施 工 方 法 （IJC/IJM ・ ねじこみ式）※IJC と IJM では施工方法が異なる部分があります。施工前には必ず製品同梱の「取扱説明書」を熟読し、安全な施工を心掛けてください。

１．挿入器にアタッチメントを取り付けます。

1

１．サドル付分水栓に取り付けます。

４

２．挿入棒を本体のネジの当たりまで降ろします。

※サイズと挿入器の組合せによりアタッチメントが不要になる場合があります。

水圧がかかった状態では、ネジを勘合させる前にハンドルから手を離さないでください。
離してしまうと水圧でハンドル部が勢いよく押し上げられ、けがをする恐れがあります。

必ずアタッチメントを先に取り付けてください。

１．挿入棒の先端にストレッチャーヘッドを取り付けます。

２

サドル付分水栓用

US スリーブ＆Ｇ 挿入器イージー

１．本体のネジと勘合させ、本体上部の、挿入確認標線が見えるまで、時計回りに本体を回転します。

５

水圧がかかった状態では、ネジが勘合しにくい場合があります。
その際は、再度ハンドルを押し込み正しく勘合させてください。

１．SUS スリーブをストレッチャーヘッドに装着します。

３

２．挿入確認後、ネジの勘合が外れるまで本体を反時計回りに回転させ、その後一番上まで挿入棒を引き上げます。

挿入確認線（ピンク色）
を確認する「カチッ」と音がすることを確認ください。

２．挿入棒を一番上まで引き上げます。

90°
回転

水圧でハンドル部が勢いよく押し上げられ、けがをする恐れがあります。

挿入器各部名称〈取外し方〉

ハンドル本体・ＳＵＳスリーブに変形等があった場合、マイナスドライバーを溝に入れ、90度回転させ、取り外してください。

本体

挿入棒

ハンドル

挿入棒先端

でん
込
し押！
け！
だすわ
ま簡単 確実
コンパクト

キャップ
ネジ
※写真はIJM 。

▲

ホームページはこちら

検索機能充実の安全に関するご注意

商品の問合せは札 幌 支 店 〒062-0903 北海道札幌市豊平区豊平三条11丁目1-14
盛 岡 支 店 〒０２０-０８６６ 岩手県盛岡市本宮４丁目１番６号トーニチビル３-２号
仙 台 支 店 〒981-３１３３ 宮城県仙台市泉区泉中央４-１９-１ プラーナ泉中央２０６号室
高 崎 支 店 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町18番3号
新 潟 営 業 所 〒950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東1-8-14 沼垂東1ビルA
土 浦 支 店 〒300-0069 茨城県土浦市東並木町3329-1 第2光洋ビル102号室
千 葉 支 店 〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2丁目4-30 幕張本郷2丁目ビル101
さいたま支 店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビル6F
多 摩 支 店 〒186-0011 東京都国立市谷保6984
東 京 支 社 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
横 浜 支 店 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-5-31 和田ビル5F
静 岡 支 店 〒420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町1-17
金 沢 支 店 〒920-0058 石川県金沢市示野中町1丁目36番
名 古 屋 支 店 〒461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3丁目27番18号
京 都 支 店 〒612-8433 京都府京都市伏見区深草善導寺町3-45 ポインセチアビル1F
大 阪 支 店 〒547-0023 大阪府大阪市平野区瓜破南2丁目1番
神 戸 支 店 〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目7-3
岡 山 営 業 所 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保100-30
広 島 支 店 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原3丁目16番22号
福 岡 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南４丁目１５番３１号
鹿児島営業所 〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田３丁目８番２１号
沖 縄 営 業 所 〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅335番地の10
住 設 事 業 課 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル６F
大 阪 特 販 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3丁目6番14号 イトゥビル６F
東 京 特 販 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F
リ テ ー ル 課 〒108-0073 東京都港区三田3-11-36 三田日東ダイビル8F

札 幌 011-814-8111 ㈹盛 岡 019-656-5011 ㈹
仙 台 022-380-8801 ㈹高 崎 027-323-1124 ㈹
新 潟 025-240-9280 ㈹土 浦 029-835-3520 ㈹千 葉 043-275-8588 ㈹浦 和 048-872-2203 ㈹多 摩 042-580-1850 ㈹東 京 03-6899-2620 ㈹横 浜 045-360-5980 ㈹静 岡 054-653-5530 ㈹石 川 076-221-0640 ㈹名古屋 052-937-3481 ㈹京 都 075-605-7380 ㈹大 阪 06-6708-0152 ㈹神 戸 078-441-7733 ㈹岡 山 086-222-5301 ㈹広 島 082-832-4355 ㈹
福 岡 092-441-8421 ㈹鹿児島 099-250-1090 ㈹那 覇 098-867-9121 ㈹
大 阪 06-4704-6601 ㈹大 阪 06-4704-6602 ㈹
東 京 03-6899-2630 ㈹
東 京 03-6899-2630 ㈹・設定条件、使用条件をご確認の上、器具を選定ください。
・ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
・取扱いを誤りますと、故障や事故及び、財産損害発生の恐れがあります。
・設置工事をされる場合は、「取扱説明書」をよく読んで施工してください。
・ご使用後は必ず付属のケースにて保管してください。
・本体に土砂がかかった場合は水で綺麗に土砂を取り除いてください。
・不適切なレンチ（パイプレンチ等）で施工すると、本体を損傷する恐れがあります。

US スリーブ●このカタログは2020年7月現在のものです。
●印刷インキの性質上、現物と多少の差があります。

PRINTED 2020.7
K0072 ①（3）
SK

飲料水用

のブーリス
SU
S用栓
水サドル付分IJC / IJM

EG挿入器 (SUSスリーブ専用）

プ
ッア
幅
大が性
施工

1

ストレッチャーヘッドにとを採用

2装着できません。

カチッ

品番

穿孔対応サイズ

IJC

20・25

■適応 分水栓高さ一覧表
分岐部高さ（Ｌ寸法）L

挿入間違い例

ストレッチャーヘッド
SUSスリーブ3を採用
逆向きで装着できない構造になっています。

ストレッチャーヘッドにSUSスリーブを差し込むだけで、容易に脱落しない構造になっています。

（参考寸法・単位 ㎜）

4ステンレス材料の採用によりテーパ形状

穿孔対応サイズ

IJM

20・25・30・40・50

呼び径

IJC

IJM

2088〜9588〜95

25100〜105100〜105※当社製以外のサドル付分水栓との組合せでご使用いただく場合は、最寄りの弊社支店･営業所にお問い合わせください。

■対応工具一覧表
呼び径

挿入器

118〜132

20 IJC-A

20 IJSIJM

20 IJM-A

20 IJS

IJC‑ ※125 IJS

IJM

25 IJM-A

25 IJS

30IJM

30 IJM-A

30 IJS

40IJM

40 IJS

50IJM

40 IJM-A
50 IJM-A

50 IJS25133〜150

アタッチメント（アダプター） ストレッチャーヘッド

IJC

20149〜168

本体の材質がステンレスのため、耐食性に優れ長寿命です。また、ポリエチレン樹脂が管に強く密着し、錆の発生を防ぎます。

SUSスリーブの先端がテーパ形状のため、穿孔穴に挿入しやすくなっています。

品番正しい挿入例「カチッ」と音がします。

先端部のテーパ形状により青色ハンドル

緑色ハンドル※1 アタッチメントなしで使用できます。

IJC-A / IJM-A

アタッチメント

IJS

ストレッチャーヘッド（※IJC･IJM 共通）

ステンレス
ポリエチレン

耐久性 長寿命
穿孔穴

特許出願中

6
当社従来品
（メタルスリーブ挿入器）
より、全長が、【IJM】
で 23％、【IJC】
なら 39％短くコンパクトになっています。
施工性

携帯性

（φ20mm 時に使用）

IJM-A：IJM 用（左から、φ20･25･30･40･50 用）

IJ

SUSスリーブ（参考寸法・単位 ㎜）本体上部からシャフトが突出し、挿入確認線が見えたら、施工完了です。

挿入確認線

部品名

材質

呼び径d1d2

H①SUSコア

SUS3042014.018.037.0②PEコア

PE2519.0

23.037.03023.5

28.0

40.0

4032.037.5

56.5

5042.046.562.0

φd11H5IJC-A：IJC 用2（単位 ㎜）

呼び径2025304050

適用キリ径

18.1

23.1

28.1

38.147.2

φd2