別紙

伊方発電所３号機

デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（手順書）

四国電力株式会社

改訂来歴番号年月日

初版

2024/8/8―以下余白―

内容
新規作成

備考

伊方発電所３号機
デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（手順書）
目次
Ⅰ．本文
Ⅱ．添付書類

Ⅰ．本文

伊方発電所３号機におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障（以下、｢ソフトウェアＣＣＦ｣という。）緩和対策について、｢原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書（ATENA
20-ME05 Rev.1）｣（以下、｢ATENA 技術要件書｣という｡）が定める「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」の各要求内容に対する要件整合性の確認を行った｡
なお、｢3. 多様化設備要件｣及び｢4. 有効性評価｣については、当社が原子力エネルギー協議会(以下、｢ATENA｣という｡）へ提出した｢伊方発電所３号機デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（詳細設計）の提出について（原子力発第２４０４３号 令和６年４月２５日および原子力発第２４１７３号 令和６年７月３日）において報告済みであることから、本報告書の対象外とする｡
１．確認方法ATENA 技術要件書に記載された要求内容に対して、各要件に対応する手順、教育の記載内容を確認し、要求内容ごとに要件整合性の判定及びその理由を記載する。
２． 確認結果(1) 「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」
手順書の整備と教育及び訓練の実施に対する要件整合性について、以下に示す ATENA 技術要件書の各要求内容に対して、各規定文書の記載内容を確認した結果、全ての要求内容に対して整合していることを確認した｡各要求内容に対する確認結果については表１に示す。
【ATENA 技術要件書の各要求内容】
5.1 手順書の整備
5.2 教育及び訓練の実施

1

（判定記号）〇：整合有 －：該当なし

表 1 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表( 1/3 )ソフトウェアＣＣＦ対策手順書 、教育及び訓練の要件整合性

ATENA 技術要件書
記載内容(概要)

要求内容

要件整合性判定

規定文書

理由5.1 手順書の整備
運転時の異常な過渡変化又は設計基 ソフトウェアＣＣＦ対策の手順書の整備に

以下の手順が規定文書に定められている 警報処理内規（原子炉編 4/4）

準事故が発生した際に、デジタル安 ついては、運転時の異常な過渡変化又ことを確認した。

・IR3-238 多様化自動作動盤(DAAC）

全保護回路の安全機能の喪失によっ は設計基準事故にソフトウェアＣＣＦが重て、原子炉停止系統及び工学的安全 畳した事象を想定（デジタル安全保護系

・運転時の異常な過渡変化又は設計基準 故障・事故処理内規(CCF 対応系施設が自動作動していないことを運 は全ての機能が喪失する）し、運転員の事故が発生した際に、デジタル安全保 編)

転員が認知した場合に、その要因が 必要な操作により事象を収束する手順

護回路の安全機能が喪失していること ・ICCF3-300 ＣＣＦ時事故直後

ソフトウェアＣＣＦの重畳によることを判 書を整備した。

を、原子炉停止系統及び工学的安全系断した上で、必要な運転操作を実施 なお、当該手順書は、通常の事故時手施設等が自動作動していないこと及び ・ICCF3-301 ＣＣＦ時原子炉トリし、判断基準を概ね満足した状態で 順書とは独立した手順書であり、具体的多様化自動作動設備の警報により認知ップできること。

・ICCF3-302 ＣＣＦ時 1 次冷却・上記よりソフトウェア CCF の重畳によるこ材喪失

事象を収束することができるための手 には、以下の内容を手順書に整備した。
順書を整備すること。

○の操作および事象判別

1. 警報処理内規（原子炉編 4/4）とを判断した上で、所定の運転操作を実 ・ICCF3-303 ＣＣＦ時 2 次冷却多様化自動作動設備作動施する手順にエントリーできることが明確

材喪失

・デジタル安全保護回路の安全機能がになっていること。

・ICCF3-304 ＣＣＦ時蒸気発生喪失し、デジタル安全保護回路から原・判断基準を概ね満足した状態で事象を器細管破損

子炉停止系統及び工学的安全系施設収束することができるよう、有効性評価で ・ＩＣＣＦ3-共通添付資料が自動作動していないことを多様化設想定している運転操作条件を考慮した備の警報発信により運転員が判断す手順となっていることる。

・「伊方発電所３号機 デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対2

（判定記号）〇：整合有 －：該当なし

表 1 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表( 2/3 )ソフトウェアＣＣＦ対策手順書、教育及び訓練の要件整合性

ATENA 技術要件書
要求内容記載内容(概要)

要件整合性
判定

理由

２．故障・事故処理内規(CCF 対応編)策に関する要件整合報告書（詳細設・多様化自動作動設備から原子炉トリ計）」の「3.2 機能要求」で確認した自動ップ信号が発信した場合等に｢ＣＣＦ作動機能、手動機能、警報機能及び指時 事故直後の操作および事象判示機能について、手順に反映されてお別｣ヘエントリーする。

り、運転操作を行う条件（運転操作の開・事象判別を行い、ソフトウェアＣＣＦ始や機器状態など）及び操作場所（盤時に想定する事象に対応するため略号など）が明確化されていること。の以下の手順のいずれかに移行し、必要な運転操作（手動操作、現場操作)を行う。
ＣＣＦ時原子炉トリップ
ＣＣＦ時１次冷却材喪失
ＣＣＦ時２次冷却材喪失
ＣＣＦ時蒸気発生器細管破損

3

規定文書

（判定記号）〇：整合有 －：該当なし

表 1 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表( 3/3 )ソフトウェアＣＣＦ対策手順書、教育及び訓練の要件整合性

ATENA 技術要件書
要求内容記載内容(概要)

要件整合性
判定

理由

規定文書

5.2 教育及び訓練の実施
運転員には、運転時の異常な過渡変 ソフトウェアＣＣＦに係る教育及び訓練化又は設計基準事故とソフトウェアＣＣ については、運転時の異常な過渡変運転時の異常な過渡変化又は設計基準 教育実績管理マニュアル

Ｆが重畳する事象に対して、整備され 化又は設計基準事故とソフトウェアＣＣた手順書に従い的確な対処をするた Ｆが重畳する事象に対して、整備されに対して整備した手順書に従い的確な対めに必要な力量を付与させるための教 た手順書に従い的確な対処をするた育及び訓練を、その対象・実施頻度をめに教育及び訓練を実施する計画（対含め適切に計画し、実施すること。
象者、頻度）を整備した。

事故とソフトウェア CCF が重畳する事象○処をするため、運転員に対し、必要な力量を付与する教育及び訓練（実施頻度含む）を適切に計画·実施することが規定文書に定められていることを確認した。

4

Ⅱ．添 付 書 類

目 次

添付 1 伊方発電所 3 号機 警報処理内規 (原子炉編４／４)
IR3-238 多様化自動作動盤(DAAC）

添付２ 伊方発電所 3 号機 故障・事故処理内規 (ＣＣＦ対応編)
添付 2－1 ICCF3-300 ＣＣＦ時事故直後の操作および事象判別
添付 2－2 ICCF3-301 ＣＣＦ時原子炉トリップ
添付 2－3 ICCF3-302 ＣＣＦ時１次冷却材喪失
添付 2－4 ICCF3-303 ＣＣＦ時２次冷却材喪失
添付 2－5 ICCF3-304 ＣＣＦ時蒸気発生器細管破損
添付 2－6 ICCF3-共通添付資料

添付３ 伊方発電所 教育実績管理マニュアル

添付 1伊方発電所３号機
IR3-238

警報処理内規 (原子炉編４／４)

多様化自動作動盤(DAAC）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２伊方発電所３号機

故障・事故処理内規 (ＣＣＦ対応編)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付 2－1

ICCF3-300

ＣＣＦ時事故直後の操作および事象判別

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付 2－2

ICCF3-301

ＣＣＦ時原子炉トリップ

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付 2－3

ICCF3-302

ＣＣＦ時 1 次冷却材喪失

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付 2－4

ICCF3-303

ＣＣＦ時 2 次冷却材喪失

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付 2－5

ICCF3-304

ＣＣＦ時蒸気発生器細管破損

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付 2－6

ICCF3-共通添付資料

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付３

伊方発電所

教育実績管理マニュアル

本資料は、機密に係る情報のため公開できません