ECOSHADEＣＯ２削減、求められる環境負荷対策に貢献する優れた省エネ対策製品です。
ECOSHADE
ETD-Ⅱ

リンク
スラット

スラット上 収 納タイプ 。
どの 位 置 でも調 光 可 能な優れた機能を持っています。

セントライズ栄（名古屋市中区）
設計・監理／安藤忠雄建築研究所
株式会社三菱地所設計
施工／大成建設株式会社

エコシェイドは窓の外で日射熱を防ぎ空調負荷を減らしオフィス環境の快適化・ビルの省エネを実現します。スラット角度調整でやわらかな光を反射させ、快適な空間を演出します。

ECOSHADEE N C - 10 H
スラット下 収 納タイプ 。
調 光 は 最 上 部 で 行 います 。
水平ラインを強調した美しい
デ ザ イン で す 。

京 都 大 学 稲 盛 財 団 記 念 館（ 京 都 市 左 京 区 ）設 計・監 理 ／ 株 式 会 社日建 設 計株式会社三信建築設計事務所
施工／株式会社浅沼組

リンクスラット■ 納まり例：エコシェイドETD-Ⅱ
縦断面スラット収納

縦断面スラット60°

縦断面スラット水平方立て
ガイドレール6015

縦枠詳細

チルトストローク：〔120〕
スラット60°⇔スラット水平H

ESH〔Max：4000〕

80.2

97177

138.5

80.2

126.5

9723177

スラット角度調整範囲 ［ 最大調整範囲：水平 ～ 60°］
全閉時：60°

全開時：水平

横断面

3ESW〔Max：1800〕
電動駆動装置ドライブシャフト

5860°
318

■ 納まり例：エコシェイドENC－10Ｈ
縦断面スラット55°

縦断面スラット水平72.5

214.6
60以上

114

チルトストローク：〔188〕
スラット55°⇔スラット水平80.4
80.4

H
ESH
〔Max：4000〕

97

縦枠詳細

9738

縦断面スラット収納

スラット角度調整範囲 ［ 最大調整範囲：水平 ～ 55°］

50以上

全開時：水平

全閉時：55°

横断面

5855°
ESW
〔Max：1800〕
電動駆動装置ドライブシャフト24■ 設 計 範囲
エコシェイドW＝1000ｍｍ～1 800ｍｍ
エコシェイドH＝1000ｍｍ～4 000ｍｍ
単 窓 開 口面積≦7. 2㎡※上記以外のサイズについては、お問い合わせください。

■仕様
材
質：アルミ押し出し形材（スラット、ガイドレール）
カ ラ ー：シルバー（アルマイト処理）
モ ーター：AC100V（50／60Hz単相）1.5A■ 設 置 条 件・注 意 事 項
1 . 建 物 の 高 さ が 3 1 ｍ 以 下 で あ ること。
2 . メ ン テ ン ス 用 足 場 、ゴ ンド ラ な ど の 設 備 が 整 って い ること 。
3 . 強 風 対 策 の た め に 、風 速 セ ン サ ー と 連 動 して い ること。
4 . 強 風 時 は ス ラット を 収 納 す ること。
5 . 室 内 電 気 配 線・配 管 工 事 は 別 途 と なりま す。
6 . 電 源 の 接 続 に 際 して は 、必 ず 専 用 回 線 の 漏 電 ブ レ ー カ ー を 設 け てくだ さ い 。

※ 本 製 品 は 全 閉 時 完 全 遮 光 す る も の で は ありま せ ん 。
※ 風 速 セ ン サ ー は オ プ ションと なりま す。
※ 本 製 品 は 電 動 の み で す。
※ 上 記 の 標 準 色 以 外 に つ い て は お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。
※ 詳 しくは お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。

■耐風性能■日射遮蔽性能

スラットに作用する風力特性を測定するため、実 物 大の屋 外 実 験と部 分 模 型に外 ブ ラインド
内 ブ ラインド

よる風洞実験を実施。強風時でも十分に耐えることがわかりました。

外ブラインドとの対比として、同色の内ブラインドを室内にセットし、サーモカメラで室内窓表面温度を撮影。内ブラインドが高温40℃以上になっているの に 対し、外ブラインドで は 室 温より若 干 高 い 程 度です。
風洞実験模型東京理科大学井上研究室

実 測・評 価日建設計東京ビル
設計・監理／株式会社日建設計
施工／（株）
藤木工務店、（株）
奥村組、鉄建建設（株）

第3回環境・設備デザイン賞受賞

■システム例● エコシェイド：個 別システム● エコシェイド：グループシステム

電 源 線［ 幹 線 ］

ジョイントボックス

電源線［分岐線］

電 源 線［ 幹 線 ］

ジョイントボックス

AC100V 1.5A／台

通信線（ツイストペア編線
シールド線0.75m㎡×1P）

AC100V （3.5A）
電 源 線［分 岐 線］

（モータ）

（モータ制御ユニット：1.5A）（モータ制御ユニット：1.5A）（モータ）

信号線VCTF
0.75m㎡×4C相当

制御

（モータ）
制御

制御

（モータ制御ユニット：1.5A）（グループスイッチ：0.5A）

個別スイッチ
エコシェイドエコシェイドエコシェイドグループＡ＜エコシェイド個 別システム＞＜エコシェイドグループシステム＞

仕 様：個 別スイッチによる「開放・停止・閉鎖」の操作が可能。

仕様：グループスイッチによる「開放・停止・閉鎖」の一斉操作が可能。

注 記：作 動 中にいずれかのスイッチを押すと途中停止します。

注記：作動中にいずれかのスイッチを押すと途中停止します。

注： モーター制御ユニットの設置は室外側・室内側に関わらずメンテナンス可 能な場 所として下さい。
注： 一次・二次側電気工事は別途と致します。

本社：〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-1 第5TOCビル
http://www.oiles-eco.co.jp

東 京 支 店 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-21-1

第5TOCビル

TEL.（03）5435-5462（代） FAX.（03）5435-5467

大 阪 支 店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-12-8

エス・ティ・エスビル

TEL.（06）4806-6211（代） FAX.（06）4806-6311

名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-17-3

メイヨンビル5F

TEL.（052）569-2788（代） FAX（052）569-2778

札幌営業所 〒060-0041 札幌市中央区大通東2-3
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-18-4

第36桂和ビル

TEL.（011）232-8001（代） FAX.（011）232-8002

オフィス21泉TEL.（022）771-0357（代） FAX.（022）771-0358

大宮営業所 〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮7-43-4 ヨシムラビル

TEL.（048）682-2521（代） FAX.（048）682-2660

松本営業所 〒399-0006 長野県松本市野溝西2-11-14

TEL.（0263）28-3590（代） FAX.（0263）24-2550

スプレンダービル401

北陸営業所 〒920-0027 石川県金沢市駅西新町3-9-26

TEL.（076）232-7491（代） FAX.（076）232-7493

京滋営業所 〒523-0034 滋賀県近江八幡市若宮町33-1

TEL.（0748）37-4877（代） FAX.（0748）37-4878

広島営業所 〒733-0012 広島市西区中広町3-3-18

TEL.（082）297-5811（代） FAX.（082）297-5822

九州営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町1-1

中広セントラルビル
楠本第7ビル

近 江 工 場 〒523-0034 滋賀県近江八幡市若宮町33-1●この内容は2016年9月現在のものです。製品改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります。
● エコシェイドは、オイレスECO株式会社の登録商品です。

OC-608-4-0 1609-3EP

TEL.（092）412-5002（代） FAX.（092）412-4664
TEL.（0748）37-4870（代） FAX.（0748）37-4871●用紙：適切に管理された森林の木材を利用したFSC®認証用紙●インキ：大豆油インキを含む植物油インキ●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷