資料 1-6

特重施設等のEAL検討結果取りまとめ表（改訂版）
令和5年3月20日
原子力エネルギー協議会
EAL番号EAL略称

PWR
高浜3,4の例

BWR
柏崎刈羽6,7

結果が異なる理由

東海第二
＜PWR＞

変更無し
止める

全ての原子炉 ⇒今回BWRの検11

停止操作の失 討結果を踏まえ敗PWRも同様の位置づけとする・特重施設（自主）は含めない。
GEの「全ての停止 GEの「全ての停止 ⇒今回BWRの検討結果を踏まえPWRも同操作」に特重施設 操作」に特重施設 様の位置づけとする(自主を含む)も含 (自主を含む)も含 ＜BWR＞まれると解釈まれると解釈

・基本的考え方に則って判断すれば，特重施設（自主）も含むこととなる。

原子炉冷却材21

漏えい時におけ

変更無し

変更無し

変更無し

－る注水不能＜PWR＞
・特重施設による注水継続時間内に炉心損傷
22(BWR) 原子炉注水機
24(PWR)

能の喪失GEにSA設備，特 GEにSA設備，特変更無し

重施設の注水ポン 重施設の注水ポンプを追加

プを追加を回避するための有効な手段（設備復旧の担保）がないことからEALの判断基準を変更していない。
＜BWR＞
・注水継続時間が長く，その間に復旧等が期待できるため，EAL判断基準に追加。

残留熱除去機23(BWR)

能喪失後の圧力制御機能喪

＜BWR＞
－変更無し

変更無し

失・特重施設等により除熱しても，パラメータベー
スでGE回避不可のため，EAL判断基準に追加しない

冷やす(1) 非 常 交 流 母 (1) 非 常 交 流 母 (1) 非 常 交 流 母 ＜PWR＞
線 に 特 重 母 線 を 線 に 特 重 母 線 を 線 に 特 重 母 線 を (1)特重母線に繋がる負荷（特重施設）単含めるか？

含めるか？

含めるか？

体では、炉心損傷を回避できないため、非常⇒含めない。

⇒含める。

⇒含める。

用交流母線の全喪失の判断に特重母線は追加しない。

(2) 非 常 用 交 流 (2) 非 常 用 交 流 (2) 非 常 用 交 流 (2)特重電源は、非常用交流高圧母線（DB母線に接続する電 母線に接続する電 母線に接続する電 設備・SA設備に供給）へ接続可能であり、源 に 特 重 電 源 を 源 に 特 重 電 源 を 源 に 特 重 電 源 を かつ特重電源の容量は、SA設備を用いた炉
25

非常用交流高 含めるか？

含めるか？

含めるか？

心損傷回避に必要な電力を満足（＝SA有圧母線の喪失 ⇒含める。

⇒含める。

⇒含める。

効性評価の最大負荷容量）できることから、DG（DB電源）、空冷DG（SA電源）と同様にEAL判断で考慮する。
＜BWR＞
・特重電源から特重施設への給電で炉心損傷回避可能であるため，特重の高圧母線を非常用交流高圧母線に含めることが可能。
・PWRのEALの変更内容をBWR側も合わせる
ことは可能

-1-

EAL番号

EAL略称

PWR
高浜3,4の例

BWR
柏崎刈羽6,7

結果が異なる理由

東海第二(1) 非 常 直 流 母 (1) 非 常 直 流 母 (1) 非 常 直 流 母 ＜PWR＞
線 に 特 重 直 流 母 線 に 特 重 直 流 母 線 に 特 重 直 流 母 ・SA設備の蓄電池（3系統目）を事業者解線を含めるか？

線を含めるか？

線を含めるか？

釈でEALに追加。

⇒含めない。

⇒含めない。

⇒含めない。

＜柏崎刈羽6,7＞・蓄電池（A-2,AM及び3系統目）はDB設(2) 非 常 用 直 流 (2) 非 常 用 直 流 (2) 非 常 用 直 流 備の非常用直流母線には供給できる構成に母線に接続する電 母線に接続する電 母線に接続する電 なっていないが，注水設備であるRCIC又は源 に 特 重 蓄 電 池 源 に 特 重 蓄 電 池 源 に 特 重 蓄 電 池 HPACの直流負荷に供給できるようになっていを含めるか？

を含めるか？

を含めるか？

る。また，逃がし安全弁や重大事故等に必⇒含めない。

⇒含めない。

⇒含めない。

要な設備にもこれらの蓄電池から供給できるようになっている。

(3) 非 常 用 直 流 (3) 非 常 用 直 流 (3) 非 常 用 直 流 ・特重施設の直流母線は1つの母線だけで必
27

全直流電源の 母線に接続する電 母線に接続する電 母線に接続する電 要な特重施設の機能を確保できないことか
喪失

源に蓄電池（3系 源に蓄電池（3系 源に蓄電池（3系 ら，EAL判断基準には含めない。
統 目 ） を 含 め る 統 目 ） を 含 め る 統 目 ） を 含 め る ＜東海第二＞
か？

か？

か？

・DB設備の非常用直流母線にも供給できる構⇒含める。

⇒含める。（非常 ⇒含める。

成 と な っ て い る SA 設 備 の 蓄 電 池 （ 3 系 統用直流母線を経目）を事業者解釈でEALに追加。

由しなくてもSA設

・特重施設の直流母線及びSAの直流母線

備の蓄電池によりは，DB設備の直流母線が有する機能を全てRCIC又はHPAC満たすことはできないため非常用EAL判断基を起動できる場合準には含めない。

はSE27及び（注水ポンプの起動や監視・制御は可能であるGE27に該当しなため，必要な機能の考え方次第では非常用いと整理したい）直流母線の対象に含める整理も考えられる。）＜PWR＞
・特重施設による注水継続時間内に炉心損傷を回避するための有効な手段（設備復旧の担保）がないことからEALの判断基準を変更していない。
＜柏崎刈羽6,7＞
・特重施設等を使用しても原子炉水位L-1到達から操作して，炉心露出を回避できるとは停止中の原子29

炉冷却機能の言えない。
変更無し

変更無し

変更無し

喪失

・有効性評価では復水補給水系により原子炉水位が回復する結果となっているが，本EALの発生状況が有効性評価の前提条件とは異なるため，EAL判断基準を変更しないこととする。
＜東海第二＞
・柏崎刈羽6,7と同じ整理・有効性評価ではSA設備の低圧代替注水系（常設）でも原子炉水位が回復可能であることを示している。

-2-

EAL番号

EAL略称
使用済燃料貯30

蔵槽の冷却機能喪失
使用済燃料貯31

蔵槽の冷却機
能喪失

41

BWR
柏崎刈羽6,7

結果が異なる理由

東海第二パラメータベースの パラメータベースの パラメータベースのため変更なし

ため変更なし-ため変更なしパラメータベースの パラメータベースの パラメータベースのため変更なし

ため変更なし-ため変更なし格納容器圧力 パラメータベースの パラメータベースの パラメータベースのの異常上昇
障壁の喪失又42

PWR
高浜3,4の例

は喪失の可能閉じ込める性ため変更なしため変更なし-ため変更なしパラメータベースの パラメータベースの パラメータベースのため変更なし

ため変更なし-ため変更なし＜PWR＞

・特重ベントは炉心損傷防止のためではないとし原子炉格納容43

器圧力逃がし通報規則の「炉心て通報規則等の見直しを実施した。

損傷防止のため」

変更無し

を削除

装置の使用

変更無し

＜BWR＞
・「炉心損傷防止のため」を削除する必要は無
いが，「原子炉格納容器圧力逃がし装置」に「耐圧強化ベント等」が含まれることを明示い
ただきたい。

①制御室の環境 ①制御室の環境悪化

悪化

GE51について， GE51について，①制御室の環境悪化
変更なし
原子炉制御室51

他の一部の機能喪失・警報

その他脅威喪失⇒今回BWRの検討結果を踏まえPWRも同様の位置づけとする②原子炉又はSFPに異常発生
追加無し

緊急時制御室以 緊急時制御室以外の原子炉停止 外の原子炉停止機能は使用できな 機能は使用できな
いが，緊急時制 いが，緊急時制御室による原子炉 御室による原子炉停止機能が使用 停止機能が使用できる場合は非該 できる場合は非該当となるようEAL

当となるようEAL

判断基準に追加 判断基準に追加する

する②原子炉又は②原子炉又はSFP

SFPに異常発生に異常発生＜PWR＞
・EAL24と同じ理由でEALに含めていない⇒今回BWRの検討結果を踏まえPWRも同様の位置づけとする＜BWR＞
・条件を満たす緊急時制御室はEAL51に追加できる。

(緊急時制御室の (緊急時制御室の詳細設計後に追 詳細設計後に追52

所内外通信連絡機能の喪失

AL,SEに追加加有無を判断)加有無を判断)

AL,SEに追加

AL,SEに追加＜BWR＞

火災・溢水によ53

る安全機能の-追加無し

AL,SEに追加喪失

AL,SEに追加

・BWRは特重施設により炉心損傷回避可能のため，特重施設が「安全機器等」に該当すると解釈し，リストに追記する。

-3-