時 々 刻 々 変 化 す る 消 費 電 力 量 の「 見 え る 化 」
ネットワーク対応

積算電力メーター

100/200V 単相二線・三線 x 8ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch

収集データ(CSVファイル)100/200VAC 三相三線 x 2ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch

DN-4106A

DN-4108A

系統別実効電流変化グラフ

100/200VAC 30A x 4ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch

DN-4104A
系統別消費電力変化グラフ

100VAC 15A x 1ch
温度 x 1ch

100VAC 15A x 4ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch

100V 100V 200V 200V

LAN100V

LAN

isa

isa

オフィス環境PC、ファイルサーバ、複合プリンタなど、オフィス内で利用される機器毎の消費電力を逐次監視特長

1

ラック組み込み

分電盤取り付け運用状況で変化する消費電流や温度を閾値監視。ラックやシステムの安定稼働に貢献6 つの特長
多チャンネル、高精度

計測精度が粗いと、測定値が計測誤差の中に埋没してしまいます。IT積さん
は、電圧と電流の両方が同時に計測できる電力計測専用の高精度プロセッ
サを各チャンネルに配置。複数チャンネルの電力計測を専用計測器並みの

特長

isa

LAN

DN-4102A

200V

DN-4100A

100V 100V 200V 200V

月別消費電力グラフ

系統別に消費電力や積算電力量等を監視。
エネルギー消費の傾向を元に、月末予想を報告します4

高度で多彩な機能

IT積さんは、対象装置の運用状態を把握するための実効電流や有効電力、ヒートスポットを発見する温度監視などの計測機能。計測データを収集するロガーの機能。閾値を設定し、注意や警告を通知する機能。有効電力の変化や一ヶ月の積算電力量を逐次予測する統計機能。ユーザタイプに合わせてレポートを送付する機能などをこの一台にビルトインしています。

5

専用ソフト、サーバ不要の上位連携機能

精度で、1台に集約しています。

特長

特長

電力監視や温度監視も既存の運用監視システムに簡単に組込めます。デー2

簡単設置、即計測システム運用監視では電力と温度等の監視が不可欠に。ラック内装着のタ取得方式は、表計算ソフトに取り込める電子メール添付方式。上位監視ソ

高密度化、システム負荷の変化などと消費電力や温度変化との相互監視

フトとの連携はSNMP要求方式。既存アプリケーションとの連携はRSHが必須。IT積さんは、ITコンサルタントやITエンジニアで装着でき、数分要求方式。ファイルサーバに直接送り込むFTP連携方式。既存システムを有後からはWeb画面や送信されるファイルで各計測値を確認できます。ま効に利用できます。

た、施設管理の方々にも適した分電盤内装着タイプもご用意。

特長

3

豊富なラインナップ

特長

6

お手頃価格

IT積さんは、電力と温湿度計測装置、データロガー、閾値監視、レポーティ

電力消費の幹、枝、葉に相当する要所要所を計測・監視すれば電力消費や温ング等の機能がこれ一台に集約されています。各々の機能を個別装置で度変化、積算電力量等の見える化を進められます。IT積さんは、分電盤、ラッ構成する場合に比べ低価格です。
また、設置は必要なところから始めればクやシステム、小規模サーバールーム、OA環境向けなど、その計測対象の規良く、初期投資として多額な費用を必要としません。
電気工事不要の機種

模や仕組みに合わせて機種を選択できます。もあります。

機能および仕様（抜粋）
製品仕様
製品番号

DN-4100A

DN-4102A

DN-4104A

用途

OA機器
小規模サーバルーム

小規模システム
ITラックシステム

2系統電源ITシステム

外形寸法(㎜)※1(カッコ内は 突起部含む)

150W 180(185)H 60D

430W 43H 210(220)D(1Uフル)

215W 43H 210(227)D(1Uハーフ)

215W 210(220)H 43D

215W 210(220)H 43D

質量(㎏)1.4(ケーブル含む)

3.5(ケーブル含む)

1.5

1.4

1.4

125VAC

125VAC

125/250VAC

125/250VAC

250VAC

単相

単相

単相

単相(2線/3線)

三相(3線/4線)

消費電力(W)

33333最大電流(各計測チャンネル最大)

15A

15A

電力プローブの規格による

電流センサーの規格による電流センサーの規格による最大電圧(50/60Hz)

NEMA 5-15

NEMA 5-15端子接続

端子接続

電圧・電流・電力

1ch

4ch

4ch

8ch

2ch

積算電力量

1ch

4ch

4ch

8ch

2ch

温度

1ch

3ch

3ch

3ch

3ch

湿度

―

1ch

1ch

1ch

1ch

電圧 100Vレンジ
200Vレンジ
電流 80Aレンジ
200Aレンジ※2500Aレンジ※20‐125VAC
―
0‐80A
―
―

0‐125VAC
―
0‐80A
―
―

0‐125VAC
0‐250VAC
0‐80A――

0‐125VAC
0‐250VAC
0‐80A
0‐200A0‐500A―
0‐250VAC
0‐80A
0‐200A0‐500A

計測チャンネル数

外形寸法※1 LCD表示面を正面とする

シリーズ共通仕様

計測範囲※2 200A/500Aレンジは所定の電流センサ(オプション)を取り付けて設定する製品マトリックス
1 106回/秒

サンプリングレート

計測範囲

DN-4108A

電源系統別装置計測・監視

環境に合わせて電力プローブを選択

接続コネクタ形状

計測範囲

DN-4106A

電更新周期

毎分(モニタ)毎秒(LCD表示)

電圧(Vrms)

0.0 - 999.9

0.0 - 999.9 (LCD表示)

電流(Irms)

0.00 - 999.99

0.00 - 999.9 (LCD表示)

有効電力(W)

0.0 - 999,999.9

0.0 - 999.9 (1k未満)
1.00 - 99.99k（LCD表示）

施
設
管
理

力率

0.000 - 1.000―

積算電力量(kWh)0.0 - 999,999,999.9※3

―

温度(℃)

0.0 - 50.0 (1%)―

湿度(%RH)※4

5.0 - 95.0 (5%)―

ユーザタイプ

力下

消費流/監
中視の位置付上流

流電機室・配電盤

DN-4108A
分電盤・システム・ラック

電流センサー

施設管理者、IT 管理者、ビジネスマネージャの 3 タイプ
電子メール送信方式：
10 分毎の各 ch 計測値を収集し、1 日に一回 CSV ファイルとして送信
SNMP Get 要求方式：
MIB(OID) に規定された内容に従い数値をかえす

計測データ取得

け

ラッキングトレイ

（DN-4100A, 4102A）

DN-4104A

DN-4106A
電流センサー

電力プローブ

RSH 要求方式：
コマンドに規定された内容に従い数値をかえす

レポート処理システム・ラック・ネットワーク機器

FTP 連携方式※5：
1分毎に各ch計測値を収集し、１時間に一回指定されたFTPサーバに送信

統計予測値

各チャンネル毎に積算電力量をモニタ画面上に、毎分更新（短期予測）、毎時更新（月末予測）

月初報告

各チャンネル毎に、前月・前々月の積算電力量 (kWh)、
CO2 排出量 (kg)、原油換算値 (kl)、電気量料金 ( 千円 )※6設定対象(チャンネル毎)
閾値監視
アクション指定
バックアップ

上限・下限管理値設定 ( 電圧、電流、温度、湿度 )注意・警告レベルの上限値設定 ( 短期予測・月末予測 )閾値を超えたときに取るアクションの設定
電子メール送出、SNMPトラップ送出、RSHスクリプトの実行を定義可能

計測データ

各チャンネルの計測データ 1 日分※7統計データ

各チャンネルの前月積算電力量

ログ記録

ラッキングキット

（DN-4104A, 4106A, 4108A）

DN-4102A

閾値を超えた時、復旧した時、通信異常、再立ち上げ等、最大 100 件記録

積算電力値※3 内部演算はWh単位で整数部12桁+小数部1桁で計算
湿度※4 結露なきこと
FTP連携方式※5 OSやサーバーの種類によっては希に接続できない場合があるため事前検証が必要
月初報告※6 CO2排出量、原油換算値、電気量料金は目安です(電気量料金を第三者に請求するのは違法です)
計測データ※7 計測データは不揮発メモリに毎時書き込まれます。途中で電源がOFFになると、前後1時間は消失します

サーバー・クライアントPC・プリンタ

DN-4100A
・
IT機器

シリーズ共通湿度温度センサー センサー

※ OS 名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。
※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

詳しくは安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書（マニュアル等）をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 開発・製造元● 販売・お問い合わせ先〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿 6 丁目ビル
TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp

1000(1)EBS100630