貯水槽水道設置者へのご案内
これでわかる！知りたかった 貯水槽の管理方法！
！

貯水槽水道とは水道事業又は簡易水道事業から供給される水を受水槽に貯めて建物に供給する設備であって、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを『簡易専用水道』、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを『小規模貯水槽水道』といい、これらを合わせて『貯水槽水道』と称します。

（注意）
高置水槽

飲用に使用しない水や、工業用水、消防用水等は含みません。
井戸水等の自己水源は、別の規制を受ける場合があります。
【保健所もしくは各市町（衛生部局）に確認してください。】※有効容量：受水槽の有効に使用できる部分の容量をいい、高置水槽の容量は含みません。

赤枠内が給水施設です
受水槽

有効容量

※

揚水ポンプ

P
M 水道メーター
水道事業体から供給

水道配水管

貯水槽水道設置者の皆様へ
簡易専用水道の設置者は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、給水施設の管理を行い、定期に検査を受けなければなりません。
小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うように（各市町の水道事業給水条例等により管理と検査が定められています。）
努めてください。

管理（水道法施行規則第５５条）
１．水槽の清掃
水槽の掃除を毎年1回以上定期に行ってください。

２．水槽の定期点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、施設の点検を行ってください。
異常事態（地震・大雨等）があった場合は、速やかに点検を行ってください。

３．給水栓における水質検査
末端の給水栓（蛇口）で水の色・濁り・臭い・味に異常がないかを定期的に確認してください。水質に異常があった場合は、水質検査の専門機関に依頼して、必要な項目の検査を実施してください。
（水質検査に関するお問い合わせは当センター水質検査課【054-621-5003】
までご相談ください。）

４．給水停止及び利用者への通知
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用しないように利用者に周知し、また、当該簡易専用水道の所在地を管轄する保健所もしくは各市町（衛生部局）に報告してください。

検査（水道法第３４条の２第２項）
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」の検査を受けることが義務付けられています。
※建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下「建築物衛生法」という）の適用がある簡易専用水道については 「提出書類による検査」 を選択できます

検査方法は、「厚生労働省告示第262号」に基づき検査を行います。
検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があると認められた場合には、検査者から助言を受け、設置者自ら保健所もしくは各市町（衛生部局）にその旨を報告してください。

参考 関係法令抜粋
水道法(用語の定義）
第3条 ７ この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

簡 易 専 用 水（簡易専用水道）
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

道関（罰則）
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
8 第34条の2第2項の規定に違反した者

係

第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
3 第39条第1項、第2項、第3項又は第40条第8項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

【注】
このほか
（改善の指示等） 第36条 3（給水停止命令） 第37条
（報告の徴収及び立入検査）第39条 3などがある。

小規模貯水槽水道関係（供給規程）
第14条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
5 貯水槽水道（水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。）が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

水道法施行令

水道法施行規則(簡易専用水道の適用除外の基準）
第2条 法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
（管理基準）
第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準
は、次の各号に掲げるものとする。
1 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
2 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
4 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
（検査）第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。
２ 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

第12条の5
2 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

建築物衛生法（特定建築物）の適用される施設
特定建築物とは・・・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館などの特定の用途に用いられる建築物のうち、延べ面積が3,000m2以上（学校の場合は8,000m2以上）の建築物です。
当該簡易専用水道の所在地を管轄する保健所もしくは市町（衛生部局）に建築物衛生法（特定建築物）適用の届出をしている施設が該当します。

水槽の主な点検箇所
外部からの汚水等に汚染されていないか

通気管末に防虫網はついているか

水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこり・鳥の糞等が堆積していないこと

防虫網が確認でき、正常であること（網目は虫等の侵入を防ぐのに十分なもの）

有害物等の混入はないか
水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと
防虫網
通気管口全体をこのように網で覆ってもよい

マンホールは施錠されているかふたが施錠されていること

マンホールは防水密閉になっているかふたが防水密閉していること
防水密閉

南京錠

周辺の整理、整頓はできているか清潔であり、ごみ、雑草、油缶その他不要な物が周辺に置かれていないこと

オーバーフロー管末に防虫網はついているか防虫網が確認でき正常であること（網目は虫等の侵入を防ぐのに十分なもの）

オーバーフロー管及び水抜き管の状態
管端部が排水管に直接連結していないこと
間 接 排 水とし、逆 流 の防止に十分な排水口空間があること

亀裂はないか亀裂し、又は漏水箇所がないこと。雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないこと

このように架台が絶えず濡れている状態は漏水の疑いあり

コ ピ ー してお使いください■点検記録の記入例：［○］異常なし、［×］異常あり（異常を認めたときは、専門機関に依頼して水質検査を実施する）
氏名■点検記録の記入例：［○］異常なし、［×］異常あり（破損・修理・交換）

簡易専用水道検査の流れ

建築物衛生法（特定建築物）に該当する施設ですか？
該当しない一般の施設該当する建築物衛生法（特定建築物）の適用を受けている施設の場合、書類検査を選択することが可能です。

現場検査を選択

書類検査

現場検査

検査の依頼
検査の依頼は、「 簡易専用水道検査依頼書」に必要事項を記入し、お送りください。
検査依頼はFAXやホームページ、郵送により申し込みができます。
検査を希望する月があるときは、その２ヶ月前に依頼してください。

検査の内容
1.施設及びその管理の状態に関する検査
受水槽、高置水槽の外観及び水槽内の状態等について検査します。
2.給水栓における水質検査
末端の給水栓における水質について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査をします。
3.書類の整理等に関する検査①給水設備の配置及び系統図、受水槽の周囲の構造物の配置平面図②水槽の清掃の記録→ 清掃年月日・清掃業者名及び定期に行っているかを確認します。
③その他の管理についての記録→ 日頃の水槽の点検記録、水質検査等について確認します。

書類検査を選択

建築物衛生法（特定建築物）の適用がある施設については、管理状況を示す書類を提出することにより、現場検査を書類提出による検査に代えることができます。
簡易専用水道「提出書類検査」申込用紙 と「簡易専用水道の管理状況」（当センターのホームページからダウンロードできます）に必要事項を記入、捺印のうえ、以下の「建築物衛生法第10条に規定する帳簿書類」（コピー）を同封し、お送りください。

１．簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
２．受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
上記１および２につきましては、建築物竣工図等の衛生設備図に記載されております。
配管系統図及び受水槽の位置が確認できる平面図のことです。
なお、一度提出されました図面は当センターで保管させて頂きます。従いまして、設備に変更が生じない限り、次回から図面の添付は不要です。
３．直近の貯水槽の清掃記録
清掃実施日及び設備に関する特記事項の記載のあるページを添付してください。
（写真のページは添付不要です。）
４．
６ 月以内ごとに行う水質検査記録
直近の２回分の検査記録。
１回目の16項目の水質検査が適合の場合、２回目は11項目に省略できます。
５．
１年に１回行う消毒副生成物の水質検査記録
6月1日から9月30日までに実施するトリハロメタン等12項目の検査記録。
６．
７日以内ごとに行う残留塩素測定記録（最新のもの）
７．水槽の点検記録（水槽の外観、ポンプの点検等）（最新のもの）
８．給水栓における外観検査（色、濁り、臭い、味等）の記録（最新１ 月分）※帳簿書類の提出がない場合は、不適合の判定となり、指摘内容のコメントを記すことになります。
ご提出いただきました帳簿書類につきましては、当センターで保管させて頂きます。

検査終了後
簡易専用水道検査結果書を発行し、指定された宛先に送付します。

コ ピ ー してお使いください

お問い合わせ ・ 送り先

一 般 財 団 法 人 静岡県生活科学検査センター〒425-0085 静岡県焼津市塩津１番地の１
TEL 054-621-5862
FAX 054-621-5450

https：//www.shizuokaseikaken.or.jp

コ ピ ー してお使いください

お問い合わせ ・ 送り先

一 般 財 団 法 人 静岡県生活科学検査センター〒425-0085 静岡県焼津市塩津１番地の１TEL 054-621-5862
FAX 054-621-5450

https：//www.shizuokaseikaken.or.jp
2020.12.01