テキスト正誤表
テキストの内容で誤り及び追加事項がございましたので、お手数をお掛けしますが訂正をよろしくお願いいたします。

【正誤表】ｐ15上 下記の部分の訂正をお願いします

土間床部分も対象範囲となります【正誤表】ｐ19下 下記の部分の訂正をお願いします
ページ数が訂正となります≪外皮参考テキスト ： ｐ83～84 参照≫
材料名

熱伝導率〔λ〕

コンクリート天然木材

1.60.12

合板

0.16

せっこうボード

0.22

グラスウール断熱材
高性能グラスウール断熱材
ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板
押出法ポリスチレンフォーム保温板
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

16K相当

0.050.045

16K相当

0.038

24K相当

0.036

A種 特号
A種 1号

0.034
0.036

A種 3種a0.028

A種 3種b0.028
0.0410K相当

A種 3例 ： 住宅性能評価・表⽰協会により定められている熱物性値を【正誤表】ｐ20上下記の部分の訂正をお願いします「10Ｋ」→「16Ｋ」に訂正となります②断熱材（高性能グラスウール16Ｋ 50ｍｍ）：
・ 熱伝導率は 0.038〔Ｗ/(ｍ・Ｋ)〕→ 同様の計算より、熱抵抗値は 1.3157〔 ㎡・K/Ｗ 〕③構造用合板（9ｍｍ）：
・ 熱伝導率は 0.16〔Ｗ/(ｍ・Ｋ)〕→ 同様の計算より、熱抵抗値は 0.0562〔 ㎡・K/Ｗ 〕

【正誤表】ｐ23下 下記の部分の訂正をお願いします
加重平均計算より

一般部の熱貫流率：0.6065

熱橋部の熱貫流率：0.7501

一般部の面積比率：0.83

熱橋部の面積比率：0.17「一般部」→「熱橋部」に訂正になります■簡略計算法【正誤表】ｐ24下 下記の部分の訂正をお願いします
部位の熱貫流率： Ui=1Rgwi+ Urw「0.01」→「0.04」に訂正になります

部位

断熱工法等

床―充填断熱、充填断熱＋外張断熱
外張断熱
充填断熱
桁間断熱充填断熱、充填断熱＋外張断熱
外張断熱

外壁天井
屋根

補正熱貫流率 Urw
軸組構法等

枠組工法等

0.130.090.080.130.0400.050.110.02※ 天井（充填断熱）とは、天井と屋根の間の空隙部分に熱橋部分が生じないように充填する方法のこと

【正誤表】ｐ25上 下記の部分の訂正をお願いします＜計算例＞
先ほど詳細計算法で算定した外壁部を、今度は簡易計算法で算定してみる。
・先の計算より、外壁一般部の熱抵抗値は外気・室外側の表面熱伝達抵抗を除いた値であるため「1.6487-0.11-0.11」より「1.4287」
・この物件が軸組の充填断熱施工であると仮定した場合、Urw は「0.09」

1Ui =
Rgwi=

11.4287+ Urw+ 0.09

簡略計算法の場合、表⾯熱伝達抵抗値は考慮せずに算定する= 0.7899

よって、簡易計算法で求めた外壁部の熱貫流率は「0.7899」となる。
一方で、詳細計算法による外壁部の熱貫流率は「0.630」であったことを踏まえると、簡易計算法は詳細計算法よりも安全側でみているといえる。
（熱貫流率は値が小さいほど優れている）

【追加】ｐ25下についての追加内容です＜補足＞基礎高400ｍｍを超える部分について
基礎高400ｍｍを超える部分については、式（16）（17）（18）（19）によらず別途熱貫流率を算定しなければならない。
右図の場合は基礎高が450ｍｍなので、50ｍｍの部分で熱貫流率の算定が必要となる。
熱貫流率の求め方の例としては、コンクリートと断熱材の熱伝導率から求めることができる。（外皮参考テキストのｐ83～84を参照）
またその場合、ＵＡ値・ηＡ値を出す際に割る外皮表面積の範囲は下図のようになることに注意する。

式（16）または式（17）のいずれか、もしくは、式（18）または式（19）のいずれかから算定式を選択

式（16） 地盤面から基礎等の深さが 1ｍ以内の場合「式(A)(B)(C)(D)」→「式(16)(17)(18)(19)」に訂正になります
式（17）地盤面から基礎等の深さが 1ｍ以内の場合【正誤表】ｐ26上 上記の部分の訂正をお願いします

式（18） 地盤面から基礎等の深さが 1ｍを超える場合

式（19）地盤面から基礎等の深さが 1ｍを超える場合

【正誤表】ｐ27下 下記の部分の訂正をお願いします
ページ数が訂正となります≪外皮参考テキスト ： ｐ85～86 参照≫
建具の構成
建具の仕様

ガラスの仕様Low-E複層 （A10以上）

窓・引戸・
框ド
ア

(一重)金属・プラスチック(木)複合構造製

Low-E複層 （A5以上A10未満）
複層 （A10以上）
複層 （A6以上A10未満）
Low-E複層 （A10以上）(一重)金属製熱遮断構造

Low-E複層 （A5以上A10未満）
複層 （A10以上）
複層 （A6以上A10未満）

木製断熱積層構造
ドア

Low-E複層 （A10以上） 又は 「ガラスなし」

開口部の熱貫流率〔W/(㎡K)〕

2.33
3.49
3.49
4.07
2.91
3.49
3.49
4.07
2.33

木製扉：木製、 枠：金属製

複層 （A4以上） 又は 「ガラスなし」

2.91
4.65

金属製 扉：断熱材充填フラッシュ構造

複層 （A4以上） 又は 「ガラスなし」

4.07

複層 （A10以上）

外壁表面積に開口部面積は含めないこと

総熱損失量(q)＝ 外壁の熱貫流率×

外壁の表面積×

外壁の温度差係数+ 屋根or天井の熱貫流率 × 屋根or天井の表面積 × 屋根or天井の温度差係数+ 床の熱貫流率×

床の表面積×

床の温度差係数+ 開口部の熱貫流率 × 開口部の表面積 × 開口部の温度差係数+ 土間基礎の熱貫流率 × 土間基礎の表面積 × 土間基礎の温度差係数「＝」→「＋」に訂正となります【正誤表】ｐ33上 上記の部分の訂正をお願いします【正誤表】ｐ36下
下記の部分の訂正をお願いします●窓の日射熱取得率（補正前）
ページ数が訂正となります≪外皮参考テキスト ： ｐ96～97 参照≫
日射熱取得率（η）

ガラスの仕様

ガラスのみ

和障子

外付ブラインド

熱線吸収板ガラス2種

0.64
0.40
0.88
0.63

0.38
0.26
0.38
0.34

0.15
0.11
0.190.15

単板ガラス ＋ 単板ガラス

0.800.390.17

二層複層 Low-E複層ガラス
単層二重窓

日射取得型
日射遮蔽型

単板ガラス

※日射取得型とは、JIS R 3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が 0.50 以上のものをいう。
※日射遮熱型とは、JIS R 3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が 0.49 以下のものをいう。

外壁表面積に開口部面積は含めないこと

総⽇射熱取得量(ｍＣ)＝ 外壁の日射熱取得率

×

外壁の表面積×外壁の方位係数+ 屋根or天井の日射熱取得率×屋根or天井の表面積×屋根or天井の方位係数+ ドアの日射熱取得率 × ドアの表面積 × ドアの方位係数+ 窓の日射熱取得率×

窓の表面積×窓の方位係数

冷房期の日射熱取得率で算定すること「＝」→「＋」に訂正となります【正誤表】ｐ41下 上記の部分の訂正をお願いします【正誤表】ｐ49下 下記の内容に訂正をお願いしますⅲ）外壁⾯積等の⼊⼒を⾏う。
3）外壁の入力
仕様番号
1

外壁面積

除外窓面積42.44.48

ドアがある外壁面の場合、冷房期暖房期「除外窓面積」欄には窓とドアの開口部
計算対象
熱貫流率 日射熱
日射熱
熱損失面積を足し合わせて入力する。
外壁面積37.92

取得量

取得量0.330.3418.580.3418.580.492.64＋1.84＝4.48
外壁 ＜西面＞ 各値合計

0.334）住宅 ＜西面＞ 計算結果
外皮等面積（内訳）

西面

42.40㎡（窓2.64㎡、 ドア

1.84 ㎡、 外壁

冷房期総日射熱取得量1.27

暖房期総日射熱取得量

0.94

総熱損失

35.28

37.92W/K㎡）

【正誤表】ｐ185 下記の部分の訂正をお願いします

９４．５
９４．０

値が訂正となります