省エネを取り巻く環境

はじめ に
東日本大震災以降、わが国のエネルギーを取り巻く環境は大きく変化し、省エ

世界での省エネの流れ

COP21（気候変動枠組条約締約国会議）は主に2020年以降の温暖化対策について新たな国際枠組みを決定し、世ネルギーの取組みは重要な課題のひとつとなっています。

界全体の削減目標を設定したことに加え、途上国・新興国にも温暖化対策への自主的な取組みが求められることにこのような状況のなか、山梨県商工会連合会では、山梨県および関係機関と連なりました。通称「パリ協定」と呼ばれ、省エネを国際的に取組むきっかけとなりました。

携し経済産業省の事業である「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」

により本県に省エネルギーに関する地域相談窓口を組織し（省エネプラットフォー

ム）、県内の小規模事業者・中小企業の省エネ支援に取組んでいます。

■ パリ協定で定められた主な内容① 世界全体の温室効果ガス（CO2）排出量削減のための方針と長期目標の設定

本会の省エネ支援は、省エネルギーへの取組みにより、エネルギーコスト削減②「世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して2℃未満に抑えること。
」

を図ると同時に、事業所の経営改善につなげ、総合的な経営力の強化を達成していくことを大きな目標としています。

このたび、この支援事業の中で発見した、省エネノウハウをわかりやすく提案す平均気温が 2℃以上あがると…

この冊子をご覧になり、事業者の皆様が「よし、うちもやってみよう」と省エネを滅の危機、洪水や暴風雨被害の拡大など、深刻な影響が出始

数億人規模の水不足、感染症の拡大、生物の最大３割の種が絶る「はじめての省エネガイド」を作成いたしました。

めます。健康被害も深刻で、熱波や洪水、干ばつで病気や死者通した経営改善のスタートを切っていただくことに期待申しあげるとともに、ご活用いただければ幸いです。

が増える、栄養失調や下痢、呼吸器疾患の増加などがあがって御坂峠から望む富士山

令和２年１月山梨県商工会連合会

います。

美しい富士の国やまなしから省エネルギーを発信していこう

現在の平均気温は産業革命前より0.85℃上昇しています。

（2012年時）出典）温室効果ガスインベントリオフィス
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より

もくじ

各国の温室効果ガス（CO2）排出量削減目標の設定を行い、日本では、2030年までに2013年比でCO2を26％削減する目標をたてました。

省エネを取り巻く環境

P.1

できます！中小・小規模事業者の省エネ

P.3

山梨の省エネ 山梨の立地と省エネルギーの特長

事業所の省エネ推進状況チェック
家庭の省エネ タラレバ見積り
家庭での寒さ・暑さ対策

空調・照明

省エネ効果計算ワークシート

P.2

P.5
P.6
P.8

P.10

省エネプラットフォーム取組み紹介

P.12

業種ごとの光熱費使用量
電力料金の見直し製造工場での省エネの着眼点
事業所別

省エネの着眼点

中小・小規模事業者向け 省エネ補助金
省エネ補助金の申請ポイントない取組みです。

P.4

運用改善効果

生産性向上と省エネ

この CO2はエネルギー使用に起因するものが８～９割であり、「省エネ」は、この目標達成のためには、なくてはなら

P.11
P.14

P.15
P.16
P.18
P.20
P.21

これにはオイルショック後に実現された徹底的な省エネと同じ程度である35％ものエネルギー消費効率（最終エネ

ルギー消費量／実質 GDP）の改善が必要となります。

そこで家庭、運輸、業務、産業の各部門で具体策をかかげました。
その中で小規模事業者や中小企業への省エネ支援として「省エネプラットフォーム事業」を行っております。
（詳細はＰ12）1

山 梨 の 省 エネ

できます！中小・小規模事業者の省エネ

山梨の立地と省エネルギーの特長
山梨の自然の特徴としては、①日照時間が特に長い②周りの山岳の雪解け水が豊富であり、急峻地を流れる河川が中小・小規模事業者については、ハイスペックな最新の高効率機器に更新する積極的な投資ができず、省エネの推多い③森林が全県土の 80％を占め温泉が豊富④空気がきれいなことにより、塩害・煙害がなく、砂塵も少ない、こと

進状況は芳しくありません。

んすべて自然エネルギーで賄うことはできませんが、直接省エネルギーに有効だったり、現在使用しているエネルギーを作成した、というわけです。

などがあります。そこで豊富な自然の恵みを活用し、山梨ならではの省エネルギーを考えてみたいと思います。もちろの代替として有効です。

基本の考え方は、エネルギーの無駄を探し「と・さ・か」で対応する。

●太陽エネルギーの利用

太陽光発電が有名です。作った電気は自家使用だけでなく、買い取り単［無駄探し］

価は落ちてきていますが売電も可能です。また太陽の熱を利用し、温水や暖房の代わりにも利用可能です。

①量

水は大規模なものでは水力発電が挙げられます。そのほかにも井戸水

下げる
（上げる）
（設定温度を下げる）●地熱、温泉の利用

火山周辺にあるマグマを利用した地熱発電や熱水・温水の生産も可能です。なにより温泉の活用による省エネも考えられます。また、地中の温度替える（破損個所を替える、やり方を替える、機器を替える）

は安定していることから地中熱の冷暖房も研究されています。
●風の利用

風力を用いた発電も外灯に利用するなど小規模ならば可能です。そのほ省

か空気がきれいでほこりが少ないことは空気の循環する室外機（熱交換器

山梨のエネルギー使用

次の表は家庭でのエネルギー使用金額の平均値です。

山梨についてみると、全体の消費支出が平均よりも低いですが、光熱費の割合は高いです。

また、一般的な世帯人数あたりと比較すると全体消費は２人暮らし未満となり、世帯当たりの人数が少ないことが言え
ます。

ガス代

他の光熱

上下水道料

光熱・水道料金の合計

山 梨 県

222,031円

9,025円（4.06%） 4,247円（1.91%） 1,144円（0.52%） 4,414円（1.99%）

18,830円（8.48%）

関東地方

259,061円

8,732円（3.37%） 4,480円（1.73%）

681円（0.26%） 4,198円（1.62%）

18,091円（6.98%）

東 京 都

267,077円

8,241円（3.09%） 4,598円（1.72%）

192円（0.07%） 4,014円（1.50%）

17,045円（6.38%）

2 人 暮らし（ 全 国 ）

255,165円

9,559円（3.75%） 4,364円（1.71%） 1,517円（0.59%） 4,167円（1.63%）

19,607円（7.68%）

4 人 暮らし（ 全 国 ）

325,690円

11,719円（3.60%） 5,036円（1.55%） 1,044円（0.32%） 5,965円（1.83%）

23,764円（7.30%）

全国平均

246,399円

9,151円（3.71%） 4,216円（1.71%） 1,179円（0.48%） 4,131円（1.68%）

18,677円（7.58%）

出典：総務省2浮1度省など）の長寿命化にも一役買っています。

電気代③時間ごとに考える

止める（スイッチを止める、空気の流れを止める）

や河川の水を利用して、安価な冷却媒体として使用が可能です。

全体の消費支出②場所［と・さ・か］●水の利用

月あたりの料金、（）内は消費支出に占める料金の割合

そこで最新機器を導入するだけでなく「どうすれば省エネになるの？」「うちにもできる省エネ」をご提案する本ガイド

統計局

売上

利益!

効果（利益） 何年 続
例えば、売上げ1億円、光熱費が売上げの5％（500万円）の企業の場合。
光熱費を10％削減すると…。

光熱費が50万円ダウン!

■ 50万円の利益をあげるには？

営業利益率を2％とすると、売上げを2,500 万円 伸ばしたのと同じ効果となります。

2018

3

。

事 業 所 の 省 エネ推 進 状 況 チェック

家庭の省エネ タラレバ見積り
省エネの基本は家庭の省エネの応用ですから、難しく考えなくて大丈夫です。

あなたの事業所がどのくらい省エネ活動が推進できているかのチェックシートです。

従業員全員が省エネの意識を持つことがスタートであり、それだけで１％は削減されると過去の統計結果が出ています。
今回は一般管理事項のみですが、ぜひチェックしてみてください。

そこで、あなたのご家庭の省エネの取組状況をチェックした後、下の数字を合計してみてください。

「～たら」「～れば」ですが、年間の削減余地が出てきます。
省エネマインド タラレバ効果見積○が７個～５個‥ ‥‥ 一般管理体制に不十分なところがあるようです。相談しながら補強してみてください。

○が４個以下‥‥‥‥ 一般管理体制が不十分です。継続した省エネ推進を根付かせるため体制を構築してください。

1
2

照明

省エネルギーの削減目標を設定していますか
エネルギーデータを記録し、見える化・グラフ化などして活用していますか4

消費エネルギーを使用機器やエネルギー種別ごとに把握できていますか

5

時間ごとの電力使用量を調査し、１日のピーク時間を把握し、管理していますか

6

機器の定期的な保守・メンテナンスをしていますか

7

設備機器をリスト化していますか、また更新計画はありますか

9
10

排出など）

”ぜんぜん”

100％実施

50％実施

０％実施

0

（1215）（2430）

0

（185）

（370）

0

（300）

（600）

0

（345）

（690）

0

（335）

（670）

0

（350）

（700）

0

（585）

（1170）

0（565）（1130）

0

（410）

（820）

0

（990）

（1980）

0

（355）

（710）

0

（680）

（1360）

0

（495）

（990）

0

（480）

（960）

0

（165）

（330）

0

（1180）（2360）

0（2635）（5270）

0（1380）（2760）

0（1975）（3950）

0

（60）

（120）

0

（385）

（770）

0

（290）

（580）

0

（5685）（11370）0（1990）（3980）

0（1230）（2460）

0（1180）（2360）

テレビを見ない時は消す
画面は明るすぎないように調整

デスクトップパソコン

使わない時は電源 OFF

年光熱費削減余地見積円／年

夏のポイント
設定温度を２８℃以上に設定

冷房

フィルター月2回掃除
冬のポイントエアコン
ガスファンヒーター

冬は設定温度を２０℃以下に設定

石油ファンヒーター
電気カーペット

広さに合った大きさにする

電気こたつ

上掛けと敷布団を合わせて使う
キッチン
設定温度低め 夏は「中」冬は「弱」電気冷蔵庫

側面を壁から離す（２cm 以上５cm 程度）使用しない部屋および機器のスイッチ OFFを徹底していますか
季節、気温にあわせた管理をしていますか（クールビズ、温度設定変更、熱の取込、”なかなか”

白熱球は電球型 LEDに変える

エネルギー管理を行う組織体制が全員参加で確立されていますか（経営層も含む）

3

8

○・×

”ばっちり”

部屋

液晶テレビ

目

家庭の省エネ大事典（http://www.eccj.or.jp/dict/index.html）

省エネ行動の日頃の実施の様子に ”○”を付けてください。

省エネ行動○が 8個～１０個‥ ‥ 一般管理体制は十分できているようです。引き続き推進してください。

項

出典：2012年度版

物を詰めすぎない
ガスコンロ

炎が鍋からはみ出さないように

電気ポッド

使う分だけ沸かす。長時間の保温はしない。
お風呂

空調など機器の使用上のルールを全員で共有されていますか

入浴は間隔空けずに

風呂給湯器

シャワーはこまめに止める
洗濯や掃除

洗濯機

洗濯物のまとめ洗い（水道 16.75m3省エネ）

掃除機

部屋を片付けてから掃除する

トイレ（温水洗浄便座）
便座のフタを閉める

温水洗浄便座便座温度低め自 動
ふんわりアクセル
eスタート：20km ／時まで５秒

自動車運転

加速・減速の少ない運転
遠くに赤信号見えたら早めのアクセルオフ
５秒以上のアイドリングはエンジンストップ

あなたのご家庭の光熱費の削減余地

エネルギー単価 (2012年度）
電気：２２円／ｋｗｈ
ガス：１３８円／ m3
灯油：８０円／ L
ガソリン：１３６円／ L
水道：２２８円／ m3

4

車

5

円

家 庭 での寒さ・暑さ対策
P.5では家庭の省エネが基本とお話ししました。家庭内で多くのエネルギーを使用している空調関連の運用改善ヒントをまとめてみました。もちろん事業所へも同じ考え方で削減可能です。今回は夏の暑さ対策ですが、冬は反対に熱を集めるよう逆の行動をしていただければよいと思います。

夏の環境対策

エアコンの設定温度を下げる
設定温度を1℃上げるだけで約 10％も節電に

熱の侵入経路（遮光、遮熱）

保冷

熱の侵入は窓やドアからが 70% 程度と言われエアコンの噴出口の前に氷や保冷材を設置させると、なります。しかし、ただ上げるだけでは我慢するだけなので、扇風機、サーキュレータを

フィルターの清掃をこまめに率が良いです。また日中は 30℃を超える日でエアコンの内部も汚れが溜まるとエアコンの効の保冷材も市販されており、保冷材なので何度でもす。エアコンをつける前に、部屋の空気を入

2 週間に一度、フィルターの掃除をするだけで、水でぬらすと冷えるタオルなどいろいろなものがあり利用し空気を循環させ体感温度を下げると効も、朝夕は 30℃を下回ることが珍しくないで率が悪くなります。

れ替えてから使用してみましょう。

一般的に5％の節電効果があります。

ています。屋根からの熱の進入は 10％程度。

その冷気とあわさって、更にひんやり涼しく感じられ

あたたかい空気は上に向かう性質があるのます。

で、上にむかうほど熱はこもりがちになります。

今は扇風機やエアコンに設置することのできるタイプ

例えば４ｍを越える高天井の折半屋根は真夏の太陽に照らされて70℃近くまで上昇します。

繰り返し使えます。作業服にファンがはいったものや、

よって窓、ドアから日光の光、外気の熱を遮るため、シェード、すだれ、窓ガラスフィルム、ます。

ペアガラス、グリーンカーテンなど有効です。

屋根の熱を防ぐためには遮熱塗装、フィルム、

ソーラーパネルなどが有効です。

室外機を冷やす

水の活用

エアコンの冷却機能を使うと、たくさんの熱昔からある打ち水は気化熱を利用したものが出ます。

で、今ではミストシャワーといった霧を噴霧し、ですが、その際に多くの電力を消費していまあります。屋根に水を撒くのも効果的です。

その熱を効率良く外へ出すのが室外機の役目

大気中で蒸発させた気化熱を利用するものもす。そこで室外機を冷やすと効率も良くなり、

しかし、水を使うので湿度

直射日光が当たらない場所に室外機を設置すへの浸水には気を付けてく

電気の消費を抑える事ができます。

の上 昇やサビや機 器 内 部

る、すだれで日射を防ぐ、大型の工場では水ださい。また水道水ではカをかけて冷やす装置もあるようです。

ルキが付着する場合もあります。雨水や井水、河川の水を利用するのも有効です。

67

空調・照明省エネ効果計算ワークシート

右の円グラフは一般的なオフィスのエネルギー消費比率です。

空調
28%

コンセント
32%

グラフから空調・照明が代表的なエネルギー消費であることがわかります。

空調と照明の代表的な運用改善対策（費用が掛からない対策）の効果計算方
法をご紹介します。

照明
40%

Ⅰ・空調の省エネ（エアコンの場合）
代表的な対策：室温の設定温度を１℃緩和するとエアコンの電力が１０％低減する

・設定温度の 1℃緩和：冷房時期は温度を１℃上げ、暖房時期は温度を１℃下げる（例）現在の設定

省エネ効果計算方法

冷房：２７℃

暖房：２１℃－（緩和）→

年間空調電力費用削減（円）＝年間電力削減量（ｋWh） ×

年間電力削減量（ｋWh）＝年間空調電力量（ｋWh） ×〈空調温度１℃緩和の例〉
月電力量（ｋWh）推移グラフ

ｋWh12,00010,000

空調電力
量が最も
少ない月

6

7

8

9

10 11 12

昨年月度電力量（ｋWh)
4
5
6
7
8
9

10

空調電力量

5,723

340

6,251

3,635

8,226

2,843

9,292

3

年間電力量
年間費用
電力単価

3,909

5,937

9,138

2

879

9,018

1

554
0

7,582

2,199

9,894

4,511

3,755

7,546

90,254

1,805,080

20

2,162

円

25,656

年間空調
電力量
（kWh）

円 /ｋWh

電力単価＝年間費用（円）/ 年間電力量（ｋWh）
A

年間空調電力量（kWh）

25,656

省エネ電力量 A × B（ｋWh）

2,566

省エネ費用 C × D（円）51,320B

対策省エネ率（％）

D

電力単価（円 /ｋWh）

C
E

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
年間電力量
年間費用
電力単価

868

6,262

5,383

昨年月度電力量（ｋWh)

3

2

月間電力量

11
12

1

10

20

A

B
C

D
E

8

月間電力量

年間空調電力量（ｋWh）
対策省エネ率（％）

省エネ電力量 A × B（ｋWh）
電力単価（円 /ｋWh）（1000－ 750）÷ 1000=0.25…25% 間引き可能

省エネ効果測定・計算方法①間引き率の計算◇ Lｘ：ルックス（照度の単位）

間引き率 ＝［部屋の照度（Lx）－ JIS 推奨照度（Lx）］÷部屋の照度（Lx）◇ＪＩＳ推奨照度 （ＪＩＳ Ｚ 9110-2010 から抜粋）
適用場所

推奨照度

事務室・役員室

750 Ｌｘ

設計室・製図会議室・応接室
更衣室・トイレ〈省エネ計算ワークシート〉

5（例）事務室の JIS 推奨照度は 750Lx、測定照度は 1000Lx		

省エネ率（％）

電力単価（円 /ｋWh）＝年間費用（円）/ 年間電力量（ｋWh）

2,000

・照明間引き：照明ランプを取り外す（蛍光灯は器具単位でランプを外す）

		◇部屋の照度測定

空調電力量

750 Ｌｘ500 Ｌｘ
200 Ｌｘ◇ QUAPIX Lite

できます。

■蛍光灯型番の見方

・照度測定箇所に白紙を置き、30cmくらい上から表面の照度を測定します。

②削減照明電力の計算

削減電力（W） ＝現状の合計照明電力（W）× 間引き率
照明電力（W）＝照明ランプ電力（W）×ランプ本数（本）（例）F L R 4 0 S D / M / 3 6③省エネ効果計算

年間点灯時間（時間 / 年） ＝ 1日の稼働時間（時間／日）×年間稼働日数（日／年）

年間削減電力量（ｋW）＝ 削減電力（W） × 年間点灯時間（時間 / 年） ÷ 1000

対策か所

A

JIS 推奨照度

C

間引き率 （B − A）／ B

B

事務所

750

測定照度

1000

D 天井ランプ電力

40

E
F

天井ランプ本数
照明電力

G 削減電力D ×E
F×C

H 日稼働時間J

年間稼働日数L

年間削減電力量 G × K ／ 1000

K

年間点灯時間M 電力単価N 年間削減費用

H ×J

L×M

0.25

Lx

A

JIS 推奨照度

C

間引き率 （B − A）／ B

BW

D 天井ランプ電力

W

F

本

400

W

1600

対策か所

Lx

40

E

測定照度

天井ランプ本数
照明電力

G 削減電力時間

H 日稼働時間

2250

時間

K

日

900

kWh

18,000円

20 円／ kWh

D ×E

F×C

9

250

点灯型

管径

管長

タイプ

光色 消費電力〈省エネ計算ワークシート〉〈事務所照度適正化の例〉

円
円 /ｋWh測定例

・スマホアプリで岩崎電気の無料光環境評価システム QUAPIX Lite（クオピクスライト）等を使って照度簡易測定が・電力の季節変動が空調だけの場合

4,000
4

代表的な対策：照度の適正化…JIS の推奨照度に合わせて照明の間引きを行う。

電力平均単価（円 /ｋWh）

左例で最も電力量の小さい値以上は全て空調電力と仮定する

6,000

空調電力
量が最も
少ない月

暖房：２０℃

年間空調電力量8,000

0

冷房：２８℃

Ⅱ・照明の省エネ

J

年間稼働日数L

年間削減電力量 G × K ／ 1000

年間点灯時間M 電力単価N 年間削減費用

省エネ費用 C × D（円）
9

H ×J

L×M

Lx
Lx
W

本
W
W

時間
日

時間

ｋW h

円／ kWh円

運用改善効果

生産性向上と省エネ「使い方を変更するだけで、省エネができるというけれど、自社ではどのくらい削減できるのかわからない」との声にP.3で省エネにより、光熱費等のエネルギーコストが削減されることが、そのまま利益の増加につながることを紹介しお応えして、一般的な条件で効果試算をできるようなワークシートを作りました。条件が変わればもちろん違ってしまました。ここでは省エネ＝セコい、削減という考えと違う生産性向上による省エネ例をご提案します。

ご活用ください。※コスト削減額は、電力は 19円 /ｋWｈで計算。

○生産性向上等による省エネ効果

省エネルギー効果の計算ができます。

に繋がる取組みの一つです。

いますし、ここまで削減できるとお約束できる数字ではありませんが、おおよその削減目安がわかると思います。ぜひ

1⇒ 製造工程のムダ削減による生産効率向上、品質の改善

室外機の熱交換部（フィン）を清掃する
年間約５％の省エネになります。

〈計算〉 空調機の総動力
年間稼働時間年間電力使用量
年間削減金額2

普段から経営改善のために取組んでいる製造工程の効率化や不良率の改善等は、ムダを減らすことであり、省エネ

定格の電力（機器の定格銘板を参照のこと）

KW ①

１日の運転時間時間②※すべての空調機の電力を足してください。

年間稼働日数（エアコン）※夏季、冬季、休業日を考慮。おおよそで結構です。

①×②×③④× 5％×１９円 /ｋｗｈ

日③

ｋｗｈ④
円

エア漏れを防止することによる省エネ※漏れ率を２５％から５％に改善。また、インバーター制御式で風量と動力を比例と仮定。

年間稼働時間年間電力使用量

年間削減金額※すべてのコンプレッサの電力を足してください。

１日の運転時間
年間稼働日数※休業日等を考慮。おおよそで結構です。

①×②×③④× 20％×１９円 /ｋｗｈ

・歩留まり改善（品質改善）

KW ①
時間②
日③

ｋｗｈ④
円

エアコンプレッサの吐出圧低下による省エネ○省エネに関するマネジメントシステム構築による効果⇒ 経営体質の強化、経営者・従業員の意識向上（例）・不要照明の消灯〈計算〉 エアコンプレッサの総動力 定格の電力（機器の定格銘板を参照のこと）
年間稼働時間年間電力使用量

年間削減金額※すべてのコンプレッサの電力を足してください。

１日の運転時間
年間稼働日数※休業日等を考慮。おおよそで結構です。

①×②×③× 80％（モーター負荷率）④× 8％×１９円 /ｋｗｈ

→ モラル向上、職場の活性化

工場においては、良いものを早く安く製造し提供するための機能が要求されます。そのために、生産性向上や工程の合理化は事業所の常であり、エネルギー管理等の活動が必要です。 また業務用施設では、利便性・快適性・安例えば、同じエネルギー使用量でも、工法や手順を変更してより早く安くできれば省エネにつながるといえますし、

より快適にできれば広い意味での省エネ改善につながります。

以下の事例はエネルギー削減のみにとどまらない省エネを通した経営力向上の事例です。

事例１

鈑金加工工場

、
取

■改善後

時間②

加工

日③

円

（出典）
「工場の省エネガイドブック2019」( 省エネルギーセンター )

取

電力削減
品質向上

省

効果： 最新機器

部品

加工工場

素材から多数個プレス品打抜工程で、材料取りの工夫

■改善前

KW ①

ｋｗｈ④

事例２

CO2レーザーからファイバーレーザー方式へ変更

加工

定格銘板とは…‌機器や装置、部品などについて、仕様、性能、使用限度などの値（定格値）を記載した銘板です。機器の裏や室外機など見えにくいところに貼ってあります。
10→ 職場の 5S

○機能・特性等に応じた省エネ推進

必要な圧力に余裕がある場合、吐出圧を下げることにより動力削減ができます。
※吐出圧を0.1MPa に下げ、約８％の動力削減ができます。

→ 製品（良品）当たりの消費エネルギー減全性等の機能を提供することが要求されます。

エアコンプレッサの動力削減ができます。

〈計算〉 エアコンプレッサの総動力 定格の電力（機器の定格銘板を参照のこと）

3（例）・生産性向上による稼働率 UP → 稼働時間短縮（固定エネルギー削減等）

■改善前

検査・出荷

検査
出荷

■改善後

生産性
向上

後工程
短縮

消費電力 改善

省+α： ①「」「」 不良率改善②後工程
取不要➡品質向上、生産性向上、短縮

効果： ①打 抜

短縮
運転時間 低減+α： ①残材 削減（歩留改善）②単位時間当生産量増加

11

省 エネプラットフォー ム 取 組 紹 介～経営視点からの省エネ支援～■省エネ相談地域 PF：山梨県商工会連合会■支援エリア：山梨県全域

1. 省エネプラットフォームとは（経済産業省）
省エネルギー相談地域プラット

フォーム（地域 PF）とは、省エネ支援事業者が地域の専門家（商工会や自治体、専門家及び金融機関等）と具体的な提案事例

省
省

専門家・経営専門家

協力して作る「省エネ支援の連携体」

です。中小企業等の皆様の省エネ取組を支援するため、経済産業省

資源エネルギー庁の「省エネルギー

相談地域プラットフォーム構築事業」

で採択された省エネ支援事業者が、全国の各地域で活動しています。

PDCA
支援

省

現状把握 計画

項目
洗 出

省

項目
取組
検討

省
取組
選定

1. 対象設備等の課題・改善ポイント

自治体

全般

配管などからエアー漏れが発生しており、エアーコンプレッサ吐出圧力を一定制御するため、エアー漏れ分エアーコンプレッサの稼働増となります。

漏れやすい箇所は、配管、バルブ、ゴムホース、継手など。
「シュー」といPDCA取組使用状況
把握

CASE 1：エアーコンプレッサのエアー漏れ改善

相談地域

う空気の抜ける音がないか確認のこと。

省
行

省
実施計画
策定

実施体制
整備

行動
実施 向
準備

実施

実施後
検証

省
実施
計画 見直

空気漏
目 見
、
気
、意外 多
。定期的 点検 必要
。
点検機器
、音漏
耳
、
泡 確認
自主点検 方法。

2. 山梨県における省エネプラットフォーム（「山梨県商工会連合会」とは）商工会は、法律（商工会法）に基づいて主に町村部に設立された公的団体で地域の事業者が業種にかかわりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。

また、国や都道府県の小規模企業・中小企業施策（経営改善普及事業）の実施機関でもあり、地域の商工業者の皆様を支援するため様々な事業を実施しています。

山梨県省

山梨県商工会連合会は、山梨県を支援エリアとし省エネ PF を実施。

相談地域
県内 23
商工会

商工会の活動である「地域の商工業

省
専門家
12 名

者の支援」の一環として、経営支援活動に加え、省エネに関する指導や提案を行っています。

金融
機関

中小企業
診断士等
7名

CASE 2：配管の保温
山梨県

1. 対象設備等の課題・改善ポイント

蒸気配管や冷媒配管を保温することで、熱損失を防ぐことができ省エネにつながります。

3. 省エネ支援の流れ

対象の配管を断熱材等で覆う。ま地元商工業者からの経営や省エ

た古くなったものを新しく更新する。

ネに関する相談に対し、経営指導

熱供給から配管の距離が長い場

員や省エネ専門家が課題を整理し、合や配管の劣化などでも熱を損失し経営視点からの省エネ支援を実施しています。配管の経路を点検してみと連携して、診断を含めた見える化・数値化等の現状把握支援や、意思決定や実行計画策定の支援、実行

段階での支援など、個々の事業に応じたサポートを実施しています。

12

保温カバーを取り付けた
蒸気バルブてください。

省エネ支援では、省エネ専門家

保温していない
蒸気バルブ（熱画像）

ています。

省
基本 「熱」
効率的 管理。 出
配管
保温 不十分 配管？
配管、
空調 冷暖気漏、、温水 排水「熱」 無駄？

13

業 種ごとの 光 熱 費 使 用 量

電力料金の見直し

国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しており、この調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、主な業種をピックアップしましたのでご参考ください。あくまで目安ですが「えっ？！うちの光熱費高すぎ！？」と思ったら省エネ推進をしてみてはいかがでしょうか？
産業別業種

電力購入量
（総量）
（100万ｋｗｈ）
37,779115

15,827円

725円

飲食店

23,330855

24,838円

13,651円

食料品製造業

20,985561

13,835円

5,551円

輸送用機械器具製造業

18,576

253

15,943円

3,252円娯楽業

18,394366

13,353円

3,987円

社会保険・社会福祉・介護事業

17,186741

14,149円

9,152円その他の小売業

16,781

112

5,613円

561円

プラスチック製品製造業（別掲を除く）16,63084

27,297円

2,059円水道業

15,54734

277,368円

9,189円化学工業

15,412329

11,030円

3,537円

金属製品製造業

13,466

293

15,469円

5,052円

宿泊業

12,429518

45,087円

28,178円

電子部品・デバイス・電子回路製造業

11,654102

26,947円

3,533円

各種商品小売業

11,369142

19,000円

3,559円不動産賃貸業・管理業

9,424

265

9,993円

4,220円

廃棄物処理業

9,202

120

32,799円

6,426円

鉄鋼業

8,485

235

17,420円

7,239円

通信業

8,029

47

48,667円

4,296円

非鉄金属製造業

8,027

291

19,183円

10,416円

洗濯・理容・美容・浴場業

7,797

719

11,831円

16,374円

電気機械器具製造業

7,768

69

11,052円

1,478円

織物・衣服・身の回り品小売業

6,820

22

9,060円

429円

印刷・同関連業

5,903

128

18,692円

6,095円

倉庫業

5,080

6

21,169円

353円

道路貨物運送業

4,308

13

2,933円

137円

情報サービス業

4,290

30

3,550円

369円

繊維業

4,160

78

14,459円

4,071円

パルプ・紙・紙加工品製造業

3,978

51

14,852円

2,860円

機械器具卸売業

3,326

20

573円

52円

総合工事業

3,060

34

588円

97円

建築材料，
鉱物・金属材料等卸売業

2,811

12

298円

19円

木材・木製品製造業（家具を除く）2,648

7

13,271円

531円

設備工事業

1,829

16

728円

97円

職別工事業
（設備工事業を除く）

1,521

11

1,218円

129円

自動車整備業1,112

7

8,934円

836円（出典：資源エネルギー庁）2017年度の数値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ 20円 /kWh、300円 / ㎥として各データより算出。

見
使用機器数 多 食料 扱 業種
３ 占 、電力容量 大機器 使 製造業 全体。 １日中機器 使用
介護施設、宿泊業、
電力使用量 多 業種。
14

電力料金は過去 1年間の最大需要電力（一番使用した 30分間）が契約電力となり、基本料金が決まります。超える

瞬間は年数回のタイミングなのでその時期に気を付けることで契約電力を下げることができます。

最大需要電力

売上高
売上高
都市ガス
利用量
（総量） 100万円あたり 100万円あたり
都市ガス利用額
電力利用額（100万㎥）

飲食料品小売業

的 高

最大需要電力の抑制

契約
電力■30分間の平均使用電力の月間最大値

［kW］

100
50
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 （月）

8月以降の最大需要電力がこの値を超えなければ翌年7月まで、1年間の契約電力となります。

■契約電力を5kW下げた場合の利益

1,716円 ×5 kW×12ヵ月=102,960円/年※（基本料金単価）（契約電力削減量）※東京電力、業務用電力契約500ｋW未満の場合の基本料金単価

新電力についてこれまで家庭や商店向けの電気は、各地域の電力会社（東京電力、関西電力等）だけが販売しており、家庭や商店

では、電気をどの会社から買うか選ぶことはできませんでした。2016年（平成 28年）4月 1日以降は、電気の小売業への参入が全面自由化され、これに伴い家庭や商店を含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。

つまり、競争が活性化し、様々な料金メニュー・サービスが登場することが期待され、より安価な電気料金での購入が可能となります。

ここではよくある疑問にお答えします。

Q1 電力会社を変えると新たに電線を引くことがあるの？電気の品質や信頼性はどうなの？
A

今ある送配電網を使うので新たに電線を引くことにはなりません。 また、電気そのものの品質や信頼性（停電の可能性など）は、どの会社から電気を買っても同じです。 さらに、契約した電力会社が電気を調達できなかった
場合でも、送配電網を管理する会社がその分を補給するので、ただちに電気の供給が止まることはありません。

Q2 契約した会社が倒産した場合はどうなるの？
A

倒産によりただちに供給が停止することはありません。 新たな供給元が見つかるまでの間は、各地域の電力会社（東京電力、関西電力等）から供給を受けることになります。

Q3 たくさんの業者があってどこがいいかわからない。あやしいとこもあるんじゃないの？
A

国の基準を通ったところでしか電力販売ができないため、一定の水準は守られており、詐欺につながるようなあやしいところはないといえます。また、たくさんあるプランの選択には一括見積サイトがありますのでお試しくださ
い。電力の使用状況や関連サービス等により単価が変動しますので、適したプランを探してみてください。
15

製 造 工 場 での 省 エネの 着 眼 点
少し専門的な内容になりますが、工場で使用する代表的な設備に対し、着眼点を整理してみました。
「うちでも取組

めるかも」という箇所がありましたら、ぜひ改善してみてください。

工場・業務用施設共通・受電点の電力、電圧、電流、力率の確認

受変電設備（高圧受電）

・‌月別最大電力、月別電力使用量、時刻別電力使用量、その他、自家用電気工作物点検記録（保安協会）単線接続図等の確認

・銘板から各変圧器の容量、電圧、相数、結線、製造年などを確認
・進相コンデンサの容量構成、自動切換方式か、固定式か確認
・分電盤 接続されている負荷設備が何か

・低圧フィーダの各相電圧、電流を確認（不平衡や負荷容量を把握）
受変電設備 月1回程度検査員 点検 来
開閉
危険 伴
聞
。

コンプレッサ設備

・銘板から型式、圧縮機出力、吐出圧、吐出空気量、製造年などを確認
・タンク容量、吐出圧力確認

・台数制御運転方式、吐出圧、オンロード､アンロード時間、負荷率（電流）、インバー
タ周波数など読取。

・フィルターの目詰まりなど確認

・吸気温度、室内の吸排気は良いか・ドライヤ、フィルター等の圧損確認・配管圧損検討のため太さ確認、長さは図面で確認
・用途および使用端圧力確認

・配管・コネクタ部等からの漏れはないか

コ ン プ レッサ の 排 熱 回 収。

エアコンプレッサは、排気の温度が 55℃程度あり

ボイラー設備（蒸気システム）

・配管、バルブなどの保温 ･ 断熱確認

損失が少ないことが要件となる。

・銘 板での定格仕様、また発生蒸気圧力・温度の実測値、台数制
御方式、などの確認

・給水予熱の有無、ドレン回収状況など確認、また、ドレン温度、量、性状は別途計測データで確認

・加熱温度は適正か、下げれる余地はないか？

外気侵入防止冷凍冷蔵設備冷凍機

・水冷式：冷却水温度の適正化

・入出庫時間の配慮（気温の高い時は避ける）

・水冷式：冷却塔の清掃

・入出時間（扉の開放時間）の短縮

・空冷式室外機の散水・開閉回数の最少化

2．排熱熱負荷が利用側の熱負荷と同等以上場の作業場をあたためるのに利用すると、空調使用の軽減や乾燥室蒸気使用権原につながる。

・配管フランジ、バルブからの漏れ確認

1．排熱温度が利用温度より高います。この熱い排気を熱源として乾燥室の熱源や冬・排ガス利用（エコノマイザ）の有無、残存酸素量、廃ガス温度は別
途ばい煙測定データで確認

排熱回収の条件

3．安定して供給できること

4．熱損失の少ない距離にある

排熱回収には位置関係が重要で、距離が近く熱

原材料置場
事務所

成形・加工工場
排熱

製品置場

検査室

乾燥室

・空冷式室外機の直射日光防止対策（ひさし等）

・ビニールカーテンやサーモシャッター等の設置

・夜間電力（夜間蓄冷）の活用

・庫内温度の適正化（冷えすぎ防止）・見直し
・庫内温度の均一化

受変電室

排熱

ボイラー室

ダクト設置

コンプレッサ室（排気 55℃）

ダクト設置

・防熱壁面からの侵入熱防止（断熱強化）
・デフロスト（霜取り）の調整（時期、間隔）特に、タイマー設定の場合等線

16

管理 、電気 熱 大 分？」 仮説 立 実践頭考

、熱 交換 回収、損失対応
様々 対策 考、省
業務改善 第一歩
重要
。

17

。
「
。専門的 目事業所別省 エネの 着 眼 点

今度は、具体的な事業所ごとの省エネ着眼点を整理してみました。他のタイプの事業所からも想像を膨らませて「省エネのタネ」を探してみてください。

業務用施設
パソコン、事務機

・照度は適正か・省電力モードの設定はされているか（夜間、休日）

・LED 化されているか

空調等

照明等

・不在室の消灯を行っているか・‌換気は必要最小限とし、空調始動時は換気しない

・‌宿泊者に不在時の消灯呼びかけを行っているか・中間期等に外気冷房を行っているか

・室温の基準を決め、宿泊者に周知しているか

その他

・‌排気ファン、外気処理空調機はガス使用量に応じて・エレベータの稼働率は適正か

・室内機のＯＮ－ＯＦＦは可能になっているか

事業所

照明

ホテル

・換気のしすぎで室内の CO2濃度は、低すぎないか

適正風量になる様制御されているか・‌ガス器具の適切な火力で完全燃焼するような調整、
口火のこまめな消火を行っているか・‌食器類は食べ残し等を取り除いてから洗浄し、給水・・使用しない機器の電源は OFFされているか

・手元照明など分割点灯ができるようになっているか

給湯量の低減を行っているか・‌食材保管用冷蔵（凍）庫は出し入れの回数、時間が空調・換気短くなる様管理、また詰め過ぎに注意しているか

・日射対策はできないか

・機械室、駐車場の換気は過剰になっていないか

・換気は過剰でないか

・雑排水の再利用は行われているか・スイッチや設定温度の基準があるか・給湯タンク温度は適正か・フィルター清掃は行き届いているか

照明等

・ポンプ容量は適切か

一般飲食店

調理機器・冷凍・冷蔵・その他

空調

・冷凍冷蔵庫等のドアのパッキンが劣化してないか・‌外気侵入を減らせないか（出入口に商品を置かない等）

・‌水道蛇口の節水コマや元栓を調節しているか・‌外部照明や駐車場灯および看板類は清掃、メンテナンスを行っているか

・調理機器・冷凍冷蔵庫の温度確認をしているか・‌点灯・消灯の時刻がルール化されて実施されているか・‌製氷機・冷凍冷蔵庫・空調機等のフィルター清掃を・省エネ性能の高い照明器具（LED 等）を用いているかしているか、また、コンデンサーの油汚れやほこりを・‌開店準備中は、必要最低限の照明だけ点灯しているか

清掃しているか・‌営業中は時間帯により点灯・消灯する照明器具を決・‌調理機器は、不使用な時はスイッチOFFしているか

めているか・‌ガス器具の炎を調整し、空気口、排気口、バーナー・‌閉店と同時に、不必要な照明器具は消灯し、BGM も等を清掃しているか消しているか・給湯器は適切な温度設定としているか

空調等

・‌勤務を終えたスタッフが長時間事務所内にいないよう・店内に隙間風が入ってこないかにルール化されているか・‌閉店と同時に、不必要な空調機は停止させているか・‌暖房便座の温度設定を季節毎に調整し、閉店後コンスーパーマーケット・小売店

バックヤード空調

・設定温度は適正か

・換気が過剰ではないか

・扉は開け放されていないか

・不要時はスイッチOFFされているか・日射対策はできないか（ブラインド等）
・通風は遮られていないか

バックヤード照明

・照度は適正か・間引きはできないか・照度は適正か照明

・不要時は消灯されているか

・ショーケース照明を見直せないか（照度、消灯、LED化）
・スポット照明を見直せないか（照度、消灯、LED 化）

冷凍・冷蔵ショーケース

・設定温度は適正か・‌エアーカーテンの気流は確保されているか・設定温度は適正か

冷凍・冷蔵庫（吹出し口、吸込み口、商品レイアウト等）

・扉の開頻度が多くないか・ナイトカバーを使用しているか

・詰め込みすぎていないか

・営業時間外は消灯しているか

セントを抜いているか

・定期的に清掃しているか（フィン等）

・フード換気扇を無駄に稼働していないか

取組
体 取組
18

、一人 行
効果 持続

成果 出
。
。
意識 統一
始
19

従業員、時
。

客様

声

全

中小・小 規 模 事 業 者 向 け

省 エネ補 助 金

省エネ補助金の申請ポイント

省エネに関する補助金は数多くあります。そこで中小・小規模事業者が利用しやすい補助金の概要を一覧にしてみました。あくまでも概要なので、詳細は事業名で検索していただき要綱などご確認ください。

また、こちらは令和元年度の内容となりますので新年度のものは公募後ご確認ください。

なお、省エネに関して気軽に専門家に相談できる「省エネ地域相談プラットフォーム事業」でも制度の説明等行っております。併せてご利用ください。

事業名省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（省エネ補助金）
Ⅰ.工場単位

補助金額
上限150,000万円
下限100万円

上限3,000万円
下限30万円

電力需要の低減に資する
設備投資支援事業費補助金（省電力補助金）
Ⅰ.工場単位

上限150,000万円
下限100万円

CO2削減ポテンシャル
低炭素機器導入補助金

1. 申請の準備

更新する設備を計画し、その削減量、率、費用対効果を計算します。計算には型番、定格、稼働時間等が必要となります。

採択のポイントは「（更新したら）どのくらい省エネになったか」ですので、公開されている採択者の平均削減率等と比較します。また、見積が３社必要となります。

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（省エネ補助金）
Ⅱ.設備単位

電力需要の低減に資する
設備投資支援事業費補助金（省電力補助金）
Ⅱ.設備単位

ここでは、前ページの省エネ補助金、省電力補助金にしぼり、申請ポイントを紹介します。

上限3,000万円
下限30万円

上限3,000万円

既存建築物
省エネ化推進事業

上限5,000万円

省エネルギー設備投資に係る利子補給制度

法定償却期間を限度として最大10年間

補助率

特徴

公募時期

1/3～1/2

工場や事業所全体の省エネ効果の高い改修工事、設備等の更新を支援。
※設備費、工事費、設計費対象

令和元年度は
5/20～6/28

令和元年度は
5/20～6/28

1/3〜1/2

工場や事業所全体の省エネ効果の高い改修工事、設備等の更新を支援。
※設備費、工事費、設計費対象※電力のみ

令和元年度は
5/20～6/28

1/3

設備
（照明、
空調など）
を一定以上の省エネ性能を有するものの更新を支援。
※設備費のみ対象※電力機器→電力機器の更新のみ※照明。変圧器はこちら

令和元年度は
5/20～6/28

中小企業 １/２
大企業 １/３

CO2削減ポテンシャル診断後（事業者
診断申込期限負担なし）診断内で計画された更新設
6/28
備に対し補助金が用意されている。
補助金は年度内実施
既存建築物の省エネ改修促進。
外壁、
バリアフリー、EV工事等も対象となる。
省エネ率15％以上、５００万円以上の計画であること。

1/3

省エネにつながる設備の新設・増設に係る借入に対し利子補給を行う。
最大1％（貸付利率による） 山梨中央銀行、甲府信金が指定銀行。

20

補助金とはいえ自己負担がある中、どの程度更新するか、採択の可能性はどうかなど、検討し意思決定を行います。

投資回収期間も考慮するといいですね。
3. 申請用紙の作成

設備
（照明、
空調など）
を一定以上の省エネ性能を有するものの更新を支援。
※設備費のみ対象※照明・変圧器は対象外

1/3

2. 申請の範囲決定～5/28で1次締切
過去3次公募まで行っている。

年5回公募

申請は一部 WEB 入力を行います。慣れていない方も多いと思いますので要綱や手引きをよく読んでください。

省エネプラットフォーム機器更新支援事例【支援なし】

照明 100機

年間削減効果300÷35 ＝300万円【支援あり】

照明 70機

35万円

補助金利用

年間削減効果8.57年、①省△ 60万円
35万円（210-60）÷ 35＝ 4.23年

投資効果もわからず、導入に対して相談できず結果のみ。
従業員の巻き込みもなし

申請
成

210万円

相談できたことで効果試算のうえ必要箇所選定、補助金情報ゲット。
継続訪問することで従業員の 省エネ
意識の向上 から+ αの効果あり

効果 計算 採択 可能性
、
「省

21

②投資回収効果 確認 意思決定 支援③申請書作
」 支援
。 利用
。