エネルギー回収施設（立谷川）建設及び運営事業の実施方針等に関する質問、意見への回答№

資料名

1 実施方針2 実施方針

頁

7

7

項目

Ⅱ

Ⅱ

8

9

（１）

イ

タイトル

質問内容

マテリアルリサイクル推進施設等の設計業務：本件施設の設計と同一期間との記載ですが，マテリ
設計・建設業務期
アルリサイクル推進施設等の設計業務期間は本件間施設の設計・建設業務期間中において，事業者の提案によるものと考えてよろしいでしょうか。

質問回答
マテリアルリサイクル推進施設等の設計業務期間
は本件施設の設計・建設業務期間の内、設計を行う期間中に事業者の提案により設計してください。

平成29 年10 月から平成33 年3 月まで本件施設の運営・維持管理を実施するとの記載ですが，マテ
リアルリサイクル推進施設等建設工事期間中，当本件施設対象区域
ご理解のとおりです。
該工事エリア（仮設施設解体エリアを含む）については，民間事業者の維持管理業務範囲外と理解してよろしいでしょうか。

（１）

現状のA工区には既設構造物（バナナ加工場）があるものと推定されます。工事着工時には組合様に ご理解のとおりです。
より既設構造物は地下埋設物を含めてすべて撤去 バナナ棟は平成25年内に解体・撤去が完了する予され、更地になっているものと理解してよろしい 定です。
でしょうか。

3 実施方針

7

Ⅱ

9

(1)

既設構造物

4

7

Ⅱ

9

(2)

本件施設の供用開始後のＣ工区の立谷川清掃工場
立谷川清掃工場の 解体に係る仮設計画は、本業務の対象外と理解し解体の仮設計画 ます。また、解体・撤去はどのくらいの期間を想定されていますでしょうか。

ご理解のとおりです。
平成29年10月の本件施設の供用開始後から平成32
年9月頃までの期間を想定しております。

10

本件施設または複合施設を本件施設共用開始後約30年間に亘って使用する予定とのことですが、マテリアルリサイクル推進施設は応募者による建設を行わない施設であるため施工に起因するリスクを負担できる立場ではないと考え、また、20年近事業期間終了後のく経過した時点では、設計及び施工に係るかし責措置
任も期限を越えている思われます。従って運営事
業者が明らかに維持管理を怠った場合を除き、大きな損傷等の補修の必要があると運営事業者が判断した場合は，事業期間終了後への提案を行うということでよろしいでしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

マテリアルリサイクル推進施設等の実施設計および運営・維持管理業務が民間事業者の業務範囲と本事業対象施設のなっておりますが、民間事業者の責めに帰さない
概要（複合施設の事由により、本事業入札時の計画と実施設計内容
概要）に変更が生じ運営・維持管理業務費用が増加した
場合には協議をさせて頂きたくお願い致します。

詳細については入札説明書等で示します。

民間事業者が行う マテリアル推進施設の設計の業務は、建築確認申業務
請業務も含まれるのでしょうか。

含まれておりません。

Ａ工区・Ｂ工区における仮設施設の解体工事は組合殿所掌との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

実施方針

5 実施方針7Ⅱ

6 実施方針

8

Ⅱ

5

（2）

7 実施方針

8

Ⅱ

11

(1)

8 実施方針

8

Ⅱ

11

(2)

ウ

組合が行う業務1 / 19 ページ

№

資料名

9 実施方針10 実施方針

頁
9

9

項目
Ⅱ

Ⅱ

タイトル

質問内容

質問回答

12

民間事業者が行う業務であるマテリアルリサイク
ル推進施設等に関する業務（実施方針 Ⅲ-11民間事業者の収入ご理解のとおりです。
（1）ウ 設計）においても組合より対価を支払い頂けるものとして考えてよろしいでしょうか。

13

売電収入は組合殿に帰属するものとするが、運営事業者は当該売電収入の向上を十分配慮し、運売電収入の帰属先 営・維持管理業務を行うとのことですが、売電収入の向上のインセンティブとして運営事業者への考慮をお願いできないでしょうか。
隣接する山形市公設地方卸売市場内における電動フォークリフト充電設備へのアクセス通路のロー
ドヒーティングについては御組合にて施工されるものであり，本工事では建物外壁近傍に取出口を施工するまでと理解してよろしいでしょうか。また当該ロードヒーティングの施工時期及び必要な熱供給量・供給条件を提示下さい。
また、立谷川工業団地内の事業者には温水供給を行うとありますが，本工事では建物外壁近傍に取出口を施工するまでと理解してよろしいでしょうか。また当該熱供給配管の施工時期及び必要な熱供給量・供給条件を提示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

前段については、Ａ工区内におけるＢ工区区域境
界近傍までの配管工事等の施工です。当該ロード
ヒーティングの施工時期は、平成33年度を予定しています。必要な熱供給量は「要求水準書添付資料-7 フォークリフト充電設備概要（参考）」におけるロードヒーティングの範囲から設定してください。
後段については、施工時期及び必要な熱供給量・供給条件については、入札説明書等で示します。

11 実施方針

9Ⅱ

15

12 実施方針

11

Ⅲ

2

（1）

要求水準と提案内容の解釈の齟齬を無くし、質が募集及び選定スケ 高く、かつ経済的な提案書作成に資するため、入ジュール（予定） 札公告後の早い段階で、競争的対話の機会を持って頂きたくお願い致します。

詳細については入札説明書等で示します。

13 実施方針

11

Ⅲ

2

（１）

現地説明会の予定がありませんが，工事計画の上募集及び選定スケ
で必要と考えますので，現場確認の申し込み方法
ジュール（予定）を教示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

「設計・建設業務及び運営・維持管理業務の実施にあたっては～構成市町内に本社がある事業者を応募者の参加資格 積極的に活用すること。」と有りますが、活用を要件促進させる為にも、地元事業者を一部業務の参加
資格要件にする等、より具体的なご検討を宜しくお願い致します。

詳細については入札説明書等で示します。

応募者の参加資格
要件

運営事業者から本件施設又は複合施設の運営・維持管理業務を受託する者の要件を「一般廃棄物処
理施設のPFI、DBO、長期包括運営委託事業における運営・維持管理業務実績を元請（当該事業の特別目的会社から直接受託したものを含む）として有すること」から「一般廃棄物処理施設の運転実
績を元請（構成員が出資した特別目的会社から直接受託したものを含む）として有すること」とします。

14 実施方針

15 実施方針

12

13

Ⅲ

Ⅲ

余熱利用計画

3

3

(2)

イ

(ウ)

①

2 / 19 ページ

№

資料名

頁

項目

タイトル

質問内容

運営事業者の本店所在地は山形市内としなければ特別目的会社の設 ならない。
立とありますが、本件施設内の工場棟内を所在地としてよろしいでしょうか。

質問回答

16 実施方針

17

Ⅲ

5

(2)

17 実施方針

17

Ⅲ

5

(2)

ア

SPC本店所在地

18 実施方針

17

Ⅲ

5

(2)

ウ

SPCが、会社法で規定する会計監査人を置く義務が会計監査人の設置 無い場合は、公認会計士又は監査法人に委託する 実施方針に記載のとおりとします。
必要が無いと考えてよろしいでしょうか。

ウ

会計監査人の監査には毎年数百万円程度のコストが発生し、その費用は委託料に反映され、貴組合特別目的会社の設および構成市町の財政負担となります。その為、
立「監査役の監査を受けた財務書類」に変更される
事をご提案します。

19 実施方針

17Ⅲ

5

20 実施方針

17Ⅲ

6

21 実施方針

17

Ⅲ

（2）

6

不可とします。

本事業用地内にSPC本店所在地を設定することは可本表No.16を参照してください。
能でしょうか。

本表№18を参照してください。

著作権

応募資料の使用にあたっては、応募者の技術・ノ
ウハウ等が流出される事がない様、事前に応募者と協議頂く様にお願い致します。

詳細については入札説明書等で示します。

著作権

本事業の公表その他組合が必要と認めるときは、
組合は応募資料の全部又は一部を自由に使用できるものとするとありますが，事前に民間事業者の競争上の地位を脅かすことがないよう協議頂ける
ものと理解してよろしいでしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

22 実施方針

18

Ⅳ

4

地元雇用

地元雇用の定義、範囲をお示しください。

地元雇用は、組合を構成する山形市、上山市、山辺町、中山町の住民票を取得している住民を対象とします。
なお、詳細については入札説明書等で示します。

23 実施方針

18

Ⅳ

5

地域住民

運営協議会などを設置する対象の地域住民の定義、範囲をお示しください。また現時点で運営協
議会の規模や開催頻度などの想定があれば教示下
さい。

対象は、建設地周辺にあたる山形市の楯山地区、出羽地区になります。
なお、詳細については入札説明書等で示します。

24 実施方針

19

Ⅶ

3

ア

建設工事請負契約 協議継続の一定の期間とはどの程度を想定されて解除規定いるのか教示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

25 実施方針

19

Ⅶ

3

イ

運営業務委託契約 本項もアと同様，一定の期間内に協議が整わない
解除規定
場合、の規定と理解してよろしいでしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

役割分担概念図

古紙については、受付・計量後、仮設古紙回収用ストックヤードにて保管を行い、貴組合にて確保される再資源化事業者へ引き渡すものと解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

27 実施方針添付資料-4

役割分担概念図

本図において表される「民間事業者の業務範囲」とは、図上部の「民間事業者の業務範囲」と記載のある黒塗り帯の幅に相当する部分が該当するのではなく、薄い灰緑色のエリアが該当するという解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

実施方針添付資料-5

物価変動リスク

費用の増減計算に採用するインデックス（物価指数）について、入札時に事業者側より提案させて頂けるようにお願いします。

詳細については入札説明書等で示します。

26 実施方針添付資料-4

28 リスク分担(案)3 / 19 ページ

№

資料名
実施方針添付資料-5

29 リスク分担(案)

実施方針添付資料-530 リスク分担(案)

要求水準書（案）

31 設計・建設業務編

要求水準書（案）32 設計・建設業務編

要求水準書（案）

33 設計・建設業務編

要求水準書（案）34 設計・建設業務編

要求水準書（案）35 設計・建設業務編
要求水準書（案）36 設計・建設業務編
要求水準書（案）37 設計・建設業務編

要求水準書（案）38 設計・建設業務編

要求水準書（案）39 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

質問内容

質問回答
詳細については入札説明書等で示します。

-

No.
(12)

No.
(13)

(全期間共通)法令変更リスク

本事業に直接関連する法令・税制には、消費税および地方消費税の変更リスクが含まれると考えて宜しいでしょうか。

-

No.
(29)

No.
(30)

(運営段階)
物価変動リスク

物価変動に係る費用の増減に関して、どのような指標を提示される予定でしょうか。また一定の範囲とはどの程度でしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

1

処理対象物

もやせるごみの中に火災残材とありますが，完全消火済，不適物分別済であり，かつ受入規定サイ
ズ以内のものであると理解してよろしいでしょうか。
立谷川リサイクルセンター破砕処理残渣とは可燃
残渣を対象としているものと理解してよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、要求水準書（案）の表1.2.1及び要求水準書添付資料-6に示すとおりです。

1

平成29 年10 月から平成33 年3 月まで本件施設の運営・維持管理を実施するとの記載ですが，マテ
リアルリサイクル推進施設等建設工事期間中，当本件施設対象区域
ご理解のとおりです。
該工事エリア（仮設施設解体エリアを含む）については，民間事業者の維持管理業務範囲外と理解します。

2

第Ⅰ編 第３章

4第Ⅰ編 第５章

5第Ⅱ編 第１章 第１節

2

ア

(ｴ)

全体計画

搬入車両が集中した場合でも車両の通行に支障のない動線計画を検討するため，時間帯別の搬入車
両数をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

Ａ工区内の動線は変更しないようにしてください。Ａ工区への乗入位置については２期工事完了
時点でＢ工区が利用できなくなるため、乗入位置の変更は可とします。

5

第Ⅱ編 第１章 第１節

2

ア

(ｵ)

全体計画

複合施設の共用開始後も、それまでのＡ工区内の動線計画と変わらず利用できることとあります
が，１期工事完了時点と２期工事完了時点とで，
Ａ工区内の動線およびＡ工区への乗入位置を変更しないという理解でよろしいでしょうか。

5

第Ⅱ編 第１章 第１節

2

イ

(ｳ)

工事計画

工事中においても立谷川清掃工場や立谷川リサイ
クルセンターへのごみ搬入車両及び一般車両の円
滑な交通を確保するため，各施設の車両動線を教示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

6

第Ⅱ編 第１章 第１節

4(1)

配置する施設Ｂ工区に建設する仮設計量棟、仮設門扉、仮設囲
障は、Ｃ工区造成後に撤去する計画でしょうか

Ｃ工区に整備するマテリアルリサイクル推進施設の完成、運営開始後に撤去する計画です。

6

第Ⅱ編 第１章 第１節

4

(1)

ア

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

6

(2)

ウ
エ

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(1)

(ｳ)

配置する施設都市計画事項

搬出入道路

仮設計量棟（B工区）とありますが，配置について
は事業者提案とさせていただいてよろしいでしょ ご理解のとおりです。
うか。
本事業では、Ａ，Ｂ工区を申請敷地として規定を建ぺい率及び容積率は複合施設完成時の状態で， 満たすものとしてください。なお設計・建設期間規定を満足していればいいとの理解でよろしいで 中に行うマテリアルリサイクル推進施設の設計でしょうか。
はＡ，Ｃ工区を申請敷地として規定を満たすこと
としてください。
仮設計量棟工事やロードヒーティング工事等、Ｂ工区を全域にわたり工事する時期が予想されます。その際は、Ａ工区への工事車両の搬出入はＣ工区を利用しても問題ないでしょうか

4 / 19 ページ

不可とします。

№

資料名要求水準書（案）40 設計・建設業務編

要求水準書（案）41 設計・建設業務編

要求水準書（案）42 設計・建設業務編

要求水準書（案）

43 設計・建設業務編

要求水準書（案）44 設計・建設業務編
要求水準書（案）45 設計・建設業務編

要求水準書（案）46 設計・建設業務編

要求水準書（案）47 設計・建設業務編
要求水準書（案）48 設計・建設業務編
要求水準書（案）49 設計・建設業務編
要求水準書（案）50 設計・建設業務編
要求水準書（案）51 設計・建設業務編頁
8

項目
第Ⅱ編 第１章 第１節

7

タイトル
(1)

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

質問内容

本規定は，工事関係車両の出入口を示すものと考
設計・建設業務期
えてよろしいでしょうか。
間及び既存施設稼
また卸売市場線・山形市公設地方卸市場の搬入道
働中の搬出入道路路を明示下さい。

ア

ア

質問回答
工事関係車両の出入口を示すものです。
卸売市場線・山形市公設地方卸市場の搬入道路
は、卸売市場線からとなります。

雨水施設

雨水排水施設を用地周辺の既設側溝に接続する計画ですが、造成後の排水量は造成前より増加するものと予想されますが、既設側溝の排水能力は充分に余裕があるものと理解してよろしいでしょうか。
また、用地周辺の排水系統図、寸法、排水勾配等をご教示願います。

電気

受電電圧が、6.6kV（高圧受電）となっております
ので、逆潮流電力に加え、契約電力の上限につい ご理解のとおりです。
ても、2,000kW未満と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
詳細については入札説明書等で示します。

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ア

電気

引き込み費用に係る工事負担金が建設事業者の負担となっておりますが、P.25(5)工事条件に記載の通り、外部から取合点（敷地内）までの工事負担 要求水準書（案）のとおり、引き込みにかかる一金は組合殿、取合点（敷地内）から受電点までの 切の工事負担金は建設事業者の負担とします。
工事負担金は建設事業者負担と考えてよろしいで
しょうか。

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ア

電気

電気引込方向及び取合想定位置を教示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ア

電気

引込工事に係る工事負担金の想定額を教示下さい。

電力の工事負担金は、1千万円程度を想定しています。その他については、建設事業者による設定と
します。

電気

引き込み工事に係わる、工事負担金は建設事業者の範囲とする。となっていますが、負担金の金額をご教示願います。または、今までの電力会社との事前協議資料等の開示をお願いします。

工事負担金については本表No.45を参照してください。
組合ではアクセス検討を行い、東北電力より、記載の工事費負担金及び工期は5カ月程度という回答を得ておりますが、実施設計の段階で改めてアクセス検討が必要となります。

8

第Ⅱ編 第1章 第1節

7

(2)

ア

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

イ

(ｱ)

取水量

上水道に関して，最大取水量及び引込配管径を教示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

8

第Ⅱ編 第1章 第1節

7

(2)

イ

(ｱ)

上水道

山形市上下水道部との事前協議資料がありました
ら、開示をお願いします。

文書等の資料はありません。

8

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

イ

(ｲ)

① 取水点

地下水使用に際しては，添付資料－３でご提示の取合い点に揚水設備（井戸及びポンプ）を設置す
るとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、調査の際に掘削した
井戸は残置します。

9

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ウ

(ｲ)

生活排水

下水道接続位置（取合い位置）をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

9

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ウ

(ｱ)

プラント排水「プラント排水は、原則として場内再利用する。
ただし、再利用しきれない余剰分は下水道接続する。」となっておりますが、下水道放流量について制限はありますでしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

5 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）52 設計・建設業務編
要求水準書（案）53 設計・建設業務編
要求水準書（案）54 設計・建設業務編
要求水準書（案）55 設計・建設業務編
要求水準書（案）56 設計・建設業務編

要求水準書（案）57 設計・建設業務編
要求水準書（案）58 設計・建設業務編
要求水準書（案）59 設計・建設業務編
要求水準書（案）60 設計・建設業務編
要求水準書（案）61 設計・建設業務編
要求水準書（案）62 設計・建設業務編
要求水準書（案）63 設計・建設業務編
要求水準書（案）64 設計・建設業務編
要求水準書（案）65 設計・建設業務編
要求水準書（案）66 設計・建設業務編
要求水準書（案）67 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

質問内容

質問回答

9

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ウ

(ｱ)

プラント排水再利用しきれない余剰分を下水道接続とあります
が、下水道放流時の放流水量の制約がありましら、ご教示願います。
また、下水道使用料金は運営事業者の所掌でよろしいでしょうか。

9

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

ウ

(ｲ)

生活排水

下水道使用料金は運営事業者の所掌でよろしいで
しょうか。

9

第Ⅱ編 第１章 第１節

7

(2)

カ

10 第Ⅱ編 第１章 第２節

1

処理能力

10 第Ⅱ編 第１章 第２節

1

処理能力

10 第Ⅱ編 第１章 第２節

1

処理能力

要求水準書（案）設計・建設業務編、p.146、第Ⅱ
小動物2,382体/年は，第2章に記載の80kg/hにて十編第2章第14節13小動物焼却炉を参照してくださ分処理可能な量と考えてよろしいでしょうか。
い。
ご理解のとおりです。

インターネットの インターネットの高速通信（光通信の専用回線に接続よる）の施設周辺の取合点を教示下さい。
見込まれる項目毎の月別計画量をご教示願います。
粗大ごみ・雑貨破砕処理残渣（不燃物）の影響で入口ごみ中の重金属濃度が高まり，スラグの性状等に影響を与える場合には，不燃残渣の場外搬出等について協議頂けるものと理解してよろしいでしょうか

前段については、詳細を入札説明書等で示します。
後段については、ご理解のとおりです。
ご理解のとおりです。
建設事業者による設定とします。
詳細については入札説明書等で示します。

詳細については入札説明書等で示します。

10 第Ⅱ編 第１章 第２節

2

(1)

ウ

小動物の死がい市民が持ち込まれるペット（犬、猫等）の死がいと理解してよろしいでしょうか。
また、道路で車両にひかれた小動物（狸等）も全て、小動物焼却炉で処理するのでしょうか。

10 第Ⅱ編 第１章 第２節

2

(1)

エ

古紙

古紙の種類をご教示願います。

新聞、雑誌、ダンボール、雑紙を指します。

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

2

(2)

計画ごみ質

ごみ中の金属類（鉄分、アルミ分等）の含有率をご提示ください。

ご指摘のデータはありませんが、要求水準書添付資料-6を参考として下さい。

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

2

(2)

ごみ質

基準ごみの元素組成の、塩素と酸素の数値が入れ替わっていると思われますので、ご確認ください。

ご指摘のとおりです。読み替えてください。

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

3

ごみの搬入出ごみ搬入量の月変動係数をご提示ください。

本表No.55を参照してください。

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

3

ごみの搬入出ごみ搬入量の曜日変動係数をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

3

(1)

ア

ごみの搬入出8トンロングダンプ車の記載がありますが，計量機
道路構造令第４条第２項で規定する普通自動車の仕様，施設内動線計画のため，車両データ（軸間諸元で設定してください。
距離，最少回転半径等）をご教示願います。

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

3

(1)

ア

11 第Ⅱ編 第１章 第２節

3(1)

12 第Ⅱ編 第１章 第２節

3

(1)

ア

(ｲ)

搬入車両・搬入形
搬入車両台数の月別実績をご教示願います。
態

詳細については入札説明書等で示します。

搬入出車両

各車両の仕様（全長、全幅、全高、軸距離、最小回転半径、総重量等）をご提示ください。

本表No.64を参照してください。

搬入車両

以下の車両の最小回転半径・寸法についてご教示願います。
・パッカー車（4ｔ）
・ダンプ車（8ｔロング）

本表No.64を参照してください。

6 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）68 設計・建設業務編

要求水準書（案）69 設計・建設業務編

要求水準書（案）70 設計・建設業務編

要求水準書（案）71 設計・建設業務編

要求水準書（案）72 設計・建設業務編

要求水準書（案）73 設計・建設業務編

要求水準書（案）74 設計・建設業務編
要求水準書（案）75 設計・建設業務編
要求水準書（案）76 設計・建設業務編頁
12 第Ⅱ編 第１章 第２節

項目
3

タイトル
(1)

12 第Ⅱ編 第１章 第２節

3(1)

13 第Ⅱ編 第１章 第２節

4(6)

13 第Ⅱ編 第１章 第２節

4(6)

13 第Ⅱ編 第１章 第２節

4

搬出車両

イ

質問内容
以下の車両の最小回転半径・寸法についてご教示願います。
・天蓋付きダンプ車（10ｔ）

溶融スラグを、本組合圏域内で利用する とありますが，全量を組合圏域内で利用するためには，組合にて十分な需要を確保頂く必要がありますの処理生成物毎の取 で，宜しくお願い致します。
扱条件
もしくは当該部分の担保が難しく，民間事業者の創意工夫を求めるものであれば，安定した運営のためにも利用エリアについての制限は緩和頂きた
く宜しくお願い致します。
排水処理設備のプラント排水の処理方式において、「生物処理＋凝集沈殿」と記載されております。一方で、P.16 (2)放流先の種類 ア プラント
排水の項においては、「利用先の必要水質に応じ設備方式
た排水処理を行う」との記載があります。プラン
ト排水の処理方式については、再利用先の必要水
質または下水道放流基準に適合させる前提で、事業者からの提案が可能と考えてよろしいでしょう
か。

イ

(6)

質問回答
本表No.64を参照してください。

ご意見として賜ります。
なお、詳細については入札説明書等で示します。

要求水準書（案）設計・建設業務編、p.116、第Ⅱ
編第2章第11節3プラント排水のとおりとします。

主要設備方式
設備方式

電気設備の項目で高圧（6.6kV）受電とのご指示です。高効率発電（発電効率14%以上）達成の為、発ご理解のとおりです。
電能力が2,000kWを上回ることは可能（電力会社とは協議済み）と考えてよろしいでしょうか。

設備方式

表1.2.5の溶融スラグ処理設備の搬出物貯留方式
は，搬出物の性状及び運営での安全性・利便性を考慮し，事業者の提案とさせていただけないでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

余熱利用計画隣接する山形市公設地方卸売市場内における電動フォークリフト充電設備へのアクセス通路のロー
ドヒーティングについては御組合にて施工されるものであり，本工事では建物外壁近傍に取出口を施工するまでと理解してよろしいでしょうか。また当該ロードヒーティングの施工時期及び必要な熱供給量・供給条件を提示下さい。
また、立谷川工業団地内の事業者には温水供給を行うとありますが，本工事では建物外壁近傍に取出口を施工するまでと理解してよろしいでしょうか。また当該熱供給配管の施工時期及び必要な熱供給量・供給条件を提示下さい。

本表No.11を参照してください。

13 第Ⅱ編 第１章 第２節

5

14 第Ⅱ編 第１章 第２節

7

(1)

ア

溶出基準

既存施設での飛灰原灰の重金属含有量実績をご教示願います。

詳細については入札説明書等で示します。

24 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(1)

エ

設計図書

国土交通省工事共通仕様書（最新版）とあります
が最新版の定義は提案書提出時点との認識でよろしいでしょうか。

建設工事実施時の最新版とします。

24 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(2)

イ

現場管理

副現場代理人の配置も必須なのでしょうか。

ご理解のとおりです。

(ｱ)

7 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）77 設計・建設業務編

要求水準書（案）78 設計・建設業務編

要求水準書（案）79 設計・建設業務編
要求水準書（案）

80 設計・建設業務編
要求水準書（案）81 設計・建設業務編
要求水準書（案）82 設計・建設業務編
要求水準書（案）

83 設計・建設業務編
要求水準書（案）84 設計・建設業務編
要求水準書（案）85 設計・建設業務編
要求水準書（案）86 設計・建設業務編
要求水準書（案）87 設計・建設業務編

要求水準書（案）88 設計・建設業務編

要求水準書（案）89 設計・建設業務編頁
25 第Ⅱ編 第１章 第４節

項目
2

タイトル
(4)

ア

質問内容

工事関係車両の集計対象には、通勤車両や打ち合日報及び月報の提わせ業者車両も含まれるのでしょうか。主要工事
出車両を特定することは可能でしょうか。
受注者が電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者を選任するとありますが，建設工事請負者を設置者として工事計画書等の提出を行うとい主任技術者
う意でしょうか。
また上記によらず当該体制に関しては，御組合にて関東東北産業保安監督部と事前協議済であると理解してよろしいでしょうか。
「実施方針添付資料-5」における設計段階及び建設計変更
設段階のリスク内容の表記と本条項の意図について説明をお願いいたします。

質問回答
通勤車両は含むものとし、打ち合わせ等の作業に直接関係しない車両は除外するものとします。

前段については運営事業者が、みなし設置者として各主任技術者を選任させ、工事計画届け等を行うものとします。
後段についてはご理解のとおりです。

25 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(4)

イ

25 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(2)

エ

26 第Ⅱ編 第1章 第4節

2

(4)

エ

残存工作物

現時点で残存工作物と見込む工作物があるのであれば、ご教示願います。無い場合には、今後発見された場合には、貴組合負担で撤去するものと考えます。

詳細については入札説明書等で示します。

26 第Ⅱ編 第1章 第4節

2

(4)

オ

地中障害物

地中障害物が発見された場合は、建設事業者にて組合殿と協議し適切に除去しますが、費用は貴組合負担と考えます。

詳細については入札説明書等で示します。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

エ

残存工作物

組合様が想定する残存工作物をご教示願います。

本表No.80を参照してください。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

エ

残存工作物

組合殿にて把握されている残存工作物は無いとの理解でよろしいでしょうか。

本表No.80を参照してください。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

オ

地中障害物

組合様が想定する地中障害物をご教示願います。

本表No.81を参照してください。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

ク

工事関係車両出入口をＢ工区仮設進入路とは別に工事用車両の搬入設けることは可能でしょうか。（Ａ工区西側な出経路
ど）不可とします。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

ク

通行時間帯をずらすなどの配慮を行うように指示
工事用車両の搬入がありますが，既存施設の関係車両の通行時間帯
出経路
はおおよそ何時頃でしょうか，教示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

ク

原則として工事用車両の待機は組合の指定する区工事用車両の搬入域で行うとありますが，どのあたりの区域を想定
出経路されているのか教示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

詳細については入札説明書等で示します。

本表No.87を参照してください。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

ク

既存立川清掃工場及び立谷川リサイクルセンター
への搬出入経路と工事関係車両の搬出入経路を明示した図面提示をお願いいたします。
工事車両の搬出入※既存立川清掃工場解体時を含む。
経路
既存立川清掃工場及び立谷川リサイクルセンターを利用する関係者両の稼働時間帯及び通行量等の情報開示をお願いいたします。

26 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

ク

工事車両の搬出入 …待機は組合の指定する区域で行い…とあります
経路が具体的な区域をご教授ください。

8 / 19 ページ

詳細については入札説明書等で示します。

№

資料名
要求水準書（案）90 設計・建設業務編

要求水準書（案）91 設計・建設業務編

要求水準書（案）92 設計・建設業務編
要求水準書（案）93 設計・建設業務編
要求水準書（案）94 設計・建設業務編
要求水準書（案）95 設計・建設業務編

要求水準書（案）96 設計・建設業務編

要求水準書（案）97 設計・建設業務編

要求水準書（案）98 設計・建設業務編

要求水準書（案）99 設計・建設業務編
要求水準書（案）100 設計・建設業務編頁
27 第Ⅱ編 第１章 第４節

項目
2

タイトル
(5)

ケ

(ｺ)

質問回答

仮設工事

原則としてA、B工区内とします。

仮設工事

仮設物を建設可能な敷地内とはＡ，Ｂ，Ｃ工区内を示すものと理解しますが，Ｃ工区内に工事用仮設物（事務所，駐車場，資材置場など）を配置可
能なスペースがありましたら，ご教示ください。

本表No.90を参照してください。

27 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

ケ

27 第Ⅱ編 第１章 第４節

2

(5)

セ

29 第Ⅱ編 第１章 第６節

1

(1)

試運転

試運転は、受電から竣工までの期間が150日以上とご理解のとおりです。
の理解でよろしいでしょうか。

29 第Ⅱ編 第１章 第６節

2

(2)

運転指導

運転指導期間は90日以上とのことですが、SPCの運 ご理解のとおりです。要求水準書（案）設計・建転員は指導期間開始時は100％配置するお考えで設業務編、p29第Ⅱ編第1章第6節1試運転（2）を参しょうか。
照してください。

運転指導「蒸発量一定制御運転」とありますが，制御内容等は各社のノウハウがあるため，安定したプラン
トの自動制御運転を行うとの理解でよろしいでしょうか。

組合が意図する蒸発量一定制御は、タービンバイ
パスを使用せず蒸発量に相応した発電量を安定して得ることにあります。従って、要求水準書（案）のとおりとします。

山形市上野最終処分場の処分料以外の一切を建設事業者の負担とします。

29 第Ⅱ編 第１章 第６節

2

(3)

(ｺ)

質問内容
仮設物の建設場所は敷地内とすること。とありますが敷地内とはＡ･Ｂ･Ｃ工区内との認識でよろしいでしょうか。

現地工事においては「土曜日」や「祝日」は作業
作業日及び作業時 日になっている事例が多いと思われますが、本項間において作業休止日になっている理由をご教示く
ださい。

要求水準書（案）のとおりとします。

30 第Ⅱ編 第１章 第６節

3

飛灰処理物及び溶融不適物の処分に係る業務範囲
は以下の通りと考えてよろしいでしょうか。
［事業者の業務］①運搬車両を購入し組合殿に納入
試運転及び運転指 ②車両への積み込みと計量導に係る費用［組合殿の業務］①最終処分場等への運搬②最終処分場の確保③運搬車両のメンテナンス（燃料費、車検費用
等）

30 第Ⅱ編 第１章 第６節

3

運転指導に必要な費用は建設事業者の負担とのこ
運転指導に係る費とですが、この場合SPCの運転員が配置されること 詳細については入札説明書等で示します。
用に伴う人件費や経費等も含むのでしょうか。

30 第Ⅱ編 第１章 第６節

3

試運転期間中は溶融スラグの有効利用が規定されている運営業務は開始されていないため，発生し試運転に係る費用 た溶融スラグを最終処分することを認許頂くとともに，当該最終処分費用についても組合の負担として下さい。

本表No.96を参照してください。

42 第Ⅱ編 第１章 第12節

7

民間事業者で実施する工事時の事後調査は１期工
生活環境影響調査
事の現地工事期間中に規定の回数を想定すればよ
事後調査の実施、
ろしいでしょうか。実施時期等にご指定があれ
報告ば，ご提示ください。

ご理解のとおりです。実施時期については協議によるものとします。

47 第Ⅱ編 第２章 第１節

8

灯油貯留タンクには漏えい検知設備を設置とありますので，タンクは地下式をご指定との理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）に記載のとおり、地下、地上関係なく漏洩検知設備を設けるものとします。

(5)

地震対策

9 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）101 設計・建設業務編

要求水準書（案）102 設計・建設業務編

要求水準書（案）103 設計・建設業務編

要求水準書（案）104 設計・建設業務編

要求水準書（案）105 設計・建設業務編
要求水準書（案）106 設計・建設業務編
要求水準書（案）107 設計・建設業務編
要求水準書（案）108 設計・建設業務編
要求水準書（案）109 設計・建設業務編

要求水準書（案）110 設計・建設業務編頁
50 第Ⅱ編 第２章 第２節

項目
3

タイトル
(3)

ク

51 第Ⅱ編 第２章 第２節

4

(3)

ウ

ごみ投入扉

53 第Ⅱ編 第２章 第２節

6

(4)

オ

ごみピット

54 第Ⅱ編 第２章 第２節

7

(3)

オ

ごみクレーン

54 第Ⅱ編 第２章 第２節

7

(3)

コ

ごみクレーン

54 第Ⅱ編 第2章 第2節

7(5)

57 第Ⅱ編 第２章 第２節

10

(5)

57 第Ⅱ編 第２章 第２節

11

58 第Ⅱ編 第2章 第2節

58 第Ⅱ編 第２章 第２節

(5)

質問回答
付属品のシャッターは、ごみの受入を行っていな
い時間帯の雪の吹き込み防止のために設けています。

有効部高さが6.0m以上となっておりますが、ダン
ピングボックス用など収集車による直接投入がな
ご理解のとおりです。
いものの開口部高さについては、建設事業者の提案としてよろしいでしょうか。
本特記は受入ごみピットに対するものであり、破砕ごみピットの有効容量算出基準レベルは、仕切
ご理解のとおりです。
壁上面または破砕ごみシュートの低い方と考えてよろしいでしょうか。
稼働率算出用のごみの単位体積重量として0.118t/m3となっております。一方で、山形市立谷川工場での実績（環境省 一般廃棄物処理実態調
査結果 統計表一覧 平成23年度調査結果）は、0.180m3/ｔと本要求水準書の基準ごみ程度です。
単位体積重量の設定は、ごみクレーンバケット容 要求水準書(案）のとおりとします。
量に大きな影響を及ぼし、小さく設定しすぎると
ごみホッパ寸法の増大、ひいては建屋寸法のアッ
プにつながります。実績を鑑み、稼働率算出用として0.184t/m3（基準ごみ）を用いることを提案しますのでご検討下さい。
稼働率として、33％以下（手動）は破砕ごみを破稼働率として、33％以下（手動）とありますが、 砕ごみ投入ホッパに供給に適用するものとしま
この稼働率は、ホッパへのごみの投入のみに適用 す。ただし、ごみ投入ホッパへの供給、積替え、されるものと考えてよろしいでしょうか。
撹拌の各作業が適切に行うことができることを考慮し稼働率の選定をお願いします。

ごみクレーン特記 バケットの予備機は共通予備で1基設けることと考
ご理解のとおりです。
事項
えてよろしいでしょうか。

ウ

12

12

質問内容

付属品としてシャッターの記載がありますが，ププラットホーム出 ラットホーム出入口扉自身の型式についてシャッ
入口扉
ターをご指定であり，付属品への記載は誤記との理解でよろしいでしょうか。

ウ

脱臭装置

１炉休止時（１炉運転時）については、受入・破砕両ピット内を負圧に保てない場合に、脱臭装置を運転するものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

粗物切断機

可燃性粗大ごみの搬入量をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

薬液噴霧装置使用する薬液のうち、防虫剤の有無は事業者の提案することでよろしいでしょうか。（(4)の付属品 要求水準書（案）のとおり、防虫剤用に設備を設
では、防臭タンクは指定されていますが、防虫タ けて下さい。ご指摘のとおり、(4)の付属品記載
ンクは記載が無いため、事業者提案と考えまは、防虫剤タンクが漏れていました。
す。）

薬液噴霧装置プラットホームの状況が見えない箇所から本装置を遠隔操作することは，一般搬入者などへの薬液
噴霧トラブルが想定されますので，本装置の遠隔操作は，プラットホーム監視室又はごみクレーン
操作室で行えるように設けるものとしてよろしいでしょうか。

10 / 19 ページ

要求水準書（案）のとおりとします。

№

資料名要求水準書（案）111 設計・建設業務編
要求水準書（案）112 設計・建設業務編
要求水準書（案）113 設計・建設業務編

要求水準書（案）114 設計・建設業務編

要求水準書（案）115 設計・建設業務編

要求水準書（案）116 設計・建設業務編

要求水準書（案）117 設計・建設業務編
要求水準書（案）118 設計・建設業務編

要求水準書（案）119 設計・建設業務編

要求水準書（案）120 設計・建設業務編
要求水準書（案）121 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

質問内容

72 第Ⅱ編 第２章 第３節

21

(5)

ウ

酸素発生装置排気口は屋上に設けること。また，その排気ダク
トは建物内に納めること。とありますが，人目に付く場所への排気を行わなければよろしいでしょうか。

73 第Ⅱ編 第２章 第４節

1

(3)

ウ

廃熱ボイラ

蒸気条件（過熱器出口）は、発電効率と維持管理費のバランスを考慮の上、事業者から提案することは可能でしょうか。

73 第Ⅱ編 第2章 第4節

1

(3)

ク

77 第Ⅱ編 第２章 第４節

6

(2)

オ

(ｱ)

77 第Ⅱ編 第２章 第４節

6

(2)

オ

(ｲ)

要求水準書（案）のとおりとします。

要求水準書（案）のとおりとします。

過熱器の材質はSUS310または同等品となっていま
すが、温度条件により適切な材料を選定すること
ボイラ・材質ご理解のとおりです。
で、低温部はSTB材等も同等品と考えることでよろしいでしょうか。
立谷川工業団地内への外部温水供給用とあります
水冷式蒸気復水器 が，温水供給はロードヒーティングとそれ以外のご理解のとおりです。
（ロードヒーティ 用途と2種あるのでしょうか。
詳細については、入札説明書等で示します。
ング設備用）
いずれにせよ供給条件・取合点・必要供給量を教示下さい。
（3）項に外部温水供給用の水冷式復水器が別途あ
水冷式蒸気復水器 るため、「及び立谷川工業団地内への外部温水供（ロードヒーティ 給用」の部分は削除し、本項はロードヒーティン ご理解のとおりです。
ング設備用）
グ用設備に係る記載と考えてよろしいでしょうか。
隣接する山形市公設地方卸売市場内のロードヒー
ティング設備（600m2 程度）とは，B工区に設置す
水冷式蒸気復水器 る電動フォーク用急速充電設備向のロードヒー
ご理解のとおりです。
（ロードヒーティ ティングと同一のものでしょうか。
詳細については、入札説明書等で示します。
ング設備用）
いずれにせよ事業者が提案するもの以外の上記
ロードヒーティング設備への供給条件・取合点・
必要供給量を教示下さい。

77 第Ⅱ編 第２章 第４節

6

(2)

オ

79 第Ⅱ編 第２章 第４節

9

(3)

ウ

81 第Ⅱ編 第２章 第４節

13

(2)

ボイラ給水ポンプは実績より安定性も立証されてボイラ給水ポンプいますので，各炉1基，共通予備1基の計3基として 要求水準書（案）のとおりとします。
数量も宜しいでしょうか。
脱気器をバイパスし，復水タンクから直接ボイラへ給水できる配管ラインを考慮することとありま
すが，水質の問題から当該ラインの接続は維持管
ボイラ給水ポンプ
理面から好ましくないと考えますので，別途ボイ
ラ水張時のラインを考慮することで当該ラインは設置しなくてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

サンプリングクー 給水用はサンプリング箇所が共通部分の場合、１ラー
基/２炉としてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

81 第Ⅱ編 第２章 第４節

13

(5)

82 第Ⅱ編 第２章 第４節

12

(2)

82 第Ⅱ編 第２章 第４節

14

(2)

エ

イ

(ｵ)

質問回答

純水装置の処理水水質は，廃熱ボイラ仕様とJIS等
純水装置 処理水を考慮し，事業者にて提案させていただいても宜 要求水準書（案）のとおりとします。
水質
しいでしょうか。

弊社標準フローより，給水用を各炉共通系統に設サンプリングクー
置する場合，数量は各炉共通で1組としても宜しい ご理解のとおりです。
ラー 数量
でしょうか。

11 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）122 設計・建設業務編
要求水準書（案）123 設計・建設業務編

要求水準書（案）124 設計・建設業務編

要求水準書（案）125 設計・建設業務編

要求水準書（案）126 設計・建設業務編

要求水準書（案）127 設計・建設業務編

要求水準書（案）128 設計・建設業務編

要求水準書（案）129 設計・建設業務編
要求水準書（案）130 設計・建設業務編
要求水準書（案）131 設計・建設業務編
要求水準書（案）132 設計・建設業務編
要求水準書（案）133 設計・建設業務編頁
82 第Ⅱ編 第２章 第４節

項目
14

タイトル

質問内容
蒸気復水系は水質を管理しており腐食性が低いことから，運営実績等での立証を含め材質について
事業者提案とさせて頂けないでしょうか。

(3)

ブロータンク

使用薬剤として、消石灰とのご指定ですが、採用実績があり、かつ要求水準を満足するという条件
HCl、SOx除去設備
で、消石灰以外のものを提案してよろしいでしょうか。

87 第Ⅱ編 第２章 第５節

2(3)

87 第Ⅱ編 第２章 第５節

3

(1)

オ

ク

①

質問回答
要求水準書（案）のとおりとします。

ご意見として賜ります。

NOx除去設備

形式として［触媒脱硝方式］となっております
が、他の方式との組み合わせを提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

蒸気タービン

逆送電量は2000kW未満となっていますが、発電機
容量は2000kW以上として、送電量が2000kW未満であれば、問題ないことを東北電力と協議済みと考えてよろしいでしょうか。未協議の場合、貴組合
にて事前協議することを要望します。

ご理解のとおりです。

90 第Ⅱ編 第2章 第6節

1(2)

96 第Ⅱ編 第２章 第６節

4(5)

山形市公設地方卸売市場内ロードヒーティング設
卸売市場への熱供 備熱供給設備の工事範囲は、Ａ工区内におけるＢ
給設備
工区区域境界までの配管工事（バルブ、ハンドホール含む）と理解します。

ご理解のとおりです。

96 第Ⅱ編 第２章 第６節

5(5)

立谷川工業団地内外部温水供給設備の工事範囲
立谷川工業団地へ
は、Ａ工区内におけるＣ工区区域境界までの配管の外部温水供給設
工事（バルブ、ハンドホール含む）と理解しま
備す。

ご理解のとおりです。

詳細については入札説明書等で示します。

96 第Ⅱ編 第２章 第６節

5

本設備は、本施設から「循環温水」を送り、立谷川工業団地内で循環温水と「供給温水」の熱交換
立谷川工業団地内を行い、40℃にて使用するものと想定します。温外部温水供給設備
水供給設備の設計のため必要ですので、立谷川工
業団地側の熱利用システムをご教示ください。

96 第Ⅱ編 第２章 第６節

5

循環式にて温水供給ということですが、工業団地
立谷川工業団地内
から本施設へ戻る循環水の戻り温度（取合い点）
外部温水供給設備をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

96 第Ⅱ編 第２章 第６節

5

立谷川工業団地内 供給温水温度40℃以上ということですが、取合い
外部温水供給設備 点で必要な循環水温度をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

96 第Ⅱ編 第２章 第６節

5

ご提示の供給温水流量に変動がありますが、熱利
立谷川工業団地内
用量算出のため、供給温水の熱交換前の温度、も外部温水供給設備
しくは熱利用量の変動幅をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

96 第Ⅱ編 第２章 第6節

5

立谷川工業団地内 立谷川工業団地に供給する温水の供給熱量をご教
外部温水供給設備 示下さい。

詳細については入札説明書等で示します。

96 第Ⅱ編 第2章 第6節

5

型式が循環式となっていますが、工業団地からの立谷川工業団地内 返水温度は何度程度かご教示願います。また使用
詳細については入札説明書等で示します。
外部温水供給設備 水量は最大2100L/ｈ、総量として6日間で62m3供給できる装置とすればよろしいでしょうか。

12 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）134 設計・建設業務編
要求水準書（案）135 設計・建設業務編

要求水準書（案）136 設計・建設業務編

要求水準書（案）137 設計・建設業務編

要求水準書（案）138 設計・建設業務編
要求水準書（案）139 設計・建設業務編

要求水準書（案）140 設計・建設業務編

要求水準書（案）141 設計・建設業務編

要求水準書（案）142 設計・建設業務編

要求水準書（案）143 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

質問内容

質問回答

105 第Ⅱ編 第２章 第８節

4

スラグヤード処理棟内のスラグ貯留形式は、貯留容量を確保した上で、運用性を考慮してヤード方式以外の方式についても提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

108 第Ⅱ編 第２章 第９節

3

飛灰処理装置

本装置の機器構成については、要求水準を満足することを前提として事業者の提案とさせてください。

要求水準書（案）のとおりとします。

4

有効容量は10t車１台分ということですが、p.12
表1.2.4に示される飛灰処理物の搬出車両には10t
飛灰処理物バンカ ダンプ車及び4tダンプ車とのご提示です。4tダン
プ車での搬出を考慮して、適正な容量を提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

109 第Ⅱ編 第２章 第９節(3)

プラント揚水の地下水利用について、地下水の状
況は要求水準書添付資料-4により判断します。地
下水枯渇、水質悪化時のリスク分担は実施方針添
付資料-5リスク分担(16)より、組合殿所掌と考えてよろしいでしょうか。

111 第Ⅱ編 第２章 第10節

1

給水設備

115 第Ⅱ編 第２章 第11節

1

炉内噴霧による蒸発酸化処理を行う上で，実績でごみピット排水処 も安定運営が立証された各社システムに適合した
理設備
最適なフローでの提案を行ってもよろしいでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

116 第Ⅱ編 第２章 第11節

3

排水量が少ない際にも安定処理を継続するため
プラント排水処理に，有機系・無機系一体処理フローでの提案も可設備能と考えてよろしいでしょうか。

本表No.70を参照してください。

133 第Ⅱ編 第２章 第12節

14

「ケーブルの要所には、表示シートを取り付け、ケーブルラック上 回路の種別、行先などを表示する。」とありますの配線について が、ケーブルの両端に上記の情報を表示するものと理解してよろしいでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

136 第Ⅱ編 第２章 第13節

3

ウ

(2)

(ｵ)

③

詳細については入札説明書等で示します。

大気質測定装置「任意の警報値設定が可能なものとし、・・」とありますが、警報設定は分析計側ではなく信号取り込み先のDCS側で実施することで，任意の設定変 ご理解のとおりです。
更が容易に可能な方法を採用してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

本表No.142を参照してください。

137 第Ⅱ編 第２章 第13節

3

(3)

ITV装置

「ごみ計量室近傍に設置するカメラのうち、１台は受付を確認できる位置に設置し、音声機能および録画機能付きとする。」とありますが、受付を監視するカメラは受付監視専用とするのでしょうか。また、「音声機能」は「録音機能」と解釈しておりますが、遠隔の監視場所（中央制御室）にて監視対象箇所の音声を確認する機能（音声モニタ機能）は必要でしょうか。（すなわち、映像と音声を遠隔の監視場所で同時モニタする機能は必要でしょうか。）

137 第Ⅱ編 第２章 第13節

3

(3)

ITV装置

上記同様、録画（または録音）した画像（または音声）を中央制御室等の遠隔の場所で確認する必要はあるでしょうか。

13 / 19 ページ

№

資料名

要求水準書（案）144 設計・建設業務編

要求水準書（案）145 設計・建設業務編
要求水準書（案）146 設計・建設業務編
要求水準書（案）147 設計・建設業務編
要求水準書（案）148 設計・建設業務編
要求水準書（案）149 設計・建設業務編
要求水準書（案）150 設計・建設業務編
要求水準書（案）151 設計・建設業務編
要求水準書（案）152 設計・建設業務編

要求水準書（案）153 設計・建設業務編

要求水準書（案）154 設計・建設業務編
要求水準書（案）155 設計・建設業務編
要求水準書（案）156 設計・建設業務編
要求水準書（案）157 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

(1)

データロガ

洗車装置

用水使用量、必要熱量等の算出に必要なため、洗車台数をご提示ください。

6

143 第Ⅱ編 第２章 第14節

4

143 第Ⅱ編 第２章 第14節

6

145 第Ⅱ編 第２章 第14節

13

小動物焼却炉対象となる小動物は、飼い犬、飼い猫の死骸と考えてよろしいでしょうか。

本表No.58を参照してください。

145 第Ⅱ編 第２章 第14節

13

小動物焼却炉

小動物の受け渡し場所、方法をご提示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

145 第Ⅱ編 第２章 第14節

13

小動物焼却炉焼却後の遺骨の返却は不要と考えてよろしいですか。

要望に応じて遺骨は返却します。詳細については
入札説明書等で示します。

145 第Ⅱ編 第２章 第14節

13

(4)

ア

小動物焼却炉

保冷庫の大きさ検討のため、小動物の大きさをご教示願います。

詳細については入札説明書等で示します。

146 第Ⅱ編 第２章 第14節

13

(4)

ウ

小動物焼却炉

ガス化溶融炉の安定制御及び全休炉時の対応等を考慮し，小動物焼却炉から発生する排ガスは，専用のバグフィルタを設置しての単独排気も認めて頂けないでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

146 第Ⅱ編 第２章 第14節

14

148 第Ⅱ編 第３章 第１節

1

(1)

工事範囲

148 第Ⅱ編 第３章 第１節

2(1)

地盤の液状化

149 第Ⅱ編 第３章 第１節

2

(2)

風向・風速

当該予定地の年間の風速・風向データについてご提示願います。

生活環境影響調査書を確認してください。

149 第Ⅱ編 第３章 第１節

2

(2)

寒冷地対策

事業実施区域における冬季の風向，風速データがありましたら，ご教示ください。

本表No.155を参照してください。

149 第Ⅱ編 第３章 第１節

3

(1)

地盤高さ

Ａ工区の地盤高さを「約129m」としていますが、P7では現状のＡ工区の地盤高さは「約125m」の記載があります。造成計画は約4mの盛土を行うものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

ア

(ｱ)

質問回答

140 第Ⅱ編 第２章 第13節

(5)

エ

質問内容

「常用CPUのダウン時もスレーブが早期に立上り、データを引き継げるシステムとする。」とありま
すが、トラブル発生後にスレーブを立ち上げるとご理解のとおりです。
データ欠落の原因ともなりますので、スレーブ側も常時稼働させておき、トラブル発生時に切換を行うシステムとしてもよろしいでしょうか。

公害監視用データ 公害監視用データ表示盤の設置場所は事業実施区
表示盤
域内と考えてよろしいでしょうか。

説明用備品類ウ

詳細については入札説明書等で示します。
ご理解のとおりです。本件施設と複合施設の両施設での運用に配慮した設置とします。

「第４章 第２節 ８．見学施設計画」とありますが「第３章 第２節…」と読み替えてよろしい ご指摘のとおりです。
でしょうか。
タ 地中障害物（工事上、障害となるもの）とありますが、既に把握している地中障害物がありましたら資料をご提示願います。
実
施方針添付資料-5リスク分担 用地リスクにあると本表No.81を参照してください。
おり、資料を提示いただける地中障害物（工事上、障害となるもの）の撤去は民間事業者の所掌、予見できない地中障害物は組合の所掌と理解してよろしいでしょうか。
地盤の液状化判定試験結果についてご提示願いま
詳細については入札説明書等で示します。
す。

14 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）158 設計・建設業務編
要求水準書（案）159 設計・建設業務編
要求水準書（案）160 設計・建設業務編
要求水準書（案）161 設計・建設業務編
要求水準書（案）162 設計・建設業務編
要求水準書（案）163 設計・建設業務編

要求水準書（案）164 設計・建設業務編
要求水準書（案）165 設計・建設業務編
要求水準書（案）166 設計・建設業務編

要求水準書（案）167 設計・建設業務編

要求水準書（案）168 設計・建設業務編

要求水準書（案）169 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

質問内容

質問回答

149 第Ⅱ編 第３章 第１節

3

(1)

エ

(ｱ)

配置計画

処理棟周りの構内道路は、時計回りの一方通行方式との記載がありますが、安全を確保することを条件に対面通行方式を提案することは可能でしょうか。

150 第Ⅱ編 第３章 第１節

3

(1)

エ

(ｲ)

仮設進入路の幅員「幅員4m以上」とは、搬入・搬出路それぞれに4m以上ということでしょうか。

151 第Ⅱ編 第３章 第１節

3

(1)

カ

(ｳ)

仮設駐車場

「組合職員用、来客者用：10台、車いす用：1台」と記載されていますが、170頁の記載事項と矛盾し 170頁を正としてください。車いす用の1台は、組ています。どちらを正と考えたらよいでしょう
合職員用、来客者用の10台の内数です。
か。

154 第Ⅱ編 第３章 第２節

2

(4)

ｶ

建具

想定している野鳥が衝突する恐れの有る場所を ご
場所の特定はしておりません。
教示ください｡

155 第Ⅱ編 第３章 第２節

5

(1)

ア

処理棟計画

限られた敷地を立体的に利用した、ランプウェイ
方式（プラットホーム２階以上）を採用することは可能でしょうか。

要求水準書（案）のとおりです。

158 第Ⅱ編 第３章 第２節

6

(1)

諸室計画

エントランスホールにおいて室内は下足で使用する…とありますがその他室においての上下足は提案によるものとする理解でよろしいでしょうか。

屋内は下足利用を想定しております。

161 第Ⅱ編 第３章 第２節

6

(1)

ケ

研修室

用途として「各種環境、リサイクル等に関する講
習会の開催として利用」とされていますが、この講習会は貴組合にて実施されるものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

162 第Ⅱ編 第３章 第２節

6

(1)

コ

啓発・環境学習ス 情報提供・展示を行うべき、啓発・環境学習の範
ペース囲・分野等をご提示ください。

事業者の提案によります。

162 第Ⅱ編 第３章 第２節

6

(1)

オ
サ

貴組合職員関係諸室を合理的に集約配置できた場
食堂・台所・湯沸合、「オ 食堂・台所・湯沸しスペース」と「サしスペース
組合職員給湯室」を共用してもよろしいでしょう
組合職員給湯室か。

別々の利用用途と考えておりますので、それぞれ整備してください。

ソ

本件施設と立谷川リサイクルセンター、上野最終処分場を高速通信網で連絡とのご要求ですが，立谷川リサイクルセンター、上野最終処分場側の通見学者施設につい 信網整備については事業範囲外との理解でよろしての配慮事項いでしょうか。
また高速通信網での相互通信とは，一般の光通信回線経由での通信との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

165 第Ⅱ編 第３章 第２節

8(1)

要求水準書（案）のとおりです。

ご理解のとおりです。

169 第Ⅱ編 第３章 第２節

9

(4)

イ

躯体構造

「ごみクレーン支持架構レベルまでは、RC又は、SRC造とすること。」とありますが、構造耐力を満たすならばホッパーステージ床レベル及びごみ容 要求水準書（案）のとおりとします。
量を満足する高さまでRC、SRC造とし、それ以上はS造としてもよろしいでしょうか。

170 第Ⅱ編 第３章 第３節

2

(2)

ア

仮設駐車場

「一般乗用車10台（組合用、来客者用、身障者用1台含む）」と記載されていますが、151頁の記載事
本表No.160を参照してください。
項と矛盾しています。どちらを正と考えたらよいでしょうか。

15 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）170 設計・建設業務編
要求水準書（案）171 設計・建設業務編
要求水準書（案）172 設計・建設業務編

頁

項目

タイトル

7

給湯設備

178 第Ⅲ編 第２章 第２節

1

電気自動車急速充 本設備を利用する対象と、必要台数をご提示くだ
電設備
さい。

3

地盤高さ

Ｃ工区の地盤高さを「約129m」としていますが、P7では現状のＣ工区の地盤高さは「約127m」の記載があります。造成計画は約2mの盛土を行うものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

電波障害

電波障害の調査、対策工事は不要と考えてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

180 第Ⅲ編 第３章 第１節(1)

要求水準書（案）175 要求水準書添付資料-1

176 要求水準書添付資料-2

177 要求水準書添付資料-2

既存擁壁

178 要求水準書添付資料-4要求水準書（案）180 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）181 運営・維持管理業務編

ご理解のとおりです。
利用する対象は未定です。なお、必要台数は1台です。

事業実施区域関連資料(事業実施区域図）のＣＡＤ
詳細については入札説明書等で示します。
データをご提示ください。
平面図中に植栽の記載がありますが、事業敷地内
事業敷地内の植栽 に残存する植栽の樹種、本数、幹周、高さ等につ A、B工区内に残存する植栽はありません。
いてご教示願います。
縦横断面図より、敷地周囲に擁壁がありますが、当該擁壁の構造寸法等をご教示願います。
既存擁壁
また、A工区・C工区境界付近に擁壁があります
詳細については入札説明書等で示します。
が、当該擁壁は存置するものと理解してよろしいでしょうか。

174 要求水準書添付資料-1

要求水準書（案）質問回答

174 第Ⅱ編 第３章 第４節

173 設計・建設業務編

179 運営・維持管理業務編

質問内容
給湯は余熱利用とありますが、可燃ごみ処理施設で発電した電力を用いた電気式給湯器も余熱利用とみなしてよろしいでしょうか。

2

第Ⅱ編 第１章 第１節

10 第１章 第３節

10

第1章 第3節

3

13

14

(1)

敷地造成にあたり、東側の擁壁の取り壊しが必要となった場合、周辺道路に影響があります。既存
東側の擁壁は存置するものと理解してよろしいでしょうか。

本表No.176を参照してください。

Ａ工区内に貯水槽棟ほかの表記がありますが，本件施設契約時点では残存建築物は無いものと考えてよろしいでしょうか。

本表No.3を参照してください。

もやせるごみの中に火災残材とありますが，完全消火済，不適物分別済であり，かつ受入規定サイ
ズ以内のものであると理解してよろしいでしょうか。
また一度に大量発生した場合には，ピット状況等
処理対象物を勘案し，搬入量の調整を実施頂くとともに，当該ごみは通常と同様の処理が行えない可能性が高いため，薬剤や追加機材，人件費の追加費用等処
理委託費に関して協議できるものと理解してよろしいでしょうか。
計画外の災害廃棄物の処理にあたっては、通常ごみを処理した場合の方法（事前に取り決めた変動
災害発生時の協力
費での精算）とは別途の方法で費用を精算頂ける
様にお願い致します。
立谷川清掃工場解 運営事業者は、今後組合が予定している立谷川清体工事及びマテリ 掃工場解体工事、マテリアルリサイクル推進施設
アルリサイクル推 等整備工事の実施に際し、協力を行うこと。とあ進施設等整備工事 りますが、具体的な内容を想定してましたらご教等への協力
示願います。

16 / 19 ページ

前段については本表No.31を参照してください。
後段については入札説明書等で示します。

詳細については入札説明書等で示します。

現時点で具体的な内容は想定していません。

№

資料名

要求水準書（案）頁

項目

182 運営・維持管理業務編

12

要求水準書（案）183 運営・維持管理業務編

15 第３章 第１節

要求水準書（案）184 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）185 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）186 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）187 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）188 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）189 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）190 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）191 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）192 運営・維持管理業務編

第1章 第4節

15 第３章 第１節

15

第3章 第2節

15

第3章 第2節

16

第3章 第3節

5

タイトル

(5)

質問内容

4

証紙の販売とありますが、既存施設での計量業務
ごみ処理手数料の 作業の詳細及び本維持管理業務において変更する
徴収など
予定があれば，その変更予定部分についてご教示
願います。

5

本件施設及び複合施設の受付時間は、運営開始前までに決定するとありますが、エネルギー回収施設の受付時間より長くなることによって、従事者の残業或いは増員が必要となった場合の追加費用
は、貴組合にてご負担頂けると理解します。

受付

4

5
(3)

質問回答

事業期間終了時に、補修計画をそれまでの補修実績と比較し、乖離がある場合は検証を行い、計画の再策定後、その結果を組合へ報告すること。と本業務期間終了時ありますが、運営期間中に作成した事業期間終了 ご理解のとおりです。
の引渡し条件後の１０ヵ年分の補修計画を最終年度に見直しし、必要に応じて再策定すると解釈して宜しいでしょうか。

証紙の販売とありますが、販売に当たり事業者側
ごみ手数料の徴収にて必要な手続きや資格等がありましたらご教示など願います。
エネルギー回収施設において、祝日の受付時間
受付は、平日と同様午前9時から午後4時までと理解してよろしいでしょうか。
展開検査を実施する事と記載がありますが、どの搬入管理程度をお考えでしょうか？

詳細については入札説明書等で示します。

要求水準書（案）のとおりとします。また、要求水準書（案）運営・維持管理業務編P15 5 受付の「本件施設又は複合施設の受付時間については、
運営期間の開始迄に決定する。」の文章を削除します。
詳細については入札説明書等で示します。

ご理解のとおりです。
詳細については入札説明書等で示します。

搬入管理

一般住民が直接搬入される処理対象物の荷下ろしは、一般住民が行うことが原則との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 第３章 第３節 （3）

搬入管理

一般持込車のダンピングボックスでの検査以外の展開検査（パッカー車等の中身の検査）に関して
は，ごみ性状に関するリスク負担者であり収集業
務の契約者である組合殿が行い，運営事業者が協力することとして下さい。

要求水準書（案）のとおりとします。

16 第３章 第３節 （5）搬入管理

残った処理不適物は、一時的に施設内にストック
し、最終的に組合殿にお引取り頂くと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

ご理解のとおりです。

要求水準書（案）のとおりとします。

16 第３章 第３節 （1）16

第3章 第3節(6)

搬入管理

処理不適物等が残った場合の対応については、組合と協議し決定すること、ありますが基本的には一般廃棄物であるために運営事業者での直接の処理は困難であると考えられます。組合殿と協議し、指定場所への移動ということで宜しいでしょうか。

17

第3章 第9節(1)

副生成物処理等

電気や鉄、アルミの売却益は貴組合に帰属しています。スラグについても公共事業における使用が主となると考えられるため、貴組合所掌としていただけないでしょうか？

17 / 19 ページ

№

資料名
要求水準書（案）頁

項目

193 運営・維持管理業務編

17

要求水準書（案）194 運営・維持管理業務編

17 第３章 第９節

要求水準書（案）195 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）196 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）197 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）198 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）199 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）200 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）201 運営・維持管理業務編

タイトル

質問内容
自らの責任で溶融スラグの有効利用を図り、売却を行う。売却代金は、運営事業者に帰属する。とありますが、放射性セシウム濃度が起因で溶融ス
ラグの有効利用ができないことが明確な場合は、貴組合殿にて、処分していただけるとの解釈で宜しいでしょうか。

質問回答

1

溶融スラグ

(1)

金属類の品質確保・全事業期間を通した確実な有副生成物の処理等 効利用を担保する為に、売却先の確保および売却（鉄・アルミ） 収入は溶融スラグと同様、事業者所掌とされる事をご検討お願い致します。

要求水準書（案）のとおりとします。

3

運営事業者が、最終処分場等への運搬をすると飛灰処理物及び溶 なっていますが、事業者が一般廃棄物の運搬許可
融不適物を持っていない場合は、再委託となります。その場合、再委託の許可は頂けるのでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

3

飛灰処理物及び溶融不適物の発生量は、最終処分場の残余年数に大きく影響して参ります。事業者
飛灰処理物及び溶の創意工夫を最大限引き出す為にも、処理フロー
融不適物の工夫及び発生量の多寡を技術提案評価の対象とされる事をご提案いたします。

ご意見として賜ります。

3

飛灰処理物及び溶融不適物の処分に係る業務範囲
は以下の通りと考えてよろしいでしょうか。
［事業者の業務］①運搬車両を購入し組合殿に納入
飛灰処理物及び溶 ②車両への積み込みと計量
融不適物［組合殿の業務］①最終処分場等への運搬②最終処分場の確保③運搬車両のメンテナンス（燃料費、車検費用
等）

本表No.96を参照してください。

19 第４章 第１節

本件施設の維持管 維持管理業務の範囲は、本件施設及び複合施設ま理業務で含まれる理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 第４章 第３節

マテリアルリサイクル施設等に関し、建設・土木の施工不良に起因する不具合について、修繕工事の取扱いについてご教示願います。
運営事業者で修繕工事を行った場合、費用負担の取扱いについてご教示願います。

17

第3章 第9節

2

第3章 第9節

17 第３章 第９節

17 第３章 第９節

24 第５章 第２節

24 第５章 第２節

修繕工事

組合殿の合意の上、測定項目及び測定頻度が変更された場合、また法令改正等により測定項目の変測定管理マニュア
更の必要で測定管理費用が当初計画から増加分
ル
は、組合殿にて負担いただけるとの理解でよろしいでしょうか。
測定管理マニュア
表中に記載の「焼却残渣」とは、流動床式ガス化
ル
溶融炉の場合、何を指すのでしょうか。
表5-1

18 / 19 ページ

詳細については入札説明書等で示します。

詳細については入札説明書等で示します。

詳細については入札説明書等で示します。

溶融不適物を指します。

№

資料名
要求水準書（案）202 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）203 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）204 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）205 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）206 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）207 運営・維持管理業務編
要求水準書（案）208 運営・維持管理業務編

要求水準書（案）209 運営・維持管理業務編

頁
25

項目

タイトル

第5章 第2節 表5-1

26 第５章 第３節

1

(1)

質問内容

質問回答

作業環境基準でダイオキシン類測定とありますが、初回以降については、運転状況や作業環境が業務期間中の測定大幅に変更とならない限りは、初回測定で得られ項目たＤ値を使用し、粉じん測定での評価として宜しいでしょうか。

要求水準書（案）のとおりとします。

停止基準を超過した場合に停止しなければならな
要監視基準と停止
いのは、本件施設のうち、停止基準を超過した系
基準
列のみと理解してよろしいでしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

ご参考までに、既存施設での年間の植栽管理スケ
ジュールについてご教示願います。
表7-1にて見学者受入人数の実績をお示しいただいておりますが、月別の来場者数、団体数についてもご提示ください。
議会や行政視察等も想定されますが、受付及び説明対応は御組合で対応される場合もあると考えてよろしいでしょうか。

植栽管理スケジュールについては事業者の提案とします。

29 第７章 第２節

植栽管理

29 第７章 第４節

見学者対応

29 第７章 第４節 （1）

見学者対応

29 第７章 第５節 （3）周辺住民対応33

第8章 第12節(2)

事後調査実施後も定期的にばい煙などを測定、監視し周辺環境への影響を軽減する対策を講じるこ
生活環境影響調査ととありますが、このばい煙測定は、第5章第2節 ご理解のとおりです。
の事後調査
表5-1のばい煙測定と兼用して実施してもよろしいでしょうか。

33

第8章 第12節(3)

報告書の提出頻度・時期等について組合の協議の
生活環境影響調査上決定することとありますが、提出頻度・時期のの事後調査
目安についてご教示願います。

周辺農地への光害について具体的条件があればご教示ください。

詳細については入札説明書等で示します。

ご理解のとおりです。
ご指摘の条件はありません。

要求水準書（案）のとおりとします。

210 その他

土質試験報告書

ボーリング調査が実施されていますが、土質試験
報告書をご提示願います。

本表No.154を参照してください。

211 その他

ＣＡＤデータ

当該予定地のＣＡＤデータについてご提供いただ
けますのでしょうか。

詳細については入札説明書等で示します。

19 / 19 ページ