快適な住いは換気扇から!

換気扇保証書

1908D

天 井用換気扇型式

製造番号
お買い上げ日

保証期間

取扱・取付説明書（保証書付）

月日より１年間

お名前様 TEL

——

店名
住所

TEL

—

—

ミニキッチン用※お客様 ご住所

局所換気タイプ （金属製）※販売店※ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型式 ＴＭ－２２５Ｎ

お買い上げいただき誠にありがとうございました。

開口寸法：225×225mm
適合ダクト径：φ１００●お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は本書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございます
ので、ご了承ください。

型式 ＴＭ－２４０Ｎ
開口寸法：240×240mm
適合ダクト径：φ１００［無償修理規定］

型式 ＴＭ－２７０Ｎ
開口寸法：270×270mm
適合ダクト径：φ１５０「安全上のご注意」

必ずお守りください

この「安全上のご注意」および保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をした時生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告注意

年

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

１. 施工・取扱説明書や本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、無償修理しますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。
２. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。ご注意ください。
a）使用上の誤りや不当な修理・改造により故障・損傷。
b）お買い上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下等により故障・損傷。
c）一般家庭用以外または業務用として使用された場合の故障・損傷。
d）火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害・異常電圧その他外的要因による故障・損傷。
e）施工・取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
f）本書のご提示がない場合。
g）本書に所定の記入がなされていない場合や字句を書き換えられた場合。
３. 下記の場合、修理もしくは保証を致しかねますのでご了承ください。
a）本機の誤使用や指定場所以外の使用による他の機器の故障・損傷あるいはそれにより発生した障害。
b）本機を使用したことにより発生した変色・変形などの傷害。（ご使用のまえに、必ずご確認ください。）
４. 本書は日本国内でのみ有効です。
This Warranty is valid only in Japan.
５. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080
TEL0299-67-5151

警告■絶対に分解したり修理・改造しない
分解禁止■安全のためアースを取り付ける

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース線接続■本体各部に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない■お手入れの際は、電源スイッチを切る（ぬれ手で切／入しない）

ショートや感電の恐れがあります。

禁止

感電やけがをすることがあります。

■メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造造営物に金属製ダクトを貫通する場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と接触しないように取り付ける

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について■本体への表示内容【製造年】本体に西暦４桁で記載 【設計上の標準使用期間】１０年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

（電気設備技術基準第182条）
漏電した場合、火災の原因となります。

●「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■設計上の標準使用期間

注意■本体は断熱材等で覆わない■交流100ボルト以外で使用しない
禁止

火災・感電の原因となります。

漏電や故障の原因となります■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実に行う

禁止■接続端子に電源コードの芯線を確実に差し込む（接続端子付きの機種）

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

誤った配線は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

■部品は確実に取り付ける■高温になる場所には取り付けない禁止

落下により、けがをする恐れがあります。

故障の原因やモーターの寿命を早めます。
（周囲温度40℃以下）■次のようなダクトの配管工事はしない
故障の原因となります。

■運転中は羽根の中に指や物をいれない
接触禁止

けがの恐れがあります。

(1)極端な曲げ(2)多数回の曲げ禁止(4)壁埋込パイプを室内に傾斜させる

落下により、けがをする恐れがあります。

室内側■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付ける(3)接続ダクト径を小さくする※設計上の標準使用期間は、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して製造した年から安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、保証書に定める無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■設計上の標準使用期間の算定根拠●設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき算出されています。
※標準的な使用条件は、JIS C 9921-2にて定められています。
区 分
環境条件

(5)吐出口のすぐそばでの曲げ■直接炎があたる恐れのある場所には取付けない禁止

火災の恐れがあります。

負荷条件
想定時間

故障かなと思ったら？
仕様・性能
名

定格

TM-225N
TM-240N
TM-270N

単相100Ｖ
50/60Hz

消費電力（Ｗ）

換気風量（ｍ3／Ｈ）

騒音（ｄＢ）

重量（ｋｇ）

23/24

155/145

42/41

3.9

24.5/29.5

215/205

40/39

4.6

36/39.5

条

電圧
周波数
温度
湿度
設置
負荷
1年間の使用時間

単相100V
50Hz/60Hz
20℃ JIS C 9603から引用
65% JIS C 9603から引用
製品の取扱・取付説明書による標準設置
製品の取扱・取付説明書による定格負荷
台 所 2,410時間/年●この製品は、常時換気(２４時間連続換気)対応ではありません。

③試運転にしたがってご確認の後、直らないときは、電源を切ってお買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

品

330/320

39/38

5.6

※本体の目的以外の用途や業務用に使用された場合、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起き、重大事故に至るおそれが高くなります。このようなご使用はおやめください。
※標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
この場合、製品に表示されている点検期間よりも早期に点検を依頼してください。
点検期間については下記にお問い合わせください。

高須産業株式会社《お問い合わせ先》

長期使用製品相談窓口

0299-67-5151※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 ● 午 前 9 : 0 0 ～ 午 後 5 : 0 0
愛情点検☆長年ご使用の換気扇の点検を！
●スイッチを入れても羽根が回転しない。

ご使用の際この ●回転が遅い。または回転が不規則である。
ようなことは●運転中に異常音や振動がする。
ありませんか。 ●こげ臭いにおいがする。
●その他の異常がある。

件項 目（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇を除く）
このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防使用 止のため、電源を切り、必ず中止 お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

本社工場

③試運転とパネルの取付①本体の取付取付工事は、次の順序で行ってください。
また、工事を始める前に「安全上のご注意」をよく読んでください。
①建物及び部屋の位置により取付ける位置・壁排気穴位置を決めてください。

①試運転（必ず行って確認してください。）
電源スイッチを入れて異常がないか確かめてください。
●ファンが回っていますか？
●異常な振動、騒音がありませんか？

本体スプリング②前面パネル取付

1.木枠寸法●パネルのスプリングを本体のツメに引っかける。

●木枠を内寸法が下表Ａ寸法となるように天井の野縁と補助野縁で取付枠を組んでください。なお野縁はＢ寸法□50㎜以下のものを使用してください。

Ａ寸

法

型 名
TM-225N
TM-240N
TM-270N野縁
Ｂ寸法□50㎜以下●前面パネルと天井面に隙間はありませんか？

④使いかた

Ａ寸法 適合ダクト径225㎜
φ100240㎜
φ100270㎜
φ150■壁面に取り付けられている電源スイッチ（別売品）をご使用ください。
電源スイッチ
切／入スイッチ

Ａ寸法

補助野縁

パネル

③前面パネルを本体に固定します。

●入・ランプ赤色点灯●切・ランプ緑色点灯

切／入スイッチ

ご注意●製品の重量に十分耐えるように、木枠を補強材等で固定します。
●製品重量は約3.9kg(TM-225N)/約4.6kg(TM-240N)/5.6kg(TM-270N)あります。
付属の天吊り金具を使って固定してください。※TM-225Nは、別売品

ご注意［品番］：TM-225N

切

■付属品

Φ98

【単位：mm】

53

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置

188.5200180

開口寸法：225×225mm
適合ダクト径：φ１００● 工 場 出 荷 時 に は本 体 と 排 気 ダ ク ト を 、
バ ン ド で 結 束 して あ り ま す 。
必 ず ニ ッ パ ー 等で 切 っ て か ら
施 工 し て く だ さい 。

●排気ダクトを木枠に付属の木ねじ1本で固定します。（図1）

入停止するとき

品番と外形寸法図

162 .排 気 ダ ク ト を固定【TSK-D1CR】

運転するとき14070280

タッピンねじ・・・・・・・５本
14070

17.5280

天吊金具・・・・・・・・・２本[TM-225-TK]

3（天吊金具固定用タッピンねじ付属）

注）本体を木枠の上に固定しないでください。

※TM-225Nは別売品[TM-225-TK]

φ97.5
φ10690216
196（天吊金具固定用）

タッピンねじ・・・・・・・９本（ダクト接続口・本体固定用）

取扱・取付工事説明書・・・１冊本体(市販品)□231埋込寸法

天吊金具(付属品)

ねじ(付属品)

70

天吊金具・・・・・・・・・４本
タッピンねじ・・・・・・・８本
36.5※TM-225Nは別売品[TM-225-TK]

140302■付属品

9045

吊りボルト(市販品)

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置【製造年】：2009年 【設計上の標準使用期間】：10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

天吊金具(付属品)

開口寸法：240×240mm
適合ダクト径：φ１００16

吊りボルト(市販品)【単位：mm】

240［品番］：TM-240N①本体を木枠にはめ込み ま す 。
②本体が排気ダクトに密 着 し て い る こ と を確かめてから、付属の 木 ね じ で 本 体を木枠にしっかり固定 し ま す 。

6

グリスフィルター・・・・・１枚[TM-225-GF]（必ずお客様にお渡しください）260×260

木枠3mm

3.本 体を 木 枠 に 固定

（必ずお客様にお渡しください）

■別売品

302

木枠中心（図2）【製造年】：2009年 【設計上の標準使用期間】：10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

取扱・取付工事説明書・・・１冊● 排 気 ダ ク ト が 傾い て い ま す と 、 （図1）
本 体 が 取 付 け られ な い の で
注 意 し て く だ さい 。 （ 図 2 ）□217埋込寸法242.5×242.5（ダクト接続口・本体固定用）■別売品

注）必ずアンカーボルト工事をしてから付属の天吊金具を使って固定してください。

グリスフィルター・・・・・１枚[TM-240-GF]※TM-225Nは別売品 [TM-225-TK]

φ145
φ153

経年劣化に係わる注意喚起のための表示位置【単位：mm】

60

開口寸法：270×270mm
適合ダクト径：φ１５０□260埋込寸法

天吊金具・・・・・・・・・４本
タッピンねじ・・・・・・・８本

24487～82

52
140.0
70.0

（必ずお客様にお渡しください）

5～087～82196

5～0

取扱・取付工事説明書・・・１冊

180

8028（ダクト接続口・本体固定用）【製造年】：2009年 【設計上の標準使用期間】：10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

タッピンねじ・・・・・・・９本

296332（天吊金具固定用）

266267

■別売品

284

140
70332

■付属品

140

138

150

101115111515280［品番］：TM-270N

TM-270N

244225

TM-240N

16TM-225N

グリスフィルター・・・・・１枚[TM-270-GF]＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

4.排 気 ダ ク ト に ダ クトの接続

お手入れのしかた（３ヶ月に１回程度を目安に）● ダクトを排気ダクトにし っ か り 差 し 込 ん で 風 も れ の な いよ う に 、アルミテープでしっかり と 固 定 し て く だ さ い 。

TM-225N φ100
適合ダクト径 TM-240N φ100
TM-270N φ150

アルミテープで固定

ダクト長さ140mm以上

ベントキャップ又はパイプフード

本体

パネル

フック

天井に保守点検口を必ずつけてください

１．パネルをはずす

排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付（細目）は絶対に使用しないでください。

注意①パネルを少しさげ、本体のフック(２ヵ所)に引っかけてあるスプリングをはずし、パネルを本体からはずす。

②電源接続工事（ほこりの落下に気をつけてください）スプリング①本体と電源線を接続する。(電源線は市販品ＶＶＦφ１.６またはφ２.０)②本体にアース線を接続する。
③アース工事をしてください。（Ｄ種接地工事）④点検口と開口部が離れている場合や天井裏スペースが狭く作業が困難な場合は、電源接続作業を先に行ってください。
※配線コードは本体取付位置より1m程度余裕をもって配線してください。
速結端子台
電源コード先端加工
接地側

ＶＶＦφ１．６・φ２．０

電圧側
換気扇

アース

警

換気扇入/切スイッチ
（別売品）

アルコール

点検口

天井板

かびとり剤

ベンジン

弱アルカリ性
洗剤

ダクトは室外側を下げて取付けてください

シンナー

1/100～1/50の下り勾配をつけること50mm以下■ お手入れの前に必ず換気扇の電源ブレーカーを切りにしてください。
■ 高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
■ お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
変形、変質の原因となります。
禁止■ 中性洗剤をお使いください。
住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤などは金属タワシ
変質、変色のおそれがあります。
アルカリ性洗剤

木枠お願い

15mm

電源AC100V

30mm②パネルのフックからグリスフィルターを外し、横へ引き抜く。

２．汚れをとるフック

グリスフィルター ※別売品

①掃除機等でホコリを吸い取り、ぬるま湯に浸した布をかたく絞って拭き取ってください。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、その後 乾いた布で洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。

告●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む。
差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

速結端子

電線本体

感電や火災の原因になります。

ご注意●配 線 工 事や ス イ ッ チ の 取 付は必ず電気工事店に依頼してください。
●ス イ ッ チは 必 ず 電 圧 側 に 取付けてください。

※パネルや羽根、グリスフィルターにほこりが付着しますと風量低下や振動・異音の原因になります。
羽根の汚れがひどい場合や振動・異音が発生した場合は、お買い上げの販売店かご相談窓口にご相談ください。

３．お手入れ後の組み立ては、逆の順序でおこなってください。