トレースパック
伝熱知識で高いプロセス精度

トレースパック
オブライエン･コーポレーションの保温付きチューブバンドル･システム
凍結、露点、成分の脱落、粘度、火傷防止の問題を解決する。
凍結、露点、成分の落下、粘度のコントロールは、計装や小口径プロセスラインでは大きな問題です。これらの問題は、正しく設計･選択されたトレース付きチューブバンドルが効率良く解決してくれます。

現場製作より経済的な選択
メンテナンスフリーのトレースパッ
クは、取り付け時の費用と時間の節約を約束するだけでなく、安定した再現性ある運転を可能にしてくれます。現場製作には、チューブのレイアウト、測定、カッティング、曲げ、取り付けのために配管工が必要です。さらに、トレース（スチーム、または電気）を取り付け、チューブの上に保温を取り付けなければなりません。最後に保温の上に風雨に耐えるカバーを取り付けなければなりません。明らかにトレースパック･システムと現場製作の経済性の差は大きい。

安定した再現性ある運転
オブライエン･コーポレーション
は、計装の保護分野で長い間トップ企業として認められており、取り付けが簡単なうえに、安定した運転を約束します。トレースパック
は、保温が取り付けられているプ
レハブされたチューブバンドルです。
プロセスラインとトレースラインがバンドルの中で常に並列に並んでいるユニークな並列配置のため、取り付けは簡単です。バンド
ルは現場でルートに合わせ、組み立てる時、全てのチューブが一緒に曲がるため、非常に簡単に曲がります。

チューブは丸く、加工硬化していないため接続は簡単
トレースパックの構造は、チューブを丸い状態に維持し、コンプレッション･フィッティングやフレア･フィッティングとの接続が楽です。プ
ロセスや計装のコネクションの取り付けには、チューブとフィッティングを接続するための簡単な 1 面オフセット･ベンドだけが必 要です。

‐ 40°F （ -40°C ） の 低 温 で も取り付け可能
オブライエン･コーポレーション
は、高品質の材料を使用しています。丈夫なエラストマー･ジャケットはハロゲンを含んでいないため、ジャケットの塩化物によるステンレス鋼チューブの応力腐食は起きません。このジャケットは耐摩
耗性と耐薬品性に優れ、使用温度範囲が広い。トレースパックは‐40°F の低温でも取り付けることができます。

3 タイプのチューブバンドル
トレース付きラインには、3 つの一般タイプあります。
▼ 保温付きシングル･ライン、
TPS、主にスチーム供給とコンデンセートの戻り用▼ スチームトレース付きライン、TPL と TPH、凍結防止と温度維持用▼ 電気トレース付きライン、TPE、凍結防止と温度維持用

仕様は予告なく変更されます。

2

システム手法
トレースパックができてから、オブライエン･コーポレーションは、プラントに必要な閉ループの計装システムや保護システムを作っています。バイパック○R、ヒートパック○R、ヒートパック○RⅡは、計器やマニホールドをスチームまたは電気加熱、保護する格納システムです。サドルパック ○R は、計装の据付問題を完璧に解決してくれます。フレック
スパック ○R は、計装のオーダー製のフレキシブル･カバーです。

次ページ以降が、どんな場合にトレースパックのどの製品を使うか
判 断 す る 手 助 け を し ま す 。 TPS
は、火傷防止に保温が必要な場合あるいは温度損失を最小限にしなければならないが、温度維持は必要ない場合に使います。凍結防止には流量が充分なスチーム供給、コンデンセート戻り、水パージライン、化学添加剤ライン等が代表的な用途です。
TPE、TPL、TPH は、一定の温度範囲内に、または一定の温度以上に維持しなければならない場合に使用します。

代表的用途
トレースパックのいくつかの用途を示します。

導圧管ラインサンプル･ライン

プロセス･ライン

フロー・トランスミッタ
圧力トランスミッタ
レベル･トランスミッタ
プレッシャ･スイッチ
コントローラ

アナライザー
クロマトグラフスチーム供給コンデンセート戻り
水パージ
ケミカル供給エア･ライン
いいえ
いいえ

いいえ
温度維持または凍結防止が必要か？
はい

TPS を使用いいえ
電気

電気またはスチームトレースを使うか？
スチーム

250°F（121°C）
以上に温度を維持？

150°F（65°C）
以下に温度を維持？

はいはい温度維持

TPH を使用

水の凍結防止または温度維持が必要か？
凍結防止

TPL を使用

3

ブローダウンまたはスタートアップ時のプ
ロセス温度は 420°F（216°C）以上か？
はい660°F（349°C）までの高温維持の場合は工場に相談する。

ブローダウンまたはスタート
アップ時のプロセス温度は185°F（85°C）
以上か？

XTV トレース、ライン検出
サーモスタット付き
TPE を使用

1,000°F（538°C）までの高温ブローダウンに関しては工場に相談する。

いいえ

BTV トレース付き TPE を使用

はいXTV トレース付き TPE を使用

軽スチームトレース、保温付きチューブバンドル

プロセス･チューブとトレース･チューブは、熱伝達を少なくするために、別々に保温されている。
TPL は、温度を 50°F（10°C）〜200°F（93°C）の範囲に維持できます。チューブ温度の変化は、長距離に亘り重トレース設計の時より少ない。
サンプリングや添加剤など小口径のプロセス･ラインに向いています。
TPL は、計装の導圧管ラインやアナライザーのプロセス･ラインの凍結防止に使用することを勧めます。

MF6、8、10、12：外径 6、8、10mmｘ1mm または
外径 12mmx1.5mm 肉厚シームレス 316SS
MD6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
銅MG6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
PFA テフロン

トレース

プロセス･チューブA2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A3 ⅜”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A4 ½”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
E4 ½”x 0.049 肉厚 溶接 316SS
F1 ⅙”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F2 ¼”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F3 ⅜”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F4 ½”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
B2 ¼”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B3 ⅜”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B4 ½”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
J2 ¼”x 0.030 肉厚 銅
C3 ⅜”x 0.032 肉厚 銅
D4 ½”x 0.035 肉厚 銅
M4 ½”x 0.049 肉厚 銅
M6 ¾”x 0.049 肉厚 銅RG2 ¼”外径 x0.030 肉厚 PFA テフロン○
G3 ⅜”外径 x0.030 肉厚 PFA テフロン
H4 ½”外径 x0.062 肉厚 PFA テフロン
RN2 ¼”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル○400N3 ⅜”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
P4 ½”外径 x0.049 肉厚 シームレス モネル 400モデル No.
製品群
TPL1： 軽スチームトレース、保温付きシングル･プロセス･チ
ューブTPL2： 軽スチームトレース、保温付きデュアル･プロセス･チューブ

寸法
TPL1：プロセス⅜”1 本、トレース⅜”付き
TPL1：プロセス½”1 本、トレース⅜”付き
TPL1：プロセス½”1 本、トレース½”付き
TPL2：プロセス⅜”2 本、トレース⅜”付き
TPL2：プロセス½”2 本、トレース⅜”付き
TPL2：プロセス½”2 本、トレース½”付き

A2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A3 ⅜”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A4 ½”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
F2 ¼”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F3 ⅜”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
B4 ½”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
J2 ¼”x 0.030 肉厚 銅
C3 ⅜”x 0.032 肉厚 銅
M4 ½”x 0.049 肉厚 銅
N2 ¼”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
N3 ⅜”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
P4 ½”外径 x0.049 肉厚 シームレス モネル 400
MF6、8、10、12：外径 6、8、10mmｘ1mm または
外径 12mmx1.5mm 肉厚シームレス 316SS
MD6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
銅

例TPL2-A4-C3
銅製トレース⅜”x 肉厚 0.032 付きの 316SS 溶接プロセス･ライン 2 本½”x 肉厚 0.035
これら製品の具体的なデータは、「トレースパックの仕様」を参照

呼び寸法（インチ）（cm）
1.6(4.1) 1.1(2.8)
1.9(4.8) 1.2(3.0)
1.9(4.8) 1.2(3.0)
2.3(5.8) 1.2(3.0)
2.6(6.6) 1.3(3.3)
2.6(6.6) 1.3(3.3)

呼び重量(ポンド/フィト) (kg/m)
0.5(0.74）
0.6(0.89）
0.7(1.04）
0.6(0.89）
0.8(1.19)
0.9(1.34)

トレース 1/2”付きプロセス･ライン 2 本 1/2”の標準的な性能

プロセス温度（°F）

プロセス温度（°C）

プロセス温度（°C）

距離（m）

プロセス温度（°F）

距離（m）

バール

バール

距離（フィート）

距離（フィート）R

テフロン○は、E.I.ジュポンの登録商標
R
モネル○は、インコ･アロイ･インターナショナルの登録商標

4

重スチームトレース、保温付きチューブバンドル

TPH は、高温の維持が必要な計装の導圧管ライン、アナライザーのプロセス･ライン、サンプリングや添加剤その他の小口径プロセス･ラインに勧めます。粘度のコントロー
ルに特に大切です。
重トレースは、プロセス･チューブと直接接触して、高温のプロセス温度を維持します。

モデル No.
製品群
TPH1：重スチームトレース、保温付きシングル･プロセス･チューブ
TPH2：重スチームトレース、保温付きデュアル･プロセス･チューブ

MF6、8、10、12：外径 6、8、10mmｘ1mm または外径 12mmx1.5mm 肉厚シームレス 316SS
MD6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
銅MG6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
PFA テフロン

プロセス･チューブA2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A3 ⅜”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A4 ½”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
E4 ½”x 0.049 肉厚 溶接 316SS
F1 ⅙”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F2 ¼”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F3 ⅜”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F4 ½”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
B2 ¼”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B3 ⅜”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B4 ½”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
J2 ¼”x 0.030 肉厚 銅
C3 ⅜”x 0.032 肉厚 銅
D4 ½”x 0.035 肉厚 銅
M4 ½”x 0.049 肉厚 銅
M6 ¾”x 0.049 肉厚 銅G2 ¼”外径 x0.030 肉厚 PFA テフロン○R
G3 ⅜”外径 x0.030 肉厚 PFA テフロン
H4 ½”外径 x0.062 肉厚 PFA テフロン
RN2 ¼”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル○400
N3 ⅜”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
P4 ½”外径 x0.049 肉厚 シームレス モネル 400

寸法TPH1：プロセス⅜”1 本、トレース⅜”付き
TPH1：プロセス½”1 本、トレース⅜”付き
TPH1：プロセス½”1 本、トレース½”付き
TPH2：プロセス⅜”2 本、トレース⅜”付き
TPH2：プロセス½”2 本、トレース⅜”付き
TPH2：プロセス½”2 本、トレース½”付き

呼び重量(ポンド/フィート)(kg/m)
0.5(0.74)
0.6(0.89)
0.7(1.04)
0.6(0.89)
0.7(1.04)
0.8(1.19)

トレース
A2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A3 ⅜”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A4 ½”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
F2 ¼”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F3 ⅜”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
B4 ½”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
J2 ¼”x 0.030 肉厚 銅
C3 ⅜”x 0.032 肉厚 銅
M4 ½”x 0.049 肉厚 銅

N2 ¼”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
N3 ⅜”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
P4 ½”外径 x0.049 肉厚 シームレス モネル 400
MF6、8、10、12：外径 6、8、10mmｘ1mm または外径12mmx1.5mm 肉厚シームレス 316SS

MD6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
銅例
TPL2-A4-C3
銅製トレース⅜”x 肉厚 0.032 付きの 316SS 溶接
プロセス･ライン 2 本½”x 肉厚 0.035
これら製品の具体的なデータは、「トレースパックの仕様」を参照

呼び寸法
（インチ）
（cm）
1.5(3.8) 1.2(3.0)
1.6(4.1) 1.2(3.0)
1.7(4.3) 1.2(3.0)
2.0(5.1) 1.2(3.0)
2.1(5.4) 1.2(3.0)
2.2(5.6) 1.2(3.0)

トレース 3/8”1 本付きプロセス･ライン 2 本 1/2”の標準的な性能

プロセス温度（°F）

プロセス温度（°C）

プロセス温度（°C）

距離（m）

プロセス温度（°F）

距離（m）

バール

バール

距離（フィート）

距離（フィート）5セルフコントロール

セルフコントロール電気トレース、保温付きチューブバンドル
TPE には、標準トレースが 2 種類あります。高温トレース（XTV）は、キープできる温度が 250°F（121°C）までで、ブローダウンに関しては 420°F（215°C）に耐えることができます。
低温トレース（BTV）は、キープできる温度が 150°F（65°C）までで、プロセ ス 温 度 185°F （ 85°C ） ま で 耐 えます。
その他の設計は、最高キープ温度が 660°F（350°C）で、ブローダウンに関しては 1,000°F（538°C）に耐えます。具体的なデザインについては工場にご相談ください。

寸法
TPE1：プロセス･チューブ¼”1 本
TPE1：プロセス･チューブ⅜”1 本
TPE1：プロセス･チューブ½”1 本
TPE2：プロセス･チューブ¼”2 本
TPE2：プロセス･チューブ⅜”2 本
TPE2：プロセス･チューブ½”2 本

電気トレース
標準セルフコントロール TPE は、ケメレックス ○R 電気トレースを使用しています。リコメンド電源接続キットを使う場合、危険エリアでの使用に関して FM の承認を受け、CSA の認証を受けています。
呼び重量(ポンド/フィート)(kg/m)
0.3(0.45)
0.4(0.60)
0.5(0.74)
0.4(0.60)
0.6(0.89)
0.8(1.19)

1.1(2.8)
1.3(3.3)
1.4(3.6)
1.3(3.3)
1.5(3.8)
1.7(4.3)

XTV と BTV は、必要な性能と使用
条 件 に よ っ て 選 択 し ま す 。 XTV 、
BTV は 10 年間性能保証されています。

1.0(2.5)
1.0(2.5)
1.1(2.8)
1.1(2.8)
1.2(3.0)
1.4(3.6)

TPE2：XTV トレース付きプロセス･ライン 1/2”2 本

周囲温度（°C）

周囲温度（°C）

プロセス･チューブ温度（°F）

プロセス･チューブ温度（°C）

プロセス･チューブ温度（°F）

低温セルフコントロール
BTV トレース
1 ブローダウンに関しては、185°F（85°C）まで耐えます。
2. キ ー プ で き る 温 度 は 150°F（65°C）まで呼び寸法（インチ）（cm）

TPE1：XTV トレース付きプロセス･ライン 1/2”1 本

周囲温度（°F）

高温セルフコントロー
XTV トレース
1. 間欠的ブローダウンに関しては 、 420°F （ 215°C ） に 耐 えます。
2. キ ー プ で き る 温 度 は 250°F（121°C）まで

プロセス･チューブ温度（°C）

TPE は、凍結防止、精密温度公差の確保、粘度コントロールのためのものです。
非常に長い連続した導圧管ラインや配管の端から端までを一定の温度にコントロールする素晴らしい方法です。TPE はスチームがない場合や、シャットダウンなどの時にスチームが供給されなくなる可能性がある場合に選択します。
TPE は 、 許 容 温 度 範 囲 が 50°F（10°C）〜250°F（121°C）の場合使用します。セルフコントロールのため、材料が暖かくなると、システムは発熱量を下げます。精密な温度コントロールが必要な場合は、オプションのライン検出サーモスタットを取り付けて TPE を使用することができます。

温度制限 T3 のエリア 1、2 用のCENELEC 承認ヒーターもあります。

トレース 10W/フィート
トレース 5W/フィート

6

周囲温度（°F）

トレース
XTV
製品群
TPE1：電気トレース、保温付きシングル･プ
ロセス･チューブ
TPE2：電気トレース、保温付きデュアル･プ
ロセス･チューブ

プロセス･チューブA2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A3 ⅜”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A4 ½”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
E4 ½”x 0.049 肉厚 溶接 316SS
F1 ⅙”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F2 ¼”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F3 ⅜”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F4 ½”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
B2 ¼”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B3 ⅜”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B4 ½”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
J2 ¼”x 0.030 肉厚 銅
C3 ⅜”x 0.032 肉厚 銅
D4 ½”x 0.035 肉厚 銅
M4 ½”x 0.049 肉厚 銅
M6 ¾”x 0.049 肉厚 銅G2 ¼”外径 x0.030 肉厚 PFA テフロン○R
G3 ⅜”外径 x0.030 肉厚 PFA テフロン
H4 ½”外径 x0.062 肉厚 PFA テフロン

B5：セルフコントロール･ヒーター5W/フィート、＠50°F(10°C)、AC120V
B10：セルフコントロール･ヒーター10W/フィート、＠50°F(10°C)、AC120V
B20：セルフコントロール･ヒーター20W/フィート、＠50°F(10°C)、AC120V
N5：セルフコントロール･ヒーター5W/フィート、＠50°F(10°C)、AC240V
N10：セルフコントロール･ヒーター10W/フィート、＠50°F(10°C)、AC240V
N20：セルフコントロール･ヒーター20W/フィート、＠50°F(10°C)、AC240V
MN4、8、12：セルフコントロール･ヒーター12、25、35W/m、＠10°C、AC220V

BTVJ5：セルフコントロール･ヒーター5W/フィート、＠50°F(10°C)、AC120V
J8：セルフコントロール･ヒーター8W/フィート、＠50°F(10°C)、AC120V
P5：セルフコントロール･ヒーター5W/フィート、＠50°F(10°C)、AC240V
P8：セルフコントロール･ヒーター8W/フィート、＠50°F、AC240V
セルフコントロール･ヒーター15W/m、＠10°C、
AC220VP10：セルフコントロール･ヒーター32W/m、＠10°C、AC220

R

N2 ¼”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル○400
N3 ⅜”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
P4 ½”外径 x0.049 肉厚 シームレス モネル 400
MF6、8、10、12：外径 6、8、10mmｘ1mm または 12mmx1.5mm 肉厚シームレス 316SS

MD6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ
1mm 肉厚 銅
MG6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ
1mm 肉厚 PFA テフロン

トレースは全て、スズメッキの銅製シールドとフッ素重合体製外部ジャケットを持っています。
FM 承認クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、2 級、グレード B、C、D、F、G 用
CSA 認証クラスⅠ、Ⅱ、1、2 級、グレード A、B、C、D、E、F、G 用
CSA 認証クラスⅢ、2 級用トレース MN、P は、CENELEC 公認機関に承認されています。

TPE1：BTV トレース付きプロセス･ライン 1/2”1 本例
TPE2-A4-B5
トレース 5W/フィート付きの 316SS 溶
接プロセス･ライン 2 本½”x 肉厚0.035
これら製品の具体的データは、「トレースパックの仕様」を参照

周囲温度（°C）

プロセス･チューブ温度（°F）

プロセス･チューブ温度（°C）

プロセス･チューブ温度（°F）

各グラフは、夏と冬の周囲条件別に標準性能を示しています。
各ラインは、季節による差を示すために 60°F（16°C）で分かれています。
冬の周囲条件は 60°F（16°C）以
下 で 、 風 が 25 マ イ ル /h（ 40km/h ） 、 夏 の 周 囲 条 件 は60°F（16°C）以上で風が 10 マイル/h（16km/h）です。凍結防止には、最低許容プロセス･チューブ温度は 50°F（10°C）としてください。その場合、安全係数は充分です。

TPE2：BTV トレース付きプロセス･ライン 1/2”2 本

周囲温度（°C）

周囲温度（°F）

標準的性能

プロセス･チューブ温度（°C）

モデル No.

トレース 8W/フィート
トレース 5W/フィート

7

周囲温度（°F）ライン
耐候カバー、保温付きシングル･チューブライン

モデル No.
製品群
S：保温付きシングル･プロセス･チューブ

S-ラインは、熱損失や火傷防止が重要な意味を持つ液体やガスの輸送ライン用である。S-ラインは、現場での小口径ラインの保温･耐候カバー工事に取って替わるもので、しかも高くありません。

プロセス･チューブA2 ¼”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A3 ⅜”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
A4 ½”x 0.035 肉厚 溶接 316SS
E4 ½”x 0.049 肉厚 溶接 316SS
F1 ⅙”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F2 ¼”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F3 ⅜”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
F4 ½”x 0.035 肉厚 シームレス 316SS
B2 ¼”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B3 ⅜”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
B4 ½”x 0.049 肉厚 シームレス 316SS
J2 ¼”x 0.030 肉厚 銅
C3 ⅜”x 0.032 肉厚 銅D4 ½”x 0.035 肉厚 銅
M4 ½”x 0.049 肉厚 銅
M6 ¾”x 0.049 肉厚 銅
H4 ½”外径 x0.062 肉厚 PFA テフロン

例SC3R
○N2 ¼”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
N3 ⅜”外径 x0.035 肉厚 シームレス モネル 400
P4 ½”外径 x0.049 肉厚 シームレス モネル 400

保温付き銅製プロセス･ライン 1 本⅜”x
肉厚 0.032

MB10、12：外径 10、12mmｘ1.5mm 銅
MF6、8、10、12：外径 6、8、10mmｘ1mm または12mmx1.5mm 肉厚シームレス 316SS

MD6、8、10、12：外径 6、8、10、12mmｘ肉厚 1mm
銅寸法
S-ライン：プロセス･ライン¼”1 本
S-ライン：プロセス･ライン⅜”1 本
S-ライン：プロセス･ライン½”1 本

これら製品の具体的データは、「トレースパックの仕様」を参照

呼び寸法（インチ）（cm）
1.0(2.5)
1.1(2.8)
1.2(3.0))

呼び重量(ポンド/フィート)(kg/m)
0.2(0.30)
0.3(0.45)
0.4(0.60)

S-ライン3/8”チューブ

1/2”チューブ

熱損失（kcal/h･m）

熱損失（英熱単位/h･フィート）

周囲温度（°C）

熱損失（kcal/h･m）

熱損失（英熱単位/h･フィート）

周囲温度（°C）

周囲温度（°F）

周囲温度（°F）
200psig(14.8 バール)スチーム 388°F(198°C)
125psig(9.6 バール)スチーム 353°F(178°C)
50psig(4.4 バール)スチーム 299°F(148°C)
15psig(2.0 バール)スチーム 250°F(121°C)

8