玄海原子力発電所 4 号機

デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（手順書）

九州電力株式会社

改訂来歴
改訂番号

改訂年月日

改訂内容

初版

2024/5/1

新規作成-以下余白-備 考

玄海原子力発電所 4 号機
デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（手順書）
目次

Ⅰ．本文
Ⅱ．添付書類

Ⅰ．本文

玄海原子力発電所 4 号機におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障（以下、「ソフトウェア CCF」という。）緩和対策について、「原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書（ATENA 20-ME05 Rev.1）」（以下、「ATENA 技術要件書」という。）が定める「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」の各要求内容に対する要件整合性の確認を行った。
なお、「3．多様化設備要件」及び「4．有効性評価」については、当社が原子力エネルギー協議会（以下、「ATENA」という。）へ提出した「玄海原子力発電所３号機及び４号機 デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（詳細設計）の提出について（原発本第 152 号 2023 年 10 月 12 日）」において報告済みであることから、本報告書の対象外とする。
１． 確認方法ATENA 技術要件書に記載された要求内容に対して、各要件に対応する手順、教育の記載内容を確認し、要求内容ごとに要件整合性の判定及びその理由を記載する。
２． 確認結果（１） 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」
手順書の整備と教育及び訓練の実施に対する要件整合性について、以下に示す ATENA 技術要件書の各要求内容に対して、各規定文書の記載内容を確認した結果、全ての要求内容に対して整合していることを確認した。各要求内容に対する確認結果については表 1 に示す。
【ATENA 技術要件書の各要求内容】
5.1 手順書の整備
5.2 教育及び訓練の実施

1

（判定記号）〇：整合性有－：該当なし

表１ 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表( 1/3 )ソフトウェア CCF 対策手順書、教育及び訓練の要件整合性ATENA 技術要件書

記載内容（概要）

要求内容

要件整合性判定

規定文書

理由

5.1 手順書の整備

2

運転時の異常な過渡変化又は設計基

ソフトウェア CCF 対策の手順書の整備

以下の手順が規定文書に定められ運転基準（警報処置編）

準事故が発生した際に、デジタル安全については、運転時の異常な過渡変ていることを確認した。

・多様化自動作動設備作動

保護回路の安全機能の喪失によっ化又は設計基準事故にソ フトウ ェア

・運転時の異常な過渡変化又は設（４V－ＲＡ１１ 原子炉補助て、原子炉停止系統及び工学的安全CCF が重畳した事象を想定（デジタル計基準事故が発生した際に、デジタ盤（１次系制御、保護装置関系施設が自動作動していないことを運

安全保護系は全ての 機能が喪失す

ル安全保護回路の安全機能が喪失係））

転員が認知した場合に、その要因がソる）し、運転員の必要な操作により事していることを、原子炉停止系統及運転基準（緊急処置編）

フトウェア CCF の重畳によることを判象を収束する手順書を整備した。

び工学的安全系施設等が自動作動・ＣＣＦ時事故直後の操作断した上で、必要な運転操作を実施

なお、当該手順書は、通常の事故時していないこと及び多様化自動作動及び事象判別し、判断基準を概ね満足した状態で事手順書とは独立した手順書であり、具設備の警報により認知できること。

（４Ⅵ－４－（１６）－ａ）

象を収束することができるための手順

体的には、以下の内容を手順書に整・上記よりソフトウェア CCF の重畳に・ＣＣＦ時原子炉トリップ書を整備すること。

備した。

よることを判断した上で、所定の運転（４Ⅵ－４－（１６）－ｂ）○操作を実施する手順にエントリーで・ＣＣＦ時１次冷却材喪失

１．運転基準（警報処置編）

きることが明確になっていること。

（４Ⅵ－４－（１６）－ｃ）

多様化自動作動設備作動・判断基準を概ね満足した状態で事・ＣＣＦ時２次冷却材喪失

・デジタル安全保護回路の安全機能

象を収束することができるよう、有効（４Ⅵ－４－（１６）－ｄ）が喪失し、デジタル安全保護回路か性評価で想定している運転操作条・ＣＣＦ時蒸気発生器細管漏洩

ら原子炉停止系統及び工学的安全件を考慮した手順となっていること。

（４Ⅵ－４－（１６）－ｅ）

系施設が自動作動していないことを・「玄海原子力発電所３号機及び４多様化自動作動設備の警報発信に号機 デジタル安全保護回路のソフより運転員が判断する。

トウェア共通要因故障緩和対策に関する要件整合報告書（詳細設計）」

（判定記号）〇：整合性有－：該当なし

表１ 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表( 2/3 )ソフトウェア CCF 対策手順書、教育及び訓練の要件整合性

ATENA 技術要件書

記載内容（概要）

要求内容

要件整合性
判定

理由

２．運転基準（緊急処置編）の「3.2 機能要求」で確認した自動作・多様化自動作動設備から原子炉トリ動機能、手動機能、警報機能及びップ信号が発信した場合等に「ＣＣＦ指示機能について、手順に反映され時事故直後の操作及び事象判別」ており、運転操作を行う条件（運転操へエントリーする。

作の開始や機器状態など）及び操作・事象判別を行い、ソフトウェア CCF 時場所（盤略号など）が明確化されてに想定する事象に対応するための以いること。

下の手順のいずれかに移行し、必要な運転操作（手動操作、現場操作）を3行う。
ＣＣＦ時原子炉トリップ
ＣＣＦ時１次冷却材喪失
ＣＣＦ時２次冷却材喪失
ＣＣＦ時蒸気発生器細管漏洩

規定文書

（判定記号）〇：整合性有－：該当なし

表１ 「5．手順書の整備と教育及び訓練の実施」に関する要件整合性確認表( 3/3 )ATENA 技術要件書
要求内容

ソフトウェア CCF 対策手順書、教育及び訓練の要件整合性記載内容（概要）

要件整合性
判定

規定文書

理由

5.2 教育及び訓練の実施
運転員には、運転時の異常な過渡変ソフトウェアＣＣＦに係る教育及び訓

運転時の異常な過渡変化又は設計基

教育訓練基準化又は設計基準事故とソフトウェア練については、運転時の異常な過渡準事故とソフトウェア CCF が重畳する

・別表４－１

CCF が重畳する事象に対して、整備さ変化又は設計基準事故とソフトウェア事象に対して整備した手順書に従い的発電第二課教育訓練要れた手順書に従い的確な対処をするた

CCF が重畳する事象に対して、整備確な対処をするため、運転員に対し、領めに必要な力量を付与させるための教された手順書に従い的確な対処をす

必要な力量を付与する教育及び訓練

・別表－４

育及び訓練を、その対象・実施頻度をるために教育及び訓練を実施する計（実施頻度含む）を適切に計画・実施す含め適切に計画し、実施すること。

画（対象者、頻度）を整備した。

ることが規定文書に定められていること○を確認した。

4

Ⅱ．添 付 書 類

目次

添付１ 玄海原子力発電所４号機 運転基準（警報処置編）
添付１－１ 多様化自動作動設備作動（４V－RA１１ 原子炉補助盤（１次系制御、保護装置関係）

添付２ 玄海原子力発電所４号機 運転基準（緊急処置編）
添付２－１ ＣＣＦ時事故直後の操作及び事象判別（４Ⅵ－４－（１６）－ａ）
添付２－２ ＣＣＦ時原子炉トリップ（４Ⅵ－４－（１６）－ｂ）
添付２－３ ＣＣＦ時１次冷却材喪失（４Ⅵ－４－（１６）－ｃ）
添付２－４ ＣＣＦ時２次冷却材喪失（４Ⅵ－４－（１６）－ｄ）
添付２－５ ＣＣＦ時蒸気発生器細管漏洩（４Ⅵ－４－（１６）－ｅ）

添付３ 玄海原子力発電所 教育訓練基準
添付３－１ 別表４－１

添付４ 玄海原子力発電所 発電第二課教育訓練要領
添付４－１ 別表－４

添付１ 玄海原子力発電所 4 号機 運転基準（警報処置編）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付１－１ 多様化自動作動設備作動（４V－RA１１ 原子炉補助盤（１次系制御、保護装置関係）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２ 玄海原子力発電所 4 号機 運転基準（緊急処置編）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２－１ ＣＣＦ時事故直後の操作及び事象判別（４Ⅵ－４－（16）－ａ）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２－２ ＣＣＦ時原子炉トリップ（４Ⅵ－４－（１６）－ｂ）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２－３ ＣＣＦ時１次冷却材喪失（４Ⅵ－４－（１６）－ｃ）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２－４ ＣＣＦ時２次冷却材喪失（４Ⅵ－４－（１６）－ｄ）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付２－５ ＣＣＦ時蒸気発生器細管漏洩（４Ⅵ－４－（１６）－ｅ）

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付３ 玄海原子力発電所 教育訓練基準

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付３－１ 別表４－１

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付４ 玄海原子力発電所 発電第二課教育訓練要領

本資料は、機密に係る情報のため公開できません添付４－１ 別表－４

本資料は、機密に係る情報のため公開できません