工事店さま用

システムキー
取付け説明書

電源

▲

▲

報 警 切
報知
開戸

警戒

施解 錠

施錠

取付け作業にあたって●この説明書では、お客さまの安全と製品を正しく取付けしていただくにあたり、重要な内容を記載しております。ご留意いただき、作業してください。

目次
ページ

■取付けされる方へのお願い
機器の設置で注意して頂きたいこと

1■システム構成と作業手順
取付け部品一覧
電気錠取付け手順
システム図（例）2機器の接続可能距離
梱包内容

3■ドア枠への部品取付け①マグネットの取付け②送電ユニットの取付けと躯体内配線コード（10m）の接続

4■ドア本体への部品取付け①電動サムターンの取付け②室外側化粧プレートの取付け

5③室内側化粧プレートの取付け■ストライク調整

6■機器の取付け、配線工事
コントローラーユニットの取付け
配線工事方法7
8･9■コントローラーユニットの設定と動作確認①初期登録の方法②動作確認方法③その他の設定

10
11■総合動作確認12
ドアのブザー音と表示について 13リモコンキーの登録

コントローラーユニットのブザー音と表示について

14・15

リモコンキーのランプ表示について■商品仕様

16取付けされる方へのお願い●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
■取付けされる方へのお願い●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
警 告 …取付けを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。
警告●電気工事は、電気工事士の有資格者が行なってください。
法令、規定及び取付け説明書にしたがわず誤った工事を行なうと事故や故障につながります。
● AC100V 用電源線は指定の箇所に指定の方法通りに差込んでください。
差込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や破損につながります。
●コントローラーユニットなど AC100V を直接接続する機器の取付けは、電源（AC100V）を切った状態で行なってください。 感電の原因になります。
■機器の設置で注意して頂きたいこと●玄関ドアとコントローラーユニットは電波により、無線通信を行なっております。コントローラーユ
ニットの設置は、次の条件を全て満たす場所にしてください。
①玄関ドアの室内リーダーから 5 ｍ以内②付属の配線コード（10m）が届く範囲③玄関ドアが見通せる場所●次のような設置場所は避けてください。
故障や感電の原因になります。
・水や雨のかかる場所や直接湯気がかかる場所、湿気の多い場所
・極端に寒い場所・暑い場所（冷暖房の近くや直射日光の当る場所）

無線通信
電源

報知

電源

報 警 切

開戸 警戒

報知

報 警 切

開戸 警戒
施解錠

解錠

施解錠
解錠

５ｍ以内で配線コードが届く範囲

1F※配線コードは、ドアへの電源供給に利用し、ドアの状態表示などの各種通信は電波による無線通信で行っています。
この為、コントローラユニットとドアの間に電波を通し難い壁などがあると通信がうまくできず、ドアの状態表示が実際と異なるなどの動作不良の原因になります。

●ガラス窓の近くには設置しないでください。ガラスを破られ、施解錠ボタンから解錠されるおそれがあります。
●下記のような使用環境では、電波（ノイズ）を受けるなどにより、正しく作動しないことがありますので注意してください。
・コントローラーユニットと玄関ドア間に金属や鉄筋コンクリート、断熱材にアルミ箔を張付けた物など電波を通しにくい障壁がある。
・機器の周辺が金属物で囲まれている。（スチールキャビネットの間など）・金属物の壁面に機器を取付けている。
・機器の近くに LED 照明やテレビ、パワーコンディショナーなど電波ノイズを出す家電製品や無線通信式の電化製品がある場合。
・機器の近く（10m 以内）で、マイクロ波治療器を使用している。
・近くに、テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。
●リモコンキーの取扱いについては以下の点にご注意ください。
（1）落下などによる衝撃や強い力を加えないでください。壊れるおそれがあります。
（2）水の中に落とす、流水をかけるなどは行わないでください。
（3）車内など高温になる場所で保管しないでください。
（4）電源 ON 状態のリモコンキーをテレビやパソコンなど電磁波を発する機器の近くや 135kHz 帯の電波を利用している機器 ( 玄関ドアを含む ) の周辺には置かないでください。
電池寿命が短くなります。

−1−システム構成と作業手順■取付け部品一覧
玄関ドア（室内側）

玄関ドア（室外側）
躯体木枠欠き加工

マグネット制御ユニット（工場取付け済）コントローラーユニット
躯体内配線コード（10m）

室内側リーダー
室内側化粧プレート

送電ユニット（枠側）
上電動サムターン

受電ユニット（ドア本体側）（工場取付け済）室外側リーダー（※）
室外側化粧プレート

下電動サムターン※S型ハンドルの場合、本説明書に記載されている絵と異なる箇所がありますが、手順・要領は同じです。
（室外側リーダーがハンドルに内蔵されています）■電気錠取付け手順●電気錠の取付け手順の一例と本紙に記載している内容を以下にまとめてあります。
作業区分がサッシ工事と電気工事に分かれますので作業に抜けやモレが無きように進めてください。
サッシ工事区分

電気工事区分

ドア枠の組立て、部品の取付け①マグネットの取付け→（P.4）②送電ユニットの取付けと躯体内配線コード（10m）の接続→（P.4）
ドア本体へ部品の取付け①電動サムターンの取付け→（P.5）②室外側化粧プレートの取付け（※ 1）→（P.5）③室内側化粧プレートの取付け→（P.6）

躯体へのドアの取付け、建付け調整■躯体木枠への配線用切り欠き加工（※ 2）→『枠の取付説明書』■ストライクの調整→（P.6）
機器の取付け、配線工事■コントローラーユニットの取付け →（P.7）■配線工事方法→（P.8･9）コントローラーユニットの設定と動作確認①初期登録の方法→（P.10）②動作確認方法→（P.11）③その他の設定→（P.11）

総合動作確認■動作確認→（P.12）■リモコンキーの登録→（P.12）※1）S型ハンドルの場合、室外側化粧プレートを取付ける作業は不要です。
※2）本紙には「躯体木枠への配線用切り欠き加工」についての記載がありません。
ドア枠に同梱されている『枠 取付け説明書』を参考に作業を行なってください。
（大工工事も含まれます）−2−■システム図（例）
電気錠操作押ボタン（オプション品）コントローラーユニット㔚Ḯ

玄関ドアへႎ⍮２'-9ႎ ⼊ ಾ

電気錠操作押ボタン（オプション品）

住まいるサポ副親機（オプション品）'-9２㐿ᚭ

㐿ᚭ

２

㐿ᚭ ⼊ᚓ

通話＞

解錠 室内呼 ズーム 切換 1

ᣉ⸃㍤
⸃㍤

⸃㍤

⸃㍤

ᣉ⸃㍤

ᣉ⸃㍤

終了

8台まで接続可能JEM-A接続コード(0.4m)

AC100V

２

AC100V
AC100V■玄関ドア2または門扉
AC100V㔚Ḯ４通話＞ႎ⍮ႎ ⼊ ಾ㐿ᚭ ⼊ᚓ
ᣉ⸃㍤

解錠 室内呼 ズーム 切換 1
戻る

終了

２

２
住まいるサポS型親機（オプション品）

ドアホン子機（オプション品）

シークレットスイッチ（オプション品）

⸃㍤

決定

JEM-A接続コード(0.4m)※ 複数の機器間の配線ケーブルを同一シースで配線しないでください。

■機器の接続可能距離
使用電線 φ 0.65mm
φ 0.9mm
配線区間
または 0.5m㎡ または 0.75m㎡
コントローラーユニット〜ドアホン（指定機種以外）
2ｍ
コントローラーユニット〜住まいるサポ親機
コントローラーユニット〜電気錠操作押ボタン
50m
コントローラーユニット〜シークレットスイッチ
住まいるサポ親機〜ドアホン子機
50m
100m
住まいるサポ親機〜副親機
100m
コントローラーユニット〜玄関ドア
躯体内配線コード（10m）使用㔚Ḯႎ⍮ႎ ⼊ ಾ㐿ᚭ ⼊ᚓ
ᣉ⸃㍤
⸃㍤

通話＞

解錠 室内呼 ズーム 切換 1
戻る

終了
決定

※ 付属の配線コード以外の配線ケーブルは、AE 線などの平行ポリエチレン絶縁ビニール被ふくケーブルを必ずお使いください。
※ 配線ケーブルと AC100V 配線が接触しないように施工してください。
※ 接続機器については、各器機に付属の説明書をお読みください。
※ コントローラーユニットと接続できるドアホン(指定機種以外)は『JEMA標準HA端子』を搭載し、「電気錠対応」になっている機種のみです。

■梱包内容（エントリーセット）
（※3）

マグネット

電動サム（※2）
ターンセット

室外側化粧プレート（※1）

室内側化粧プレート

リモコンキー2個またはキー付きリモコン3個

電動サムターンセット内訳

サムターン
本体 ２個

金具 ２個

ツマミ ２個

取扱い説明書
取付け説明書（本紙）

コントローラーユニットセット内訳

端子カバー（箱に張付け）

カバー ２個皿小ねじ
M5×40 ４本〔

コントローラーユニットセットドア厚60mmの場合：皿小ねじ M5×60 ４本〕

コントローラーユニット本体

送電ユニット（取付ねじ 2 本付）

躯体内配線
コード（10ｍ）

JEM-A 接続コード（0.4m）※1）S型ハンドルの場合、室外側化粧プレートは同梱されていません。
※2）
サムターンのデザインは上記と異なる場合があります。
※3）
キー付きリモコン仕様は3個入りになります。それ以外の通常仕様は2個入りです。
キー付きリモコン用の非常用キー（）
は、シリンダーセットに同梱されています。

−3−

開戸出力ケーブル※通常は使用しません。

ドア枠への部品取付け①マグネットの取付け①-1 プッシュボタンを外します。
片開き・袖付①-2 マグネットのリケイ紙を剥します。

親子・両開き①-3マグネットを張付けます。

マグネット張付け面が汚れている場合は掃除してください。
汚れたまま張付けると外れるおそれがあります。

パチン

リケイ紙の剥がし忘れにご注意ください。

外したプッシュボタン（材質：PVC）は捨ててください。

マグネットを3秒以上強く押付け、圧着させてください。

※一度張付けたマグネットは、取り外しても再利用できませんのでご注意ください。

②送電ユニットの取付けと躯体内配線コード（10m）の接続●電動ドライバーは使用しないでください。高トルクの為、部品が破損し不具合につながるおそれがあります。

②-1 躯体内配線コードをドア枠内に通します。
片開き・親子・両開き②-2 送電ユニットに躯体内配線コードを接続し、枠に付けます。

両袖
上枠

丁番側縦枠

上丁番側方立「カチッ」と鳴るまで押してください。
ビニール枠側コネクターを通すこと。

カチッ外す
コネクター接続②-3 送電ユニットをねじで固定します。

※ねじの締付けトルク（推奨）：1.0N･m｛10kgf･cm｝

この図ように配線、コネクターをドア枠内に収めてください。

②-4 躯体内配線コードをテープなどで枠に固定しておきます。

薄平タッピンねじ（送電ユニットに同梱）
テープ

断面図

テープ

ドア枠内の配線コードにはテンションがかからないようにしてください。接触不良により不具合になるおそれやメンテナンス時に部品の交換ができなくなります。

−4−

ドア本体への部品取付け①電動サムターンの取付け●サムターンは２個とも同じ部品で取付け方法も同じです。
●電動ドライバーは使用しないでください。高トルクの為、部品が破損し不具合につながるおそれがあります。
※ねじの締付けトルク（推奨）：1.2N･m｛12kgf･cm｝

完成図

①-1

①-2

コネクタを引出してからシリンダーと金具を皿小ねじで固定します。

コネクタを接続します。

シリンダー「カチッ」と鳴るまで挿してください。

ッカチ

箱錠

ッカチ

※箱錠は事前に取付けてください。
※ハーネスのはさみ込みにご注意ください。
（解錠状態で取付けること）①-3 サムターン本体を金具にはめ込みます。
右吊[R]の場合

左吊[L]の場合で向きる
この付け取りサムターン本体をねじで固定します。

ラベルで向きる
この付け取り軸サムターンの軸をラベルの向きに合わせてください。間違えるとサムターンが回りません。
合わせた後はジョイントリングを動かさないでください。軸の向きが連動して変わります。

①-5

①-4

カバーをはめてからツマミを付けます。

ねじ

ジョイントリング■メンテナンス時の対応[カバーの外し方]
図のように持ち、ひねるように引張ると外れます。

取扱い上のお願い事項
本製品は精密機器になります。
電動サムターンなどの構成部品には、衝撃や強い力を加えないでください。破損の原因になります。

●ツマミの外し方
ボタンを押しながら引張ります。
ボタン凸部(２ヶ所)がひっかかり固定されています。

ポロ②室外側化粧プレートの取付け②リーダーに室外側化粧プレートを取付けます。
（※S型ハンドルの場合、この作業は不要です。
）パチン■メンテナンス時の対応[化粧プレートの外し方]
図のように中央を押しながら横から外してください。別の外し方をするとプレートが破損するおそれがあります。

−5−

断面図

バキッ

③室内側化粧プレートの取付け③ リーダーに室内側化粧プレートを取付けます。
ツメ位置を合わせ、化粧プレートをはめてください。

化粧プレートの周囲にスキマが無いように付け、下にスライドさせてください。

ツメ

ストライクの調整
本製品は電気で自動的に施解錠する為、どのような状態でもサムターンがスムーズに回る必要があります。
そこで一連の建付け調整実施後、下記内容の確認も行い、問題があればストライクの調整を実施してください。
１）ドアを押しながらサムターンを回した際に、デッドボルトがストライクにひっかかりスムーズな操作が出来ない。

室内側

室内側

ストライク（ラッチ受け）の固定ねじを２本とも緩め、ラッチのガタツキが少なくなるようにラッチ受けの位置を調整し、ねじを締め固定します。
それでも改善されない場合はストライクの調整も実施してください。
スキマが小さくなるように調整します。

ストライク（ラッチ受け）

調整前

取付けねじは外さないでください。

２）ドアを引張りながらサムターンを回した際にデッドボルトがひっかかりスムーズに操作が出来ない。

ストライク固定ねじを２本とも緩め、デッドボルトがストライクに接触しないように位置を調整し、ねじを締め固定します。

ストライク

調整後ラッチがかかる範囲で調整してください。

調整前

調整後取付けねじは外さないでください。

※ドアに熱反りや経年変化が起こってもラッチがかかるようにラッチのガタツキはある程度必要になります。
特にドアに直射日光が当る環境の場合は、熱反りでラッチがかかり難くなることも考慮して調整してください。

−6−

機器の取付け、配線工事
機器の取付け、配線工事をするには電気工事士の資格が必要です。

■コントローラーユニットの取付け●コントローラーの取付けは、『（P.1）機器の設置で注意して頂きたいこと』を守って以下の通り、設置してください。

ボックス取付けの場合■コントローラーユニット詳細寸法●プレート、化粧プレートをコントローラーユニットから一旦外し、P.8・9『■配線工事方法』と下の図を参考に取付けを行ってください。
※ねじの締付けトルク（推奨）：0.6N･m｛6kgf･cm｝

16213482

143 〜 148mm
46mm

12042

3コ用スイッチボックス(深型)(別売品)

46mm

83.5mm90 〜 95mm

コントローラーユニット本体化粧プレート※AC100V配線と小勢力配線の間には内線規程により、絶縁セパレータ（別 売 品）な ど 堅 ろ う な隔壁を取付けて絶縁してください。

スイッチボックス取付けねじ(スイッチボックスに付属)ボックスなし取付けの場合

プレート●取付けの際は次の内容をお守りください。
１）パネル壁の奥行きが４７mm以上の場所に付けてください。
２）AC100V配線と小勢力配線が接触しないように取付けてください。
３）壁に埋込む商品ですので、商品埋込み深さおよび配線スペースに注意してください。
４）端子カバーを取付けてください（詳細は下記「端子カバーについて」を参照ください。）
５）下記、はさみ金具（別売品）を使用してください。
端子カバーについて
AC100V端子にグラスウールなどが接触するときは、内線規定により、端子カバーを取付けてください。
■端子カバーの付け方
ツメをミゾ（4ヵ所）に差込み、上へあげます。
（外すときは、逆の手順になります。
）■適用はさみ金具（別売品）
対象壁

パナソニック㈱製
はさみ金具品番

9〜 30mm厚の石膏ボードまたは合板

WN3998■壁の穴あけ寸法

95 〜103mm
143 〜 148mm

その他オプション品の取付けは、各器機に付属されている説明書に添って作業を行なってください。

−7−

■配線工事方法■小勢力配線(速結端子)の接続について②1本ずつ奥まで①電線の被ふく差込みます。
を9ｍｍむきます。
9mm■AC100V配線(速結端子)の接続について■メンテナンス時の対応[電線の外し方]
はずしボタン
はずしボタンを押しながら電線を引抜き ①ます。
マイナス②

①電線の被ふくを12ｍｍむきます。

②1本ずつ奥まで差込みます。

ドライバー

45°

電源用䉴䊃䊥䉾䊒䉭䊷䉳

コントローラーユニットዊ൓ജ↪
䉴䊃䊥䉾䊒䉭䊷䉳

12mmǾ16Ｃu単線専用「WW 」表示のある端子穴に『白色線(接地側)』を差込んでください。

mmන✢㩷Ǿ065〜Ǿ09
より線 □05〜075mm²
開戸出力
ＤＣ３０Ｖ０1Ａ操作釦

ＨＡ端子

シークレットスイッチ

送電ユニット! 警 告AV100V用電源配線は、最後まで確実に差込んでください。
差込みが不十分な場合、火災や焼損の原因になります。

Ｎ2 Ｎ１ Ｅ2 Ｅ１

電源 ＡＣ100Ｖ■メンテナンス時の対応[電線の外し方]②
はずし穴を押しながら電線を引抜きます。
①A C 100V
電源線

玄関ドアの接続

電気錠操作
押ボタンの接続10ｍｍ 12ｍｍ

VVFφ1.6

マイナス
ドライバー

JEMA標準HA端子とシークレットスイッチの接続

はずし穴

電気錠操作押ボタン（オプション品）の接続
電気錠操作押ボタン

コントローラーユニット

電気錠操作押ボタン操作釦

Ｎ2 Ｎ１ Ｅ2 Ｅ１

極性なし

極性なし

シークレットスイッチ

㶎配線ケーブルの合計が50m 以内になるように設置ください。

（８台まで接続可能）

玄関ドアの接続●玄関ドアから5m以内でかつ、躯体内配線コードが届く範囲にコントローラーユニットを取付けてください。
（躯体内配線コードの延長は出来ません。
）
コントローラーユニット

配線コードをドア枠内から無理に引張りださないでくだ さ い。接 触 不 良の原因となります。

玄関ドアークレットスイッチ

2Ｅ１

送電ユニットコネクタには抜け防止のツメが付いています。
「カチッ」と鳴るまで押してください。

躯体内配線コード

ツメ−8−

HA 端子（JEM-A 接続コード）・シークレットスイッチ（オプション品）の接続
× 端子はねじ端子を示しています。
● ○端子は速結端子、○● オプション品の中には、施工設定（終端スイッチなど）が必要な物もあります。各機器に付属の説明書を参照ください。
コントローラーユニット

ドアホン子機
シークレットスイッチ

シークレットスイッチ

IN

Ｎ2 Ｎ１ Ｅ2 Ｅ１

MH2 MH1MH2 MH1操作釦

ＨＡ端子

OUT

極性あり

JEM-A 接続コード（0.4m）（コントローラーユニット付属）
住まいるサポ親機

CB ＋CB −HA 端子 1

HA 端子 2Q＋
Q−

カメラ
ドアホン 1増設
スピーカ
（8Ω）

カメラ
ドアホン 2

MH1

内線

カメラ
ドアホン 3

MH1

GC 1
GC 2

極性なし

・付属の JEM-A 接続コードは 0.4mで す。届 か な い 場 合 は、別 の 配 線
ケーブルを使い、延長してください。
・中間接続箇所は配線の色が合うようにつなげてください。極性がある為、間違えると動作しません。

MH1住宅
分電盤

MH2

MH2

MH2

住まいるサポ副親機

GC 2
GC 1
GC 2
GC 1

極性あり

極性なし

AC100V

内線
IN
内線
OUT

JEM-A 接続コード（0.4m）（コントローラーユニット付属）

AC100V■玄関ドア 2 または門扉
コントローラーユニット

ドアホン子機
シークレットスイッチ操作釦

シークレットスイッチ

IN

Ｎ2 Ｎ１ Ｅ2 Ｅ１

OUT

ＨＡ端子

極性なし

−9−

MH2 MH1 MH2 MH1

中間接続箇所( ジョイント部 )

極性なし

極性なし

コントローラーユニットの設定と動作確認①初期登録の方法●始めに玄関ドアにコントローラーユニットを登録する必要があります。次の手順で登録を行なってください。
登録前のコントローラーユニットからは操作ができず、表示も正しく点灯しません。
※手順通りに登録できない場合やエラー音、エラー表示が点く場合は、P.13、14を参考に対処してください。
※動作確認後は、必ず電源を切ってください。意図せず施解錠させてしまい、しめ出されるなどのおそれがあります。

①-1

コントローラーユニットの電源を入れます。
電源表示が点灯し、開戸表示と解錠表示が交互に点灯します。

①-2

ドアを閉め、施錠します。

点灯

▲

報 警 切

電源スイッチ
報知

開戸

警戒ピピピ

▲

ロック

電源

解錠またはドアが開いていると登録できません。

施解 錠機能設定 

登録･･･

施錠

交互に点灯

①-3

室内側のリーダーから化粧プレートを外します。

玄関ドア①-4 『ピー』音が鳴るまで登録ボタンを押します。
※『ピ』音が 8 回鳴る場合はドアを閉め、施錠してください。

化 粧 プレ ート が落 ち な い ように支えてください。
そ のまま図の 通りに 下 から 押 上げ、上へスライドさせてください。

①-5 『ピッ』音が鳴るまでコントローラーユニットの登録ボタンを押します。
※『①-4』で登録ボタンを押してから30秒経つと時間切れで終了になります。

登録ボタン

ポチッ

ピー

①-6

玄関ドアとコントローラーユニットから『ピー』音が鳴り、登録が終了します。

ピー㔚Ḯႎ⍮ႎ ⼊ ಾ㐿ᚭ ⼊ᚓ
ᣉ⸃㍤

ピー

⸃㍤

電源

▲

▲

報 警 切
報知
開戸警戒⸳ቯ
４５６⊓㍳

施解錠機能設定 

登録施錠

1F
精密ドライバー（＋）やつまようじなどの細い棒①-7

化粧プレートを元に戻します。

ツメ位置を合わせ、化粧プレートをはめてください。

化粧プレートの周囲にスキマが無いように付け、下にスライドさせてください。

■お知らせ
リモコンキーが未登録の場合、自動施錠切替えスイッチは無効となり、切替えスイッチのON/OFFに関わらず常に自動施錠OFFになります。

㔚Ḯႎ⍮㐿ᚭ

ツメ⼊ᚓ

ᣉ㍤

ピッ− 10 −リモコンキーを一度も登録していない場合、コントローラーユニッ
トから解錠した後、ドアを開閉しても自動施錠しません。

②動作確認方法●ドアの状態に合わせて表示が点灯するか確認ください。
●ドアを閉め、開戸表示が消えている状態で施解錠ボタンを押して錠の操作ができるか確認ください。
※エラー音、エラー表示が点く場合は、P.13、14を参考に対処してください。

電源表示

スピーカー

電源

施解錠ボタン

報 警 切報知

電源電源が入っている時に緑色で点灯します。

ドアが閉まっているときのみ錠の操作ができます。

開戸 警戒

重要なお願い施解錠

点検終了時は必ず手動でサムターンを回し解錠してください。
施解錠ボタンによる解錠後、電源の入り切りをすると意図せず自動施錠する場合があり、閉め出されるおそれがあります。

解錠

設定カバー

解錠表示
開戸表示

錠が２つとも解錠している時に赤色で点灯します。

ピッ

解錠

ドアが開いている時に赤色で点灯します。

ピッ

解錠

開戸③その他の設定
報知・警報音（スイッチ１）

シークレットスイッチ暗証番号登録モード（スイッチ 6）

報知音（ポロロン）と警報音（ピーポー）を止めることができます。

シークレットスイッチ（オプション品）の暗証番号登録ができます。
（※3）
設定方法は同梱の「取扱い説明書」をご確認ください。
※シークレットスイッチの LED が点灯すれば接続は問題ありません。

有大

１

ON ON

無小２

OFF OFF（使用しません）

電源スイッチৡ４５஢‫ے‬హ

電源の入り、切りができます。

2ౖ֞০୩
１２３４５６஭཈

音量
大電波チェックモード（スイッチ5）
開戸出力（スイッチ 3）
ドアが開いたことを伝える信号を接続機器に出力します。
（拡張機器用）■出力条件の違い
3
常に出力６ǲᲟǪȧ᳉ȃǴǟ᳉ǼϬथ್‫ݛ‬஭཈ȝᲟȄ

３஢ౡǼ᳇᳉ǪȝᲟȄ

２ณ߹ພᲧҟ۞୩Შ

■報知音量の調整
2
音量
小１

Ӭۤࢽ໺

報知音（ポロロン）の音量を大きくできます（警戒音は変わりません）

ౖ֞০୩ඦ૯Ҟ໷

報知音量（スイッチ 2）

未使用（スイッチ 4）

ඦ૯½‫ڒ‬ඦҞ■音の有り / 無し切替方法
1
1
音が鳴り音が鳴りません。
ます。

コントローラーユニットとドア間の電波通信が正しく行なえるか確認できます。(※1)■電波チェックモードの使い方

3
手動で解錠した時のみ・スイッチを ON にすると『ピッ』音が1 秒間隔で鳴り続け、通信が成功した
時に解錠表示が一瞬点灯します。
（※2）

コントローラーユニット
登録ボタン
コントローラーユニットの登録を行ないます。
■登録の仕方・リモコンキーの登録モード中に登録ボタンを押します。

※1）電波の到達距離が短くなる環境（P.1参照）の場合は、設置前に仮置きで「電波チェック｣を実施する事をおすすめします。
※2）ドアとの無線通信は、施解錠した時など、ドアの状態が変化した時のみ行っています。
※3）防犯の為、お施主様引渡し後、速やかにシークレットスイッチの暗証番号を登録してください。

その他オプション品の設定、動作確認方法は、各器機に付属されている説明書に添って行なってください。

− 11 −

総合動作確認●作業が終了しましたら、次の手順で動作確認を行ってください.
コントローラーユ
ニットの電源を入れます。

開戸表示と解錠表
示 が 正 し く 点 灯、消灯するか確認します。
→（P.14・15）

施解錠ボタンを押し、施 解 錠 で き るか確認します。

リモコンキーを下記、手順で玄関ドアに登録します。

ピッ電源電源㔚Ḯ▲▲

報知報知警戒開戸ႎ⍮警戒㐿ᚭ施解錠

施解錠機能設定▲▲

電源スイッチ ッポチ

報 警 切報 警 切開戸

リモコンキーから操作し、正しく動作するか確認します。
（詳しい操作方法は同 梱 の『 取 扱 い 説 明書』を確認ください）

⼊ᚓ

登録

施錠

施錠

ᣉ㍤

ピッ

■リモコンキーの登録※キー付きリモコンも同様です。
同梱のリモコンキーは未登録です。
箱に入ったままでも電源のON/OFFや登録ができます。
動作確認を行なう際はそのまま登録を実施してください。
※電源OFFで出荷されています。リモコンキーのボタン長押し（約3秒以上）で電源をONにしてください。

解錠またはドアが開いていると登録できません。

ピピピ

ロックッチ･･･■お知らせ
リモコンの電源ON/OFF時にはランプが緑色に点灯します。
ランプ点滅 1回→ONランプ点滅 5回→OFF

ドアを閉め、施錠します。

ポ

室内側のリーダーから化粧プレートを外します。 『ピー』音が鳴るまで登録ボタンを押します。

室内側※『ピ』音が 8 回鳴る場合はドアを閉め、施錠してください。
登録ボタン

化粧プレートが落ちないように支えてください。そのまま図の通りに下から押上げ、上へスライドさせてください。

ポチッ

自動施錠

認証 モード
範囲 切替

ＯＮ 有効

広い タッチＯFF 無効
１狭い ノータッチ

233は電池式では ＯＮ使用しません
登録ボタン ＯFF １ 2 3

ＯＮ
１2 3

ピー

1個ずつリモコンキーのボタンを押し、登録します｡
【未登録】

■お知らせ
・電気錠操作では上下２ロックになりますが①②
コンスキーで操作できるのは上シリンダー
1ピッ*のみになります。
・新たに１個でも登録するとそれまでの登録データが全て消去されるため、今まで登録されていたリモコンキーも再登録しない限【登録済】
り使用できません。
①
・1台のドアにリモコンキーは最大10個まで登録できます。
・ドアを解錠するか、10個目のリモコンキーを登録するとすぐに登録終了（）になります。
1）登録の都度、登録済み個数分だけ『ピ音』が鳴ります。 ・１つのリモコンキーを複数のドアに登録する（例：1個目『ピッ』、2個目『ピッ、ピッ』）事が出来ます。
（数の制限はありません。
）*

30秒ほど待つと登録が終了
し、『ピー』音の後、登録個数分『ピッ』音が鳴ります。

ピーピッ
ピッ

化粧プレートを元に戻します。
化粧プレートの周囲にスキマが無いように付け、下にスライドさせてください。

ツメ位置を合 わ せ、化粧プレートをはめてください。
ツメ− 12 −■ドアのブザー音と表示について【S型ハンドルの場合】
登録ボタン

LEDLED
タッチボタン

タッチボタンLED

タッチボタン

1.正常時のブザー音、リーダーの表示についてブザー音

ピッ

LED表示内容

お知らせ内容緑色で点滅（5秒間)

施錠中にタッチボタンが押されました。

赤色で点滅（5秒間)

解錠中にタッチボタンが押されました。

緑色で点灯（1秒間)

赤色で点灯（1秒間)

ピッピッ
ピピピ

〔4秒間隔で繰り返し〕

消灯

緑→赤色で交互に点灯繰り返し

ピー点灯→消灯

施錠出来ました。

解錠出来ました。
認証範囲内にリモコンキーを置き忘れています。
（30秒以上）

登録ボタンが押され登録モードに入りました。
登録モードが終わりました。

2.異常時のブザー音、リーダーの表示についてブザー音
ピピピピピ

LED表示内容
橙色で点滅（1秒間）

ピピピピピピピピ（8回）

ピピ × 8消灯のまま橙色で点滅（ピ音が鳴っている間）

ピピピ × 6

ピピ、ピピピ × 3

ピーピ × 4

対処内容

・ドアを閉じてください。
・ドアが開いています。
・マグネットを取付けてください。
・マグネットが付いていません。 （（P.4）①マグネットの取付け参照）
・開扉時、もしくは施錠されていな ・登録時はドアを閉め、施錠してください。
い時に登録ボタンが押されました。 ・マグネットを取付けてください。
・マグネットが付いていません。
・上デッドボルトがストライクに 建付け調整を行なってください。
（（P.6）■ストライクの調整、接触しています。
『枠 取付け説明書』参照）
・下デッドボルトがストライクに接触しています。
・上下デッドボルトがストライクに接触しています。

橙色で点灯(5分間)・制御ユニットまたはリーダーが 部品の交換が必要です。
故障しています。
・上電動サムターンの取付け不備 電動サムターンをドアから完全に取外し、再または故障しています。
度取付けてください。それでも復帰しない場
・下電動サムターンの取付け不備 合は部品の交換が必要です。
または故障しています。
（（P.5）①電動サムターンの取付け参照）
・上下電動サムターンの取付け不備または故障しています。

ピーピピ × 4
ピーピピピ × ４
ピーピピ、ピーピピピ×2
橙色で点滅(5秒間)―お知らせ内容・リモコンキーが登録されていません。リモコンキーが1度も登録されていない状態では、自動施錠しません。

− 13 −―

■コントローラーユニットのブザー音と表示について
正常時のブザー音、リーダーの表示について表示内容

お知らせ内容

電源表示が緑色で点灯

コントローラーユニット

㔚Ḯ

電源が入ってます。

報知表示が緑色で点灯報知設定になっています。

ႎ⍮㔚Ḯ

警戒表示が赤色で点灯

ႎ⍮警戒設定になっています。

⼊ᚓႎ⼊ಾ

㐿ᚭ ⼊ᚓ
ᣉ⸃㍤

開戸表示が赤色で点灯

⸃㍤

ドアが開いています。
㐿ᚭ

解錠表示が赤色で点灯カギが上下２つとも解錠しています。

報 警 切ボタン

⸃㍤

施解錠ボタン

ブザー音

表示内容

お知らせ内容ピッ

施解錠ボタンが押されました。

ピッ、ピッ、･･･････

・暗証番号登録モード中です。
・電波チェックモード中です。

ピー

暗証番号登録ができました。

対処方法

報知表示が緑色で点灯中に開戸表示が赤色の点灯

ポロロン、ポロロン ･･･

ドアが開けられました。

※初期設定では音は鳴りません。
㐿ᚭ⼊ᚓ

こじ開けもしくは、サムターン、
報 警 切ボタンを押して止めて）で解錠されまキー（ください。
した。

− 14 −▲※初期設定では音は鳴りません。

警戒表示が赤色で点滅▲

ピーポー、ピーポー ･･･

ドアを閉めてください。

ႎ⍮異常時のブザー音、リーダーの表示についてブザー音

表示内容

お知らせ内容対処方法

開戸表示と解錠表示が交互に点灯する。

―････
㐿ᚭ

電源投入時に『ピー、ピッピッピッ』音が一度だけ鳴る。

コントローラーユニットが玄関 登録してください。
ドアに登録されていません。
→（P.10）

⸃㍤【電気工事区分】・ コントローラーユニットのコネクタを一旦外し、接続し直してください。→（P.8）
・ 躯体内配線コードが接続さ・ 躯体内配線の断線箇所を確認れていません。
し修理してください。
・ 躯体内配線コードが断線しています。
【サッシ工事区分】
送電ユニットのコネクタを一旦外し、接続し直してください。
→（P.4）

開戸表示と解錠表示が赤色で同時に点滅㐿ᚭ㐿ᚭ㐿ᚭ

⸃㍤

⸃㍤

⸃㍤『ピー、ピッピッピッ』音が繰り返し鳴る。

ドア本 体と枠 の 間（ 丁 番 側 ）異物を取除いてください。に異物が挟まっています。

電源表示→報知表示→警戒表示が順番に点灯する。

㔚Ḯ
―

①②

ႎ⍮

【電気工事区分】
躯体内配線コードが短絡して躯体内配線の短絡箇所を確認しいます。
修理してください。

⼊ᚓ ③『ピッ』音が 10 回鳴る。

――『（P.1）器機の設置で注意して頂
電波による通信ができず、登きたいこと』を参照し、原因を解録エラーが起きました。
消してください。

開戸表示と解錠表示、報知表示、警戒表示が同時に点滅する。

電波による通信が 24 時間途・ 部品、部材を交換してください。
切れました。
・『（P.1）器機の設置で注意して①ドア側の器機の故障頂きたいこと』を参照し、原②電波通信を妨害するノイズ、因を解消してください。
遮蔽物がある。

− 15 −

■リモコンキーのランプ表示について※キー付きリモコンの場合

ランプボタン（施解錠・電源）ランプボタン（施解錠・電源）

ランプ表示内容

お知らせ内容赤色で点灯

ボタンが押され、操作信号が発信されました。

緑色で点灯

ドアからの通信電波を受信しました。

緑色で 5 回点滅

ボ タ ン が 長 押 し さ れ、 電 源 がOFF になりました。

緑色で点灯（1 秒間）

ボタンが長押しされ、電源が ONになりました。

赤色で 3 回点滅

電池容量が残りわずかになりました。

赤色で点灯し続ける対処方法

電池（CR2032）を新品に交換してください。

リモコンキーに異常があります。 リモコンキーを交換してください。

商品仕様■コントローラーユニット
電源仕様
消費電力
出力電圧
出力周波数
電界強度
無線局の種別音量
使用環境温度範囲
使用環境湿度範囲
保存環境温度範囲

AC100V 50/60Hz
最大：約10W 待機時：約6.5W
DC52V（送電ユニットへ供給）
426MHz70dBμV/m（参考値）
特定小電力無線
報知音（大）：約73dB（前方1m）
警報音：約78dB（前方1m）-10〜 50℃
20〜 90％（相対湿度）-20〜 60℃■ドア側
入力電源仕様DC5.5V（受電ユニットから制御ユニットへ供給）
出力周波数426MHz ／ 135.5kHz
電界強度70dBμV/m ／ 118dBμV/m（参考値）
無線局の種別特定小電力無線／誘導式無線設備
使用環境温度範囲 -10〜 50℃
使用環境湿度範囲 20〜 90％（相対湿度）
保存環境温度範囲 -20〜 60℃
リモコンキー登録数 最大 10個■リモコンキー、キー付きリモコン
入力電源仕様
電池寿命
出力周波数
電界強度
無線局の種別
使用環境温度範囲
使用環境湿度範囲
保存環境温度範囲

DC3V リチウムコイン電池CR2032
約 1年（常温20℃ 操作：10回/日 ）426MHz63dBμV/m（参考値）
特定小電力無線-10〜 50℃
20〜 90％（相対湿度）-20〜 60℃− 16 −

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月〜金 9：00〜18：00TEL.

土・日・祝日 9：00〜17：00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

0120-126-001●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）
サービスデスクナビダイヤル

TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月〜金 9：00〜18：00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL.

0120-413-433 FAX.

0120-413-436

https://www.lixil.co.jp/support/
安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」
をご覧ください。
●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

− 17 −

玄関ドア
システムキー
取付け説明書会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

取説番号 MAM-704F

事業所コード AXU6

2023.3.31発行

2023.3