仕様書

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー ５桁液晶表示／電池式

ＶＳＣ－５Ｈ－□□

雷サージカウンタ■ 形式■ 仕様
ＶＳＣ－５Ｈ－□□
１０：穴径φ１０ｍｍ（標準）１６：穴径φ１６ｍｍ
２４：穴径φ２４ｍｍ＜ご注文に際しまして＞
ご指定のない場合：１０Ａ／５０Ａ（標準レンジ）にて出荷
ご指定の場合：（例）２０Ａ／１００Ａ
１０Ａ，２０Ａ，５０Ａ，１００Ａの内２レンジの組合せとしてご指示ください。

■ 主な機能と特長・電池式だから停電時でも計数できる・サージセンサは取り付けが簡単なクランプ式
・文字高さ１４ｍｍで大きく見やすい

電源
消費電流
電池寿命
検出電流

：単３型電池 １．
５Ｖ（１．
２から１．
８Ｖ）
：約４μＡ 入力ＯＮ時約７μＡ：２年以上：インパルス８／２０μｓ
標準仕様１０Ａ以上／５０Ａ以上（スイッチ切替可）
表 示 方 式 ：７セグメント ＬＣＤ
桁数 ：５桁（文字高さ１４ｍｍ）
使用温度範囲：－１０～＋６０℃ 但し氷結しないこと
使用湿度範囲：３５～８５％ＲＨ 但し結露しないこと
寸
法 ：Ｗ６６．５×Ｈ２８×Ｄ１１２ｍｍ
重量 ：約１３０ｇ（電池込み、サージセンサは含まず）
ケース外装 ：ＡＢＳ樹脂（ホワイトグレー）
取付 ：金属パネル取付け（マグネット付き）
配線ダクト等樹脂系取付け（付属）・手動リセット付きで操作が簡単■ 付属品

・テストスイッチ付きで安心設計

クランプ式サージセンサ

１個

・検出電流の変更は切替スイッチで簡単

本体取付けマジックテープ

１枚・ハンディータイプに付き移動が簡単

単３形 アルカリ乾電池

１個■ サージセンサ外形寸法図
サージセンサ外形寸法
穴径φ１０ ２８Ｗ×３８Ｈ×２８ｔ
穴径φ１６ ３１Ｗ×４７Ｈ×３２ｔ
穴径φ２４ ３４Ｗ×６５Ｈ×４９ｔ■ 端子接続図
被保護機器またはＧ 避雷器の接地端子

ケーブル
長さ約１４０ｍｍ
穴径φＤ

雷サージ
テストスイッチ

Ｗ入力信号ｔＨ

フック
脱着回数は概略１００回程度（サージ検出回路サージセンサ）Ｅ

サージセンサの延長線サイズ（リセットスイッチ

定格適合電線
単線：φ０．
４－１．
２ｍｍ ＡＷＧ２６－１６
撚線：０．
３－１．
２５ｍ㎡ ＡＷＧ２２－１６
剥ぎ線長：１１ｍｍ

電源
検出電流切替接地）

カウンタ回路

１０Ａ

５０Ａ（標準の場合）

避雷針のアースには使用しないでください。
サージセンサの極性はありません。

■ 本体外形寸法図 （単位：ｍｍ）
１１２２８取付用マジックテープ
取付用マグネット（２か所）

ＲＥＳＥＴ

リセットスイッチ

ＶＳＣ－５ＨＴＥＳＴＣＯＵＮＴＳＳＥＴ

Ｍｏｄｅｌ

ＢＡＴＴＥＲＹＳＥＮＳＥＲ

６６．５

ＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ

テストスイッチ
検出電流切替
１０Ａ⇔５０Ａ（標準の場合）
サージセンサ用端子（スクリューレス）１．５Ｖ×１

裏面 電池ボックス
２０２０．１１．３０ 改良 使用温度範囲変更図番 ＺＳ－１１２０

Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ

ＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ

取扱説明書

Ｍｏｄｅｌ

雷サッチャー ５桁液晶表示／電池式

ＶＳＣ－５Ｈ－□□

雷サージカウンタ

本器は、誘導雷サージから機器を避雷器で保護するにあたり、事前にどの程度影響を受けているのか状況を把握するためのカウンタです。また、避雷器取付け後も効果確認にご利用いただけます。
本器を安全に正しく使用していただくため、事前に下記の事項をご確認ください。

■ お願い①入力端子には指定以外の部品を接続しないでください。
②取り付け時の注意
・耐水性、耐油性では有りません。水気や油気をさけてください。
・爆発性ガス、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。
・修理の際は販売店を通じて製造元に返送してください。

避雷針のアースには使用しないでください。

■ 正しい使い方①使用電池について （液漏れ注意：品質の良いメーカー品をご使用ください。）
・単３形 アルカリ乾電池 １．
５Ｖ １本

長期間使用しない場合は取りはずしてください。

②電池の交換時・計数値を残したい場合、電池抜き取り後、約３０秒間は維持しますので、その間に交換してください。

③下記の環境では使用しないでください。
・温度変化の激しい場所 ・振動の激しい場所 ・湿度が高く、結露が生じる恐れのある場所。
・高圧電源付近や発電機、インバータなど強電磁界の多い場所。
・換気扇や蛍光灯のスイッチなどのノイズ源を避けて配線してください。

■ 取付方法および端子配列
ＲＥＳＥＴ ：押すとゼロになります。

ＣＯＵＮＴＳＳＥＮＳＥＲＢＡＴＴＥＲＹ

１．５Ｖ×１

サージセンサの延長線サイズ（現場に合わせて線を延長してください）
定格適合電線
単線：φ０．
４－１．
２ｍｍ
ＡＷＧ２６－１６
撚線：０．
３－１．
２５ｍ㎡
ＡＷＧ２２－１６ＴＥＳＴ
検出電流切替

標準剥き線長さ１１ｍｍ
コネクタ

クランプ式サージセンサ（３種類機種選択にて）
穴径φ１０以下
穴径φ１６以下
穴径φ２４以下
フック
脱着回数は概略１００回程度

サージセンサケーブルの極性はありません（（（例）１０Ａ⇔５０Ａ（指定値）

ＶＳＣ－５ＨＳＥＴ

ＭｏｄｅｌＴＥＳＴＳＵＲＧＥＣＯＵＮＴＥＲＲＥＳＥＴ｝ＲＥＳＥＴＴＥＳＴ ：押すと１カウントします。

被保護機器や避雷器の接地端子

接地線

接地

電線の抜き差しはマイナスドライバーで突起部を押しながらおこなってください■ 本体取付方法
取付用マジックテープ
・本体裏面の中ほどに貼りつけて使用してください。
・接着面の汚れをよく落としてご使用ください。
・裏紙をはがして使用した後、再び貼りなおすと粘着力弱くなりますので、ご注意ください。
・粘着剤は恒久的なものではありません。
または電池ボックス蓋■ 品質保証

金属板取付用マグネット（２箇所）
・盤等輸送時は取り外してください。
・マジックテープと併用はできません。

保証期間：ご納入後１年間の保証と致します。
保証条件：万一、当方の責任による不測の故障等が生じた場合、保証期間内において無償修理致します。
但し、引き取り修理とさせていただきます。
２０２０．１１．３０ 改良 使用温度範囲変更

図番 ＴＨ－１１２０ＬｉｇｈｔｎｉｎｇＭｏｄｅｌ

設置要領書

ＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ雷サージカウンタ

ＶＳＣシリーズ■ 設置方法・電源ラインの場合
センサ

ブレーカ

避雷器

①電子
機器
Ｅ

Ｅ

避雷器

外部通信回線

Ｅ

センサ
接地端子

Ｒ ＥＳ ＥＴ②
Ｔ Ｅ ＳＴＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ
ＣＯＵＮＴＳＶ ＳＣ－ ５Ｈ
Ｓ ＥＴ

Ｍｏ ｄｅ ｌ③

Ｓ ＥＮ Ｓ Ｅ Ｒ

Ｂ Ａ ＴＴ Ｅ Ｒ Ｙ

１ ．５ Ｖ × １

接地極① 電源ラインは全線をクランプしてください。（常に位相がゼロであること）② 避雷器の通過確認は接地端子のところでクランプしてください。（推奨）③ 盤全体と接地間の場合は、接地端子以降でクランプしてください。
盤全体が建物の鉄骨などに取り付いている場合は、計数はできません。
また、避雷針、Ａ種Ｂ種Ｄ種Ｃ種接地が同電位化されている場合は、ノイズの影響により正しい計数ができないことがあります。

■ センサのつけ方
センサ

ケーブル

センサの穴に対して直角が望ましい。
９０° 穴径に対してケーブルが細い場合、ビニールテープやインシュロックなどで固定してください。

■ 設定よりさらに小さい雷サージを計数する方法
ケーブル

センサの穴径に対してケーブルが細い場合となりますが、１回巻き数を増やすと通過電流は２倍となります。例えば設定５０Ａで１巻き増やせば２５Ａ以上のサージを検出し計数することができます。

センサ■ 設置に関する注意
近傍にノイズの発生源がある場合正しく計数しないことがあります。
・近傍にモーターなどある場合、常時ノイズが生じています。
ＲＥ ＳＥ Ｔ・換気扇などある場合、スイッチのＯＮ／ＯＦＦでノイズが発生します。
Ｔ ＥＳ ＴＳＵＲＧＥ
ＣＯＵＮＴＥＲ・パネル内用の蛍光灯のＯＮ／ＯＦＦ時ノイズが発生します。

センサ

ＣＯＵＮＴＳ

ＶＳＣ －５ Ｈ

Ｂ Ａ Ｔ ＴＥ Ｒ Ｙ

Ｓ ＥＮ Ｓ ＥＲ

Ｓ ＥＴ

Ｍ ｏｄ ｅｌ１ ．５ Ｖ × １

ツストペアーケーブルにする
方法はノイズ対策に有効な方法です。

２０２０．１１．３０ 更新（）

いずれも電波受信状態で防ぎようがありませんが、シールド線を使用するか、センサの２本のケーブルをツイスト（捻じる）することで多少軽減できることもあります。

ＶＳＣ－５Ｈ 補足版