資料2-3

BWR特重施設等のEAL判断設備の反映に関する基本的な考え方

令和4年11月14日
原子力エネルギー協議会

EAL

EAL01
EAL02
EAL03
EAL04
EAL05
EAL06

基本的な考え方
①②
③(a)
(b)
(ｃ)
(d)
現状のEAL判断基準をパラ①で抽出されたものに対して， ②で抽出されたものに対して， 検討シナリオは重大事故等対 炉心損傷（原子炉停止時にお 但し，SA時の体制を前提とし 検討シナリオにおいて，特重メータベースと機能ベースに 設備の機能喪失に至ったとし (a)～(d)の条件を踏まえ，特重 処設備の有効性評価における いては，炉心露出とする。以 て有効性評価のシナリオにお 施設等を用いることで，炉心分類し，そのうちの機能ベース ても，特重施設等を使用する 施設等を考慮した場合の効果 重要事故シーケンスをベース 下，同じ。）防止等の事故対応 ける炉心損傷又はEAL判断時 損傷に至るまでの時間的猶予の判断基準を抽出ことにより当該設備に期待さ を確認するため，特重施設等 として厳しい事象（事象進展が に必要な性能（容量，揚程）を 間までに準備が間に合わない を確保することが可能であり，れる機能喪失を一時的又は安 の性能及び想定される手順等 早い事象）を対象とする。
有する特重施設等について 設備は，即応性の観点から判 その間に水や燃料の補給によ※抽出したものに○定的に回避できるものを抽出 からイベントツリーを作成し，は，判断設備に追加する。（事 断設備として考慮しない。
る継続運転や，可搬型設備のEALへの反映要否を検討
故時点において使用可能性を追加準備等により炉心損傷の※抽出したものに○判断することから，耐震性等 ※炉心損傷までに準備が間に 回避が期待できる設備は，※(a)～(d)の条件に該当するの観点からスクリーニングはし 合う設備は○EAL判断に考慮する。
場合は○ない。）※特重施設等により炉心損傷回避可能，若しくは炉心損傷までに故障した設備の復旧等を行う時間が確保できれば○××
××××

EAL11○○AL：×
GE：○

EAL21

○

○

×

EAL22

○

EAL23

×

EAL25

○

○

○

○

○

全ATWS想定・緊急時制御室からの操作により原子炉の停止が可能（特重自主）・ARIの代替であり即応性は高いが，緊急時制御室へ操作の指示を行うタイムロスが発生

AL：×
GE：○

○

LOCA注水機能喪失想定

・大LCOAでは，特重施設等では必要な容量及び即応性が得られない××

TQUV想定・緊急時制御室からの操作により原子炉への注水が可能
・TQUVシナリオにおいて炉心損傷を回避可能○○(緊急時制御室からの操作により原子炉への注水は数日間継続可能であり，その間に（水及び）燃料の補給が可能）

長期TB想定・特重設備のみで炉心損傷を回避可能であるため，特重非常用電源をプラント側非常用交流母線へ供給することはシチュエーションとして想定しづらい。
・特重施設の交流母線を非常用交流母線に含める方針としたい○○(特重非常用電源は数日間運転継続可能であり，その間に（水及び）燃料の補給が可能）

1

EAL

基本的な考え方
①
②
③(a)
(b)
(ｃ)
(d)
現状のEAL判断基準をパラ①で抽出されたものに対して， ②で抽出されたものに対して， 検討シナリオは重大事故等対 炉心損傷（原子炉停止時にお 但し，SA時の体制を前提とし 検討シナリオにおいて，特重メータベースと機能ベースに 設備の機能喪失に至ったとし (a)～(d)の条件を踏まえ，特重 処設備の有効性評価における いては，炉心露出とする。以 て有効性評価のシナリオにお 施設等を用いることで，炉心分類し，そのうちの機能ベース ても，特重施設等を使用する 施設等を考慮した場合の効果 重要事故シーケンスをベース 下，同じ。）防止等の事故対応 ける炉心損傷又はEAL判断時 損傷に至るまでの時間的猶予の判断基準を抽出ことにより当該設備に期待さ を確認するため，特重施設等 として厳しい事象（事象進展が に必要な性能（容量，揚程）を 間までに準備が間に合わない を確保することが可能であり，れる機能喪失を一時的又は安 の性能及び想定される手順等 早い事象）を対象とする。
有する特重施設等について 設備は，即応性の観点から判 その間に水や燃料の補給によ※抽出したものに○定的に回避できるものを抽出 からイベントツリーを作成し，は，判断設備に追加する。（事 断設備として考慮しない。
る継続運転や，可搬型設備のEALへの反映要否を検討
故時点において使用可能性を追加準備等により炉心損傷の※抽出したものに○判断することから，耐震性等 ※炉心損傷までに準備が間に 回避が期待できる設備は，※(a)～(d)の条件に該当するの観点からスクリーニングはし 合う設備は○EAL判断に考慮する。
場合は○ない。）※特重施設等により炉心損傷回避可能，若しくは炉心損傷までに故障した設備の復旧等を行う時間が確保できれば○EAL27○EAL28
EAL29
EAL30
EAL31
EAL41
EAL42×××××××（格納容器圧力逃がし装置の機能維持状態とEAL判断基準
は無関係のため機能ベースではない）

EAL43

EAL51

EAL52

○

○

EAL53

○

EAL55

×○○

○

○

○

○○

○

常設代替直流電源設備喪失
想定

・DB設備の直流電源設備が喪失した場合でも，3系統目の所内常設直流電源設備等により24時間以上給電を継続することが可能○○

TQUV想定SFP漏洩（想定事故２）停止時LOCA想定

・緊急時制御室からの操作により原子炉の停止が可能
・緊急時制御室からの操作により冷温停止状態の維持が可能・TQUVシナリオにおいて炉心損傷を回避可能○○

特重施設以外の通信機能喪失・所内通信については，中央制御室と緊急時対策所の連絡が行えることが要件となる。
・その際，緊急時制御室経由での連絡も許容される（PWRでの検討結果より）－(炉心損傷に直結しない)－(炉心損傷に直結しない)

安全機能の喪失・本表(d)欄において，特重施設等をEAL判断に考慮可能と－－して「○」とした常設設備につ(他のEAL項目の結論に応じ (他のEAL項目の結論に応じいては，そのうちの常設設備 て，特重施設等についても「重 て，特重施設等についても「重については，「重要区域」及び 要区域」及び「安全上重要な 要区域」及び「安全上重要な「安全上重要な構築物，系統 構築物，系統又は機器」位置 構築物，系統又は機器」位置又は機器」に位置付ける必要付ける)付ける)がある。

2

EAL

地震
津波
設計基準
超外部事象
NRA
警戒本部
設置
XSE61
XGE61
XSE62
XGE62
【凡例】

基本的な考え方
①
②
③(a)
(b)
(ｃ)
(d)
現状のEAL判断基準をパラ①で抽出されたものに対して， ②で抽出されたものに対して， 検討シナリオは重大事故等対 炉心損傷（原子炉停止時にお 但し，SA時の体制を前提とし 検討シナリオにおいて，特重メータベースと機能ベースに 設備の機能喪失に至ったとし (a)～(d)の条件を踏まえ，特重 処設備の有効性評価における いては，炉心露出とする。以 て有効性評価のシナリオにお 施設等を用いることで，炉心分類し，そのうちの機能ベース ても，特重施設等を使用する 施設等を考慮した場合の効果 重要事故シーケンスをベース 下，同じ。）防止等の事故対応 ける炉心損傷又はEAL判断時 損傷に至るまでの時間的猶予の判断基準を抽出ことにより当該設備に期待さ を確認するため，特重施設等 として厳しい事象（事象進展が に必要な性能（容量，揚程）を 間までに準備が間に合わない を確保することが可能であり，れる機能喪失を一時的又は安 の性能及び想定される手順等 早い事象）を対象とする。
有する特重施設等について 設備は，即応性の観点から判 その間に水や燃料の補給によ※抽出したものに○定的に回避できるものを抽出 からイベントツリーを作成し，は，判断設備に追加する。（事 断設備として考慮しない。
る継続運転や，可搬型設備のEALへの反映要否を検討
故時点において使用可能性を追加準備等により炉心損傷の※抽出したものに○判断することから，耐震性等 ※炉心損傷までに準備が間に 回避が期待できる設備は，※(a)～(d)の条件に該当するの観点からスクリーニングはし 合う設備は○EAL判断に考慮する。
場合は○ない。）※特重施設等により炉心損傷回避可能，若しくは炉心損傷までに故障した設備の復旧等を行う時間が確保できれば○×
×××××××：EALへの反映可と整理したもｋの3