窓ガラス複層化による省エネ効果検証＜２４時間空調を行う高齢者施設での実証試験＞
場所：千葉県柏市内老人ホーム
期間：2023年1月16日～24日
現場担当者：㈱協建築研究所」/NPOエスコット

NPO法人エスコット〒277-0011 千葉県柏市東上町4-17
試験場 千葉県夷隅郡御宿町上布施768-22
連絡先：080-4365-0861
https://www.npo-escot.org
ser.kashiwa@gmail.com

2023/2/7

All rights reserved by Escot. Unauthorised
copying prohibited.

1

防災エコ窓設置事例：千葉県柏市内H高齢者施設
防災エコ窓用金具取付後

2023/2/7

All rights reserved by Escot. Unauthorised
copying prohibited.

2

防災エコ窓施工完了後

2023/2/7

All rights reserved by Escot. Unauthorised
copying prohibited.

3

防災エコ窓効果検証用温度ロガー取り付け状況①外気②断熱あり③断熱なし

①②③

③
②

2023/2/7

All rights reserved by Escot. Unauthorised
copying prohibited.

4

2023-01-16 18:03:59
2023-01-16 21:33:59
2023-01-17 01:03:59
2023-01-17 04:33:59
2023-01-17 08:03:59
2023-01-17 11:33:59
2023-01-17 15:03:59
2023-01-17 18:33:59
2023-01-17 22:03:59
2023-01-18 01:33:59
2023-01-18 05:03:59
2023-01-18 08:33:59
2023-01-18 12:03:59
2023-01-18 15:33:59
2023-01-18 19:03:59
2023-01-18 22:33:59
2023-01-19 02:03:59
2023-01-19 05:33:59
2023-01-19 09:03:59
2023-01-19 12:33:59
2023-01-19 16:03:59
2023-01-19 19:33:59
2023-01-19 23:03:59
2023-01-20 02:33:59
2023-01-20 06:03:59
2023-01-20 09:33:59
2023-01-20 13:03:59
2023-01-20 16:33:59
2023-01-20 20:03:59
2023-01-20 23:33:59
2023-01-21 03:03:59
2023-01-21 06:33:59
2023-01-21 10:03:59
2023-01-21 13:33:59
2023-01-21 17:03:59
2023-01-21 20:33:59
2023-01-22 00:03:59
2023-01-22 03:33:59
2023-01-22 07:03:59
2023-01-22 10:33:59
2023-01-22 14:03:59
2023-01-22 17:33:59
2023-01-22 21:03:59
2023-01-23 00:33:59
2023-01-23 04:03:59
2023-01-23 07:33:59
2023-01-23 11:03:59
2023-01-23 14:33:59
2023-01-23 18:03:59
2023-01-23 21:33:59
2023-01-24 01:03:59
2023-01-24 04:33:59
2023-01-24 08:03:59
2023-01-24 11:33:59

防災エコ窓検証グラフ

302023.1.16～2023.1.24

25

20

15

10

50

2023/2/7
All rights reservedby Escot. Unauthorised
保温あり保温なし
外気温

copying prohibited.
5

-52023-01-16 18:03:59
2023-01-16 21:33:59
2023-01-17 01:03:59
2023-01-17 04:33:59
2023-01-17 08:03:59
2023-01-17 11:33:59
2023-01-17 15:03:59
2023-01-17 18:33:59
2023-01-17 22:03:59
2023-01-18 01:33:59
2023-01-18 05:03:59
2023-01-18 08:33:59
2023-01-18 12:03:59
2023-01-18 15:33:59
2023-01-18 19:03:59
2023-01-18 22:33:59
2023-01-19 02:03:59
2023-01-19 05:33:59
2023-01-19 09:03:59
2023-01-19 12:33:59
2023-01-19 16:03:59
2023-01-19 19:33:59
2023-01-19 23:03:59
2023-01-20 02:33:59
2023-01-20 06:03:59
2023-01-20 09:33:59
2023-01-20 13:03:59
2023-01-20 16:33:59
2023-01-20 20:03:59
2023-01-20 23:33:59
2023-01-21 03:03:59
2023-01-21 06:33:59
2023-01-21 10:03:59
2023-01-21 13:33:59
2023-01-21 17:03:59
2023-01-21 20:33:59
2023-01-22 00:03:59
2023-01-22 03:33:59
2023-01-22 07:03:59
2023-01-22 10:33:59
2023-01-22 14:03:59
2023-01-22 17:33:59
2023-01-22 21:03:59
2023-01-23 00:33:59
2023-01-23 04:03:59
2023-01-23 07:33:59
2023-01-23 11:03:59
2023-01-23 14:33:59
2023-01-23 18:03:59
2023-01-23 21:33:59
2023-01-24 01:03:59
2023-01-24 04:33:59
2023-01-24 08:03:59
2023-01-24 11:33:59

温度差グラフ30

平均差：2.62℃

25201510502023/2/7
All rights
reserved by保温なし
Escot. Unauthorised
保温あり
温度差
copying prohibited.
6実施場所〒277-0862 千葉県柏市篠籠田１３９０

温度測定期間2023.1.16-2023.1.23

冬季の省エネ効果試算

窓面積4.82 m2

室内平均気温（断熱あり）

17.75 ℃

室内平均気温（断熱なし）

15.49 ℃

平均温度差

2.26 ℃

平均外気気温7.3 ℃

暖房使用時間

24 時間

熱還流率
断熱あり

2.4w/k.m2.sec

断熱なし

6 w/k.m2.sec

熱還流率差

3.6 w/k.m2.sec

熱エネルギー損失

39 w.hr

省エネ効果（月間）

1,459 円/月

※1ヶ月＝31日で試算
2023/2/7※電気料金＝50円/kwで試算

All rights reserved by Escot. Unauthorisedcopying prohibited.

7

防災エコ窓効果検証実証試験結果と効果

効果まとめ
１）約３年～４年で償却可能性がある程度証明できた。
＊天候、光熱費により変動

２）近年問題となっている犯罪に対する効果が期待できる。
３）台風、突風に対する効果が期待できる。

2023/2/7

All rights reserved by Escot. Unauthorised
copying prohibited.

8