできるケースがあることを確認した。
(3) 緊急時制御室の追加の可否(2)で確認した緊急時制御室が使用できることにより，GE51を非該当にできるケースは，緊急時制御室以外の原子炉停止機能が使用できないが，緊急時制御室による原子炉停止機能が使用できる場合となる。GE51を非該当にできるケースがあることから，GEの判断基準には緊急時制御室を含めることが適当である。
一方，AL51及びSE51は，原子炉制御室及び原子力制御室外操作盤室の環境が悪化し支障はあるものの，原子炉の運転や制御は可能な段階であり，この段階で緊急時制御室を期待するかといった運用を含めての整理が必要なことから，中長期課題として取り扱う。
Ⅱ. 「②原子炉又はSFPに異常発生」に関するEAL判断基準(1) 見直しの方向性
SE51及びGE51の記載を確認すると，原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，制御室として「原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能」が期待されているものと理解される。
「緊急時制御室」は，今後詳細検討を行うプラントも含めて，原子炉の減圧及び原子炉内への注水並びに原子炉格納容器内の冷却・減圧等の操作が可能であり，これら設備の運転状態表示や警報装置を有していることから，「原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能」は概ね有していると言える。しかし，使用済燃料貯蔵槽の冷却を行う機能に関しては，設置予定のプラントとそうでないプラントがあり，プラントによっては「使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」にその状態を表示する装置及び警報装置を有していると言えない可能性がある。
従って，使用済燃料貯蔵槽の冷却を行う機能を設置予定のプラントにおいては，原子炉制御室の表示・警報機能の全喪失を判断基準としているGE51に含めることが適当である。一方，SE51については，この段階で緊急時制御室を期待するかといった運用を含めての整理が必要なことから，中長期課題として取り扱う。
以上のことから次のように整理する。
a. 「緊急時制御室」に「使用済燃料貯蔵槽の状態を表示する装置」及び「異常を表示する警報装置」を有しているプラントの場合
GE51の「②原子炉又はSFPに異常発生」に関しては，「原子炉制御室」に「緊急時制御室」を加える。
b. 「緊急時制御室」に「使用済燃料貯蔵槽の状態を表示する装置」又は「異常を表示する警報装置」のいずれか一方のみを有しているか，どちらも有していないプラントの場合
GE51の「②原子炉又はSFPに異常発生」に関しては，「原子炉制御室」のままとし，「緊急時制御室」は加えない。
４．結論①制御室の環境悪化のケース
GE51について，緊急時制御室以外の原子炉停止機能は使用できないが，緊急時制御室による原子炉停止機能が使用できる場合は非該当となるようEAL判断基準に追加することを提案する。
－ 2 －②原子炉又はSFPに異常発生のケース
GE51の原子炉又はSFPに異常発生のケースの「原子炉制御室」に「（原子炉及び使用済燃料貯蔵槽の状態を表示する装置並びに原子炉及び使用済燃料貯蔵槽の異常を表示する警報装置を有している緊急時制御室を含む）」を加えることを提案する。
（参考）現行のEAL51判断基準
EAL51

原子炉制御室等に関する異常ＡＬ５１<原子炉制御室等に関する異常>

ＳＥ５１

ＧＥ５１

<原子炉制御室等に関する異常> <原子炉制御室等に関する異常>

原子炉制御室及び原子炉制御室 原子炉制御室及び原子炉制御室 原子炉制御室及び原子炉制御室
外操作盤室（実用発電用原子炉及 外操作盤室の環境が悪化することに 外操作盤室が使用できなくなることにびその附属施設の技術基準に関する より原子炉の制御に支障が生じるこ より原子炉を停止する機能及び冷温原災指針等規則（平成２５年原子力規制委員 と，又は原子炉若しくは使用済燃料 停止状態を維持する機能が喪失する
会規則第６号）第３８条第４項及 貯蔵槽に異常が発生した場合におい こと，又は原子炉若しくは使用済燃び研究開発段階発電用原子炉及び て，原子炉制御室に設置する原子 料貯蔵槽に異常が発生した場合におその附属施設の技術基準に関する規 炉施設の状態を表示する装置若しく いて，原子炉制御室に設置する原子則（平成２５年原子力規制委員会 は原子炉施設の異常を表示する警 炉施設の状態を表示する装置若しく規則第１０号）第３７条第４項に 報装置の機能の一部が喪失するこ は原子炉施設の異常を表示する警報
規定する装置が施設された室をいう。 と。

装置の全ての機能が喪失すること。

以下同じ。）からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。
原子炉の安全な状態を確保できなく火災等により原子炉制御室及び原火災等により原子炉制御室及び原なる可能性があることから警戒事態の子炉制御室外操作盤室の環境が悪 子炉制御室外操作盤室が使用でき判断基準とする。

化することによって，原子炉の安全な なくなることによって，原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性が高い 状態を確保できなくなることから，全ＥＡＬ解説

ことから施設敷地緊急事態の判断基 面緊急事態の判断基準とする。
準とする。

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に 異常が発生した場合に，原子炉制御異常が発生した場合に，原子炉制御 室からこれらを監視する機能の全てが室からこれらを監視する機能の一部が 喪失することによって，原子炉施設の喪失することによって，原子炉施設の 安全な状態を確保できなくなることから安全な状態を確保できなくなる可能性 併せて全面緊急事態の判断基準とすが高いことから併せて施設敷地緊急事 る。
態の判断基準とする。
以 上－ 3 －