天井用換気扇

換気扇保証書2307D

取扱・取付説明書

型

局所換気タイプ

保証期間［品番］
TK-225RN「安全上のご注意」

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告■絶対に分解したり修理・改造しない■内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

禁止■本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない■湿気の多い場所ではアースを確実に取り付ける

ショートや感電の恐れがあります。

禁止

製造番号
お買い上げ日アース線
接続■メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造造営物に金属製ダクトを貫通する場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と接触しないように取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

■お手入れの際は、電源スイッチを切る（ぬれ手で切／入しない）（電気設備技術基準第182条）
漏電した場合、火災の原因となります。

感電やけがをすることがあります。

年月日より１年間

※お客様

お名前
ご住所

様 TEL

――

※販売店

店名
住所

TEL――

必ずお守りください

この「安全上のご注意」および保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

警告注意式※ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買い上げいただき誠にありがとうございました。
●お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は本書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

［無償修理規定］
１. 施工・取扱説明書や本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、無償修理しますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。
２. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。ご注意ください。
a）使用上の誤りや不当な修理・改造により故障・損傷。
b）お買い上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下等により故障・損傷。
c）一般家庭用以外または業務用として使用された場合の故障・損傷。
d）火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害・異常電圧その他外的要因による故障・損傷。
e）施工・取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
f）本書のご提示がない場合。
g）本書に所定の記入がなされていない場合や字句を書き換えられた場合。
３. 下記の場合、修理もしくは保証を致しかねますのでご了承ください。
a）本機の誤使用や指定場所以外の使用による他の機器の故障・損傷あるいはそれにより発生した障害。
b）本機を使用したことにより発生した変色・変形などの傷害。（ご使用のまえに、必ずご確認ください。）
４. 本書は日本国内でのみ有効です。
This Warranty is valid only in Japan.
５. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

注意■本体は断熱材等で覆わない■交流100ボルト以外で使用しない火災・感電の原因となります。

禁止■接続端子に電源コードの芯線を確実に差し込む（接続端子付きの機種）

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

誤った配線は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

■部品は確実に取り付ける■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付ける■運転中は羽根の中に指や物をいれない■浴室等湿気の多い所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選び下さい。

■本体への表示内容

けがの恐れがあります。

接触禁止※経年劣化により危害の発生が高ま【製造年】本体に西暦４桁で記載 【設計上の標準使用期間】 １ ０年
るおそれがあることを注意喚起する
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
ために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。
●「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■高温になる場所には取り付けない
故障の原因やモーターの寿命を早めます。
（周囲温度40℃以下）

禁止■浴室内に壁スイッチを設けない■次のようなダクトの配管工事はしない

湿気により、感電することがあります。

故障の原因となります。
(1)極端な曲げ禁止(2)多数回の曲げ(3)接続ダクト径を小さくする禁止(4)壁埋込パイプを室内に傾斜させる

プラスチック部品が変形したり、着火して火災となる恐れがあります。

室内側■炎があたる恐れのある場所には取り付けない

お手入れのしかた

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について落下により、けがをする恐れがあります。

落下により、けがをする恐れがあります。

禁止〒311-2404
茨城県潮来市水原3080
TEL 0299-67-5151

漏電や故障の原因となります
禁止■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実に行う■設計上の標準使用期間(5)吐出口のすぐそばでの曲げ※設計上の標準使用期間は、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して製造した年から安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、保証書に定める無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

（１ヶ月に１回程度を目安に行ってください）

お願い■設計上の標準使用期間の算定根拠
禁止

シン
ナベン
ジン

アル
コーアル
洗カ
リ剤性弱アル
洗カ
リ剤性ー■ お手入れの前に必ず換気扇の電源ブレーカーを切りにしてください。
■ 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
■ お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。
■ 中性洗剤をお使いください。
住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤などは変質、変色のおそれがあります。

かびとり剤

ル

金属タワシ

１．パネルのお手入れ①パネルを少しさげ、パネル中心部のフックに引っかけてあるスプリングをはずし、パネルを本体からはずす。（ほこりの落下に気をつけてください）②中性洗剤を薄めたぬるま湯に浸し、水洗いしたあと、からぶきをして水滴をよくふきとる。
（ドライヤーによる熱での乾燥はおやめください。変形の原因になります）

２．本体のお手入れ
中性洗剤を浸した布でほこりをふきとったあと、からぶきして水滴をよくふきとる。
（ドライヤーによる熱での乾燥はおやめください。変形の原因になります）

３．ファンのお手入れ
使い古しの歯ブラシ等で汚れを落とし、掃除機で吸い取る。

●この製品は、常時換気（24時間連続換気）対応ではありません。

４．お手入れ後の組み立ては、逆の順序でおこなってください。

故障かなと思ったら？
③試運転にしたがってご確認の後、直らないときは、電源を切ってお買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

仕様・性能
定 格
単相100Ｖ
50/60Hz
愛情点検品

名TK-225RN

消費電力（Ｗ）

３換気風量（ｍ／Ｈ）

騒音（ｄＢ）

15/17

170/18040/41●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●回転が遅い。または回転が不規則である。
●運転中に異常音や振動がする。
●こげ臭いにおいがする。
●その他の異常がある。

※本体の目的以外の用途や業務用に使用された場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起き、重大事故に至るおそれが高くなります。このようなご使用はおやめください。
※標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
この場合、製品に表示されている点検期間よりも早期に点検を依頼してください。
点検期間については下記にお問い合わせください。

高須産業株式会社《お問い合わせ先》

長期使用製品相談窓口

0299-67-5151※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 ● 午 前 9 : 0 0 ～ 午 後 5 : 0 0（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇を除く）☆長年ご使用の換気扇の点検を！
ご使用の際このようなことはありませんか。

●設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき算出されています。
※標準的な使用条件は、J I S C 9921 -2 にて定められています。
条 件
項 目区 分単相100V電圧
環境条件
50Hz/60Hz
周波数20℃ JIS C 9603から引用
温度65% JIS C 9603から引用
湿度
製品の取扱・取付説明書による標準設置
設置
製品の取扱・取付説明書による定格負荷
負荷
負荷条件
居 室 2,193時間/年
1年間の使用時間
想定時間
ト イ レ 2,614時間/年
浴 室 1,671時間/年

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防使用 止のため、電源を切り、必ず中止 お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

本社工場

各部の名称と寸法＊格子パネルタイプ２部屋用天井換気扇＊【単位：mm】[TK-225RN]
経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

293289モ－タ－182■付属品●取付ネジ(SUSタッピンネジ) ・・・・・・・8本（排気ダクト、本体枠固定用）●副吸込グリル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ヶ●遮へい板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２枚●取扱・工事説明書（保証書付き） ・・・１冊【製造年】：2009年【設計上の標準使用期間】：10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（必ずお客様にお渡し下さい）

189

・製品埋込木枠寸法[内寸法]225×225mm～240×240mm
・適合パイプ φ100［4番］
・吹出口スライド脱着式
・スプリングワンタッチ式パネル
・２部屋同時換気・風逆流防止弁付・副吸込口３方向選択可能
・副吸込口グリル：1ヶ付属

125

遮へい板

吸込側

吸込側

吸込側

28

9

排気側
φ98
φ108 47103123.5
198

2856.5吸込口

125182

速結端子

吸込側

吸込側

吹出口

［副吸込グリル］
・開口寸法 φ100・適合パイプ φ100
・風量調整板・フィルター付

前面パネル

220293排気側
9 28

4-φ5×15長穴取付穴125125

シロッコファン
ケ－シング

7

本体278

取付工事は、次の順序で行ってください。また、工事を始める前に「安全上のご注意」をよく読んでください。
①取り付け前の準備②木枠の作成取付（野縁利用の場合）

１）部屋の位置により、排気方向と吸気方向を決め、不要な吹出口吸い込み口に遮へい板を付け換える。
吸気側

傾いて取付ないように注意してください。
吹出口

１）木枠の内寸法が下表Ａ寸法となるように木枠を組み、天井の野縁に補強材を使って木枠を頑丈に取付ける。
なお木枠はＢ寸法□45 ㎜以下のものを使用してください。

ツメ

吸気側

③排気・吸気ダクトの取付型 名
TK - 2 2 5 R N

Ａ寸法
Ｂ寸法
225㎜～240㎜ 45㎜以下

補強材

吸気口
野縁

排気側

固定ねじ

Ａ

吸気側寸法木枠

Ｂ寸法□45㎜以下２）ツメを内側に押しながら、吹出口・吸込口・遮へい板を引き抜く※吹出口と吸込口は外しておく。

Ａ寸法

固定ねじ

木枠

⑥ダクトの接続④本体の取付
２）本体枠を付属のネジ4×30-4本でしっかり固定する。

１ ） 本体を吹出口のガイド（3ヶ所）に確実に引っ掛け、木枠に挿入する。
ガイド１ ）本体から壁面排気口までダクトで接続する。
２）ダクトは必ず屋外側に下り勾配(1/100～1/50)を設けてください。
雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。
エルボ
（別売品）
型式：
TSK-100LP

吸込口

4-本体取付ネジ●本体の取付はすきまのないように確実に取り付けしてください。
風漏れ、湿気漏れの原因になります。

本体⑤本体に電源コードの接続

天井面

本体

壁面
パイプフードかベントキャップは必ず取り付けてください

接続ダクト

接続ダクトφ100（４番）〔塩化ビニール管・アルミフレキダクト・鋼板管〕

注意

排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付（細目）は絶対に使用しないでください。

⑦試運転とパネルの取付１ ）本体に電源線を接続する。(電源線は市販品のＶＶＦφ１.６かφ２.０または同等品)
２）本体アース線を接続する。アース工事はＤ種接地工事に基づいて確実に行う。
３）本体の取りはずしができるように、電源コードは本体付近で４００ｍｍ以上たるませてください。

木枠
アース用
リード線

《2箇所で入切する場合の結線例》
電源コード先端加工図
ＶＶＦφ１．６・φ２．０

電源スイッチ（別売品）
電源スイッチ型式
・ＴＳＫ－Ｄ１ＣＲ

緑(接地側)～

電源ＡＣ100Ｖ

トイレ側

点検口

●入・・・ランプ赤色点灯●切・・・ランプ緑色点灯

電源スイッチ
切／入スイッチ※本体電源スイッチを切りにして、電源スイッチを「停止」にしても、電源スイッチのランプがうすく緑色に点灯することがありますが、異常ではありません。本体の電源スイッチを入にすると、正常に点灯するようになります。

浴室・洗面所側

ON-OFF SW（３路）

パネル■壁面に取り付けられている電源スイッチ（別売品）をご使用ください。

アース
本体

スプリング⑧使いかた

(電圧側)

15mm

本体

電源スイッチを入れて異常がないか確かめてください。
●ファンが回っていますか？
●異常な振動、騒音がありませんか？

①本体のスプリング2箇所を下方向に引く。
②前面パネル内側のツメ部分にスプリング２箇所を引っかける。
③前面パネルを天井面側に押し本体に密着します。
●前面パネルと天井面に隙間はありませんか？

電源コード

本体

1 )試運転（必ず行って確認してください。）

２）前面パネル取付

吹出口

速結端子

30mm

1/100～1/50の下り勾配をつけること

副吸込口グリル（付属品）

木枠

アルミテープダクト

1/100～1/50の下り勾配をつけること【TSK-D1CＲ】

運転するとき切／入スイッチ
入停止するとき切