M-2（G-659・G-660）

保管場所に溶剤・ペンキなどを置かないでください。溶剤などが付着すると管管は斜めに切断しないでください。
挿入不足につながり漏水の危険があります。

や継手が劣化するおそれがあります。

管の端部内外面を必ず専用の面取り器で面取りしてください。また、きりくず保管場所では火を使用しないでください。火の粉や熱によって管や継手が劣化は必ず取り除いてください。パッキンの傷つき、パッキンへの付着による漏水するおそれがあります。の危険があります。
プレス式継手を2回以上圧縮しないでください。

3）運搬上の注意点
商品及び商品の入った梱包ケースの投げ出しは絶対に行わないでください。衝撃によって管や継手が破損するおそれがあります。
管を運搬する時は、必ず持ち上げて運搬してください。引きずり、投げ出し等は絶対に行わないでください。
輸送時の衝撃等で、管の特性上、たわみが生じる恐れがあります。

4）管の施工上の注意点

ネジ付きの継手は、先に機器へねじ込んでから管を接続してください。
プレス式継手のスリーブ部を工具でつかんでねじ込む事は、破損のおそれがありますのでやめてください。
パイプレンチ使用時は、ねじ部近傍の金属部分をつかんでねじ込んでください。
継手を分解しないでください。
漏水事故発生の原因となることがあります。
土中の埋設配管には使用しないでください。
一度施工すると管がはずれない構造になっていますので、継手の再使用はで工事中の衝撃や踏みつけによって、管が座くつしたり、折れたりした場合は、そきません。
失敗しないよう慎重に施工してください。の部分を切断・除去してください。

継手に溶剤などが付着した場合や、雰囲気中にあると劣化するおそれがあり屋内の転がし配管で段差部分や管が交差する部分には、段差スラブカバー等をます。

使用して管の座くつ防止を行ってください。

6）工具取扱い上の注意点

外部衝撃や凍結防止のために保温材などで防護してください。
管に直接支持金具を取り付ける場合は、ゴム内張または、プラスチック製を使用してください。
継手を支点に曲げないでください。
管が座くつするおそれがあります。
ドライフレックスの支持間隔は、所定の寸法に従ってください。
座付給水栓エルボ等をあらかじめ固定してから継手をプレスする際は、プレス工具がセットできるようにすきまを確保してください。
おがみ合わせ配管は、こじ入れ接続（図①②）となり、管が継手受口部で折れることがりますので行わないでください。
このような場合は図③や④のように長さにゆとりをもった形状を先に作って接続してください。
管に溶剤などが付着した場合や、雰囲気中にあると劣化するおそれがあります。

②こじ入れ禁止

固定

工具のプレス部に指等を近づけ挟むと非常に危険です。プレスする際は、指等を先端部に近づけないようにしてください。
い説明書をご使用前によくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
ドライフレックスパイプは、水道用架橋ポリエチレン管やポリブテン管及び類似品とは寸法が異なりますので施工にあたっては、ドライフレックスパイ
プ専用の継手（ドライフィット、ドライタッチ）と専用工具をご使用ください。
スプリングベンダー内使用時は、管から無理に強く引き抜かないでください。
管内面の傷つきやスプリングベンダー内の破損原因となります。

7）水圧検査の注意点

固定

×

漏水の危険があります。

ドライフィット（プレス式継手）用工具の使用にあたっては、工具付属の取扱防火区画を貫通する場合は、適切な処置を施してください。

①こじ入れ禁止

必ず専用の工具を使用して施工してください。専用工具以外で施工した場合、水圧検査を行う際には、エア抜きを行ってください。
（エア抜きが不完全な場

固定

固定合、水圧の不安定や継手が抜けた時、身体に当たる危険があります。
）
テストプラグ使用後は、管端部を必ず切除してください。

③先に形状を作る

ドライフレックスは、水圧検査時に水圧を負荷すると時間の経過とともに若④先に形状を作る

干の水圧低下をきたすおそれがありますのでご注意ください。

8）その他の注意点

固定

管端、管表面、管内面に傷がついた場合、その部分を切断除去してください。
管には適当な保護を行うこととし、殺虫剤、防腐剤（クレオソートなど）、液体

固定

固定

洗剤（界面活性剤）防蟻剤などを管及び継手に直接吹き付けたり、塗ったりし固定ないでください。
管の上に乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

5）継手施工上の注意点

給湯器の追い炊きが機能しない場合がありますので必ず下記事項をお守りください。

プレス式継手のスリーブが変形したものや、はずれたものは使用しないでくだ●使用する継手は往復４個以下としてください。

さい。
漏水の危険があります。

●呼び径10で配管される場合の配管長は片側11m以下（往復22m以下）とし管を継手に挿入する際は、管が挿入確認窓から見えるまで奥に挿入してくださてください。

い。
挿入不足では漏水の危険があります。

本製品を室内で配管する際、更新を考慮し、容易に取り替えができる様、配管経路を考慮してください。

接続時には、管の内外面を清掃してください。

本紙掲載事項以外の事項については、弊社最寄の営業所までお問合せください。

▲

ホームページはこちら

検索機能充実の･設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
･ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
･取扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。
･設置工事をされる場合は、「施工説明書」をよく読んで施工してください。

商品の問合せは受 付 時間2022年7月 改訂版

札 幌 支 店
盛 岡 支 店
仙 台 支 店
土 浦 支 店
高 崎 支 店
さいたま支店
千 葉 支 店
東 京 支 店
多 摩 支 店
横 浜 支 店
静 岡 支 店
金 沢 支 店
名 古 屋 支 店
京 都 支 店
大 阪 支 店神 戸 支 店
岡 山 支 店
広 島 支 店
福 岡 支 店新 潟 営 業 所
さいたま北営業所
名古屋北営業所
松 山 営 業 所
鹿児島営業所
沖 縄 営 業 所
住 設 事 業 課
大 阪 特 販
東京特販・リテール課〒062-0903〒020-0866〒981-3133〒300-0069〒370-0044〒330-0063〒262-0033〒108-0073〒186-0011〒231-0033〒420-0047〒920-0058〒456-0032〒612-8433〒547-0023〒658-0015〒700-0945〒731-0113〒812-0016〒950-0075〒350-1165〒491-0858〒791-8031〒890-0046〒900-0004〒541-0054〒541-0054〒108-0073

9：00〜18：00（土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

北海道札幌市豊平区豊平三条11-1-14
岩手県盛岡市本宮4-1-6トーニチビル3-2
宮城県仙台市泉区泉中央4-19-1プラーナ泉中央206
茨城県土浦市東並木町3329-1第2光洋ビル102
群馬県高崎市岩押町18-3
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21高砂武蔵ビル6F
千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-4-30幕張本郷2丁目ビル 101
東京都港区三田3-11-36三田日東ダイビル8F
東京都国立市谷保6984
神奈川県横浜市中区長者町5-48-1三丸長者町ビルディング702
静岡県静岡市葵区清閑町1-17
石川県金沢市示野中町1-36
愛知県名古屋市熱田区三本松町15-13神宮東セブン2F
京都府京都市伏見区深草善導寺町3-45ポインセチアビル1F
大阪府大阪市平野区瓜破南2-1

兵庫県神戸市東灘区本山南町2-7-3 サンクス本山南101
岡山県岡山市南区新保100-30
広島県広島市安佐南区西原3-16-22
福岡県福岡市博多区博多駅南4-15-31
新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東１ビルA
埼玉県川越市南台2-7-33
愛知県一宮市栄1-3-29東海ビル2F
愛媛県松山市北斎院町1156番地21
鹿児島県鹿児島市西田3-8-21
沖縄県那覇市銘苅335-10
大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル6F
大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 イトゥビル6F
東京都港区三田3-11-36三田日東ダイビル8F☎ 札 幌 011-814-8111（代）☎ 盛 岡 019-656-5011（代）☎ 仙 台 022-380-8801（代）☎ 土 浦 029-835-3520（代）☎ 高 崎 027-323-1124（代）☎ さいたま 048-872-2203（代）☎ 千 葉 043-275-8588（代）☎ 東 京 03-6899-2620（代）☎ 国 立 042-580-1850（代）☎ 横 浜 045-261-0800（代）☎ 静 岡 054-653-5530（代）☎金 沢 076-221-0640（代）☎ 名古屋 052-855-2185（代）☎ 京 都 075-605-7380（代）☎ 大 阪 06-6708-0152（代）☎ 神 戸 078-441-7733（代）☎ 岡 山 086-222-5301（代）☎ 広 島 082-832-4355（代）☎ 福 岡 092-441-8421（代）☎ 新 潟 025-240-9280（代）☎ 川 越 049-211-0023（代）☎ 一 宮 0586-80-5015（代）☎ 松 山 089-971-5600（代）☎ 鹿児島 099-250-1090（代）☎ 那 覇 098-867-9121（代）☎ 大 阪 06-4704-6601（代）☎ 大 阪 06-4704-6602（代）☎ 東 京 03-6899-2630（代）●このカタログは2022年8月現在のものです。●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。●価格は全て消費税抜きです。
●本誌に掲載されている品名・仕様等は、予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。ご使用の際には必ず内容をご確認ください。

PRINTED 2022.8 K0004（ 2）C16220312

特定施設に対する消防法の改正について
平成19年6月に消防法施工令が改正されたことにより、平成21年4月1日から小規模社会福祉施設に対するスプリンクラーの設置義務が従来の延床面積1,000m 2以上から275m 2以上の施設に変更されました。
延床面積275m2以上1,000m2未満の小規模社会福祉施設には特定施設水道連結型スプリンクラー設備での設置が可能となっております。

特定施設水道連結型スプリンクラー配管の対象施設について対象となる施設は以下となります（いずれも防火区画は除く）。
○ 老人ホーム、老人短期入所施設○ 救護施設○ 乳児院○ 知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重度障害者支援施設、重症心身障害児施設（通所施設は除く）○ 認知性高齢グループホーム○ 障害者ケアホーム（重度障害者施設に限る） 等

3
4
注意事項

特定施設水道連結型スプリンクラー設備について
消防法施工令改正による延床面積275m 2 以上1,000m 2 未満の特定施設では水道連結型スプリンクラー配管としてスプリンクラー設備の設置が可能です。

消防法改定による設置義務開始日についてスプリンクラー設備の設置義務開始日は下表の通りとなっております。
設置義務開始日猶予期間

新築

平成21年4月1日

なし

既存

平成24年4月1日

平成24年3月31日まで

H21,4,1

新築

設置義務

既存

猶予期間

H24,3,31

設置義務･設備基準の詳細や具体的な設置方法などについては所轄の消防署、水道局への相談と指導に従ってください。
･配水管、給水管の断水時にはスプリンクラーヘッドから散水されません。

･施工は水道工事指定業者にて行ってください。

ドライフレックスは特定施設設水道連結型スプリンクラー配管に対応。
ドライフレックスは強化アルミミパイプを使用しているので…

高耐熱ポリエチレンアルミパイプをしっかり保護

1 直進性があります。

曲げ半径を小さく2 することができます。

3 パイプの曲げが保持できます。

4 巻き癖が修正できます。

管に保持力があるため直進性にすぐれます。

樹脂管に比べ、最小曲げ半径が最大で1/3以下と小さい。

弾性特性に優れ、管を曲げても反発しないのでおどりません。
また、管を曲げると、曲げを維持します。

長尺配管時のパイプの巻き戻しの際巻き癖が修正できます。

強化アルミパイプ

呼び径13Aでの配管例

簡単に曲げる事ができ曲がりを保持します。

高耐熱ポリエチレン

ドライフレックスパイプ

耐食・耐熱に優れた樹脂管

ドライタッチ（ワンタッチ式継手）

ドライフィット（プレス式継手）

三層管（工具曲げ）
R64

ドライフレックスパイプ

樹脂管
樹脂管

R200
樹脂管

狙った場所へ配管できます

最小スペースで配管できます

一人で配管作業ができます水道連結型スプリンクラー配管

部材表＜様々な用途に対応します＞
差し込むだけの"ワンタッチ施工"です。金属製継手

ワンタッチ式継手／
ドライタッチ

樹脂製継手

専用のプレス工具で金属製継手
管の接続を"簡単確実"に行えます。

プレス式継手／ドライフィット

システムイメージ図

長尺管

メタルヘッダー32

D1(35)(60)(60)

P=(60)

(35)

L

D226

※ヘッダープラグ付

停滞水防止継手
呼び径品

管（m）

番

巻き長さ100200100501001316

参考質量（kg）

UPC

20定

価

￥60,140￥120,280￥64,500￥64,440￥128,870

11.0
22.0
15.0
10.5
21.0

スプリンクラーヘッド

長尺管

分岐数

品

2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P

MMHD-202-P60
MMHD-203-P60
MMHD-204-P60
MMHD-205-P60
MMHD-206-P60
MMHD-207-P60
MMHD-208-P60

定L番

価￥5,690￥6,580￥7,780￥9,040￥10,650￥12,650￥15,000

130
190
250
310
370
430490

水道増圧式の場合（保温材付）

オスアダプターポンプ

ワンタッチ式継手

水道本管から

φd1W（六角二面巾）

呼び径品

管（m） 保温材（mm） 参考質量（kg）
外径 厚さ番

定巻き長さ

施設内へ

価131620UPCHON3252226
31

3

3.0
4.1
5.7

￥21,780￥25,780￥41,750131620UPCHON5252630
35

53.2
4.3
5.9

￥22,580￥27,540￥44,480

131620UPCHON10253640
45

10

3.6
4.8
6.4

￥26,380￥32,980￥51,250RL

水道本管から

呼び径

水道メータ

1316
20
16-1/2

水道直圧式の場合

品

番

DRT-M

d1

LR

W

定

14.5
20
20
14.5

51.0
57.5
57.5
56.0

R1/2
R3/4
R3/4
R1/2

24
29
3529

￥2,000￥2,060￥2,570￥2,260価

上記は、配管イメージ図です。

両座付エルボ（Rp 1/2） ワンタッチ式継手

座付水栓エルボ（Rp 1/2） ワンタッチ式継手
メスアダプターユニオン

チーズ

ワンタッチ式継手

ワンタッチ式継手

5240

ワンタッチ式継手

27208-φ5φ30

1832L15.5L220W（六角二面巾）φ20W（六角ニ面巾）
R4-

φ30
φ13L

Rp1/2

Rp1/2

φd15G3849

L1LL

呼び径
13品

番

DRT-ZW3

L
81.0

定価

￥4,110呼び径131620品

番

DRT-FL

RW

定

48.0
55.0
55.0

Rc1/2
Rc3/4
Rc3/4

253434￥2,110￥2,200￥2,850価

呼び径

品番L1L2

定131620
16×1320×13

DRT-T90
103
107
9494

45.0
51.5
53.5
46.5
49.5

￥4,540￥5,410￥6,730￥5,170￥6,040●消防法及び水道法に従い配置設計を行ってください。 ●指定給水装置工事事業者により工事を行ってください。
●継手は、ワンタッチ式以外にもプレス式継手もございますので、最寄の営業所までお問い合わせください。

価
呼び径品番d1LGW

定131620DRT-YF2

101313505757

G1/2
G3/4
G3/4243131￥3,260￥3,920￥4,440DRT-YF

価

呼び径品

13DRT-Z番

L64.5●本カカタログに掲載されていない部材は、「給水・給湯用ドライフレックス」のカタログをご参照ください。

定価￥2,7702.2 管の切断（保温材付）

技術資料

5.1 継手の施工手順（プレス式）
1）管挿入前に継手に変形や継手内部に異物の付着などの

1）管端部の場合は、管切断箇所の保温材をずらして使用範囲ドライフレックスパイプの流量線図
10000

使用温度（℃）

0〜60

61〜70

最大使用圧力（MPa）

1.00.8

試験条件

結気密試験

空圧0.6PMa×5秒

異常なし

水密試験

水圧0.02MPa×2分

異常なし

耐圧試験

水圧2.5MPa×2分

異常なし

負圧試験

-54kPa×2分

異常なし

φ16φ20100

果13mm : 860N、16mm :1400N

0.6m/s

してください。

インナーベンダー

0.2m/s

呼び径

保温厚

最小曲げ半径101310mm以下
10mm以下20mm
10mm以下20mm
10mm以下20・30mm
10mm以下20・30mm

R56R64
R150
R80
R200
R100
R250
R128R300以下の条件で内圧を保持する。
温度 : 95℃
内圧 : 13mm : 1.24MPa

1異常なし

16mm : 1.16MPa

クリープ試験

0.01

時間 : 1時間浸出試験呼び径JIS S 3200-7による。

適合流量

パイプ破断（試験値）
破壊試験流量（L/sec）

0.1

1.0

10.0

16

流速2m/Sでの流量20mm : 1.02MPa

13mm : 7.3MPa

試料が破壊するまで昇圧する。

16mm : 6.7MPa

131620L/sec

0.235

0.370

0.600

L/min

14.1

22.2

36.0

2025

日本水道協会認証登録証

20mm : 6.3MPa
参100mm

パイプ破断（試験値）

考

引張り試験

16mm : 3.26kN
20mm : 4.92kN

振動試験

振幅±15mm、毎分60回で100000回

異常なし

繰り返し加圧試験

0MPa→1.75MPaを10000サイクル

異常なし

冷熱繰り返し試験

常温→75℃を10000サイクル

異常なし
ドライフレックスパイプ 管M-2

結露曲線グラフ

当たり面

プレス作業中の管の抜けやズレに注意してください。
継手の既定箇所以外をプレスすると漏水、工具の破損の原因となります。
ダイスが継手端面からずれた場合、漏水の原因になります。
ダイスに小石や砂などを噛みこまないように注意してください。
ダイス部とスリーブの間に指先を挟まないように十分に注意してください。
ねじ付の継手を使用する場合（回転式継手を除く）は必ず先にねじ部の接合を行ってから継手と管の接合を行ってください。

ダイス6）プレス終了後、プレスラインが3本あることを確認してください。
（ 3 本以外は不具合施工となり、漏水等の原因となります。
）

7）呼び径に応じたプレス検査ゲージにてプレス部へはめてください。
はまらない場合は不具合施工の為、パイプを切断後、未施工継手を用い再施工してください。

プレスラインプレス途中でのバッテリー切れ（電動式）
は充電後、プレス工具から継手を外さずに再度作動スイッチを押してください。
無理な作業は工具が破損します。
継手の再利用はできません。

ドライタッチ

G-631

ドライフィットG-593

曲げ位置・角度・曲げR寸法等を事前に確認してから行ってください。
管より短いインナーベンダーを使用する場合は左右に分けて曲げてください。
最小曲げ半径以下で曲げないでください。
万が一、管が座屈したり、折れた場合はその部分を切断・除去してください。
管の同一箇所を繰り返し曲げないでください。
曲げ加工は管の座屈防止の為、必ず専用のインナーベンダーをご使用ください。
継手を支点とした曲げ加工は漏水の原因になりますので行わないでください。
管の曲げ加工は継手を接続前に行ってください。

5.2 継手の施工手順（ワンタッチ式）
1）管挿入前に継手に変形や継手内部に異物の付着などの保温材厚み5mmの結露曲線

呼び径13

条件：水温5度

100100909080

相対湿度︵％︶

相対湿度︵％︶

70605040

保温材厚み10mmの結露曲線

条件：水温5度

4 管端の矯正と面取り作業

未結露範囲

7030202010100コア

必ず専用の面取り器をご使用ください。漏水の原因となります。
面取り器のコアを根元まで確実に押し込んでから回転しないと面取りが出来ません。
管の全周にわたって面取りができるまで確実に行ってください。
面取り無しで、継手を接続すると、継手の挿入不足による漏水の原因となります。
（作業環境、製品個体差及び作業者によって作業性が変わります。）

5030

未結露範囲

010152025

外気温度
（℃）

30354051015

上記データは保証値ではありません

2025

外気温度
（℃）

3035

2.1 管の切断（裸管）
1）管の巻戻し作業は、管の内外面に傷や異物がつかないように平滑な場所で、砂ほこり等のない場所で作業してください。
2）管が潰れない程度に足で軽く押えて転がしながら巻き戻してください。
3 ）短い管の巻ぐせの修正は「スプリングベンダー外」又は、「スプリングベンダー内」を使用してください。

管を強く踏みつけたりして管を扁平させないでください。
管が折れた場合は、その箇所は使用しないでください。
巻戻しが不十分の場合、管の斜め切断になりやすいので注意してください。

1）呼び径20以下の場合はパイプカッター呼び径25の場合は三層管カッターをご使用ください。

2）管に対して直角にして管を切断してください。
3）切断面の変形防止のために切断時は、徐々に切り運搬や保管時の管への傷や扁平を考慮し、使用前に必ず管の端面から50mm程切断してから作業を行ってください。
切断時の段切れや斜め切りは、継手接合時の漏水の原因となりますので必ず直角に管を切断してください。

呼び径25確認窓

管の斜め挿入や曲がった管の挿入は漏水の原因となります。
ねじ付の継手を使用する場合は必ず先にねじ部の接合を行ってから継手と管の接合を行ってください。

※実際の施工に当たっては別途「ドライフレックス施工要領書」を参考の上、施工してください。

施工上の注意事項
1）取扱い上の注意点

ハンマー、脈動を考慮してご使用ください。

給水・給湯用配管に使用し、エアー配管、薬液配管や蒸気配管等には使用しない

防火区画を貫通する場合は、適切な処置を施してください。

でください。

ドライフレックスの保温材厚さは、条件等を考慮の上、必要な保温厚さを選定

最高使用温度及び最大使用圧力を守って使用してください。

してください。

使用温度（℃）

込んでください。

標線

40

上記データは保証値ではありません

ドライフレックスパイプ及び継手（ドライタッチ、ドライフィット）の施工手順

1 管の巻戻してください。

4）管端が全周にわたって挿入標線を超えていることを確認してください。
（呼び径25は確認窓で挿入確認）

回転させ奥まで差し込んで管端の面取りと同時に管の扁平を矯正します。

60

40

異常がないか確認してください。

2）継手の先端のゴミ避けシールをはがしてください。
3）管の面取り作業後に、管を継手の奥まで真っ直ぐ挿入し

1）呼び径に応じた専用の面取り器を使用してください。
2 ）専用の面取り器を管に押しながら時計回り（右回転）に結露範囲

80

結露範囲

5

継手接続部から少なくとも100mmは直線部を確保してから曲げてください。
管端部が扁平している場合は専用の面取り器で端部の扁平を矯正してからインナーベンダーを挿入してください。

い、プレス作業をしてください。

13mm : 2.14kN

毎分10mmの速度で引張る。

呼び径135）継手の当たり面にダイス側面を押し当てて位置決めを行１）呼び径に応じたインナーベンダー（専用）を管内に差し込んでください。
2）管の曲げ箇所にマーキングしてください。
3）曲げ加工を行う位置にひざを当て、少しずつ管の位置をずらしながら曲げ加工してください。曲げ加工は最小曲げ半径以下で曲げてください。

0.4m/s10管の面取り作業時に発生した切りくずを完全に除去してください。
管の挿入前に継手に異常がないか確認してください。
管の斜め挿入や曲がった管の挿入は漏水の原因となります。

4）専用の工具（電動・手動）に呼び径に応じたダイスをセット

0.8m/s100

20mm:2100N

熱間内圧認してください。

3 管の曲げ加工

1.0m/s

異常なし

んでください。

3）継手の挿入確認窓から管が奥まで差し込まれたことを確

挿入確認

1.5m/s以下の荷重を1時間負荷する。
引抜き試験

2）管の面取り作業後に、管をまっすぐに継手の奥まで差し込

保温材の切断は被覆カッターを使用してください。
保温材の切断時に、管へ傷が付かないように注意してください。
（裸管）の場合と同様の手順にて行ってください。
管の切断は2.1管の切断

3.0m/s
2.5m/s
2.0m/s1000

ドライフレックスの性能試験一覧
試験項目

φ13

異常が無いか確認してください。

管のみを切断してください。
2）管端部以外の場合は、切断対象部の保温材を幅約100mm切断し、保温材を除去してから管を切断してください。
3 ）パイプの切断は裸管の場合と同様の手順にて行ってください。

最大使用圧力

MPa

0〜60

61〜70

1.00.8※凍結しない温度

配管に直射日光を受ける場合は、必ず耐候性能を有する保温材かテープ等を使用し、管・継手全体に被覆を行ってください。
配管用保温材の端部は経年変化などにより収縮する場合がありますので、必ず保温材端部をテープやインシュロックなどで継手や機器側に固定してくださ70℃以上の温度を発生する熱源機器には使用しないでください。

い。
（ 使用環境に応じて耐候性がある材料を選定してください。）

上記の範囲を超えた領域で使用した場合は、管・継手が破損し、重大なけが・火傷

配管用保温材が不足している場合は、継手用保温材（別売）を使用してください。
配などの事故を引き起こすことがありますのでご注意ください。

管が露出した場合は、紫外線劣化などにより損傷し、漏水事故の原因となります。

結露や凍結の可能性がある場合は保温の処置をしてください。

2）保管上の注意点

結露や凍結により、器具が破損し、財産損害発生の恐れがあります。

炎天下や極寒の場所に放置しないで、屋内に保管してください。

継手を支点にして曲げるような使い方をしないでください。

床の上にクギ、突起物、段差が無いことを確認の上、段ボールやベニヤ板などを使用に際して給湯器の故障等による異常高温の発生や配管時のウォーター敷き管に傷を付けないようにしてください。