仕様書

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー ６桁表示／赤色バックライト付き

ＶＳＣ－６－ＡＣ－□□

雷サージカウンタ
■ 形式

Ｖ３

■ 定格

ＶＳＣ－６－ＡＣ－□□

検 出 電 流 ： １０Ａ，２０Ａ，５０Ａ，１００Ａの内２レンジ＜指定例＞２０Ａ／５０Ａ（指定なしの場合１０Ａ／５０Ａ）
交流供給電源：ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ
許容変動範囲 ９０～１１０％ 消費電力 約７ＶＡ
使用温度範囲：－１０～＋５５℃ 但し氷結しないこと
使用湿度範囲：３５～８５％ＲＨ 但し結露しないこと
取付 ：直付またはＤＩＮレール取り付け
寸法 ：Ｗ５０×Ｈ８０×Ｄ１２６ｍｍ ソケット含む■ 主な機能と特長
重量 ：約３００ｇ
・アース線をサージセンサに通す（クランプ式）だけで５セムス ねじ締め端子（ソケット）
外部接続方法：Ｍ３．
誘導雷サージの回数を計数（６桁）します。
表 示 方 式 ：７セグメント・電源がＯＦＦになっても動作回数を保持します。
ネガタイプＬＣＤ（赤色バックライト付き）５ｍｍ）） ６桁（文字高さ８．
桁数（文字高さ：電源を再投入にて停電前の数値を表示します。
：約１秒
動作間隔・文字高さ８．
５ｍｍで大きく見やすい
ケース外装 ：黒色ＡＢＳ樹脂
・手動リセットで操作が簡単
絶 縁 抵 抗 ：入力―電源間 １００ＭΩ以上／ＤＣ５００Ｖ
・テストスイッチ付き（前面）で安心設計
耐 電 圧 ：入力―電源間―大地間 ＡＣ２０００Ｖ１分間
・小型で盤内に直付け、又はＤＩＮレールに取り付けが簡単です。 接 点 出 力 ：無電圧ａ接点
・プラグイン構造に付きメンテナンスが簡単です。
２Ａ ＤＣ３０Ｖ ０．５Ａ ＡＣ１２５Ｖ
・検出電流の変更が簡単（裏面スイッチで切替）
出力ＯＮ時間：設定範囲５０ｍｓ～５００ｍｓ＊１０Ａから１００Ａレンジは８／２０μｓで設定しています。
（出荷時２５０ｍｓ±２％）
１０：穴径φ１０ｍｍ
１６：穴径φ１６ｍｍ
２４：穴径φ２４ｍｍ
出力リレーａ接点
電源ＡＣ１００－２４０Ｖ■ 端子接続図■ 付属品
クランプ式サージセンサ（端子付き）
本体取り付け用ソケット（８ＰＦＡ）

１個１個

被保護機器またはＧ 避雷器の接地端子■ サージセンサ外形寸法図

雷サージ

（

穴径φ１０ ２６Ｗ×３８Ｈ×２３ｔ 脱着回数は
穴径φ１６ ２９Ｗ×４５Ｈ×３１ｔ 概略１００回程度
穴径φ２４ ３４Ｗ×６４Ｈ×４５ｔ）

避雷針のアースには使用はしないでください。

穴径φ２４φ５用ギボシ接続子スリーブ付きＷ
適用電線範囲
ｍｍ２０．
３－０．
７５
ＡＷＧ＃ ２２－１８
被覆外形 １．
７－２．
９（）Ｋ３Ｌ４サージセンサ

Ｅ：接地端子（Ｄ種接地）（）

ケーブル寸法：ＡＷＧ２２
ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）Ｈ

本体

本体固定用フック７．８ソケット

ＲＳＴ

ＴＥＳＴ（ＰＵＳＨ）

ＤＩＮレール

６５４３７８１２（ＥＮ５００２）

テストスイッチ

８６８０

本体部
ソケット部

７ Ｕ ＋供給電源
８ Ｖ －穴径φ１０と穴径φ１６用は専用コネクタ付属■ 外形寸法図 （単位：ｍｍ）

ＴＩＭＥ ＴＥＳＴ

ＦＵＳＥ

電源

検出電流切替ｔ

外部リセットスイッチ

６１

カウンタ回路

サージ
検出回路

５

フック

Ｌ

ＲＳＴ（ＰＵＳＨ）

２

ＲＳＴ

Ｅ

穴径φＤＫ

リセットスイッチ

接点出力

ケーブル
長さ約１００ｍｍ

オス

メス

テストスイッチ
入力信号２－φ４．５

ＴＩＭＥ
出力時間
設定

８－Ｍ３．
５＊７

５０

２０１７．０６．２６ 更新

１０６１２６２０３．３

ＤＩＮレール
脱着用フック４０５０

図番 ＺＳ－１１７２

Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ

取扱説明書

ＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ

Ｍｏｄｅｌ

６桁表示／赤色バックライト付き

ＶＳＣ－６－ＡＣ－□□

雷サージカウンタ■ 概要
本器は、誘導雷サージから機器を保護するにあたり、事前にどの程度影響を受けているのか状況を把握するためのカウンタです。
この製品を安全に正しく使用していただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ お願い①電源－入力間は絶縁しています。
入力端子には指定以外の部品を接続しないでください。
②取り付け時の注意
・耐水性、耐油性では有りません。水気や油気をさけてください。
・爆発性ガス、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。
・修理の際は販売店を通じて製造元に返送してください。
避雷針のアースには使用はしないでください。

■ 正しい使い方①電源電圧はスイッチ、リレーなどの接点を介して定格電圧を一気に印加してください。
②自己診断機能について

表 示

復帰方法

内 容

（異常が発生したときは右記の表示になります。）

ＣＰＵ異常

ＲＳＴ キーまたは電源再投入

メモリ異常③下記の環境では使用しないでください。

・温度変化の激しい場所 ・振動の激しい場所 ・湿度が高く、結露が生じる恐れのある場所。
・高圧電源付近や発電機、インバータなど強電磁界の多い場所。
・換気扇や蛍光灯のスイッチなどのノイズ源を避けて配線してください。

■ 取付方法および端子配列

センサの穴径φ１０と穴径φ１６用は専用コネクタ付属（）

ケーブル寸法：ＡＷＧ２２
ハウジング材質：黒色プラスチック（難燃性）

被保護機器や避雷器の接地端子

センサの穴径φ２４はギボシ・メス接続子付属
端子スリーブ付属
適応電線範囲 ｍ㎡
０．３－０．７５
ＡＷＧ＃ ２２－８被覆外形 １．７－２．９
サージセンサ
入力端子３－４
ＲＳＴ（ＰＵＳＨ）
無極性外部リセットスイッチ（サージセンサ（３種類機種選択にて）
穴径φ１０以下
穴径φ１６以下
穴径φ２４以下）

ＲＳＴ｝

ＴＥＳＴ（ＰＵＳＨ）
ＴＩＭＥ ＴＥＳＴ

テストスイッチ

ＴＩＭＥ

フック
脱着回数は
概略１００回程度

出力時間
設定

接地線φ５用ギボシ
オス接続子、スリーブ付き

Ｕ Ｖ
供給電源 無電圧出力
接続例

接地■ 品質保証Ｂｚ

Ｒｙ動作電流検出
本体の底面にある切替スイッチにておこなってください。
接点出力時間（ＴＩＭＥ）
接点のＯＮ時間を５０～５００ｍｓに前面より設定が可能です。（出荷時２５０ｍｓ）
計数動作テスト（ＴＥＳＴ）
前面より動作確認ができます。ＲＥＳＥＴはカウンタのＲＳＴボタンを押してください。

保証期間：ご納入後１年間の保証と致します。
保証条件：万一、当方の責任による不測の故障等が生じた場合、保証期間内において無償修理致します。
但し、引取り修理とさせていただきます。
２０１７．０６．２６ 更新

図番 ＴＨ－１１７２

Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ

Ｍｏｄｅｌ

設置要領書

ＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ雷サージカウンタ

ＶＳＣシリーズ■ 設置方法・電源ラインの場合
センサ

ブレーカ

避雷器

①

電子機
器
Ｅ

Ｅ

避雷器

外部通信回線

Ｅ

センサ

②

ＲＳＴ

接地端子

ＴＩＭＥ ＴＥＳＴ③接地極① 電源ラインは全線をクランプしてください。（常に位相がゼロであること）② 避雷器の通過確認は接地端子のところでクランプしてください。－－－（推奨）③ 盤全体と接地間の場合は、接地端子以降でクランプしてください。
盤全体が建物の鉄骨などに取り付いている場合は、計数はできません。
また、避雷針、Ａ種Ｂ種Ｄ種Ｃ種接地が同電位化されている場合は高電圧側よりのノイズの影響により正しい計数ができないことがあります。

■ センサのつけ方
センサ

ケーブル

センサの穴に対して直角が望ましい。
９０° 穴径に対してケーブルが細い場合、ビニールテープやインシュロックなどで固定してください。

■ 設定よりさらに小さい雷サージを計数する方法
ケーブル
センサ

■ 設置に関する注意
近傍にノイズの発生源がある場合正しく計数しないことがあります。
・近傍にモーターなどある場合、常時ノイズが生じています。
・換気扇などある場合、スイッチのＯＮ／ＯＦＦでノイズが発生します。

ＲＳＴ

ＴＩＭＥ ＴＥＳＴ

ツストペアーケーブルにする
方法はノイズ対策に有効な方法です。

２０１７．０６．２６ 更新

・パネル内用の蛍光灯のＯＮ／ＯＦＦ時ノイズが発生します。

センサ

（）

いずれも電波受信状態で防ぎようがありませんが、シールド線を使用するか、センサの２本のケーブルをツイスト（捻じる）することで多少軽減できることもあります。

ＶＳＣ－６ 補足版