Anpassungshinweise zur
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen fürdas Land Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) Ausgabe
September 2020

In diesem Dokument sind die Unterschiede zwischen der
MVV TB Ausgabe 2019/1 und der VV TB NRW Ausgabe
September 2020 gelb markiert.

Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen
Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
Brandschutz
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
Schallschutz
Wärmeschutz

8
37
57
60
64
67

Technische Baubestimmungen für Bauteile undSonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Abschnitt A
aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu beachten sind
B 1 Allgemeines
B 2 Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bauteilegem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018
B 3 Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum Lagern,
Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen, die die
CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung tragen
B 4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, für die nach § 87 Abs. 7 BauO NRW 2018 eine
Rechtsverordnung erlassen wurde

74
74
92
99

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die
CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten
C 1 Allgemeines
C 2 Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung
für Bauprodukte nach § 24 Abs. 2 BauO NRW 2018
C 3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses nach § 22 Absatz 1 Satz 2 BauO NRW 2018 bedürfen
C 4 Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses nach § 17 Absatz 3 BauO NRW 2018 bedürfen

103
105
142
148

Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen
D 1 Allgemeines
D 2 Liste nach § 88 Abs. 4 BauO NRW 2018
D 3 Technische Dokumentation nach § 88 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW 2018

156
156
160

Anhänge

Anhang 1 zu
Lfd. Nr. A 1.2.3.7

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse mit eingemörtelten
Bewehrungsstäben – Anforderung an Planung, Bemessung
und Ausführung: 2019-05

162

Anhang 2 zu
Lfd. Nr. A 1.2.3.8

Verankerungen in Beton mit einbetonierten oder nachträglicheingesetzten Befestigungsmitteln – Anforderung an Planung,Bemessung und Ausführung: 2018-07

172

Anhang 3 zu
Lfd. Nr. A 1.2.6.3

Verankerungen in Mauerwerk mit nachträglich gesetzten
Befestigungsmitteln – Anforderung an Planung, Bemessung
und Ausführung: 2018-07

175

Anhang 4 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten:
2020-04

178

Anhang 5 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.5

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren: 2016-06

209

Anhang 6 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.6

Hinterlüftete Außenwandbekleidungen: 2016-06

215

Anhang 7

Anforderungen an Feststellanlagen: 2017-07 gestrichen inder VV TB NRW

218

Anhang 8 zu
Lfd. Nr. A 3.2.1

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich desGesundheitsschutzes (ABG): 2019-05

218

Anhang 9 zu
Lfd. Nr. A 3.2.2

Textile Bodenbeläge: 2017-05

233

Anhang 10 zu
Lfd. Nr. A 3.2.3

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich derAuswirkungen auf Boden und Gewässer (ABuG): 2019-05

241

Anhang 11 zu
Lfd. Nr. B 2.2.1.5

WDVS mit ETA nach ETAG 004: 2019-05

262

Anhang 12 zu
Lfd. Nr. B 2.2.1.6

Anwendungsregeln für nicht lasttragende verlorene
Schalungsbausätze / -systeme und Schalungssteine für die
Erstellung von Ortbeton-Wänden: 2019-05

269

Anhang 13 zu
Lfd. Nr. C 2.8.1

Richtlinie über Rollladenkästen - RokR: 2016-07

279

Anhang 14 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.16

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR
TGA: 2019-05

282

VorbemerkungenVorbemerkungen1

Bauordnungsrechtliche Vorgaben

Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018) enthält in § 88
Abs. 1 BauO NRW 2018 die Ermächtigung, im Rahmen einer Verwaltungsvorschrift die allgemeinen Anforderungenan bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtungen durch Technische Baubestimmungenzu konkretisieren.
In § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018 werden detaillierte Vorgaben gemacht, zu welchen bauaufsichtlichen
Anforderungen Konkretisierungen vorgenommen werden können. Die Konkretisierungen können durch
Bezugnahme auf technische Regeln und deren Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug
auf:-

die Planung, Bemessung und Ausführung baulicher Anlagen und ihrer Teile,-

Merkmale und Leistungen von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen,-

Verfahren für die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes, das nicht das CE-Zeichen nach
Bauproduktenverordnung trägt,-

zulässige und unzulässige besondere Verwendungszwecke für Bauprodukte,-

Festlegungen von Klassen und Stufen, die Bauprodukte für bestimmte Verwendungszwecke aufweisen sollen,-

Voraussetzungen für die Abgabe der Übereinstimmungserklärung für nicht harmonisierte Produkte,-

Angaben zu nicht harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses bedürfen sowie-

Art, Inhalt und Form der technischen Dokumentation.

Es gilt der Grundsatz, dass nur solche Inhalte in die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen für das
Land (VV TB NRW) als Technische Baubestimmungen aufgenommen werden, die zur Erfüllung der Anforderungender BauO NRW 2018 an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtungen unerlässlich sind.
Die Bauaufsichtsbehörden können jedoch im Rahmen ihrer Entscheidungen zur Ausfüllung unbestimmter
Rechtsbegriffe auch auf allgemein anerkannte Regeln der Technik zurückgreifen, die keine Technischen
Baubestimmungen sind.
Die VV TB NRW basiert auf der gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und derVorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) notifizierten und vom
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) nach Anhörung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit den obersten
Bauaufsichtsbehörden bekannt gemachten Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VV
TB) Ausgabe 2019/1.

4

Vorbemerkungen

2

Struktur und Gliederung der VV TB NRW 2018

2.1

Die Technischen Baubestimmungen sind in vier Teile gegliedert:

A

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten
sind
Teil A gliedert sich nach den Grundanforderungen für Bauwerke gem. Anhang I der EU-BauPVO wie folgt:
A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A 2 - Brandschutz
A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 5 - Schallschutz
A 6 - Wärmeschutz

B

Technische Baubestimmungen für Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Teil A
aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu beachten sindC

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten

D

Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen

2.2

Wesentliche Inhalte der Kapitel in Teil A sind:

Kapitel A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit – beinhaltet die Eurocodes zu den Grundlagen für die
Tragwerksplanung, zu den Einwirkungen auf Bauwerke sowie zur Bemessung. Aus deren Anwendung ergibt sich,welche Merkmale und konkreten Leistungen die verwendeten Produkte am Bauwerk zur Erfüllung derbauwerksbezogenen Anforderungen ausweisen müssen.
Kapitel A 2 – Brandschutz – konkretisiert die in der BauO NRW 2018 oder in Vorschriften aufgrund der
BauO NRW 2018 enthaltenen brandschutztechnischen Anforderungen an bauliche Anlagen oder Teile baulicher
Anlagen insbesondere im Hinblick auf das Brandverhalten und den Feuerwiderstand.
In Kapitel A 3 – Hygiene, Gesundheit- und Umweltschutz – sind die Anforderungen an bauliche Anlagen in Formder technischen Regeln "Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes" (ABG) sowie"Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich der Auswirkungen auf Boden und Gewässer" (ABuG) konkretisiert.
Kapitel A 4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung – konkretisiert die in der BauO NRW 2018 geregelten
Anforderungen an die Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit baulicher Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen.
Kapitel A 5 – Schallschutz – enthält technische Regeln zur Erfüllung der schallschutztechnischen Anforderungenan bauliche Anlagen und deren Teile.
In Kapitel A 6 – Wärmeschutz – werden die Anforderungen an eine den klimatischen Verhältnissen entsprechende
Nutzung einer baulichen Anlage und ihrer Teile mittels technischer Regeln konkretisiert.

2.3
Teil B betrifft Sonderkonstruktionen und besondere Bauteile, die einerseits den Anforderungen von Teil A
nicht eindeutig zugeordnet werden können und andererseits teilweise einen anderen Rechtshintergrund haben.
Teil B enthält dabei Technische Baubestimmungen für Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in
Abschnitt A aufgeführten Technischen Baubestimmungen beachtet werden müssen. Die hier für bestimmte
Sonderkonstruktionen und Bauteile aufgeführten technischen Regeln dienen der Konkretisierung mehrerer
Grundanforderungen und sind materialübergreifend.
Kapitel B 2 beinhaltet technische Regeln für Sonderkonstruktionen und Bauteile im Hinblick auf deren Planung,Bemessung und Ausführung.

5

VorbemerkungenKapitel B 3 bezieht sich auf technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen undUmschlagen von wassergefährdenden Stoffen, die anderen Harmonisierungsrechtsvorschriften (z.B.
Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, Druckgeräterichtlinie) unterliegen, aber hinsichtlich eines
bestimmten Verwendungszwecks Grundanforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 der EU-BauPVO an bauliche
Anlagen und ihre Teile nicht erfüllen. Für diese Produkte ist zum Nachweis der fehlenden Wesentlichen Merkmaleein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich, sofern nicht festgelegt wurde, dass eine Übereinstimmungserklärung zu
den fehlenden Wesentlichen Merkmalen nach § 24 Abs. 2 BauO NRW 2018 aufgrund vorheriger Prüfung derBauprodukte durch eine hierfür bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle ausreichend ist.
Kapitel B 4 beinhaltet Technische Anforderungen für Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen
Rechtsvorschriften unterliegen, für die nach § 87 Abs. 7 BauO NRW 2018 eine Rechtsverordnung erlassen wurde.
Dabei handelt es sich um Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in Lager-,Abfüll- und Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie an den Einbau,
Betrieb und die Wartung von Anlagen mit Bauprodukten zur Abwasserbehandlung.
2.4
Teil C - Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und für
Bauarten - bestimmt die Angaben zu nicht nach der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011)
harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
bedürfen sowie die Anforderungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung für ein Bauprodukt nach § 24 Abs.
2 BauO NRW 2018.
Teil C gilt daher nicht für Bauprodukte, für die eine harmonisierte Norm oder eine Europäische Technische
Bewertung (ETA) im Geltungsbereich der EU-BauPVO vorliegt.
In Kapitel C 2 sind die technischen Regeln sowie die Anforderungen an die Übereinstimmungsbestätigung für nicht
harmonisierte Bauprodukte bestimmt.
Kapitel C 3 führt Bauprodukte auf, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen. An
dieser Stelle sind auch die jeweils anerkannten Prüfverfahren und die Art der erforderlichenÜbereinstimmungsbestätigung aufgeführt.
In Kapitel C 4 sind die Bauarten ausgewiesen, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
bedürfen. Auch hier sind die anerkannten Prüfverfahren jeweils aufgelistet.
Sofern von der maßgebenden technischen Regel abgewichen wird, ist für Bauprodukte eine allgemeinebauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall und für Bauarten eine allgemeine odervorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich.
Bei Bauprodukten und Bauarten, die (nur) eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen, wird das
Vorliegen einer maßgebenden Prüfnorm zwingend vorausgesetzt. Dabei können auch weitere technische
Bestimmungen, die für die Erteilung des abP erforderlich sind, angegeben werden. Dazu gehören z.B. ergänzende
Angaben zu Prüfumfang, Prüfaufbau, Prüfhäufigkeit.
2.5
Teil D enthält die nach § 20 Absatz 3 BauO NRW 2018 vorgesehene Liste von Bauprodukten, welchekeines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen. Hierunter fallen Bauprodukte, für die es allgemein anerkannte
Regeln der Technik gibt, jedoch auf Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird sowie Bauprodukte, für die es weder
Technische Baubestimmungen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die bauordnungsrechtlich
von untergeordneter Bedeutung sind. Die Liste hat klarstellenden Charakter und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Im Kapitel D 3 wird ein Weg aufgezeigt, wie mit lückenhaften und unvollständigen harmonisierten Spezifikationen
umgegangen werden kann.

6

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A1

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A2

Brandschutz

A3

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A4

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A5

Schallschutz

A6

Wärmeschutz

7Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sindA

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke zu
beachten sind

A1

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

A 1.1

Allgemeines

Gemäß § 3 und § 12 Absatz 1 BauO NRW 2018 muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihren einzelnen
Teilen sowie für sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit
des Baugrundes der Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden. Darüber hinaus dürfen die während derErrichtung und Nutzung möglichen Einwirkungen keine Beschädigungen anderer Teile des Bauwerks oder
Einrichtungen und Ausstattungen infolge zu großer Verformungen der tragenden Baukonstruktion zur Folge haben.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen an bauliche Anlagen sind die technischen Regeln nach Abschnitt A 1.2 zu
beachten.
A 1.2

Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmtebauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 1.2.1
A 1.2.1.1
A 1.2.1.2

A 1.2.1.3
A 1.2.2
A 1.2.2.1

A 1.2.2.2
A 1.2.2.3

Grundlage der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke
Grundlagen der
DIN EN 1990:2010-12
Tragwerksplanung
DIN EN 1990/NA:2010-12
Einwirkungen auf Tragwerke
Wichten, Eigengewicht und
DIN EN 1991-1-1:2010-12
Nutzlasten im Hochbau
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
DIN EN 1991-1-1/NA/A1:2015-05
Brandeinwirkungen auf
DIN EN 1991-1-2:2010-12
Tragwerke
DIN EN 1991-1-2 Ber. 1:2013-08
DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09
Schneelasten
DIN EN 1991-1-3:2010-12
DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12
Windlasten
DIN EN 1991-1-4:2010-12
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12
Außergewöhnliche Einwirkungen
DIN EN 1991-1-7:2010-12
DIN EN 1991-1-7/NA:2010-12
Einwirkungen infolge von Kranen
DIN EN 1991-3:2010-12
und Maschinen
DIN EN 1991-3 Ber.1:2013-08
DIN EN 1991-3/NA:2010-12
Einwirkungen auf Silos und
DIN EN 1991-4:2010-12
Flüssigkeitsbehälter
DIN EN 1991-4 Ber. 1:2013-08
DIN EN 1991-4/NA:2010-12
DIN FB 140:2005-01
Bauteile, die gegen Absturz
ETB-Richtlinie – „Bauteile, die gegensichern
Absturz sichern“, Juni 1985
Bauliche Anlagen im Erd- und Grundbau
Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
Allgemeine Regeln
DIN EN 1997-1:2009-09
DIN EN 1997-1/NA:2010-12
Baugrund - Sicherheitsnachweise DIN 1054:2010-12
im Erd- und Grundbau
DIN 1054/A1:2012-08
DIN 1054/A2:2015-11
Ausführung von Bohrpfählen
DIN EN 1536:2010-12
DIN SPEC 18140:2012-02
Ausführung von
DIN EN 12699:2001-05

Anlage A 1.2.1/1

Anlage A 1.2.1/2

Anlage A 1.2.1/3

Anlage A 1.2.1/4
Anlage A 1.2.1/5
Anlage A 1.2.1/6

Anlage A 1.2.1/7

Anlage A 1.2.1/8

Anlage A 1.2.2/1
Anlage A 1.2.2/1

Anlage A 1.2.2/2

Teil

Lfd. Nr.
1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 20182
Verdrängungspfählen

A 1.2.2.4

A 1.2.2.5
A 1.2.2.6

A 1.2.2.7

A 1.2.3
A 1.2.3.1

A 1.2.3.2

A 1.2.3.3

A 1.2.3.4

A 1.2.3.5

A 1.2.3.6

Ausschachtungen, Gründungenund Unterfangungen im Bereich
bestehender Gebäude
Ausführung von Verpressankern
Ausführung von besonderen
geotechnischen Arbeiten(Spezialtiefbau) - Pfähle mit
kleinen Durchmessern(Mikropfähle)Ausführung von besonderen
geotechnischen Arbeiten(Spezialtiefbau) – Injektionen
Bemessung von verfestigten
Bodenkörpern - Hergestellt mit
Düsenstrahl-, Deep-Mixing- oder
Injektions-Verfahren

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

3

4

DIN EN 12699 Ber. 1:2010-11
DIN SPEC 18538:2012-02
DIN 4123:2013-04

DIN EN 1537:2014-07
DIN SPEC 18537:2017-11
DIN EN 14199:2012-01
DIN SPEC 18539:2012-02

Anlage A 1.2.2/3

DIN EN 12715:2000-10
DIN SPEC 18187:2015-08
DIN 4093:2015-11

Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
Allgemeine Bemessungsregeln
DIN EN 1992-1-1:2011-01
und Regeln für den Hochbau
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Tragwerksbemessung für den
DIN EN 1992-1-2:2010-12
Brandfall
DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12
DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09
Beton, Stahlbeton und
DIN 1045-2:2008-08
Spannbeton
DIN EN 206-1:2001-07
DIN EN 206-1/A1:2004-10
DIN EN 206-1/A2:2005-09
DIN EN 206-9:2010-09
Ausführung von Tragwerken aus
DIN 1045-3:2012-03
Beton
DIN 1045-3 Ber. 1:2013-07
DIN EN 13670:2011-03
Fertigteile
DIN 1045-4:2012-02
Ziegeldecken
DIN 1045-100:2017-09
Schutz und Instandsetzung vonDAfStb-Richtlinie - Schutz und
BetonbauteilenInstandsetzung von Betonbauteilen:
2001-10
Ber. 1:2002-01
Ber. 2:2005-12
Ber. 3:2014-09
Spritzbeton
DIN EN 14487-1:2006-03
DIN EN 14487-2:2007-01
DIN 18551:2014-08
Schweißen von Betonstahl
DIN EN ISO 17660-1:2006-12
DIN EN ISO 17660-1 Ber. 1:2007-08
DIN EN ISO 17660-2:2006-12
DIN EN ISO 17660-2 Ber. 1:2007-08
Anwendung von vorgefertigten
DIN 4223-101:2014-12
bewehrten Bauteilen aus
DIN 4223-102:2014-12
dampfgehärtetem Porenbeton
DIN 4223-103:2014-12
Anwendung von vorgefertigten
DIN 4213:2015-10

Anlagen A 1.2.3/1
und A 1.2.3/2

Anlage A 1.2.3/3

Anlage A 1.2.3/4

Anlage A 1.2.3/4

Anlage A 1.2.3/5

Anlage A 1.2.3/6

Anlage A 1.2.3/1
Abschnitte 1, 2.2,
2.3, 4
Anlage A 1.2.3/1

9

Teil

Lfd. Nr.
1

A 1.2.3.7

A 1.2.3.8

A 1.2.4
A 1.2.4.1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

2

3

Bauteilen aus haufwerksporigem
Leichtbeton mit statischanrechenbarer oder nicht
anrechenbarer Bewehrung in
Bauwerken
Nachträgliche
Bewehrungsanschlüsse mit
eingemörtelten
Bewehrungsstäben

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse mit eingemörtelten
Bewehrungsstäben – Anforderungan Planung, Bemessung undAusführung: 2019-05(s. Anhang 1)
Verankerungen in Beton mit
Verankerungen in Beton mit
einbetonierten oder nachträglicheinbetonierten oder nachträglich
gesetzten Befestigungsmitteln
eingesetzten Befestigungsmitteln –Anforderung an Planung, Bemessung
und Ausführung: 2018-07(s. Anhang 2)
Bauliche Anlagen im Metall- und Verbundbau
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
Allgemeine Bemessungsregeln
DIN EN 1993-1-1:2010-12
und Regeln für den Hochbau
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07
DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08
Tragwerksbemessung für den
DIN EN 1993-1-2:2010-12
Brandfall
DIN EN 1993-1-2/NA:2010-12
Ergänzende Regeln für
DIN EN 1993-1-3:2010-12
kaltgeformte Bauteile und Bleche
DIN EN 1993-1-3/NA:2017-05
Ergänzende Regeln zur
DIN EN 1993-1-4:2015-10
Anwendung von nichtrostenden
DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01
StählenPlattenförmige Bauteile
DIN EN 1993-1-5:2010-12
DIN EN 1993-1-5/NA:2016-04
Festigkeit und Stabilität von
DIN EN 1993-1-6:2010-12
SchalenDIN EN 1993-1-6/NA:2010-12
Plattenförmige Bauteile mit
DIN EN 1993-1-7:2010-12
Querbelastung
DIN EN 1993-1-7/NA:2010-12
Bemessung von Anschlüssen
DIN EN 1993-1-8:2010-12
DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12
Ermüdung
DIN EN 1993-1-9:2010-12
DIN EN 1993-1-9/NA:2010-12
Stahlsortenauswahl im Hinblick
DIN EN 1993-1-10:2010-12
auf Bruchzähigkeit und
DIN EN 1993-1-10/NA:2016-04
Eigenschaften in Dickenrichtung
Bemessung und Konstruktion von DIN EN 1993-1-11:2010-12
Tragwerken mit Zuggliedern aus
DIN EN 1993-1-11/NA:2010-12
Stahl
Zusätzliche Regeln zur
DIN EN 1993-1-12:2010-12Erweiterung von EN 1993 auf
DIN EN 1993-1-12/NA:2011-08
Stahlgüten bis S700
Türme und Maste
DIN EN 1993-3-1:2010-12
DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11
Schornsteine
DIN EN 1993-3-2:2010-12
DIN EN 1993-3-2/NA:2017-01
Silos
DIN EN 1993-4-1:2010-12
DIN EN 1993-4-1/NA:2010-12
Pfähle und Spundwände
DIN EN 1993-5:2010-12

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 20184
Abschnitte 1, 2.2,
2.3, 4

Anlagen A 1.2.3/2
und A 1.2.4/1
Anlage A 1.2.3/3
Anlage A 1.2.4/2

Anlage A 1.2.4/3

Anlage A 1.2.4/4

10

Teil

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 1.2.4.2

A 1.2.4.3

A 1.2.4.4

A 1.2.5
A 1.2.5.1

A 1.2.5.2
A 1.2.6
A 1.2.6.1

DIN EN 1993-5/NA:2010-12
Kranbahnen
DIN EN 1993-6:2010-12
DIN EN 1993-6/NA:2010-12
Ausführung von Stahltragwerken
DIN EN 1090-2:2011-10
Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
Allgemeine Bemessungsregeln
DIN EN 1994-1-1:2010-12
und Anwendungsregeln für den
DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12
Hochbau
Tragwerksbemessung für den
DIN EN 1994-1-2:2010-12
Brandfall
DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06
DIN EN 1994-1-2/NA:2010-12
Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
Allgemeine Bemessungsregeln
DIN EN 1999-1-1:2014-03
DIN EN 1999-1-1/NA:2017-05
Tragwerksbemessung für den
DIN EN 1999-1-2:2010-12
Brandfall
DIN EN 1999-1-2/NA:2011-04
Ermüdungsbeanspruchte
DIN EN 1999-1-3:2011-11
Tragwerke
DIN EN 1999-1-3/NA:2013-01
Kaltgeformte Profiltafeln
DIN EN 1999-1-4:2010-05
DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11
DIN EN 1999-1-4/NA:2010-12
Schalentragwerke
DIN EN 1999-1-5:2017-03
DIN EN 1999-1-5/NA:2010-12
Ausführung von
DIN EN 1090-3:2008-09
Aluminiumtragwerken
Oberirdische zylindrische
DIN 4119-1:1979-06
Flachboden-Tankbauwerke aus
DIN 4119-2:1980-02
metallischen Werkstoffen
Bauliche Anlagen im Holzbau
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
Bemessung und Konstruktion von DIN EN 1995-1-1:2010-12
Holzbauten
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
Tragwerksbemessung für den
DIN EN 1995-1-2:2010-12
Brandfall
DIN EN 1995-1-2/NA:2010-12
BrückenDIN EN 1995-2:2010-12
DIN EN 1995-2/NA:2011-08
Herstellung und Ausführung von
DIN 1052-10:2012-05
Holzbauwerken
Holzschutz
DIN 68800-1:2011-10
DIN 68800-2:2012-02
Bauliche Anlagen im Mauerwerksbau
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
Allgemeine Regeln für bewehrtes
DIN EN 1996-1-1:2013-02
und unbewehrtes Mauerwerk
DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05
DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01
Tragwerksbemessung für den
DIN EN 1996-1-2:2011-04
Brandfall
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06
Planung, Auswahl der Baustoffe
DIN EN 1996-2:2010-12
und Ausführung von Mauerwerk
DIN EN 1996-2/NA:2012-01
Vereinfachte
DIN EN 1996-3:2010-12
Berechnungsmethoden für
DIN EN 1996-3/NA:2012-01
unbewehrte Mauerwerksbauten
DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03
DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01

Anlage A 1.2.4/5
Anlagen A 1.2.3/2
und A 1.2.4/1
Anlage A 1.2.3/3

Anlage A 1.2.4/1
Anlage A 1.2.3/3

Anlage A 1.2.4/2

Anlage A 1.2.4/6
Anlage A 1.2.4/7

Anlage A 1.2.5/1

Anlage A 1.2.3/3
Anlage A 1.2.5/1

Anlage A 1.2.5/2

Anlage A 1.2.6/1

Anlage A 1.2.6/2

11

Teil

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

A 1.2.6.2
A 1.2.6.3

Fertigbauteile
Verankerungen in Mauerwerk mit
nachträglich gesetzten
Befestigungsmitteln

DIN 1053-4:2013-04
Verankerungen in Mauerwerk mit
nachträglich gesetzten
Befestigungsmitteln – Anforderungan Planung, Bemessung undAusführung: 2018-07(s. Anhang 3)

Anlage A 1.2.6/3

A 1.2.7
A 1.2.7.1

Glaskonstruktionen
Glas im Bauwesen
Glas im Bauwesen Bemessungs- undKonstruktionsregeln
Linienförmig gelagerte
VerglasungenPunktförmig gelagerte
Verglasungen
Zusatzanforderungen an
absturzsichernde Verglasungen
Zusatzanforderungen an
begehbare Verglasungen

DIN 18008-1:2010-12

Anlagen A 1.2.7/1
und A 1.2.7/2

DIN 18008-2:2010-12

Anlage A 1.2.7/3

A 1.2.8
A 1.2.8.1

DIN 18008-3:2013-07
DIN 18008-4:2013-07
DIN 18008-5:2013-07

Sonderkonstruktionen
Freistehende Schornsteine

DIN 1056:2009-01

A 1.2.8.2
A 1.2.8.3
A 1.2.8.4

Glockentürme
Gewächshäuser
Traggerüste

DIN EN 13084-1:2007-05
DIN EN 13084-2:2007-08
DIN EN 13084-4:2005-12
DIN EN 13084-6:2005-03
DIN EN 13084-8:2005-08
DIN 4178:2005-04
DIN V 11535-1:1998-02
DIN EN 12812:2008-12

A 1.2.8.5

Arbeitsgerüste

DIN EN 12811-1:2004-03

Schutzgerüste
Gärfuttersilos und Güllebehälter
Windenergieanlagen;Einwirkungen undStandsicherheitsnachweise fürTurm und Gründung
Lehmbauten für Wohngebäude
der Gebäudeklasse 1 und 2 mit
höchstens zwei Vollgeschossen
Ortsfeste liegende zylindrischeein- und doppelwandige Behälter
(Tanks) aus Stahl zur
oberirdischen Lagerung vonwassergefährdenden flüssigen
Brennstoffen für die energetische
Versorgung von Heiz- undKühlanlagen für Gebäude
Ortsfeste Tanks aus
Thermoplasten zur oberirdischen
Lagerung von flüssigen
Brennstoffen für die energetische

DIN 4420-1:2004-03
DIN 11622-2:2015-09
Richtlinie für Windenergieanlagen;Einwirkungen undStandsicherheitsnachweise für Turmund Gründung, März 2015
Lehmbau Regeln, Februar 2008

A 1.2.8.6
A 1.2.8.7

A 1.2.8.8

A 1.2.8.9

A 1.2.8.10

4Anlagen A 1.2.4/4
und A 1.2.8/1
Anlage A 1.2.8/1

Anlage A 1.2.8/2
Anlage A 1.2.8/2
Anlage A 1.2.7/2
Anlagen A 1.2.8/3
und A 1.2.8/4
Anlagen A 1.2.8/4
und A 1.2.8/5
Anlage A 1.2.8/5
Anlage A 1.2.8/6

Anlage A 1.2.8/7

Anlage A 1.2.8/8

12

Teil

Lfd. Nr.
1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

2

3

4

Versorgung von Heiz- undKühlsystemen in Gebäuden
A 1.2.9
A 1.2.9.1

Bauliche Anlagen in Erdbebengebieten
Bauten in deutschen
DIN 4149:2005-04
Erbebengebieten

Anlage A 1.2.9/1

13Anlage | Teil

Anlagen A 1
Anlage A 1.2.1/1
Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA
Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.1/2
Zu DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA
Zu Abschnitt 6.4:
Ergänzend gilt für Horizontallasten für Hubschrauberlandeplätze auf Dachdecken:
1
In der Ebene der Start- und Landefläche und des umgebenden Sicherheitsstreifens ist eine horizontale
Nutzlast qk= 1,0 kN/m an der für den untersuchten Querschnitt eines Bauteils jeweils ungünstigsten Stelle
anzunehmen.
2
Für den mindestens 10 cm hohen Überrollschutz ist am oberen Rand eine Horizontallast von 10 kN
anzunehmen.

Anlage A 1.2.1/3
Zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA
Bei der Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten:
1
Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) tragender oderaussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3 DIN EN 1991-1-2:2010-12)
bedarf einer Abweichung nach § 69 Abs. 1 BauO NRW 2018, es kann auch im Rahmen des § 50 BauO NRW 2018
zugelassen werden.
Anmerkung:
Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt auf derGrundlage von Brandprüfungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und führt zu Einstufungen in
Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2), die den bauaufsichtlichen Anforderungenzugeordnet werden.
Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete Nutzung und
Ausgestaltung eines Raums oder Gebäudes unter Berücksichtigung der vorhandenen brandschutztechnischen
Infrastruktur ab.
Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale bauaufsichtliche
Anforderungssystem (Gebäudeklassen, Höhenlage der Geschosse, Gebäudeart) nicht vollständig ab.
Über die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abweichung nach § 69 bzw. einer
Erleichterung nach § 50 BauO NRW 2018 zu entscheiden. Dazu ist im Bauantrag oder in den Bauvorlagenanzugeben, weshalb es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzustellen, dass (und weshalb) das
gewählte Brandmodell für das Vorhaben geeignet ist und wie die damit zwangsläufig verbundene eingeschränkte
Nutzung der Anlage (z.B. aufgrund begrenzter Brandlasten) sichergestellt werden soll (§ 69 Abs. 1 BauO NRW
2018, § 9 BauPrüfVO).
2
Für den Nachweis der Standsicherheit (§ 8 BauPrüfVO) sind die für die Beurteilung der Brandeinwirkungen
erforderlichen Unterlagen, insbesondere für die Ermittlung der thermischen Einwirkungen und diebemessungsrelevanten Brandszenarien einschließlich der entsprechenden Bemessungsbrände, als zusätzliche
Bauvorlage (§ 1 Abs. 2 Satz 2 BauPrüfVO) vorzulegen. Die erforderlichen Unterlagen müssen vollständig,
nachvollziehbar und prüfbar sein; die thermischen Einwirkungen sind raumbezogen zu ermitteln und zu
dokumentieren. Die Eingangsparameter sind repräsentativ und konservativ zu wählen; dabei sind auch
Brandeinwirkungen von außen und spezifische Nutzungszustände zu berücksichtigen (z.B. Fahrzeuge in
Ausstellungshallen im Rahmen der Auf- und Abbauphase von Messeständen).

14Anlage | Teil

Der mit der Prüfung/Bescheinigung des Standsicherheitsnachweises beauftragte staatlich anerkannte
Sachverständige muss entweder zugleich staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung desBrandschutzes sein oder für die Beurteilung der Brandeinwirkungen einen mit derartigen Brandmodellen erfahrenen
staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschutzes heranziehen. Im Rahmen der
Beurteilung der Brandeinwirkung sind alle Eingangsparameter auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen;nur stichprobenartige oder Plausibilitätsprüfungen sind nicht ausreichend.
3
Für den Nachweis des Brandschutzes (§ 9 BauPrüfVO) ist in den Bauvorlagen auch darzustellen, wie dienach Naturbrandmodellen bemessenen Bauteile des Tragwerks mit den erforderlichen (klassifizierten)
raumabschließenden Bauteilen (wie Brand- und Trennwände, Decken, Wände notwendiger Treppenräume undFlure) zu einem geeigneten Brandschutzkonzept zusammengeführt werden sollen. Dazu gehören auch Aussagen
zu den Anschlüssen brandschutztechnisch unterschiedlich bemessener Bauteile.
Die Anforderungen der BauO NRW 2018, der Sonderbauverordnung und Richtlinien an raumabschließende
Bauteile bleiben unberührt.
4
Die Feuerwiderstandsfähigkeit des Tragwerks ist für die Durchführung wirksamer Löscharbeiten vonwesentlicher Bedeutung. Vor der Entscheidung über die Abweichung/Erleichterung ist die zuständige
Brandschutzdienststelle im Hinblick auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes zu hören.
5
Die zulässige Art der Nutzung des Bauvorhabens (z. B. Bürogebäude) wird durch die – gewählten und durch
die Baugenehmigung festgelegten – Eingangsparameter für die Ermittlung der Brandbeanspruchung(raumbezogen) konkretisiert und begrenzt. Es sind daher geeignete Maßnahmen festzulegen, die die Einhaltung
dieser Nutzungsbeschränkung sicherstellen. Dazu kommen insbesondere die Bestellung eines
Brandschutzbeauftragten für die diesbezügliche Überwachung des laufenden Betriebs sowie eine Überprüfung derBrandlastannahmen innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme der Nutzung und wiederkehrende Überprüfungen(z. B. in Abständen von 3 - 5 Jahren) durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung desBrandschutzes in Betracht.
Die Nutzungsbeschränkung und die zu ihrer Einhaltung vorgesehenen Maßnahmen sind durch entsprechende
Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung festzulegen. In der Baugenehmigung ist darauf hinzuweisen, dassÄnderungen des genehmigten Nutzungskonzepts, die zu einer höheren Brandbeanspruchung führen (z. B.
veränderte Brandlasten), eine Überprüfung der Standsicherheit und gegebenenfalls die Beantragung und Erteilung
einer neuen Baugenehmigung erforderlich machen.
Anmerkung:Gebäude, deren Standsicherheit auf der Grundlage von Naturbrandmodellen bemessen ist, unterliegenNutzungsbegrenzungen, die durch betriebliche Maßnahmen und externe Überprüfungen sicherzustellen sind. Die
Anwendung solcher Modelle kann daher nur bei bestimmten Gebäudenutzungen sachgerecht sein. Sie kann bei
Nutzungen mit geringen und beständigen Brandlasten insbesondere in großen Raumstrukturen angemessen sein;
anders verhält es sich bei Räumen mit veränderlichen Brandlasten und Nutzungen oder Gebäuden mit besonderen
Sicherheitsanforderungen (z. B. Hochhäuser); die Erforderlichkeit betrieblicher Maßnahmen schließt eine
Anwendung bei Wohnungen oder ähnlichen Nutzungen grundsätzlich aus.
6
Zu DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09, Anhang BB (NA.BB)
6.1
Die Brandlastdichten nach Abschnitt NA.BB.3.2, Tabelle BB.1, Spalte 3, dürfen auch bei Ermittlungen im
Einzelfall nach Abschnitt NA.BB.3.3 nicht unterschritten werden; die Werte beziehen sich nur auf eine für die
jeweilige Gebäudeart typische Raumnutzung und nicht auf die Raumnutzungen des gesamten Gebäudes (vgl.
NA.BB.3.2 Absatz 3 bezüglich Bürogebäude); dies gilt für Tabelle BB.2 entsprechend.
6.2
Die maximale Wärmefreisetzungsrate Qmax,k nach Abschnitt NA.BB.4, Gleichung (BB.7) ist auch für Räume
mit mehr als 400 m² unter Ermittlung zunächst der Wärmefreisetzungsrate Q max,f,k für einen angenommenen
brandlastgesteuerten Brand nach Gleichung (BB.5) und der Ermittlung der Wärmefreisetzungsrate Q max,v,k unterder Annahme eines ventilationsgesteuerten Brandes nach Gleichung (BB.6) zu bestimmen. Der so aus Gleichung(BB.7) gebildete Wert (charakteristischer Wert Qmax,k) liegt stets auf der sicheren Seite.
6.3
Für die Auftretenswahrscheinlichkeit p1 eines Entstehungsbrandes je Jahr und Nutzungseinheit ist nach
Abschnitt NA.BB.5.1 der größere und damit ungünstigere Wert aus den Angaben nach Tabelle BB.3 zur
Bestimmung der Auftretenswahrscheinlichkeit pfi eines Schadenfeuers nach Gleichung (BB.9) in Ansatz zu bringen.
Für die Ausfallwahrscheinlichkeit der öffentlichen Feuerwehr ist der Wert p 2,2 = 0,5 nach Tabelle BB.4 anzusetzen.

15

Anlage | Teil

6.4
Für die Ermittlung der bedingten Versagenswahrscheinlichkeit p f,fi nach Abschnitt NA.BB.5.2 ist in Gleichung(BB.13) die Versagenswahrscheinlichkeit pf für Bauteile des Tragwerks stets zumindest aus der Zuordnung zur
Schadensfolge „mittel“ nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.
Für Gebäude, die einer Büro- oder vergleichbaren Nutzung dienen und deren Nutzungseinheiten mehr als 400 m²
Brutto-Grundfläche haben (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BauO NRW 2018), ist für den Zuverlässigkeitsindex β der
Wert 4,7 und für die zugehörige Versagenswahrscheinlichkeit p f der Wert 1,3E-6 nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu
bringen.
Sonderbauten, bei denen die Auswirkungen des Versagens oder der Funktionsbeeinträchtigung eines Tragwerks
zu schweren Folgen für Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. DIN EN 1990:2010-12,
Anhang B) führen können, sind der Schadensfolge „hoch“ nach Tabelle BB.5 zuzuordnen.

Anlage A 1.2.1/4
Zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA
1
Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen gilt die Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach
Verwaltungsgrenzen des Landes Nordrhein-Westfalen“. Ein auf der Grenzlinie zweier Schneelastzonen liegender
Bauwerksstandort darf der niedrigeren Zone zugeordnet werden, wenn die topografischen Verhältnisse desBauwerksstandortes insgesamt denen der angrenzenden niedrigeren Zone entsprechen.
2

Nummer 2 ist nicht besetzt.

3

Abschnitt 6 Eislasten und Anhang A der DIN 1055-5:2005-07 sind zu beachten.

Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen des Landes Nordrhein-Westfalen“
Landkreis

Gemeindeschlüssel

Gemeinde

Schneelastzone

Düsseldorf

05111000Düsseldorf

1

Duisburg

05112000

Duisburg

1

Essen

05113000

Essen

1

Krefeld

05114000

Krefeld1

Mönchengladbach05116000

Mönchengladbach

1

Mülheim an der Ruhr

05117000

Mülheim an der Ruhr

1

Oberhausen

05119000

Oberhausen

1

Remscheid

05120000

Remscheid

2

Solingen05122000

Solingen1

Wuppertal

05124000

Wuppertal

1

Kleve

05154004 bis 05154064

alle

1

Mettmann

05158004 bis 05158036

alle

1

Rhein-Kreis Neuss

05162004 bis 05162028

alle

1

Viersen05166004 bis 05166036

alle

1

Wesel

05170004 bis 05170052

alle

1

Bonn

05314000

Bonn

1

Köln

05315000

Köln

1Leverkusen05316000

Leverkusen

1

Aachen05334002

Aachen, Stadt

2

Aachen05334004

Alsdorf2

Aachen05334008

Baesweiler

1

Aachen05334012

Eschweiler

2

Aachen05334016

Herzogenrath2

Aachen05334020

Monschau

2

Aachen05334024

Roetgen

2

Aachen05334028

Simmerath2

Aachen05334032

Stolberg (Rhld.)

2

Aachen05334036

Würselen

2

Düren

05358004

Aldenhoven

1

Düren

05358008

Düren

2

Düren

05358012

Heimbach216Anlage | Teil

Landkreis

Gemeindeschlüssel

Gemeinde

Schneelastzone

Düren

05358016

Hürtgenwald

2

Düren

05358020

Inden

1

Düren

05358024

Jülich

1

Düren

05358028

Kreuzau2

Düren05358032

Langerwehe

2

Düren

05358036

Linnich1

Düren

05358040

Merzenich

1

Düren

05358044

Nideggen2

Düren

05358048

Niederzier

1

Düren

05358052

Nörvenich

1

Düren

05358056

Titz

1

Düren

05358060

Vettweiß2

Rhein-Erft-Kreis

05362004 bis 05362040

alle

1

Euskirchen

05366004 bis 05366044

alle

2

Heinsberg

05370004 bis 05370040

alle

1

Oberbergischer Kreis

05374004

Bergneustadt

2aOberbergischer Kreis

05374008

Engelskirchen

2

Oberbergischer Kreis

05374012

Gummersbach

2aOberbergischer Kreis

05374016

Hückeswagen

2

Oberbergischer Kreis

05374020

Lindlar2

Oberbergischer Kreis

05374024

Marienheide

2a

Oberbergischer Kreis

05374028

Morsbach

2aOberbergischer Kreis

5374032

Nümbrecht

2aOberbergischer Kreis

05374036

Radevormwald

2

Oberbergischer Kreis

05374040

Reichshof

2a

Oberbergischer Kreis

05374044

Waldbröl

2aOberbergischer Kreis

05374048

Wiehl

2a

Oberbergischer Kreis

05374052

Wipperfürth

2aRheinisch-Bergischer Kreis

05378004

Bergisch Gladbach

1

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378008

Burscheid

1

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378012

Kürten2

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378016

Leichlingen (Rhld.)

1

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378020

Odenthal

1

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378024

Overath2

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378028

Rösrath1

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378032

Wermelskirchen

2

Rhein-Sieg-Kreis

05382004

Alfter1

Rhein-Sieg-Kreis

05382008

Bad Honnef

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382012

Bornheim

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382016

Eitorf2

Rhein-Sieg-Kreis

05382020

Hennef (Sieg)

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382024

Königswinter1

Rhein-Sieg-Kreis

05382028

Lohmar1

Rhein-Sieg-Kreis

05382032

Meckenheim

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382036

Much2

Rhein-Sieg-Kreis

05382040

Neunkirchen-Seelscheid

2

Rhein-Sieg-Kreis

05382044

Niederkassel

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382048

Rheinbach1

Rhein-Sieg-Kreis

05382052

Ruppichteroth2Rhein-Sieg-Kreis

05382056

Sankt Augustin

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382060

Siegburg

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382064

Swisttal

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382068

Troisdorf

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382072

Wachtberg

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382076

Windeck

2

Bottrop

05512000

Bottrop1

Gelsenkirchen

05513000

Gelsenkirchen

117Anlage | Teil

Landkreis

Gemeindeschlüssel

Gemeinde

Schneelastzone

Münster

05515000

Münster1

Borken05554004 bis 05554068

alle

1

Coesfeld05558004 bis 05558044

alle

1

Recklinghausen

05562004 bis 05562036

alle

1

Steinfurt

05566004

Altenberge

1

Steinfurt

05566008

Emsdetten

1

Steinfurt

05566012

Greven1

Steinfurt

05566016

Hörstel1

Steinfurt

05566020

Hopsten1

Steinfurt

05566024

Horstmar

1

Steinfurt

05566028

Ibbenbüren

1

Steinfurt

05566032

Ladbergen1

Steinfurt

05566036

Laer

1

Steinfurt

05566040

Lengerich

1

Steinfurt

05566044

Lienen2

Steinfurt

05566048

Lotte

2

Steinfurt

05566052

Metelen1

Steinfurt

05566056

Mettingen1

Steinfurt

05566060

Neuenkirchen

1

Steinfurt

05566064

Nordwalde1

Steinfurt

05566068

Ochtrup

1

Steinfurt

05566072

Recke

1

Steinfurt

05566076

Rheine1

Steinfurt

05566080

Saerbeck1

Steinfurt

05566084

Steinfurt

1

Steinfurt

05566088

Tecklenburg

1

Steinfurt

05566092

Westerkappeln

1

Steinfurt

05566096

Wettringen

1

Warendorf

05570004

Ahlen

1

Warendorf

05570008

Beckum1

Warendorf

05570012

Beelen2

Warendorf

05570016

Drensteinfurt

1

Warendorf

05570020

Ennigerloh

1

Warendorf

05570024

Everswinkel

1

Warendorf

05570028

Oelde

2

Warendorf

05570032

Ostbevern

1

Warendorf

05570036

Sassenberg

2

Warendorf

05570040

Sendenhorst

1

Warendorf

05570044

Telgte1

Warendorf

05570048

Wadersloh

2

Warendorf

05570052

Warendorf

1

Bielefeld

05711000

Bielefeld

2

Gütersloh

05754004 bis 05754052

alle

2

Herford05758004 bis 05754036

alle

2

Höxter05762004 bis 05762040

alle

2

Lippe

05766004 bis 05766064

alle

2

Minden-Lübbecke

05770004 bis 05770044

alle

2

Paderborn

05774004 bis 05774040

alle

2

Bochum05911000Bochum1

Dortmund05913000

Dortmund1

Hagen

05914000

Hagen

2

Hamm

05915000

Hamm

1

Herne

05916000

Herne

1Ennepe-Ruhr-Kreis

05954004

Breckerfeld

2

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954008

Ennepetal

2

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954012

Gevelsberg

1

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954016

Hattingen118

Anlage | Teil

Landkreis

Gemeindeschlüssel

Gemeinde

Schneelastzone

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954020

Herdecke

1

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954024

Schwelm

1

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954028

Sprockhövel

1

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954032

Wetter (Ruhr)

1

Ennepe-Ruhr-Kreis

05954036

Witten1

Hochsauerlandkreis

05958004

Arnsberg

2

Hochsauerlandkreis

05958008

Bestwig

2a

Hochsauerlandkreis

05958012

Brilon2aHochsauerlandkreis

05958016

Eslohe (Sauerland)

2aHochsauerlandkreis

05958020

Hallenberg

2a

Hochsauerlandkreis

05958024

Marsberg

2aHochsauerlandkreis

05958028

Medebach2aHochsauerlandkreis

05958032

Meschede

2aHochsauerlandkreis

05958036

Olsberg

2aHochsauerlandkreis

05958040

Schmallenberg

2a

Hochsauerlandkreis

05958044

Sundern (Sauerland)

2aHochsauerlandkreis

05958048

Winterberg

3

Märkischer Kreis

05962004

Altena2aMärkischer Kreis

05962008

Balve

2a

Märkischer Kreis

5962012Halver2a

Märkischer Kreis

05962016

Hemer

2a

Märkischer Kreis

05962020

Herscheid

2aMärkischer Kreis

05962024

Iserlohn

2

Märkischer Kreis

05962028

Kierspe2aMärkischer Kreis

05962032

Lüdenscheid

2aMärkischer Kreis

05962036

Meinerzhagen

2aMärkischer Kreis

05962040

Menden (Sauerland)

2

Märkischer Kreis

05962044

Nachrodt-Wiblingwerde

2aMärkischer Kreis

05962048

Neuenrade

2aMärkischer Kreis

05962052

Plettenberg

2aMärkischer Kreis

05962056

Schalksmühle

2aMärkischer Kreis

05962060

Werdohl2a

Olpe05966004 bis 05966028

alle

2a

Siegen-Wittgenstein

05970004 bis 05970044

alle, bis auf Bad
Berleburg und
Erndtebrück = SLZ3

2a

Soest

05974004

Anröchte

2

Soest05974008

Bad Sassendorf

2

Soest

05974012

Ense

2

Soest

05974016

Erwitte2

Soest05974020

Geseke2

Soest05974024

Lippetal

1

Soest05974028

Lippstadt

2

Soest

05974032

Möhnesee2

Soest05974036

Rüthen2

Soest05974040

Soest

2

Soest

05974044

Warstein2

Soest05974048

Welver2

Soest05974052

Werl

2

Soest

05974056

Wickede (Ruhr)

2

Unna

05978004

Bergkamen

1

Unna05978008

Bönen

1

Unna

05978012

Fröndenberg

2

Unna

05978016

Holzwickede

1

Unna

05978020

Kamen

1

Unna

05978024

Lünen

1

Unna

05978028

Schwerte2

19

Anlage | Teil

Landkreis

Gemeindeschlüssel

GemeindeUnna05978032

Selm

Schneelastzone
1

Unna05978036

Unna

1

Unna

05978040

Werne

1

Anlage A 1.2.1/5
Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA
1
Zu Abschnitt NA.B.3.2 Tabelle NA.B.3, Spalte 2:
Bei Gebäuden (Reihenmittelhäuser) mit einer Gesamthöhe h ≤ 10,0 m, an die beidseitig im Wesentlichen
profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Gebäude nicht dauerhaft beseitigt
werden, darf die Einwirkung des Windes als veränderliche Einwirkung aus Druck oder Sog nachgewiesen werden.
Dabei ist der ungünstigere Wert maßgebend. Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam muss dann als
außergewöhnliche Einwirkung angesetzt werden.
2
Hinsichtlich der Zuordnung der Windlastzonen gilt die Tabelle „Zuordnung der Windlastzonen nach
Verwaltungsgrenzen des Landes Nordrhein-Westfalen“.
Tabelle „Zuordnung der Windlastzonen nach Verwaltungsgrenzen des Landes Nordrhein-Westfalen“
Landkreis

Gemeindeschlüssel

Gemeinde

Windlastzone

Düsseldorf

05111000Düsseldorf

1

Duisburg

05112000

Duisburg

1

Essen

05113000

Essen

1

Krefeld

05114000

Krefeld

2

Mönchengladbach05116000

Mönchengladbach

2

Mülheim an der Ruhr

05117000

Mülheim an der Ruhr

1

Oberhausen

05119000

Oberhausen

1

Remscheid

05120000

Remscheid

1

Solingen05122000

Solingen1

Wuppertal

05124000

Wuppertal

1

Kleve

05154004 bis 05154064

alle

2

Mettmann

05158004 bis 05158036

alle

1

Neuss

05162004 bis 05162028

alle

2

Viersen05166004 bis 05166036

alle

2

Wesel

05170004 bis 05170052

alle

2

Bonn

05314000

Bonn

2

Köln

05315000

Köln

1Leverkusen05316000

Leverkusen

1

Aachen05334002 bis 05334036

alle

2

Düren

05358004 bis 05358060

alle

2

Erftkreis05362004 bis 05362040

alle

2

Euskirchen

05366004 bis 05366044

alle

2

Heinsberg

05370004 bis 05370040

alle

2

Oberbergischer Kreis

05374004 bis 05374052

alle

1

Rheinisch-Bergischer Kreis

05378004 bis 05378032

alle

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382004

Alfter2

Rhein-Sieg-Kreis

05382008

Bad Honnef

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382012

Bornheim

2

Rhein-Sieg-Kreis

05382016

Eitorf1

Rhein-Sieg-Kreis

05382020

Hennef (Sieg)

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382024

Königswinter1

Rhein-Sieg-Kreis

05382028

Lohmar1

Rhein-Sieg-Kreis

05382032

Meckenheim

2

Rhein-Sieg-Kreis

05382036

Much

1

20

Anlage | Teil

Landkreis

Gemeindeschlüssel

Gemeinde

Rhein-Sieg-Kreis

05382040

Neunkirchen-Seelscheid

Windlastzone
1

Rhein-Sieg-Kreis

05382044

Niederkassel

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382048

Rheinbach2

Rhein-Sieg-Kreis

05382052

Ruppichteroth1Rhein-Sieg-Kreis

05382056

Sankt Augustin

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382060

Siegburg

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382064

Swisttal2

Rhein-Sieg-Kreis

05382068

Troisdorf

1

Rhein-Sieg-Kreis

05382072

Wachtberg

2

Rhein-Sieg-Kreis

05382076

Windeck

1

Bottrop

05512000

Bottrop1

Gelsenkirchen

05513000

Gelsenkirchen

1

Münster

05515000

Münster2

Borken05554004 bis 05554068

alle

2

Coesfeld05558004 bis 05558044

alle

2

Recklinghausen

05562004 bis 05562013
und05562015 bis 05562036

alle, außer Gladbeck

2

Recklinghausen

05562014

Gladbeck1

Steinfurt

05566004 bis 05566096

alle

2

Warendorf

05570004 bis 05570052

alle

2

Bielefeld

05711000

Bielefeld

1

Gütersloh

05754004

Borgholzhausen

1

Gütersloh

05754008

Gütersloh

2

Gütersloh

05754012

Halle

1

Gütersloh

05754016

Harsewinkel

2

Gütersloh

05754020

Herzebrock-Clarholz

1

Gütersloh

05754024

Langenberg

2

Gütersloh

05754028

Rheda-Wiedenbrück

2

Gütersloh

05754032

Rietberg

2

Gütersloh

05754036

Schloß HolteStukenbrock1

Gütersloh

05754040

Steinhagen

1

Gütersloh

05754044

Verl

2

Gütersloh

05754048

Versmold2

Gütersloh

05754052

Werther1

Herford05758004 bis 05754036

alle

1

Höxter05762004 bis 05762040

alle

1

Lippe

05766004 bis 05766064

alle

1

Minden-Lübbecke

05770004 bis 05770044

alle

2

Paderborn

05774044 bis 05774040

alle

1

Bochum05911000Bochum1

Dortmund05913000

Dortmund1

Hagen

05914000

Hagen

1

Hamm

05915000

Hamm

2

Herne

05916000

Herne

1Ennepe-Ruhr-Kreis

05954004 bis 05954036

alle

1

Hochsauerlandkreis

05958004 bis 05958048

alle

1

Märkischer Kreis

05962004 bis 05962060

alle

1

Olpe

05966024 bis 05966028

alle

1

Siegen-Wittgenstein

05970004 bis 05970044

alle

1

Soest

05974004 bis 05974056

alle

1

Unna

05978004 bis 05978040

alle

1

21

Anlage | Teil

Anlage A 1.2.1/6
Zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA
Die informativen Anhänge sind nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.1/7
Zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140
1
Bei Silozellen bis zu einem Behältervolumen von 4000 m³ und einer Schlankheit (Verhältnis Zellenhöhe hc
zu Zellendurchmesser dc) hc/dc < 4,0 können neben dem DIN-Fachbericht 140 auch die Regeln von DIN EN 14491
angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems den Wert von m E = 50 kg/m² nicht überschreitet.
2
Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140 ist Folgendes zu beachten:
Sofern keine sphärischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomogramme desDIN-Fachberichts 140 für niedrige Silozellen mit Schlankheiten von h c/dc < 2,0 eine Extrapolation der
Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden.

Anlage A 1.2.1/8
Zur ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“
1zu Abschnitt 3.1; 1. Absatz:
Sofern sich nach DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA größere horizontale Linienlasten
ergeben, müssen diese berücksichtigt werden.
2
zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:
Anstelle des Satzes „Windlasten sind diesen Lasten zu überlagern.“ gilt:„Windlasten sind diesen Lasten zu überlagern, ausgenommen für Brüstungen von Balkonen und Laubengängen,die nicht als Fluchtwege dienen.“3

Die ETB-Richtlinie ist nicht bei Bauteilen aus Glas anzuwenden.

Anlage A 1.2.2/1
1
Für die Planung, Bemessung und Ausführung folgender Bauprodukte/Bausätze mit einer ETA 1 gibt es
hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschließende technische Regel 2:

 Gabionen Pfähle aus duktilen Gusseisenrohren Fels- und Bodennägel
 Verpresspfähle (Verbundpfähle) mit kleinem Durchmesser (Mikropfähle) Fels- und Bodenanker.
2
Zu DIN 1054, Abschnitt A 11.5.4:
Erdbauwerke müssen dauerhaft standsicher sein. Werden bei der Errichtung von Erdbauwerken Geokunststoffenach EN 13251:20163 mit der Funktion Bewehren verwendet, so kann die Bemessung nach „Empfehlungen für den
Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen (EBGEO)“ durchgeführt
werden.
3
Zu ETAs für „Bausatz für Fels- und Bodennägeln, Bausätze mit Hohlstäben für selbstbohrende Nägel“:
Die Anwendung von Fels- und Bodennägeln ist nur für vorübergehenden Einsatz (≤ 2 Jahre) zulässig.
4
Zu ETAs für „Bausatz für Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser“, „Bausätze mit Hohlstäben für selbstbohrende Verpresspfähle“: Die Anwendung der Verpresspfähle ist nur für vorübergehenden Einsatz (≤ 2 Jahre)
zulässig.

22

Anlage | Teil____________
1nach ETAG/CUAP/EAD
2Anwendung von § 17 BauO NRW 20183
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2016-12.

Anlage A 1.2.2/2
Zu DIN EN 12699
Zu DIN EN 12699:2001-05, Abschnitt 6.2.1 und 7.8.4 und DIN SPEC 18538:2012-02, A 6.2.1.1:
Bei der Ausführung von Pfählen oder Segmentpfählen nach EN 12794:2005+A1:20071 müssen die einschlägigen
Bestimmungen und Maßgaben nach Anlage A 1.2.3/1 eingehalten werden.

■■

Die Pfähle und Segmentpfähle müssen der Klasse 1 nach Tabelle 3 von EN 12794:2005+A1:20071
entsprechen.
Die Tragfähigkeit gekuppelter Pfähle mit Pfahlverbindungen der Klassen A bis C nach Tabelle 4 von
EN 12794:2005+A1:20071 muss der eines ungekuppelten Pfahls entsprechen.
Gekuppelte Pfähle dürfen nur durch vorwiegend ruhende Einwirkungen beansprucht werden.

■____________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04.

Anlage A 1.2.2/3
Zu DIN EN 1537
Für die Bemessung und Ausführung der Daueranker enthält die Norm, insbesondere für bestimmte Aspekte derDauerhaftigkeit, keine abschließende Regelung.1____________
1

Anwendung von § 17 BauO NRW 2018

Anlage A 1.2.3/1
1
Der Abschnitt C 2.1 dieser VV TB NRW regelt die Anforderungen an Bauprodukte des Beton-, Stahlbetonbzw. Spannbetonbaus.
2
Fertigteile
2.1
Für
Tragstrukturen
aus
Fertigteilennachharmonisierten
Normenist
zusätzlich
DIN V 20000-120:2006-04 - Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 120: Anwendungsregeln zu DIN
EN 13369:2004-09 – zu beachten.
2.2
Bei der Verwendung von nicht harmonisierten Ausgangsstoffen gelten die technischen Regelungen nach
Abschnitt C 2.1. Der verwendete Beton, Betonstahl und/oder Spannstahl sowie deren technische Spezifikationen
sind anzugeben.
2.3
Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen derLeistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den bautechnischen Nachweisen.
2.4
Auch die Bemessung und konstruktive Durchbildung von Betonfertigteilen in baulichen Anlagen muss nach
A 1.2.3.1 erfolgen.
2.5
Bei Einzelgaragen nach EN 13978-1:20051 darf zusätzlich DIN V 20000-125:2006-12 hinsichtlich Planung,Bemessung und Ausführung angewendet werden. Anstelle der DIN 1045-1:2001-07 gelten dann die Regeln nach
A 1.2.3.1 entsprechend.
2.6
Bei Verwendung von Ziegeln nach EN 15037-3:2009+A1:20112 in Deckensystemen ist zusätzlich
DIN 20000-129:2014-10 – Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 129: Regeln für die Verwendung
von keramischen Zwischenbauteilen nach DIN EN 15037-3:2011-07 – zu beachten.

23Anlage | Teil3
Für die Planung, Bemessung und Ausführung von baulichen Anlagen unter Verwendung von
Spannverfahren mit Ausnahme der Spannbett-Verfahren für Vorspannung mit sofortigem Verbund nach
DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 5.10, gibt es in Abschnitt A 1.2.3 und C 2.1 hinsichtlich derbauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschließende technische Regel3.
4
Zu DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 2.5:
Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

___________
1
2
3

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-3:2011-07.
Anwendung von § 17 BauO NRW 2018

Anlage A 1.2.3/2
Für die Planung, Bemessung und Konstruktion von Brücken sind die Regelungen gemäß Allgemeinem
Rundschreiben Straßenbau Nr. 22/2012 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2012, Heft 24, S. 995)
anzuwenden.

Anlage A 1.2.3/3
Zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1993-1-2, DIN EN 1994-1-2, DIN EN 1995-1-2 und DIN EN 1999-1-2
Für spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlüsse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05
zu beachten, sofern die Eurocodes dazu keine Angaben enthalten.

Anlage A 1.2.3/4
1

Es gelten die Festlegungen von C 2.1.4.3.

2
Für die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in bestehenden Gebäuden kann DIN EN 13791:2008-05(einschließlich nationaler Anhang gemäß Änderung A20:2017-02) angewendet werden.
3
Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton ist die „DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton(SVB-Richtlinie)“ (2012-09) anzuwenden.
4

Für massige Bauteile aus Beton gilt die „DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton“ (2010-04).

5
Grundsätzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Druckfestigkeitsklasse nach
DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Festigkeit nach
DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekörpern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen. Hierbei ist auchim Rahmen der Konformitätskontrolle für die Druckfestigkeit nach DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 8.2.1 die
Konformität an Probekörpern zu beurteilen, die im Alter von 28 Tagen geprüft werden. Von diesem Grundsatz darf
nur abgewichen werden, wenn entwederI)
die DAfStb-Richtlinie „Massige Bauteile aus Beton“ (2010-04) angewendet werden darf und angewendet
wird oderII)
die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
a.

b.

c.

Es besteht ein technisches Erfordernis für den Nachweis der Druckfestigkeit in höherem Prüfalter. Dies ist
beispielsweise der Fall bei manchen Hochfesten Betonen, bei fugenarmen/fugenfreien Konstruktionen und
bei Bauteilen mit hohen Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung.
Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Überwachungsklasse 2 nachDIN 1045-3:2012-03 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der Druckfestigkeitsklasse höhere
Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rahmen der Überwachung des Einbaus von Beton nach DIN
1045-3:2012-03, Anhang C die Notwendigkeit des erhöhten Prüfalters von der Überwachungsstelle
bestätigt sein.
Es liegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitätssicherungsplan vor, in dem projektbezogen dargelegt
wird, wie das veränderte Prüfalter im Hinblick auf Ausschalfristen, Nachbehandlungsdauer und Bauablauf

24Anlage | Teild.

6berücksichtigt wird. Dieser Qualitätssicherungsplan ist der Überwachungsstelle im Rahmen derÜberwachung nach DIN 1045-3:2012-03, Anhang C vor Bauausführung zur Genehmigung vorzulegen.
Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass die Druckfestigkeit desBetons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbeschadet dieser Regelung bleibt das Werk für die vonder Norm geforderte Vereinbarung mit dem Abnehmer verantwortlich. Dabei ist auf die Auswirkungen auf
den Bauablauf, insbesondere hinsichtlich Nachbehandlungsdauer, Dauerhaftigkeit und Ausschalfristen,einzelfallbezogen hinzuweisen.
Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die „DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton“ (2012-11) zu beachten.

Anlage A 1.2.3/5
Zur DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
Wenn in der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie (2001-10, Berichtigung 1:2002-01, Berichtigung 2:2005-12,
Berichtigung 3:2014-09) Produktmerkmale angesprochen werden, die als Wesentliche Merkmale nach der
EU-Bauproduktenverordnung europäisch harmonisiert sind, so ist die für die Erfüllung der jeweiligen
Bauwerksanforderungen erforderliche Leistung vom sachkundigen Planer gemäß der jeweiligen harmonisierten
technischen Spezifikation festzulegen. Für die betroffenen Produkte sind die Festlegungen zumÜbereinstimmungsnachweis und zur Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.3/6
Zu DIN EN ISO 17660-1 und -2
1
1.1
1.2
1.3

Zu Abschnitt 7:
Es sind schweißgeeignete Betonstähle nach DIN 488-1 und -2:2009-08 zu verwenden.
Es sind Baustähle nach EN 10025-1:20041 zu verwenden.
Es sind Schweißzusätze nach EN 13479:20042 zu verwenden.

2
Zu den Abschnitten 8 und 9:
Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.

___________
1
2

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10025-1:2005-02.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13479:2005-03.

Anlage A 1.2.4/1

Bei der Ausführung von Bauteilen oder Bausätzen aus Stahl nach DIN EN 1993-1-1:2010-12 und
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 im Zusammenhang mit DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08, aus Aluminium nach
DIN EN 1999-1-1:2014-03 im Zusammenhang mit DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05,
DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06, DIN EN 1999-1-1/NA/A2:2015-03 und DIN EN 1999-1-1/NA/A3:2015-11 odervon Verbundtragwerken oder -bauteilen nach DIN EN 1994-1-1:2010-12 im Zusammenhang mit
DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 gilt Folgendes:
1
Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen derLeistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den bautechnischen Nachweisen.
2

Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.4/2
1
Für die konstruktive Ausbildung von Dächern, Decken und Wänden sowie deren Bekleidung aus Trapezund Wellprofilen aus Stahl gelten DIN 18807-3:1987-06 in Verbindung mit DIN 18807-3/A1:2001-05.

25

Anlage | Teil2
Für die konstruktive Ausbildung von Dächern, Decken und Wänden, sowie deren Bekleidung aus Trapezund Wellprofilen aus Aluminium gilt DIN 18807-9:1998-06.

Anlage A 1.2.4/3
Für Seilnetzkonstruktionen und vorgefertigte Drahtseile aus Stahl und nichtrostendem Stahl mit Endverankerungennach ETA gilt:
1
Abhängig von der Werkstoffnummer können offene Spiralseile und Rundlitzenseile aus nichtrostendem
Stahl den in Tabelle 1 angegebenen Korrosionsbeständigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10
zugeordnet werden.
Tabelle 1:

Korrosionsbeständigkeitsklassen

Werkstoffnummer

Korrosionsbeständigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10

1.4401II

1.4404II

1.4436

III

1.4462III

2
Die Kriechdehnungen k sind bei der Bemessung zu berücksichtigen, wenn die Beanspruchung durch die
ständigen Einwirkungen, ermittelt mit 1,0-fachen charakteristischen Werten, mehr als 40 % des 1,65-fachen Wertes
der in der zugehörigen ETA angegebenen Grenzzugkraft ist. Hierbei sind die Werte für k entsprechend Tabelle 2
zu berücksichtigen.
Tabelle 2:

Kriechdehnungen k in %Temperatur in °C

k in %

20

2,5 x 10-2

40

3,0 x 10-2

70

3,5 x 10-2

Anlage A 1.2.4/4
Zu DIN EN 1993-3-2
Zusätzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage A 1.2.8/1.

Anlage A 1.2.4/5
Zu DIN EN 1090-2
Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:
1
Die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausführungsklassen darf nur durch
solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend
EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist.
2
Die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den genannten
Ausführungsklassen darf nur durch solche Betriebe auf der Baustelle erfolgen, die über einen Eignungsnachweis
für die Ausführung von Schweißarbeiten in den entsprechenden Ausführungsklassen verfügen. Als
Eignungsnachweis gilt alternativ:■

ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestätigtes Schweißzertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist;26

Anlage | Teil■■ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2:2011-10 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweißzertifikat;
während der verbleibenden Gültigkeitsdauer eine bestehende Bescheinigung über die Herstellerqualifikationnach DIN 18800-7:2008-11 entsprechend folgender Übersicht:

Ausführungsklasse nach
DIN EN 1090-2:2011-10

Beanspruchungsart

statisch oder

EXC 1

mindestens Klasse B

EXC 2

mindestens Klasse B, C oder D unter
Beachtung der zu den Klassen
angegebenen Geltungsbereiche

EXC 3
EXC 4

mindestens Klasse D

EXC 1
EXC 2
EXC 3
EXC 4

Klasse E

quasi-statischermüdungsrelevant

Herstellerqualifikation nachDIN 18800-7:2008-11§ 4 der Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten(Bauprodukte- und Bauartenverordnung – BauPAVO NRW) bleibt unberührt.
___________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage A 1.2.4/6
Zu DIN EN 1090-3
Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:
1
Die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausführungsklassen darf nur
durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist.
2
Die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Aluminium in den genannten
Ausführungsklassen darf nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen, die über einen Eignungsnachweis fürdie Ausführung von Schweißarbeiten in den entsprechenden Ausführungsklassen verfügen. Als Eignungsnachweis
gilt alternativ:■■■

ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestätigtes Schweißzertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist;
ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3:2008-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweißzertifikat;
bei nicht ermüdungsrelevanten Beanspruchungen während der verbleibenden Gültigkeitsdauer einebestehende Bescheinigung über die Herstellerqualifikation nach DIN V 4113-3:2003-11 entsprechend
folgender Übersicht:
Ausführungsklasse nach DIN EN 1090-3:2008-09

Herstellerqualifikation nach DIN V 4113-3:2003-11

EXC 1

mindestens Klasse B

EXC 2
EXC 3
EXC 4

mindestens Klasse C§ 4 der Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten(Bauprodukte- und Bauartenverordnung – BauPAVO NRW) bleibt unberührt.

27

Anlage | Teil__________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage A 1.2.4/7
Zu DIN 4119
1
Bei Anwendung der technischen Regel ist die „Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit Änderung und Ergänzung“
Ausgabe Dezember 2001, zu beachten.
2Sofern für die Ausführung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder Aluminiumbauteilen auf
DIN 18800-7 oder auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt dafür DIN EN 1090-2:2011-10 bzw. DIN EN 1090-3:200809.

Anlage A 1.2.5/1
1
Neben DIN EN 1995-1-1:2010-12, DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 und DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 sind fürPlanung, Bemessung und Ausführung noch folgende Anwendungsnormen zu beachten:
DIN 20000-1:2017-06
DIN 20000-3:2015-02
DIN 20000-4:2013-08
DIN 20000-5:2012-03
DIN 20000-6:2015-02
DIN 20000-7:2015-08

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 1: Holzwerkstoffe
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 3: Brettschichtholz undBalkenschichtholz nach DIN EN 14080
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 4: Vorgefertigte tragende Bauteile
mit Nagelplattenverbindungen nach DIN EN 14250:2010-05
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes Bauholz
für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 6: Stiftförmige und nicht stiftförmige
Verbindungsmittel nach DIN EN 14592 und DIN EN 14545
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 7: Keilgezinktes Vollholz fürtragende Zwecke nach DIN EN 15497.

1a
Für die Planung, Bemessung und Ausführung von Bauteilen mit Furnierschichtholz nach DIN EN 1995-11:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, insbesondere für Verbindungen,gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschließende technische Regel.1
2
Zu DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, Abschnitt 3.6 „Klebstoffe“:Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen dürfen nur verwendet werden, wenn diese Verbindungen mit
Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des Typs I nach DIN EN 301:2013-12 oder nach
DIN EN 15425:2008-06 in Verbindung mit EN 14080:20132, Anhang B.2 oder nach DIN EN 16254:2014-02
klassifiziert sind. Dies gilt nicht für die Verbindung der Komponenten in Holzwerkstoffen.
Für die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen auf der Baustelle gilt Satz 1 sinngemäß.
Für die Planung, Bemessung und Ausführung von Holzbauprodukten und geklebten Anschlüssen an Holzbauteile,
die mit Klebstoffen für allgemeine Anwendungen in strukturellen Klebverbunden nach EN 15274:20153 hergestelltoder mit diesen Klebstoffen instandgesetzt wurden, gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungenkeine abschließende technische Regel.1
3
Zu ETAs für „Balken aus ein bis vier auf Zugfestigkeit geprüften keilgezinkten Hölzern“:
Bei der Bemessung der Balken ist der Prüflastbeiwert mit einem Wert von k pl = 1,0 in Rechnung zu stellen.
4
Zu ETAs für „Bausatz für Holzbeton-Verbunddecken“:
Für die Planung, Bemessung und Ausführung gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keineabschließende technische Regel.1
5
Zum EAD 130022-00-03.04:
Vollholz und Brettschichtholz mit Keilzinkenverbindung darf in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet werden. Es
dürfen nur Balken vom Typ „beam log“ verwendet werden.

28

Anlage | Teil

6
Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen derLeistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den bautechnischen Nachweisen.

__________
1
2
3

Anwendung von § 17 BauO NRW 2018
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2013-09.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15274:2015-06.

Anlage A 1.2.5/2
1
Für die Verwendung und die Einstufung in Gebrauchsklassen gelten ausschließlich DIN 68800-1:2011-10
und DIN 68800-2:2012-02.
2Bauwerksteile aus Holz, bei denen chemischer Holzschutz verwendet wird, sind so zu planen und
auszuführen, dass das verwendete Mittel zum chemischen Holzschutz und seine Anwendungsbedingungenanhand der Zulassungsnummer der BAuA oder des DIBt nachvollziehbar sind.
Hinweis: Bis zum Vorliegen der Biozid-Zulassung, die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin(BAuA) erteilt wird, ist für das jeweilige Holzschutzmittel eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
3
Zu DIN 68800-2:2012-02, Abschnitt 5.2.1.2:
Offene Außenwandbekleidungen auf senkrechter Lattung mit dahinterliegender dauerhaft wirksamer, Wasser
ableitender und UV-beständiger Schicht dürfen nur ausgeführt werden, wenn entsprechend Abschnitt 5.2.1.2
Buchstabe e der Norm die ausreichende UV-Beständigkeit von Folien nach EN 13859-2:20101, Abschnitt 4.3.9
nachgewiesen ist. Diese Folien müssen für eine Einwirkung von UV-Strahlung geeignet sein, einen sd-Wert ≤ 1,0
m haben und einen Widerstand gegen Wasserdurchgang der Klasse W1 aufweisen.

___________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13859-2:2010-11.

Anlage A 1.2.6/1
1
Zu DIN EN 1996-1-1:2013-02, Abschnitt 2.5:
Die Bemessung von Mauerwerk auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.
2
Zu DIN EN 1996-1-1:2013-02, Abschnitt 6.1.2.2:
Für die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der Abminderungsfaktor Ф m zur
Berücksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemäß DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, NCI zu Anhang NA.G, zu
berechnen.
3
Neben DIN EN 1996-1-1:2013-02, DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 sind folgende Normen zu beachten:
DIN 20000-401:2017-01
DIN 20000-402:2017-01
DIN V 20000-403:2005-06
DIN 20000-404:2015-12
DIN V 20000-412:2004-03
oder
DIN 105-100:2012-01
DIN V 18151-100:2005-10
DIN V 18152-100:2005-10
DIN V 18153-100:2005-10

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 401: Regeln für die
Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln für die
Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 403: Regeln für die
Verwendung von Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 404: Regeln für die
Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4: 2011-07
Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln für die
Verwendung von Mauermörtel nach DIN EN 998-2:2003-09
Mauerziegel – Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
Hohlblöcke aus Leichtbeton - Teil 100: Hohlblöcke mit besonderen
Eigenschaften
Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton - Teil 100: Vollsteine und Vollböcke
mit besonderen Eigenschaften
Mauersteine aus Beton (Normalbeton) - Teil 100: Mauersteine mit besonderen
Eigenschaften

29

Anlage | Teil

DIN V 18580:2007-03

Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften

4
Für die Planung, Bemessung und Ausführung von Ergänzungsbauteilen nach EN 845-1:2013+A1:20161,
EN 845-2:2013+A1:20162 und EN 845-3:2013+A1:20163 gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen
Anforderungen keine abschließende technische Regel.4
5
Bei Fasensteinen nach DIN 20000-402:2017-01 darf die Fasenbreite 7 mm nicht überschreiten. Zur
Verwendung der Fasensteine in tragendem Mauerwerk muss deren planmäßig zu vermörtelnde Aufstandsbreite≥ 115 mm, bei Verwendung der Fasensteine für die Vorsatzschale von zweischaligem Mauerwerk ≥ 90 mm
betragen. Die Aufstandsbreite ist die Steinbreite abzüglich der Fasenbreite(n).

____________
1
2
3
4

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2016-12.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-2:2016-12.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-3:2016-12.
Anwendung von § 17 BauO NRW 2018

Anlage A 1.2.6/2
Zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA
Für spezielle Ausbildungen (z. B. Anschlüsse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05
zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthält.

Anlage A 1.2.6/3
Zu DIN 1053-4
Bei Anwendung der technischen Regel sind zusätzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1, DIN EN 1996-1-1/NA/A2,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 sowie die Anlage A 1.2.6/1 zu beachten.
Für die brandschutztechnische Bemessung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen von DIN EN 1996-1-2:201104 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 für das entsprechende nicht vorgefertigte Mauerwerk, wobei
für die Klassifizierung Brandwand (Kriterium REI-M und EI-M) zusätzlich Folgendes gilt:
Sofern das Mauerwerk nicht aus raumbreiten Mauertafeln ausgeführt wird, sind vertikale Stoßfugen in Wandebene
wie folgt auszubilden.
In den Einzeltafeln ist werkseitig in den Drittelspunkten und in halber Wandhöhe eine Schlaufenbewehrung aus
Betonstahl  6 mm – wie im Bild dargestellt – in den Lagerfugen so anzuordnen, dass die Schlaufen nach dem
Versetzen der Mauertafeln in der Stoßfuge übereinander greifen. Durch die so gebildeten Bewehrungsringe ist vonoben ein Betonstabstahl  8 mm zu stecken. Die Anforderungen von Abschnitt 8.2.1 der Norm sind zu beachten.
Anschließend ist die Fuge hohlraumfrei mit Mörtel nach Abschnitt 5.3.3 der Norm zu verfüllen.

≥ 750

≥ 750

Bild: Vertikale Stoßfuge in Wandebene bei Brandwänden

Anlage A 1.2.7/1
1
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung undAusführung von geklebten Glaskonstruktionen unter Verwendung von Bauprodukten mit einer ETA nach ETAG 002
oder EAD 090035-00-0404 ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
2
Bei der Planung, Bemessung und Ausführung von Glaskonstruktionen in Fenstern und Außentüren sind die
Bestimmungen von DIN 18008-1:2010-12, DIN 18008-2:2010-12, DIN 18008-2 Berichtigung 1:2011-04 und/oder
DIN 18008-4:2013-07 zu beachten.

30Anlage | Teil

Anlage A 1.2.7/2
1
Unter VSG im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist Verbund-Sicherheitsglas nach EN 14449:20051 zu
verstehen, das unter anderem im Hinblick auf die Stoßsicherheit, durch Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung
bestätigt, mindestens die Einstufung 2(B)2 gemäß DIN EN 12600:2003-04 aufweist. Um die in der Normenreihe
DIN 18008 gestellten Bauwerksanforderungen im Hinblick auf die Resttragfähigkeit zu erfüllen, können zur
Herstellung von VSG im Sinne von DIN 18008 z.B. Folien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) mit folgenden Eigenschaften
verwendet werden:-

Reißfestigkeit: > 20 N/mm
Bruchdehnung: > 250 %.

(Prüfung nach DIN EN ISO 527-3:2003-07; Prüfgeschwindigkeit: 50 mm/min, Prüftemperatur: 23 °C.)
Bei beschichteten Gläsern muss die Beschichtung auf der von der PVB-Folie abgewandten Seite erfolgen.
2
Unter ESG-H im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist heißgelagertes Einscheibensicherheitsglas nach
EN 14179-2:20052 zu verstehen.
Monolithische Einfachgläser oder äußere monolithische Scheiben von MIG aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
und heißgelagertem ESG dürfen aufgrund der Versagenswahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-Einschlüsse(Spontanbrüche) nur eingebaut werden, wenn deren Oberkante unter 4 m über Verkehrsflächen liegt.
Davon abweichend darf heißgelagertes ESG als monolithisches Einfachglas oder als äußere monolithische
Scheibe von MIG ohne Begrenzung der Einbauhöhe verwendet werden, wenn durch geeignete Maßnahmen die
Versagenswahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-Einschlüsse (Spontanbrüche) so reduziert wird, dass
Verglasungskonstruktionen ausreichend sicher errichtet werden können. Ausreichend sicher ist, wenn ein
Mindestwert des Zuverlässigkeitsindex β = 4,7 (Bezugszeitraum 1 Jahr) bzw. β =3,8 (Bezugszeitraum 50 Jahre)
nach DIN EN 1990:2010-12 erreicht wird.

___________
1
2

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08.

Anlage A 1.2.7/3
Zu DIN 18008-2
1

Bei der Anwendung ist DIN 18008-2 Berichtigung 1:2011-04 zu berücksichtigen.

2

Die technische Regel braucht nicht angewendet zu werden für:■■Dachflächenfenster in Wohnungen und Räumen ähnlicher Nutzung (z.B. Hotelzimmer, Büroräume) mit
einer Lichtfläche (Rahmen-Innenmaß) bis zu 1,6 m²,
Verglasungen von Kulturgewächshäusern/Produktionsgewächshäusern.

3
Hinweis: Bedingt (z.B. zu Reinigungszwecken) betretbare Verglasungen und durchsturzsichere
Verglasungen im Anwendungsbereich der DIN 18008-6:2018-02 bedürfen keiner Bauartgenehmigung (s.a. § 17
Absatz 2 BauO NRW 2018).

Anlage A 1.2.8/1
Zu DIN EN 13084-1
Zu Abschnitt 5.2.4.1:
Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt nach Abschnitt 1.2.9.

31

Anlage | Teil

Anlage A 1.2.8/2
Zu DIN EN 13084-6 und DIN EN 13084-8
Zusätzlich ist DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage A 1.2.8/1 anzuwenden.

Anlage A 1.2.8/3
Zu DIN EN 12812
Bei der Anwendung der technischen Regel ist die „Anwendungsrichtlinie für Traggerüste nach DIN EN 12812“,
Fassung August 2009, zu beachten.

Anlage A 1.2.8/4
Für Arbeits- und Schutzgerüste sowie für Traggerüste dürfen Stahlrohrgerüstkupplungen mit Schraub- oder
Keilverschluss, die auf der Grundlage eines Prüfbescheids gemäß den ehemaligen Prüfzeichenverordnungen der
Länder hergestellt wurden, weiterverwendet werden, sofern ein gültiger Prüfbescheid für die Verwendung
mindestens bis zum 1.1.1989 vorlag. Gerüstbauteile, die diese Bedingungen erfüllen, sind in einer Liste in den DIBt
Mitteilungen1, Heft 6/97, S. 181, veröffentlicht.
____________
1

Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim DIBt

Anlage A 1.2.8/5
Bei Anwendung der technischen Regeln ist die „Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1“,Fassung November 2005, zu beachten.

Anlage A 1.2.8/6
Zur „Richtlinie für Windenergieanlagen“
Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit des Turms und des Fundaments der Windenergieanlage
kann als erfüllt angesehen werden, wenn die Nachweisführung nach der hier in Bezug genommenen Richtlinie fürWindenergieanlagen vorgenommen wird.
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:
1
Sofern in Normen bei der Ausführung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder
Aluminiumbauteilen auf DIN 18800-7 bzw. auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt dafür DIN EN 1090-2:2018-09
bzw. DIN EN 1090-3:2019-07.
2
Abstände zu Verkehrswegen und Gebäuden sind unbeschadet der Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs (Windenergieanlage in Betrieb) und des Eisfalls(Windenergieanlage im Stillstand) einzuhalten, soweit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht
auszuschließen ist. Abstände, gemessen von der Turmachse, größer als 1,5 x (Rotordurchmesser plus
Nabenhöhe) gelten im Allgemeinen in nicht besonders eisgefährdeten Regionen als ausreichend. In anderen Fällen
ist die Stellungnahme eines Sachverständigen erforderlich.
3
Ergänzende Unterlagen zu den im Abschnitt 3, Buchstaben A bis L der Richtlinie aufgeführtenbautechnischen Unterlagen:3.1
die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen über die Einflüsse benachbarter baulicher
Anlagen, Geländerauigkeit und Topografie auf die Standorteignung der vorgesehenen WEA gemäß Abs. 7.3.3 derRichtlinie. Bezüglich der Turbulenzintensität sind hier die Abstände zu benachbarten Windenergieanlagen in Bezug
auf die Standsicherheit der bestehenden und möglicherweise vorgesehenen Windenergieanlagen sowie der32Anlage | Teilbeantragten Windenergieanlage zu bewerten, soweit die Abstände gemäß Abs. 7.3.3 der Richtlinie nicht
eingehalten werden,
3.2
die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit von Einrichtungen, durch
die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann oder durch die ein
Eisansatz verhindert werden kann, soweit erforderliche Abstände wegen der Gefahr des Eisabwurfes nicht
eingehalten werden,
3.3
das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie zur Bestätigung, dass die derAuslegung der Anlage zugrundeliegenden Anforderungen an den Baugrund am Aufstellort vorhanden sind,
3.4

die Angabe der Entwurfslebensdauer nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie.

4
Für Windenergieanlagen, deren überstrichene Rotorfläche geringer als 200 m² ist und die eine Spannung
erzeugen, die unter 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung liegt, sind folgende unter Abschnitt 3,
Buchstaben A bis L der Richtlinie aufgeführten bautechnischen Unterlagen nicht erforderlich: die gutachterlichen
Stellungnahmen nach Abschnitt 3, Buchstaben I sowie J, K und L der Richtlinie.
5
Für Windenergieanlagen bis zu 10 m Höhe gemessen von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt
der vom Rotor bestrichenen Fläche und einem Rotordurchmesser bis zu drei Metern gelten Ziffern 3.1 bis 3.4 nicht.

Anlage A 1.2.8/7
Für die Verwendung von ortsfesten liegenden zylindrischen Tanks aus Stahl nach EN 12285-2:20051 gilt:

 In Überschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden
können.

 Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden.
___________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05.

Anlage A 1.2.8/8
Für die Verwendung von ortsfesten Tanks aus Thermoplasten nach EN 13341:2005+A1:20111 gilt:

 In Überschwemmungsgebieten sind die Behälter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden
können.
 Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden.
 Anforderungen an den Brandschutz (Brandeinwirkungsdauer) können von diesen Tanks nicht erfüllt werden.
__________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13341:2011-04.

Anlage A 1.2.9/1
Zu DIN 4149
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1
In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dächern mit mehr als 35° Neigung und in den
Erdbebenzonen 2 und 3 die freistehenden Teile der Schornsteine über Dach durch geeignete Maßnahmen gegen
die Einwirkungen von Erdbeben so zu sichern, dass keine Teile auf angrenzende öffentlich zugängliche
Verkehrsflächen sowie die Zugänge zu den baulichen Anlagen herabfallen können.
2
Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf die
nordrhein-westfälische Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik
Deutschland, herausgegeben vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen1, hingewiesen.

33Anlage | Teil2a
Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 wie folgt
ersetzt:
DIN 1045-1:2001-07 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12,
DIN 1052:2004-08 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1995-1-1:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08.
2b
Für Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung dürfen in den Erdbebenzonen
Deutschlands alle Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) verwendet werden, die im Hinblick auf
die Bemessung der Befestigungen auf den Annex C der ETAG 001 verweisen. Die Verankerungen sindentsprechend den in den abZ angegebenen Bemessungsverfahren für statische und quasi-statische Einwirkungenzu bemessen.
3
Zu Abschnitt 5.5:
Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind Schneelasten in Gleichung(12) mit dem Kombinationsbeiwert Ψ2 = 0,5 zu multiplizieren. Diese reduzierten Schneelasten sind auch beim
Standsicherheitsnachweis zu berücksichtigen.
4■■

Zu Abschnitt 6:
In 6.2.2.4.2 (8) ist der Bezug auf „Abschnitt (7)“ durch den Bezug auf „Abschnitt (6)“ zu ersetzen.
Im ersten Satz von 6.2.4.1(5), ist die Bedingung „oder“ durch „und“ zu ersetzen.

5
Zu Abschnitt 8:
Bei Erdbebennachweisen von Stahl- und Spannbetonbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1992-1-1:2011-01 in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 anzuwenden.

■

■

■

■
■

6

Absatz 8.2 (3) erhält folgende Fassung:„Es gelten die in DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Vorschriften für Bemessung und bauliche
Durchbildung. Dabei dürfen die zur Ermittlung der Schnittgrößen in 5.5 und 5.6 der DIN EN 1992-1-1:2011-01
angegebenen Verfahren nicht angewandt werden, es sei denn, die doppelte Ausnutzung der plastischen
Reserven (infolge q > 1 und nichtlinearer Rechenannahmen) wird dabei ausgeschlossen.“Absatz 8.2 (5) a) und Absatz 8.3.2 (2) erhalten folgende Fassung:„In Bauteilen, die zur Abtragung von Einwirkungen aus Erdbeben genutzt werden, sind Stähle mit erhöhter
Duktilität des Typs B500B zu verwenden. Hierauf darf verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass die
betroffenen Bereiche im Erdbebenfall, ohne Berücksichtigung eines die rechnerische Erdbebeneinwirkung
reduzierenden Verhaltensbeiwertes (d. h. q = 1,0), nicht plastizieren.“Absatz 8.3.5.3 (4), 1. Satz erhält folgende Fassung:„Die bei Übergreifungsstößen vorzusehende Querbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4 zu
bemessen.“Absatz 8.4 (2), 2. Satz erhält folgende Fassung:„Hierbei sind die Regelungen nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 9.4.1 (3) zu berücksichtigen.“Absatz 8.4 (3), 2. Satz erhält folgende Fassung:„Der Mindestbewehrungsgrad der Querkraftbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 9.2.2 (5)einschließlich DIN EN 1992-1-1/NA, NDP zu 9.2.2 (5) zu bestimmen.“■

Zu Abschnitt 9:
Bei Erdbebennachweisen von Stahlbauten sind die Verweise auf DIN 18800-1 bis 18800-4 und
DIN V ENV 1993-1-1 mit DASt-Richtlinie 103 durch DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA
sowie DIN EN 1993-1-8 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NA zu ersetzen.
In Absatz 9.3.4 (1) ist der Verweis auf DIN 18800-7 durch den Verweis auf DIN EN 1090-2 zu ersetzen.
Die Duktilitätsklassen 2 und 3 dürfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der Höchstwert derStreckgrenze fy, max (siehe DIN 4149:2005-04, Abschnitt 9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) geforderte
Mindestkerbschlagarbeit des zu verwendenden Stahles in den Bauvorlagen dokumentiert sind.
Abschnitt 9.3.5.1 (2) c) erhält folgende Fassung:„c) bei zugbeanspruchten Bauteilen ist an Stellen von Lochschwächungen die Bedingung von
DIN EN 1993-1-1:2010-12, 6.2.3 (3) einzuhalten (Nu,R,d > Npl,R,d)“In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz „9.3.3.3 (10)“ durch den Verweis „9.3.5.3 (10)“ ersetzt.

■

In Absatz 9.3.5.5 (5) erhält Formel (87) folgende Fassung:

■

■
■

■

34

Anlage | Teili =M pl, Verb, i
M sdi

■

In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte „8 und 11“ durch den Verweis „8 und 9“ ersetzt.

7

Zu Abschnitt 10:
Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1995-1-1:2010-12 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 anzuwenden.
Absatz 10.1 (5) erhält folgende Fassung:„(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von Tragwerksmodellen derDuktilitätsklassen 1 und 3 für die beiden Hauptrichtungen des Bauwerks nicht angesetzt werden.“Absatz 10.3 (1) erhält folgende Fassung:„(1)
Die
Bedingungender
DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Abschnitt3
inVerbindungmit
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 sind einzuhalten.“
In Absatz 10.3 (2) erhält der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:„– die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten und deren Verbindungsmitteln muss
nachgewiesen sein;“
In Absatz 10.3 (3) erhält der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:„– die Erhöhung des Nagelabstandes bei gleicher Tragfähigkeit gemäß DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt
9.2.3.2 (4) wird in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht angesetzt;“
In Absatz 10.3 (3) erhält der mit dem 3. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:„– die Anwendung geklebter Tafeln führt auch bei gleichzeitiger Verwendung mechanischer Verbindungsmittel
zur Einstufung in Duktilitätsklasse 1.“
Absatz 10.3 (6) erhält folgende Fassung:„(6) Bei Anwendung der Gleichungen zur Ermittlung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln auf
Abscheren nach DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, Abschnitt NCI Zu 8.2 bis NCI Zu 8.7 ist eine Unterschreitung
der Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 NCI NA.8.2.4 (NA.2) und NCI
NA.8.2.5 (NA.4) gestattet ist, in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht zulässig.“
Absatz 10.3 (7) ist wie folgt zu ergänzen:„(7) Eine Erhöhung der Tragfähigkeit der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Abschnitt 9.2.4.2(5) ist nicht zulässig.“

■
■

■

■

■

■

■

■

8
Zu Abschnitt 11:
Die Absätze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16 ist zu streichen):■ „(1) Der Bemessungswert Ed der jeweilig maßgebenden Schnittgröße in der Erdbebenbemessungssituation ist
nach Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhängig von den vorliegenden Randbedingungen entweder dasvereinfachte oder das genauere Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1:1996-11 zur Anwendung kommen.“■ „(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11 darf die
Bemessungstragfähigkeit Rd aus den um 50 % erhöhten zulässigen Spannungen ermittelt werden. Auf einen
expliziten rechnerischen Nachweis der ausreichenden räumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet werden.“■ „(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert E d der jeweilig
maßgebenden Schnittgröße unter -fachen Einwirkungen gemäß DIN 1053-1:1996-11 zu ermitteln. Dermaßgebende Sicherheitsbeiwert  darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7 der DIN 1053-1:1996-11 festgelegten
Werte reduziert werden.
Als Bemessungstragfähigkeit Rd sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festigkeitswerte
anzusetzen.“9■■

Zu Abschnitt 12:
Bei Erdbebennachweisen von Gründungen und Stützbauwerken nach dieser Norm ist DIN 1054:2005-01
einschließlich
DIN
1054
Berichtigung
1:2005-04,
DIN 1054
Berichtigung 2:2007-04,
DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054 Berichtigung 4:2008-10 sowie DIN 1054/A1:2009-07
anzuwenden.
Die Absätze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:■ „(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitätsbemessung geführt, so ist Abschnitt 7.2.5 zu
beachten.“■ „(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:(a) den Nachweis der ausreichenden Tragfähigkeit der Gründungselemente nach den baustoffbezogenen
Regeln dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen;(b) die einschlägigen Nachweise der Gründungen nach DIN 1054. Einschränkungen hinsichtlich dergenerellen Anwendbarkeit von Nachweisverfahren im Lastfall Erdbeben in DIN 1054 oder in diese35

Anlage | Teil■■begleitenden Berechnungsnormen müssen nicht beachtet werden, wenn keine ungünstigen
Bodenverhältnisse (Hangschutt, lockere Ablagerungen, künstliche Auffüllungen, usw.) vorliegen.“Absatz 12.1.1 (4) erhält folgende Fassung:„(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwiderstands (passiver Erddruck)
nur mit maximal 30% seines nominellen Wertes angesetzt werden.“Absatz 12.2.1 (2) erhält folgende Fassung:„Vereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, indem derErddruckbeiwert k ersetzt wird durch k e  k  a g   I 

S.“g____________
1

Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen– Landesbetrieb –De-Greiff-Straße 195 • D-47803 Krefeld
Fon: +49 2151 897-0
info@gd.nrw.de
www.gd.nrw.de36

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A2

Brandschutz

A 2.1

Allgemeine Anforderungen an bauliche Anlagen aus Gründen des Brandschutzes

Bauliche Anlagen sind gemäß § 3 i. V. m. § 14 BauO NRW 2018 so anzuordnen, zu errichten, zu ändern undinstand zu halten, dass

■
■
■
■

der Entstehung eines Brandes vorgebeugt wird
der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist
wirksame Löscharbeiten möglich sind.

Konkretisiert werden die schutzzielbezogenen Brandschutzanforderungen für bauliche Anlagenmit den
Festlegungen der §§ 5, 26 bis 36, 39 bis 42, 45 und 46 BauO NRW 2018 und den Anforderungen der nachfolgenden
Abschnitte.

Für Bauprodukte nach derzeit vorhandenen europäisch harmonisierten Spezifikationen, deren Verwendung
Einfluss bei der Erfüllung von Brandschutzanforderungen an bauliche Anlagen hat, sind für diebauordnungsrechtlichen Anforderungen und auf der Grundlage der Konkretisierungen zum Brandschutz(A 2.1.1 ff.) die notwendigen Zuordnungen von Angaben zu Leistungen sowie zugehörige Verwendbarkeits- undAusführungsbestimmungen ausschließlich in der laufenden Nummer A 2.2.1.2 genannten technischen Regelenthalten. .
A 2.1.1

Anforderungen an die Zugänglichkeit baulicher Anlagen

Zur Durchführung von Lösch- und Rettungsmaßnahmen müssen gemäß § 5 BauO NRW 2018 für die Feuerwehr
Zugänge und Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen auf den Grundstücken vorgesehen werden; es sinddie Konkretisierungen der unter der laufenden Nummer A 2.2.1.1 genannten technischen Regel zu beachten.

In offenen Durchfahrten bzw. Durchgängen, durch die der einzige Rettungsweg zur öffentlichen Verkehrsfläche
führt oder die Zugänglichkeit für die Feuerwehr gewährleistet wird, sind an Stützen, Wänden und Decken nur
nichtbrennbare Dämmschichten zulässig.
A 2.1.2

Anforderungen an das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen

A 2.1.2.1

Allgemeines

Zur Erfüllung der Grundanforderungen werden in § 26 Abs. 1 BauO NRW 2018 allgemeine Anforderungen an das
Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen formuliert. § 26 Abs. 1 BauO NRW 2018 enthält dazu bestimmte
Begriffsbestimmungen:■■■nichtbrennbar
schwerentflammbar
normalentflammbar.

Bei baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, bei denen die Anforderungen nichtbrennbar oderschwerentflammbar gestellt werden, ist sicherzustellen, dass es nicht durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen
und/oder Schwelen zu einer Brandausbreitung kommen kann.
Zur Erfüllung nachfolgender Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
A 2.1.2.2

Nichtbrennbar

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Brandes, insbesondere eines fortentwickelten
teilweise vollentwickelten Brandes, gewährleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen keinen Beitrag zum Brand
leisten. Dabei dürfen je nach Verwendung keine oder eine begrenzt bleibende Entzündung, geringstmögliche

Teil

Rauchentwicklung, kein fortschreitendes Glimmen und/oder Schwelen und kein Abtropfen (ausgenommen
Aluminium)
oder
Abfallenauftreten;
die
Art
der
Bestandteile,
Formstabilität
sowie
Schmelzpunkt/Schmelztemperatur sind zu berücksichtigen.
Baustoffe sind nichtbrennbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 5.1 oder 5.2, die dort angegebenen Kriterien einhalten, soweit erforderlich mit der Angabe zum
Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17: 2017-12.

A 2.1.2.3

Schwerentflammbar

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes oder eines sichentwickelnden Brandes gewährleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen nur einen begrenzten Beitrag zum
Brand leisten und dass nur eine begrenzte Brandausbreitung während und bei Wegfall der Brandeinwirkung
vorliegt.
Dabei dürfen je nach Verwendung des Bauteils eine Entzündung erst nach einer bestimmten Zeit der
Flammeneinwirkung, nur eine begrenzte Temperatur der entstehenden Rauchgase, eine begrenzte Freisetzung
von Energie, begrenzte Rauchentwicklung, kein selbstständiges Weiterbrennen, kein fortschreitendes Glimmen
und/oder Schwelen, ggf. kein brennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten.
Als Brandeinwirkung ist mit Ausnahme von Außenwandbekleidungen und Bodenbelägen die Brandeinwirkung
gemäß Abschnitt 6.1.1 a) von DIN 4102-1:1998-05 der Brand eines Gegenstandes in einem Raum anzunehmen;
bei Außenwandbekleidungen die Brandeinwirkung gemäß Abschnitt 6.1.1 b) von DIN 4102-1:1998-05 aus einer
Wandöffnung schlagenden Flammen (siehe auch A 2.1.5), bei Bodenbelägen ist die Brandeinwirkung gemäß
Abschnitt 6.1.1 c) von DIN 4102-1:1998-05 von einer Brandsituation anzunehmen, bei der Flammen aus der
Türöffnung zu einem benachbarten Raum schlagen und bei der die waagerechte Flammenausbreitung und die
Rauchentwicklung unbedenklich sind.
Baustoffe sind schwerentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.1, die dort angegebenen Kriterien einhalten.
Für Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dürfen, müssen zusätzlich die Kriterien
gemäß DIN 4102 16:2015-09, Abschnitt 9.3, erfüllt sein.
A 2.1.2.4

Normalentflammbar

Bei der Verwendung in der baulichen Anlage muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes gewährleistet sein,
dass die Teile der baulichen Anlage nur einen begrenzten Beitrag zum Brand leisten, soweit erforderlich darf keinbrennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten. Als Brandeinwirkung ist die Brandeinwirkung gemäß Abschnitt 6.2.1
von DIN 4102-01:1998-05 anzunehmen.
Baustoffe sind normalentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.2, die dort angegebenen Kriterien erfüllen.
Für Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dürfen, müssen zusätzlich die Kriterien
gemäß DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.6, erfüllt sein.
Werden mehrere Bestandteile für die Verwendung zusammengefügt, müssen die Anforderungen an Teile derbaulichen Anlage auch nach dem Zusammenfügen erfüllt sein, es sei denn, dass insgesamt das Brandverhaltenerreicht wird, das alle anderen Anforderungen der Einzelbestandteile mit erfüllt.
Soweit für die bauliche Anlage ein Bestandteil verwendet werden soll, das nicht mindestens der Anforderung„normalentflammbar“ entspricht (leichtentflammbar), ist § 26 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW 2018 einzuhalten.

38

Teil

A 2.1.3

Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Teilen baulicher Anlagen

A 2.1.3.1

Allgemeines

Zur Erfüllung der Grundanforderungen gemäß § 3 i.V.m. § 14 BauO NRW 2018 werden in § 26 Abs. 2 BauO NRW
2018 allgemeine Anforderungen an die Feuerwiderstandfähigkeit im Brandfall von Bauteilen baulicher Anlagengestellt und in:■■■feuerbeständige
hochfeuerhemmende
feuerhemmende

Bauteile unterschieden.
Grundsätzlich richtet sich die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen nach dem geltenden bauaufsichtlichen
Anforderungssystem (Gebäudeklassen, Höhenlage der Geschosse, Gebäudeart). Die Einstufungen in
Feuerwiderstandsklassen werden auf der Grundlage von Brandprüfungen nach der Einheitstemperaturzeitkurve(ETK) festgelegt. Feuerwiderstandsklassen ergeben sich aus der unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen
Regel.
Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen baulicher Anlagen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen, wie Wänden und Decken, auf deren Widerstandgegen eine Brandausbreitung (raumabschließend feuerwiderstandsfähig – im Weiteren: Raumabschluss).
Querschnittsänderungen und Durchdringungen – auch nachträglicher Art – sowie Verformungen während derBrandeinwirkung sind zu berücksichtigen, soweit sie Einfluss auf die Feuerwiderstandsfähigkeit haben können.
Feuerwiderstandsfähige Bauteile dürfen hinsichtlich ihres Brandverhaltens nur soweit zum Brand beitragen, wie es
in § 26 Abs. 2 BauO NRW 2018 bestimmt ist.
Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben
nachträglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unberücksichtigt, soweit die
Beschichtungen vollständig ohne Hohlräume auf nichtbrennbaren Untergrund aufgebracht sind.
Sie werden unterschieden in:a) feuerbeständige Bauteile:
Tragende und aussteifende Teile müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, raumabschließende
Bauteile müssen zusätzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben.
b) hochfeuerhemmende Bauteile:
Bestehen tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen, müssen sie allseitig einebrandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und –sofern vorhanden – nichtbrennbaren Dämmstoffen haben. Die Brandschutzbekleidung muss

■
■
■
■

ein Brennen der tragenden und aussteifenden Teile,
die Einleitung von Feuer und Rauch in Wand- und Deckenbauteile über Fugen, Installationen oder
Einbauten sowie eine Brandausbreitung innerhalb dieser Bauteile,die Übertragung von Feuer über Anschlussfugen von raumabschließenden Bauteilen in angrenzende
Nutzungseinheiten oder Räume undeine wesentliche Übertragung von Rauch über Anschlussfugen (s. A 2.1.3.3.3)

verhindern.
c) feuerhemmende Bauteile:
Tragende und aussteifende Bauteile können aus brennbaren Baustoffen ausgeführt werden. Dies gilt auch fürraumabschließende Bauteile.
Die Abweichungsmöglichkeit gemäß § 26 Absatz 3 BauO NRW 2018 bleibt unberührt.

39

Teil

A 2.1.3.2

Anforderungen an die Standsicherheit im Brandfall

A 2.1.3.2.1

Allgemeines

Um die Anforderungen des § 12 BauO NRW 2018 zu erfüllen, müssen tragende Teile baulicher Anlagen dauerhaftauch unter Brandeinwirkung über eine bestimmte Zeitdauer standsicher sein. Als Brandeinwirkung für Tragwerke
im Hochbau ist in der Regel die ETK anzuwenden.
Querschnittsänderungen und Durchdringungen – auch nachträglicher Art – sowie Verformungen durch die
Brandeinwirkung müssen berücksichtigt werden, soweit sie Einfluss auf die Standsicherheit haben können.
A 2.1.3.2.2

Feuerbeständig

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 90 Minuten gewährleistet sein.
A 2.1.3.2.3

Hochfeuerhemmend

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 60 Minuten gewährleistet sein.
A 2.1.3.2.4

Feuerhemmend

Die Standsicherheit bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 30 Minuten gewährleistet sein.
A 2.1.3.2.5

Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten

Die Standsicherheit bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 120 Minuten gewährleistet sein.
A 2.1.3.3

Anforderungen an den Raumabschluss im Brandfall

A 2.1.3.3.1

Allgemeines

Teile baulicher Anlagen sind raumabschließend feuerwiderstandsfähig, wenn sie dauerhaft mindestens für einebestimmte, nachfolgend angegebene Zeitdauer die Brandausbreitung verhindern, der Raumabschluss auch im
Bereich von Verbindungen und Anschlüssen zu angrenzenden Teilen baulicher Anlagen nicht beeinträchtigt ist undwenn auf der brandabgewandten Seite keine wesentliche Rauchentwicklung und kein wesentliches Abfallen oder
Abtropfen von Bestandteilen zu verzeichnen ist. Ein wesentliches Abfallen oder Abtropfen von Bestandteilen auf
der feuerabgewandten Seite ist nicht gegeben, wenn die Größe dieser Bestandteile jeweils 10 cm Länge oder Breite
nicht überschreitet. Ein explosionsartiges Abplatzen dieser Bestandteile darf nicht auftreten. Gleiches gilt auch fürAbschlüsse und sonstige Verschlüsse von Öffnungen.
Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezieht sich die Feuerwiderstandsfähigkeit auf jede der möglichen
Brandeinwirkungsrichtungen (z. B. sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen sowie sowohl
von oben nach unten als auch von unten nach oben).
Raumabschließende Teile der baulichen Anlage müssen jeweils an andere Teile der baulichen Anlage angrenzen,
die mindestens für die gleiche Zeitdauer den Raumabschluss gewährleisten. Dies ist nicht erforderlich bei
Außenwänden, die nicht raumabschließend sein müssen, und Dächern. Voraussetzung ist, dass die an diese
Außenwände oder Dächer angrenzenden raumabschließenden Teile bei Brandeinwirkung über die entsprechende
Zeitdauer standsicher bleiben.
Öffnungen in raumabschließenden Teilen sind unzulässig, soweit in § 28 bis § 32, § 35, § 36, § 39 und § 44 BauO
NRW 2018 nichts anderes bestimmt ist.
Dürfen in raumabschließenden Wänden lichtdurchlässige Flächen als Brandschutzverglasung, die den Durchtritt
der Wärmestrahlung nicht verhindern, ausgeführt werden, so müssen sie bei Brandeinwirkung nachDIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und
Rauch entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der raumabschließenden Wände verhindern und die Kriterien

40

Teil

gemäß DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Sie können nur an Stellen ausgeführt werden, wo wegen der
Personenrettung und der wirksamen Löscharbeiten keine Bedenken bestehen. Um die Brandausbreitung zu
verhindern, sind Öffnungen in diesen Brandschutzverglasungen nicht zulässig. Zur Erfüllung dieser Anforderungenist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. Für die Planung, Bemessung undAusführung von Brandschutzverglasungen gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keineallgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
Dürfen Überströmöffnungen in raumabschließenden Wänden ausgeführt werden, müssen die Verschlüsse dieserÖffnungen mit einer Rauchauslöseeinrichtung versehen sein und mindestens bei Zugrundelegung desNormbrandes nach DIN 4102-2:1977-09 den Durchtritt von Feuer und Rauch entsprechend derFeuerwiderstandsdauer der raumabschließenden Wände verhindern. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die
unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regelder Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter Verwendung dieser Verschlüsse ist ein Nachweis
gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
Fugen der Bauteile müssen zur Sicherung des Raumabschlusses während der Brandeinwirkung geschlossen
bleiben. Für Fugenfüllungen verwendete Baustoffe müssen nichtbrennbar und formbeständig sein und bei
Brandeinwirkung den Restquerschnitt sicher verschließen. Bei Verwendung von mineralischen Dämmstoffen
müssen diese einen Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17:2017-12 aufweisen.
A 2.1.3.3.2

Feuerbeständig

Der Raumabschluss eines Teils baulicher Anlagen muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über mindestens 90 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch dieStandsicherheit von nichttragenden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den
Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dasshöchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf derBauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen).
Eine in Bauteilebene liegende durchgehende Schicht liegt vor, wenn sie über die gesamte Ausdehnung desraumabschließenden Teils senkrecht zur Brandeinwirkungsrichtung angeordnet wird und keinen Beitrag zum Brand
leistet (nichtbrennbar).
Bestandteile von raumabschließenden Bauteilen, die nicht zu den tragenden und aussteifenden Teilen und nicht
zur durchgehenden Schicht des Bauteils zählen, müssen mindestens normalentflammbar sein.
A 2.1.3.3.3

Hochfeuerhemmend

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 60 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nachDIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch
aus Fugen).
Für hochfeuerhemmende raumabschließende Bauteile mit brennbaren tragenden und aussteifenden Teilen aus
Holz sind die Konkretisierungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.
A 2.1.3.3.4

Feuerhemmend

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 30 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nachDIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch
aus Fugen).
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind Bestandteile zulässig, die einen Beitrag zum Brand leisten(schwerentflammbar, normalentflammbar).

41

Teil

A 2.1.3.3.5

Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 120 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nachDIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch
aus Fugen).
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind nur Bestandteile zulässig, die keinen Beitrag zum Brand leisten(nichtbrennbar).
A 2.1.4

Tragende und aussteifende Bauteile

Teile baulicher Anlagen, die Lasten abtragen (aufnehmen) oder Teile baulicher Anlagen aussteifen, müssen unter
dieser Belastung bei Brandeinwirkung über eine bestimmte Zeitdauer nach Abschnitt 2.1.3.2 standsicher sein.
Werden tragende Teile der baulichen Anlage aus Beton, Stahl, Aluminium, Holz oder Mauerwerk ausgeführt, sinddie technischen Regeln zur Tragwerksbemessung für den Brandfall in A 1.2.3, A 1.2.4, A 1.2.5 und A 1.2.6 zu
beachten. Wird die Standsicherheit im Brandfall rechnerisch nachgewiesen, gilt:

■
■
■
■

für tragende Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens
90 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,für tragende Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens
60 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,für tragende Bauteile, die feuerhemmend sein müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens
30 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen, undfür tragende Bauteile, die eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten haben müssen, ist die Tragfähigkeit
rechnerisch für mindestens 120 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen.

Werden tragende und aussteifende Teile baulicher Anlagen unter Anwendung von Naturbrandmodellen bemessen,
ist Anlage A 1.2.1/3 zu beachten.
Für hochfeuerhemmende tragende und aussteifende Bauteile mit brennbaren Teilen aus Holzsind die Konkretisierungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.
Ein Bauteil, das nur der Aussteifung dient, darf auch ein anderes Brandverhalten aufweisen als das
feuerwiderstandsfähige Bauteil, das es aussteift, wenn das Gesamtsystem eine ausreichende
Feuerwiderstandsfähigkeit hat.
A 2.1.5

Außenwände

Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände baulicher Anlagen, d. h. Bauteile diekeine Vertikallasten, außer ihrem Eigengewicht, abtragen und lediglich für die Aufnahme der Eigengewichts- undWindlasten bemessen sind, müssen außer den in § 28 Abs. 2 und 5 BauO NRW 2018 beschriebenen Ausnahmen
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, damit eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichendlang begrenzt ist. Dies gilt nicht für Fenster und Türen, die in der Außenwand angeordnet sind (sog. Lochfassaden),sowie für Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 BauO NRW 2018.
Öffnungen in Außenwänden von Nutzungseinheiten zu offenen Gängen gemäß § 36 Abs. 5 BauO NRW 20181
müssen dichtschließende Türen haben. Öffnungen von an den offenen Gang anschließenden notwendigen
Treppenräumen oder notwendigen Fluren müssen rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben.
Öffnungen von außenliegenden Sicherheitstreppenräumen von Hochhäusern zu offenen Gängen müssen
rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben, Öffnungen in Außenwänden offener Gänge vonHochhäusern zu Nutzungseinheiten müssen feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse
haben. Es gelten neben den Anforderungen nach A 2.1.6 auch die Anforderungen zum Außenklima. Zur Erfüllung
dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
Außenwände sind nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 BauO NRW 2018 aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn
sie als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind.

42

Teil

Abweichend von den Festlegungen in Abschnitt A 2.1.3.3.4 (zu § 26 BauO NRW 2018) ist es für die
Brandeinwirkung von außen nach innen zulässig, dass ein Versagen frühestens nach 30 Minuten gemäß
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.3.2 (abgeminderte Einheits-Temperaturkurve), eintreten darf.
Müssen Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen mit Ausnahme von Unterkonstruktionen
gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW 2018 insgesamt schwerentflammbar sein, gilt dies auch für ihre einzelnen
Bestandteile.
Für schwerentflammbare Außenwandbekleidungen
DIN 4102-20:2017-10, Abschnitt 4.2, einzuhalten.

sind

die

Kriterienbei

Brandeinwirkungen

gemäß

Die
Anwendungvonschwerentflammbaren
Außenwandbekleidungeninder
Ausführungals
Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPS-Dämmstoffen ist zur Erfüllung des Schutzzieles des § 26 Abs. 1
Satz 1 BauO NRW 2018 bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 nur zulässig, wenn an vorhandenen Öffnungenin der Außenwand im Bereich der Stürze oberhalb der Öffnung auch bei Brandeinwirkung standsichere undformstabile, nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen angeordnet werden. Darauf kann verzichtet werden, wennumlaufend horizontal angeordnete, auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare
konstruktive Maßnahmen angeordnet werden.
Für solche Außenwandbekleidungen in der Ausführung als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPSDämmstoffen ist zusätzlich eine Brandeinwirkung von außen, die unmittelbar im unteren Bereich der Fassade
einwirkt, zu berücksichtigen. Dazu sind geeignete nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen vorzusehen, damit das
Schutzziel gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW 2018 erfüllt ist oder es ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.5 genannte
technische Regel einzuhalten.
Ist für Gebäude die Verwendung von schwerentflammbaren Baustoffen nicht vorgeschrieben und sollen
leichtentflammbare Baustoffe in Verbindung mit anderen Baustoffen gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW 2018
verwendet werden, muss die Verbindung dauerhaft sein. § 26 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BauO NRW 2018 ist fürAußenwandbekleidungen nicht anwendbar, wenn eine Zugänglichkeit gegeben ist oder eine Beschädigungsgefahr
besteht.
Bei Außenwänden mit hinterlüfteten Bekleidungen, die geschossübergreifende Hohlräume haben oder die überBrandwände hinweggeführt werden, sind auch dann, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,
ergänzende Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung zu treffen und die unter lfd. Nr. A 2.2.1.6
genannte technische Regel zu beachten.
A 2.1.6

Trennwände

Trennwände müssen in Abhängigkeit von der Verwendung in der baulichen Anlage gemäß § 29 BauO NRW 2018
bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewährleisten und als
tragende Wände standsicher nach Abschnitt A 2.1.3.2 sein.
Anschlüsse
einschließlich
vonFugenausbildungen,
DurchdringungenvonLeitungensowie
Querschnittsverringerungen bei Einbau von Steckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen den
Raumabschluss und, bei tragenden Wänden, die Standsicherheit nicht beeinträchtigen.
Sind Öffnungen für Türen in Trennwänden nach § 29 Abs. 2 BauO NRW 2018 aufgrund ihrer Nutzung erforderlich,müssen diese – unabhängig von der Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwände – dauerhaft feuerhemmende,
dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben, damit die Verhinderung der Brandausbreitung nicht gefährdet wird.
Die Abschlüsse sind selbstschließend, wenn sie geeignete Schließmittel haben, die mittels mechanischgespeicherter Energie den Abschluss selbsttätig schließen.
Dies gilt auch bei Trennwänden gemäß § 44 Nr. 1 BauO NRW 2018. Die Abschlüsse dürfen den Raumabschluss
und die Dichtheit bei Brandeinwirkungen von jeder Seite nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, übermindestens 30 Minuten nicht verlieren, sie müssen den Kriterien gemäß DIN 4102-5:1977-09, Abschnitte 5.2.2 bis
5.2.8, genügen. und die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 einhalten. Bei den Beobachtungenzur Rauchentwicklung nach DIN 4102-5:1977-09 muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne
Rauchfähnchen auch aus Fugen).

43

Teil

Diese Feuerschutzabschlüsse dürfen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen; zu ihnen
gehören auch alle Zubehörteile und notwendige Befestigungsmittel. Feuerschutzabschlüsse müssen für den
Brandfall geeignete Schlösser mit einem ausreichenden Falleneingriff haben, damit bei Druckunterschieden
aufgrund eines Brandes ein Öffnen und damit eine Brandausbreitung verhindert werden.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter der lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
Damit Personen sich über Rettungswege retten können und Feuerwehrkräfte den Brandort erreichen oder
Personen retten können, muss ein Feuerschutzabschluss in Form einer Tür solange manuell zu öffnen sein bis er
mit Feuer beaufschlagt wird. Diese Anforderungen gelten auch für Feuerschutzabschlüsse in Form z. B. eines
Schiebe-, Hub- oder Rolltores mit längeren Zeitdauern zum Öffnen und Schließen, ggf. nur mit Hilfsenergie, sodass für diese Feuerschutzabschlüsse im Zuge eines Rettungsweges zusätzlich eine Tür vorzusehen ist.
Diese
Feuerschutzabschlüsse
sollenbestimmungsgemäß
geschlossen
gehaltenwerden.
Ein
Feuerschutzabschluss darf dann offengehalten werden, wenn er zur Gewährleistung des Raumabschlusses derTrennwand mit einer Einrichtung versehen ist, die bereits bei Raucheinwirkung, dauerhaft das unverzügliche undsichere Schließen des Feuerschutzabschlusses gewährleistet (Feststellanlage).
Die Feststellanlage ist ein System, bestehend aus Geräten und/oder Gerätekombinationen, das geeignet ist, die
Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehörigen
Auslösevorrichtung im Fall eines Brandes, einer Störung oder durch Handauslösung werden offen gehaltene
Abschlüsse unmittelbar sicher zum Schließen freigegeben. Eine Feststellanlage besteht aus mindestens

■
■
■
■
■

einem Brandmelder als Rauch- und, soweit erforderlich, Wärmemelder,
einer signalverarbeitenden Auslösevorrichtung,einer an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen Energieversorgung,einer an die Energieversorgung angeschlossenen Feststellvorrichtung undeinem Handauslösetaster.

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter
Anwendung von Feststellanlagen ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
Selbstschließende Abschlüsse dürfen nur dann elektromotorisch geöffnet und geschlossen werden, wenn die
Antriebssysteme nachfolgende Anforderungen erfüllen.
Das für das elektromotorische Öffnen und Schließen von Abschlüssen erforderliche Antriebssystem ist ein System,
bestehend aus mindestens

■
■
■
■

einem Antrieb mit signalverarbeitender Antriebssteuerung,einer Energieversorgung zusätzlich zur allgemeinen Stromversorgung undeinem Brandmelder als Rauchmelder oder, soweit erforderlich, als Wärmemelder,
einem Handauslösetaster,das geeignet ist, den Abschluss bei Bedarf zu öffnen und im Fall eines Brandes, einer Störung oder durch
Handauslösung unmittelbar ohne Verzögerung und sicher zu schließen. Nach dem Schließen ist ausschließlich ein
manuelles Öffnen zulässig. Für die Planung, Bemessung und Ausführung von Antriebssystemen für daselektromotorische (kraftbetätigte) Öffnen und Schließen von Abschlüssen, ausgenommen Bauprodukte nachC 2.6.10 und C 2.6.13, gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine allgemein anerkannte
Regel der Technik und es ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
Trennwände aus Brandschutzverglasungen müssen die Anforderungen an raumabschließende Bauteile bei
Einwirkungen nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer und die
Kriterien gemäß DIN 4102-13:1990-05, Abschnitte 6.2 und 6.3.1, einhalten. Bei den Beobachtungen zur
Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne
Rauchfähnchen auch aus Fugen).
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. Zur
Gewährleistung des Raumabschlusses der Trennwand müssen Abschlüsse von notwendigen Öffnungen in einer

44

Teil

als Brandschutzverglasung ausgeführten Trennwand der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzverglasung
entsprechen; im Übrigen gelten die genannten Anforderungen an Feuerschutzabschlüsse.
A 2.1.7

Brandwände und Wände, die anstelle von Brandwänden zulässig sind

Brandwände, von baulichen Anlagen dürfen gemäß § 30 BauO NRW 2018 zur Gewährleistung der Schutzziele
keinen Beitrag zum Brand leisten Sie müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Abweichend von § 28
Abs. 3 BauO NRW 2018 müssen Außenwandbekleidungen einschließlich Dämmstoffen und Unterkonstruktionen
gemäß § 30 Abs. 7 Satz 3 BauO NRW 2018 auf Gebäudeabschlusswänden nichtbrennbar sein.
Brandwände müssen auch für den Fall standsicher und raumabschließend sein, dass zusätzliche mechanische
Belastungen aus im Brandfall versagenden Teilen der baulichen Anlage auf diese Wände einwirken (Anprall). Dies
gilt auch für Wände anstelle von Brandwänden, soweit nichts anderes bestimmt ist.
Brandwände sind im Brandfall nur standsicher und raumabschließend, wenn sie ohne zusätzliche Maßnahmen den
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergänzend. die Kriterien nachDIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.4, einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nachDIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch
aus Fugen).
Hochfeuerhemmende Wände anstelle von Brandwänden gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BauO NRW 2018 sind im
Brandfall nur standsicher und raumabschließend, wenn sie ohne zusätzliche Maßnahmen den Anforderungen derAbschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergänzend die Kriterien nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte
4.2.2 bis 4.2.4, einhalten, jedoch nur für eine Zeitdauer der Brandeinwirkung von 60 Minuten. Im Übrigen gelten fürdiese Bauteile die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.3.1 Satz 6 Buchst. b. Bei den Beobachtungen zur
Rauchentwicklung nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne
Rauchfähnchen auch aus Fugen).
Für andere Wände anstelle von Brandwänden gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2 und 3 BauO NRW 2018 sind die
Anforderungen gemäß Abschnitt A 2.1.6 einzuhalten.
In Brandwände und Wände anstelle von Brandwänden eingreifende andere Bauteile, Anschlüsse einschließlich
von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnittsverringerungen bei Einbau vonSteckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen den Raumabschluss und die Standsicherheit nicht
beeinträchtigen.
In inneren Brandwänden und inneren Wänden anstelle von Brandwänden sind Öffnungen nach § 30 Abs. 8 BauO
NRW 2018 zulässig, wenn sie dauerhaft dicht- und selbstschließende Abschlüsse in der der Wand entsprechenden
Feuerwiderstandsdauer haben und wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt
werden, damit der Raumabschluss dieser Wände gewährleistet wird. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach
Abschnitt A 2.1.6.
Für Verglasungen nach § 30 Abs. 9 BauO NRW 2018 sind diese Anforderungen erfüllt mit
Brandschutzverglasungen, die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens
erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Durchtritt der Wärmestrahlung verhindern
und die Kriterien gemäß DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nachDIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch
aus Fugen).
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
A 2.1.8

DeckenDecken zwischen Geschossen müssen in baulichen Anlagen gemäß § 31 BauO NRW 2018 ausreichend langstandsicher und raumabschließend sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3
entsprechen.

45

Teil

Anschlüsse einschließlich von Fugenausbildungen an andere Bauteile, auch an Außenwände, müssen so
ausgebildet sein, dass die Standsicherheit und der Raumabschluss gewahrt bleiben, um die Brandausbreitung zu
verhindern.
Müssen Öffnungen in Decken nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 BauO NRW 2018 dauerhaft dicht- und selbstschließende
Abschlüsse (Klappen, Schiebeblätter u. a.) in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben, muss der
Raumabschluss der Decken gesichert sein. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auchhinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd.
Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
A 2.1.9

DächerDie Bedachung als Teil der baulichen Anlage besteht aus der regenwasserableitenden Schicht (Dachhaut),
einschließlich verwendeter Teile für den Wärmeschutz und den Schutz gegen eindringende Feuchte, notwendiger
Teile zur Übertragung der Lasten auf die die Bedachung tragenden Teile (Dämmstoffe, Dampfsperren,
Unterspannbahnen, Dachlattung). Zur Bedachung gehören auch lichtdurchlässige Flächen und Abschlüsse vonÖffnungen und deren Anschlüsse an die Bedachung.
Soweit in § 32 Abs. 3 BauO NRW 2018 nichts anderes zugelassen ist, müssen Bedachungen zur Behinderung derÜbertragung eines Brandes von außen in die bauliche Anlage durch Wärmestrahlung oder brennende Teile vonanderen baulichen Anlagen und einer Brandausbreitung auf der baulichen Anlage ausreichend lang dieser
Brandeinwirkung widerstehen (harte Bedachung gemäß § 32 Abs. 1 BauO NRW 2018). Die Bedachung darf invertikaler wie horizontaler Ausdehnung nur begrenzt geschädigt werden und nur begrenzt selbst zum
Brandgeschehen einen Beitrag leisten. Dabei sind die Dachneigungen zu berücksichtigen, weil das Brandverhalten
der Bedachungen in Abhängigkeit der Dachneigung unterschiedlich sein kann.
Diese Anforderung wird bei der Verwendung von nicht begrünten Bedachungen erfüllt, die unter Einwirkung eines
Brandes nach DIN 4102-7:1998-07, Abschnitte 6.1 bis 6.5, unter Berücksichtigung von Abschnitt 7 mindestens die
in DIN 4102-7:1998-07, Abschnitt 4 Buchst. a bis e, genannten Kriterien erfüllen.
Begrünte Bedachungen gelten als harte Bedachungen, wenn sie den Anforderungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.3
genannten technischen Regel entsprechen.
Für bestimmte brennbare lichtdurchlässige Flächen oder Abschlüsse von Öffnungen, für die kein Nachweis derharten Bedachung vorliegt, ist die Verwendung als Bedachung zulässig ohne dass eine Beeinträchtigung derBehinderung der Brandentstehung oder Brandausbreitung der Bedachung insgesamt zu erwarten ist, wenn:■■

die Summe der Teilflächen höchstens 30 % der Dachfläche beträgt,
die Teilflächen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwänden unmittelbar angrenzender höherer
Gebäude oder Gebäudeteile aufweisen

und die Teilflächen

■■als Lichtbänder höchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den Dachrändern einen
Abstand von mindestens 2 m haben oderals Lichtkuppeln eine Fläche von nicht mehr als je 6 m², untereinander und von den Dachrändern einen
Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbändern aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2 m haben.

Für Dächer von Gebäuden, die traufseitig aneinandergebaut sind, ist es zur Verhinderung der Brandausbreitung
ergänzend zur harten Bedachung notwendig, dass das jeweilige Dach insgesamt ausreichend lang
raumabschließend ist und die das Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher sind. Die
Anforderungen des § 32 Abs. 6 BauO NRW 2018 werden nur von Dächern erfüllt, die bei einer Brandeinwirkung
einseitig von innen nach außen für mindestens 30 Minuten den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3
gewährleisten. Die das Dach tragenden und aussteifenden Teile müssen bei einer Brandeinwirkung für eine
Zeitdauer von mindestens 30 Minuten die Standsicherheit nach Abschnitt A 2.1.3.2 gewährleisten.
Bei Dächern von Anbauten in Fällen von § 32 Abs. 7 BauO NRW 2018 ist es zur Verhinderung der Brandausbreitungvom Anbau in die angrenzende bauliche Anlage ergänzend zur harten Bedachung notwendig, dass bis zu einem
Abstand von mindestens 5 m das jeweilige Dach des Anbaues ausreichend lang raumabschließend ist und diedieses Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher sind. Dies gilt auch bei
nichtraumabschließenden öffnungslosen Wänden. Die Anforderungen werden nur von Dächern erfüllt, die für die
Brandeinwirkung einseitig von innen nach außen für mindestens die Zeitdauer den Raumabschluss nach Abschnitt

46

Teil

A 2.1.3.3 gewährleisten, für den auch die Decken der angrenzenden baulichen Anlage den Raumabschluss
gewährleisten müssen. Die das Dach tragenden und aussteifenden Teile müssen bei einer Brandeinwirkung fürmindestens die Zeitdauer, die für den Raumabschluss des Daches zu gewährleisten ist, die Standsicherheit nach
Abschnitt A 2.1.3.2 gewährleisten.
Um zu verhindern, dass im Brandfall bei der Abführung von Wärme und Rauch aus Teilen der baulichen Anlageüber Dachauf- oder einbauten, wie Wärmeabzugsflächen oder Rauch- und Wärmeabzugsgeräte, eine
Brandausbreitung stattfindet, müssen nach § 32 Abs. 5 BauO NRW 2018 diese Dachauf- oder einbauten einen
ausreichenden Abstand zu brennbaren Teilen einhalten oder diese Teile müssen nichtbrennbar sein.
Wärmeabzugsflächen oder Rauch- und Wärmeabzugsgeräte gelten als Dachaufbauten gemäß § 32 Abs. 5 Satz 1
BauO NRW 2018.

A 2.1.10

Treppen

Die tragenden Teile notwendiger Treppen in Gebäuden gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 BauO NRW 2018 müssen den
Einwirkungen gemäß A 2.1.3.2 widerstehen, damit wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden.
A 2.1.11

Notwendige Treppenräume

Eine ausreichend lange Nutzung im Brandfall gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 BauO NRW 2018 bedeutet, dass die
Selbstrettung der im Gebäude anwesenden Personen so lange möglich bleibt bis Rauch in den notwendigen
Treppenraum eingetreten ist. Sind notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie gemäß § 35 Abs. 4 BauO
NRW 2018 Wände und Decken haben, die ausreichend lang raumabschließend und standsicher sind, weil sie auchAngriffswege der Feuerwehr sind. Dies gilt auch für erforderliche Vorräume von Sicherheitstreppenräumen.
Notwendige Treppenräume müssen in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse die Standsicherheit und den
Raumabschluss gemäß den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 gewährleisten. Die Wände
müssen – soweit erforderlich – die Anforderungen gemäß Abschnitt A 2.1.7 an innere Brandwände erfüllen.
Türöffnungen in Wänden notwendiger Treppenräume zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen,
Werkstätten, Läden, Lagern und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer
Fläche von mehr als 200 m² müssen – unabhängig von der Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Wände – dauerhaft
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben, damit die Verhinderung derBrandausbreitung nicht gefährdet und ein Durchtritt von Rauch gemäß DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum
während der dort festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert und die
Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfüllt sein. Diese Feuerschutzabschlüsse sollen
bestimmungsgemäß geschlossen gehalten werden. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Technische Regel A 2.2.1.2 zu beachten.
Öffnungen in Wänden notwendiger Treppenräume sowie Öffnungen in Wänden von Räumen zwischen einem
notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie zu notwendigen Fluren dürfen raumhoch und maximal
2,5 m breit sein und müssen dauerhaft rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse (Rauchschutzabschlüsse)haben, damit im Brandfall ein Durchtritt von Rauch gemäß DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum während derdort festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert sein. Die
Rauchschutzabschlüsse müssen die Kriterien der DIN 18095-1:1988-12 und die Kriterien der Dauerfunktion nachDIN 4102-18:1991-03 erfüllen. Diese Rauchschutzabschlüsse sollen bestimmungsgemäß geschlossen gehalten
werden. Sie dürfen dann offengehalten werden, wenn sie mit einer Einrichtung versehen sind, die bei
Raucheinwirkung dauerhaft das unverzügliche und sichere Schließen des Rauchschutzabschlusses gewährleisten(Feststellanlage); im Übrigen gelten die Anforderungen nach A 2.1.6. Zur Erfüllung der Anforderungen derAbschlüsse ist die Technische Regel A 2.2.1.2 zu beachten.
Türöffnungen in Wänden notwendiger Treppenräume zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer
Fläche bis zu 200 m² müssen dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. Türöffnungen in Wänden
notwendiger Treppenräume zu Wohnungen müssen dichtschließende Abschlüsse haben. Diese Anforderung wird
mit Bauteilen (Türen) erfüllt, die die Dichtheit bei Vorhandensein von Rauch im Treppenraum gewährleisten, soweit
es noch keine über den klimatisch bedingten thermischen Auftrieb hinausgehenden Druckdifferenzen zwischen
Treppenraum und dem abzuschließenden Bereich gibt und der Rauch nicht bis zum unteren Rand der Türabgesunken ist. Eine Tür ist dann dichtschließend, wenn sie sie die Anforderungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.2
genannten technischen Regel, Abschnitt 5.4, erfüllt. Die Türen sind dann dauerhaft selbstschließend, wenn die
Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfüllt sind.

47

Teil

Der Raumabschluss von Wänden notwendiger Treppenräume oder Wänden von Räumen zwischen einem
notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie ist bei Öffnungen zu notwendigen Fluren nur gewährleistet,wenn sie rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben.
A 2.1.12

Notwendige Flure und offene Gänge

Wände notwendiger Flure müssen gemäß § 36 Abs. 4 Satz 1 BauO NRW 2018 zur Gewährleistung der Schutzziele
bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewährleisten, soweit erforderlich standsicher sein und
den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen.
Unter Berücksichtigung des Schutzzieles nach § 36 Abs. 1 BauO NRW 2018 sollen in den Wänden notwendiger
Flure nur für die Nutzung erforderliche Türöffnungen zulässig sein. Die Türen müssen gemäß § 36 Abs. 4 Satz 4
BauO NRW 2018 dicht schließen, damit im Brandfall in einer oder in einer angrenzenden Nutzungseinheit ein
Raucheintritt durch konstruktive Maßnahmen an den Türen über einen gewissen Zeitraum erschwert wird. Diese
Anforderung gilt als ausreichend, weil davon ausgegangen wird, dass diese nicht selbstschließenden Türen
geschlossen gehalten werden. Die Türen schließen dicht, wenn die Anforderungen hinsichtlich der Ausbildung desTürblattes und der Dichtung nach Abschnitt 2.1.11 erfüllt sind.
Bei offen stehenden Türen bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Türen darf es auf den Oberflächen der
Decken und Wände des notwendigen Flures nicht zu einer Brandausbreitung kommen, um Rettungs- undLöschmaßnahmen nicht zu erschweren. Für den Fall, dass die Decken und Wände aus brennbaren Baustoffen
bestehen, ist eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen ausreichender Dicke erforderlich, z. B. in Form einer
12,5 mm dicken Gipsplatte.
Sofern Wände notwendiger Flure als Brandschutzverglasungen ausgeführt werden sollen, sind die Anforderungenmit Brandschutzverglasungen erfüllt, die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die
mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie den Durchtritt der Wärmestrahlung
verhindern und die Kriterien gemäß DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Zur Gewährleistung des Raumabschlusses
der Brandschutzverglasung müssen abweichend von § 36 Abs. 4 Satz 4 BauO NRW 2018 die Türen der
Brandschutzverglasung dicht- und selbstschließend sein und der Feuerwiderstandsdauer der
Brandschutzverglasung entsprechen. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auchhinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unterlfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
Um eine Rauchausbreitung über notwendige Flure zu behindern und eine Selbstrettung von Personen zu
ermöglichen, sollen notwendige Flure gemäß § 36 Abs. 3 BauO NRW 2018 mit nichtabschließbaren, rauchdichten
und selbstschließenden Abschlüssen (Rauchschutzabschlüsse) in maximal 30 m lange Rauchabschnitte unterteilt
werden. Ausgenommen hiervon sind offene Gänge nach § 36 Abs. 5 BauO NRW 2018. Die Rauchabschlüsse
dürfen raumhoch und in Flurbreite ausgeführt werden, über feststehende Seitenteile und Oberlichter verfügen und
im Übrigen gelten die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse nach Abschnitt A 2.1.11. Zur Erfüllung dieser
Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
A 2.1.13

Fahrschächte, Aufzüge

Müssen gemäß § 39 Abs. 1 BauO NRW 2018 Aufzüge im Innern von Gebäuden eigene Fahrschächte haben, sosoll damit eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang behindert werden. Die Fahrschachtwände
müssen zur Gewährleistung der Schutzziele bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss
gewährleisten, soweit erforderlich standsicher sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3
entsprechen. Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben, damit es bei offen stehenden Fahrschachttüren bzw.
nach dem Durchbrand geschlossener Türen auf den Oberflächen der Fahrschachtwände nicht zu einer
Brandausbreitung kommt.
Zur Erfüllung des Schutzzieles nach § 39 Abs. 1 BauO NRW 2018 und der Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 3
BauO NRW 2018 müssen Fahrschachttüren im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

48

Teil

A 2.1.14

Installationsschächte und Kanäle, Systemböden und elektrische Betriebsräume

In baulichen Anlagen dürfen Installationsschächte und Kanäle gemäß § 40 BauO NRW 2018 durch
raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt
werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegengetroffen werden und sich die hierzu notwendigen Öffnungen auf das für die Nutzung erforderliche Maßbeschränken. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu
beachten.
Werden in baulichen Anlagen Installationen in Hohlräumen von Systemböden geführt, ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.9
genannte technische Regel zu beachten. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2
genannte technische Regel zu beachten.
Zum Schutz anderer Räume vor Bränden aus elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren oder Schaltanlagenist die Sonderbauverordnung – Teil 6 zu beachten.
A 2.1.15

Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung

A 2.1.15.1

Allgemeines

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung
werden durch die unter den lfd. Nrn. A 2.2.1.8, A 2.2.1.9, A 2.2.1.11 und A 2.2.1.16, genannten technischen Regeln
sowie die Sonderbauverordnung Teil 6 und die Feuerungsverordnung konkretisiert. Zur Erfüllung derAnforderungen ist auch die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.
Im Übrigen sind die Anforderungen der nachfolgenden Nummern A 2.1.15.2 bis 2.1.15.6 zu beachten.
A 2.1.15.2

Blitzschutzanlagen

Blitzschutzanlagen nach § 45 BauO NRW 2018 sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine
Gefährdung von Personen durch Blitzeinschläge verhindern (äußerer Blitzschutz).
Sofern sicherheitstechnische Einrichtungen und Anlagen vorhanden sind, sind sie gegen Auswirkungen desBlitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische Teile der anderen
Einrichtungen und Anlagen in der baulichen Anlage bei unmittelbarem oder mittelbarem Blitzeinschlag zu schützen
(zusätzlicher innerer Blitzschutz).
Dazu sind Maßnahmen gegen Überspannung und gefährliche Funkenbildung zu treffen.
A 2.1.15.3

Brandfallsteuerung von Aufzügen

Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgängen ins Freie oder das
diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit
geöffneten Türen außer Betrieb gehen. Die Regelungen der Sonderbauverordnung zur Brandfallsteuerung von
Aufzügen bleiben unberührt.
Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in jedem
Geschoss, den automatischen Übertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem Auswerte- und
Steuerungssystem für den Aufzug. Das Auslösen der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische
Brandmeldeanlage zulässig.
A 2.1.15.4

Wärmeabzugsgeräte

Sofern Wärmeabzugsgeräte verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand in
bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegen gewirkt werden, um eine Entzündung brennbarer Teile derbaulichen Anlage außerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heiße Brandgase zu verhindern. Fürvorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der thermischen Einwirkungen erreicht werden, damit
die Standsicherheit oder der Raumabschluss im Brandfall gewährleistet bleibt. Damit können auch wirksame
Löscharbeiten unterstützt werden.

49

Teil

Erforderliche Wärmeabzugsgeräte sind in Abhängigkeit von Lage in der baulichen Anlage, vorgeschriebener
geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Öffnungsfläche und des Standortes der baulichen
Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen u.a. von Wind, Schnee, den
Umgebungstemperaturen auszuwählen und zu verwenden. Elektrisch betriebene Wärmeabzugsgeräte bedürfen
einer Sicherheitsstromversorgung.
Dies ist in den Bauvorlagen auszuweisen. Für die Verwendung gilt die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische
Regel mit den dort genannten Leistungsanforderungen. Alle notwendigen Angaben zur Lage von
Wärmeabzugsgeräten sind in den Bauvorlagen darzustellen.
A 2.1.15.5

Feuerwehraufzüge

Feuerwehraufzüge dienen insbesondere bei baulichen Anlagen großer Höhe der Unterstützung wirksamer
Löscharbeiten. Feuerwehraufzüge sollen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar bleiben.
Daher dürfen in Fahrschächten von Feuerwehraufzügen keine anderen Aufzüge angeordnet sein. Die
Fahrschächte von Feuerwehraufzügen in Verbindung mit Fahrschachttüren gemäß A 2.1.13 müssen im Brandfall
ausreichend lang sicher benutzbar bleiben. In den Fahrschächten dürfen nur die für den Betrieb desFeuerwehraufzuges notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen angeordnet sein. Feuerwehraufzüge
dürfen jeweils nur über einen Vorraum zugänglich sein. Die Wände und Decken des Vorraumes müssen
ausreichend lang im Brandfall raumabschließend und nichtbrennbar sein. Die Abschlüsse notwendiger Öffnungenin den Vorräumen müssen ausreichend lang raumabschließend und rauchdicht sein. Die Vorräume dürfen nur übernotwendige Flure zugänglich sein. Damit die Fahrschächte nicht durch Rauch beeinträchtigt werden können,
müssen die Vorräume und Fahrschächte durch Druckbelüftungsanlagen im Brandfall von Rauch freigehalten
werden. Für Feuerwehraufzüge müssen selbsttätige Branderkennungseinrichtungen vorhanden sein, damit dieseso gesteuert werden können, dass im Brandfall die Aufzüge außerhalb des Brandbereiches außer Betrieb gehen(Brandfallsteuerung) und danach nur noch durch die Feuerwehr wieder in Betrieb genommen und genutzt(Feuerwehrschaltung) werden können. Die Auslösung der Brandfallsteuerung ist auch durch eine selbsttätige
Brandmeldeanlage zulässig.
Die Nutzung zur Personen- und Lastenbeförderung ist allgemein zulässig, soweit ein Brandfall nicht vorliegt.
Feuerwehraufzüge müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt
werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).
Für die Funktion von Feuerwehraufzügen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oderdurch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben.
Alle notwendigen Angaben sind in den Bauvorlagen darzustellen.
A 2.1.15.6

Objektfunkanlagen für die Feuerwehr

Objektfunkanlagen für die Feuerwehr dienen der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten. Die Anlagen sollen die
Funkkommunikation der Einsatzkräfte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage und mit den
unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkräften der Feuerwehr während des Einsatzes
unterstützen, wenn dies wegen der räumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen der die Funkkommunikationabschirmender Eigenschaften der baulichen Anlage mit den von der Feuerwehr mitgeführten Geräte zur
Funkkommunikation nicht ausreichend möglich ist. Sie bestehen mindestens aus Sende-, Empfangs- undÜbertragungseinrichtungen.
Objektfunkanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt
werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).
Für die Funktion von Objektfunkanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen zur Stromversorgung müssen sobeschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig
bleiben. Die unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannte technische Regel ist zu beachten.
Alle notwendigen Angaben sind in den Bauvorlagen darzustellen.

50

Teil

A 2.1.16

Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff

Dienen bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff, muss der Ausbreitung von Feuer
vorgebeugt und wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden. Die unter lfd. Nr. A 2.2.1.14 genannte technische
Regel ist zu beachten.
A 2.1.17

Garagen

Zur Erfüllung der Grundanforderungen werden an bauliche Anlagen, die als Garage genutzt werden, besondere
Anforderungen nach der Sonderbauverordnung – Teil 5 gestellt.
A 2.1.18

Anforderungen an Sonderbauten

Besondere Anforderungen oder Erleichterungen von Brandschutzanforderungen der BauO NRW 2018, die sichaus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlage für die Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb
und Nutzung gemäß § 50 BauO NRW 2018 ergeben, ergeben sich insbesondere für folgende Sonderbauten:

■
■
■
■
■

Beherbergungsstätten
Verkaufsstätten
Versammlungsstätten
Hochhäuser
Industriebauten

hinsichtlich Planung und Ausführung aus der Sonderbauverordnung und aus den Anforderungen nach A 2.2.2.8.
Hinweis:Besondere Brandschutzanforderungen oder Erleichterungen können auch im Rahmen einerbauordnungsrechtlichen Abweichungsentscheidung gemäß § 69 BauO NRW 2018 oder in der Baugenehmigung
für einen Sonderbau gemäß § 65 BauO NRW 2018 gestellt werden. Sofern die Schutzziele nach § 14 BauO NRW
2018 auf andere Art und Weise nicht mit der technischen Regel A 2.2.1.2 erfüllt werden können, sind die dafür
notwendigen technischen Angaben in den Bauvorlagen darzustellen.

A 2.2

Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung und Technische
Anforderungen an Bauteile gemäß § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Lfd. Nr.
1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 20182

Technische Regeln/Ausgabe
3

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 20184

A 2.2.1 Planung, Bemessung und Ausführung
A 2.2.1.1

Flächen für die Feuerwehr

A 2.2.1.2

Bauprodukte und Bauarten

A 2.2.1.3

Klassifizierte Baustoffe und
Bauteile, Ausführungsregeln
Hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise

A 2.2.1.4

Muster-Richtlinien über Flächen für die Anlage A 2.2.1.1/1
Feuerwehr: 2009-10
Bauaufsichtliche Anforderungen,
Zuordnung der Klassen, Verwendungvon Bauprodukten, Anwendung vonBauarten: 2019-051(siehe Anhang 4)
DIN 4102-4:2016-05
Anlage A 2.2.1.3/1
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise – M-HFHHolzR: 2004-071

Anlage A 2.2.1.4/1

51

Teil

Lfd. Nr.
1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 20182

Technische Regeln/Ausgabe3

A 2.2.1.5

Wärmedämmverbundsysteme

A 2.2.1.6

Hinterlüftete
Außenwandbekleidungen

A 2.2.1.7

Nicht besetzt

A 2.2.1.8

Leitungsanlagen

A 2.2.1.9

Systemböden

A 2.2.1.10

Elektrische Betriebsräume

A 2.2.1.11

Lüftungsanlagen

A 2.2.1.12

Feuerungsanlagen, sonstige
Anlagen zur Wärmeversorgung,
Brennstoffversorgung

A 2.2.1.13

Löschwasser-Rückhalteanlagen

A 2.2.1.14

A 2.2.1.15

Lagerung von Sekundärstoffen aus Richtlinie über den Brandschutz bei
Kunststoff
der Lagerung von Sekundärstoffen aus
Kunststoff (Kunststofflager-Richtlinie –KLR): 1998-031
Nicht besetzt

A 2.2.1.16

Technische Gebäudeausrüstung

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018
4

WDVS mit EPS,
Sockelbrandprüfverfahren: 2016-061(siehe Anhang 5)
Hinterlüftete Außenwandbekleidungen:2016-06(siehe Anhang 6)
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie – MLAR): 2015-02,
Redaktionsstand 05.04.2016
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden (MSysBöR): 2005-09
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
Teil 6 der Verordnung über Bau und
Betrieb von Sonderbauten(Sonderbauverordnung – SBauVO)
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR): 2005-09,
zuletzt geändert am 11.12.20152
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
der Feuerungsverordnung (FeuVO
NRW)
Nicht besetzt

Anlage A 2.2.1.8/1

Anlage A 2.2.1.9/1

Anlage A 2.2.1.11/1

Anlage A 2.2.1.13/1

Technische Regel Technische
Gebäudeausrüstung (TR TGA): 20192
05 (s. Anhang 14)

A 2.2.2 Garagen und Sonderbauten§ 88 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW 2018 gilt nicht für nachfolgende Hinweise auf erlassene Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften für Sonderbauten und Garagen
A 2.2.2.1
Garagen2
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
der Verordnung über Bau und Betrieb
von Sonderbauten - Teil 5(Sonderbauverordnung – SBauVO)2
A 2.2.2.2
Beherbergungsstätten
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
der Verordnung über Bau und Betrieb

52

Teil

Lfd. Nr.
1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 20182

A 2.2.2.3

Verkaufsstätten2

A 2.2.2.4

Versammlungsstätten2

A 2.2.2.5

Schulen2

A 2.2.2.6

Wohnformen für Menschen mit
Pflegebedürftigkeit oder mit
Behinderung2

A 2.2.2.7

Hochhäuser2

A 2.2.2.8

Industriebau²Technische Regeln/Ausgabe
3
von Sonderbauten - Teil 2(Sonderbauverordnung – SBauVO)
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
der Verordnung über Bau und Betrieb
von Sonderbauten - Teil 3(Sonderbauverordnung – SBauVO)
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
der Verordnung über Bau und Betrieb
von Sonderbauten - Teil 1(Sonderbauverordnung – SBauVO)
Nicht besetzt
Hinweis:
Die Richtlinie über bauaufsichtliche
Anforderungen an Schulen vom
16.05.2019 kann zur Beurteilung
herangezogen werden.
Nicht besetzt
Hinweis:Richtlinie über bauaufsichtliche
Anforderungen an den Bau und
Betrieb von Einrichtungen mit Pflegeund Betreuungsleistungen vom
17.03.2011 kann zur Beurteilung
herangezogen werden.
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus
der Verordnung über Bau und Betrieb
von Sonderbauten - Teil 4(Sonderbauverordnung – SBauVO)
Muster-Richtlinie über den baulichen
Brandschutz im Industriebau (MusterIndustriebaurichtlinie – MIndBauRL):
2019-05

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018
4

Anlage A 2.2.2.8/1____________
1

2

Für bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine Abweichung nach §88 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2018 ausgeschlossen; eine Abweichung von bauordnungsrechtlichen
Anforderungen kommt nur nach § 69 BauO NRW 2018 in Betracht. § 17 Absatz 2 und § 20 Absatz 1 BauO
NRW 2018 bleiben unberührt.
Vorschriften zur Erfüllung der anderen Grundanforderungen an bauliche Anlagen sind zu beachten.

53Anlage | Teil

Anlagen A 2
Anlage A 2.2.1.1/1
Zur Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1
Soweit in den Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr Bezug genommen wird auf Vorschriften auf
Grundlage der Musterbauordnung – BauO NRW 2018 sind die nachfolgend genannten Landesvorschriften zu
beachten:anstelle von § 5 MBO

gilt§ 5 BauO NRW 20182
Zu Abschnitt 1
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sind mindestens entsprechend der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie
für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) zu befestigen.
Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
anzuwenden.
3
Hinweisschilder
3.1 Hinweisschilder für Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift „Feuerwehrzufahrt“, die Schilder für Aufstelloder Bewegungsflächen die Aufschrift „Flächen für die Feuerwehr“.
Die Hinweisschilder für Flächen für die Feuerwehr müssen der DIN 4066 entsprechen; die Hinweisschilder„Feuerwehrzufahrt“ müssen eine Größe von mindestens B/H = 594/210 mm haben und von der öffentlichen
Verkehrsfläche aus erkennbar sein. Flächen für die Feuerwehr müssen eine jederzeit deutlich sichtbare
Randbegrenzung haben.
3.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzulässig, wenn diese
Zufahrten amtlich gekennzeichnet sind.
Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im öffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Feuerwehrzufahrt
notwendig, so muss das Hinweisschild „Feuerwehrzufahrt“ von der zuständigen Behörde gekennzeichnet sein(amtliches Hinweisschild).
Anstelle des amtlichen Hinweisschildes „Feuerwehrzufahrt“ kann die zuständige Behörde die Aufstellung desVerkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild „Feuerwehrzufahrt“ anordnen (Schutzzone
im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO).

Anlage A 2.2.1.3/1
Gegenstand der Technischen Baubestimmung sind nur die klassifizierten Baustoffe und Bauarten für Bauteile, die
zur Erfüllung der Anforderungen gemäß technischer Regel A 2.2.1.2 erforderlich sind.
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:
Zu Abschnitt 4.2
Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben
nachträglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unberücksichtigt, soweit die
Beschichtungen vollständig ohne Hohlräume auf nichtbrennbarem Untergrund aufgebracht sind.
Zu Abschnitt 10.5.6
Absatz 3 ist für Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5 nicht anzuwenden.

Anlage A 2.2.1.4/1
Zur Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

54Anlage | Teil

1
Soweit in der M-HFHHolzR Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage derMusterbauordnung – BauO NRW 2018 sind die nachfolgend genannten Landesvorschriften zu beachten:
anstelle von § 17 Abs. 3 MBO

gilt§ 20 Absatz 1 BauO NRW 2018

anstelle von § 24 BauO MBO

gilt§ 24 Absatz 3 BauO NRW 2018

anstelle von § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MBO

gilt§ 26 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 BauO NRW 2018

anstelle von § 55 MBO

gilt§ 55 BauO NRW 2018

anstelle von § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO

gilt§ 83 BauO NRW 2018

Anlage A 2.2.1.9/1
Zur Muster-Systembödenrichtlinie (MSysBöR)
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1
Soweit in der MSysBöR Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage der Musterbauordnung –BauO NRW 2018 sind die nachfolgend genannten Landesvorschriften zu beachten:
anstelle von § 29 Abs. 2 Nr. 1 MBO

gilt§ 29 Absatz 2 Nummer 1 BauO NRW 2018

anstelle von § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO

gilt§ 30 Absatz 3 Satz 2 BauO NRW 2018

Anlage A 2.2.1.8/1
Zur Leitungsanlagenrichtlinie
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1
Soweit in der MLAR Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage der Musterbauordnung –BAUO NRW 2018 sind die nachfolgend genannten Landesvorschriften zu beachten:
anstelle von § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO

gilt§ 33 Abs. 2 Satz 4 Nummer 1 BauO NRW 2018

anstelle von § 35 Abs. 1 MBO

gilt§ 35 Abs. 1 BauO NRW 2018

anstelle von § 35 Abs. 3 Satz 2 MBO

gilt§ 35 Abs. 3 Satz 2 BauO NRW 2018

anstelle von § 36 Abs. 1 MBO

gilt§ 36 Abs. 1 BauO NRW 2018

anstelle von § 40 Abs. 1 MBO

gilt§ 40 Abs. 1 BauO NRW 2018

anstelle von § 40 Abs. 2 MBO

gilt§ 40 Abs. 2 BauO NRW 20182
zu Abschnitt 5.3
Abschnitt 5.3 wird um einen weiteren Abschnitt 5.3.3 ergänzt:5.3.3: Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen bei unmittelbar für Sonderbauten getroffen
Regelungen
Soweit in anderen baurechtlichen Bestimmungen und Vorschriften Mindestzeiten für die Dauer desFunktionserhaltes festgelegt sind, gelten diese Zeiten anstelle der in den Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 genannten
Zeiten.
Anlage A 2.2.1.11/1
Zur Lüftungsanlagenrichtlinie
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Soweit in der M-LüAR Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage der Musterbauordnung – BauO NRW
2018, sind die nachfolgend genannten Landesvorschriften zu beachten:

55

Anlage | Teilanstelle der §§ 17 ff MBO

geltendie §§ 20 ff BauO NRW 2018

anstelle von § 41 MBO

gilt§ 41 BauO NRW 2018

Anlage A 2.2.1.13/1
Zu Löschwasser-Rückhalteanlagen
Für die Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe gilt bis zur
Veröffentlichung einer allgemein anerkannten Regel der Technik auf Grundlage der bundesgesetzlichen
wasserrechtlichen Vorschriften die Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern
wassergefährdender Stoffe (LöRüRL) - RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Wohnen v. 14.10.1992 – II A 5 – 190.6- als allgemein anerkannte Regel der Technik und ist zu beachten.

Anlage A 2.2.2.8/1
Zur Industriebaurichtlinie
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1
Soweit in der MIndBauRL Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage der Musterbauordnung,wird die Bezeichnung MBO durch die Bezeichnung BauO NRW 2018 ersetzt.
2
Soweit in der MIndBauRL Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage der MusterVerwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, wird die Bezeichnung MVV TB durch die Bezeichnung VV
TB NRW ersetzt.
3zu Abschnitt 3.13
Soweit in der MIndBauRL eine nach Landesrecht anerkannte Feuerwehr in Bezug genommen wird, ist dies einenach § 16 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz staatlich anerkannte
Werkfeuerwehr.
4zu Abschnitt 4.3
Im Klammerzusatz in Satz 1 gilt anstelle § 85a Abs. 1 Satz 3 MBO - § 88 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2018.
5
zu Abschnitt 5.14.9
In Satz 2 gilt anstelle von A 2.1.1.2 MVV TB – A 2.1.2.3 VV TB NRW.
6zu Abschnitt 8
In Satz 1 gilt anstelle von § 11 Abs. 1 MBauVorlV - § 9 Absatz 2 BauPrüfVO.
In Satz 2 gilt anstelle von § 11 Abs. 2 Sätze 1 und 3 MBauVorlV - § 1 Absatz 2 Satz 2 BauPrüfVO.

56

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A3

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

A 3.1

Allgemeines

Gemäß § 3 und § 13 BauO NRW 2018 sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instandzu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden und durch pflanzliche und tierische Schädlinge sowie andere
chemische, physikalische oder biologische Einflüsse keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen.
Zum Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen sind bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen so zu
entwerfen und auszuführen, dass die Anforderungen bezüglich des Gesundheitsschutzes und des Schutzes vonBoden und Gewässer aus Abschnitt A 3.2 erfüllt werden.
A 3.2

Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmtebauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Die Anforderungen zur bauwerksseitigen Beschränkung gesundheitsschädlicher Emissionen in Aufenthaltsräumen
gemäß lfd. Nr. A 3.2.1 und A 3.2.2 sowie zur Sicherstellung der Umweltverträglichkeit von Außenbauteilen gemäß
lfd. Nr. A 3.2.3 sind in den Regelwerken beschrieben. Sie sind einzuhalten. Werden für die betroffenen Bereichestattdessen konstruktive Maßnahmen (z.B. Deckschichten, Ummantelungen) vorgesehen, so ist deren
Schutzwirkung nachzuweisen.

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 3.2.1

A 3.2.2
A 3.2.3

A 3.2.4

A 3.2.5

A 3.2.6

A 3.2.7

Anforderungen an bauliche
Anlagen bezüglich desGesundheitsschutzes

ABG - Anforderungen an bauliche
Anlagen bezüglich desGesundheitsschutzes: 2019-05(s. Anhang 8)
Textile Bodenbeläge
TR Textile Bodenbeläge: 2017-05(s. Anhang 9)
Anforderung an bauliche Anlagen
ABuG - Anforderung an bauliche
bezüglich der Auswirkungen auf
Anlagen bezüglich der Auswirkungen
Boden und Gewässer
auf Boden und Gewässer: 2019-05(s. Anhang 10)
Bewertung und Sanierung PCBRichtlinie für die Bewertung undbelasteter Baustoffe und Bauteile
Sanierung PCB-belasteter Baustoffein Gebäuden
und Bauteile in Gebäuden, Ausgabe
Juni 1996, Abschnitte 1, 2, 3, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 5.4(s. MBL NRW 1996, S. 1260)
Bewertung und Sanierung schwach Richtlinie für die Bewertung und
gebundener Asbestprodukte in
Sanierung schwach gebundener
GebäudenAsbestprodukte in Gebäuden,
Ausgabe Januar 1996
(s. DIBt-Mitteilungen 3/1996, S. 88)
Lüftung fensterloser Küchen, Bäder Bauaufsichtliche Richtlinie über die
und Toilettenräume in Wohnungen Lüftung fensterloser Küchen, Bäder
und Toilettenräume in Wohnungen;
Ausgabe April 2009(www.is-argebau.de)Bewertung und Sanierung
Richtlinie für die Bewertung und
Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Sanierung Pentachlorphenol (PCP)Baustoffe und Bauteile inbelasteter Baustoffe und Bauteile inGebäuden
Gebäuden, Ausgabe Oktober 1996,
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 und 6.2(DIBt Mitteilung 1/1997, S. 6 i.V.m.
DIBt Mitteilung 2/1997, S. 48)

Anlage A 3.2/1

Anlage A 3.2/2

Anlage A 3.2/4

Teil

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 3.2.8„Begrenzung der Formaldehydemission in der Raumluft bei Verwendung von HarnstoffFormaldehydharz-Ortschaum“ gestrichen in der VV TB NRW

58

Anlage | Teil

Anlage A 3
Anlage A 3.2/1
Zur PCB-Richtlinie
Zusätzlich zum RdErl. des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 3.7.1996 - II B 4-476.101 gilt Folgendes:
Die Richtlinie gilt in der Fassung Juni 1996 unverändert, solange es sich bei den PCB-haltigen Primärquellenausschließlich um nicht dioxin-ähnliche PCB-Quellen wie Fugendichtstoffe handelt. Sind jedoch bei den PCBPrimärquellen nur oder auch dioxin-ähnliche PCB-Quellen wie Deckenplatten, Anstriche sowie nicht sicher
einzuordnende PCB-Quellen zu berücksichtigen, so ist zusätzlich die Bestimmung der Raumluftkonzentration von
PCB 118 erforderlich, wenn die Gesamtkonzentration an PCB über 1000 ng PCB/m³ Luft liegt. Beträgt die
Raumluftkonzentration dabei mehr als 10 ng PCB 118/m³ Luft, sind umgehend expositionsmindernde Maßnahmen
gemäß Abschnitt 3 und 4 der Richtlinie zur Verringerung der Raumluftkonzentration von PCB durchzuführen. Bei
Raumluftkonzentrationen gleich oder unter 10 ng PCB 118/m³ Luft wird empfohlen, in Abhängigkeit von derBelastung zumindest das Lüftungsverhalten zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.

Anlage A 3.2/2
Zur Asbest-Richtlinie
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:
1
Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3 durch Messungen der Konzentration vonAsbestfasern in der Raumluft nach Abschnitt 5 ist nicht erforderlich bei Sanierungsverfahren, die nach dieser
Richtlinie keiner Abschottung des Arbeitsbereiches bedürfen.
2

Abschnitt 4.3.3 „Beschichten (Methode 2)“ ist nicht anzuwenden.

Anlage A 3.2/3
gestrichen in der VV TB NRW

Anlage A 3.2/4
Soweit in der Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in
Wohnungen Bezug genommen wird auf Vorschriften auf Grundlage der Musterbauordnung – MBO bzw. der MusterFeuerungsverordnung sind die nachfolgend genannten Landesvorschriften zu beachten:
anstelle von § 15 Abs. 2 MBO

gilt§ 15 Abs. 2 BauO NRW 2018

anstelle von § 41 Abs. 2 MBO

gilt§ 41 Absatz 2 BauO NRW 2018

anstelle von § 43 Abs. 1 MBO

gilt§ 43 Absatz 1 Satz 3 BauO NRW 2018

anstelle von § 48 Abs. 1 Satz 2 MBO

gilt§ 46 Absatz 2 i.V. mit Absatz 3 BauO NRW 2018

anstelle von § 4 Abs. 2 MFeuVgilt§ 4 Absatz 2 FeuVO NRW

59

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A4

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

A 4.1

Allgemeines

Gemäß § 3 BauO NRW 2018 sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten,
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.
Die Anforderungen an die Nutzungs- und Verkehrssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere gemäß§§ 16, 39 Absatz 4 und § 49 BauO NRW 2018 umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen
entsprechend den technischen Regeln bezüglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemäß
Abschnitt A 4.2 entworfen und ausgeführt werden.
A 4.2

Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmtebauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 4.2.1

Gebäudetreppen

DIN 18065:2015-03

Anlage A 4.2/1

A 4.2.2

Barrierefreies Bauen

A 4.2.2.1

Öffentlich zugängliche Gebäude

DIN 18040-1:2010-10Anlage A 4.2/2

A 4.2.2.2

Wohnungen

DIN 18040-2:2011-09

Anlage A 4.2/3

60

Anlage | Teil

Anlage A 4
Anlage A 4.2/1
Zu DIN 18065
1
Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden derGebäudeklassen 1 und 2 und in Wohnungen.
2
Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen notwendiger Treppen
in bestehenden Gebäuden ergeben sich aus § 34 Absatz 5 BauO NRW 2018. Zusätzlich ist folgendes zu beachten:
1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. Ein Handlauf muss
zweckentsprechend genutzt werden können.
2. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss eine
ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb
des Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine
Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist. Im Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne
größeren Aufwand in die Parkposition fahren lassen.
3. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein.
4. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.
5. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich ist.
3
Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen Einbau eines
zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese
Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungender DIN 18065. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberührt.

Anlage A 4.2/2
Zu DIN 18040-1
Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 49 Abs. 2 BauO
NRW 2018 im erforderlichen Umfang barrierefrei sein müssen.
Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:
1Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen. Die mit den Abschnitten 4.4 (Warnen / Orientieren /Informieren / Leiten) und 4.7 (Alarmieren und Evakuieren) verbundenen Ziele sind, soweit erforderlich, zu
berücksichtigen; die genannten Hinweise, Beispiele und Empfehlungen können somit im Einzelfall Anwendung
finden.
2
Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen im Sinne von § 34 BauO NRW 2018 angewendet werden,
soweit diese barrierefreie Bereiche erschließen.
3
Mindestens ein Toilettenraum muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht
anzuwenden. Zusätzliche Toilettenräume sind in Abhängigkeit von der Anzahl der darauf angewiesenen Personen
vorzusehen. Die Toilettenräume sollen möglichst einfach erreichbar sein.
4
Mindestens 1 v. H. der notwendigen Stellplätze, mindestens jedoch ein Stellplatz müssen Abschnitt 4.2.2
Sätze 1 und 2 entsprechen.
5
Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen
Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 SBauVO erforderlichen
Plätze für Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.
6
Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 definierte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist grundsätzlich
nur bei Türen zu barrierefreien Sanitärräumen auszuführen. In allen anderen Fällen kann dieses in Abhängigkeit
von Nutzung und Nutzerkreis der öffentlich zugänglichen Bereiche zwischen 85 cm und 105 cm über OFF betragen.

61Anlage | Teil

7
Vertikale Plattformaufzüge sind bei der Änderung baulicher Anlagen für die barrierefreie Erreichbarkeit zurÜberwindung von höchstens einem Geschoss zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:
a)
b)
c)
d)
e)

Die nutzbare Fläche der Förderplattform muss mindestens 110 cm x 140 cm betragen.
Die Förderplattform muss über eine 110 cm hohe sichere Umwehrung verfügen, die auch in sitzender
Position einen Durchblick ermöglichen muss.
Die Nutzlast muss mindestens 360 kg betragen.
Die Benutzbarkeit muss ohne fremde Hilfe und nicht ausschließlich für Rollstuhlnutzer möglich sein.
Die räumlichen Bedingungen außerhalb des Plattformaufzuges sind entsprechend 4.3.5
auszuführen.

8
Abweichend von Abschnitt 4.5.2 ist das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen grundsätzlich im
Bereich von 85 cm bis 105 cm über OFF zulässig.
9
Für barrierefreie Beherbergungsräume und die zugehörigen Sanitärräume gemäß § 56 Satz 1 und Satz 2
Nummer 1 SBauVO ist DIN 18040-2 (ohne die Kennzeichnung “R“) anwendbar.
Barrierefreie Beherbergungsräume und die zugehörigen Sanitärräume gemäß § 56 Satz 2 Nummer 2 SBauVO
müssen den Abschnitten 5.1 und 5.3 entsprechen; für die Bewegungsflächen in den Wohn- und Schlafräumen ist
auch DIN 18040-2 Abschnitt 5 mit den Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ anzuwenden.

Hinweis:Technische Regeln, auf die in der Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst.

Anlage A 4.2/3
Zu DIN 18040-2
Die Einführung bezieht sich auf:

■
■
■
■

die Erreichbarkeit und Nutzbarkeit von Wohnungen nach § 49 Abs. 1 BauO NRW 2018,
die Erreichbarkeit von Aufzügen nach § 39 Absatz 4 Satz 2 BauO NRW 2018,
die Erreichbarkeit von Abstellflächen für Kinderwagen und Mobilitätshilfen nach § 47 Absatz 4 Satz 1
BauO NRW 2018, und
die Erreichbarkeit von Spielplätzen nach § 8 Absatz 2 Satz 4 BauO NRW 2018.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:1

Von der Einführung ausgenommen sind:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
2

alle Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“,
für die Erreichbarkeit von Wohnungen in Gebäuden ohne Aufzug der erste Satz des Abschnitts 4.3.1,
Abschnitt 4.3.3.1 Satz 3, auch in Verbindung mit Abschnitt 5.3.1,
die Abschnitte 4.3.4, 4.3.6.1, 4.3.6.3, 4.3.6.4, 4.4 und 4.5,
die Regeln für die Bewegungsfläche im Duschplatz nach Abschnitt 5.5.2 für Wohnungen in öffentlich
geförderten Studierendenwohnheimen, die auf der Grundlage eines institutionalisierten sozialen
Förderkonzeptes ausschließlich an Studierende vermietet werden,
Abschnitt 5.6 Satz 2, soweit Freisitze danach schwellenlos erreichbar sein müssen.

Zu Abschnitt 4.2.1 gilt:
Der Abschnitt wird auch für die barrierefreie Erreichbarkeit von Spielplätzen eingeführt.

62

Anlage | Teil3

Zu den Abschnitten 4.3.3 (Türen) und 5.3.1 (Türen) gilt:
Für Greifhöhen und Bedienhöhen von Drückern, Griffen und Tastern an Türen ist stets ein Achsmaß im
Bereich von 85 cm bis 105 cm über OFF zulässig.
Bei Wohnungseingangstüren nach Abschnitt 5.3.1.1 muss wohnungsseitig Zeile 4 in Tabelle 1 desAbschnitts 4.3.3.2 nicht beachtet werden.

4

Zu Abschnitt 4.3.5 Satz 1 gilt:
Der Satz wird wie folgt ersetzt: Gegenüber der lichten Öffnung von Aufzugstüren dürfen keine abwärts
führenden Treppenläufe beginnen.

5

Zu Abschnitt 4.3.6.2 gilt:
Der Abschnitt gilt ausschließlich für Treppen im Bereich der inneren Erschließung von Gebäuden ohne
Aufzug. Die nutzbare Treppenbreite muss mindestens 120 cm und die Größe der Bewegungsfläche auf
Zwischenpodesten mindestens 120 cm x 120 cm betragen.

6

Zu Abschnitt 5.3.2 Satz 2 gilt:
Es genügt, wenn je Wohnung ein Teil der Fenster der Wohnräume in sitzender Position einen Durchblick in
die Umgebung ermöglichen.

7

Zu Abschnitt 5.4 gilt:
Es genügt, wenn die Mindesttiefen von Bewegungsflächen entlang der Längsseiten von Betten bei
mindestens einem Bett je Wohnung vorhanden sind.

8

Zu Abschnitt 5.5 gilt:
In jeder Wohnung muss mindestens ein Sanitärraum vorhanden sein, der den Vorgaben der Abschnitte
5.5.1 bis 5.5.6 entspricht.

9

Zu Abschnitt 5.6 gilt:
An Außentüren und Fenstertüren, die einen unmittelbaren Zugang von einer Wohnung zu einem ihr
zugeordneten Freisitz ermöglichen, sind untere Anschläge oder Schwellen mit einer Höhe bis zu 2 cm
zulässig. Die Abschnitte 4.3.3 und 5.3.1 bleiben unberührt.

Hinweis: Technische Regeln, auf die in der Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst.

63Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A5

Schallschutz

A 5.1

Allgemeines

Gemäß § 3 und § 15 Absatz 2 BauO NRW 2018 sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu ändern und instand zu
halten, dass sie einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Zur Erfüllung dieser Anforderung sind die technischen Regeln bezüglich des Schallschutzes aus Abschnitt A 5.2
zu beachten.
A 5.2

Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmtebauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 5.2.1

Schallschutz im Hochbau

DIN 4109-1:2018-01

Anlagen A 5.2/1 bis
A 5.2/464

Anlage | Teil

Anlage A 5
Anlage A 5.2/1
Zu DIN 4109-1
1
Zu Abschnitt 7.1:
Sofern das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges > 50 dB betragen muss bzw. bei einem Maßgeblichen
Außenlärmpegel > 80 dB sind die Anforderungen im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehörde festzulegen.
2
Zu Abschnitt 8, Tabelle 8:
Die Anforderungen in Tabelle 8, Zeilen 3.3, 3.4, 5.1 und 5.2 sind nur einzuhalten, sofern es sich bei den
schutzbedürftigen Räumen um Wohn-, Schlaf- oder Bettenräume gemäß DIN 4109-1, Abschnitt 3.16 handelt.
3
Zu den Abschnitten 7, 8 und 9:
Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 9, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die Einhaltung des geforderten
Schalldruckpegels durch Vorlage von Messergebnissen nachzuweisen. Das Gleiche gilt für die Einhaltung desgeforderten Schalldämm-Maßes bei Bauteilen nach Tabelle 8 und bei Außenbauteilen, an die Anforderungenentsprechend Abschnitt 7.1 gestellt werden, sofern das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges ≥ 50 dB
betragen muss, bzw. bei einem Maßgeblichen Außenlärmpegel La > 80 dB. Diese Messungen sind unter Beachtung
von DIN 4109-4:2016-07 von bauakustischen Prüfstellen durchzuführen, die entweder nach § 25 Absatz 1 Nummer
1 BauO NRW 2018 anerkannt sind oder in einem Verzeichnis über „anerkannte Schallschutzprüfstellen” bei dem
Verband der Materialprüfungsanstalten VMPA1 geführt werden.
4

Die informativen Anhänge A und B sind nicht anzuwenden.

____________
1
Verband der Materialprüfungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, Littenstraße 10, 10179 Berlin (www.vmpa.de)Anlage A 5.2/2
Der schalltechnische Nachweis kann nach DIN 4109-2:2018-01 in Verbindung mit DIN 4109-31:2016-07, DIN 410932:2016-07, DIN 4109-33:2016-07, DIN 4109-34:2016-07, DIN 4109-35:2016-07 und DIN 4109-36:2016-07 geführt
werden.
Für Bauteile im Massivbau kann Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 herangezogen werden. Wenn Mauerwerk aus
Lochsteinen zur Anwendung kommt, gilt dies nur für Mauerwerk, welches den Bedingungen in DIN 4109-32,
Abschnitt 4.1.4.2.1 entspricht.
Zu DIN 4109-2
1
Zu Abschnitt 4.4.5.3
Eine Minderung des Beurteilungspegels für Schienenverkehr gemäß Abschnitt 4.4.5.3, Absatz 3, ist mit der
Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Erforderlichenfalls ist eine gutachterliche Stellungnahme eines
Sachverständigen einzuholen.
2

Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzuwenden.

Zu DIN 4109-36
Der informative Anhang A ist nicht anzuwenden.

Anlage A 5.2/3
Bei der Ausführung von Bauteilen mit Dämmstoffen aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch 1 gilt
Folgendes:
Das Produkt darf als Trittschalldämmstoff unter unbeheizten schwimmenden Estrichen nach DIN 18560-2
verwendet werden, wenn hinsichtlich der Zusammendrückbarkeit die Anforderungen der DIN 18560-2 erfüllt
werden. Darüber hinaus ist entweder für die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine
maximale Differenz der relativen Stauchungen von 5 % einzuhalten oder der deklarierte Wert der Druckspannung

65Anlage | Teilbei 10 % Stauchung muss mindestens 30 kPa betragen. Im letzteren Fall muss die Dimensionsstabilität unter
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen ausgewiesen sein.
Der Nachweis des Schallschutzes ist nach DIN 4109-2 mit dem Nennwert der bewerteten Trittschallminderung zu
führen.
____________
1nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage A 5.2/4
Bei der Ausführung von Bauteilen mit Gummifasermatten und/oder Polyurethan(PU)-Schaummatten zur
Trittschalldämmung1 gilt Folgendes:
Die Bauprodukte dürfen als Trittschalldämmung auf Massivdecken unter schwimmendem Estrich nach DIN 185602:2009-09 entsprechend dem Anwendungsgebiet DES nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn hinsichtlich derZusammendrückbarkeit die Anforderungen der DIN 18560-2 erfüllt werden und für die Verformung unter Druckund Temperaturbeanspruchung die maximale Differenz der relativen Stauchungen 5 % beträgt. Der Nachweis desSchallschutzes ist nach DIN 4109-2 mit dem für den Konstruktionsaufbau angegebenen Nennwert ΔL w zu führen.
____________
1nach EAD/ETAG/CUAP

66

Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung derGrundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind
A6

Wärmeschutz

A 6.1

Allgemeines

Gemäß § 3 und § 15 Absatz 1 BauO NRW 2018 sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu ändern und instand zu
halten, dass sie einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhältnissen entsprechenden Wärmeschutz haben.
Zur Erfüllung dieser Anforderung an bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen sind die technischen Regeln
bezüglich des Wärmeschutzes aus Abschnitt A 6.2 zu beachten.
A 6.2

Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmtebauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Maßgaben
gem. § 88 Abs. 2
BauO NRW 2018

1

2

3

4

A 6.2.1

A 6.2.2

Wärmeschutz in Gebäuden
Mindestanforderungen an den
Wärmeschutz

DIN 4108-2:2013-02

Anlage A 6.2/1

Klimabedingter Feuchteschutz

DIN 4108-3:2014-11

Anlage A 6.2/2

Wärme- undfeuchteschutztechnische
Bemessungswerte

DIN 4108-4:2017-03

Anlagen A 6.2/3
und A 6.2/4

Anwendungsbezogene
Anforderungen an
Wärmedämmstoffe

DIN 4108-10:2015-12

Anlage A 6.2/5"Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum für die Wärmedämmung" gestrichen in der VV TB NRW

67

Anlage | Teil

Anlage A 6
Anlage A 6.2/1
Zu DIN 4108-2
1

Der sommerliche Wärmeschutz erfolgt über die Regelungen der Energieeinsparverordnung.

2
Zu Abschnitt 5.2.2:
Die aufgeführten Ausnahmen sind nur für einlagig hergestellte Dämmstoffplatten anzuwenden.

Anlage A 6.2/2
Zu DIN 4108-3
Der Abschnitt 6 und die Anhänge B und D sind nicht anzuwenden.

Anlage A 6.2/3
Zu DIN 4108-4
Für Dämmstoffe und Dämmputze mit ETA1 ist der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit wie folgt zu ermitteln:
Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes, der 90 % der Produktion mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 90 % repräsentiert, ergibt sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch
Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem
Sicherheitsbeiwert  = 1,03. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der ETA angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.
____________
1nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage A 6.2/4
Bei der Ausführung von Bauteilen mit Dämmprodukten nach harmonisierten Normen oder nach EAD gilt Folgendes:
1
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton-Leichtzuschlagstoffen nach
EN 14063-1:20041 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht
druckbelastbare (dk) Wärmedämmschüttung verwendet werden.
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht anzusetzen. Die
Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.
2
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Produkten mit expandiertem Perlit nach
EN 14316-1:20042 oder nach EAD 040461-00-1201 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nachDIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastbare (dk) Wärmedämmschüttung verwendet werden.
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht anzusetzen. Die
Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. Bei Dämmstoffen aus losem expandiertem Perlit nach EAD
040461-00-1201 darf hiervon abweichend die nach dem EAD angegebene Reduzierung der Einbaudicke in Ansatz
gebracht werden.
Wärmedämmstoffe aus losem expandiertem Perlit nach EAD 040461-00-1201 dürfen darüber hinaus als
druckbelastbare Wärmedämmschüttung (DEO nach DIN 4108-10:2015-12) verwendet werden, wenn mindestens
eine Druckspannung bei 10 % Stauchung von 70 kPa ausgewiesen ist.
Des Weiteren dürfen Wärmedämmstoffe aus losem expandiertem Perlit nach EAD 040461-00-1201 entsprechend
den Anwendungsgebieten WZ, WH, WI und WTR nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn das im
Wandhohlraum ermittelte Setzmaß ≤ 1 % beträgt. Für das Anwendungsgebiet WZ ist zusätzlich die Stufe derWasserabstoßung WR (≥ 175 ml) einzuhalten.

68Anlage | TeilFür die Planung, Bemessung und Ausführung für an der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus
Produkten mit expandiertem Perlit nach EN 14316-1:20042 oder nach EAD 040461-00-1201 mit hiervon
abweichenden Leistungen gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschließende
technische Regel3.
3
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculite nach
EN 14317-1:20044 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht
druckbelastbare(dk)
Wärmedämmschüttung
verwendet
werden.
Bei
derBerechnungdesWärmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist die um
20 % verminderte Einbaudicke.
4
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle nach EN 14064-1:20105 odernach EAD 040729-00-1201 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10 als nicht
druckbelastbare (dk) Wärmedämmschüttung verwendet werden.
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht anzusetzen. Die
Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. Bei Dämmstoffen aus loser Mineralwolle nach EAD 04072900-1201 darf hiervon abweichend die nach dem EAD angegebene Reduzierung der Einbaudicke in Ansatz gebracht
werden.
Wärmedämmstoffe aus loser Mineralwolle nach EAD 040729-00-1201 dürfen darüber hinaus entsprechend den
Anwendungsgebieten WZ, WH, WI und WTR nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn das im
Wandhohlraum ermittelte Setzmaß ≤ 1 % (SC 0) beträgt. Für das Anwendungsgebiet WZ ist zusätzlich die Stufe
der Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem Eintauchen W lp ≤ 3,0 kg/m² einzuhalten bzw. bei Prüfung derwasserabweisenden Wirkung nach 4 h der Wert von 1,0 kg/m² und nach 28 d der Wert von 4,0 kg/m² nicht zuüberschreiten.
Für die Planung, Bemessung und Ausführung für an der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus
Mineralwolle nach EN 14064-1:20105 oder nach EAD 040729-00-1201 mit hiervon abweichenden Leistungen gibt
es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschließende technische Regel 3.
5
An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat(PIR)-Spritzschaum nach EN 14315-1:20136 darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Wärmedämmschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet DZ nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn folgende
Eigenschaften nach DIN EN 14315-1:20136 ausgewiesen sind:
Eigenschaft
DichteAnteil an geschlossenen Zellen
Haftfestigkeit
Dimensionsstabilität

gemäß EN 14315-1:20136,
Abschnitt
4.2.4 / E.5
4.2.6
4.3.8
4.3.12Stufe (mindestens)
FRC50(20) oder FRB50(20)CCC4A3DS(TH)36
An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und
Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach EN 14318-1:20137 darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren
Wärmedämmschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden,
wenn folgende Eigenschaften nach EN 14318-1:20137 ausgewiesen sind:
Eigenschaft
DichteAnteil an geschlossenen Zellen
Haftfestigkeit
Dimensionsstabilität

gemäß EN 14318-1:20137,
Abschnitt
4.2.3 / E.5
4.2.8
4.3.4
4.3.7

Stufe (mindestens)
FRC50(20) oder FRB50(20)CCC4TS2DS(TH)3

7
Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe aus Polyethylenschaum (PEF) nach EN 16069:2012+A1:20158 dürfen
entsprechend den Anwendungsgebieten WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastete
Wärmedämmstoffe verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der Dimensionsstabilität mindestens die
Anforderungen für die Stufe DS(N)2 erfüllen.

69Anlage | Teil____________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11
3
Anwendung von § 17 BauO NRW 20184
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11
5
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06
6
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04
7
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04
8
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16069:2015-04

Anlage A 6.2/5
Bei der Ausführung von Bauteilen mit Dämmprodukten mit ETA1 gilt Folgendes:
1
Werkmäßig hergestellte Dämmprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Wärme- und/oder
Schalldämmung:
Für die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 13. Die Anforderungen an den längenbezogenen
Strömungswiderstand gelten dabei nur für Produkte mit einer Rohdichte ≤ 20 kg/m³. Hinsichtlich der Grenzabmaße
für die Dicke ist bei den Anwendungsgebieten DAD (dk), DZ, DI (zk), WH, WI (zk) und WTR die Stufe T2
ausreichend.
Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber Schimmelpilz müssen die Dämmprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein.
2

Lose Wärme- und/oder Schalldämmprodukte aus Pflanzenfasern:

Die Dämmprodukte dürfen zur Herstellung nicht druckbelastbarer Dämmschichten entsprechend den
Anwendungsgebieten WH, WI, WTR, DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden.
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes des Bauteils ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht bei
der Anwendung in Decken/Dächern unter Berücksichtigung der in der ETA angegebenen Abminderung der
Einbaudicke anzusetzen. Enthält die ETA hierzu keine Angaben, ergibt sich die Nenndicke aus der um 20 %verminderten Einbaudicke.
Bei der Anwendung in Wänden muss das Setzmaß unter Schwingungen ≤ 1 % betragen.
Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber Schimmelpilz müssen die Dämmprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein.
Werden die Dämmprodukte trocken verarbeitet, dürfen sie auch für Außenbauteile GK 0 (Gebrauchsklasse 0 nachDIN 68800-2:2012-02) mit Ausnahme von Bild A.8, Schicht Nr. 7 in Fällen verwendet werden, in denen nachDIN 68800-2:2012-02 Dämmstoffe mit Verwendbarkeitsnachweis für bestimmte Anwendungen gefordert sind,wenn folgende Leistungen ausgewiesen sind:

■
■
■

3

Dichte im eingebauten Zustand 25 kg/m³ bis 155 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ≤ 3
Massebezogener Feuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2013-12 bei 23 °C/80 % relative Luftfeuchtigkeit≤ 0,19 kg/kg.
Wärmedämmplatten aus mineralischem Material:

Für die Anwendungsgebiete WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 müssen folgende Wesentliche Merkmale erklärt
sein:

■
■
■

Grenzabmaße für Länge, Breite, Dicke, Rechtwinkligkeit und Ebenheit
Dimensionsstabilität
Wasserdampfdiffusionswiderstandsowie darüber hinaus für das Anwendungsgebiet DEO nach DIN 4108-10:2015-12 eine Druckfestigkeit vonmindestens 150 kPa.
4

Dämmprodukte aus expandiertem Perlit (EPB), abweichend von EN 13169:2012+A1:2015 2:

Für die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 11 mit Ausnahme der Anforderung an die Biegefestigkeit.

70Anlage | Teil

5

Dämmstoffe aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch:

Das Produkt darf als Wärmedämmstoff entsprechend den Anwendungsgebieten DEO, DAD und DAA(dm) nachDIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchungmindestens 100 kPa beträgt und für die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale
Differenz der relativen Stauchungen von 5 % eingehalten wird.
6

Produkte mit reflektierenden Schichten zur Wärmedämmung der Gebäudehülle:6.1
Anwendung
Die Produkte dürfen entsprechend den Anwendungsgebieten DI und WI nach der Norm DIN 4108-10:2015-12 als
nicht druckbelastete, zusätzliche Wärmedämmung auf der Innenseite wärmeübertragender Bauteile verwendet
werden.
Sie dürfen nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Niederschlag, Bewitterung undDurchfeuchtung geschützt sind.
6.2
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes
Die Berechnung des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes zu führen.
Der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist wie folgt zu ermitteln:
Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes („Core thermal resistance“ ohne benachbarte Lufträume)ergibt sich der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes mittels Division durch den Sicherheitsbeiwert
γ = 1,03. Bei Produkten auf Basis von Naturfaserdämmstoffen hat zusätzlich eine Umrechnung auf einen
Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte unter Verwendung der in der ETA angegebenen
Umrechnungsfaktoren zu erfolgen.
In Bereichen, in denen die Produkte zusammengedrückt werden (z. B. Befestigungsbereiche auf derTragkonstruktion) ist der Wärmedurchlasswiderstand der Produkte nicht für den Nachweis anzusetzen.
6.3
Wärmedurchlasswiderstand von benachbarten, unbelüfteten Lufträumen
Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes von durch die Produkte begrenzten, unbelüfteten
Lufträumen mit einer Länge und Breite von mehr als dem 10-fachen der Dicke nach DIN EN ISO 6946:2018-03,
Anhang D, sind folgende Werte in Ansatz zu bringen:■■■

Emissionsgrad ε der Oberfläche der Produkte gemäß ETA
ha nach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle D.2, mit ΔT = 10 K
hro = 5,7 W/(m²·K) nach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle 5

Es dürfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten berücksichtigt werden, bei denen die Produkte vor Verschmutzung
und Witterung geschützt auf der Innenseite der Konstruktion eingebaut werden.
6.4
Klimabedingter Feuchteschutz
Beim rechnerischen Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108-3:2014-11 sind für die
Produkte die in der ETA angegebenen Werte in Ansatz zu bringen.
7
Bausätze für die Dämmung von Umkehrdächern nach ETAG 031 Teil 1 mit Dämmstoffen aus XPS und EPS
dürfen zur Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden, wenn der Bausatz den in
DIN 4108-2:2013-02 für das Wärmedämmsystem Umkehrdach aufgeführten Aufbauten und Anwendungsbedingungen entspricht.
Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstandes des im Bausatz enthaltenen Dämmstoffes zu führen.
Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ist aus dem in der Europäischen Technischen Zulassung für Stufe 1
angegebenen korrigierten Wert der Wärmeleitfähigkeit λ cor durch Multiplikation mit dem Sicherheitsbeiwert  = 1,03
zu ermitteln. Dementsprechend ergibt sich der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes aus dem in derEuropäischen Technischen Zulassung für Stufe 1 angegebenen korrigierten Wert des Wärmedurchlasswiderstandes Rcor durch Division durch den Sicherheitsbeiwert  = 1,03.

71

Anlage | Teil

Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten des Daches ist der errechnete Wärmedurchgangskoeffizient um den Zuschlagwert ΔU gemäß DIN 4108-2:2013-02 zu erhöhen.
____________
1nach EAD/ETAG/CUAP
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13169:2015-04.

72

Technische Baubestimmungen für Bauteile undSonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in
Abschnitt A aufgeführten Technischen
Baubestimmungen zu beachten sind

B1

Allgemeines

B2

Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bauteilegem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

B3

Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen undUmschlagen von wassergefährdenden Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach derBauproduktenverordnung tragen

B4

Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen,für die nach § 87 Abs. 7 BauO NRW 2018 eine Rechtsverordnung erlassen wurde73Technische Baubestimmungen für Bauteile undSonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Abschnitt
A aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu
beachten sind
B

Technische Baubestimmungen für Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in
Abschnitt A aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu beachten sind

B1

Allgemeines

Dieser Abschnitt enthält Technische Baubestimmungen, die bei der Erstellung bestimmter Sonderkonstruktionen
und Bauteile beachtet werden müssen. Die Technischen Baubestimmungen werden zur Erleichterung derAnwendung zu jeder Sonderkonstruktion/jedem Bauteil gebündelt dargestellt, weil sie der Konkretisierung mehrerer
Grundanforderungen dienen.
Bauliche Anlagen müssen über den gesamten Zeitraum ihrer Nutzung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fürsich allein standsicher sein. Sie müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass keine
Gefahrenlage oder unzumutbare Belästigungen entstehen.
B2

Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bauteile gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW
2018

Lfd. Nr.

Anforderungen an die Planung, Bemessung undAusführung gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Bestimmungen/Festlegungengem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

1

2

3

B 2.1

Sonderkonstruktionen

B 2.1.1

Fliegende Bauten - Zelte

DIN EN 13782:2015-06
Anlage B 2.1/1

B 2.1.2

Fliegende Bauten und Anlagen fürVeranstaltungsplätze und Vergnügungsparks

DIN EN 13814:2005-06
Anlage B 2.1/2

B 2.2

Bauteile

B 2.2.1

Bauteile für Wände, Dächer, Decken und Fassadenkonstruktionen

B 2.2.1.1

Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

DIN 18516-1:2010-06
Anlage B 2.2.1/1
DIN 18516-3:2013-09
DIN 18516-5:2013-09
Anlage B 2.2.1/2
Zusätzlich gilt:
A 2.2.1.6

B 2.2.1.2

Aus Bausätzen hergestellte tragende Außenwände

Anlage B 2.2.1/3

B 2.2.1.3

Vorhangfassaden

Anlage B 2.2.1/4

B 2.2.1.4

Dächer, Wände und Decken aus selbsttragenden
Sandwich-Elementen mit beidseitigen
Metalldeckschichten

Anlage B 2.2.1/5

B 2.2.1.5

Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme

WDVS mit ETA nach ETAG 004:
2019-05 (s. Anhang 11)

B 2.2.1.6

Ortbeton-Wände aus Schalungssteinen

Anwendungsregeln für nicht lasttragende
verlorene Schalungsbausätze/-systeme
und Schalungssteine für die Erstellung
von Ortbeton-Wänden: 2019-05(s. Anhang 12)

B 2.2.1.7

Bausätze für innere Trennwände zur Verwendung als
nicht tragende Wände3

Anlage B 2.2.1/6

74

Teil

Lfd. Nr.

Anforderungen an die Planung, Bemessung undAusführung gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Bestimmungen/Festlegungengem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

1

2

3

B 2.2.1.8

Bausätze für Gebäude aus Holz, Metall und
Stahlbeton3

Anlage B 2.2.1/3

B 2.2.1.9

Vorgefertigte Raumzellen für Gebäude3

Anlage B 2.2.1/3

B 2.2.1.10

Bauteile aus Gipsplatten, Gipsplattenprodukten aus der Anlage B 2.2.1/7
Weiterverarbeitung, Gipsplatten mit Vliesarmierung,Gipsfaserplatten und Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln
mit einem Kartonwabenkern

B 2.2.1.11

Leichte tragende Stahl/Holz – Dachelemente3

Anlage B 2.2.1/8

B 2.2.1.12

Dachelemente für Dacheindeckungen,Dachlichtbänder, vorgefertigte Lichtkuppeln aus
Kunststoff

Anlage B 2.2.1/9

B 2.2.2

Unterdeckenkonstruktionen

B 2.2.2.1

Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken

DIN 18168-1:2007-04

B 2.2.2.2

Abgehängte Decken mit Bauprodukten aus
Faserzement bzw. mit zementgebundenen Bauplatten

Anlage B 2.2.2/1

B 2.2.3
B 2.2.3.1
B 2.2.4
B 2.2.4.1
B 2.2.5

Bauteile aus Dämmstoffen für den Wärme- und Schallschutz
Werkmäßig hergestellte Schüttungen aus
Schaumglasschotter

Anlage B 2.2.3/1

Lager„Lager im Bauwesen“ gestrichen in der VV TB NRW
Bauteile zur Abdichtung von baulichen Anlagen

Bauliche Anlagen müssen nach § 13 BauO NRW 2018 so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein,
dass durch Wasser und Feuchtigkeit Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.
B 2.2.5.1

Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen mit
Trägereinlage

DIN SPEC 20000-201:2015-08
Abschnitt 5.1

B 2.2.5.2

Dachabdichtungen aus Kunststoff- undElastomerbahnen

DIN SPEC 20000-201:2015-08
Abschnitt 5.3

B 2.2.5.3

Bauwerksabdichtungen aus Kunststoff- und Elastomer- DIN SPEC 20000-202:2016-03
Mauersperrbahnen
Abschnitt 5.3

B 2.2.5.4

Bauwerksabdichtungen aus Bitumen- undMauersperrbahnen

DIN SPEC 20000-202:2016-03
Abschnitt 5.2

B 2.2.5.5

Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte undWasser aus Kunststoff- und Elastomerbahnen

DIN SPEC 20000-202:2016-03
Abschnitt 5.3

B 2.2.5.6

Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte undWasser aus Bitumenbahnen

DIN SPEC 20000-202:2016-03
Abschnitt 5.2

B 2.2.5.7

Abdichtungen von Betonbrücken und anderen
Verkehrsflächen aus Beton aus Bitumenbahnen mit
Trägereinlage

DIN V 20000-203:2010-05
Abschnitt 5

B 2.2.5.8

Flächenabdichtungen für Behälter und Nassräume mit
flüssig zu verarbeitenden wasserundurchlässigen
Produkten im Verbund mit keramischen Fliesen und
Plattenbelägen

Anlage B 2.2.5/1

75

Teil

Lfd. Nr.

Anforderungen an die Planung, Bemessung undAusführung gem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

Bestimmungen/Festlegungengem. § 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

1

2

3

B 2.2.5.9

Bauwerksabdichtungen aus polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtungen

DIN 18533-3:2017-07, Tabelle2

B 2.2.5.10

Dachabdichtungssysteme aus flüssig aufzubringenden
StoffenAnlage B 2.2.5/3

B 2.2.5.11

Dachabdichtungssysteme aus mechanisch befestigten
Dachabdichtungsbahnen

Anlage B 2.2.5/4

B 2.2.5.12

Systeme zur Abdichtung von Wänden und Böden in
Nassräumen

Anlage B 2.2.5/5

B 2.2.5.13

Brücken- und Parkdeckabdichtungen aus flüssig
aufzubringenden Stoffen

Anlage B 2.2.5/6

B 2.2.5.14

Dachabdichtungen aus flüssigen und bahnenförmigen
Stoffen im Verbund

Anlage B 2.2.5/7

B 2.2.5.15

Dach- und Bauwerksabdichtungen aus
Abdichtungsbahnen im Verbund mit weiteren Stoffen

Anlage B 2.2.5/8

B 2.2.5.16

Abdichtungen von vertikalen Wandanschlüssen bei
Bitumendachabdichtungen mit einkomponentiger
Bitumen-Polyurethan-MischungAnlage B 2.2.5/9

B 2.2.5.17

Fugenabdichtungen mit beschichteten Fugenblechen
in WU-Betonkonstruktionen

Anlage B 2.2.5/10

B 2.2.5.18

Bauwerksabdichtungen mit Klebemassen undDeckaufstrichmassen aus Straßenbaubitumen oder
Elastomerbitumen

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4(EN 12591 und EN 14023)
Zusätzlich gilt:
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter
Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1

B 2.2.6

Grundstücksentwässerungsanlagen

Grundstücksentwässerungsanlagen müssen so beschaffen sein, dass sie standsicher sind und von ihrer
Nutzung keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen ausgehen, insbesondere keine gesundheits- oderumweltgefährdenden Stoffe entweichen. Zur Erfüllung der Anforderungen an die Beschaffenheit vonGrundstückentwässerungsanlagen müssen für Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen
alle in der hEN enthaltenen Merkmale in der Leistungserklärung angegeben sein.
B 2.2.6.1

Rückstauverschlüsse für Gebäude

Anlage B 2.2.6/1

B 2.2.6.2

Rohre und Formstücke aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

Anlage B 2.2.6/2

B 2.2.6.3

Einstieg- und Kontrollschächte aus Beton,
Stahlfaserbeton und Stahlbeton

Anlage B 2.2.6/3

B 2.2.6.4

Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl für den
Transport von Wasser und anderen wässrigen
Flüssigkeiten

Anlage B 2.2.6/4________
3nach EAD/ETAG/CUAP

76

Anlage | Teil

Anlage B 2Anlage B 2.1/1
Zu DIN EN 13782
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1
Zu Abschnitt 7.4.2.2:
Für den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Fliegende Bauten auch für Aufstellorte mit v b,0 > 28 m/s
bemessen werden sollen, sind die Böengeschwindigkeitsdrücke nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 derNorm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 anzuwenden. Diese dürfen gemäß Abschnitt 7.4.2.2 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Böengeschwindigkeitsdrücke dürfen nicht in Ansatz gebracht werden.
2

Der Abschnitt 12 und die Anhänge B und C sind von der Einführung ausgenommen.

Anlage B 2.1/2
Zu DIN EN 13814
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
1.1 Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:„Diese Norm ist anzuwenden für Fliegende Bauten nach § 78 BauO NRW 2018, z. B. Karusselle, Schaukeln, Boote,
Riesenräder, Achterbahnen, Rutschen, Tribünen, textile und Membrankonstruktionen, Buden, Bühnen,
Schaugeschäfte und Aufbauten für artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt auch für die Bemessung
entsprechender baulicher Anlagen, die in Vergnügungsparks für einen längeren Zeitraum aufgestellt werden, mit
Ausnahme der Windlastansätze sowie der Bemessung der Gründung. Diese Norm gilt nicht für Zelte. Ortsfeste
Tribünen, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste und versetzbare landwirtschaftliche Konstruktionen gehören nicht
zu den Fliegenden Bauten.“
1.2 Für die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: März 2010, zu beachten, die vom
Arbeitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) veröffentlicht wurden.
2.1 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechenden
technischen Regeln nach Abschnitt A anzuwenden.
2.2 Bei Verweisen auf „relevante Europäische Normen“ bzw. „EN-Normen“ sind zutreffende technische Regeln
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen anzuwenden.
3

Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einführung ausgenommen.

4.1 Zu Abschnitt 5.2:
Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der BauO NRW 2018 und in den Vorschriften aufgrund der BauO NRW
2018 vorgegebenen Verwendungsbedingungen zu beachten.
4.2 Zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2:
Für Tribünen ohne feste Sitzplätze und deren Zugänge und Podeste sind vertikale Verkehrslasten mit
qk = 7,5 kN/m² anzunehmen.
4.3 Zu Abschnitt 5.3.3.4:
Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche Schutz- und Verstärkungsmaßnahmen ertüchtigte
Fliegende Bau im Zustand außer Betrieb für die höchste vorgesehene Windzone mit den Geschwindigkeitsdrücken
nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 zu bemessen. Diese dürfen
mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdrücke dürfen nicht inAnsatz gebracht werden.
Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im Zustand außer Betrieb, auch für Aufstellorte mit vb,0 >28 m/s, mit den Böengeschwindigkeitsdrücken nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 nachgewiesen werden. Diese dürfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Böengeschwindigkeitsdrücke dürfen nicht in Ansatz gebracht werden.

77

Anlage | Teil

Bild 1 ist von der Einführung ausgenommen.
4.4 Zu Abschnitt 5.3.6.2:
Für günstig wirkende ständige Einwirkungen ist der Teilsicherheitsbeiwert G = 1,0 zu verwenden.
4.5 Zu Abschnitt 5.6.5.3:
Fußriemenverschnallungen in Überschlagschaukeln, einschließlich deren Befestigungen und Verbindungen,müssen eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen.
5
Zu Abschnitt 6:
Anstelle der nachfolgend von der Einführung ausgenommenen Abschnitte der Norm gelten die Anforderungen derRichtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten.
5.1 Die Abschnitte 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2 sind von der Einführung ausgenommen.
5.2 zu Abschnitt 6.1.6.4:
Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen einer Tragkette nicht zum Ausfall der
Fahrgastsicherung (Schließkette, -stange, etc.) führen.
5.3 Zu Abschnitt 6.2.1.2:
Rotoren müssen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der Boden und die Innenseite der Zylinderwand sindohne vorstehende oder vertiefte Teile auszuführen. Der obere Rand der Zylinderwand darf weder vom Benutzer
noch von Zuschauern erreicht werden können. Der höhenverschiebbare Boden ist mit geringer Fuge in den Zylinder
einzupassen und mit der Zylinderdrehung gleichlaufend zu führen. Die Türen sind mit geringen Fugen in die
Zylinderwand einzupassen. Rotoren sind so auszubilden, dass sie nicht bei offenen Türen anfahren können.
5.4 Zu Abschnitt 6.2.2.2:
Die Höhe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenrädern, in denen Fahrgäste während des Betriebs aufstehenkönnen, muss, gemessen ab Oberkante Sitzfläche, mindestens 0,55 m betragen. Ein- und Aussteigeöffnungenmüssen in Höhe der Umwehrung durch feste Vorrichtungen geschlossen werden können. Sie müssen mit nicht
selbsttätig lösbaren Verschlüssen gesichert werden können.
5.5 Zu Abschnitt 6.2.3.1:
Achterbahnen sind ringsum mit einer Flächenabsperrung der Anforderungsklasse J3 auszustatten.
Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und Aussteigestellen
Bereichsabsperrungen der Anforderungsklasse J2 gegenüber Zuschauern abzuschranken.

mindestensmit

5.6 Zu Abschnitt 6.2.3.5.1:
Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen (Geschw. ≤ 3 m/s) und geeigneten Anpralldämpfern kannauf ein Blocksystem verzichtet werden.
5.7 Zu Abschnitt 6.2.3.5.2:
Stockwerksgeisterbahnen müssen Rücklaufsicherungen in den Steigungsstrecken haben. In den Gefällestrecken
sind erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Geschwindigkeit und Kippsicherungen vorzusehen.
5.8 Zu Abschnitt 6.2.5.1.1:
Zwischen Drehscheibe und Stoßbande muss eine feststehende, waagerechte und glatte Rutschfläche vonmindestens 2 m Breite vorhanden sein.
5.9 In Abschnitt 6.2.5.2 ist der 1. Absatz von der Einführung ausgenommen.
5.10 Abschnitt 6.2.6 ist von der Einführung ausgenommen.
5.11 Zu Abschnitt 6.2.7.5:
Schießtische sind unverrückbar zu befestigen. Die Entfernung zu einzelnen flächenmäßig begrenzten Zielen vonhöchstens 0,40 m Tiefe (z. B. Häuschen für Walzenschießen) darf bis auf 2,40 m verringert werden.
5.12 Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einführung ausgenommen.
6

Abschnitt 7 ist von der Einführung ausgenommen.

78

Anlage | Teil

7

Die Anhänge A, C, E, F, H und I sind von der Einführung ausgenommen.

Anlage B 2.2.1/1
Zu DIN 18516-1
1
Zu Abschnitt 7.1.1, Absatz a):
Für Bekleidungen dürfen auch nichtrostende Stähle der Korrosionsbeständigkeitsklasse II (CRC) nach
DIN EN 1993-1-4:2015-10 verwendet werden.
2
Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:
Zu Anhang A, Abschnitt A 3.1:
Im 4. Absatz muss es anstelle von „... nach Bild A.1.b) ...“ richtig „... nach Bild A.1.c) ...“ und anstelle von „... nach
Bild A.1.c) ...“ richtig „... nach Bild A.1.d) ...“ heißen.
Zu Anhang A, Bild A.4:
Es muss heißen: anstelle von „vorh. FQ,Ed“ richtig „vorh. FQ“, anstelle von „vorh. FZ,Ed“ richtig „vorh. FZ“, anstelle von„zul. FQ,Rd“ richtig „zul. FQ“, anstelle von „zul. FZ,Rd“ richtig „zul. FZ“, anstelle von „max. FQ,Rd“ richtig „max. zul. FQ“
und anstelle von „max. FZ,Rd“ richtig „max. zul. FZ“.
3
Bei Außenwandbekleidungen sind zur Erfüllung der Anforderungen nach Abschnitt A 1.1 die relevanten
Bestimmungen von Abschnitt A 1.2 und B 2.2.1.1 zu beachten. Ausgenommen von der Beachtung der technischen
Regeln nach Abschnitt A 1.2.3 ff. und B 2.2.1.1 sind Außenwandbekleidungen mit Fassadenelementen(einschließlich ihrer Befestigungen), die nach allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt sind undfolgende Bedingungen erfüllen:a.
mit kleinformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,4 m² Fläche und ≤ 5 kg Eigengewicht oderb.
mit brettformartigen Fassadenelementen mit ≤ 0,3 m Breite und Unterstützungsabständen durch die
Unterkonstruktion von ≤ 0,85 m.

Anlage B 2.2.1/2
Zu DIN 18516-5
Zu Abschnitt 5.4.2:
Gleichung (11) muss wie folgt lauten:
VRk,red = VRk ·dd  2  zA

Anlage B 2.2.1/3
1Standsicherheit
Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen nach ETA 1 in Form von rechnerisch ermittelten
Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen derLeistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den Bauvorlagen.
2
Wärmeschutz
Beim Nachweis des Wärmeschutzes sind die Bemessungswerte gemäß DIN 4108-4 zu verwenden. Die im Bausatz
verwendeten Dämmstoffe müssen die Anforderungen nach DIN 4108-10 entsprechend dem jeweiligen
Anwendungsgebiet erfüllen.
________
1nach EAD/ETAG/CUAP

79

Anlage | Teil

Anlage B 2.2.1/4
Standsicherheit
Zur Erfüllung der Anforderung nach Abschnitt A 1.1 sind für den Tragsicherheitsnachweis der mit dem
Vorhangfassadenbausatz hergestellten Fassaden die in den Abschnitten A 1.2 genannten relevanten
Bestimmungen anzuwenden.

Anlage B 2.2.1/5
1Standsicherheit
Bauteile aus Sandwichelementen nach EN 14509:20131 dürfen nicht zur Aussteifung von Gebäuden,
Gebäudeteilen und baulichen Anlagen herangezogen werden.
Bei der Bemessung und Ausführung gilt Folgendes: Die Bemessung und Ausführung der Sandwichelemente ist
gemäß Abschnitt E.2, E.3, E.5 und E.7 der Norm EN 14509:20131 vorzunehmen. Abschnitt E.4.2 und E.4.3
kommen nicht zur Anwendung. Die Durchbiegungsbegrenzungen nach EN 14509:2013 1, Abschnitt E.5.4, sindeinzuhalten. Die Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschichten sind zu berücksichtigen. Als maximale
Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden Temperaturen ist mit T = T1 – T2 wie folgt
anzusetzen:
Deckschichttemperatur der Innenseite T2
Im Regelfall ist von T2 = +20 °C im Winter und von T2 = +25 °C im Sommer auszugehen; dies gilt für den
Standsicherheitsnachweis und für den Gebrauchsfähigkeitsnachweis.
In besonderen Anwendungsfällen (z.B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kühlhäuser) ist T2
entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.
Deckschichttemperatur der Außenseite T1
Im Winter ist für T1 = -20 °C anzusetzen; für schneebedeckte Dachelemente gilt für T1 die Regelung derNorm. Im Sommer sind für den Gebrauchstauglichkeitsnachweis die Deckschichttemperatur T1 gemäß
der Norm sowie für den Standsicherheitsnachweis T1 = +80 °C (bei direkter Sonneneinstrahlung) bzw.
T1 = +40 °C (bei keiner direkten Sonneneinstrahlung) anzusetzen.
Die Befestigung der Sandwichelemente hat direkt (sichtbar), durch beide Deckschichten hindurch mit Schrauben,deren Verwendbarkeit hierfür nachgewiesen ist, zu erfolgen. Die Knitterspannungen an den Zwischenauflagern
gelten nur bei Befestigung mit maximal 3 Schrauben pro Meter. Für mehr als 3 Schrauben pro Meter sind die
Knitterspannungen mit dem Faktor K = (11 – n) / 8 (n = Anzahl der Schrauben pro Meter) abzumindern.
Der Nachweis der Tragfähigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat nach den Technischen
Baubestimmungen oder dem Verwendbarkeitsnachweis der Schrauben zu erfolgen, wobei die Einwirkungen undderen Kombinationen analog zu EN 14509:20131, Abschnitt E.5.3, zu ermitteln sind. Bei der Ermittlung derEinwirkungen für die Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwichelementen der Ansatz von Knittergelenkenüber den Innenstützen (Traglastverfahren nach EN 14509:20131, E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht angesetzt werden(keine Kette von Einfeldelementen).
Die Kombinationskoeffizienten 0 und 1 sind Tabelle E.6, die Lastfaktoren F der Tabelle E.8 der Norm
EN 14509:20131 zu entnehmen. Die materialbezogenen Sicherheitsbeiwerte M sind in folgender Tabelle
aufgeführt:80

Anlage | Teil

GrenzzustandEigenschaften, für die γM gilt

Tragfähigkeit

Gebrauchstauglichkeit

Fließen einer Metalldeckschicht

1,10

1,00

Knittern einer Metalldeckschicht im Feld
und an einem Mittelauflager(Interaktion mit der Auflagerreaktion)

2,80

1,40

Schubversagen des Kerns

2,40

1,30

Schubversagen einer profilierten
Deckschicht

1,10

1,00

Druckversagen des Kerns

2,40

1,30

Versagen der profilierten Deckschicht am
Mittelauflager

1,10

1,00

2
Brandschutz/Feuerwiderstand
Die Verwendung von selbstragenden Sandwich-Elementen mit beidseitigen Metalldeckschichten gemäß
EN 14509:20131 erfordert die Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01 mit dem Zusatz"alle Endanwendungen".
Die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen (Bauarten) ist nicht geregelt.
__________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14509:2013-12.

Anlage B 2.2.1/6
Für die Verwendung von Bausätzen von vollständig oder teilweise verglasten Trennwänden der Kategorie IV nach
ETA1 gelten die Bestimmungen von A 1.2.7.1.
______
1nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.1/7
1
Gipsplatten nach EN 520:2004+A1:20091 zur Verwendung bei tragenden (einschließlich aussteifenden)
Bauteilen müssen die Bestimmungen von DIN 18180:2014-09 erfüllen. Gipsplatten aus der Weiterverarbeitung, diedurch die Weiterverarbeitung von Gipsplatten nach EN 520:2004+A1:20091 hergestellt wurden, dürfen bei
tragenden Bauteilen nur verwendet werden, sofern die Weiterverarbeitung nicht zu einer Tragfähigkeitsminderung
führt.
2
Wärmeschutz
Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes zu führen. Der
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist gleich dem Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes R
dividiert durch den Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt von Fm = 1,25.

____________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 520:2009-12.

Anlage B 2.2.1/8
Der Nachweis des Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit ist ohne Ansatz der Verklebung der Stahlprofile mit
den Holzbauteilen zu führen. Die Bildung von Wassersäcken ist auszuschließen.
Die Einhaltung eines ausreichenden Holzschutzes (insbesondere Tauwasser) der Dachelemente ist gemäß
DIN 68800-2 nachzuweisen.

81

Anlage | Teil

Anlage B 2.2.1/9
Zur Erfüllung der Anforderungen nach Abschnitt A 1.1 sind die relevanten Bestimmungen von Abschnitt A.1.2 zu
beachten. Ausgenommen von der Beachtung der technischen Regeln nach Abschnitt A 1.2.3 ff. sind:1) Dacheindeckungen mit Dachelementen (einschließlich ihrer Befestigungen), die nach allgemein anerkannten
Regeln der Technik befestigt sind und folgende Bedingungen erfüllen:
kleinformatige Dachelemente - außer folgender Elemente nach Punkt b) und c) - mit ≤ 0,4 m² Fläche und ≤ 5 kg
Eigengewicht oder
Dachziegel und –steine (nach DIN EN 1304:20051 oder EN 490:20112) mit einer Fläche ≤ 0,4 m² und einem
Eigengewicht ≤ 7 kg oderFormziegel und –steine (nach DIN EN 1304:20052 oder EN 4902) mit einer Fläche ≤ 0,4 m² und einem
Eigengewicht ≤ 13 kg oderandere Dachelemente mit einem Unterstützungsabstand durch die Unterkonstruktion von ≤ 1,0 m - außer aus Glas,
2) Dachlichtbänder aus Kunststoffplatten, die die folgenden Bedingungen erfüllen:ebene Dachlichtbänder mit Dachelementen, deren Unterstützungsabstand durch die Unterkonstruktion ≤ 1,0 m ist
odernach oben gekrümmte Dachlichtbänder mit Dachelementen, deren Unterstützungsabstand durch die
Unterkonstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig gekrümmten Dachelementen in Richtung derKrümmung) ≤ 2,0 m ist,
3) vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff mit einem Unterstützungsabstand durch die Unterkonstruktion in
Haupttragrichtung ≤ 2,0 m.
________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1304:2008-07
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 490:2012-01

Anlage B 2.2.2/1
Für die Verwendung von Faserzementplatten nach EN 12467:20121 bzw. zementgebundenen Bauplatten nach
ETA2 als abgehängte Decke im Innenbereich ist EN 13964:20143 mit folgenden Einschränkungen zu beachten:
1
Die Verankerung in Beton, Porenbeton, haufwerksporigem Beton, Ziegeln, Stahl, Holz oder ähnlichen
Verankerungsgründen erfolgt mit Verankerungselementen wie z. B. Dübeln, Setzbolzen oder Schrauben, deren
Verwendung in den Technischen Baubestimmungen geregelt ist.
2
Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit zu führen. Der
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ergibt sich aus dem in der ETA 1 angegebenen Nennwert durch
Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte. Zur Umrechnung sind die in derEuropäischen Technischen Zulassung / Bewertung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden.
______
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12467:2012-12.
2nach EAD/ETAG/CUAP
3
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08.

Anlage B 2.2.3/1
Für die Planung, Bemessung und Ausführung von werkmäßig hergestellten Schüttungen aus Schaumglasschotter
unter lastabtragenden Gründungsplatten gibt es keine technische Regel 1.
______
1
Anwendung von § 17 BauO NRW 2018

Anlage B.2.2.4/1
gestrichen in der VV TB NRW

82

Anlage | Teil

Anlage B 2.2.5/1
Die Flächenabdichtungen nach EN 14891:2012+AC:20121 dürfen zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen
sowie Schwimmbecken verwendet werden, die im Außenbereich liegen und nicht mit Gebäuden verbunden sind.
________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14891:2013-07

Anlage B 2.2.5/2
gestrichen in der VV TB NRW

Anlage B 2.2.5/3
Produkte mit einer ETA nach ETAG 005/EAD xyz „Flüssig aufzubringende Dachabdichtungen“ dürfen für die
Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachflächen im Sinne der DIN 18531 in Abhängigkeit von den
Anwendungsbereichen und den Beanspruchungsklassen verwendet werden, wenn mindestens folgende
Leistungsstufen durch eine ETA nachgewiesen sind:Tabelle 1:

Nicht genutzte Dachflächen

Nicht genutzte
Dachflächen
Beanspruchungsklasse nachDIN 18531

Technische Leistungsstufen nach ETAG 005
Klimazone

Dauerhaftigkeit
W

Nutzlast
P

IA
IB
II A
II B

M

W2

P4
P4
P3
P3

Tabelle 2:

Genutzte DachflächenGenutzte
Dachflächen
Nutzungsart

direkt genutzt
indirekt genutzt

minimale
Oberflächentemperatur
TL
TL 3
TL 2
TL 3
TL 2

maximale
Oberflächentemperatur
TH
TH 3
TH 2
TH 3
TH 2

Mindestschichtdicke1 [mm]maximale
Oberflächentemperatur
TH
TH 3
TH 2

Mindestschichtdicke1 [mm]Neigung≥ 2 %: 1,5 mm
Neigung< 2 %: 2,0 mm

Technische Leistungsstufen nach ETAG 005
Klimazone

Dauerhaftigkeit
W

Nutzlast
P

S
M

W3

P4

minimale
Oberflächentemperatur
TL
TL 3
TL 2

2,0
2,0

Zusätzlich gilt:
Bei extensiv und intensiv begrünten Flächen muss die Abdichtung wurzelbeständig sein oder der Schutz gegen
Durchwurzelung ist durch andere Maßnahmen sicherzustellen.
______
1
Der Mittelwert der aufgebrachten Schichtdicke darf die geforderte Mindestschichtdicke nicht unterschreiten, wobei kein
Einzelwert die Mindestschichtdicke um mehr als 5 % unterschreiten darf. Wenn die in der Europäischen Technischen
Zulassung angegebene Mindestschichtdicke höher ist als die in dieser Anlage geforderte Mindestschichtdicke, so gilt derhöhere Wert.

Anlage B 2.2.5/4
Die Abdichtungsbahnen der mechanisch befestigten Abdichtungssysteme mit einer ETA nach ETAG 006/EAD xyz
können als Dachabdichtung für nicht genutzte Dachflächen verwendet werden, wenn die Abdichtungsbahnen den
Anforderungen von DIN SPEC 20000-201:2015-08 Abschnitte 5.1 oder 5.3 entsprechen.

83

Anlage | Teil

Anlage B 2.2.5/5
Die Bausätze zur Nassraumabdichtung mit einer ETA nach ETAG 022/EAD 030352-0x-0503, EAD 030436-0x-0503
bzw. EAD 030437-0x-0503 können verwendet werden, wenn mindestens die folgenden Leistungsmerkmale
nachgewiesen sind:
Lfd.
Nr.

1
1

Produkteigenschaft gemäß
ETAG 022
Teil ... (Abschnitt)

Anforderungen für die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
für Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022/EAD xyz
ETAG 022 Teil 1/

ETAG 022 Teil 2/

ETAG 022 Teil 3/

EAD xyz

EAD xyz

EAD xyz3

4

5

2
Brandverhalten

E

E

E

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an
Stoffe, die im eingebauten Zustand freigesetzt werden können

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an
Stoffe, die im eingebauten Zustand freigesetzt werden können

Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an
Stoffe, die im eingebauten Zustand freigesetzt werden können

Angabe des Wertes

Angabe des Wertes

Angabe des Wertes

wasserdicht

wasserdicht

wasserdicht

Teil 1, 2, 3 (2.4.4.2)

Nachweis nur bei rissgefährdeten Unterlagen: ≥ 0,4 mm

Nachweis für mit derUnterlage verklebte
Bahnen und nur bei
rissgefährdeten
Unterlagen: ≥ 0,4 mm

Nachweis für dünne
und spröde Platten, die
mit der Unterlage
verklebt sind und nur
bei rissgefährdeten
Unterlagen: ≥ 0,4 mm

Haftzugfestigkeit≥ 0,5 MPa

≥ 0,3 MPa

≥ 0,3 MPa

Nachweis nur bei Systemen ohne Nutzschicht: kratzfest

Nachweis nur bei Systemen ohne Nutzschicht: kratzfest

Nachweis nur bei Systemen ohne Nutzschicht: kratzfest

Nachweis nur bei Unterlagen mit Fugen:
Beurteilungskategorie
2: Prüfung bestanden

Nachweis nur bei Unterlagen mit Fugen:
Beurteilungskategorie
0: Die Prüfung ist nicht
erforderlich oder
Beurteilungskategorie
2: Prüfung bestanden

Nachweis nur bei Unterlagen mit Fugen:
Beurteilungskategorie
0: Die Prüfung ist nicht
erforderlich oder
Beurteilungskategorie
2: Prüfung bestanden

Nachweis nicht vorgesehen

Nachweis nicht vorgesehen

wasserdicht

Beurteilungskategorie
2: Prüfung bestanden

Beurteilungskategorie
2: Prüfung bestanden

Beurteilungskategorie
2: Prüfung bestanden

Temperaturbeständigkeit

Beurteilungskategorie
2: HaftzugfestigkeitÄnderung derBiegesteifigkeit: ≤ 20 %Teil 1 (2.4.6.1)≥ 0,5 MPaÄnderung derZugfestigkeit und
Dehnung: ≤ 20 %Teil 1, 2, 3 (2.4.1)
2

Freisetzung
gefährlicher Stoffe
Teil 1, 2, 3 (2.4.2)

3

Wasserdampfdurchlässigkeit
Teil 1, 2, 3 (2.4.3)

4

Wasserdichtheit
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.1)

5

6

Rissüberbrückungsfähigkeit

Teil 1, 2, 3 (2.4.4.3)
7

Kratzfestigkeit
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.4)

8

Fugenüberbrückungsfähigkeit
Teil 1, 2, 3 (2.4.4.5)

9Undurchlässigkeit
an Fugen
Teil 3 (2.4.4.6)

10

Wasserdichtheit an
Durchdringungen
Teil 1, 2 (2.4.4.6)
Teil 3 (2.4.4.7)

11

Teil 2, 3 (2.4.6.2)
Zusätzlicher Nachweis
bei rissgefährdeten
Unterlagen:Haftzugfestigkeit:≥ 0,3 MPa

84

Anlage | Teil

Lfd.
Nr.

1

Produkteigenschaft gemäß
ETAG 022
Teil ... (Abschnitt)
2

Anforderungen für die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
für Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022/EAD xyz
ETAG 022 Teil 1/

ETAG 022 Teil 2/

ETAG 022 Teil 3/

EAD xyz

EAD xyz

EAD xyz3

4

5

Rissüberbrückung≥ 0,4 mmoder bei Unterlagen mit
Fugen: Nachweis derFugenüberbrückungsfähigkeit
12

Wasserbeständigkeit

Haftzugfestigkeit:≥ 0,5 MPa

Haftzugfestigkeit:≥ 0,3 MPa

nachgewiesen, wenn
Anforderungen gemäß
Zeile 10 und Zeile 6
erfüllt sindHaftzugfestigkeit:≥ 0,5 MPaÄnderung derZugfestigkeit und
Dehnung:  20 % nach
Lagerung bei 50 °Cüber 16 Wochen

Haftzugfestigkeit:≥ 0,3 MPa

Haftzugfestigkeit:≥ 0,5 MPa

reparierbar

reparierbar

 2,0 mm bei
mineralischen
Dichtschlämmen

 0,20 mm mit
Nutzschicht

 5 mmTeil 1 (2.4.6.2)
Teil 2, 3 (2.4.6.3)
13

Alkalibeständigkeit
Teil 1 (2.4.6.3)
Teil 2, 3 (2.4.6.4)

14Reparierbarkeit
Teil 1, 2, 3 (2.4.7.2)

15

Dicke derDichtungsschicht
Teil 1, 2, 3 (2.4.7.3)

 1,0 mm bei
Reaktionsharzsystemen

 0,70 mm ohne
Nutzschicht

 0,5 mm bei
Dispersionen
16

Verarbeitbarkeit

verarbeitbar

verarbeitbar

Teil 1, 2, 3 (2.4.7.3)

Nachweis nicht
vorgesehen

Polymerdispersionen dürfen nur auf Wandflächen eingesetzt werden.
Abdichtungen, die nach ETAG 022 Anhang H (Anstrichsysteme für Wände ohne Nutzschicht) /EAD 030352-0x-0503 beurteilt worden sind, dürfen nicht in der Beanspruchungsklasse A angewendet werden.

85

Anlage | Teil

Anlage B 2.2.5/6
Die Bausätze für flüssig aufzubringende Abdichtungen mit ETA nach ETAG 033/EAD xyz dürfen für Abdichtungenvon Brücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton verwendet werden. Sie müssen in Abhängigkeit dergenannten Nutzungsbereiche die in der Tabelle aufgeführten Nachweise zu den Eigenschaften erbringen und die
dafür die in der Tabelle festgelegten Anforderungen erfüllen.
Für folgende Nutzungsbereiche dürfen Produkte mit einer ETA nach ETAG 033/EAD xyz als Abdichtung verwendet
werden:(I) Verkehrsflächen für den Fahrzeugverkehr mit sehr hoher Belastung wie z.B. Brücken, Hofkellerdecken undZufahrtrampen für Fahrzeuge aller Art
Es dürfen Produkte der Nutzungskategorie (A: A.1 - A.4) verwendet werden.
(II) Verkehrsflächen für Fahrzeugverkehr mit geringer und hoher Belastung wie z. B. Brücken für Fußgänger
und Fahrradfahrer sowie Hofkellerdecken, Parkdecks und deren Zufahrtsrampen mit Fahrzeugverkehr bis
160 kNEs dürfen Produkte der Nutzungskategorie (A) oder (B) verwendet werden. Produkte der Nutzungskategorie(B) dürfen nur in Verbindung mit einer Deckschicht verwendet werden.

86

Anlage | Teil

Eigenschaft
gemäß ETAG 033 mit Nachweismethodenach Abschnitt 5/EAD xyz

Nachweis erbracht fürPrüfkategorien (P,S,T)
gemäß ETAG 033,
Anhang D/EAD xyz
P 1, S0, T5> 1,3 MPa (Ausgangswert)

Hitzeeinwirkung undWärmealterung
Frost-Tau-Wechsel

P1, MA/LMA/CBM, T5> 1,3 MPa (für A.1, A.2, A.3)

P1, FT, T5> 1,3 MPa und < 30 % Abfall
vom Ausgangswert

Verarbeitungsklima

P2min, S0, T5> 1,3 MPa und < 30 % Abfall
vom Ausgangswert

Feuchter Beton

P3, S0, T5> 1,3 MPa und < 30 % Abfall
vom Ausgangswert

Arbeitsfuge

P4, S0, T5> 1,3 MPa und < 30 % Abfall
vom Ausgangswert

Abschnittsfuge

P4, S0, T5> 1,3 MPa und < 30 % Abfall
vom Ausgangswert

5.1.1.2

Rissüberbrückungsfähigkeit

P1, MA/LMAmax/CBM,
HA, T2/T1

bestanden (für A)

P1, UV, T2/T1

bestanden (für B)

5.1.1.4.1

Widerstand gegen Verdichtung vonWalzasphalt
Widerstand gegen Hitzeeinwirkung

P1, CBM, T5

bestanden (für A.1)

Zugfestigkeit / Dehnverhalten

P1, S0, T5≥ 3,0 MPa / ≥ 350 % (Ausgangswert)Änderung der Zugfestigkeit

P1, MA/LMAmax/CBM, T5< 30 % Abweichung vom
Ausgangswert (für A.1, A.2,
A.3)

5.1.1.1

5.1.1.5

Haftzugfestigkeit zur UnterlageÄnderung des Dehnverhalten

Anforderung< 30 % Abweichung vom
Ausgangswert (für A.1, A.2,
A.3)

5.1.1.6

Widerstand gegen Perforation

P1, S0, T5

bestanden mit I4 (für B)

5.1.1.7/
5.1.4.2

Scherfestigkeit des zusammengefügten Systems

P1, LMAmin, T5> 0,45 MPa (für A.1, A.2,
A.3) (Ausgangswert)

P1, LMAmin, FT, T5> 0,45 MPa und < 20 %Abfall vom Ausgangswert(für A.1, A.2, A.3)

P1, S0, T5

wasserdicht (für A und B)

P1, UV, T5

wasserdicht (für B)

P1, MA/LMAmin/CBM ,T5> 0,4 MPa (für A.1, A.2, A.3)
(Ausgangswert)

P1, MA/LMAmin/CBM,> 0,4 MPa (für A.1, A.2, A.3)

FT, T5< 30 % Abfall vom
Ausgangswert

Deklarierter Wert

> 55 (für B)

5.1.1.8

Wasserdichtheit

5.1.4.1

Haftzugfestigkeit zur Schutzschicht

5.1.4.3

Rutschhemmung

87

Anlage | Teil

Eigenschaft
gemäß ETAG 033 mit Nachweismethodenach Abschnitt 5/EAD xyz
5.1.7.1.2

5.1.7.1

Nachweis erbracht fürPrüfkategorien (P,S,T)
gemäß ETAG 033,
Anhang D/EAD xyz

Verträglichkeit der Materialien mit
einwirkenden Stoffen:
Wasser

P1, T5Änderung der Mikrohärte> -15 IHRD

Alkali

Masseänderung< 2,5 %*

Änderung der Mikrohärte

Wert > -7 IHRD + Wert nach
Wasserbeanspruchung

Masseänderung< 0,5 %*

Öl, Benzin, Diesel, Tausalz----------

bestanden

BitumenÄnderung der Mikrohärte-16 IHRD < Wert < 6 IHRD

Aspekte der Dauerhaftigkeit:
Zugfestigkeit/Dehnverhalten

P1, S0, T5≥ 3,0 MPa / ≥ 350 % (Ausgangswert)

Beständigkeit gegen
Wärmealterung

P1, HA, T5Änderung der Zugfestigkeit< 30 % Abweichung vom
Ausgangswert (für A)Änderung des Dehnverhaltens< 30 % Abweichung vom
Ausgangswert (für A)

Beständigkeit gegen UV-StrahlungÄnderung der Zugfestigkeit

P1, UV, T5Änderung des Dehnverhaltens
Widerstand gegen Verschleiß
5.1.7.2*

Anforderung< 30 % Abweichung vom
Ausgangswert (für B)< 30 % Abweichung vom
Ausgangswert (für B)

Deklarierter Wert

bestanden (für B)

Widerstand gegen Ablaufen

Deklarierter Wert für
Masseänderung

bestanden (≤ 10,0 %)Mindestschichtdicke / maximale
Schichtdicke

Deklarierte Werte

2,0 mm / 6,0 mm

Aspekte der Gebrauchstauglichkeit:

Der kombinierte Einfluss aus Wasser, Temperatur und Alkali darf bei der Ermittlung der Masseänderung
berücksichtigt werden88Anlage | Teil

Anlage B 2.2.5/7
Das Abdichtungssystem mit einer ETA1 kann als zweilagige Verbundabdichtung für genutzte und nicht genutzte
Dachflächen auf Betonuntergrund verwendet werden, wenn Leistungen zu folgenden im EAD 030065-00-0402
genannten wesentlichen Merkmalen erklärt wurden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wesentliches Merkmal
BrandverhaltenWasserdichtheit
Widerstand gegen mechanische Beschädigung
Widerstand gegen Ermüdung
Widerstand gegen niedrige und hohe
Oberflächentemperaturen
Nutzungsdauer
Widerstand gegen Wärmealterung
Widerstand gegen Wasseralterung
Widerstand gegen Durchwurzelung
Effekte aus Herstellungsbedingungen

Anforderung
Klasse E
bestanden
beständig gegen mechanische Beschädigung(P4)
beständig gegen Ermüdung
beständig bei niedrigen (-20°C) und hohen(+60°C)
25 Jahre
beständig bei Wärmealterung
beständig bei Wasseralterung
durchwurzelungsfest (nur für Gründächer)keine Effekte______
1nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.5/8
Die Abdichtungsbahnen mit einer ETA1 können zur Abdichtung von nicht genutzten Dachflächen im Sinne der
DIN 18531 als einlagige Dachabdichtung verwendet werden, wenn die wesentlichen Merkmale den Anforderungenan Elastomerbahnen gemäß DIN SPEC 20000-201:2015-08, Tabelle 17, entsprechen.
Die Abdichtungsbahnen können auch zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte,
nichtdrückendes oder von außen drückendes Wasser im Sinne der DIN 18195 Teile 4, 5 und 6 verwendet werden,
wenn die wesentlichen Merkmale den Anforderungen an Elastomerbahnen gemäß DIN SPEC 20000-202:2016-03,
Tabelle 26, entsprechen.
______
1nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.5/9
Das Abdichtungssystem zur Herstellung von Anschüssen an aufgehenden Bauteilen oder Durchdringungen in
Verbindung mit einer Flächenabdichtung aus Bitumenbahnen darf auf nicht genutzten oder extensiv begrünten
Dächern verwendet werden, wenn Leistungen zu folgenden im EAD 030155-00-0402 genannten wesentlichen
Merkmalen erklärt wurden:
Wesentliches Merkmal

Anforderung

1.

Brandverhalten

mindestens Klasse E

2.

Wasserdichtheit

bestanden

3.

Freisetzen gefährlicher Stoffeohne chemische Zusatzstoffe für den
Durchwurzelungsschutz

4.

Haftzugfestigkeit zum Untergrund> 50 kPa

5.

Widerstand gegen dynamischen Eindruck

bestanden bei 2,0 m Fallhöhe

6.

Widerstand bei Bewegung in derWärmedämmschicht

bestanden

7.

Widerstand bei unterschiedlicher Bewegung vonhorizontaler und vertikaler Fläche

bestanden

8.

Widerstand gegen Abrutschen< 2 mm89

Anlage | Teil

Wesentliches Merkmal

Anforderung

9.

Verträglichkeit mit dem vertikalen Untergrund undder Bitumenbahn> 25 N/50 mm

10.

Flexibilität bei Kälte≤ -35°C

11.

durchwurzelungsfest

bestanden (nur für Gründächer)

12.

Widerstand gegen Wärmealterung< 15 % Leistungsverlust

13.

Widerstand gegen UV-Alterung< 20 % Leistungsverlust

14.

Widerstand gegen Wasseralterung< 20 % Leistungsverlust

Eine Mindestschichtdicke der erhärteten Dichtungsschicht von 1,5 mm ist einzuhalten. Bei geringeren Neigungenin der Abdichtungsebene der Dachfläche als 2 % ist eine Mindestschichtdicke bei Anschlüssen undDurchdringungen von 2,0 mm einzuhalten.
______
1nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.5/10
Das beschichtete Fugenblech mit einer ETA kann als Fugenabdichtung in WU-Betonteilen für den nachgewiesenen
Anwendungsbereich und den zulässigen Wasserdruck verwendet werden, wenn folgende Wesentliche Merkmale
gemäß EAD 320002-02-0605 mit einer ETA bewertet wurden und in der Leistungserklärung die folgenden
Produktleistungen ausgewiesen sind:
1.
2.

BrandverhaltenWasserdichtheit im eingebauten Zustand

3.
4.
5.

Zugfestigkeit im AnlieferungszustandZugfestigkeit nach Wärmealterung
Dauerhaftigkeit

Klasse E
Anwendungsbereich a), b) oder c) undzulässiger Wasserdruck
Wert
Abweichung zu 3. < 20%
wenn erforderlich < 3%

Anlage B 2.2.6/1
Für fäkalienfreies Abwasser sind nach EN 13564-1:20021 Rückstauverschlüsse der Typen 2, 3 und 5 zu verwenden.
Für fäkalienhaltiges Abwasser sind nach EN 13564-1:20021 Rückstauverschlüsse Typ 3 mit der Kennzeichnung„F“ zu verwenden.

____________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13564-1:2002-10.

Anlage B 2.2.6/2
Für die Verwendung der Rohre und Formstücke für die Grundstücksentwässerung können die in EN 1916:20021,
Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 1201:2004-08 nachgewiesen werden.

__________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1916:2003-04.

Anlage B 2.2.6/3
Für die Verwendung der Einstieg- und Kontrollschächte für die Grundstücksentwässerung können die in
EN 1917:20021, Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 4034-1:2004-08 nachgewiesen
werden.

____________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1917:2003-04.

90Anlage | Teil

Anlage B 2.2.6/4
Rohre und Fittings sind mit Beschichtungsstoffen zum Korrosionsschutz mit einem Gehalt < 50 ppm Benzo(a)pyren
verwendbar.

91

Technische Baubestimmungen für Bauteile undSonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Abschnitt
A aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu
beachten sind
B3

Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
von wassergefährdenden Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach derBauproduktenverordnung tragen

B 3.1

Allgemeines

Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Stoffen, die hinsichtlich ihres Verwendungszwecks bestimmte Grundanforderungen nach Art.
3 Abs. 1 der Bauproduktenverordnung an bauliche Anlagen und ihre Teile nicht erfüllen (und die weiteren
harmonisierten Rechtsbereichen unterliegen).
Für diese Produkte ist zum Nachweis der fehlenden wesentlichen Merkmale unter den Voraussetzungen des § 20
Abs. 1 BauO NRW 2018 ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Dies gilt nicht, sofern in Spalte 4, Buchst. d,eine andere Festlegung getroffen wurde. Hier ist eine Übereinstimmungserklärung zu den fehlenden wesentlichen
Merkmalen nach § 24 Abs. 2 BauO NRW 2018 des Herstellers aufgrund vorheriger Prüfung der Bauprodukte durcheine hierfür bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle ausreichend.

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

b:

B 3.2

Bestimmungen nach § 88 Abs. 2 Nr. 3 BauO NRW 2018

B 3.2.1 Technische Gebäudeausrüstungen, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen
B 3.2.1.1

B 3.2.1.2

Amalgamabscheider

Kleinkläranlagen mit
motorischen Antrieben

2014/35/EU
2014/30/EU
93/42/EWG
2006/42/EGa:

2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EG

a:

b:
c:

b:
c:

B 3.2.1.3

Anlagen zur Begrenzung vonSchwermetallen in
Abwässern, die bei derHerstellung keramischer
Erzeugnisse anfallen und die
mit motorischen Antrieben
ausgestattet sind

2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EG

a:

B 3.2.1.4

Anlagen zur Begrenzung vonabfiltrierbaren Stoffen, Arsen,
Antimon, Barium, Blei undanderen Schwermetallen, die
für einen Anfall von bei der

2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EGa:Verwendung in derGebäudeentwässerung
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Dichtheit, Verhinderung desRückflusses, Geruchsdichtheit undausreichender Abscheidegrad
Verwendung in derGebäudeentwässerung
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Dichtheit, Verhinderung desRückflusses, Geruchsdichtheit undbiologische Klärwirkung

Verwendung in derGebäudeentwässerungb.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Nutzungssicherheit
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkungc.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuerund Regelungseinrichtungen
Verwendung in derGebäudeentwässerungb.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Nutzungssicherheit
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung

92

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

b:

Herstellung und Verarbeitungvon Glas und künstlichen
Mineralfasern anfallenden
Abwässern bis zu acht
Kubikmetern pro Tagbemessen sind und die mit
motorischen Antrieben
ausgestattet sindc.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuerund Regelungseinrichtungen

B 3.2.1.5

Anlagen zur Begrenzung von 2014/35/EU
Kohlenwasserstoffen in
2014/30/EU
mineralölhaltigen Abwässern, 2006/42/EG
die mit motorischen Antrieben
ausgestattet sinda:

B 3.2.1.6

Anlagen zur Begrenzung des 2014/35/EU
Silbergehaltes in Abwässern
2014/30/EU
aus fotografischen Verfahren, 2006/42/EG
die mit motorischen Antrieben
ausgestattet sinda:

B 3.2.1.7

Anlagen zur Begrenzung von 2014/35/EU
Halogenkohlenwasserstoffen 2014/30/EU
in Abwässern von chemischen 2006/42/EG
Reinigungen, die mit
motorischen Antrieben
ausgestattet sinda:

B 3.2.1.8

Brandschutzklappen für
2014/35/EU
Lüftungsleitungen, die nicht
2014/30/EU
vom Anwendungsbereich der 2006/42/EG
DIN EN 15650 erfasst werden

a:
b:
c:

Verwendung in Lüftungsanlagen
Brandschutz
Dichtheit, Oberflächentemperatur,
Auslöseeinrichtung und Rauchmelder

B 3.2.1.9

Rauchschutzklappen für
Lüftungsleitungen2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EG

a:
b:
c:

Verwendung in Lüftungsanlagen
Brandschutz
Dichtheit, Rauchmelder und Schließen
bei Unterbrechung derHilfsenergiezufuhr

B 3.2.1.10

Lüftungsgeräte mit einem
Volumenstrom von≤ 1000 m3/h

2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EG
2009/125/EG
Verordnung (EU)Nr. 1253/2014
2010/30/EU
Delegierte
Verordnung (EU)Nr. 1254/2014a:Verwendung in derGebäudeentwässerungb.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Nutzungssicherheit
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkungc.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuerund Regelungseinrichtungen
Verwendung in derGebäudeentwässerungb.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Nutzungssicherheit
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkungc.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuerund Regelungseinrichtungen
Verwendung in derGebäudeentwässerungb.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Nutzungssicherheit
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkungc.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuerund RegelungseinrichtungenBe- und Entlüftung von Wohn- undNichtwohngebäuden
b.1: Brandschutzb.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.3: Energieeinsparung und Wärmeschutzc.1: Brandverhaltenc.2: Kennlinienverlauf,
Mindestvolumenstrom, Dichtheit,
Luftqualität (Filter),
Sicherheitseinrichtungen

93

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

b:

c.3: Energetische Kennwerte
B 3.2.1.11

Raumluftunabhängige
Feuerstätten für feste
Brennstoffe mit motorischbetriebenen Teilen

2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EG

a: Beheizung von Räumen
b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzungc.1: CO-Konzentration im Abgas,
notwendiger Förderdruckc.2: Funktionssicherheit für diese
Betriebsweise, selbstschließende
Feuerraumtüren, Aufstellbedingungen,
Mindestluftbedarf, Dichtheit

B 3.2.1.12

Raumluftunabhängige
Feuerstätten für flüssige
Brennstoffe mit motorischbetriebenen Teilen

2014/35/EU
2014/30/EU
92/42/EWG
2006/42/EG

a: Beheizung von Räumen
b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzungc.1: CO-Konzentration im Abgas,
notwendiger Förderdruckc.2: Funktionssicherheit für diese
Betriebsweise, selbstschließende
Feuerraumtüren, Aufstellbedingungen,
Mindestluftbedarf, Dichtheit

B 3.2.1.13

Schnellregelbare Feuerstätten 2014/35/EU
für feste Brennstoffe mit
2014/30/EU
motorisch betriebenen Teilen 2006/42/EG
für einzelne Räume oder
Raumgruppen(Einzelfeuerstätte)a: Beheizung von Räumen
b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzungc.1: CO-Konzentration im Abgas,
notwendiger Förderdruckc.2: Funktionssicherheit für diese
Betriebsweise, Abschaltzeit,
Brennstoffdosierung,
Aufstellbedingungen, Mindestluftbedarf,
Dichtheit

B 3.2.1.14„Öl- und gasbefeuerte Feuerstätten 4 kW bis max. 400 kW“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.15„Öl- und gasbefeuerte Feuerstätten < 4 kW und > 400 kW“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.16

Baugruppen für die
Erzeugung von Warmwasser,
die von Hand mit festen
Brennstoffen beschickt
werdenB 3.2.1.17„Heizkessel mit motorischem Antrieb für feste Brennstoffe“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.18

Eigenständige
Sicherheitseinrichtungen zur

2014/68/EU

2014/35/EU
2014/30/EU

a: Beheizung von Räumen
b.1: Brandschutzb.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.3: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzungc.1: Brandsicherheit der Feuerstätte
c.2: Soweit erforderlich: Eignung für den
Kontakt mit Trinkwasser, hygienische
Verbrennung
c.3: Nutzungssicherheit der Feuerstättea:Gewährleistung eines gefahrlosen
gemeinsamen Betriebes von

94

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

b:

Gewährleistung eines
gefahrlosen gemeinsamen
Betriebes von
Lüftungsanlagen undraumluftabhängigen
Feuerstätten

Lüftungsanlagen (einschließlich
Raumluft absaugenden Anlagen wie
Dunstabzugshauben oder AbluftWäschetrockner) und
raumluftabhängigen Feuerstätten
b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzungc.1: Verhinderung eines gefährlichen
Unterdruckes im Aufstellraum derFeuerstätte während des Betriebes der
Feuerstätte
c.2: Funktionssicherheit

B 3.2.1.19„Wärmepumpen elektr.“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.20"Nicht elektrisch betriebene Wärmepumpen (Sorptions- oder motorisch betriebene WP)"
gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.21„Thermische Solaranlagen, vorgefertigte Anlagen und Teilanlagen“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.22

Solarkollektoren mit
2014/68/EU
mechanisch gehaltenen
Glasdeckflächen mit einer
maximalen Einzelglasfläche
bis 3.0 m2 für die
Verwendung:- im Dachbereich mit einem
Neigungswinkel ≤ 75°5
- bei gebäudeunabhängigen
Solaranlagen im öffentlich
unzugänglichen Bereicha:B 3.2.1.23

Solarkollektoren abweichendvon B 3.2.1.22

a:

B 3.2.1.24„Solarspeicher“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.25

Photovoltaische Module mit
2014/35/EU
mechanisch gehaltenen Glasdeckflächen mit einer maximalen Einzelmodulfläche bis
2,0 m2 für die Verwendung:- im Dachbereich mit einem
Neigungswinkel < 75°5
- bei gebäudeunabhängigen
Solaranlagen im öffentlich
unzugänglichen Bereich

2014/68/EU

Energiegewinnung zur Erwärmung von
Heizwasser
b.1: Brandschutzc.1: Brandverhalten der Bauteile, wennschwerentflammbar oder nichtbrennbar
gefordert

Energiegewinnung zur Erwärmung von
Heizwasser
b.1: Mechanische Festigkeit undStandsicherheit
c.1: Je nach Einbausituation sind die
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfüllen

a:
b:
c:

Stromerzeugung für Gebäude
Brandschutz
Brandverhalten der Bauteile, wennschwerentflammbar oder nichtbrennbar
gefordert

95

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

B 3.2.1.26

Photovoltaische Module ohne
Glasdeckflächen für die
Verwendung im Dachbereich

2014/35/EU

a:
b:
c:

B 3.2.1.27

Photovoltaische Module
abweichend von
B 3.2.1.25 oder
B 3.2.1.26

2014/35/EU

a: Stromerzeugung für Gebäude
b.1: Mechanische Festigkeit undStandsicherheitb.2: Brandschutzc.1: Je nach Einbausituation sind die
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfüllen
c.2: Brandverhalten der Bauteile, wennschwerentflammbar oder nichtbrennbar
gefordert

B 3.2.1.28„Trinkwasserspeicher“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.29„Blockheizkraftwerke, BHKW's“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.30„Fern- und Nahwärmeübergabestationen“ gestrichen in der VV TB NRW

B 3.2.1.31

Abgaswärmeübertrager6

2014/68/EU

a:

B 3.2.1.32

Verteiler in elektrischen
Leitungsanlagen mit
Anforderungen an den
Funktionserhalt im Brandfall

2014/35/EU
2014/30/EU
2006/42/EGa:b:Stromerzeugung für Gebäude
Brandschutz
Brandverhalten der Bauteile, wennschwerentflammbar oder nichtbrennbar
gefordert

Wärmerückgewinnung zur Beheizung
von Gebäuden
b.1: Brandschutzb.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der
Nutzungc.1: Brandverhalten desAbgaswärmerübertragers
c.2: Funktionssicherheit der
Feuerungsanlage mit
Abgaswärmeübertragerb:c:Verwendung in elektrischen
Leitungsanlagen
Brandschutz
Funktionserhalt im Brandfall

B 3.2.2 Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen, die
Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen
B 3.2.2.1

B 3.2.2.2

Überfüllsicherungen fürBehälter

Leckanzeigegeräte fürBehälter und Rohrleitungen7

2014/35/EU
2014/30/EU
2014/34/EUa:

2014/35/EU
2014/30/EU
2014/34/EU

a:

b:
c:

Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der
Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit
und Störungsanzeige

Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
b.1: Festigkeit und Standsicherheitb.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzc.1: Standsicherheit desÜberwachungsraums

96

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

b:

c.2: Eignung des Leckanzeigemediums,
Korrosionsbeständigkeit,
Durchgängigkeit und Dichtigkeit desÜberwachungsraums undFunktionssicherheit des Leckanzeigers
B 3.2.2.3

Leckageerkennungssysteme7

2014/35/EU
2014/30/EU

a:
b:
c:

B 3.2.2.4

Behälter mit im planmäßigen 2014/68/EU
Betrieb auf den
Atmosphärendruck
bezogenen Überdrücken über0,5 bara:

B 3.2.2.5

Rohre, Schläuche, zugehörige 2014/68/EU
Formstücke, Dichtmittel,
Armaturen für Rohrleitungen
mit im planmäßigen Betrieb
auf den Atmosphärendruck
bezogenen Überdrücken über0,5 bara:

Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der
Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit
und Störungsanzeige

Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
b.1: Festigkeit und Standsicherheitb.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.3: Nutzungssicherheit (nur bei Behälternzum Lagern, Abfüllen und Umschlagenwassergefährdender Flüssigkeiten mit
Flammpunkt ≤ 55°C)
c.1: Standsicherheit desÜberwachungsraums (nur bei
doppelwandigen Behältern)c.2: - Leckerkennung (nur bei Behältern mit
Leckschutzauskleidung und bei
doppelwandigen Behältern)
Permeation (nur bei unterirdischen
Kunststoffbehältern)c.3: - Explosionsfestigkeit (nur bei Behälternohne Ausrüstung mit
Flammendurchschlagsicherung)- Elektrostatische Aufladung (nur bei
Behältern ohne eine Einrichtung zur
Ableitung elektrostatischer Aufladungen)
Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
b.1: Festigkeit und Standsicherheitb.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.3: Nutzungssicherheit (nur bei
Rohrleitungen für Anlagen zum Lagern,
Abfüllen und Umschlagenwassergefährdender Flüssigkeiten mit
Flammpunkt ≤ 55°C)
c.1: Standsicherheit desÜberwachungsraums (nur bei
doppelwandigen Rohrleitungen)c.2: - Leckerkennung (nur bei
doppelwandigen Rohrleitungen)- Permeation (nur bei unterirdischen
Rohrleitungen aus Kunststoff)

97

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Maßgebende
Harmonisierungsrechtsvorschriften

a: Konkreter Verwendungszweck
Gemäß BauO NRW 2018 bestehende
Grundanforderung, ggf. mit
Konkretisierungc: Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden
wesentlichen Merkmals

1

2

3

4

b:

c.3: Elektrostatische Aufladung (nur bei
Rohrleitungen ohne eine Einrichtung zur
Ableitung elektrostatischer Aufladungen)
B 3.2.2.6

Selbsttätig schließende
Zapfventile

2014/34/EU
2006/42/EG

a:
b:
c:
d:

B 3.2.2.7

Kupplungen mit
2014/68/EU
Nottrennfunktion(Abreißkupplungen) für
flexible Rohrleitungen mit auf
den Atmosphärendruck
bezogenen Überdrücken über0,5 barLagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz
FunktionssicherheitÜbereinstimmungserklärung nachC 3.17a:Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Flüssigkeiten
b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutzb.2: Nutzungssicherheit
c.1: Leckagemengec.2: Nottrennfunktion

B 3.2.3 Zubehörteile für den Brandschutz, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften
unterliegen
B 3.2.3.1

Elektrische Kabelanlagen mit
Anforderungen an den
Funktionserhalt im Brandfall

2014/35/EU

a:
b:
c:
d:

Verwendung in elektrischen
Leitungsanlagen
Brandschutz
Funktionserhalt unter BrandeinwirkungÜbereinstimmungserklärung nach C 4.9______
5
Hinweis: Bei Verwendung über Verkehrsflächen, die durch herabfallende Glasteile gefährdet werden können
(Überkopfverglasung), sind die Bestimmungen von Abschnitt A 1.2.7 zu beachten.
6
Heizseitig Warmwasser als Wärmeträgermedium
7
Für Leckanzeiger bzw. Leckageerkennungssysteme gibt es für die Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung vonBrennstoffen mit einem Flammpunkt > 55 °C, die für die Versorgung von Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind, einetechnische Spezifikation nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011.Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte
bleibt unberührt.

98

Technische Baubestimmungen für Bauteile undSonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Abschnitt
A aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu
beachten sind
B4

Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, fürdie nach § 87 Abs. 7 BauO NRW 2018 eine Rechtsverordnung erlassen wurde

Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser bzw. LAU-Anlagen müssen tragfähig, dicht und dauerhaftsein und müssen mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen.
Lfd. Nr.

Bezeichnung

Bestimmungen/Festlegungen gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 2018

1

2

3

B 4.1
B 4.1.1

B 4.2

Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in Lager-, Abfüllund Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen- Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorgefertigte
Anlage B 4.1/1
Teile für Auffangräume und -flächen,- Abdichtungsmittel für Auffangwannen, -vorrichtungen,-räume und für Flächen,- Behälter,- Innenbeschichtungen und Auskleidungen für Behälter undRohre,- Rohre, zugehörige Formstücke, Dichtmittel, Armaturen und- Sicherheitseinrichtungen
Technische Anforderungen an Einbau, Betrieb und Wartung von Anlagen mit Bauprodukten zur
Abwasserbehandlung

B 4.2.1

Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit
Anteilen von Leichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs

Anlagen B 4.2/1, B 4.2/2 und B 4.2/4

B 4.2.2

Anlagen mit Bauprodukten zur Rückhaltung vonLeichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs

Anlagen B 4.2/1, B 4.2/2 und B 4.2/4

B 4.2.3

Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von fetthaltigem
Abwasser (Abscheideranlagen für Fette)

Anlagen B 4.2/1 und B 4.2/3

99Anlage | Teil
Anlage B 4Anlage B 4.1/1
Für den Standsicherheitsnachweis sind mindestens folgende Einwirkungen zu berücksichtigen:Temperatur, Prüf- und Betriebsdrücke bzw. Füllhöhen, Eigen- und Fülllasten, Verkehrslasten, Anprall, Wind,
Schnee, Erdbeben (außergewöhnliche Last), Überflutung, chemische Beanspruchung durch Umwelteinflüsse
sowie durch das Lager- oder Abfüllmedium (wassergefährdende Stoffe).
Es gelten mindestens die Schadensfolgeklasse CC2 und die Zuverlässigkeitsklasse RC2 gemäß Anhang B von
EN 1990.
Rissbreitenbeschränkung bei Betonbauteilen in LAU-Anlagen:■■unbeschichtete Bauteile: wcal ≤ 0,1 mm
ausgekleidete oder beschichtete Bauteile: Rissbreite w abgestimmt auf die Leistung des jeweiligen
Abdichtungsmittels.

Für Schweißnähte von Stahlteilen mit Dichtfunktion gilt die Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090 2:201809 unter zusätzlicher Erfüllung von Anforderungen an die Schweißausführung und die Rückverfolgbarkeit der
Werkstoffe.

Anlage B 4.2/1
1Standsicherheit
Der Nachweis der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung vonAbwasser mit Anteilen von Leichtflüssigkeiten und der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von fetthaltigem
Abwasser ist auf der Grundlage von DIN 1990-1:2012-12 durch eine Typenstatik oder einen statischen Nachweis
im Einzelfall zu erbringen. Dabei gilt Folgendes:■■

Für Behälter aus Beton ohne Innenbeschichtung/Innenauskleidung ist das Eindringverhalten von Fetten bzw.
Leichtflüssigkeiten im Abwasser in den Beton zu berücksichtigen.
Für Behälter aus Kunststoff sind für die statische Berechnung die erforderlichen Kennwerte unter
Berücksichtigung des Medien-, Zeit- und Temperatureinflusses zu ermitteln.

2
Brandschutz
Bei Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflüssigkeiten■■

die zur Freiaufstellung vorgesehen werden, müssen Behälter, Decken und Bauteile, die die Verbindung zu Zuund Ablauf herstellen, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
mit Behältern, Decken und Bauteilen, die die Verbindung zu Zu- und Ablauf herstellen, die nicht aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, sind die Anlagen mindestens bis zur Höhe des höchsten
Betriebsflüssigkeitsspiegels bzw. bei möglichem Aufstau (z. B. bei Vorhandensein einer selbsttätigen
Verschlusseinrichtung am Ablauf der Abscheideranlage) bis zur Oberkante der Schachtabdeckung in den
Baugrund einzubauen.

Werden Bauprodukte nach EN 858-1:2002+A1:20041 verwendet, müssen folgende Leistungen für das
Brandverhalten erklärt sein:
Verwendungszweck/Aufstellbedingung

Klasse zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2010-01
mindestens

Freiaufstellung

A2-s1,d0

Erdeinbau
E-d2__________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 858-1:2005-02.

100Anlage | Teil
Anlage B 4.2/2
Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Leichtflüssigkeit nicht in Boden und Gewässer austritt.
Es gilt DIN 1999-100:2016-12, Abschnitt 1 ausgenommen Absatz 2 und 3, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 5
ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.8, Ziffer 5.7.2 und Ziffer 5.10, Abschnitt 9, Abschnitt 10, Abschnitt 11, Abschnitt 12,
Anhang A und Anhang B.
Ergänzend zu DIN 1999-100:2016-12, Abschnitt 10, Ziffer 10.1, sind im Rahmen der Bemessung vonSchlammfängen die Volumina zusätzlicher Einbauten in Abzug zu bringen.
Für die Verwendung der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen vonLeichtflüssigkeiten mineralischen Ursprungs, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Betriebsstätten
stammt, in denen bei Entkonservierung, Reinigung, Instandhaltung, Instandsetzung sowie Verwertung vonFahrzeugen und Fahrzeugteilen regelmäßig mineralölhaltiges Abwasser anfällt und bei denen das Abwasser nicht
weitestgehend im Kreislauf geführt werden kann, sind Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten Klasse I nach EN
858-1:2002+A1:20041, Abschnitt 4, mit Koaleszenzeinrichtung einzusetzen.
__________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 858-1:2005-02.

Anlage B 4.2/3
Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Fett nicht in Boden und Gewässer austritt.
Es gilt DIN 4040-100:2016-12, Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 4 ausgenommen Ziffer 4.2,
Abschnitt 5 ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.6, Ziffer 5.7.2, Ziffer 5.8 und Ziffer 5.9, Abschnitt 8, Abschnitt 9,Abschnitt 10, Anhang A und Anhang B.
Bei der Wahl der Nenngröße gelten zusätzlich zu DIN EN 1825-2:2002-05, Abschnitt 6, folgende Anforderungen:■

Im Rahmen der Bemessung von Schlammfängen sind die Volumina zusätzlicher Einbauten in Abzug zu bringen.

In Verbindung mit EN 1825-1:20041, Abschnitt 5.5.3, gilt:■

Die Mindestoberfläche des Fettabscheideraumes entspricht der Gesamtwasseroberfläche desFettabscheiders abzüglich der Oberflächen des Zu- und Ablaufraumes und der Einbauten. Das
Mindestvolumen des Fettabscheideraumes ist das erforderliche Füllvolumen des Fettabscheiders an Wasser
und gespeichertem Fett, d. h. einschließlich Fettsammelraum, jedoch ohne Zu- und Ablaufraum. Für den
rechnerischen Nachweis des Mindestvolumens des Fettsammelraumes ist von einer Dichte derabgeschiedenen Fettstoffe von 1,0 g/cm3 auszugehen.

_________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1825-1:2004-12.

Anlage B 4.2/4
Durch mechanische Prozesse in der Anlage entstehende elektrische Ladungen sind aus der Anlage abzuleiten undMaßnahmen zum Potentialausgleich zu treffen.

101

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,und für Bauarten

C1

Allgemeines

C2

Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung
für Bauprodukte nach § 24 Absatz 2 BauO NRW 2018

C3

Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses nach § 22 Absatz 1 Satz 2 BauO NRW 2018 bedürfen

C4

Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses nach § 17 Absatz 3 BauO NRW 2018 bedürfen

102

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht
die CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten
C

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die CD-Kennzeichnung tragen, und für
Bauarten

Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung für Bauprodukte sowie Angaben zu Bauarten und
Bauprodukten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen
C1

Allgemeines

Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen diebauaufsichtlichen Anforderungen erfüllen.
Zur Konkretisierung der bauaufsichtlichen Anforderungen durch Technische Baubestimmungen werden im
Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder technische Regeln in Bezug genommen, die zu
beachten sind (vgl. § 88 BauO NRW 2018). Diese technischen Regeln für Bauprodukte, die nicht die CEKennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) tragen, sind in Kapitel C 2
Spalte 3 niedergelegt. Der Hersteller hat die Übereinstimmung mit diesen technischen Regeln zu bestätigen undzwar durch Abgabe einer Übereinstimmungserklärung, die mittels Kennzeichnung der Bauprodukte mit demÜbereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) erfolgt. Kapitel C 2 legt gemäß § 88 Abs. 2 Nr. 5 BauO NRW 2018 in Spalte
4 die Anforderungen fest, die an die Abgabe einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 24 Abs. 2 BauO
NRW 2018) gestellt werden:■■■Übereinstimmungserklärung des Herstellers (ÜH),Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach vorheriger Prüfung des Bauprodukts durch eine anerkannte
Prüfstelle (ÜHP) oderÜbereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle (ÜZ).

In Kapitel C 2 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 1 getroffenen Regelungen fortgeführt.
Gibt es für Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung tragen, keine
Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik oder weicht das Bauprodukt voneiner Technischen Baubestimmung wesentlich ab, dann ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§ 21 BauO
NRW 2018) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§ 23 BauO NRW 2018) erforderlich.
Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 3 aufgeführten Bauprodukte, für die die in Spalte 2 genannten
anerkannten Prüfverfahren vorliegen und anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (§ 22 BauO NRW 2018) bedürfen. In Spalte 4 werden gemäß§ 88 Abs. 2 Nr. 5 BauO NRW 2018
die
Anforderungenfestgelegt,
die
an
die
AbgabeeinerÜbereinstimmungserklärung des Herstellers im Hinblick auf das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gestellt
werden.
In Kapitel C 3 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 2 getroffenen Regelungen fortgeführt.
Die jeweils erforderliche Art der Übereinstimmungsbestätigung ist für Bauprodukte in Kapitel C 2 und C 3 bestimmt.
Maßgebend ist die öffentlich-rechtlich geforderte Art des Nachweises, auch wenn unter Umständen in dertechnischen Regel etwas anderes vorgesehen sein kann. Eine in einer technischen Regel vorgesehene
Fremdüberwachung ist daher öffentlich-rechtlich nicht zu beachten, wenn in der Spalte 4 keinÜbereinstimmungszertifikat vorgeschrieben ist.
Sind in den technischen Regeln nach Kapitel C2 und C3 Prüfungen von Bauprodukten, insbesondere Eignungsprüfungen, Erstprüfungen oder Prüfungen zur Erlangung von Prüfzeugnissen oder Werksbescheinigungenvorgesehen, so sind diese Prüfungen im Rahmen der vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
durchzuführen.
Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der
Produktion, die sicherstellen soll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den maßgebenden technischen
Regeln entsprechen. Sie erfolgt nach DIN 18200:2000-05, Abschnitt 3. Im Übrigen sind für die werkseigene
Produktionskontrolle die in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maßgebend. Dabei gelten
Bestimmungen für die Eigenüberwachung als Bestimmungen für die werkseigene Produktionskontrolle.

103

Teil

Werden Bauprodukte nicht in Serie von Betrieben hergestellt, deren Betreiber in die Handwerksrolle eingetragensind, gelten die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von DIN 18200:2000-05,
Abschnitt 3, bei Einhaltung der handwerklichen Regeln als erfüllt.
Die Fremdüberwachung erfolgt nach DIN 18200:2000-05, Abschnitte 4.1 und 4.3. Im Übrigen sind die für die
Fremdüberwachung in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maßgebend.
Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte
Regeln der Technik im Hinblick auf Planung, Bemessung und Ausführung nicht gibt, dürfen nur angewendet
werden, wenn eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung vorliegt.
Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 4 aufgeführten Bauarten, für die anerkannte Prüfverfahren (Spalte 2)
vorliegen und anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses bedürfen. Der Anwender hat die Übereinstimmung der Bauart mit dem allgemeinenbauaufsichtlichen Prüfzeugnis durch Übereinstimmungserklärung zu bestätigen.
In Kapitel C 4 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 3 getroffenen Regelungen fortgeführt.
Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht Gegenstandgemeinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, desEuropäischen Wirtschaftsraums, in der Türkei oder in der Schweiz nach deren nationalen technischen Vorschriften
rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, als den in und aufgrund der BauO NRW 2018 gestellten
Anforderungen entsprechend, sofern die nach den anderen nationalen technischen Vorschriften gestellten underfüllten Anforderungen den in und aufgrund der BauO NRW 2018 gestellten Anforderungen für die vorgesehene
Verwendung entsprechen. Dies schließt Anforderungen an das Verfahren und die Stellen der
Konformitätsbewertung ein.

104

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht
die CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten
C2

Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung für Bauprodukte nach § 24 Abs. 2
BauO NRW 2018

Aufgrund § 88 Abs. 2 Nr. 5 BauO NRW 2018 wird Folgendes bestimmt:

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.1

Bauprodukte für den Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau

C 2.1.1

Bindemittel

C 2.1.1.1

Zement mit frühem Erstarren(FE-Zement) und schnell erstarrender
Portland- und Portlandkompositzement(SE-Zement)

DIN 1164-11:2003-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.1.1

ÜZ

C 2.1.1.2

Zement mit einem erhöhten Anteil anorganischen Bestandteilen

DIN 1164-12:2005-06

ÜZ

C 2.1.2

Betonzusätze

C 2.1.2.1

Trass

DIN 51043:1979-08

ÜZ

C 2.1.3

Betonstähle

C 2.1.3.1

Betonstabstahl

DIN 488-2:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusätzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

ÜZ

C 2.1.3.2

Betonstahlmatten

DIN 488-4:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusätzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

ÜZ

C 2.1.3.3

Betonstahl in Ringen / Bewehrungsdraht DIN 488-3:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusätzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

ÜZ

C 2.1.3.4

Gitterträger

DIN 488-5:2009-08
DIN 488-6:2010-01
Zusätzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08

ÜZ

C 2.1.4

Beton

C 2.1.4.1

Spritzbeton

DIN EN 14487-1:2006-03
Zusätzlich gilt:
DIN 18551:2014-08

ÜZ

C 2.1.4.2

Standardbeton

DIN EN 206-1:2001-07,
DIN EN 206-1/A1:2004-10,
DIN EN 206-1/A2:2005-09 und
DIN 1045-2:2008-08
Zusätzlich gilt:
DIN 1045-3:2012-03 und
DIN EN 1008:2002-10

ÜH

C 2.1.4.3

Beton nach Eigenschaften, Beton nach
Zusammensetzung

DIN EN 206-1:2001-07,
DIN EN 206-1/A1:2004-10,
DIN EN 206-1/A2:2005-09,
DIN EN 206-9:2010-09 und
DIN 1045-2:2008-08
Zusätzlich gilt:
DIN 1045-3:2012-03,
DIN EN 1008:2002-10 und
Anlagen C 2.1.2 und C 2.1.3
Je nach Bauprodukt gilt:

ÜZ

105

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

DAfStb-Richtlinie für Beton mit
verlängerter Verarbeitbarkeitszeit(Verzögerter Beton) (2006-11),
DAfStb-Richtlinie für vorbeugende
Maßnahmen gegen schädigende
Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)- AlkR - (2013-10),
DAfStb-Richtlinie Beton nach
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit
rezyklierten Gesteinskörnungen nach
DIN EN 12620; Teil 1 - RBrezG/1 (2010-09),
DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und
Verwendung von Trockenbeton undTrockenmörtel (Trockenbeton-Richtlinie)- TrBMR - (2005-06),
DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender
Beton - SVBR - (2012-09),
DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus
Beton (2010-04) und
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton(2012-11)
C 2.1.4.4

Einpressmörtel für Spannglieder

DIN EN 447:1996-07
Zusätzlich gilt:
DIN EN 445:1996-07,
DIN EN 446:1996-07 undAnlagen C 2.1.4 und C 2.1.5

ÜZ

C 2.1.4.5

Vergussmörtel, Vergussbeton

DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmörtel
- VeBMR - (2011-11)

ÜZ

C 2.1.5

Vorgefertigte Bauteile aus Beton und Stahlbeton, Betongläser und Ziegel

C 2.1.5.1

Betonfenster

DIN 18057:2005-08
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.1.6

ÜZ

C 2.1.5.2

Statisch mitwirkende Ziegel für Decken
mit nicht vorgefertigten Trägern

DIN 4159:2014-05

ÜZ

C 2.1.5.3"Statisch nicht mitwirkende Ziegel für Decken mit nicht vorgefertigten Trägern" gestrichen in der
VV TB NRW

C 2.1.5.4

Tragende Fertigteile aus Beton,
DIN 1045-4:2012-02
Stahlbeton oder Spannbeton, welche
Zusätzlich gilt:
nicht den harmonisierten Produktnormen Anlage C 2.1.7
entsprechenÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.1.5.5

Vorgefertigte ZiegeldeckenÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.1.5.6

Tragende Fertigteile aus Stahlfaserbeton DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton(2012-11),
DIN 1045-4:2012-02
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.1.7

DIN 1045-100:2017-09
in Verbindung mit
DIN 1045-101:2017-09

ÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

106

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.2

Bauprodukte für den Mauerwerksbau

C 2.2.1

Statisch mitwirkende Ziegel fürVergusstafeln

DIN 4159:2014-05

ÜZ

C 2.2.2

Mauertafeln und Vergusstafeln

DIN 1053-4:2013-04

ÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.3

Bauprodukte für den Holzbau

C 2.3.1

Vorgefertigte Bauteile

C 2.3.1.1

Geklebte tragende Holzbauteile nachDIN 1052-10:2012-05, Abschnitte 6.2 bis
6.5 und 6.7 außer Bauprodukte nachlfd. Nr. C 2.3.1.5

DIN 1052-10:2012-05
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.3.1
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05

C 2.3.1.2

Tragwerke aus Balkenschichtholz,
Brettschichtholz oder Furnierschichtholz
aus Nadelholz mit
Nagelplattenverbindungen

DIN 1052:2008-12 und
DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05

C 2.3.1.3

Geklebte Verbundbauteile aus
Brettschichtholz, sofern nicht durch
DIN EN 14080 erfasst, und
Brettsperrholz

DIN 1052-10:2012-05
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05

C 2.3.1.4

Beidseitig bekleidete oder beplankte
nicht geklebte Wand-, Decken- undDachelemente, z. B. Tafelelemente fürHolzhäuser in Tafelbauart

DIN 1052:2008-12 und
DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05
Zusätzlich gilt sinngemäß:
Richtlinie für die Überwachung vonWand-, Decken- und Dachtafeln fürHolzhäuser in Tafelbauart nachDIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05

ÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.3.1.5

Beidseitig bekleidete oder beplanktegeklebte Wand-, Decken- undDachelemente, z.B. Tafelelemente fürHolzhäuser in Tafelbauart

DIN 1052-10:2012-05
Zusätzlich gilt sinngemäß:
Richtlinie für die Überwachung vonWand-, Decken- und Dachtafeln fürHolzhäuser in Tafelbauart nachDIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05

ÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.3.2

Verbindungsmittel

C 2.3.2.1

Betonrippenstähle, Gewindestangen und DIN 1052-10:2012-05
Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde
Zusätzlich gilt:
für den Holzbau
Anlage C 2.3.2

ÜH

C 2.3.2.2

Klammern, sofern nicht durch
DIN EN 14592 erfasst

DIN 1052-10:2012-05

ÜHP

C 2.3.3

Klebstoffe für tragende Holzbauteile

C 2.3.3.1

Phenoplaste und Aminoplaste desKlebstofftyps I für geklebte tragende
Verbindungen in und von Holzbauteilen

DIN EN 301:2013-12,
DIN 68141:2008-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.3.3

ÜHP

ÜH

ÜZ,
gilt auch fürNichtserienfertigung
ÜZ

107

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.4

Bauprodukte für den Metallbau

C 2.4.1

Bauprodukte aus unlegierten Baustählen

C 2.4.1.1

Blankstahl

DIN EN 10278:1999-12
Zusätzlich gilt:
DIN EN 10277-2:2008-06 undAnlagen C 2.4.1 und C 2.4.2

ÜHP

C 2.4.1.2

Blanker gleichschenkliger scharfkantiger
Winkelstahl

DIN 59370:2008-06
Zusätzlich gilt:
DIN EN 10277-2:2008-06 undAnlagen C 2.4.1, C 2.4.2 und C 2.4.3

ÜHP

C 2.4.1.3

Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus
unlegierten Stählen für die Verwendung
bei Tankbauwerken

DIN 1629:1984-10
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3 und C 2.4.4

ÜHP

C 2.4.1.4

Kaltgewalztes Band und Blech

DIN 1623:2009-05
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.2

ÜHP

C 2.4.1.5

Drahtseile aus Stahldrähten

DIN 3051-4:1972-03
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.2

ÜHP

C 2.4.1.6

Warmgewalzte Spundbohlen aus
unlegierten Stählen

DIN EN 10248-1:1995-08
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3

ÜHP

C 2.4.1.7

Kaltgeformte Spundbohlen aus
unlegierten Stählen

DIN EN 10249-1:1995-08
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3

ÜHP

C 2.4.2

Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl

C 2.4.2.1

Schmiedestücke aus Stahl

DIN EN 10222-4:2001-12
DIN EN 10250-2:1999-12
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.5

ÜHP

C 2.4.3

Bauprodukte aus Gusswerkstoffen

C 2.4.3.1

Erzeugnisse aus Stahlguss

DIN EN 10293:2015-04
DIN 18800-1:2008-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.2

ÜHP

C 2.4.4

Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl

C 2.4.4.1"Schmiedestücke aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei Tankbauwerken und
Stahlschornsteinen" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.4.4.2"Flachzeuge, Stäbe und Drähte zur Verwendung bei Stahlschornsteinen" gestrichen in der VV TB
NRW

C 2.4.4.3"Geschweißte kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei
Stahlschornsteinen" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.4.4.4"Nahtlose kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Verwendung bei
Stahlschornsteinen" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.4.4.5"Warm- oder kaltgewalztes Blech und Band, warm- oder kaltumgeformte Stäbe, Walzdraht undProfile aus nichtrostenden, hitzebeständigen Stählen für die Verwendung bei Stahlschornsteinen"
gestrichen in der VV TB NRW

C 2.4.5

Verbindungsmittel (Niete, Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben), Schweißzusätze,Schweißhilfsstoffe

C 2.4.5.1

Scheiben (vierkant und keilförmig) für
U-Träger

DIN 434:2000-04

ÜH

108

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.4.5.2

Scheiben (vierkant und keilförmig) für
I-Träger

DIN 435:2000-01

ÜH

C 2.4.5.3

Scheiben für Stahlkonstruktionen

DIN 7989-1, -2:2001-04

ÜH

C 2.4.5.4

Keilförmige Vierkantscheiben für
HV-Schrauben an I-Profilen

DIN 6917:1989-10

ÜH

C 2.4.5.5

Keilförmige Vierkantscheiben für
HV-Schrauben an U-Profilen

DIN 6918:1990-04

ÜH

C 2.4.5.6

Halbrundniete aus Stahl mit
Durchmessern ≥ 10 mm

DIN 124:2011-03
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.10

ÜZ

C 2.4.5.7

Senkniete aus Stahl

DIN 302:2011-03
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.10

ÜZ

C 2.4.5.8

Halbrundniete aus Aluminium

DIN 660:2012-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.10

ÜZ

C 2.4.5.9

Halbrundniete aus Stahl mit
Durchmessern von < 10 mm

DIN 660:2012-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.10

ÜZ

C 2.4.5.10

Hammerschrauben mit Vierkant

DIN 186:2010-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.11

Hammerschrauben mit Nase

DIN 188:2011-02
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.12

Hammerschrauben

DIN 261:1987-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.13

Hammerschrauben mit großem Kopf

DIN 7992:2010-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.14

Ankerplatten für Hammerschrauben

DIN 24539-2:1985-05

ÜHP

C 2.4.5.15

Bügelschrauben

DIN 3570:1968-10
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.16

Augenschrauben

DIN 444:1983-04
in Verbindung mit
DIN EN 22340:1992-10
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.17

Spannschlösser aus Stahlrohr oder
Rundstahl

DIN 1478:2005-09

ÜZ

C 2.4.5.18

Spannschlossmuttern geschmiedet(offene Form)DIN 1480:2005-09

ÜZ

C 2.4.5.19

Anschweißenden für Spannschlösser

DIN 34828:2005-09

ÜZ

C 2.4.5.20

Sechskantspannschlossmuttern

DIN 1479:2005-09

ÜZ

C 2.4.5.21

Feuerverzinkte Garnituren aus
hochfesten Sechskantschrauben mit
großen Schlüsselweiten der Größen
M 39 bis M 72

DASt-Richtlinie 021 (2013-09)
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11,
DIN EN 1090-2:2011-10 und
DIN EN ISO 10684:2011-09

ÜZ

109

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.4.5.22

Senkschrauben mit Innensechskant derFestigkeitsklassen 8.8 und 10.9

DIN EN ISO 10642:2004-06
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.5.23

Gewindestangen

DIN 976-1:2002-12
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.11

ÜZ

C 2.4.6

Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschützte Bauprodukte(ohne mechanische Verbindungsmittel)

C 2.4.6.1

Bauteile aus Stahl und Stahlguss mit
DIN EN ISO 2063:2005-05
thermisch gespritzten Schichten aus Zink Zusätzlich gilt:
und Aluminium und ihren LegierungenAnlage C 2.4.12

ÜHP

C 2.4.6.2

Feuerverzinkte tragende Bauteile aus
Stahl und Stahlguss (Stückverzinken)

DASt-Richtlinie 022 (2016-06)
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.13

ÜZ

C 2.4.7

Vorgefertigte Bauteile aus Metall

C 2.4.7.1

Vorgefertigte Bauteile aus Stahl, dienicht von DIN EN 1090-1 erfasst sindund Nutzlasten abzutragen haben

DIN EN 1090-2:2011-10
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.4.14

ÜH

C 2.4.7.2

Vorgefertigte Bauteile aus Aluminium,
DIN EN 1090-3:2008-09
die nicht von DIN EN 1090-1 erfasst sind Zusätzlich gilt:
und Nutzlasten abzutragen haben
Anlage C 2.4.15

ÜH

C 2.5

Dämmstoffe für den Wärme-und Schallschutz

C 2.5.1„Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum für die Wärmedämmung“ gestrichen in der VV TB NRW

C 2.6

Türen und Tore

C 2.6.1

Mineralfaserplatten als Einlagen fürFeuerschutztüren

DIN 18089-1:1984-01

ÜZ

C 2.6.2

Fahrschacht-Dreh- und -Falttüren für
Aufzüge in Fahrschächten mit Wänden
der Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18090:1997-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.6.1

ÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.6.3

Horizontal- und Vertikal-Schiebetüren für DIN 18091:1993-07
Aufzüge in Fahrschächten mit
Zusätzlich gilt:
feuerbeständigen Wänden
Anlage C 2.6.1

ÜZ,gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.6.4

Vertikal-Schiebetüren
DIN 18092:1992-04
für Kleingüteraufzüge in Fahrschächten Zusätzlich gilt:
mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse Anlage C 2.6.1
F 90

ÜZ,
gilt auch fürNichtserienfertigung

C 2.6.5

Einsteckschlösser für Feuerschutz- und
Rauchschutztüren

DIN 18250:2003-10

ÜZ

C 2.6.6

Türschließmittel mit kontrolliertem
Schließablauf - Obentürschließer mit
Kurbeltrieb und Spiralfeder

DIN 18263-1:2015-04
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.6.2

ÜZ

C 2.6.7

Türschließmittel mit kontrolliertem
Schließablauf - Drehflügelantriebe mit
Selbstschließfunktion

DIN 18263-4:2015-04

ÜZ

C 2.6.8

Federband und Konstruktionsband fürFeuerschutztüren

DIN 18272:1987-08

ÜZ

C 2.6.9

Türdrückergarnituren fürDIN 18273:1997-12
Feuerschutztüren und Rauchschutztüren

ÜZ

110

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.6.10

Automatische Schiebetüren in
Rettungswegen

Richtlinie über automatische
Schiebetüren in Rettungswegen- AutSchR - (1997-12)

ÜHP

C 2.6.11

Elektrische Verriegelungssysteme fürTüren in Rettungswegen

Richtlinie über elektrische
Verriegelungssysteme von Türen in
Rettungswegen- EltVTR - (1997-12)

ÜHP

C 2.6.12

Innentüren an die Anforderungenhinsichtlich des Schallschutzes gestellt
werden, ausgenommen Feuer- und
Rauchschutzabschlüsse

Anlage C 2.6.3

ÜHP

C 2.6.13

Automatische Türsysteme fürSchiebetüren in Rettungswegen

DIN 18650-1, -2:2005-12
Zusätzlich gilt:
lfd. Nr. C 2.6.10

ÜHP

C 2.7

Lager

C 2.7.1

Gleitpaarung Stahl/
Stahl bei Führungslagern undFesthaltekonstruktionen

DIN 4141-13:2010-07
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.7.1

ÜZ

C 2.8

Sonderkonstruktionen

C 2.8.1

Rollladenkästen mit Anforderungen an
den Wärme- und Schallschutz

Richtlinie über Rollladenkästen
- RokR - (2016-07) (s. Anhang 13)

ÜHP

C 2.8.2

PVC-beschichtete Polyestergewebe

DIN 18204-1:2007-05

ÜZ

C 2.8.3

Textile Flächengebilde (Planen) für
Hallen und Zelte

DIN 18204-1:2007-05

ÜHP

C 2.8.4

Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3

Anlage C 2.8.1

C 2.9

Bauprodukte für Dächer und Bedachungen, Wände und Wandbekleidungen sowie Decken
und Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwände

C 2.9.1

Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton- DIN 4166:1997-10
Planbauplatten, die nicht in den
Zusätzlich gilt:
Geltungsbereich der EN 12602 fallen
Anlage C 2.1.5

ÜH

C 2.9.2

Hohlwandplatten aus Leichtbeton

DIN 18148:2000-10
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
Fremdüberwachung
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.1.5, C 2.1.6 und C 2.9.1

ÜH

C 2.9.3

Unbewehrte Wandbauplatten aus
Leichtbeton

DIN 18162:2000-10
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
Fremdüberwachung
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.1.6 und C 2.9.2

ÜH

C 2.9.4

Betonwerksteinplatten für hinterlüftete
Außenwandbekleidungen

DIN 18516-5:2013-09

ÜHP

C 2.9.5

Werksmäßig im Nassverfahren
hergestellte Mineralplatten

DIN 18177:2012-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.9.3

ÜH

C 2.10Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung

C 2.10.1

Nackte Bitumenbahnen

DIN 52129:2014-11
Zusätzlich gilt:
DIN 52144:2014-11

-

ÜH

111

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.10.2

Normalentflammbare ElastomerFugenbänder zur Abdichtung von Fugen
in Beton

DIN 7865-1, -2:2015-02
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.10.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜH

C 2.10.3

Normalentflammbare Fugenbänder aus
thermoplastischen Kunststoffen zur
Abdichtung von Fugen in Ortbeton

DIN 18541-1, -2:2014-11
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
Fremdüberwachung
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜH

C 2.10.4

Normalentflammbare Klebemassen undDeckaufstrichmittel für
Bauwerksabdichtungen aus Bitumennach DIN EN 13304

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜH

C 2.10.5

Asphaltmastix für
Bauwerksabdichtungen

DIN EN 12970:2001-02

ÜH

C 2.10.6

Kalottengeriffelte Metallbänder für
Bauwerksabdichtungen

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 2ÜHC 2.11

Bauprodukte aus Glas

C 2.11.1

Vorgefertigte absturzsichernde
VerglasungDIN 18008-4:2013-07 mit Ausnahme
Anhang A, Anhang D (beiversuchstechnisch ermittelter
Tragfähigkeit) und Anhang EÜHC 2.11.2

Vorgefertigte begehbare VerglasungDIN 18008-5:2013-07,
mit Ausnahme Anhang AÜHC 2.12Bauprodukte der Grundstücksentwässerung

C 2.12.1

Rohre, Formstücke und Dichtmittel für Leitungen und Kanäle

C 2.12.1.1

Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe
für Abwasserkanäle und -leitungen aus
Beton

DIN 4062:1978-09

ÜZ

C 2.12.1.2

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser
innerhalb von Gebäuden

DIN EN 1329-1:2014-07
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1329-2:2012-09
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 2.12.1.3

Rohre, Formstücke und Rohrleitungenaus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid(PVC-U) für erdverlegte drucklose
Abwasserkanäle und -leitungen und fürAnlagen zum Lagern und Abfüllen vonJauche, Gülle und Silagesickersäften

DIN EN 1401-1:2009-07
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1401-2:2012-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.2

ÜZC 2.12.1.4

Rohre und Formstücke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE-HD) für
heißwasserbeständige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von
Gebäuden

DIN EN 1519-1:2000-01
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1519-2:2012-05
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

112

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.12.1.5

Rohre und Formstücke aus Polyethylen
hoher Dichte (PE) für Abwasserkanäle
und -leitungen

DIN EN 12666-1:2011-11
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 12666-2:2012-11

ÜZ

C 2.12.1.6

Schächte und Zubehörteile aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid(PVC-U), Polypropylen (PP) und
Polyethylen (PE) für erdverlegte
drucklose Abwasserkanäle
und -leitungen

DIN EN 13598-1:2011-02
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 13598-3:2012-07

ÜZ

C 2.12.1.7

Einsteig- und Kontrollschächte aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid(PVC-U), Polypropylen (PP) und
Polyethylen (PE) für erdverlegte
drucklose Abwasserkanäle
und -leitungen

DIN EN 13598-2:2010-05
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 13598-3:2012-07

ÜZ

C 2.12.1.8

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus
chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C)
zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden

DIN EN 1566-1:1999-12
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1566-2:2012-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 2.12.1.9

Rohre und Formstücke aus
glasfaserverstärktem Polyesterharz(UP-GFK) für erdverlegte
Abwasserkanäle und -leitungen und fürAnlagen zum Lagern und Abfüllen vonJauche, Gülle und Silagesickersäften

DIN EN 14364:2013-05
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 14632:2012-05

ÜZ

C 2.12.1.10

Einsteig- und Kontrollschächte aus
glasfaserverstärkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) auf der Basis vonPolyesterharz (UP)DIN EN 15383:2014-02
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 14632:2012-05

ÜZ

C 2.12.1.11

Faserzementrohre, -formstücke fürHausentwässerungssysteme

DIN EN 12763:2000-10
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.1.5

ÜZ

C 2.12.1.12

Faserzementrohre und -formstücke fürAbwasserkanäle

DIN EN 588-1:1996-11
Zusätzlich gilt:
DIN 19850-1:1996-11 undAnlagen C 2.1.5 und C 2.12.3

ÜZ

C 2.12.1.13

Faserzementschächte für erdverlegte
Abwasserkanäle und -leitungen

DIN 19850-3:1990-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.1.6

ÜZ

C 2.12.1.14

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus
Polypropylen (PP) zum Ableiten vonAbwasser innerhalb von Gebäuden

DIN EN 1451-1:1999-03
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1451-2:2012-05
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 2.12.1.15

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus
Acrylnitril-Butadienstyrol (ABS) zum
Ableiten von Abwasser innerhalb von
Gebäuden

DIN EN 1455-1:1999-12
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1455-2:2012-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

113

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.12.1.16

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus
Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC)
zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden

DIN EN 1565-1:1999-12
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 1565-2:2012-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 2.12.1.17

Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit
Rohren mit profilierter Wandung undglatten Rohroberflächen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser
innerhalb von Gebäuden

DIN EN 1453-1:2000-03
in Verbindung mit
DIN 19531-10:1999-12
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 2.12.1.18

Abwasserrohre und Formstücke aus
Polypropylen für erdverlegte
Abwasserkanäle und -leitungen

DIN EN 1852-1:2009-07
in Verbindung mit
DIN CEN TS 1852-2:2016-04

ÜZ

C 2.12.1.19

Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus
DIN EN 14758-1:2012-05
Polypropylen mit mineralischen Additiven in Verbindung mit(PP-MD) zum Ableiten von Abwasser
DIN CEN/TS 14758-2:2007-10
außerhalb von Gebäuden
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.4

ÜZ

C 2.12.1.20

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fürdrucklose erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen mit profilierter Wandung
aus Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)- Rohre und Formstücke mit glatter
Innen- und Außenfläche, Rohrtyp A -DIN EN 13476-2:2007-08
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 13476-4:2013-07

ÜZ

C 2.12.1.21

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fürdrucklose erdverlegte Abwasserkanäle
und -leitungen mit profilierter Wandung
aus Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)- Rohre und Formstücke mit glatter
Innen- und profilierter Außenfläche,Rohrtyp B -DIN EN 13476-3:2009-04
in Verbindung mit
DIN CEN/TS 13476-4:2013-07

ÜZ

C 2.12.1.22

Rohre und Formstücke aus
Polyesterharzformstoff für erdverlegte
Abwasserkanäle und -leitungen

DIN EN 14636-1:2010-04
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.5

ÜZ

C 2.12.1.23

Einsteig- und Kontrollschächte aus
Polyesterharzformstoff für erdverlegte
Abwasserkanäle und -leitungen

DIN EN 14636-2:2010-04
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.5

ÜZ

C 2.12.1.24

Halbzeuge für das Close-Fit-Lining zur
Renovierung von erdverlegten
Entwässerungsnetzen(Freispiegelleitungen)

DIN EN ISO 11296-3:2011-07
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.6

ÜZ

C 2.12.1.25

Halbzeuge für das vor Ort härtende
Schlauch-Lining zur Renovierung vonerdverlegten Entwässerungsnetzen(Freispiegelleitungen)

DIN EN ISO 11296-4:2011-07
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.6

ÜZ

C 2.12.1.26

Halbzeuge für das Wickelrohr-Lining zur
Renovierung von erdverlegten
Entwässerungsnetzen(Freispiegelleitungen)

DIN EN ISO 11296-7:2013-05
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.12.6

ÜZ

114

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.12.1.27

Halbzeuge für das Lining mit fest
DIN EN 16506:2014-12
verankerten Kunststoffauskleidungen zur Zusätzlich gilt:
Renovierung von erdverlegten
Anlage C 2.12.6
Entwässerungsnetzen(Freispiegelleitungen)

C 2.12.2

Sanitärausstattungsgegenstände und Absperreinrichtungen

C 2.12.2.1

Ablaufgarnituren fürSanitärausstattungsgegenstände

DIN EN 274-1, -2, -3:2002-05
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
FremdüberwachungÜHP

C 2.12.2.2

Urinalanschlussstücke

DIN 1380:2001-05

ÜHP

C 2.12.2.3

Klosettanschlussstücke

DIN 1389:2001-05

ÜHP

C 2.12.2.4

Geruchsverschlüsse für besondere
Verwendungszwecke

DIN 19541:2004-12
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
FremdüberwachungÜHP

C 2.12.2.5

Abläufe für Gebäude

DIN EN 1253-1:2015-03,
DIN EN 1253-2:2015-03 und
DIN EN 1253-4:2016-07
in Verbindung mit
DIN EN 1253-3:2016-09 mit Ausnahme
der Bestimmungen für die
Fremdüberwachung
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05 und
DIN 4102-4:2016-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜHP

C 2.12.2.6

Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren

DIN EN 1253-5:2017-05
in Verbindung mit
DIN EN 1253-3:2016-09
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
Fremdüberwachung
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜHP

C 2.13

Technische GebäudeausrüstungC 2.13.1"Wärmepumpen, elektr." gestrichen in der VV TB NRW

C 2.13.2"Thermische Solaranlagen, vorgefertigte Anlagen und Teilanlagen" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.13.3"Solarkollektoren" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.13.4"Solarspeicher" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.13.5"Trinkwasserspeicher, direkt/indirekt (elektr./Gas) beheizte und Pufferspeicher" gestrichen in der
VV TB NRW

C 2.13.6

Lüftungsgeräte nach DIN 4719:2009-07

C 2.14

FeuerungsanlagenC 2.14.1

Feuerstätten und Feuerungseinrichtungen

C 2.14.1.1

Ölheizeinsätze mit
Verdampfungsbrennern

DIN 4731:1989-07
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.14.1

ÜHP

C 2.14.1.2

Ölherde mit Verdampfungsbrennern

DIN 4732:1990-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.14.1

ÜHPAnlage C 2.6.4

ÜZ

-

115

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.14.1.3

Öl-Speicher-Wasserheizer mit
Verdampfungsbrennern

DIN 4733:1990-01
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.14.1

ÜHP

C 2.14.1.4

Speicher-Kohle-Wasserheizer

DIN 18889:1956-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.14.1

ÜHP

C 2.14.1.5

Raumluftunabhängige Feuerstätten nach Anlage C 2.6.4
DIN 18897-1:2005-06

C 2.14.1.6"Öl- und gasbefeuerte Feuerstätten 4 bis max. 400 kW" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.14.1.7"Öl- und gasbefeuerte Feuerstätten < 4 und > 400 kW" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.14.1.8"Heizkessel mit motorischem Antrieb für feste Brennstoffe" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.14.1.9

Heizkessel ohne motorischen Antrieb für DIN EN 303-5:2012-10
feste Brennstoffe

C 2.14.2

AbgasanlagenC 2.14.2.1

Nebenluftvorrichtungen fürHausschornsteine ohne motorischen
Antrieb

DIN 4795:1991-04

ÜHP

C 2.14.2.2

Elastomere Dichtungen fürAbgasanlagen

DIN EN 14241-1:2013-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.14.4,
DIN 4102-1:1998-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 2.15Bauprodukte für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen vonwassergefährdenden Stoffen

C 2.15.1

Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl,
einwandig, für die unterirdische
Lagerung wassergefährdender
Flüssigkeiten

DIN 6608-1:1989-09
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.15.1, C 2.15.2 und C 2.15.3

ÜZ

C 2.15.2

Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl,doppelwandig, für die unterirdische
Lagerung wassergefährdender
Flüssigkeiten

DIN 6608-2:1989-09
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.15.1, C 2.15.2 und C 2.15.3

ÜZ

C 2.15.3"Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behälter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen
Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, die nicht flüssige Brennstoffe zur energetischen
Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude sind, bzw. zur Lagerung vonwassergefährdenden Brennstoffen mit Dichten > 1,0 kg/l und/oder Flammpunkten ≤ 55 °C zur
energetischen Versorgung von Heiz- und Kühlanlagen für Gebäude" gestrichen in der VV TB
NRW

C 2.15.4

Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl,
einwandig, mit weniger als 1000 Liter
Volumen für die oberirdische Lagerung
wassergefährdender Flüssigkeiten

DIN 6623-1:2017-06
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.15.3

ÜZ

C 2.15.5

Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl,doppelwandig, mit weniger als
1000 Liter Volumen für die oberirdische
Lagerung wassergefährdender
Flüssigkeiten

DIN 6623-2:2017-06
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.15.3

ÜZ

C 2.15.6"Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, für die
oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.15.7"Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig, für die
oberirdische Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten" gestrichen in der VV TB NRW

-

ÜHP

116

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.15.8

Einwandige vorgefertigte Behälter mit
ebenen Wänden und Böden fürdie oberirdische Lagerung vonwassergefährdenden Flüssigkeiten mit
Flammpunkten > 55 °C

DIN 6625-1, -2:2013-06
Zusätzlich gilt:
Anlage 2.15.3

ÜZ

C 2.15.9"Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete, einwandige Transportbehälter, die nach den
verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassensind" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.15.10"Als Sammel- oder Entnahmebehälter verwendete, einwandige Transportbehälter aus
metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung
gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.15.11"Als ortsfeste Lagerbehälter verwendete, einwandige Transportbehälter aus metallischen
Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter
baumusterzugelassen sind" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.15.12

Auffangwannen und -vorrichtungen aus
Stahl mit Rauminhalten bis 1000 l

Richtlinie über die Anforderungen an
Auffangwannen aus Stahl mit einem
Rauminhalt bis 1000 Liter - StawaR (September 2011)ÜHP

C 2.15.13

Einwandige metallische Rohre,
zugehörige Formstücke, Dichtmittel,
Armaturen für Rohrleitungen in Anlagenzur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit
Ausnahme der Bauteile fürÖlversorgungsanlagen für Ölbrenner

TRbF 50 (2002-06), Anhang A
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.15.3, C 2.15.9 und
C 2.15.10

ÜH

C 2.15.14

Stehende vorgefertigte zylindrische
Behälter aus metallischen Werkstoffen
mit flachem Boden und festem Dach zur
oberirdischen Lagerung von Flüssigkeiten oder von gekühlten Gasen

DIN 4119-1:1979-06 und
DIN 4119-2:1980-02
in Verbindung mit der
Anpassungsrichtlinie Stahlbau (1998-10)
mit Änderung und Ergänzung (2001-12)
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.15.3

ÜZ

C 2.15.15

Betonschalungssteine für Gärfuttersilos
und Güllebehälter in Biogas-Lager- undAbfüllanlagen und Anlagen zum Lagern
von Jauche, Gülle und Silagesickersäften mit einem Gemischanteil mit
maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften

DIN 11622-22:2015-09
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.1.5 und C 2.1.6

ÜZ

C 2.15.16

Beton als Abdichtungsmittel für
Auffangräume und Flächen

DIN 1045-2:2008-08
in Verbindung mit
DIN EN 206-1:2001-07,
DIN EN 206-1/A1:2004-10,
DIN EN 206-1/A2:2005-09
Zusätzlich gilt:
DIN 1045-3:2012-03 in Verbindung mit
DIN EN 13670:2011-03,
DAfStb-Richtlinie Betonbau beim
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (BUmwS), Teil 2 (2011-03),
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton(2012-11) und Anlage C 2.15.11

ÜZ

C 2.15.17

Domschächte und Domschachtkragen
aus Stahl

DIN 6626:2016-11

ÜHP

C 2.15.18"Domschachtkragen aus Stahl für gemauerte Domschächte" gestrichen in der VV TB NRW

117

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.15.19

Fugenbleche zur Abdichtung vonArbeits- und Bewegungsfugen in
Ortbetondichtkonstruktionen

DAfStb-Richtlinie Betonbau beim
Umgang mit wassergefährdenden
Stoffen (BUmwS) (2011-03), Teil 1
Abschnitte 7.3.3 (1) bis (3) und (6) bis(12), Teil 2 Abschnitt 3.4 (1) und (5)Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.15.12

ÜH

C 2.15.20

Schläuche, zugehörige Formstücke,Dichtmittel, Armaturen für Leitungen in
Anlagen zum Lagern, Abfüllen undUmschlagen wassergefährdender Stoffe

TRbF 50 (2002-06), Anhang B
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.15.9

ÜH

C 2.15.21"Als Sammelbehälter für Altöle und sonstige Abfallstoffe verwendete, einwandige
Transportbehälter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften
für die Beförderung gefährlicher Güter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der VV TB NRW

C 2.15.22

Ölförderungsaggregate, Regel- undSicherheitseinrichtungen fürÖlversorgungsanlagen für Ölbrenner

DIN EN 12514-1:2000-05
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.15.13

ÜHP

C 2.15.23

Bauelemente, Armaturen, Leitungen,
Filter, Heizölentlüfter, Zähler fürÖlversorgungsanlagen für Ölbrenner

DIN EN 12514-2:2000-05
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.15.13 und C 2.15.14

ÜHP

C 2.15.24

Leckdetektoren für Unter- undÜberdrucksysteme zur Lagerung
wassergefährdender Flüssigkeiten9

Anlage C 2.15.15

ÜHP

C 2.15.25

Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme
zur Lagerung wassergefährdender
Flüssigkeiten9

Anlage C 2.15.16

ÜHP

C 2.15.26

Beton als Abdichtungsmittel in Anlagenzum Lagern und Abfüllen von
Gärsubstraten und Gärresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Gülle und Silagesickersäften,
mit einem Gemischanteil mit maximal
jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5

ÜZ

C 2.15.27

Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile
DIN 11622-2:2015-09,
als Teil von Dichtkonstruktion in Anlagen Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5
zum Lagern und Abfüllen von
Gärsubstraten und Gärresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Gülle und Silagesickersäften,
mit einem Gemischanteil mit maximal
jeweils 10 Vol.-% Silagesickersäften

ÜZ

C 2.15.28

Fugenbleche zur Abdichtung inOrtbetondichtkonstruktionen in Anlagenzum Lagern und Abfüllen von
Gärsubstraten und Gärresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Gülle und Silagesickersäften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitt 6.4.1

ÜZ

C 2.15.29

Beton für Fahrsilos (einschließlich
zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagenzum Lagern von Gärsubstraten aus
landwirtschaftlicher Herkunft undGärfutter sowie zur Ableitung
entstehender Silagesickersäfte

DIN 11622-5:2015-09,
Abschnitt 4, Absätze 2 und 3

ÜZC 2.15.30

Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile
als Teil von Fahrsilos (einschließlich
zugehöriger Abfüllflächen) in Anlagenzum Lagern von Gärsubstraten aus

DIN 11622-5:2015-09,
Abschnitt 4, Absätze 2 und 3

ÜZ

118

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

landwirtschaftlicher Herkunft undGärfutter sowie zur Ableitung
entstehender Silagesickersäfte
C 2.15.31

Liegende zylindrische ein- undAnlage C 2.15.17
doppelwandige Behälter (Tanks) aus
Zusätzlich gilt Anlage C 2.15.3
Stahl zur oberirdischen Lagerung
wassergefährdender Flüssigkeiten,
außer flüssige Brennstoffe zur
energetischen Versorgung von Heiz- undKühlanlagen für GebäudeÜZ

C 2.16

Gerüstbauteile

C 2.16.1

Baustützen aus Stahl mit
Ausziehvorrichtung mit rechnerischermittelter Tragfähigkeit

DIN EN 1065:1998-12
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.16.1

ÜZ

C 2.16.2

Systemunabhängige Stahlrohre für die
Verwendung in Trag- undArbeitsgerüsten

DIN EN 39:2001-11
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.16.2

ÜHP

C 2.16.3

Leichte Gerüstspindeln

DIN 4425:1990-11
mit Ausnahme der Bestimmungen für die
Fremdüberwachung
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.3

ÜHP

C 2.16.4

Kupplungen

DIN EN 74-1:2005-12
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.4

ÜZ

C 2.16.5

Geschweißte kreisförmige Rohre aus
unlegierten Stählen zur Verwendung bei
Traggerüsten

DIN 1626:1984-10
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3, C 2.16.2 und
C 2.16.5

ÜHP

C 2.16.6

Gerüstbretter und -bohlen aus Holz zur
Verwendung in Schutzgerüsten

DIN 4420-1:2004-03
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.16.2

ÜH

C 2.16.7

Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl,
Aluminium und HolzDIN EN 12812:2008-12
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.6

ÜH

C 2.16.8

Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus
unlegierten Stählen für die Verwendung
bei Traggerüsten

DIN 1629:1984-10
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3, C 2.16.2 und
C 2.16.7

ÜHP

C 2.16.9

Erzeugnisse aus Stahlguss zur
Verwendung bei Traggerüsten

DIN EN 10293:2015-04
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.8

ÜHP

C 2.16.10

Industriell gefertigte Schalungsträger aus DIN EN 13377:2002-11
Holz
in Verbindung mit
DIN 20000-2:2013-12

ÜZ

C 2.16.11

Fußplatten und Zentrierbolzen

DIN EN 74-3:2007-07 und
DIN EN 74-3/Berichtigung 1:2007-10
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.16.2

ÜH

C 2.16.12

Spezialkupplungen

DIN EN 74-2:2009-01
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2, C 2.16.9 und
C 2.16.10

ÜZ

119

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

Technische Regeln/AusgabeÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 2.16.13

Baustützen aus Aluminium mit
Ausziehvorrichtung

DIN EN 16031:2012-09
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.16.10

ÜZ

C 2.16.14

Tragwerke aus Vollholz aus Nadelholz
mit Nagelplattenverbindungen

DIN 1052:2008-12 und
DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05

C 2.16.15

Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl,
Aluminium und Holz, mit Ausnahme vonGrundbauteilen, Durchstiegstafeln undBelägen von Konsolen

DIN EN 12811-1:2004-03
Zusätzlich gilt:
Anlage C 2.16.11

ÜZ

C 2.16.16

Gussstücke aus unlegiertem undniedriglegiertem Gusseisen mit
Kugelgraphit zur Verwendung bei
Traggerüsten

DIN EN 1563:2003-02
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.12

ÜHP

C 2.16.17

Tempergussstücke zur Verwendung bei
Traggerüsten

DIN EN 1562:2006-08
mit Ausnahme der Bestimmungen desAnhangs ZA
Zusätzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.13

ÜHP

ÜZ,
gilt auch fürNichtserienfertigung___________
9
Ausgenommen sind Leckdetektoren für Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen, die für die Versorgung vonHeizsystemen in Gebäuden bestimmt sind.

120

Anlage | Teil

Anlage C 2Anlage C 2.1.1
Der Hersteller hat der Zertifizierungsstelle die Art und den prozentualen Anteil der (Zement) Zusätze nachDIN 1164-11:2003-11, Abschnitt 5 anzugeben.

Anlage C 2.1.2
Beton für tausalzbeanspruchte Kappen an Brücken darf in der Expositionsklasse XD3 abweichend von
DIN 1045-2:2008-08, Anhang F, Tabelle F.2.1 mit einem höchstzulässigen w/z-Wert von 0,50 hergestellt werden.
Abweichend von Tabelle F.2.1 und Tabelle F.2.2 beträgt in den Expositionsklassen XD3 und XF4 die
Mindestdruckfestigkeitsklasse des Luftporenbetons C25/30 nach 28 Tagen.
Für Bauteile von Straßenbrücken, Tunneln und Trögen beträgt in den Expositionsklassen XD2, XS2, XF2, XF3 oder
XA2 abweichend von DIN 1045-2:2008-08, Abschnitt 5.3, Tabellen F.2.1 und F.2.2 die Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons C30/37 nach 28 Tagen.

Anlage C 2.1.3
1

Zu DIN 1045-2:2008-08

1.1
Abschnitt 5.1.2:
Es ist zu ändern: „Als geeignet gelten Zemente nachDIN 1164-11:2003-11, DIN 1164-12:2005-06 und EN 14216:20152.“

EN 197-1:20111,

DIN 1164-10:2013-03,

1.2
Abschnitt 5.1.6:
Es ist zu ergänzen: „Für Hüttensandmehl nach EN 15167-1:20063 gilt die Eignung als Zusatzstoff Typ II als
nachgewiesen.“
1.3
Abschnitt 5.2.3.4:
Es ist zu ergänzen: „Die Alkaliempfindlichkeitsklasse nach der Alkali-Richtlinie des DAfStb der Gesteinskörnung
nach EN 12620:2002+A1:20084 kann der Leistungserklärung entnommen werden.“
1.4
Abschnitt 5.2.3.5:
Der Absatz wird ersetzt durch: „Für die Verwendung von rezyklierten Gesteinskörnungen nach
DIN EN 12620:2008-07 ist die DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620“:2010-09 zu beachten.“
1.5
Abschnitt 5.2.5.1:
Es ist zu ergänzen: „Die Eignung des k-Wert-Ansatzes gilt für Hüttensandmehl als nachgewiesen.“Hinter dem 8. Absatz ist zu ergänzen: „Es dürfen nur Silikastäube mit einem Gehalt an Siliziumdioxid der Klasse 1
verwendet werden.“
1.6
Abschnitt 5.2.5.2.1:
Es ist zu ergänzen: „Für die Anwendung des k-Wert-Ansatzes auf Hüttensandmehl gelten sinngemäß die
Festlegungen von DIN 1045-2:2008-08, 5.2.5.2.2 für Flugasche. Die Absenkung des Mindestzementgehaltes unddie Anrechnung auf den Wasserzementwert sind für die Expositionsklassen XF2 und XF4 nicht zulässig.
Die gleichzeitige Verwendung von Hüttensandmehl und Flugasche und/oder Silikastaub ist nicht zulässig.“
1.7
Abschnitt 5.2.5.2.2:
Es ist zu ergänzen: „Für die Höchstmenge Hüttensandmehl h, die auf den Wasserzementwert angerechnet werden
darf, kann bei allen Zementen gemäß 5.2.5.2.2 die Bedingung h/z  0,33 in Massenanteilen angewendet werden.
Bei Zementen mit dem Hauptbestandteil D darf eine über h/z = 0,15 hinausgehende Menge Hüttensandmehl
verwendet werden.
Die Regelungen in 5.2.5.2.2 für Flugasche zur Herstellung von Beton mit hohem Sulfatwiderstand dürfen fürHüttensandmehl nicht angewendet werden.“121

Anlage | TeilEs ist zu ändern: „ANMERKUNG: Die Anforderungen an HS-Zemente sind für CEM I-SR 0, CEM I-SR 3, CEM III/BSR und CEM III/C-SR nach EN 197-1:20111 erfüllt.“
Es ist zu ergänzen: „Die Regelungen in 5.3.4 für die Verwendung von Flugasche in Unterwasserbeton gelten nicht
für Hüttensandmehl.“
1.8
Tabelle F.3.1
Tabellenüberschrift:
Es ist zu ändern: „Anwendungsbereiche für Zemente nach EN 197-1:20111, DIN 1164-11:2003-11,
DIN 1164-12:2005-06 und FE-Zemente sowie CEM I-SE und CEM II-SE nach DIN 1164-11:2003-11 zur Herstellung
von Beton nach DIN 1045-2:2008-08“
Fußnote d:
Es ist zu ändern: „ANMERKUNG: Die Anforderungen an HS-Zemente sind für CEM I-SR 0, CEM I-SR 3, CEM III/BSR und CEM III/C-SR nach EN 197-1:20111 erfüllt.“
2

Zur Alkali-Richtlinie – AlkR – (2013-10)

Abschnitt 7.1.1:
Es ist zu ergänzen: „Für Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt (NA-Zement) ist die Übereinstimmung mit
DIN 1164-10:2013-03 vom Hersteller zu erklären.“___________
1
2
3
4

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14216:2015-09.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15167-1:2006-12.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07.

Anlage C 2.1.4
Bei Anwendung der technischen Regeln gilt Folgendes:
1
Die Spannglieder dürfen mit einem Einpressmörtel bestehend aus Portlandzement CEM I nach
EN 197-1:20111 oder nach DIN 1164-10:2013-03, Wasser und einer Einpresshilfe nach EN 934-4:20092 verpresst
werden. Die Verwendung von Einpresshilfen muss DIN V 20000-101:2002-11 entsprechen. Das
Korrosionsverhalten darf alternativ zu DIN V 20000-101:2002-11, Abschnitt 7, auch nach DIN EN 934-1:2008-04
nachgewiesen sein. Die Verwendung anderer Einpressmörtel bedarf eines bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweises.
2

Zu DIN EN 445:1996-07

2.1
Abschnitt 2:
Es ist mit letztem Ausgabedatum zu zitieren „DIN EN 196-1:2016-11“.
2.2Abschnitt 3.2.2.3:
Der letzte Satz „Es sind zwei ... durchzuführen.“ ist durch folgende Sätze zu ersetzen: „Es sind drei Prüfungendurchzuführen; die erste Prüfung ist unmittelbar nach dem Mischen des Einpressmörtels und die verbleibenden
zwei Prüfungen 30 min nach dem Mischen des Einpressmörtels durchzuführen. Während der Durchführung der
Prüfungen ist der Einpressmörtel in Bewegung zu halten.“
2.3
Abschnitt 3.4.2.3:
Statt „(siehe 3.4)“ ist „(siehe 3.3.3)“ zu schreiben.
2.4
Abschnitt 3.4.3:
Statt „Gefäßverfahren“ ist „Dosenverfahren“ zu schreiben. Entsprechend sind in den Unterabschnitten bei„Behältern“ immer „Dosen“ gemeint. In den Unterabschnitten ist statt „Messschieber“ immer „Tiefenmesser“ zuschreiben.
2.5
Abschnitt 3.4.3.2:
Unter a) sind im ersten Absatz die ersten beiden Sätze durch folgende Fassung zu ersetzen: „Die erste Messung
ist unmittelbar nach dem Füllen der Dosen mit Einpressmörtel durchzuführen, indem der Abstand zwischen der122Anlage | TeilOberfläche des Einpressmörtels und dem oberen Rand der Dose mit der Abdeckplatte auf der Dose an mindestenssechs Stellen mit dem Tiefenmesser oder mit anderen Messvorrichtungen abzulesen ist. Die Markierung auf der
Abdeckplatte muss mit der Markierung am Rand der Dose übereinstimmen (Referenzpunkt).“
Unter a) ist der zweite Absatz durch die folgende Fassung zu ersetzen: „Bei der zweiten Messung wird der Abstandzwischen der festen Oberfläche des Einpressmörtels und dem oberen Rand des Behälters an denselben sechs
Messstellen der ersten Messung und mit demselben Messverfahren gemessen.“
Unter a) ist am Ende „(siehe 3.6)“ zu streichen.
2.6
Abschnitt 3.5.1.2:„b)...“ ist durch folgende Fassung zu ersetzen: „b) Einrichtungen für die Lagerung gemäß Abschnitt 4.1 von
DIN EN 196-1:2016-11“.
2.7
Abschnitt 3.5.1.3.1:
Der dritte Absatz ist am Ende zu ergänzen: „Dann sind die Proben mit einer Glasplatte abzudecken.“3

Zu DIN EN 446:1996-07

3.1
Abschnitt 0:
Statt „Anforderungen an den Einpressmörtel“ ist „Anforderungen an das Einpressen mit Einpressmörtel“ und statt„Eurocode 2“ ist „DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03“ zu schreiben.
3.2
Abschnitt 3:
Die in den Unterabschnitten 3.2 und 3.3 angegebenen Definitionen der Einpressvorgänge sind durch die folgende
Fassung zu ersetzen:„3.2 Nachpressen: Zusätzliches Einpressen, um Luft- oder Wasserblasen durch Einpressmörtel in den
Spannkanälen zu ersetzen, bevor der ursprüngliche Einpressmörtel erhärtet ist.
3.3
Nachverfüllen: Zusätzliches Einpressen, um Luft- oder Wasserblasen durch Einpressmörtel in den
Spannkanälen zu ersetzen, nachdem der ursprüngliche Einpressmörtel erhärtet ist.“
3.3
Abschnitt 4:
Zu Abschnitt 4 ist klarzustellen: „Die Vorprüfung nach DIN EN 446:1996-07, Abschnitt 4, gilt für die Stoffe nach
DIN EN 447:1996-07, Abschnitt 4, bauaufsichtlich als erfüllt, wenn die Stoffe den in Abschnitt C 2 angegebenen
technischen Regeln entsprechen oder bei wesentlichen Abweichungen der geforderte Verwendbarkeitsnachweis
vorliegt und für sie der Übereinstimmungsnachweis geführt wurde.“
3.4
Abschnitt 7.3:
Statt „Verpress- und Nachverpressverfahren“ ist zu schreiben „Verfahren beim Einpressen und Nachpressen“.
3.5
Abschnitt 7.6:
Es ist zu streichen: „ohne Abbindeverzögerer“.
3.6
Abschnitt 7.8:
Statt „Nacheinspritzen“ und „Nacheinpressen“ ist in der Überschrift und im Text „Nachpressen“ zu schreiben.
3.7
Abschnitt 7.9:
Statt „Nachpressen“ ist in der Überschrift und im Text „Nachverfüllen“ und statt „bilden“ ist im ersten Satz des Textes„gebildet haben“ zu schreiben.
3.8
Abschnitt 8.1:
Nach dem ersten Spiegelstrich ist „Abnehmer“ durch „Auftraggeber“ zu ersetzen und nach dem zweiten
Spiegelstrich ist der zweite Satz durch folgende Fassung zu ersetzen: „Die zuständige Stelle darf zusätzlicheÜberprüfungen fordern.“
3.9
Abschnitt 8.4:
Im Text nach „Wasserabsonderung:“ ist ergänzt zu schreiben: „...Fließvermögen des Einpressmörtels dort den
Anforderungen...“.

123

Anlage | Teil

Statt „Einpressung“ ist „Auftrag zum Einpressen“ zu schreiben.
4

Zu DIN EN 447:1996-07

4.1
Abschnitt 0:
Im zweitem Absatz ist vor den Spiegelstrichen „vor allem“ zu streichen.
4.2
Tabelle 1:
Die Tabelle 1 ist durch folgende Fassung zu ersetzen:
Prüfverfahren nach
DIN EN 445:2008-01

Eintauchversuch
Trichterverfahren
1)2)

Unmittelbar nach dem
MischenZeit (in s)
 30
 25 (50)2)30 Minuten nach dem
Mischen1) oder nach dem
Einpressen
Zeit (in s)
 80 (200)2)
 25 (50)2)

an derAustrittsöffnungdes Hüllrohrs
Zeit (in s)
 30
 10

Die Mischzeit ist zu messen, wenn sich alle erforderlichen Stoffmengen im Mischer befinden.
Für Einpressmörtel, die in gewissen Mischern mit hoher Rührwerksgeschwindigkeit vorbereitet werden, dürfen
die oben in Tabelle 1 angegebenen Grenzen bis 200 s beim Eintauchversuch und bis 50 s beim Trichterverfahren
erhöht werden. Der Mischer und diese Grenzwerte müssen mit der zuständigen Behörde vereinbart werden.

4.3
Abschnitt 4.2:
In der Anmerkung 2 ist statt „Hochofenschlacke“ „Hüttensand“ zu schreiben.
4.4
Abschnitt 4.4:
Abweichend von Abschnitt 4.4 dürfen nur für Einpressmörtel zugelassene Zusatzmittel (Einpresshilfen) verwendet
werden.
4.5
Abschnitt 5.2:
Im zweiten Satz ist statt „den Abschnitten 3.2 und 3.3“ zu schreiben „Abschnitt 3.2“.
Die Prüfung des Fließvermögens darf abweichend von Abschnitt 5.2 für Einpressmörtel mit Einpresshilfen nur mit
dem Eintauchversuch nach Abschnitt 3.2.1 der DIN EN 445:2008-01 durchgeführt werden, da die Grenzwerte nachTabelle 1 für den Auslauftrichter für diesen Einpressmörtel nicht gelten. Werden bei der Eignungsprüfung eines
Einpressmörtels mit Einpresshilfen die Grenzwerte für den Auslauftrichter mit dem Eintauchversuch kalibriert, darf
auch nach Abschnitt 3.2.2 der DIN EN 445:2008-01 mit dem Trichterverfahren gemessen werden. Die ermittelten
Grenzwerte sind anstelle der in Tabelle 1 für das Trichterverfahren angegebenen Werte einzuhalten.
4.6
Abschnitt 5.3:
Es ist auf „Abschnitt 3.3“ statt auf „Abschnitt 3.4“ zu verweisen.
4.7
Abschnitt 5.4:
Es ist auf „Abschnitt 3.4“ statt auf „Abschnitt 3.5 oder 3.6“ zu verweisen. Der letzte Satz ist ergänzt zu schreiben:„Einpressmörtel mit Treibmitteln dürfen in der Eignungsprüfung keine Volumenverringerung aufweisen.“
4.8
Abschnitt 5.5:
Abweichend von Abschnitt 5.5 darf die Druckfestigkeit von Einpressmörtel mit Einpresshilfen nur an den in Tabelle 2
angegebenen Zylindern geprüft werden.
4.9
Tabelle 2:
In Tabelle 2 sind die Verweise wie folgt zu ändern:Auf „Abschnitt 3.5.1“ statt auf „Abschnitt 3.7“,
auf „Abschnitt 3.5.2“ statt auf „Abschnitt 3.8“ undin der Fußnote 1) auf „Abschnitt 3.5.2“ statt auf „Abschnitt 3.6“.
4.10 Abschnitt 6:
Abweichend von Abschnitt 6 wird die Mischzeit auf 4 min begrenzt.
__________
1
2

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2009-09.

124

Anlage | Teil

Anlage C 2.1.5
Verwendung von Zement nach EN 197-1:20111

Tabelle:Die Norm DIN 1164-1:1994-10 wurde durch die Europäische Norm EN 197-1:20111 sowie die Norm
DIN 1164-10:2013-03 ersetzt. Soweit in den technischen Regeln der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Bezug auf DIN 1164 (frühere Ausgaben) genommen wird, sind Zemente nach EN 197-1:20111
nach folgender Tabelle verwendbar. Verwendungsbeschränkungen in den technischen Regeln bleiben unberührt.

Lfd.
Technische Regel
Nr.
1

1

Verwendbare Zemente (Zementart) nach EN 197-1:20111

2

3

4

1

DIN EN 447

1996-07

CEM I

2

DIN EN 588-1

1996-11

Entsprechend den Verwendungsregeln für die
Expositionsklasse XF 1 in DIN 1045-2:2008-08

3

DIN 4166

1997-10Alle

4

DIN 18148

2000-10Alle

5

DIN 18162

2000-10

6

DIN EN 12763

2000-10

Wie lfd. Nr. 2

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.

Tabelle A:

Zuordnung der Betoneigenschaften nach DIN 1045:1988-07 zu Beton nach DIN EN 206-12
DIN EN 206-1 bzw.
DIN 1045-2
Expositionsklasse bzw.
Abschnitt

Lfd. Nr. Abschnitt DIN 1045:1988-07
1

2

2

3

4

1

6.5.5.1

Unbewehrter Beton

X02

6.5.1, 6.5.5.1

Innenbauteil

XC1

3

6.5.1, 6.5.5.1

Außenbauteil

XC4/XF1

4

6.5.7.2

Wasserundurchlässiger Beton

DIN 1045-2, 5.5.3

5

6.5.7.3

Beton mit hohem Frostwiderstand

XC4/XF1

6

6.5.7.4

Beton mit hohem Frost- und TausalzwiderstandXF47

6.5.7.4

Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, sehrstarker Frost-, Tausalzangriff

XF48

6.5.7.5

Beton mit hohem Widerstand gegen schwachen
chemischen Angriff

XA1

9

6.5.7.5

Beton mit hohem Widerstand gegen starken
chemischen Angriff

XA2

10

6.5.7.5

Beton mit hohem Widerstand gegen sehr starken
chemischen Angriff

XA2

11

6.5.7.6

Beton mit hohem Verschleißwiderstand

XM1

12

6.5.7.7

Beton für hohe Gebrauchstemperaturen bis 250 °C

DIN 1045-2, 5.3.6

13

6.5.7.8

Beton für Unterwasserschüttung (Unterwasserbeton)

DIN 1045-2, 5.3.4Hartz, U.: Neues Normenwerk im Betonbau, veröffentlicht in den DIBt Mitteilungen Nr. 1/2001, S. 2

125

Anlage | Teil

Anlage C 2.1.6
Dem Beton dürfen Betonzusatzmittel nur zugegeben werden, wenn deren Verwendbarkeit gemäß
EN 934-2:2009+A1:20121 oder durch eine Europäische Technische Zulassung/Bewertung nachgewiesen ist.
________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-2:2012-08.

Anlage C 2.1.7
Bei der Herstellung von Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton oder Stahlfaserbeton gelten für den
Beton die technischen Regeln der lfd. Nr. C 2.1.4.3.

Anlage C 2.2.1– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.3.1
Werden Bauprodukte über den Handel an den Verwender geliefert und die gelieferten Bauprodukte beim Händler
geteilt, so sind die Teile durch Beipackzettel, Farbauftrag, Anhängeschilder o. ä. unverwechselbar zu
kennzeichnen. Alle Teilungen sind zu dokumentieren.

Anlage C 2.3.2
Sofern die Norm DIN 1052-10:2012-05 mehrere Metallsorten vorsieht, ist bei metallenen Verbindungsmitteln im
Ü-Zeichen als für den Verwendungszweck wesentliches Merkmal auch die Legierung, die Werkstoffnummer, die
Stahlgüte oder die Festigkeitsklasse anzugeben.

Anlage C 2.3.3
Klebstoffe für tragende Holzbauteile müssen für eine Verwendung der verklebten Holzbauteile in Deutschland die
Anforderungen des Klebstofftyps I nach DIN EN 301:2013-12 erfüllen. Für diese Klebstoffe müssen zusätzlich die
Gebrauchseigenschaften nach DIN EN 301:2013-12, Abschnitt 6, ermittelt und dokumentiert sein, wobei die offene
Antrockenzeit nach DIN 68141:2008-01, Abschnitt 3.2.2 zu bestimmen ist.
Im Ü-Zeichen sind darüber hinaus mögliche Anwendungserweiterungen (z. B. Verklebung von Laubholz oder vonchemisch behandeltem Holz) anzugeben.

Anlage C 2.4.1
Die technischen Regeln gelten nur für die den nachstehenden Stahlsorten zugeordneten Werkstoffnummern:
S 235

1.0037, 1.0036, 1.0038, 1.0114,
1.0116, 1.0117, 1.0120, 1.0121,
1.0122, 1.0115, 1.0118, 1.0119

S 275

1.0044, 1.0143, 1.0144, 1.0145,
1.0128, 1.0140, 1.0141, 1.0142

S 355

1.0045, 1.0553, 1.0570, 1.0577,
1.0595, 1.0596, 1.0551, 1.0554,
1.0569, 1.0579, 1.0593, 1.0594

126

Anlage | Teil

Anlage C 2.4.2
Als wesentliches Merkmal sind im Ü-Zeichen die Werkstoffnummer oder der Kurzname anzugeben.
Wird in Technischen Baubestimmungen eine Prüfbescheinigung nach EN 10204:20041 verlangt, ist diesePrüfbescheinigung dem Lieferschein als Anlage beizufügen und mit dem Ü-Zeichen zu versehen. Sie genügt als
Angabe der wesentlichen Merkmale nach der Ü-Zeichen-Verordnung.
Werden Metallbauprodukte über den Handel an den Verwender geliefert und die gelieferten Bauprodukte beim
Händler geteilt, so sind die Teile durch Umstempelung, Farbauftrag, Klebezettel oder Anhängeschilder
unverwechselbar zu kennzeichnen. Alle Teilungen sind zu dokumentieren. Bei Metallbauprodukten, die wiederholt
verwendet werden, gilt dies entsprechend.
_________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10204:2005-01.

Anlage C 2.4.3
Bei planmäßigen Abweichungen von den Nennmaßen der Metallprofile ist im Ü-Zeichen als technische Regel die
Profilnorm mit dem Zusatz „Sonderprofil“ anzugeben. Die in den Profilnormen angegebenen Grenzabmaße undFormtoleranzen bleiben hiervon unberührt. Die Einhaltung der Grenzabmaße und Formtoleranzen ist in die
werkseigene Produktionskontrolle einzubeziehen.

Anlage C 2.4.4
Die technischen Regeln gelten nur für die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern: 1.0254, 1.0256, 1.0421.

Anlage C 2.4.5
Die technischen Regeln gelten für die Stahlsorten nach DIN EN 10250-2:1999-12 mit den Werkstoffnummern:
1.0038, 1.0116, 1.0570 und nach EN 10222-4:20171 mit den Werkstoffnummern: 1.0565 und 1.0571.
___________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10222-4:2017-06.

Anlage C 2.4.6– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.4.7– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.4.8– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.4.9– gestrichen in der VV TB NRW –127

Anlage | Teil

Anlage C 2.4.10
Prüfungsumfang und -art bei Nieten im Rahmen der Fremdüberwachung
ZeitpunktPrüfungsart

Prüfungsumfang

Erstprüfung

verschärfte Prüfung

übliche und besondere Eigenschaften

Fremdüberwachung im 1. Jahr

normale Prüfung

übliche Eigenschaften

Fremdüberwachung ab 2. Jahr

reduzierte Prüfung

übliche Eigenschaften

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dasswechselweise alle Produktarten geprüft werden.
Übliche Eigenschaften
Merkmalgeprüftes Produkt

Charakter des Prüfumfanges
reduziert

normalverschärft

L

L

L

P Pr

P Pr

P Pr

Maße

alle

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Scherversuch

alle

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Härteprüfung

alle

1x3x3

2x3x3

4x3x3

Kopfschlagzähigkeit

alle

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Besondere Eigenschaften
MerkmalCharakter des Prüfumfangs verschärft
L

L
P
Pr

P

Pr

Schichtdicke

1

x

3

x

3

Zugversuch

1

x

3

x

1

Kerbschlagarbeit

1

x

3

x

1

=
=
=

Los
Probe
Prüfung

Anlage C 2.4.11
Prüfungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdüberwachung
ZeitpunktPrüfungsart

Prüfungsumfang

Erstprüfung

verschärfte Prüfung

übliche und besondere Eigenschaften

Fremdüberwachung im 1. Jahr

normale Prüfung

übliche Eigenschaften

Fremdüberwachung ab 2. Jahr

reduzierte Prüfung

übliche Eigenschaften

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dasswechselweise alle Produktarten geprüft werden.

128

Anlage | TeilÜbliche Eigenschaften
Merkmalgeprüftes Produkt

Charakter des Prüfumfanges
reduziert

normalverschärft

L

L

L

P Pr

P Pr

P Pr

Maße

alle Produkte

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Schrägzugversuch oder
Zugversuch an derGanzschraube

Schrauben 8.8 und 10.9

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Zugversuch an derabgedrehten Probe

Schrauben 4.6 und 5.6

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Prüfkraftversuch

alle Muttern

1x3x1

2x3x1

4x3x1

Anziehversuch

Garnituren 8.8 und 10.9

1x6x1

2 x 12 x 1

4 x 12 x 1

Härte HV 30

alle Produkte

1x1x3

2x2x3

4x2x3

Härte HV 0,3

Schrauben 8.8 und 10.9

1x1x3

2x2x3

4x2x3

Schliff (Randzustand)

Schrauben 10.9

1x1x3

2x2x3

4x2x3

Schichtdicke

alle Produkte

1x1x3

2x2x3

4x2x3

Besondere Eigenschaften
Merkmalgeprüftes Produkt

L

P

Pr

Chemische Zusammensetzung

Schrauben und Muttern

2x

2x

1

Anlassversuch

Schrauben 8.8 und 10.9

4x

3x

1

Kerbschlagarbeit

Schrauben

4x

3x

1

Schrauben und Muttern

1*) x

100 x

1

+4 x

20 x

1

Rissanzeige
*)

L
P
Pr

Charakter des Prüfumfangs verschärft

Prüfungsumfang bei einem beanstandeten Los bzw. beim Auftreten von Mängeln
=
=
=

Los
Probe
Prüfung

Anlage C 2.4.12
Stahlbauteile und Gussbauteile müssen den zugehörigen lfd. Nrn. des Abschnitts C 2 entsprechen.

Anlage C 2.4.13
Stahlbauteile und Gussbauteile müssen den zugehörigen lfd. Nrn. des Abschnitts C 2 entsprechen.
Für das Feuerverzinken tragender Stahlbauteile und Gussbauteile ist nur die Zinkbadklasse 1 gemäß Tabelle 8nach DASt-Richtlinie 022:2016-06 zulässig. Es ist der vereinfachte Nachweis nach Abschnitt 4.2.2 der DAStRichtlinie 022:2016-06 zu führen. Rechnerische Nachweise nach Anlage 4 dürfen nicht herangezogen werden.

Anlage C 2.4.14
Zu DIN EN 1090-2
Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:
1 Die Bestätigung der Übereinstimmung von Bauteilen aus Stahl, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:20111 erfasstsind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, muss mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf derGrundlage einer Erstprüfung nach Abschnitt 6.2 von EN 1090-1:2009+A1:20111 durch den Hersteller und einer
werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 6.3 von EN 1090-1:2009+A1:20111 erfolgen.

129

Anlage | Teil

2 Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit demÜbereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
3 Die Herstellung von geschweißten Bauteilen aus Stahl, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:20111 erfasst sind,die aber Nutzlasten abzutragen haben, darf nur durch solche Betriebe erfolgen, die über einen Eignungsnachweis
für die Ausführung von Schweißarbeiten in der jeweiligen Ausführungsklasse (EXC) verfügen.
Als Eignungsnachweis gilt alternativ:■ ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestätigtes Schweißzertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist;
■ ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2:2018-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweißzertifikat.
Für die Zuordnung von Bauteilen in die Ausführungsklassen (EXC) gilt DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12.
_________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.4.15
Zu DIN EN 1090-3
Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:
1
Die Bestätigung der Übereinstimmung von Bauteilen aus Aluminium, die nicht von
EN 1090-1:2009+A1:20111 erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, muss mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung nach Abschnitt 6.2 von EN 1090-1:2009+A1:20111
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 6.3 von EN
1090-1:2009+A1:20111 erfolgen.
2
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit demÜbereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
3
Die Herstellung von geschweißten Bauteilen aus Aluminium, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:20111
erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, darf nur durch solche Betriebe erfolgen, die über einen
Eignungsnachweis für die Ausführung von Schweißarbeiten in der jeweiligen Ausführungsklasse (EXC) verfügen.
Als Eignungsnachweis gilt alternativ:■ ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestätigtes Schweißzertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese Stelle
entsprechend EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist;
■ ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3:2008-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Tabelle B.1
durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweißzertifikat.
Für die Zuordnung von Bauteilen in die Ausführungsklassen (EXC) gilt DIN EN 1999-1-1/NA:2018-03.
__________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.6.1
Bei Verwendung von Fahrschachttüren nachDIN 18090:1997-01
DIN 18091:1993-07
DIN 18092:1992-04
gilt Anhang 4 Nr. 5.3.

Anlage C 2.6.2
Türschließer nach DIN 18263-1:2015-04 dürfen nur als Ersatzteile verwendet werden. Sie sind nur für Feuerund/oder Rauchschutzabschlüsse geeignet, sofern diese einflügelige Drehflügeltüren sind.

130Anlage | Teil

Anlage C 2.6.3
1Allgemeines

Folgendes gilt für Innentüren, an die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden. Innentüren
bestehen jeweils aus Blatt und Zarge.
Innentüren müssen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen.
2

Bewertetes Schalldämm-MaßSollen je nach Verwendungszweck schalldämmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das bewertete
Schalldämm-Maß Rw nach DIN EN ISO 10140-1:2012-05, DIN EN ISO 10140-2, -4 und -5:2010-12 und
DIN EN ISO 717-1:2013-06 zu bestimmen.
Prüfberichte nach DIN EN 20140-3:1995-05 und DIN EN ISO 140-3:2005-03
in Verbindung mit
DIN EN ISO 717-1:1997-01, DIN EN ISO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem
Inkrafttreten dieser Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden, dürfen
weiterhin verwendet werden.
3

Wesentliche Merkmale für das Ü-Zeichen

Im Ü-Zeichen einer Innentür, die den Anforderungen nach Abschnitt 2 entspricht, ist das bewertete SchalldämmMaß Rw anzugeben sowie die Kombinationen von Blättern mit Zargen, für welche dieses gilt.

Anlage C 2.6.4
Es ist ein Verwendbarkeitsnachweis gemäß § 20 Abs. 1 BauO NRW 2018 erforderlich.

Anlage C 2.7.1
Für Führungslager und Festhaltekonstruktionen gilt EN 1337-8:20071. Für die Gleitpaarung Stahl/Stahl bei
Führungslagern und Festhaltekonstruktionen kann der entsprechende Abschnitt von DIN 4141-13:2010-07
angewendet werden.
_________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1337-8:2008-01.

Anlage C 2.8.1
Begehbare Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3:2007-08 bedürfen als Verwendbarkeitsnachweis einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die Fallhöhe mehr als 0,5 m beträgt oder die Stützweiten der
Roste mehr als 0,5 m betragen.

Anlage C 2.9.1
Zu DIN 18148:2000-10
Zu Abschnitt 1: Hohlwandplatten aus Leichtbeton dürfen nur für die Herstellung von leichten Trennwänden nachDIN 4103-1:2015-06 verwendet werden.

Anlage C 2.9.2
Zu DIN 18162:2000-10131Anlage | Teil

Zu Abschnitt 1: Unbewehrte Wandbauplatten aus Leichtbeton dürfen nur für die Herstellung von leichten
Trennwänden nach DIN 4103-1:2015-06 verwendet werden.

Anlage C 2.9.3
Das Brandverhalten von nichtbrennbaren und schwerentflammbaren werksmäßig im Nassverfahren hergestellten
Mineralplatten ist nach lfd. Nr. C 3.9 bzw. C 3.11 nachzuweisen.
Bei Produkten, die in die Klasse TVOC 3 nach Tabelle 3 und/oder FH Klasse 3 nach Tabelle 4 eingestuft sind unddaher nicht in Innenräumen verwendet werden dürfen, ist im Ü-Zeichen anzugeben: „Das Produkt darf nicht inInnenräumen verwendet werden.“Anlage C 2.10.1
Zu DIN 7865-1 und DIN 7865-2
DIN 7865-2:2015-02 gilt mit Ausnahme von Abschnitt 8.1 Absatz 2 und 4, Abschnitt 8.3 und Anhang A.
Die Baustoffklasse ist im Rahmen der Produktkennzeichnung anzugeben.

Anlage C 2.12.1
Die Rohre und Formstücke dürfen nur verklebt werden, wenn der Klebstoff EN 14680:2006 1 entspricht oder fürnicht vom Geltungsbereich der o. g. harmonisierten Spezifikation erfasste Klebstoffe ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis oder eine europäische technische Bewertung erteilt ist.
___________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14680:2006-12.

Anlage C 2.12.2
Die Verwendung von Abwasserrohren und Formstücken mit einer geringeren Nenn-Ringsteifigkeit als SN 4 (geprüft
nach DIN EN ISO 9969:2016-06) bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anlage C 2.12.3
Zu DIN 588-1:1996-11
Zu Abschnitt 4.1 Allgemeine Werkstoffzusammensetzung
Die technische Regel gilt nur für die unter Typ NT (asbestfreie Technologie) aufgeführten Produkte.

Anlage C 2.12.4
Für mehrschichtige Abwasserrohre und Formstücke mit mineralischem Füllstoffanteil ist der Nachweis der
Verwendbarkeit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erforderlich.

Anlage C 2.12.5
Es dürfen nur natürliche mineralische Zuschläge und Füllstoffe gemäß EN 12620:2002+A1:20081 zugegeben
werden. Die Verwendung anderer natürlicher mineralischer Zuschläge und Füllstoffe bedarf der allgemeinenbauaufsichtlichen Zulassung.
__________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07.

132

Anlage | Teil

Anlage C 2.12.6
Für die abschließende Feststellung der Verwendbarkeit der aus Halbzeugen auf der Baustelle hergestellten
Bauprodukte zur Renovierung von erdverlegten Entwässerungsnetzen ist eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung erforderlich.

Anlage C 2.13.1– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.13.2– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.13.3– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.13.4– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.13.5– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.14.1
Eine Kennzeichnung mit dem DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit Registriernummer ist zur Erfüllung derAnforderungen der in Spalte 3 genannten technischen Regeln und zur Kennzeichnung mit demÜbereinstimmungszeichen nach BauO NRW 2018 nicht erforderlich.

Anlage C 2.14.2– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.14.3– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.14.4
Die Bestätigung der Übereinstimmung der Dichtungen muss für das Herstellwerk mit einemÜbereinstimmungszertifikat
aufderGrundlageeinerwerkseigenen
Produktionskontrolle
nach
DIN EN 14241-1:2013-11, Abschnitt 8.4, und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer
Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei
durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. In dem Herstellwerk ist die werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal133

Anlage | Teiljährlich. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts entsprechend Abschnitt 6 derNorm durchzuführen. Außerdem sind Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen und an mindestens fünf
Proben die Werkstoffkennwerte gemäß Abschnitt 8.3, Tabelle 8, der Norm zu prüfen.
Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Die Ergebnisse derZertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

Anlage C 2.15.1
Einwirkungen aus Überschwemmungen sind in der Norm nicht berücksichtigt.

Anlage C 2.15.2
Einwirkungen aus einem Erdbeben sind in der Norm nicht berücksichtigt.
Für ungekammerte Behälter, die vollständig im Erdreich eingebettet sind, sind die Einwirkungen aus einem
Erdbeben nicht standsicherheitsrelevant und damit von der Norm abgedeckt, wenn durch geeignete konstruktive
Maßnahmen eine Übertragung von Einwirkungen aus der Stutzenverbindung auf den Behälter verhindert wird.
Nach einem Erdbebenereignis mit der Intensität, die für die Erdbebenzone 1 und höher nach DIN 4149:2005-04
angenommen wird, ist eine Funktionsprüfung des Behälters durchzuführen.
Im Erdreich eingebettete Behälter, bei denen einer der Böden oder beide Böden zwecks Zugänglichkeit in Räumen
von Gebäuden münden oder Behälter im Sinne der sog. Hünengrablagerung (erdüberschüttete Einlagerungsart,bei der der Behälter sich ganz oder teilweise über der Geländeoberkante befindet) gelten nicht als vollständig im
Erdreich eingebettet. Einwirkungen aus Erdbeben sind nachzuweisen.

Anlage C 2.15.3
Die Blechdicken (Nettowanddicken) sind erforderlichenfalls um Korrosionszuschläge zu erhöhen, die in
Abhängigkeit von der geplanten Lebensdauer, der konkreten Lagerflüssigkeit und der zugehörigen Abtragsrate,
den zu erwartenden Materialabbau infolge Korrosion berücksichtigen. Dabei darf auf die vorgenannten
Korrosionszuschläge nur verzichtet werden, wenn für die konkrete Flüssigkeit-Werkstoff-Kombination unter Berücksichtigung der geplanten Lebensdauer und der geplanten Betriebsbedingungen kein Korrosionsabtrag erwartet
wird. Dies ist für jeden konkreten Anwendungsfall durch ein Gutachten einer unabhängigen Materialprüfanstaltnachzuweisen.
An Blechen von statisch relevanten Bauteilen, die von der Lagerflüssigkeit bzw. deren Dämpfen oder Kondensat
berührt sind, muss die Einhaltung der Nennblechdicken in regelmäßigen Abständen durch Blechdickenmessungengeprüft werden. Ist die Nennblechdicke erreicht, sind die Bauprodukte außer Betrieb zu nehmen.
Besonderheiten, wie z. B. erhöhter korrosiver Angriff bei Lagerung von hygroskopischen Medien und gleichzeitiger
Belüftung im sog. Dampfraum über dem Flüssigkeitsspiegel, Wasseransammlungen am Boden bei Medien mit
Dichten < 1,0 kg/l, die sich nicht mit Wasser mischen, sind gesondert zu berücksichtigen.
Die Außenkorrosion der Bauprodukte und deren Auflagerkonstruktionen durch korrosiven Angriff aufgrund derUmgebungsbedingungen am Aufstellungsort ist durch geeignete Maßnahmen (z. B. ein Beschichtungssystem mit
einer auf die geplante Lebensdauer abgestimmten Wirkungsdauer des Schutzes) auszuschließen.
Der Hersteller muss die für die ordnungsgemäße Herstellung des Bauproduktes erforderlichen Verfahren
nachweislich beherrschen. Der Nachweis ist durch ein Schweißzertifikat für die Ausführungsklasse EXC 2 oderhöher nach DIN EN 1090-2:2018-09 für Bauprodukte aus Stahl bzw. nach DIN EN 1090-3:2019-07 für Bauprodukteaus Aluminium zu führen. Abweichend von DIN EN 1090-2:2019-07, Tabelle 14 bzw. DIN EN 1090-3:2019-07,
Tabelle 7 muss das für die Koordinierung der Herstellungsprozesse des Bauproduktes verantwortliche
Schweißaufsichtspersonal mindestens über spezielle technische Kenntnisse nach DIN EN ISO 14731:2006-12
verfügen.
Für die zur Herstellung des Bauproduktes verwendeten Konstruktionsmaterialien ist die vollständige
Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.

134Anlage | Teil

Die Schweißverfahren sind nach DIN EN ISO 15614-1:2017-12 zu qualifizieren. Die Prüfung von Schweißern hat
auf Grundlage der DIN EN ISO 9606-1:2017-12 zu erfolgen.

Anlage C 2.15.4– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.15.5– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.15.6– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.15.7– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.15.8– gestrichen in der VV TB NRW –Anlage C 2.15.9
Der Nachweis der Übereinstimmung mit dieser technischen Regel entfällt, wenn Rohre oder Schläuche sowie
zugehörige Formstücke, Dichtmittel und Armaturen die Anforderungen der Druckgeräte-Richtlinie (DGRL) erfüllen
und deshalb das CE-Zeichen tragen.

Anlage C 2.15.10
Zu TRbF 50 (2002-06), Anhang A
Nr. 3.21 (5) von Anhang A entfällt.

Anlage C 2.15.11
1
Die DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BUmwS)“:2011-03 regelt
nicht, wie Bauteile transportiert, zwischengelagert oder montiert werden müssen, damit sie für die anschließende
Nutzung als Teil der Dichtfläche geeignet sind.
2■■

Die Bestimmungen der technischen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS):
DWA-A 786 „Ausführung von Dichtflächen“ undDWA-A 781 bis 784 für Tankstellen für die Betankung von Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahrzeugensind zu berücksichtigen.
3
Die DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BUmwS)“:2011-03 gilt
nicht für die Verwendung in Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften.

135

Anlage | Teil

Anlage C 2.15.12
Für einbetonierte Fugenbleche gelten zusätzlich die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen“:2011-03, Anhang B: Erläuterungen zu Abschnitt 7.3.3.

Anlage C 2.15.13
Für Schläuche ist der Bunsenbrennertest erforderlich (entgegen der Angabe im Abschnitt 4.5 der
DIN EN 12514-1:2000-05). Druckbeanspruchte Bauteile müssen der Nenndruckstufe PN10 entsprechen. Die
Regelung der Heberschutzventile ist ausgenommen.

Anlage C 2.15.14
Können die aufgeführten Leitungen den unter lfd. Nr. C 2.15.13 genannten einwandigen metallischen
Rohrleitungen, zugehörigen Formstücken und Armaturen für Rohrleitungen zur Lagerung wassergefährdender
Flüssigkeiten zugeordnet werden, so gilt die dort aufgeführte technische Regel mit demÜbereinstimmungsnachweis ÜH.

Anlage C 2.15.15
1

Anforderungen an das Bauprodukt

Die Leckdetektoren sind entsprechend DIN EN 13160-2:2003-09 in Verbindung mit EN 13160-1:20031
auszubilden.
Die Teile eines Leckdetektors, die für den Einbau im Freien gedacht sind, müssen in einem Temperaturbereich von-20 °C bis +60 °C betriebsfähig sein.
Die gegebenenfalls von der Lagerflüssigkeit bzw. deren Dämpfen oder Kondensat berührten Teile derLeckdetektoren müssen aus hinreichend beständigen Werkstoffen bestehen. Zur Nachweisführung derWerkstoffeignung sind Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in der Fachliteratur, eigene
Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse heranzuziehen. Für Stähle gilt die DIN 6601:2007-04.
2

Festlegungen für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung

Für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung gilt EN 13160-1:20031, Anhang ZA, Tabelle ZA.1
und Tabelle ZA.3. Bei der Erstprüfung ist auch die Betriebsanleitung nach EN 13160-1:20031, Abschnitt 5.7, zu
prüfen. Die anderen Abschnitte des Anhangs ZA gelten nicht.
3

Festlegungen für die Kennzeichnung

Im Rahmen der Ü-Kennzeichnung ist als maßgebende technische Regel die Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Abschnitt C 2, Anlage C 2.15.15, anzugeben.
Weiterhin sind bei der Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder deren Begleitpapiere mindestens
die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, Material und die Leistungsfähigkeit des Produkts (Druck- undTemperaturbereiche, geeignet für folgende Medien: …) anzugeben.
4Festlegungen für den Einbau

Die Leckdetektoren für Unter- und Überdrucksysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse I dürfen fürfolgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

■
■
■
■
■
■

doppelwandige Behälter,
doppelwandige Rohrleitungen,einwandige Behälter mit Leckschutzauskleidung,
einwandige Rohre mit Leckschutzauskleidung,
einwandige Behälter mit Leckschutzummantelung,einwandige Rohre mit Leckschutzummantelung.

136

Anlage | Teil___________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13160-1:2003-09.

Anlage C 2.15.16
1

Anforderungen an das Bauprodukt

Die Leckdetektoren sind entsprechend DIN EN 13160-3:2003-09 in Verbindung mit EN 13160-1:20031
auszubilden.
Die Teile eines Leckdetektors, die für den Einbau im Freien gedacht sind, müssen in einem Temperaturbereich von-20 °C bis +60 °C betriebsfähig sein.
Die gegebenenfalls von der Leckanzeigeflüssigkeit, der Lagerflüssigkeit bzw. deren Dämpfen oder Kondensat
berührten Teile der Leckdetektoren müssen aus hinreichend beständigen Werkstoffen bestehen. Zur
Nachweisführung der Werkstoffeignung sind Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in derFachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse heranzuziehen. Für Stähle gilt die
DIN 6601.
Die Leckanzeigeflüssigkeit muss der „Liste der Leckanzeigeflüssigkeiten für Überwachungsräume doppelwandiger
Behälter oder doppelwandiger Rohrleitungen (Stand Dezember 2010)“, veröffentlicht auf der DIBt-Homepage,
entsprechen.
2

Festlegungen für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung

Für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung gilt EN 13160-1:20031, Anhang ZA, Tabelle ZA.1
und Tabelle ZA.3. Bei der Erstprüfung ist auch die Betriebsanleitung nach EN 13160-1:20031, Abschnitt 5.7, zu
prüfen. Die anderen Abschnitte des Anhangs ZA gelten nicht.
3

Festlegungen für die Kennzeichnung

Im Rahmen der Ü-Kennzeichnung ist als maßgebende technische Regel die Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Abschnitt C 2, Anlage C 2.15.16, anzugeben.
Weiterhin sind bei der Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder deren Begleitpapiere mindestens
die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, Material und die Leistungsfähigkeit des Produkts (Druck- undTemperaturbereiche, geeignet für folgende Medien: …) anzugeben.
4Festlegungen für den Einbau

1
Die Leckdetektoren für Flüssigkeitssysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse II dürfen fürfolgende Anwendungsbereiche verwendet werden:■■■

doppelwandige, drucklose, oberirdische Behälter,einwandige, drucklose, oberirdische Behälter mit Leckschutzauskleidung,
einwandige, drucklose, oberirdische Behälter mit Leckschutzummantelung.

2
Das Volumen des Überwachungsraumes der Anlage darf max. 1 m 3 betragen.
__________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13160-1:2003-09.

Anlage C.2.15.17
1

Anforderung an das Bauprodukt

Die Behälter sind nach EN 12285-2:20051 in Tankklasse B oder Tankklasse C auszubilden. Die Höhe n 1 desSattelfußes darf 500 mm nicht übersteigen.

137

Anlage | Teil

2

Festlegungen für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung

Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-2:2018-09 bei Zugrundelegung derAnforderungen der Ausführungsklasse EXC 2 durchzuführen. Abweichend von EN 12285-2:20051, Abschnitt 5 ist
die Dichtheitsprüfung des Innenbehälters als Stückprüfung wie folgt durchzuführen:
Nach Beendigung aller Schweißarbeiten ist die Druck- bzw. Dichtheitsprüfung des Behälters durchzuführen. Die
Prüfung erfolgt mit Wasser. Als Prüfdruck wird die mit einer Sicherheit von 1,3 erhöhte Summe aus dem maximal
zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck der Lagerflüssigkeit mit
der maximal zulässigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behälters, mindestens jedoch 2 bar angesetzt.
Nach der Beruhigungsphase ist der Druck mindestens eine halbe Stunde zu halten. Der Behälter muss diesem
Prüfdruck standhalten, ohne messbare Formänderungen zu erfahren und ohne undicht zu werden (kein Druckabfall
ab der Beruhigungsphase).
Bei Mehrkammerbehältern muss jede Kammer zusätzlich dem Prüfüberdruck standhalten, der dem jeweils
zulässigen Betriebsüberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhöhte Summe aus dem maximal
zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck der Lagerflüssigkeit mit
der maximal zulässigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behälters).
3

Festlegungen für die Kennzeichnung

Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, die
Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der Nenninhalt des Behälters bei zulässiger
Füllhöhe, der zulässige Füllungsgrad oder die zulässige Füllhöhe (entsprechend dem zulässigen Füllungsgrad) und
die Leistungsfähigkeit des Produkts (maximal zulässige Mediendichte, Nennblechdicken, Korrosionszuschläge
soweit erforderlich, Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben.
4Festlegungen für den Einbau

In Überschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden können.
Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden.
___________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05.

Anlage C 2.16.1
Für den Übereinstimmungsnachweis ÜZ gelten die Regelungen des Anhangs E der Norm fürÜberwachungsstufe M. Abweichend von Tabelle E.1 sind die Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe und
Komponenten durch Werkszeugnis 2.2 und die Eigenschaften der Rohre mit erhöhter Streckgrenze durch
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:20041 zu belegen.
Der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit von Baustützen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung ist im Rahmen desZertifizierungsverfahrens zu prüfen. Die Prüfung kann durch die Zertifizierungsstelle selbst oder durch eine von ihr
eingeschaltete dritte Stelle vorgenommen werden.
____________
1

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10204:2005-01.

Anlage C 2.16.2
Bei Gerüstbauteilen sind das Ü-Zeichen und zusätzlich als wesentliches Merkmal die letzten beiden Ziffern desJahres der Herstellung, der Hersteller sowie die Werkstoffklasse dauerhaft auf dem Gerüstbauteil anzubringen.
Sofern in den technischen Regeln für diese Gerüstbauteile eine Kennzeichnung gefordert wird, die zusätzliche
Merkmale enthält, so sind diese außerdem zu berücksichtigen.

138

Anlage | Teil

Anlage C 2.16.3
Zu DIN 4425:1990-11
Die Versuche für die Gewindeverbindung Stellmutter-Rohrspindel nach Abschnitt 7.2 dürfen nur von den Prüfstellen
durchgeführt werden, die auch für die Durchführung der Erstprüfung anerkannt sind.

Anlage C 2.16.4
Für den Übereinstimmungsnachweis ÜZ gelten die Regelungen des Anhangs B der Norm für die Überwachungsstufe M.

Anlage C 2.16.5
Die technischen Regeln gelten für Rohre aus Stählen mit der Werkstoffnummer: 1.0254.

Anlage C 2.16.6
Bei Anwendung der technischen Regel ist der Abschnitt „Herstellung“ der „Anwendungsrichtlinie für Traggerüste
nach DIN EN 12812“, Fassung August 2009, die in den DIBt Mitteilungen Heft 6/2009, S. 227 veröffentlicht ist, zu
beachten.

Anlage C 2.16.7
Die technischen Regeln gelten für Rohre aus Stählen mit den Werkstoffnummern: 1.0254, 1.0421.

Anlage C 2.16.8
Die technischen Regeln gelten für die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: 1.0420, 1.0446.

Anlage C 2.16.9
Zu DIN EN 74-2
Zu Abschnitt 9.2.2 Rutschkraft Fs einer Halbkupplung
Die Messung der Verschiebung Δ1 kann entfallen.
zu Bild 10:
Das Widerlager ist auf der gegenüberliegenden Rohrseite anzubringen.
zu Bild 12:
Die Prüflasten „P“ sind durch „2P“ und „P/2“ durch „P“ zu ersetzen.

139

Anlage | Teil

Bild B.3 ist durch folgendes Bild zu ersetzen:

F

F

1

2

e
In den Gleichungen (B.1) bis (B.4) ist „Fs,R,d“ durch „Ff,R,d“ zu ersetzen.

Anlage C 2.16.10
Für den Übereinstimmungsnachweis ÜZ gelten die Regelungen des Anhangs A der Norm für dieÜberwachungsstufe M.

Anlage C 2.16.11
Für die Herstellung sind die „Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste“ 1, Fassung November 2005, sowie für das
Schweißen von Stahl- und Aluminiumbauteilen die Anlagen A 1.2.4/3 und A 1.2.4/4 zu beachten.
Als Grundbauteile gelten Bauteile gemäß Anhang A, Absatz A.1, von DIN EN 12810-1:2004-03.
Die Gerüstbauteile sind nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder zu kennzeichnen.
Zusätzlich sind die Gerüstbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit:

■
■
■
■
■

dem Großbuchstaben „Ü“,dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers,
einem Kennzeichen zur Identifizierung,den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung (ggf. codiert) und
einer Kennzeichnung für die Zuordnung des Gerüstbauteils zu einem Gerüstsystemzu kennzeichnen.
Die Herstellung der Gerüstbauteile darf nur durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene
Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig überprüft wird, mindestens alle fünf Jahre. FürGerüstbauteile eines Herstellers, die einer Produktgruppe zugeordnet werden können, für die für diesen Herstellereine Erstprüfung für mindestens ein Gerüstbauteil dieser Produktgruppe durch eine anerkannte Stelle durchgeführt
wurde, darf der Hersteller die Erstprüfung selbst durchführen.
Geschweißte Gerüstbauteile aus Stahl oder Aluminium dürfen nur durch solche Betriebe hergestellt werden, dieüber ein Schweißzertifikat nach EN 1090-1:2009+A1:20112 für den Anwendungsbereich verfügen, das mindestensfür die Ausführungsklasse EXC 2 gilt.
____________
1
Veröffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, S. 61ff. Zu beziehen beim DIBt.
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.16.12
Die technischen Regeln gelten für die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: EN-JS 1015, EN-JS 1030.

140

Anlage | Teil

Anlage C 2.16.13
Die technischen Regeln gelten für die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: EN-JM 1010, EN-JM 1020,
EN-JM 1030, EN-JM 1050.

141

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten
C3

Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 22 Absatz 1
Satz 2 BauO NRW 2018 bedürfen

Aufgrund § 88 Abs. 2 Nr. 4 BauO NRW 2018 wird Folgendes bestimmt:

Lfd. Nr.

Bauprodukt

anerkanntes Prüfverfahren nachÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 3.1

Vorgefertigte Lüftungsleitungen, an die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den Schallschutz gestellt
werdenJe nach Bauprodukt gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-6:1977-09 und - sofern
zutreffend - in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12 und - sofern
zutreffend - in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 undAnlage C 3.1
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06

ÜH

C 3.2

Baustoffe, an die nur Anforderungen an DIN 4102-1:1998-05
das Brandverhalten gestellt werden und in Verbindung mit
die nichtbrennbar sein müssen,
DIN 4102-16:2015-09
ohne brennbare Bestandteile,
die normalentflammbar sein müssen
Ausgenommen sind Baustoffe desAbschnitts D 2.2

ÜH

C 3.3

Baustoffe, an die nur Anforderungen andas Brandverhalten gestellt werden unddie normalentflammbar sein müssen.
Ausgenommen sind Baustoffe desAbschnitts D 2.2

DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜH

C 3.4

Baustoffe, an die nur Anforderungen andas Brandverhalten gestellt werden unddie nichtbrennbar sein müssen, mit
brennbaren Bestandteilen,
die schwerentflammbar sein
müssen, ausgenommen
Bodenbeläge

DIN 4102-1:1998-05
in Verbindung mit DIN 4102-16:2015-09

ÜZ

C 3.5

Bodenbeläge, die schwerentflammbar
sein müssen, die nicht für die
Verwendung in Aufenthaltsräumen
vorgesehen sind und die nicht EN 13813
oder EN 14041 oder EN 14904 oder
EN 14342 oder EN 15285 entsprechen

DIN 4102-1:1998-05
Tabelle 1.2.1 oder
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 und
DIN EN ISO 9239-1:2010-11
in Verbindung mit Anlage C 3.8

ÜZ

C 3.6

Schornsteinreinigungsverschlüsse undRußabsperrer

Prüfgrundsätze fürSchornsteinreinigungsverschlüsse undRußabsperrer (2012-11)

ÜHP

C 3.7

Armaturen und Geräte derWasserinstallation, an die hinsichtlich
des Geräuschverhaltens Anforderungengestellt werden

DIN EN ISO 3822-1:2009-07
DIN EN ISO 3822-2:1995-05
DIN EN ISO 3822-3:2018-04
DIN EN ISO 3822-4:1997-03

ÜHP

142

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

anerkanntes Prüfverfahren nachÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 3.8

Beschichtungsstoffe zum Beschichten
von Beton-, Putz- und Estrichflächen in
Auffangwannen und Auffangräumen fürdie Lagerung vonHeizöl EL,
ungebrauchten
Verbrennungsmotoren- undKraftfahrzeuggetriebeölen,Gemischen aus gesättigten undaromatischen Kohlenwasserstoffen
mit einem Aromatengehalt von≤ 20 Masse-% und einem
Flammpunkt von > 60 °C sowieÖle (z. B. Transformatoren- undHydrauliköle), die sich diesen
Gemischen zuordnen lassen

Bau- und Prüfgrundsätze (BPG)
Beschichtungen von Auffangräumen
(2017-08)

ÜZ

C 3.9

Niet- und schraubenartige Verbindungen DIN 18516-1:2010-06
und niet- und schraubenartige
Zusätzlich gilt:
Befestigungen für geregelte
Anlage C 3.2
AußenwandbekleidungenÜHP

C 3.10Mit Scheitholz befeuerte Backöfen mit
offenem oder geschlossenem
Feuerraum

DIN 18880-2:1991-08
Zusätzlich gilt:
Anlage C 3.3

ÜHP

C 3.11

Metall-Kunststoff-Verbundprofile fürlastabtragende Rahmentragwerke vonTüren, Fenstern, Fensterwänden undVorhangfassaden sofern diese nicht
Komponenten der Türen, Fenster,
Fensterwände und VorhangfassadensindRichtlinie für den Nachweis derStandsicherheit von Metall-KunststoffVerbundprofilen, Abschnitt 3.2 (1986-08)

ÜH

C 3.12

Oberflächenbeschichtungsstoffe OS 7
und OS 10 für Beton fürInstandsetzungen, die für die Erhaltung
der Standsicherheit von Betonbauteilen
erforderlich sind

DAfStb-Richtlinie Schutz undInstandsetzung von Betonbauteilen(Instandsetzungs-Richtlinie) - SIBR,
Teil 2 (2001-10) und Teil 4 (2001-10)
Zusätzlich gilt:
Anlage C 3.4 und
DIN 4102-1:1998-05 oder
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 3.13

Baustützen aus Stahl mit
Ausziehvorrichtung, deren Tragfähigkeit
mit Hilfe von Versuchen ermittelt wird

DIN EN 1065:1998-12

ÜZ

C 3.14Türen und Tore als
DIN 18095-1:1988-10
Rauchschutzabschlüsse, ausgenommen DIN 18095-3:1999-06
VorhängeÜH

C 3.15

Zubehörteile (nicht geregelte) für
DIN 4102-18:1991-03
Rauchschutzabschlüsse, ausgenommen in Verbindung mit
einachsige Türbänder und absenkbare
DIN 18095-1:1988-10
Bodendichtung

ÜH

143

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

anerkanntes Prüfverfahren nachÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 3.16

Flüssig zu verarbeitende
TL/TP-BEL-B Teil 3 (Ausgabe 1995) und
Abdichtungsstoffe für die Abdichtung von TL/TP-BEL-EP (Ausgabe 1999)
befahrbaren Flächen
Zusätzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05 oder
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

ÜZ

C 3.17

Selbsttätig schließende Zapfventile

DIN EN 13012:2012-09

ÜHP

C 3.18Vorgefertigte absturzsichernde
Verglasung mit versuchstechnischermittelter Tragfähigkeit unter stoßartiger
Einwirkung

DIN 18008-4:2013-07,
nach Anhang A, Anhang D und
Anhang E;
Zusätzlich gilt:
Anlage C 3.5

ÜH

C 3.19Punkthalter ohne Kugelgelenk mit
versuchstechnisch ermittelter
Tragfähigkeit

DIN 18008-3:2013-07,
Anhang DÜH

C 3.20Vorgefertigte begehbare Verglasungenmit versuchstechnisch ermittelter
Tragfähigkeit unter stoßartiger
Einwirkung und Resttragfähigkeit

DIN 18008-5:2013-07,
Anhang AÜH

C 3.21

Hochfeuerhemmende Bauteile, deren
tragende, aussteifende undraumabschließende Teile aus Holz oderHolzwerkstoffen bestehen und die
allseitig eine brandschutztechnischwirksame Bekleidung aus
nichtbrennbaren Baustoffen(Brandschutzbekleidung) undDämmstoffe aus nichtbrennbaren
Baustoffen haben

für die Anforderungen desBrandschutzes:
Muster-Richtlinie überbrandschutztechnische Anforderungenan hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise - M-HFHHolzR (2004-07)
unter Beachtung von A 2.2.1.4
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-3:2015-11,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1, -2:2013-06
für die Absturzsicherung:
ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen
Absturz sichern" (1985-06)

ÜZ

C 3.22Beschichtungs- undEinhausungssysteme zur Sanierung
Pentachlorphenol (PCP)-belasteter
Holzbauteile

Prüfplan für Beschichtungs- undEinhausungssysteme zur Sanierung
Pentachlorphenol (PCP)-belasteter
Holzbauteile (2006-01)

ÜHP

C 3.23"Nahtlose kreisförmige Rohre aus unlegiertem Stahl nach EN 10216-1 für die Verwendung bei
Stahlschornsteinen" gestrichen in der VV TB NRW

C 3.24"Geschweißte kreisförmige Rohre aus unlegiertem Stahl nach EN 10217-1 für die Verwendungbei Stahlschornsteinen" gestrichen in der VV TB NRW

C 3.25"Stoffe zur Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendes Wasser und im Übergang auf
wasserundurchlässige Bauteile" gestrichen in der VV TB NRW

144

Teil

Lfd. Nr.

Bauprodukt

anerkanntes Prüfverfahren nachÜbereinstimmungsbestätigung

1

2

3

4

C 3.26

Mineralische Dichtungsschlämmen undflexible polymermodifizierte
Dickbeschichtungen für
BauwerksabdichtungenPrüfgrundsätze zur Erteilung vonallgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen für starre und flexible
mineralische Dichtungsschlämmen
sowie flexible polymermodifizierte
Dickbeschichtungen für die Abdichtung
von Bauwerken (PG-MDS/FPD)(2016-11)

ÜHP

C 3.27

Abdichtungen im Verbund mit Fliesen
und Plattenbelägen
für Wände und Böden im
Innenbereich oder im Außenbereich,wenn diese mit Gebäuden
verbunden sind, gegennichtdrückendes Wasser bei hoher
Beanspruchung wie z.B. in
Nassräumen im öffentlichen undgewerblichen Bereich
für Behälter und Becken im
Innenbereich oder im Außenbereich,wenn diese mit Gebäuden
verbunden sind, gegen Füllwasser
wie z. B. bei Schwimmbecken

Prüfgrundsätze zur Erteilung vonallgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen für Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende
Abdichtungen (PG AIV-F) (2014-05),
Teil 2: Bahnenförmige Abdichtungen(PG AIV-B) (2014-05),
Teil 3: Plattenförmige Abdichtungen(PG AIV-P) (2012-08)

ÜHP

C 3.28Bauwerksabdichtungen mit
Flüssigkunststoffen

Prüfgrundsätze zur Erteilung eines
allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses für
Bauwerksabdichtungen mit
Flüssigkunststoffen (PG-FLK) (2010-06)

ÜHP

C 3.29Dachabdichtungen mit
Flüssigkunststoffen

Prüfgrundsätze zur Erteilung vonallgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen für Dachabdichtungenmit Flüssigkunststoffen
Anlage C 3.6

ÜHP

C 3.30Abdichtungen für Fugen und Übergänge
in bzw. auf wasserdichten Bauteilen u. a.
aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im
erdberührten Bereich, die nicht den
Produkten C 2.10.2 und C 2.10.3 inAbschnitt C 2 zugeordnet werden
könnenPrüfgrundsätze zur Erteilung vonallgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungenin Bauteilen u. a. aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im
erdberührten Bereich (PG-FBB) Teil 1:
Abdichtungen für Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitte, Übergänge undAnschlüsse (September 2017) Teil 2:
Abdichtungen für Bewegungsfugen(September 2017)ÜHP

C 3.31

Aufsätze für Montageabgasanlagen,sofern nicht durch
DIN EN 13502:2003-01,
DIN EN 16475-7:2016-05 und
DIN EN 14989-1:2007-05 erfasst

DIN CEN/TS 16134:2011-11

ÜH

145

Anlage | Teil

Anlage C 3
Anlage C 3.1
LüftungsleitungenEine runde oder vierseitige rechteckige Lüftungsleitung mit maximalen Abmessungen nach
DIN EN 1366-1:2014-12, Tabelle 6, kann als L … nach DIN 4102-6:1977-09 klassifiziert werden, wenn die
Lüftungsleitung mit den Normmaßen nach DIN EN 1366-1:2014-12, Abschnitt 6.1 während einer Prüfdauer von… Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-1:2014-12, Abschnitt
11, erfüllt hat.
Eine Lüftungsleitung mit den Nenn-Innenabmessungen des luftführenden Querschnitts von 1250 mm x 1000 mm< B x H ≤ 2500 mm x 1250 mm bzw. einem Nenn-Innendurchmesser von 1000 mm < D ≤ 1250 mm kann als L ...
nach DIN 4102-6:1977-09 klassifiziert werden, wenn
sie nach DIN V 4102-21:2002-08 geprüft wurde und während einer Prüfdauer von ... Minuten die Anforderungennach DIN V 4102-21:2002-08, Abschnitt 5.2 und 5.3 erfüllt hat
und wennzuvor eine Lüftungsleitung gleicher Konstruktionsart (Material, Materialdicke, Verbindungstechnik, Befestigung)nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-1:2014-12 für die in DIN EN 1366-1:2014-12,
Tabelle 2 genannte Abmessung geprüft wurde.

Anlage C 3.2
Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit für die Verbindungen und Befestigungen ist jeweils das aus den
Prüfergebnissen ermittelte 5 % Quantil mit 75 %iger Aussagewahrscheinlichkeit.

Anlage C 3.3
Das Prüfverfahren nach DIN 18880-2:1991-08 und der mitgeltenden DIN 18880-1:1991-08 ist auf die für den
Einsatz von Scheitholz und für den Betrieb als Pizzaofen relevanten Bedingungen zu beschränken. Insbesondere
sind dies:
DIN 18880-1:1991-08, Abschnitt 5, ausschließlich Abschnitt 5.7.3
DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 6, ausschließlich Abschnitt 6.3.
Bezüglich der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung ist DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 7, und für die
Kennzeichnung und Beschriftung DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 8, zu beachten.

Anlage C 3.4
Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für die unterschiedlichen Oberflächenbeschichtungsstoffe kann auch
auf der Grundlage des Regelwerkes TL/TP OS (Ausgabe 1996) erteilt werden.

Anlage C 3.5
Für den versuchstechnischen Nachweis der Tragfähigkeit von punktförmigen Lagerungskonstruktionen(Punkthalter) gilt lfd. Nr. C 3.19.
Für zweiseitig linienförmig gelagerte Einfachverglasungen der Kategorie A darf anstelle des im letzten Satz von
DIN 18008-4, A.1.9. geforderten Versuches alternativ auch nur die stoßzugewandte Glastafel mit dem Körner
gebrochen werden, welche dann jedoch durch einen Pendelschlag mit einer Fallhöhe von 450 mm zu prüfen ist.

146

Anlage | Teil

Anlage C 3.6
Die Prüfgrundsätze bestehen aus dem in den Kapiteln 2 - 7 beschriebenen Prüfverfahren der ETAG 005 „Flüssig
aufzubringende Dachabdichtungen“, Teile 1 bis 8, veröffentlicht im Bundesanzeiger, Jg. 53, Nr. 200a, 25.10.2001
und Jg. 57, Nr. 102a, 04.06.2005. Weiterhin sind die in Abschnitt B 2.2.5.10 genannten Anwendungsregelungen zu
beachten.

Anlage C 3.7
Ein Baustoff kann nach B2 nach DIN 4102-1:1998-05 klassifiziert werden, wenn die Prüfergebnisse nach
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 die Voraussetzung von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.2, erfüllen.
Die Prüfung nach DIN EN ISO 11925-2:2011-02 ist bei Kantenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.2 der Norm) und,sofern hierbei ein Versagen zu erwarten ist, auch bei Flächenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.1 der Norm)durchzuführen. Bei der Durchführung sind die Festlegungen der DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte 6.2.5.2, 6.2.5.5
und 6.2.5.6 zu beachten.

Anlage C 3.8
Ein Baustoff kann nach B1 nach DIN 4102-1:1998-05 klassifiziert werden, wenn die Prüfergebnisse nach
DIN EN ISO 11925-2 die Voraussetzungen von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.2, und die Prüfergebnisse nach
DIN EN ISO 9239-1 die Voraussetzungen von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1.2.3, erfüllen.
Die Prüfung nach DIN EN ISO 11925-2 ist bei Kantenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.2 der Norm) und, sofern hierbei
ein Versagen zu erwarten ist, auch bei Flächenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.1 der Norm) durchzuführen. Bei derDurchführung sind die Festlegungen der DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte 6.2.5.2, 6.2.5.5 und 6.2.5.6 zu beachten.

147

Technische Baubestimmungen für Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und für Bauarten
C4

Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 17 Absatz 3 BauO
NRW 2018 bedürfen

Aufgrund § 88 Abs. 2 Nr. 4 BauO NRW 2018 wird Folgendes bestimmt:
Lfd. Nr.

Bauartanerkanntes Prüfverfahren nach

1

2

3

C 4.1

Bauarten zur Errichtung von Decken, Dächern,
Unterdecken, Doppelböden, Hohlböden,Stützen, Trägern, Unterzügen, Treppen undtragenden Wänden, an die Anforderungen an
die Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden. Das gilt nicht für
die Teile baulicher Anlagen, an die weitere
Anforderungen gestellt werden, wenn die
maßgebenden Bauarten von Technischen
Baubestimmungen wesentlich abweichen oderwenn es für die maßgebenden Bauarten keineallgemein anerkannten Regeln der Technik gibt.

Je nach Bauart gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-2:1977-09 außer den
Abschnitten 6.2.7, 6.2.9 und 6.2.10(für Brandwände DIN 4102-3:1977-09), oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-2:1999-10,
DIN EN 1365-1:2013-08,
DIN EN 1365-2, -3:2000-02,
DIN EN 1365-4:1999-10
in Verbindung mit Anlage C 4.6
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-3:2015-11,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1, -2:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02

C 4.2

Bauarten zur Errichtung von nichttragenden
inneren Trennwänden, einschließlich Einbauten(Sanitäreinrichtungen), deren Absturzsicherheit
experimentell nachgewiesen werden soll
und/oder an die Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden mit Ausnahme vonsolchen aus Glas.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Je nach Bauart gilt:
für die Absturzsicherung:DIN 4103-1:2015-06
Die folgenden Eigenschaften sind jeweils
zusammen mit den Anforderungen der
DIN 4103-1:2015-06 zu erfüllen:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-2:1977-09 außer den
Abschnitten 6.2.7 und 6.2.9 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
in Verbindung mit Anlage C 4.6
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02

C 4.3

Bauarten zur Errichtung von nichttragenden
Außenwänden, an die Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Je nach Bauart gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-3:1977-09 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
in Verbindung mit Anlage C 4.6
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
für die Absturzsicherung:
ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen Absturz
sichern" (1985-06)

C 4.4

Bauarten zur Errichtung von Lüftungsleitungen,an die Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Je nach Bauart gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-6:1977-09 und - sofern zutreffend in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 oder

148

Teil

Lfd. Nr.

Bauartanerkanntes Prüfverfahren nach

1

2

3
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12
und - sofern zutreffend in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 undAnlage C 3.1 des Abschnitts C 3
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06

C 4.5

Bauarten für Abschottungen an Rohrleitungenaus (ggf. wärmeisolierten) Metallrohren,deren Funktion auf der Anordnung einer
Rohrummantelung/Streckenisolierung
beruht und
an die nur Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

DIN 4102-11:1985-12
in Verbindung mit
Anlage C 4.5 und Anlage C 4.1

C 4.6

Bauarten für Abschottungen an Rohrleitungenaus (ggf. wärmeisolierten) thermoplastischen
Kunststoffrohren,deren Funktion auf der Anordnung einer
Rohrummantelung/Streckenisolierung
beruht,bei denen keine dämmschichtbildenden
Baustoffe eingesetzt werden und
an die nur Anforderungen an die
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

DIN 4102-11:1985-12
in Verbindung mit
Anlage C 4.5 und Anlage C 4.1

C 4.7

Bauarten zur Herstellung vonInstallationsschächten und -kanälen
einschließlich der Abschlüsse ihrer
Revisionsöffnungen, an die Anforderungen an
die Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Je nach Bauart gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-11:1985-12 bzw.
als Prüfverfahren für Installationsschachtwände
von Installationsschächten auch
DIN 4102-2:1977-09, außer den
Abschnitten 6.2.7 und 6.2.9, in Verbindung mit
Anlage C 4.6 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
für den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06

C 4.8

Bauarten zur Herstellung von Bedachungen, an
die Anforderungen hinsichtlich
Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer undstrahlende Wärme gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

DIN 4102-7:1998-07
in Verbindung mit
DIN SPEC 4102-23:2011-10
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder
DIN CEN/TS 1187:2012-03
Prüfverfahren 1 in Verbindung mit
DIN SPEC 4102-23:2011-10
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder
DIN CEN/TS 1187:2012-03
Prüfverfahren 1 in Verbindung mit
DIN CEN/TS 16459:2014-03
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A

C 4.9

Bauarten zur Herstellung von elektrischen
Kabelanlagen, an die Anforderungenhinsichtlich des Funktionserhalts unter
Brandeinwirkung gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

DIN 4102-12:1998-11

149

Teil

Lfd. Nr.

Bauartanerkanntes Prüfverfahren nach

1

2

3

C 4.10Bauarten zur Errichtung von
Entrauchungsleitungen, an die Anforderungen
an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Je nach Bauart gilt:
für die Feuerwiderstandsdauer:
DIN 4102-6:1977-09
DIN V 18232-6:1997-10
in Verbindung mit Anlage C 4.2 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12
in Verbindung mit
DIN EN 1366-8:2004-10
in Verbindung mit Anlage C 4.3
für den Schallschutz:
DIN 52210-6:2013-07

C 4.11

Bauarten zur Errichtung von
Entrauchungsleitungen, an die keine
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
und/oder den Schallschutz gestellt werden.
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

DIN V 18232-6:1997-10
in Verbindung mit Anlage C 4.4

C 4.12

Absturzsichernde Verglasung mit
versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit
unter stoßartiger Einwirkung

DIN 18008-4:2013-07
Anhang A, Anhang D und Anhang E
Zusätzlich gilt:
Anlage C 3.5 des Abschnitts C 3

C 4.13Begehbare Verglasung mit versuchstechnischermittelter Tragfähigkeit unter stoßartiger
Einwirkung und Resttragfähigkeit

DIN 18008-5:2013-07
Anhang A

C 4.14

Polymermodifizierte
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) als
Abdichtung für Übergangsfugen auf
wasserundurchlässige/wasserdichte Bauteile

Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinenbauaufsichtlichen Prüfzeugnissen fürFugenabdichtungen in Bauteilen u. a. aus Beton
mit hohem Wassereindringwiderstand im
erdberührten Bereich (PG FBB)
Teil 1: Abdichtungen für Arbeitsfugen,
Sollrissquerschnitte, Übergänge undAnschlüsse (September 2017)150

Anlage | Teil

Anlage C 4
Anlage C 4.1
Zu DIN 4102-11:1985-12
Zu Abschnitt 3.1
Nachweis mit Brandversuchen
Abweichend von Abschnitt 3.1 genügt ein Probekörper für die Brandprüfung.
Zu Abschnitt 4.2.3
Probekörper und Prüfanordnung
Abweichend von Abschnitt 4.2.3 wird auf die Durchführung von Brandprüfungen an Rohrpost- undStaubsaugleitungen bei einem Arbeitsdruck von -0,5 bar verzichtet.
Zu Abschnitt 4.2.4.1
Brandversuch mit minimaler Beanspruchung
Der Abschnitt 4.2.4.1 entfällt.
Zu Abschnitt 4.2.4.2
Brandversuch mit der Einheits-Temperaturzeitkurve
Abweichend von Abschnitt 4.2.4.2 entfallen die Messstellen zur Ermittlung der mittleren Temperaturerhöhung in
10 cm und 60 cm Abstand von Wand oder Decke.
Zu Abschnitt 4.2.4.3
Brandversuch mit Schwelfeuerbeanspruchung
Der Abschnitt 4.2.4.3 entfällt.

Anlage C 4.2
Abweichend von DIN V 18232-6:1997-10 ist die Leckage der Entrauchungsleitung der Kategorie 3 dervorgenannten Norm bei Brandbeanspruchung mit der Sauerstoff-Messmethode nach DIN EN 1366-8:2004-10 für
die darin aufgeführten Druckstufen 1 oder 2 oder 3 zu bestimmen.

Anlage C 4.3
Eine Entrauchungsleitung kann als Kategorie 3 nach DIN V 18232-6:1997-10 klassifiziert werden, wenn sie die
Prüfungen nach DIN EN 1366-1:2014-12 (Leitung A bei einem Druck von -500 Pa) bestanden hat und während
einer Prüfdauer von ≥ 30 Minuten bei einer Temperaturbeanspruchung nach DIN EN 1363-1:2012-10 die
Anforderungen nach DIN EN 1366-8:2004-10, Abschnitt 11.3.2, Dichtheit; nach Abschnitt 11.3.3, Raumabschluss;
nach Abschnitt 11.3.4, Wärmedämmung und nach Abschnitt 11.3.5, Querschnittsverringerung erfüllt hat.

Anlage C 4.4
Abweichend von DIN V 18232-6:1997-10 ist die Leckage der Entrauchungsleitung der Kategorie 2 dervorgenannten Norm bei Brandbeanspruchung mit der Sauerstoff-Messmethode nach DIN EN 1366-8:2004-10 für
die darin aufgeführten Druckstufen 1 oder 2 oder 3 zu bestimmen.

Anlage C 4.5
Eine Rohrummantelung/Rohrabschottung kann als R ... nach DIN 4102-11:1985-12 klassifiziert werden, wenn sie
die Bedingungen nach DIN 4102-11:1985-12 eingehalten hat, wobei die Prüfung

■nach DIN 4102-11:1985-12 (inkl. Anlage C 4.1) durchgeführt wurde

oder

■

nach DIN 4102-11:1985-12 jedoch mit modifizierten Prüfbedingungen in Anlehnung an
DIN EN 1366-3:2009-07, Abschnitt 5, durchgeführt wurde: Die Steuerung der Ofentemperatur erfolgte
gemäß DIN EN 1363-1:1999-10, Abschnitt 5.1, mit Ofenthermoelementen nach Abschnitt 4.5.1.1 und der151Anlage | Teil

Beginn der Prüfung erfolgte gemäß DIN EN 1363-1:1999-10, Abschnitt 10.3. Die Druckbedingungen im
Brandraum entsprachen DIN EN 1366-3:2009-07, Abschnitt 5.2.

Anlage C 4.6
1

Nichttragende raumabschließende Trennwände

Eine nichttragende raumabschließende Trennwand kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden,
wenn sie entweder■

die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 geprüft wurde und dabei für... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss undAbschnitt 11.3, Wärmedämmung erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 ist bei symmetrischen
Bauteilen ein Brandversuch erforderlich.
2

Tragende raumabschließende Wände

Eine tragende raumabschließende Wand kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie
entweder■die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 geprüft wurde und während einer
Prüfdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfähigkeit,
Ziffer II sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Wärmedämmung erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 ist bei symmetrischen
Bauteilen ein Versuch erforderlich.
3

Unterdecke (als selbständiges Bauelement)

Eine Unterdecke als selbständiges Bauelement kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn
sie entweder■

die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-2:1999-10 geprüft wurde und während einer
Prüfdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1364-2:1999-10, Abschnitt 11.2,
Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Wärmedämmung erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-2:1999-10 ist ein Versuch mit
Beanspruchung der Unterseite und ein Versuch mit Beanspruchung der Oberseite erforderlich. Wenn die
Klassifizierung nur von einer Seite erfolgen soll, ist ein Versuch mit Beanspruchung dieser Seite erforderlich.
4

StützenEine Stütze kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie entweder152

Anlage | Teil■

die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-4:1999-10 geprüft wurde und während einer
Prüfdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfähigkeit,
Ziffer II erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-4:1999-10 ist ein Versuch
erforderlich.
5

Brandwände

Eine Brandwand kann als solche nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie entweder■

die Bedingungen nach DIN 4102-3:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 und DIN EN 1363-2:1999-10,
Abschnitt 7, geprüft wurde und während einer Prüfdauer von 90 Minuten die Anforderungen nach
DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfähigkeit, Ziffer II sowie nach Abschnitt 11.2,
Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Wärmedämmung erfüllt hat.

Die Wände müssen diese Anforderungen ohne Bekleidungen erfüllen. Sie müssen außerdem ausschließlich aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08
DIN EN 1363-2:1999-10, Abschnitt 7, ist bei symmetrischen Bauteilen ein Versuch erforderlich.
6

undBalken/Unterzüge

Ein Balken/Unterzug kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn er entweder■

die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-3:2000-02 geprüft wurde und während einer
Prüfdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfähigkeit,
Ziffer I erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-3:2000-02 ist ein Versuch
erforderlich.
7

Decken/Dächer

Eine Decke/ein Dach kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie/es entweder■

die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

■

nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-2:2000-02 geprüft wurde und während einer
Prüfdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfähigkeit,
Ziffer I sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Wärmedämmung erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-2:2000-02 ist ein Versuch
erforderlich.

153

Anlage | Teil

8

Installationsschächte und -kanäle

Ein Installationsschacht/-kanal kann als I ... nach DIN 4102-11:1985-12 klassifiziert werden, wenn er entweder■

die Bedingungen nach DIN 4102-11:1985-12 eingehalten hat

oder

■

als Installationsschacht aus Wänden besteht, die nach DIN 4102-2:1977-09 geprüft wurden

oder

■

als Installationsschacht aus Wänden besteht, die nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit
DIN EN 1364-1:1999-10 geprüft wurden und dabei für ... Minuten die Anforderungen nach
DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Wärmedämmung erfüllt hat.

Für die Prüfung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 ist bei symmetrischen
Bauteilen ein Brandversuch erforderlich.

154

Bauprodukte, die keines
Verwendbarkeitsnachweises bedürfen

D1

Allgemeines

D2

Liste nach § 88 Abs. 4 BauO NRW 2018

D3

Technische Dokumentation nach § 88 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW 2018155

Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises
bedürfen
D

Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen

D1

Allgemeines

Gemäß § 20 Abs. 3 BauO NRW 2018 enthält die Verwaltungsvorschrift eine nicht abschließende Liste vonBauprodukten, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen (§ 88 Abs. 4 BauO NRW 2018). Diese Liste sollden am Bau Beteiligten zur Klarstellung dienen.
Einerseits werden in diese Liste Bauprodukte aufgenommen, für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik
zwar gibt und an die die Bauordnung auch Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018 stellt, aber dennoch auf
Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird (ehemals „sonstige Bauprodukte“). Eine Verwendbarkeit derBauprodukte i.S.d. § 18 BauO NRW 2018 muss damit materiell zwar vorliegen, jedoch ist diese nachBauordnungsrecht nicht nachzuweisen. Hierunter fallen insbesondere Bauprodukte, die durch andereZertifizierungs- und Zulassungssysteme abgedeckt werden (z. B. DVGW und VDE).
Andererseits werden Bauprodukte aufgenommen, für die es weder Technische Baubestimmungen noch allgemeinanerkannte Regeln der Technik gibt und die für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018 nicht
von Bedeutung sind. Für diese Bauprodukte wird durch den Verzicht auf bauaufsichtliche
Verwendbarkeitsnachweise die bauordnungsrechtlich untergeordnete Bedeutung kenntlich gemacht.

D2

Liste nach § 88 Abs. 4 BauO NRW 2018

D 2.1

Beispiele für Produkte, für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt

 Absperrarmaturen in Anlagen zur Wasserver- und -entsorgung Absperranlagen in Anlagen zur Gasversorgung Strömungswächter Sicherheitseinrichtungen der Gas-Installation
 Sicherheits-Gasschlauchleitungen für den Anschluss von Haushalts-Gasgeräten
 Mehrschichtverbundrohre für die Gas-Inneninstallation
 Flüssiggasdruckregelgeräte Trinkwassererwärmer und Speicher-Trinkwassererwärmer
 Warmwasser-Flächenheizungen und Heizkörperanbindungen Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Warmwasser-Fußbodenheizung
 Wärmeübertragungsanlagen Sanitärausstattungsgegenstände Waschtische Klosetts
 Schächte für Brunnen und Sickeranlagen Sickerrohre für Deponien
 Blitzschutzanlagen Elektroinstallationen wie Leitungen, Schalter, Steckdosen u. Ä. zur Allgemeinstromversorgung
unter Normalbedingungen von baulichen Anlagen Telekommunikation-, Fernseh- und Radioinstallationen

156

Teil

D 2.2

Produkte, für die es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt

Diese Liste gilt nur für solche Bauprodukte und Verwendungen, für die nach bauaufsichtlichen Vorschriften nur
die Anforderung normalentflammbar vorausgesetzt wird und an die keine weitergehenden
Brandschutzanforderungen und keine Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz gestellt werden.
D 2.2.1 Bauprodukte für den Rohbau
D 2.2.1.1

Kellerlichtschächte mit Lichtschachtöffnungen bis 1,50 m (lichtes Maß parallel zur Kellerwand)x 1,0 m (lichtes Maß normal zur Kellerwand)D 2.2.1.2

Dränelemente

D 2.2.1.3

Außenwandausfachungen einschließlich ihrer Befestigungen mit einem Unterstützungsabstandvon ≤ 1,0 m, wenn sie nicht für die Standsicherheit einer baulichen Anlage oder deren Teilen
dienenD 2.2.1.4

Mauerwerksbewehrung, die nicht für die Standsicherheit des Mauerwerks erforderlich ist

D 2.2.1.5

Hilfsstoffe für Bauwerks- und Dachabdichtungen wie z. B. Grundierungen, Deckaufstrichmittel,
Trennlagen, Schutzlagen, Fugenverfüllungen sowie Hilfsstoffe für An- und Abschlüsse

D 2.2.1.6

Abdichtungen von Fassaden zum Schutz gegen Wind und SchlagregenD 2.2.1.7

Hydrophobiermittel gegen kapillare(n) Aufnahme und Transport von Wasser mit Ausnahmesolcher, die für die Erhaltung der Standsicherheit von Betonbauteilen erforderlich sind

D 2.2.1.8

Bauprodukte zur Trockenlegung von feuchten Mauern, ausgenommen Produkte, die im direkten
Kontakt mit Grundwasser oder Boden aushärten

D 2.2.1.9

Schalungsplatten und Schalungstafeln sowie Schalungskörper als verlorene Schalung

D 2.2.1.10

Elastische Lager zur Auflagerung von Treppen

D 2.2.1.11

Wand- und Dachbauteile, einschließlich der Befestigungen, für eingeschossige bauliche Anlagen
mit einem umbauten Raum ≤ 30 m3

D 2.2.1.12

Mehrlagige Trennschichten (z. B. „Gleitfolien“) zur Ermöglichung von Relativverschiebungenzwischen Bauteilen für Verwendungen, bei denen der Ausfall oder die Beeinträchtigung derFunktion des Bauprodukts keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Tragwerks oder auf die
Dichtheit des Tragwerks bezüglich der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten hat

D 2.2.1.13

Bentonitmatten als zusätzliche Dichtungsmaßnahme bei Bauteilen aus Beton mit hohem
WassereindringwiderstandD 2.2.1.14

Spaltenböden aus Kunststoff mit einem lichten Abstand zur tragenden Bodenplatte odertragenden Decke von ≤ 0,5 m

D 2.2.1.15

Produkte zur Abdichtung von Fugen, Stößen und Anschlüssen von Dampfsperrbahnen undanderen Luftdichtheitsschichten (z. B. Dichtbänder, Klebebänder)

D 2.2.1.16

Trennlagen zwischen schwimmendem Estrich und Trittschalldämmschichten sowie Trennlagenzwischen Bauteilen und Bauteilen zur akustischen Entkopplung

D 2.2.2 Bauprodukte für den Ausbau
D 2.2.2.1

Fassadenelemente (einschließlich ihrer Befestigungen) für Außenwandbekleidungen, die nachallgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden:- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,4 m² Fläche und ≤ 5 kg Eigengewicht- mit brettformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,3 m Breite und Unterstützungsabständen
durch die Unterkonstruktion von ≤ 0,85 m

D 2.2.2.2

Dachelemente (einschließlich ihrer Befestigungen) für Dacheindeckungen, die nach allgemeinanerkannten Regeln der Technik befestigt werden:- mit kleinformatigen Elementen mit ≤ 0,4 m² Fläche und ≤ 5 kg Eigengewicht- mit anderen Elementen mit einem Unterstützungsabstand durch die Unterkonstruktion von≤ 1,0 m, außer aus Glas

D 2.2.2.3

Innentüren einschließlich Zubehör

157

Teil

D 2.2.2.4

Nichttragende und nichtaussteifende Einfassungen von Fenster- und Türöffnungen, Fensterbänke
und ihre Befestigungen

D 2.2.2.5

Doppelböden und Hohlraumestriche mit einem lichten Abstand zur tragenden Decke von ≤ 0,5 m

D 2.2.2.6

Außenwandbeschichtungen mit einer Dicke bis 2 cm

D 2.2.2.7„Bodenbeläge, die nicht für die Verwendung in Aufenthaltsräumen vorgesehen sind“ gestrichen inder VV TB NRW

D 2.2.2.8

Ausfachungen für Umwehrungen einschließlich Befestigungen:- plattenförmige Ausfachungen mit Unterstützungsabständen ≤ 1,0 m, mit Ausnahme vonsolchen aus Glas
- unterhalb eines tragenden Handlaufs oder Brüstungsriegels angebrachte ausfachende
Spannseilsysteme mit Spannweiten ≤ 2,0 m

D 2.2.2.9

Randdämmstreifen für Estriche

D 2.2.2.10

Träger und Schürzen für Bade- und Duschwannen

D 2.2.2.11

Abdichtungsstoffe gegen nicht drückendes Wasser bei mäßiger oder geringer Beanspruchung,wie z. B. für die Abdichtung von Balkonen, spritzwasserbelasteten Fußboden- und Wandflächen in
Nassräumen bzw. in häuslichen Bädern

D 2.2.2.12

Ringdichtungen für Rohrdurchführungen und Abdichtungen von Schalungsspannstellen bei
erdberührten Außenbauteilen, an die hinsichtlich des Brandschutzes keine Anforderungen gestellt
werdenD 2.2.2.13

Schneefangvorrichtungen, die nicht Lasten nach DIN EN 1991-1-3:2010, Abschnitt 6.4 sowie
DIN EN 1991-1-3/NA:2010, NCI zu 6.4 (1) aufnehmen

D 2.2.2.14

Bauprodukte aus mineralischen Baustoffen sowie Polymerbeton für die Bekleidung von Wänden
in Innenräumen

D 2.2.2.15

Keile und Klötze zum Justieren von Bauteilen, die nicht als Lager im Sinne von DIN EN 1337-1
verwendet werden

D 2.2.2.16

Elastische Dehnungselemente für metallische Bauteile im Dach- und Wandbereich

D 2.2.2.17

Haftbrücken für Gipsputzsysteme

D 2.2.2.18

Aussteifungen von Fassadenelementen für Außenwandbekleidungen, wenn diese Aussteifungennicht für deren Standsicherheit erforderlich sind

D 2.2.2.19

Mobile Trennwände

D 2.2.2.20

Luftdurchlässige Gewebe (Eigenlast ≤ 1,0 kg/m2) einschließlich der Befestigung, angeordnet auf
einer für sich standsicheren Unterkonstruktion zur Anordnung als Windnetze an Hallen, als
Bedachung an eingeschossigen Gebäuden und baulichen Anlagen oder zum Anbringen an der
Außenseite. Die Unterkonstruktion muss in der Lage sein, die unter der Annahme eines
luftundurchlässigen Gewebes ausgeübten Lasten sicher abzutragen.

D 2.2.2.21

Befestigungsmittel von an Wänden angebrachten Dämmprodukten im Innenbereich,ausgenommen Klebstoffe auf Kunstharzbasis

D 2.2.2.22

Kleber und/oder Dübel (Verankerungsmittel) von an Decken angebrachten Dämmstoffen im
Innenbereich, wenn das Gesamtgewicht aus Wärmedämmung und Beschichtung 15 kg/m2 nichtübersteigt; ausgenommen ist die Verwendung von Klebstoffen auf Kunstharzbasis im
Innenbereich.

D 2.2.3 Bauprodukte der Haustechnik
D 2.2.3.1

Flammenkatalysatoren

D 2.2.3.2

Öl-Nassbrenner

D 2.2.3.3

Lüftungsleitungen einschließlich Zubehör

D 2.2.3.4

Vorgefertigte Installationsschächte und -kanäle einschließlich ihrer Revisionsöffnungen

D 2.2.3.5

Ummantelungen und Verkleidungen von Abgasanlagen zum Freien einschließlich zugehöriger
Unterkonstruktionen sowie Abdeckplatten und Fugendichtungen für Mündungen vonAbgasanlagen aus nichtbrennbaren Baustoffen nach DIN 4102-4:2016-05, Abschnitt 4

158

Teil

D 2.2.3.6

Nicht abgasberührte untergeordnete Zubehörteile von Abgasanlagen (Bauteile fürKondensatableitung oder Hinterlüftung, Abstandshalter, Wandbefestigungen u. ä.)

D 2.2.3.7

Befestigungsmittel für Rohrummantelungen

D 2.2.3.8

Latent-Wärmespeicherelemente aus gekapseltem Calcium-Chlorid (CaCl2 x 6 H2O) für
Fußbodenheizungen, soweit die Kapselung baustoffmäßig für den Verwendungszweck geeignet
ist

D 2.2.3.9

Abschlüsse von Öffnungen zur Rauchableitung in notwendigen Treppenräumen, die nicht zur
Rauchfreihaltung, sondern der Entrauchung nach Evakuierung dienen, sowie deren Vorrichtungenzum Öffnen

D 2.2.3.10

Heiz- und Kühlflächen an Decken und Wänden

D 2.2.3.11

Heizkörperabdeckungen

D 2.2.3.12

Bauteile, außerhalb von Gebäuden, für die Be- und Entlüftung der Gebäude- undGrundstücksentwässerung (ausgenommen Belüftungsventile nach DIN EN 12380)

D 2.2.3.13

Tageslichtführungssysteme mit Querschnittsflächen ≤ 0,4 m2

D 2.2.4 Bauprodukte für Deponien
D 2.2.4.1

Entwässerungsrohre für Deponieabdichtungen

D 2.2.4.2

Dränelemente für Deponieabdichtungen

D 2.2.4.3

Dichtungselemente für Deponieabdichtungen

D 2.2.4.4

Schutzschichten für Deponie-Dichtungselemente

D 2.2.5 Bauprodukte für die Instandsetzung
D 2.2.5.1

Bauprodukte zur Instandsetzung von Bauwerksabdichtungen sowie der zugehörigen Einbauteile,ausgenommen Produkte, die im direkten Kontakt mit Grundwasser oder Boden aushärten

D 2.2.5.2

Bauprodukte zur Instandsetzung von Dachabdichtungen sowie der zugehörigen Einbauteile

D 2.2.6 Andere Bauprodukte
D 2.2.6.1

Bauteile für Wasserbecken mit Inhalten ≤ 100 m3

D 2.2.6.2

Drucklose Behälter bis 50 m3 Rauminhalt und bis 3 m Höhe zur Lagerung von Regen- und
Trinkwasser

D 2.2.6.3

Muster- und Rastergeber und Abstandhalter für Pflasterungen

D 2.2.6.4

Stützelemente zur Verwendung bei Geländesprüngen bis zu 1,0 m Höhe

D 2.2.6.5

Bauteile aus Kunststoffen für Wasserrutschen bis zu 2,0 m Höhe

D 2.2.6.6

Starre und flexible Schüttgutsilos bis 3 m3 Rauminhalt und bis 3 m Höhe (Oberkante des Silosüber Gelände)D 2.2.6.7

Nichtbegehbare Abdeckungen für Behälter, unter denen sich keine Verkehrsflächen befinden unddie nicht der Standsicherheit von baulichen Anlagen oder deren Teilen dienen. Die Abdeckungendürfen einem maximalen Innendruck von 50 mbar ausgesetzt sein.

D 2.2.6.8

Bauprodukte für gebäudeunabhängige Solaranlagen im öffentlich unzugänglichen Bereich mit
einer Höhe bis zu 3 m

159

Teil

D3

Technische Dokumentation nach § 88 Abs. 2 Nr. 6 BauO NRW 2018

In Bezug auf die Wesentlichen Merkmale eines Bauproduktes, die von der der CE-Kennzeichnung
zugrundeliegenden harmonisierten technischen Spezifikation erfasst sind, ist die CE-Kennzeichnung die einzige
Kennzeichnung (Art. 8 Abs. 3 UAbs. 1 BauPVO). Ansonsten sind weitere freiwillige Angaben zu dem Produkt
möglich. In diesem Fall ist deren Korrektheit in einer technischen Dokumentation darzulegen. Hierzu kann es jenach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck erforderlich sein, in der Technischen Dokumentation
anzugeben, welche technische Regel der Prüfung zugrunde gelegt wurde sowie ob und welche Stellen
eingeschaltet wurden. Zum Beispiel kann es insbesondere sinnvoll sein, eine entsprechend Art. 30 BauPVO
qualifizierte Stelle einzuschalten, sofern es keine anwendbare, anerkannte technische Regel gibt oder eine
entsprechend Art. 43 BauPVO qualifizierte Stelle, sofern lediglich eine unabhängige Drittprüfung anhand einer
anwendbaren technischen Regel durchgeführt werden soll.

160

Anhänge1Anhang 1 zu
Lfd. Nr. A 1.2.3.7

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse mit eingemörtelten
Bewehrungsstäben – Anforderung an Planung, Bemessung
und Ausführung: 2019-05

162

2

Anhang 2 zu
Lfd. Nr. A 1.2.3.8

Verankerungen in Beton mit einbetonierten oder nachträglicheingesetzten Befestigungsmitteln – Anforderung an Planung,Bemessung und Ausführung: 2018-07

172

3

Anhang 3 zu
Lfd. Nr. A 1.2.6.3

Verankerungen in Mauerwerk mit nachträglich gesetzten
Befestigungsmitteln – Anforderung an Planung, Bemessung
und Ausführung: 2018-07

175

4

Anhang 4 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten:
2019-05

178

5Anhang 5 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.5

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren: 2016-06

209

6Anhang 6 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.6

Hinterlüftete Außenwandbekleidungen: 2016-06

215

7

Anhang 7

Anforderungen an Feststellanlagen: 2017-07 gestrichen in der
VV TB NRW218

8

Anhang 8 zu
Lfd. Nr. A 3.2.1

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich desGesundheitsschutzes (ABG): 2019-05

218

9Anhang 9 zu
Lfd. Nr. A 3.2.2

Textile Bodenbeläge: 2017-05

233

10

Anhang 10 zu
Lfd. Nr. A 3.2.3

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich derAuswirkungen auf Boden und Gewässer (ABuG): 2019-05

241

11

Anhang 11 zu
Lfd. Nr. B 2.2.1.5

WDVS mit ETA nach ETAG 004: 2019-05

262

12

Anhang 12 zu
Lfd. Nr. B 2.2.1.6

Anwendungsregeln für nicht lasttragende verlorene
Schalungsbausätze / -systeme und Schalungssteine für die
Erstellung von Ortbeton-Wänden: 2019-05

269

13

Anhang 13 zu
Lfd. Nr. C 2.8.1

Richtlinie über Rollladenkästen - RokR: 2016-07

279

14

Anhang 14 zu
Lfd. Nr. A 2.2.1.16

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR
TGA: 2019-05

282

161

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse mit eingemörtelten
Bewehrungsstäben - Anforderung an Planung, Bemessung
und AusführungStand: Mai 2019

INHALT
1

ANWENDUNGSBEREICH

2

PLANUNG

3

BEMESSUNG

4AUSFÜHRUNG

5

ANFORDERUNGEN AN DEN BETRIEB6

EIGNUNGSNACHWEIS

7SCHULUNG UND PRÜFUNG DES BAUSTELLENFACHPERSONALSANLAGE 1

ANWENDUNGSBEREICHEANLAGE 2

ALLGEMEINE KONSTRUKTIONSREGELN

162

Anhang 1

1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Anwendungsbereich

Diese technische Regel gilt für Bewehrungsstäbe aus Stahl nach DIN 488-1 bis -3:2009-08 oder mit allgemeinerbauaufsichtlicher Zulassung, die mit Injektionssystemen mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) auf
Grundlage von ETAG 001 und EOTA Technical Report TR 023 „Bewertung von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen“ oder EAD 330087-00-0601 „Systeme für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse“eingemörtelt werden.
Die möglichen Anwendungsbereiche sind im Anhang 1, Bild 1 bis Bild 5 dargestellt.
2

Planung

Die Bewehrungsanschlüsse sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Beachtung der nachfolgenden Punkte sind
prüfbare Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

 Bewehrungsanschlüsse dürfen nur für die Übertragung von Zugkräften in Richtung der Stabachse verwendet
werden.

 Die Lage der einbetonierten Bewehrung ist auf Grundlage der Planungsunterlagen und ggf. durch
Bewehrungssuchgeräte festzustellen und auf der Betonoberfläche zu kennzeichnen.

 Die Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes ist auf Grundlage der Planungsunterlagen und ggf. durch
Bohrkernentnahme festzustellen.

 Die Übertragung von Querkräften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist entsprechend







DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 nachzuweisen. Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dassdie Zuschlagstoffe herausragen. Anmerkung: In den Konstruktionszeichnungen sind Angaben zu machen, wie(z. B. nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12) aufgeraut werden muss.
Bei einer karbonatisierten Oberfläche des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem
Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachträglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser + 6 cm zu entfernen. Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung für
die entsprechenden Umweltbedingungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 entsprechen. Dies entfällt bei neuen, nicht
karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.
Allgemeine Konstruktionsregeln nach Anhang 2
Minimale Betondeckung cmin nach Tabelle 1 und minimaler lichter Abstand a nach Tabelle 2
Bohrverfahren

Tabelle 1:

Mindestbetondeckung cmin [mm] in Abhängigkeit vom Bohrverfahren, Stabdurchmesser
und von der Verwendung einer Bohrhilfe

Bohrverfahren

Stabdurchmesser

Ohne Bohrhilfe

Mit Bohrhilfe

Hammerbohren
Hohlbohren
Diamantbohren < 25 mm

cmin = 30 mm + 0,06 v  2 

cmin = 30 mm + 0,02 v  2  ≥ 25 mm

cmin = 40 mm + 0,06 v  2 

cmin = 40 mm + 0,02 v  2 

Pressluftbohren < 25 mm

cmin = 50 mm + 0,08 v

cmin = 50 mm + 0,02 v

 ≥ 25 mm

cmin = 60 mm + 0,08 v  2 

cmin = 60 mm + 0,02 v  2 

Tabelle 2:

Minimaler lichter Abstand a [mm] in Abhängigkeit von der Verwendung einer Bohrhilfe
und vom Stabdurchmesser

Ohne Bohrhilfe

Mit Bohrhilfe

a = 40 mm ≥ 4 

a2

163

Anhang 1

3

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Bemessung

Die Bewehrungsanschlüsse sind ingenieurmäßig zu bemessen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden
Lasten sind prüfbare Berechnungen anzufertigen.
Die
BemessungderBewehrungsanschlüsse
richtetsichnach
DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12.
In der Europäischen Technischen Bewertung/Zulassung (ETA) sind die Bemessungswerte der Verbundspannung
fbd oder der Abminderungsfaktor für die Bemessungswerte der Verbundspannung kb angegeben, mit dem derBemessungswert der Verbundspannung nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 zu multiplizieren ist.
Für Bewehrungsanschlüsse mit Anforderungen an den Feuerwiderstand ist der Bemessungswert der Verbundspannung unter Brandbeanspruchung fbd,fi gemäß den Bestimmungen der jeweiligen ETA zu ermitteln.
Die minimale Verankerungslänge lb,min und die minimale Übergreifungslänge l 0,min entsprechend
DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 müssen mit dem in der ETA angegebenen Faktor lb multipliziert werden.
Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton gilt bei Beachtung der Bestimmungen derjeweiligen ETA als erbracht.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
4
4.1

Ausführung
Allgemeines

Die Bewehrungsanschlüsse dürfen nur durch Betriebe ausgeführt werden, die die Anforderungen nach Abschnitt 5
erfüllen.
Die Bewehrungsanschlüsse sind entsprechend den Konstruktionszeichnungen sowie der Montageanweisung(Bohrlochherstellung, Bohrlochreinigung, Vorbereitung des Bewehrungsstabes, Injektion des Verbundmörtels undSetzen des Bewehrungsstabes) des jeweiligen Injektionssystemherstellers auszuführen. Für die
Bohrlochherstellung, -reinigung und die Injektion des Mörtels dürfen nur die dafür vorgesehenen Geräte verwendet
werden.
4.2

Dokumentation der Ausführung

Für jeden Bewehrungsanschluss ist ein Montageprotokoll über die Ausführung anzufertigen. Die Dokumentation
der Ausführung richtet sich nach Tabelle 3. Die Montageprotokolle müssen während der Bauzeit auf der Baustelle
bereitliegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom
Unternehmen aufzubewahren.
4.3

Kontrolle der Ausführung

Die ordnungsgemäße Vorbereitung und Ausführung der Arbeiten ist zu überwachen. Dafür ist das erstellte
Montageprotokoll zu überprüfen und gegenzuzeichnen. Bei Abweichungen von den Planungsvorgaben ist derverantwortliche Planungsingenieur zu kontaktieren.

164

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Tabelle 3:
Zeile

Montageprotokoll – Prüfungen, Anforderungen und Häufigkeit

Gegenstand derPrüfung

Art der Prüfung

Anforderungen

Häufigkeit, Zeitpunkt

VerpackungsaufdruckVerfallsdatum nicht
abgelaufen

jede Lieferung

Sichtprüfung

keine auffälligen
Veränderungenlaufend

Lagerungsbedingungen

Vorgaben des Herstellers

bei Ein-/Auslagerung

Vorbereitung
1

Mörtelgebinde

2

Verarbeitungsgeräte

Funktionskontrolle

einwandfreie Funktion

bei Inbetriebnahme
und täglich

3

Arbeitsplan (erstellt aus den
Planungsunterlagen)Anweisung fürHerstellen undVerarbeiten

Einhaltung der Vorgaben

vor Beginn derArbeiten

Temperatur (imVerankerungsgrund)Einhaltung Arbeitsplan und
Montageanweisungvor dem Verfüllen desBohrloches

Schutz des Bohrloches
vor Wasserzutritt

kein Wasser im Bohrloch

vor dem Verfüllen desBohrlochesÜberdeckung,Randabstände,Achsabstände

Einhaltung Arbeitsplan und
Montageanweisung

jedes Bohrloch

Verarbeitung
4

5

Witterung

Bohrlochherstellungkeine Bewehrungstreffer
bei den Bohrarbeiten
im Fall von Treffern Planer
involvieren

6

Bohrlochreinigung

Sichtkontrolle und
Ausblaskontrolle

staubfrei; saubere
Bohrloch-Oberfläche

jedes Bohrloch vor
dem Verfüllen

7

Bewehrungsstäbe

Zustand, Markierung,Gängigkeit im Bohrloch

nur Flugrost, Setztiefemarkiert, gängig

jeden Stab vor dem
Verfüllen desBohrloches

8

Arbeitssicherheit

Persönliche
Schutzausrüstunggeeignete Schutzkleidung,
Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

bei der Arbeit mit dem
Injektionsmörtel

9

Verfüllung

Mörtel-Füllmarke auf
der Mischerverlängerung

entsprechend Arbeitsplan
und Montageanweisung

jeden Stab beim
Setzenhohlraumfrei

kein Rückfedern desStabes, kein Mörtelspritzen

Setztiefe

Setzmarkierung am
Bohrlochmund

Verfüllung

Mörtel tritt am
Bohrlochmund sichtbar
aus

10

Eingemörtelte
Bewehrungsanschlüsse

jeden Stab nach dem
Setzen165

Anhang 1

5
5.1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Anforderungen an den Betrieb
Allgemeines

Der mit der Herstellung des Bewehrungsanschlusses betraute Betrieb muss über
1
2
3
4
5

einen gültigen Eignungsnachweis entsprechend Abschnitt 6,eine qualifizierte und im Eignungsnachweis benannte Führungskraft,einen verantwortlichen Bauleiter,
Baustellenfachpersonal, das für die Ausführung des Bewehrungsanschlusses besonders ausgebildet ist
und hierfür eine Bescheinigung über die erfolgreiche Schulungsteilnahme nachweist unddie notwendige Geräteausstattung verfügen.

Der Betrieb hat dafür zu sorgen, dass das eingesetzte Baustellenfachpersonal über die Herstellung vonnachträglichen Bewehrungsanschlüssen mit eingemörtelten Bewehrungsstäben geschult wird.
5.2

Qualifizierte Führungskraft

Die qualifizierte Führungskraft muss ausreichende Kenntnisse im Stahlbetonbau und Erfahrungen bei derHerstellung von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen mit eingemörtelten Bewehrungsstäben haben. Sie mussmindestens die Qualifikation aufweisen, welche zur selbständigen Ausführung von Stahlbetonarbeiten und zur
Leitung eines Betriebes in diesem Bereich notwendig ist.
Die qualifizierte Führungskraft ist zuständig und verantwortlich für die Herstellung der Bewehrungsanschlüsse auf
der Baustelle.
Zu den Aufgaben der qualifizierten Führungskraft gehören u.a.: Beurteilen von Konstruktionszeichnungen im Hinblick auf die Vollständigkeit der Angaben für nachträglicheingemörtelte Bewehrungsstäbe, Erstellen und ggf. Prüfen von Leistungsbeschreibungen und Beurteilen der Durchführbarkeit derBewehrungsanschlüsse, Erstellen von Arbeitsplänen (Arbeitsanweisungen), Beurteilen der fachlichen Qualifikation des eingesetzten Baustellenfachpersonals,
 Auswertung der Ergebnisse des Montageprotokolls.
5.3

Verantwortlicher Bauleiter

Bei der Herstellung der nachträglichen Bewehrungsanschlüsse mit eingemörtelten Bewehrungsstäben muss ein
verantwortlicher und im Eignungsnachweis benannter Bauleiter auf der Baustelle darüber wachen, dass die
Bewehrungsanschlüsse mit nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben entsprechend den Bestimmungendieser Richtlinie hergestellt werden.
Er hat für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Ausführung der Arbeiten zu sorgen und die Ausführung derArbeiten zu überwachen. Dafür ist das vom Baustellenfachpersonal erstellte Montageprotokoll zu überprüfen undgegenzuzeichnen.
Der Bauleiter muss betontechnische und andere werkstofftechnische Kenntnisse, Fertigkeiten und praktische
Erfahrung besitzen. Der Bauleiter muss entweder genauso qualifiziert wie die qualifizierte Führungskraft sein oderwie das Baustellenfachpersonal geschult sein.
5.4

Baustellenfachpersonal

Die Arbeiten müssen von einem im Eignungsnachweis benannten und gemäß Abschnitt 7 geschulten
Baustellenfachpersonal ausgeführt werden, das insbesondere handwerklich ausgebildet ist und entsprechende
Fertigkeiten und praktische Erfahrung besitzt.
Zu den Aufgaben des Baustellenfachpersonals gehören u. a.: Praktisches Durchführen der Bohr-, Reinigungs-, Verfüll- und Versetzarbeiten nach Arbeitsplan. Bei Abweichungen ist dies im Montageprotokoll zu dokumentieren und der verantwortliche Bauleiter umgehend zu
informieren.

166

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

 Führen des Montageprotokolls.
5.5

Geräteausstattung

Für die Herstellung von Bewehrungsanschlüssen mit nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben müssen auf
der Baustelle die in der Montageanweisung des zu verwendenden Injektionssystems genannten Einrichtungen undGeräte vorhanden sein, welche eine fachgerechte Ausführung dieser Arbeiten ermöglichen. Es ist sicherzustellen,
dass alle Geräte und Einrichtungen auf der Baustelle einwandfrei funktionieren.
Zu den Geräten und Einrichtungen gehören: Geräte für die lagegetreue Durchführung der Bohrung, (Bohrhilfe) Bohrständer für Diamantkernbohrgeräte, Geräte für die Reinigung der Bohrlöcher, Einrichtungen für die saubere und temperaturgerechte Lagerung des Injektionsmörtels,
 Funktionstüchtige Auspressgeräte und Mischerverlängerungen, Kompressor für ölfreie Druckluft von mindestens 6 bar.
6

Eignungsnachweis

Der Eignungsnachweis wird von einer anerkannten Prüfstelle (siehe PÜZ-Verzeichnis Teil IV) ausgestellt.
Hat diese Prüfstelle festgestellt, dass die Anforderungen an den Betrieb entsprechend Abschnitt 5.1, Ziffern (2) bis(4) erfüllt sind und kann der Betrieb den Besitz eines vollständigen, mit funktionsfähigen Ausstattungsgegenständen
versehenen Systemkoffers nachweisen, so stellt sie hierüber einen Eignungsnachweis aus.
Der Eignungsnachweis wird für drei Jahre widerruflich erteilt. Auf Antrag an die Prüfstelle kann die Geltungsdauer
des Eignungsnachweises um jeweils drei Jahre verlängert werden.
Vor jeder Verlängerung ist der Prüfstelle darzulegen, dass die o. g. Anforderungen an den Betrieb weiterhin
eingehalten werden. Jeder Wechsel des im Eignungsnachweis benannten Personals ist der Prüfstelle anzuzeigen.
7
7.1

Schulung und Prüfung des Baustellenfachpersonals
Allgemeines

Das Baustellenfachpersonal ist gemäß den nachfolgenden Inhalten zu schulen. Nach erfolgter Schulung ist derausreichende Kenntnisstand durch eine anerkannte Prüfstelle (siehe PÜZ-Verzeichnis Teil IV, lfd. Nr. 7) zuüberprüfen.
Hat diese Prüfstelle festgestellt, dass die Schulung mit Erfolg durchgeführt wurde, so stellt sie dem
Baustellenfachpersonal eine Bescheinigung über die erfolgreiche Schulungsteilnahme aus.
7.2

Inhalt der Schulung Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbrille, Handschuhe usw.)
 Sicherstellen der Funktion der Geräte (wann ist ein Gerät nicht mehr in Ordnung) Bohrmethoden (welche sind für das System gültig und wie funktionieren sie, welche Eigenheiten usw.)
 Verwendung der Bohrhilfe (wann notwendig, warum notwendig, wie anzuwenden) Reinigungsmethoden (welche sind für das System gültig und wie funktionieren sie, welche Eigenheiten usw.)
 Spezielle Montagebedingungen (z. B. Überkopf, extreme Temperaturen)

167

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

 Arbeitsablauf (Hierarchie und Aufgaben der an der Planung und Herstellung beteiligten Personen;
Mindestanforderungen an den Arbeitsplan; durchzuführende Kontrollen während und nach dem Setzvorgang;
Verhalten bei Bewehrungstreffern, Fehlbohrungen oder fehlenden Informationen bzw. unvollständigem
Arbeitsplan; Anforderungen und Kontrollen an die zusätzlichen benötigten Gerätschaften; Lagerung und Schutz
der Gerätschaften und der Injektionsmasse; Führen des Montageprotokolls; Verhalten bei Unterbrechung derArbeiten)
7.3

Inhalt der theoretischen Prüfung

Im Rahmen der theoretischen Prüfung ist durch das Baustellenfachpersonal in schriftlicher Form nachzuweisen,
dass für das jeweilige System ausreichende Kenntnisse über die o. g. Inhalte der Schulung vorliegen.
7.4

Inhalt der praktischen Prüfung

Im Rahmen der praktischen Prüfung für das Baustellenfachpersonal sind folgende Aufgaben durchzuführen: Ausführung eines kompletten randnahen Übergreifungsstoßes  = 12 mm, v = 1,0 m in bewehrtem Beton nach
Konstruktionszeichnungen mit Montageprotokoll gemäß der zugehörigen Montageanleitung des Herstellers(MPII)
 mit anschließender Schlusskontrolle und Selbstbewertung Einmörteln eines Bewehrungsstabes  = 12 mm im verdeckten, transparenten Schaurohr mit v = 60 cm.
 Die benötigte Zeit für die Injektion des Mörtels und das Einsetzen des Stabes ist jeweils zu messen.
Im Rahmen der praktischen Prüfung ist durch das Baustellenfachpersonal nachzuweisen, dass unter anderem
ausreichende Kenntnisse zu folgenden Fragestellungen vorliegen: Wurde der Arbeitsplan auf die Vollständigkeit aller benötigten Angaben kontrolliert?
 Liegt vor Beginn der Arbeiten ein ausreichendes Verständnis für die auszuführende Arbeit vor?
 Entsprechen die verwendeten Geräte den Anforderungen der Zulassung oder ETA und werden diese Geräte
sicher beherrscht?

 Wird das Bohrloch an der richtigen Stelle gesetzt?
 Wird bei randnahen Bohrungen die Führungseinrichtung sicher gehandhabt?
 Entspricht die Winkelabweichung beim Bohren den zulässigen Toleranzen?
 Erfolgt die Bohrlochreinigung entsprechend den Montageanweisungen?
 Wird die Verankerungslänge des Bewehrungsstabes richtig markiert und die Gängigkeit im Bohrloch












kontrolliert?
Werden die Mörtelgebinde hinsichtlich Temperatur und Verfallsdatum überprüft?
Werden die Mörtelgebinde korrekt aufgebrochen und für den Gebindewechsel vorbereitet?
Werden die Injektionsgeräte entsprechend den Montageanweisungen gehandhabt?
Wird die Füllmarke auf der Mischerverlängerung richtig angebracht?
Liegt der markierte Bewehrungsstab vor Beginn der Injektion griffbereit?
Wird die erforderliche Menge Mörtel beim Aufbrechen eines neuen Gebindes verworfen?
Entspricht die Injektion des Mörtels den Vorgaben der Montageanweisung für ein vollständiges undhohlraumfreies Verfüllen?
Wird der Bewehrungsstab ordnungsgemäß bis zur Markierung der Verankerungstiefe gesetzt?
Tritt Mörtel am Bohrlochmund aus?
Wurde vom Beginn des Injizierens bis zum Setzen des Bewehrungsstabes die zulässige Verarbeitungszeit
eingehalten?
Wurden Mängel während oder nach Herstellung des Bewehrungsanschlusses erkannt und fachgerecht
korrigiert?
Wurde das Montageprotokoll vollständig und richtig geführt?

168

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Anhang 1 – AnwendungsbereicheBild 1: Übergreifungsstoß mit bestehender Bewehrung für Bewehrungsanschlüsse von Platten und Balken

Bild 2: Übergreifungsstoß mit bestehender Bewehrung einer biegebeanspruchten Stütze oder Wand an ein
Fundament. Die Bewehrungsstäbe sind zugbeansprucht.

Bild 3: Endverankerung von Platten oder Balken

169

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Bild 4: Bewehrungsanschlüsse überwiegend auf Druck beanspruchter Bauteile

Bild 5: Verankerung von Bewehrung zur Abdeckung der Zugkraftlinie im auf Biegung beanspruchten Bauteil

Bemerkungen: In Bild 1 bis Bild 5 ist keine Querbewehrung dargestellt. Die nach DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
erforderliche Querbewehrung muss vorhanden sein.
 Die Querkraftübertragung zwischen bestehendem und neuem Beton ist gemäß DIN EN 1992-1-1:2011-01,
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 zu
bemessen.

170

Anhang 1

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Anhang 2 – Allgemeine Konstruktionsregeln

8 mm ≤ ϕ ≤ 40 mm

Bild 6: Abstände zwischen existierenden und nachträglich zu installierenden Bewehrungsstäben und Abstand zum(parallelen) Rand.
*)

Ist der lichte Abstand der gestoßenen Stäbe größer als 4 · ϕ, so muss die Übergreifungslänge um die Differenz
zwischen dem vorhandenen lichten Stababstand und 4 ·ϕ vergrößert werden.

c
Betondeckung des eingemörtelten Betonstabs
c1 Betondeckung an der Stirnseite des einbetonierten Betonstabs
cmin Mindestbetondeckung gemäß Tabelle 1 und DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12ϕDurchmesser des Betonstabsl0
Länge des Übergreifungsstoßes gemäß der DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03,
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
lv
Setztiefe ≥ l0 + c1

171

Anhang 2

Verankerungen in Beton mit einbetonierten odernachträglich gesetzten Befestigungsmitteln - Anforderungan Planung, Bemessung und AusführungStand: Juli 2018
INHALT
1

ANWENDUNGSBEREICH

2

PLANUNG

3

BEMESSUNG

4AUSFÜHRUNG

172

Anhang 2

1

Verankerungen in Beton

Anwendungsbereich

Diese technische Regel gilt für Verankerungen in Beton, die mit Befestigungsmitteln ausgeführt werden, die eine
Europäische Technische Bewertung (ETA) nach folgenden technischen Spezifikationen haben: EAD 330008-02-0601 „Ankerschienen“
 EAD 330084-00-0601 „Ankerplatten mit Kopfbolzen“ EAD 330232-00-0601 „Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton“
 EAD 330284-00-0604 „Kunststoffdübel für redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk“
 EAD 330499-00-0601 „Verbunddübel zur Verwendung im Beton“
 EAD 330747-00-0601 „Dübel zur Verwendung im Beton zur Verankerung von redundanten, nichttragenden
Systemen“ ETAG 001 „Metalldübel zur Verankerung in Beton“
 ETAG 020 „Kunststoffdübel“.
Diese technische Regel gilt nicht für Verankerungen in kerntechnischen Anlagen.
2

Planung

2.1

Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind
prüfbare Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
Dabei sind die Bestimmungen der jeweiligen ETA zu beachten. Insbesondere sind dies: Unterscheidung in gerissenen oder ungerissenen Beton
 Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes minimale Bauteildicke minimale Achs- und Randabstände
 Grenzwerte für Umgebungs- und Bauteiltemperaturen.
2.2

Verankerungen von redundanten, nichttragenden (non-structural) Systemen

Redundante, nichttragende (non-structural) Systeme sind wie folgt definiert:
Mechanische Dübel und Verbunddübel:n1 ≥ 4; n2 ≥ 1 und n3 ≤ 3,0 kN odern1 ≥ 3; n2 ≥ 1 und n3 ≤ 2,0 kN.

Kunststoffdübel:n1 ≥ 4; n2 ≥ 1 und n3 ≤ 4,5 kN odern1 ≥ 3; n2 ≥ 1 und n3 ≤ 3,0 kN.

n1 = Anzahl von Befestigungsstellen
n2 = Anzahl von Dübeln je Befestigungsstellen3 = Bemessungswert der Einwirkungen NEd (kN) einer Befestigungsstelle
2.3

Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung

Für Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung dürfen in den Erdbebenzonen
Deutschlands alle unter Abschnitt 1 genannten Befestigungsmittel verwendet werden. Die Verankerungen sindentsprechend den in Abschnitt 3 genannten Bemessungsverfahren für statische und quasistatische Einwirkungenzu bemessen.

173

Anhang 2

3

Bemessung

3.1

Allgemeines

Verankerungen in Beton

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind
prüfbare Berechnungen anzufertigen.
Abhängig von der Art des Befestigungsmittels sind für die Bemessung der Verankerungen folgende Bemessungsmethoden anzuwenden: ETAG 001, Anhang C oder
 DIN SPEC 1021-4-1 bis -4-5:2009-08 oder
 EOTA TR 029 oder
 EOTA TR 055 oder
 ETAG 020, Anhang C oder
 EOTA TR 064.
Eine Vermischung der oben genannten Bemessungsmethoden ist nicht zulässig.
Die für die Bemessung erforderlichen Produktmerkmale (charakteristischen Werte der Tragfähigkeit, Achs- und
Randabstände, Montagekennwerte) sind den entsprechenden ETA zu entnehmen.
Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton gilt unter Beachtung der Bestimmungen derjeweiligen ETA als erbracht.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
3.2

Verankerungen mit Anforderungen an den FeuerwiderstandBei der Bemessung von Verankerungen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand sind zusätzlich die
Bestimmungen des EOTA TR 020 zu beachten.
4

Ausführung

Hinweise zur Ausführung sind im DIBt-Papier „Hinweise für die Montage von Dübelverankerungen, Oktober 2010"(www.dibt.de) enthalten.

174

Anhang 3

Verankerungen in Mauerwerk mit nachträglich
gesetzten Befestigungsmitteln - Anforderung an Planung,Bemessung und AusführungStand: Juli 2018
INHALT

1

ANWENDUNGSBEREICH

2

PLANUNG

3

BEMESSUNG

4AUSFÜHRUNG

175

Anhang 3

1

Verankerungen in Mauerwerk

Anwendungsbereich

Diese technische Regel gilt für Verankerungen in Mauerwerk, die mit Befestigungsmitteln ausgeführt werden, dieeine Europäische Technische Bewertung (ETA) nach folgenden technischen Spezifikationen haben: EAD 330076-00-0604 „Metall-Injektionsdübel zur Verankerung in Mauerwerk“
 EAD 330284-00-0604 „Kunststoffdübel für redundante nichttragende Systeme in Beton und Mauerwerk“ ETAG 029 „Metall-Injektionsdübel zur Verankerung in Mauerwerk“ ETAG 020 „Kunststoffdübel“.
2

Planung

2.1

Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind
prüfbare Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
Dabei sind die Bestimmungen der jeweiligen ETA zu beachten. Insbesondere sind dies: Unterscheidung der Verankerungsgründe
 Festigkeitsklasse des Verankerungsgrundes Ausführungsart der Stoß- und Lagerfugen
 minimale Bauteildicke minimale Achs- und Randabstände
 Grenzwerte für Umgebungs- und Bauteiltemperaturen
 Bohrverfahren.
Die charakteristischen Tragfähigkeiten in der ETA gelten nur für die Steine, die in der ETA angegeben sind. FürMauerwerk aus anderen, vergleichbaren Steinen darf die charakteristische Tragfähigkeit von Injektionsankersystemen mit ETA durch Baustellenversuche nach der Technischen Regel "Durchführung und Auswertungvon Versuchen am Bau für Injektionsankersysteme im Mauerwerk mit ETA nach ETAG 029 bzw. nach
EAD 330076-00-0604, Stand: Dezember 2016" ermittelt werden.
2.2

Verankerungen von redundanten, nichttragenden (non-structural) Systemen

Redundante, nichttragende (non-structural) Systeme sind wie folgt definiert:
Kunststoffdübel:n1 ≥ 4; n2 ≥ 1 und n3 ≤ 4,5 kN odern1 ≥ 3; n2 ≥ 1 und n3 ≤ 3,0 kN.

n1 = Anzahl von Befestigungsstellen
n2 = Anzahl von Dübeln je Befestigungsstellen3 = Bemessungswert der Einwirkungen NEd (kN) einer Befestigungsstelle3

Bemessung

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind
prüfbare Berechnungen anzufertigen.
Abhängig von der Art des Befestigungsmittels sind für die Bemessung der Verankerungen folgende
Bemessungsmethoden anzuwenden: ETAG 029, Anhang C oder
 EOTA TR 054 oder
 ETAG 020, Anhang C oder
 EOTA TR 064.
Eine Vermischung der oben genannten Bemessungsmethoden ist nicht zulässig.
Die für die Bemessung erforderlichen Produktmerkmale (charakteristischen Werte der Tragfähigkeit, Achs- und
Randabstände, Montagekennwerte) sind den entsprechenden ETA zu entnehmen.

176

Anhang 3

Verankerungen in Mauerwerk

Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in das Mauerwerk gilt unter Beachtung der Bestimmungender jeweiligen ETA als erbracht.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
4

Ausführung

Hinweise zur Ausführung sind im DIBt-Papier „Hinweise für die Montage von Dübelverankerungen, Oktober 2010"(www.dibt.de) enthalten.

177

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten
Stand: April 2020

Folgende Amtsblätter der Europäischen Union wurden berücksichtigt:
1. hEN – Liste vom 11.08.2017 (2017/C 267/04)
2. EAD – Liste vom 09.06.2017 (2017/C 183/03)
3. ETAG – Liste vom 15.12.2017 (2017/C 435/07)

INHALT

1

TEILE VON BAULICHEN ANLAGEN, AN DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN UND
GLIMMVERHALTEN GESTELLT WERDEN2ELEKTRISCHE LEITUNGEN UND ELEKTRISCHE LEITUNGSANLAGEN

3BEDACHUNGEN

4

BAUTEILE

5

ABSCHLÜSSE

6

VORKEHRUNGEN FÜR KABEL- UND/ODER
ROHRLEITUNGSDURCHFÜHRUNGEN IN FEUERWIDERSTANDSFÄHIGEN BAUTEILEN

7WÄRMEABZUGSGERÄTE NACH EN 12101-2:2003 FÜR DIE VERWENDUNG IN DÄCHERN IN
LADENSTRAßEN NACH DER MUSTER-VERKAUFSSTÄTTENVERORDNUNG UND VERWENDUNGSUND AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

8INSTALLATIONSKANÄLE
ÖFFNUNGEN

9BRANDSCHUTZVERGLASUNGEN10SPEZIELLE BRANDSCHUTZPRODUKTE

UND–SCHÄCHTE,

EINSCHLIEßLICH

DER

ABSCHLÜSSE

IHRER

178

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Hinweis: Sofern von den Verwendungs- oder Ausführungsbestimmungen in dieser technischen Regel abgewichen
werden soll, sind Zustimmungen im Einzelfall gemäß § 23 BauO NRW 2018 oder vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen nach § 17 Abs. 2 BauO NRW 2018 erforderlich.
1

Teile von baulichen Anlagen, an die Anforderungen an das Brandverhalten und Glimmverhalten
gestellt werden

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Teilen baulicher Anlagen nachTechnischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 sind die
mindestens erforderlichen Baustoffklassen dem Abschnitt 1.1 zu entnehmen. Sofern in den nachfolgenden
Abschnitten nichts anderes gefordert ist, gilt die Mindestanforderung "normalentflammbar" für das Brandverhalten
der Baustoffe.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Teilen baulicher Anlagen, bei denen
Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen verwendet werden, sind die mindestens
erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 1.2 zu entnehmen.

179

Anhang 4

1.1

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 und weitere
Merkmale

Tabelle 1. 1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05
einschließlich Bodenbeläge und lineare Rohrdämmstoffe und weitere Merkmale

Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche
Baustoffklassen nachDIN 4102-1:1998-05

1

Zusätzliche Merkmale für die
Verwendung

2

3

nichtbrennbar1

A2--

schwerentflammbar

B1

Baustoffe mit Ausnahme Bodenbeläge:
begrenzte Rauchentwicklung(I ≤ 400 % x Min. bei Prüfung nachDIN 4102-15:1990-05) bestanden

schwerentflammbar
und nicht brennend abfallend oderabtropfend

B1

Kein brennendes Abfallen oder
Abtropfen
begrenzte Rauchentwicklung(I ≤ 400 % x Min. bei Prüfung nachDIN 4102-15:1990-05) bestanden

schwerentflammbar
und geringe Rauchentwicklung

B1geringe Rauchentwicklung(I ≤ 100 % x Min. bei Prüfung nachDIN 4102-15:1990-05) bestanden

schwerentflammbar
und nicht brennend abfallend oderabtropfend sowie geringe
Rauchentwicklung

B1

Kein brennendes Abfallen oder
Abtropfen

normalentflammbar
nicht brennend abfallend oderabtropfend

B2

Kein brennendes Abfallen oder
Abtropfen

normalentflammbar

B2--

geringe Rauchentwicklung(I ≤ 100 % x Min. bei Prüfung nachDIN 4102-15:1990-05) bestanden

1 soweit erforderlich zusätzlich

Angabe: Schmelzpunkt von mindestens
1000 °C nach DIN 4102-17:2017-12

Schmelzpunkt > 1000 °C

Für Bauprodukte – ausgenommen Bodenbeläge – werden bei den Prüfungen nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitte
6.1 und 6.2, Ergebnisse über das brennende Abtropfen oder das Abfallen brennender Probenteile bzw. nach DIN
4102-1:1998-05, Abschnitte 6.1, Werte über die Rauchentwicklung festgestellt. Diese Ergebnisse und die Werte
sind – ausgenommen für Bodenbeläge – vom Hersteller anzugeben.
1.2

Mindestens erforderliche Leistungen zum Brandverhalten

Für die Verwendung in baulichen Anlagen können Bauprodukte, einschließlich deren Bestandteile, nachharmonisierten technischen Spezifikationen verwendet werden. Die mindestens erforderlichen Leistungen sind derTabelle 1.2 zu entnehmen.
Tabelle 1.2:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen zum
Brandverhalten
Mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche
AnforderungenBauprodukte, ausgenommen lineare Rohrdämmstoffe und Bodenbeläge

lineare Rohrdämmstoffe

Bodenbeläge

nichtbrennbar1

A2 – s1,d0*

A2L – s1,d0*

A2fl – s1

schwerentflammbar und nicht
brennend abfallend oderabtropfend, sowie geringe
Rauchentwicklung

C – s1,d0*

CL – s1,d0*-

180Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Mindestens erforderliche LeistungenBauprodukte, ausgenommen lineare Rohrdämmstoffe und Bodenbeläge

lineare Rohrdämmstoffe

Bodenbeläge

schwerentflammbar und nicht
brennend abfallend oderabtropfend

C – s2,d0*

CL – s2,d0*-

schwerentflammbar undgeringe Rauchentwicklung

C – s1,d2*

CL – s1,d2*

Cfl – s1

schwerentflammbar

C – s2,d2*

CL – s2,d2*

Cfl – s1

normalentflammbar und nicht
brennend abfallend oderabtropfend

E

EL

-

normalentflammbar

E – d2

EL – d2

Efl1
soweit erforderlichzusätzlich Schmelzpunkt> 1000 °C

Angabe: Schmelzpunkt
von mindestens 1000 °C

Angabe: Schmelzpunkt
von mindestens 1000 °C-*
soweit erforderlich
Glimmverhaltensiehe 1.3

siehe 1.3-

Bauaufsichtliche
Anforderungen

Erläuterungen zu Tabelle 1.2:
Herleitung des Kurzzeichens

Kriterium

Anwendungsbereichs (Smoke)

Rauchentwicklung

Anforderungen an die Rauchentwicklung- s1: geringe Rauchentwicklung- s2: begrenzte Rauchentwicklungd (Droplets)

brennendes
Abtropfen/Abfallen

Anforderungen an das brennende Abtropfen/Abfallen- d0: kein brennendes Abtropfen/Abfallen- d1, d2: brennendes Abtropfen/Abfallen....fl (Floorings)

Brandverhaltensklasse für Bodenbeläge…L (Linear Pipe Thermal
Insulation Products)

Brandverhaltensklasse für lineare Produkte zur
Wärmedämmung von Rohren

181Anhang 4

1.3

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Mindestens erforderliche Leistungen zum Glimmverhalten

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei schwerentflammbaren oder nichtbrennbaren Teilenbaulicher Anlagen, bei denen Bauprodukte nach folgenden harmonisierten Normen (EN 438-7:20052,
EN 13162:2012+A1:20153, EN 13168:2012+A1:20154, EN 13170:2012+A1:20155, EN 13171:2012+A1:20156,
EN 13950:20147, EN 13964:20148, EN 13986:2004+A1:20159, EN 14064-1:201010, EN 14190:201411, EN
14303:2009+A1:201312, EN 15037-4:2010+A1:201313, EN 15498:200814) verwendet werden sollen, sind gemäß
Tabelle 1.2 Angaben zum Glimmverhalten erforderlich. Zur Bestimmung des Glimmverhaltens liegt ein
europäisches Prüfverfahren DIN EN 16733:2016-07 vor; die notwendige Angabe lautet: "Die Prüfung wurde
bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.".
____________
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 438-7:2005-04.
3
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04.
4
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13168:2015-04.
5In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13170:2015-04.
6
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13171:2015-04.
7
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13950:2014-09.
8
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08.
9
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2015-06.
10
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06.
11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14190:2014-09.
12
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14303:2013-04.
13
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-4:2013-08.
14
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15498:2008-08.

182

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

2

Elektrische Leitungen und elektrische Leitungsanlagen

2.1

Elektrische Leitungen2.1.1

Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 und weitere
Merkmale

Zum Nachweis des Brandverhaltens für elektrische Leitungen nach Technischen Baubestimmungen oder nach
Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 können die Zuordnung der Baustoffklassen nachDIN 4102-1:1998-05 zu den Anforderungen nach A 2.1.2 der Tabelle 2.1.1 und weitere Merkmale entnommen
werden.
Tabelle 2.1.1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Baustoffklassen nach DIN 4102-1:1998-05 undweitere Merkmale

Bauaufsichtliche Anforderungen

Mindestens erforderliche
Baustoffklassen nachDIN 4102-1:1998-05

12

Zusätzliche Merkmale für die
Verwendung

3

nichtbrennbar

A2schwerentflammbar

B1

begrenzte Rauchentwicklung(I ≤ 400 % x Min. bei Prüfung nachDIN 4102-15:1990-05)
bestanden

schwerentflammbar und mit
geringer Rauchentwicklung

B1geringe Rauchentwicklung(I ≤ 100 % x Min. bei Prüfung nachDIN 4102-15:1990-05)
bestanden

normalentflammbar

B2--

Für Bauprodukte werden bei den Prüfungen nach DIN 4102-15:1990-05 Abschnitt 4.4 Werte über die
Rauchentwicklung festgestellt. Diese Werte sind vom Hersteller anzugeben.
2.1.2

Mindestens erforderliche Leistungen zum Brandverhalten

Für die Verwendung in baulichen Anlagen sind für Kabel und Leitungen, nach Abschnitt 4.1 der
EN 50575:2014+A1:201615 die mindestens erforderlichen Leistungen der Tabelle 2.1.2 zu entnehmen.
Tabelle 2.1.2:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche Leistungen zum
Brandverhalten

Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche Leistungennichtbrennbar

Acaschwerentflammbar

B1ca –s2

schwerentflammbar und mit geringer Rauchentwicklung

B1ca -s1

normalentflammbar

Eca

Erläuterung zur Tabelle 2.1.2: …ca(cable) Brandverhaltensklasse von Kabeln________
15
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 50575:2017-02

183

Anhang 4

2.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Elektrische Kabelanlagen

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.15 und A 2.2.1.8 sind zum Nachweis des Funktionserhalts
elektrischer Kabelanlagen unter Brandeinwirkung für Bauarten gemäß 17 BauO NRW 2018 die mindestens
erforderlichen Funktionserhaltsklassen nach DIN 4102-12:1998-11 der Tabelle 2.2.1 zu entnehmen.
Tabelle 2.2.1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Funktionserhaltsklassen nach DIN 4102-12:1998-11

Funktionserhalt in Minuten Anforderungen

Mindestens erforderliche
Funktionserhaltsklassen nachDIN 4102-12:1998-11

≥ 30

E 30

≥ 60

E 60

≥ 90

E 90

3

Bedachungen3.1

Bedachungen mit Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme und
Klasse nach DIN 4102-7:1998-07

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.9 ist zum Nachweis der Eigenschaft einer Bedachung als Teilder baulichen Anlage bei einer Brandbeanspruchung von außen gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte
Bedachung) die mindestens erforderliche Klasse für eine als widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme geltende Bedachung nach DIN 4102-7:1998-07 in Verbindung mit DIN SPEC 4102-23:2011-10 der Tabelle
3.1 zu entnehmen.
Tabelle 3.1:

Bauaufsichtliche Anforderung und Klasse nach DIN 4102-7:1998-07

Bauaufsichtliche Anforderung

DIN 4102-7:1998-07

Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer undstrahlende Wärme (harte Bedachung)widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende
Wärme

3.2

Bedachungen mit Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme bei
Verwendung von Bauprodukten nach europäischen harmonisierten Spezifikationen und
mindestens erforderliche Leistungen

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.9 ist zum Nachweis einer harten Bedachung unter
Verwendung von Bauprodukten (EN 494:2012+A1:201516, EN 534:2006+A1:201017, EN 1873:200518,
EN 13707:2004+A2:200919, EN 13956:201220, EN 14351-1:2006+A2:201621, EN 14783:201322 und
EN 14963:200623), die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, diemindestens erforderliche Leistungen der Tabelle 3.2 zu entnehmen.
Wenn im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse BROOF(t1), Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß
DIN EN 13501-5:2016-12, angegeben wird, gilt diese für die Bedachung nach A 2.1.9 nur, wenn die Ausführung
der Bedachung den Ausführungen im zugehörigen Klassifizierungsdokument entspricht.
Tabelle 3.2:

Bauaufsichtliche Anforderung und mindestens erforderliche Leistung

Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche Leistung

Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer undstrahlende Wärme (harte Bedachung)BROOF(t1)____________
16
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 494:2015-12.
17
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 534:2010-07.
18
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1873:2006-03.
19
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13707:2009-10.
20
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13956:2013-03.
21
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14351:2016-12.

184

Anhang 4

22
23

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14783:2013-07.
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14963:2006-12.

4

Bauteile

4.1

Tragende Bauteile

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden
Teilen baulicher Anlagen sind bei Ermittlung der Standsicherheit im Brandfall nach Eurocode die Tabellen 4.1.1
und 4.1.2 einzuhalten.
Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfüllt, wenn die Bemessung der Bauteile nach den Technischen
Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2 erfolgt ist.

Tabelle 4.1.1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Bemessung nach Eurocode

Bauaufsichtliche Anforderung

Ermittelte Dauer derStandsicherheit im Brandfall
in Min. gem. Eurocode ** bei
Einwirkung ETK nach DIN
EN 1991**

Zusätzlich zum Eurocode zu beachtende Anwendungsregel für
Bauarten unter Verwendung
bestimmter Baustoffe***feuerhemmend≥ 30

DIN 4102-4:2016-05

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen≥ 30****DIN 4102-4:2016-05

hochfeuerhemmend(tragende Teile brennbar,
Dämmstoffe nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung aus nichtbrennbaren*
Baustoffen)--≥ 60****DIN 4102-4:2016-05≥ 90****DIN 4102-4:2016-05

nicht ermittelbar-

hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile nichtbrennbar*)
feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
Brandwand (feuerbeständig und
aus nichtbrennbaren* Baustoffen)
Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen auchunter zusätzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher)
Gebäudeabschlusswände, diejeweils von innen nach außen die
Feuerwiderstandsfähigkeit dertragenden und aussteifenden Teiledes Gebäudes, mindestens jedoch
feuerhemmende Bauteile, und vonaußen nach innen die
Feuerwiderstandsfähigkeit
feuerbeständiger Bauteile haben
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min
und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen

nicht ermittelbar≥ 120****

-

-

185

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen***

Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1993-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1995-1-2:201012, DIN EN 1999-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2:2011-04,
DIN EN 1991-1-2:2010-12, Abschnitt 3.2.1
Die Bemessung nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2**** Für DIN EN 1995 nicht zutreffend, da Anforderungen zum Brandverhalten der tragenden Teile nicht
eingehalten.

Tabelle 4.1.2:
Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06
Bauaufsichtliche Anforderung

Klassen nach Eurocode**
DIN EN 1992-1-2:2010-12,
Abschnitt 5
DIN EN 1994-1-2:2010-12,
Abschnitt 4.2
DIN EN 1996-1-2/NA:201306, zu Anhang B

Zusätzlich zum Eurocode
einzuhaltende
Anwendungsregel für
Bauarten unter Verwendung
bestimmter Baustoffe***feuerhemmend

R 30

DIN 4102-4:2016-05

feuerhemmend und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen

R 30

DIN 4102-4:2016-05

-

-

R 60

DIN 4102-4:2016-05

R 90

DIN 4102-4:2016-05

-

-

-

-

hochfeuerhemmend(tragende Teile brennbar, Dämmstoffe
nichtbrennbar* mit brandschutztechnischwirksamer Bekleidung aus nichtbrennbaren*
Baustoffen)
hochfeuerhemmend und in den wesentlichen
Teilen aus nichtbrennbaren* Baustoffen
hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
feuerbeständig (tragende und aussteifende
Teile nichtbrennbar*)
feuerbeständig und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen
Brandwand (feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen)
Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen auch unterzusätzlicher mechanischer Beanspruchungstandsicher)
Gebäudeabschlusswände, die jeweils voninnen nach außen die
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden
und aussteifenden Teile des Gebäudes,
mindestens jedoch feuerhemmende
Bauteile, und von außen nach innen die
Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger
Bauteile haben

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min und aus
R 120
DIN 4102-4:2016-05
nichtbrennbaren* Baustoffen*
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
**
Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2
Die Anforderungen der Tabellen 4.1.1, Spalte 1 und 4.1.2, Spalte 1 sind nur erfüllt, wenn die diese Teile tragenden
oder aussteifenden Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen.

186

Anhang 4

4.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Raumabschließende Bauteile

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Planung, Bemessung und Ausführung vonraumabschließenden und ggf. tragenden Teilen baulicher Anlagen sind für die Bemessung der
Feuerwiderstandsfähigkeit nach Eurocode die Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 einzuhalten.
Die Anforderungen in den Tabellen 4.2.1 bis 4.2.3 sind nur erfüllt, wenn die Bemessung der Bauteile nach den
Technischen Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2 erfolgt ist.
4.2.1

Nichttragende raumabschließende Wände

Tabelle 4.2.1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und KIassen (Tabellenwert) nach Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12 und DIN EN 1996-1/NA:2013-06

Bauaufsichtliche Anforderung

Klassen nach Eurocode**
Zusätzlich zum Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12,
einzuhaltende Anwendungsregel fürAbschnitt 5
Bauarten unter Verwendung
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06, bestimmter Baustoffe***zu Anhang B

feuerhemmend

EI 30

DIN 4102-4:2016-05

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

EI 30

DIN 4102-4:2016-05

-

-

EI 60

DIN 4102-4:2016-05

EI 90

DIN 4102-4:2016-05

-

-

-

-

hochfeuerhemmend(tragende Teile brennbar,
Dämmstoffe nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung aus
nichtbrennbaren* Baustoffen)
hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile
nichtbrennbar*)
feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
Brandwand (feuerbeständig und
aus nichtbrennbaren* Baustoffen)
Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher)
Gebäudeabschlusswände, diejeweils von innen nach außen
die Feuerwiderstandsfähigkeit
der tragenden undaussteifenden Teile desGebäudes, mindestens jedoch
feuerhemmende Bauteile, undvon außen nach innen die
Feuerwiderstandsfähigkeit
feuerbeständiger Bauteile haben

Feuerwiderstandsfähigkeit
EI 120
DIN 4102-4:2016-05
120 Min und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen*
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
**
Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.

187

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Die Anforderung der Tabelle 4.2.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr.
A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen.

4.2.2

Tragende raumabschließende Wände

Tabelle 4.2.2:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode
DIN EN 1992-1-2:2010-12 und DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

Bauaufsichtliche Anforderung

Klassen nach Eurocode**
DIN EN 1992-1-2:2010-12,
Abschnitt 5
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06,
zu Anhang B
bei einseitiger Brandbeanspruchung

Zusätzlich zum Eurocode
einzuhaltende Anwendungsregel für
Bauarten unter Verwendung
bestimmter Baustoffe***feuerhemmend
feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
hochfeuerhemmend(tragende Teile brennbar,
Dämmstoffe nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung aus nichtbrennbaren*
Baustoffen)
hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile nichtbrennbar*)
feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
Brandwand (feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen)

REI 30
REI 30

DIN 4102-4:2016-05
DIN 4102-4:2016-05--

REI 60

DIN 4102-4:2016-05

REI 90

DIN 4102-4:2016-05

REI 90 und Kriterium M
REI-M 90

DIN 4102-4:2016-05
DIN 4102-4:2016-05

REI 60 und Kriterium M

DIN 4102-4:2016-05

REI-M 60

DIN 4102-4:2016-05

Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen auchunter zusätzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher)

*
**
***

Gebäudeabschlusswände, die jeweils
von innen nach außen die
Feuerwiderstandsfähigkeit dertragenden und aussteifenden Teiledes Gebäudes, mindestens jedoch
feuerhemmende Bauteile, und vonaußen nach innen die
Feuerwiderstandsfähigkeit
feuerbeständiger Bauteile haben
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min
REI 120
DIN 4102-4:2016-05
und aus nichtbrennbaren* Baustoffen* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.
Die Anforderung der Tabelle 4.2.2, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr.
A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen.

188

Anhang 4

4.2.3

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Tragende raumabschließende Decken

Tabelle 4.2.3:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen (Tabellenwerte) nach Eurocode1

Bauaufsichtliche Anforderung

Klassen nach Eurocode**
DIN EN 1992-1-2:2010-12,
Abschnitt 5 oder
DIN EN 1994-1-2:2010-12,
Abschnitt 4.3

Zusätzlich zum Eurocode einzuhaltende
Anwendungsregel für Bauarten unter
Verwendung bestimmter Baustoffe***feuerhemmend

REI 30

DIN 4102-4:2016-05

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

REI 30

DIN 4102-4:2016-05--

REI 60

DIN 4102-4:2016-05

REI 90

DIN 4102-4:2016-05

hochfeuerhemmend(tragende Teile brennbar,
Dämmstoffe nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung)hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile nichtbrennbar*)
feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

Feuerwiderstandsfähigkeit
REI 120
DIN 4102-4:2016-05
120 Min und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen*
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
**
Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.2.
*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1 oder Tabelle 1.2.
1

Bei Decken ist der Nachweis gemäß Spalte 2 auch für Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben
nach unten) entsprechend der Anforderung in A 2.1.8 zu führen.

Die Anforderung der Tabelle 4.2.3, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr.
A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen.
Für Decken aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton oder Verbunddecken nach den Eurocodes
DIN EN 1992-1-1:2011-01 bzw. DIN EN 1994-1-1:2010-12, die hinsichtlich der Tragfähigkeit im Brandfall(Kriterium R) bemessen wurden, gilt neben der Tabelle 4.1.1 Folgendes: Für die Decken ist der Nachweis des Raumabschlusses (Kriterien E und I) für die jeweils in Tabelle 4.1.1, Spalte
2, angegebene Dauer auf Grundlage der in A 1.2 angegebenen Bestimmungen zu erbringen.

 Bei Decken ist der vorher genannte Nachweis auch für Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben
nach unten) entsprechend der Anforderung in A 2.1.8 zu führen.

189

Anhang 4

4.2.4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Tragende Bauteile, raumabschließende Decken, Brandwände und Wände anstelle vonBrandwänden, Trennwänden, Wänden notweniger Treppenräume und Flure, Außenwände,selbstständige Unterdecken, Dächer, Treppen, Systemböden

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 sind für raumabschließende und/oder tragende Teile baulicher
Anlagen nach Technischen Baubestimmungen oder nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW
2018 oder Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 17 BauO NRW 2018 die mindestens
erforderlichen Klassen nach Abschnitt 4.2, Tabelle 4.2.4, einzuhalten.

190

Anhang 4

Tabelle 4.2.4:

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-2:1977-09

Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche Klassen nachDIN 4102-2:1977-09

Kurzbezeichnungnach
DIN 4102-2:1977-09

feuerhemmend

Feuerwiderstandsklasse F 30

F 30-B1

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

F 30-A1

hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen**

Feuerwiderstandsklasse F 60 und in den
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen

F 60-AB2,3

hochfeuerhemmend (tragende Teile
brennbar, Dämmstoffe nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung)6--

hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

F 60-A2,3

feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile nicht brennbar*)

Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den
wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen

F 90-AB4,5

feuerbeständig und aus nichtbrennbaren*
Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

F 90-A4,5

Brandwand (feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen)

Brandwand-

Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren* Baustoffen auch unterzusätzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher)hochfeuerhemmende Wand anstelleeiner Brandwand und aus nichtbrennbaren Baustoffen auch unter zusätzlicher
mechanischer Beanspruchung standsicher (Wand anstelle einer Brandwand)-

Wand anstelle einer Brandwand--

Gebäudeabschlusswände, die jeweils
von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile,
und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger
Bauteile haben

F 30-B (von innen)
und F90-B (vonaußen)(hochfeuerhemmend (tragende Teile
brennbar, Dämmstoffe nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung)7
Gebäudeabschlusswände, die jeweils
von innen nach außen die
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden
und aussteifenden Teile des Gebäudes,
mindestens jedoch feuerhemmende
Bauteile, und von außen nach innen die
Feuerwiderstandsfähigkeit
feuerbeständiger Bauteile haben

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. undFeuerwiderstandsklasse F 120 und aus
F 120-A
aus nichtbrennbaren Baustoffen
nichtbrennbaren Baustoffen
1
Bei nichttragenden Außenwänden auch W 30 zulässig.
2
Der Nachweis und die Zuordnung erfolgen nach Tabelle 4.3.1.
3
Bei nichttragenden Außenwänden auch W 60 zulässig.
4
Bei nichttragenden Außenwänden auch W 90 zulässig.
5
Tragende Bauteile müssen nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.2.6, unter entsprechender Last geprüftsein.
6
Für diese Bauteile nach der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel genügt ein allgemeinesbauaufsichtliches Prüfzeugnis nach Teil C 3, lfd. Nr. 3.21, mit der mindestens erforderlichen Angabe: R 60K260 bzw. REI 60-K260.
7
Für diese Bauteile nach der unter der lfd. Nr. A.2.2.1.4 genannten technischen Regel genügt ein allgemeinesbauaufsichtliches Prüfzeugnis nach Teil C 3 lfd. Nr. 3.21 unter Stoßbelastung mit der mindestens
erforderlichen Angabe: REI 60-M-K260.
*
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1. 1.
**
In Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen.
Die Anforderung der Tabelle 4.2.4, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den ggf. erforderlichen
Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen.

191

Anhang 4

4.3

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für tragende
und/oder raumabschließende Bauteile

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.3 bei Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
technischen Spezifikationen für tragende und/oder raumabschließende Teile baulicher Anlagen sind die
mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen.
Die Anforderungen in den Tabellen sind nur erfüllt, wenn die erforderlichen Leistungen auf Grundlage vonBemessung oder soweit erforderlich einer Prüflastermittlung bei Brandprüfungen nach den Technischen
Baubestimmungen des Teiles A, Kapitel A 1, lfd. Nrn. A 1.2, erfolgt sind.
Entsprechend A 2.1.3.3.1 ist bei Anforderungen zum Raumabschluss der Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit
für jede der möglichen Richtungen der Brandeinwirkung zu führen (z. B. sowohl von innen nach außen als auchvon außen nach innen sowie sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben).
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter
Verwendung von o.g. Bauprodukten ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.

192

Anhang 4

4.3.1

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendungvon Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen 24 für tragende Bauteile undmindestens erforderliche LeistungenTabelle 4.3.1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche LeistungenFeuerwiderstandsfähigkeit

Brandverhalten

ohne
Raumabschluss1

mit
Raumabschluss

feuerhemmend

R 30

REI 30E – d2

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

R 30

REI 30A2 – s1,d0**hochfeuerhemmend (tragende
Teile brennbar, Dämmstoffe
nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung)

R 60
K260

REI 60K260

Dämmstoff undbrandschutztechnisch wirksame
Bekleidung:
A2 – s1,d0**;
im Übrigen: E – d2

hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

R 60

REI 602

A2 – s1,d0**

Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen auchunter zusätzlicher mechanischer
Beanspruchung standsicher)-

REI 60-M

A2 – s1,d0**

REI 60-M
K260

tragende und aussteifende
Teile E,im Übrigen A2 – s1,d0**

Wand anstelle einer Brandwand(hochfeuerhemmend (tragende
Teile brennbar, Dämmstoffe
nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung) auch unterzusätzlicher mechanische
Beanspruchung standsicher)feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile nicht
brennbar*)

R 90

REI 902

A2 – s1,d0**;
im Übrigen E – d2

feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

R 90

REI 90A2 – s1,d0**

Feuerwiderstandsfähigkeit
120 Min. und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

R 120

REI 120

A2 – s1,d0**

Brandwand***-

REI 90-M

A2 – s1,d0**

1
2
*
**
***

Für die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gemäß
DIN EN 13501-2:2010-02 in der Leistungserklärung zusätzlich zu nennen.
Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0**
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.
Die Brandwand muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Die Anforderung der Tabelle 4.3.1, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen.
___________
24
Ausgenommen Bauteile nach B 2.2.1.6 aus Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen.

193

Anhang 4

4.3.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendungvon Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für nichttragende Wände als
Trennwände oder Wände notwendiger Flure und mindestens erforderliche LeistungenTabelle 4.3.2:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche LeistungenFeuerwiderstandsfähigkeit
Brandverhalten

feuerhemmend

EI 30

E – d2

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

EI 30

A2 – s1,d0**hochfeuerhemmend (tragende
Teile brennbar, Dämmstoffe
nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung)3

EI 60Beidseitig: K260

Dämmstoff und brandschutztechnischwirksame Bekleidung:
A2 – s1,d0**,hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen(tragende und aussteifende Teile
nichtbrennbar)2,3

EI 60

feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile nicht
brennbar*)2,3

EI 90

feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

EI 90

im Übrigen: E – d2
Wesentliche Teile:
A2 – s1,d0**,
im Übrigen: E – d2
A2 – s1,d0**,
im Übrigen E – d2
A2 – s1,d0**

Feuerwiderstandsfähigkeit
EI 120A2 – s1,d0**
120 Min. und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen
2Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0** .
3Teile innerhalb des Bauteils zur Gewährleistung der Standsicherheit
Gebrauchstauglichkeit.
*
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1. 1.
**
Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.

(Eigengewicht)

und

Die Anforderung der Tabelle 4.3.2, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr.
A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen.

194

Anhang 4

4.3.3

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten bei Verwendungvon Bauprodukten nach harmonisierten technischen Spezifikationen für nichttragende
Außenwände (mit Raumabschluss) und mindestens erforderliche LeistungenTabelle 4.3.3:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche LeistungenFeuerwiderstandsfähigkeit

feuerhemmend

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren* Baustoffen

hochfeuerhemmend (tragende
Teile brennbar, Dämmstoffe
nichtbrennbar* mitbrandschutztechnisch wirksamer
Bekleidung)3
hochfeuerhemmend und in den
wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren* Baustoffen(tragende und aussteifende Teile
nichtbrennbar*)2,3
feuerbeständig (tragende undaussteifende Teile
nichtbrennbar*)2,3

von innen nach außen:
E 30 (io) und
von außen nach innen:
EI 30-ef (io)von innen nach außen:
E 30 (io) und
von außen nach innen:
EI 30-ef (io)von innen nach außen:
E 60 (io) und
von außen nach innen.
EI 60-ef-(io)Beidseitig: K260
von innen nach außen:
E 60 (io) und
von außen nach innen:
EI 60-ef (io)Brandverhalten
E – d2A2 – s1,d0**

Dämmstoff und brandschutztechnischwirksame Bekleidung:
A2 – s1,d0** ;im Übrigen: E – d2
Wesentliche Teile:
A2 – s1,d0**,
im Übrigen: E – d2

von innen nach außen:
A2 – s1,d0**,
im Übrigen: E – d2
EI 90 (io) und
von außen nach innen:
EI 90-ef (io)feuerbeständig und aus
von innen nach außen:
A2 – s1,d0**
nichtbrennbaren* Baustoffen
EI 90 (io) und
von außen nach innen:
EI 90-ef (io)2Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0** .
3Teile innerhalb des Bauteils zur Gewährleistung der Standsicherheit (Eigengewicht)
Gebrauchstauglichkeit.
*
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.1.
**
Soweit erforderlich gilt Abschnitt 1.3.

und

Die Anforderung der Tabelle 4.3.3, Spalte 1, ist nur erfüllt, wenn anschließende Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Die Übergänge zu diesen Bauteilen dürfen den Raumabschluss nach lfd. Nr.
A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigen.

195

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

5Abschlüsse

5.1

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse sowie dicht- und selbstschließende Abschlüsse

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 bei
Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW
2018 sind die mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungen den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 zu
entnehmen.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 bei
Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen,sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 5.1.4 zu entnehmen.

 Tore als Feuerschutzabschlüsse nach EN 16034:201425 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:201626 erfüllen
nicht die Anforderungen hinsichtlich des elektromotorischen Öffnens und Schließens gemäß A 2.1.6.
5.1.1

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse im Inneren von baulichen Anlagen nach
Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018, ausgenommen
Förderanlagenabschlüsse

Tabelle 5.1. 1:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen sowie weitere Merkmale

Bauaufsichtliche
Anforderungenfeuerhemmend undselbstschließend
dichtschließend
feuerhemmend undselbstschließend
rauchdicht
hochfeuerhemmend undselbstschließend
dichtschließend
hochfeuerhemmend undselbstschließend
rauchdicht
feuerbeständig undselbstschließend
dichtschließend
feuerbeständig undselbstschließend
rauchdicht
Feuerwiderstandsfähigkeit
120 Minuten undselbstschließend
dichtschließend
Feuerwiderstandsfähigkeit
120 Minuten undselbstschließend
rauchdicht
rauchdicht undselbstschließend

Mindestens erforderliche Klasse gemäß
Verwendbarkeitsnachweis

T 30

Zusätzliches Merkmal
für die Verwendung:
dichtschließend gemäß
Abschnitt 5.4
erfüllt

T 30-RST 60

erfüllt

T 60-RST 90

erfüllt

T 90-RST 120

erfüllt

T 120-RSRS__________
25
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16034:2014-12.
26
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13241:2016-12.

196

Anhang 4

5.1.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse in Außenwänden von baulichen Anlagen nach
Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018, ausgenommen
Förderanlagenabschlüsse

Für die Außenanwendung müssen zusätzlich die Klimaeinflüsse gemäß Klasse 2(d) und 2(e) nach
DIN EN 12219:2000-06 nachgewiesen sein.
Tabelle 5.1.2:

Anforderungen und Klassen sowie weitere Merkmale

Bauaufsichtliche
Anforderungen

Mindestens erforderlich Klasse gemäß
Verwendbarkeits-nachweis

Weitere Merkmale
für die Verwendung:
Verformungsklassen

feuerhemmend,rauchdicht undselbstschließend

T 30-RS

Klasse 2(d) und (e)feuerbeständig,

T 90-RS

Klasse 2(d) und (e)RS

Klasse 2(d) und (e)rauchdicht undselbstschließend
rauchdicht undselbstschließend

5.1.3

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Abschlüsse nach 5.1.1 und 5.1.2

Die Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen sind Bestandteil der Verwendbarkeitsnachweise nach § 20
BauO NRW 2018.

197

Anhang 4

5.1.4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse nach EAD Nr. 020029-00-1102 sowie nach
EN 16034:201425 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:201626 zur Verwendung im Inneren vonbaulichen Anlagen

Tabelle 5.1.4:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche
Anforderungen

Mindestens erforderliche LeistungenFeuerwiderstandsfähigkeit und Rauchdichtigkeit
Feuerschutzabschlüsse2ohne Rauchschutzeigenschaft

feuerhemmend,
dichtschließend
selbstschließend

EI2 30-SaC[..] 1

hochfeuerhemmend,
dichtschließend
selbstschließend

EI2 60-SaC[..] 1

feuerbeständig,
dichtschließend
selbstschließend

EI2 90-SaC[..] 1

Brandverhalten
Rauchschutzabschlüsse2

mit Rauchschutzeigenschaft
E – d2

feuerhemmend,rauchdicht
selbstschließend

EI2 30-S200C[..] 1

hochfeuerhemmend,rauchdicht
selbstschließend

EI2 60-S200C[..] 1

feuerbeständig,
rauchdicht
selbstschließend

EI2 90-S200C[..] 1

rauchdicht undselbstschließend

S200C[..]1

dicht- undselbstschließend

SaC[..]1

dicht- undselbstschließend aus
nichtbrennbaren*
Baustoffen

SaC[..]1*
1

2

A 2-s1,d0*Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2
Festlegungen zur Prüfzyklenanzahl für die Dauerfunktionsprüfungen (Klassifizierung unter Einhaltung derKriterien nach EN 14600:2005):[C5 (200.000 Zyklen) für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (Drehflügelabschlüsse)][C2 (10.000 Zyklen) für sonstige Feuerschutz-/Rauchschutzabschlüsse (z. B. Klappen, Tore)]
Die mindestens erforderlichen Leistungen müssen für beide Seiten des Abschlusses erklärt sein.

__________
25
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16034:2014-12.
26
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13241:2016-12.

198

Anhang 4

5.1.5

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse nach EN 16034:2014 25 in Verbindung mit EN 143511:2006+A2:201621 oder EN 13241:2003+A2:201626 für die Verwendung in Außenwänden vonbaulichen AnlagenEs gelten die Anforderungen und die mindestens erforderlichen Leistungen nach Tabelle 5.1.4. Für die
Außenanwendung müssen zusätzlich die Klimaeinflüsse gemäß Klasse 2(d) und (e) nach DIN EN 12219:2000-06
nachgewiesen sein.
Tabelle 5.1.5:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderungen

Mindestens erforderliche LeistungenVerformungsklassen

feuerhemmend,rauchdicht undselbstschließend
feuerbeständig,
rauchdicht undselbstschließend
rauchdicht
selbstschließend

Klasse 2(d) und (e)Klasse 2(d) und (e)Klasse 2(d) und (e)__________
21
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14351:2016-12.
26
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13241:2016-12.

5.1.6

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Abschlüsse nach 5.1.4 und 5.1.5

Für die Verwendung von Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen gelten DIN 18093:2017-10 und die folgenden
Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen:1.
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die gemäß DIN 18093, Abschnitt 3.2 in der Einbauanleitung desHerstellers zu beschreibenden an das Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche Anlage einhalten. Diese Bauteile müssen so bemessen
sein, dass sie den Einwirkungen aus der Benutzung des Bauproduktes und den Einwirkungen aus dem Bauprodukt
im Brandfall widerstehen.
2.
Die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen ist nur zulässig, wenn bei Schiebe-, Hub- oder
Rollabschlüssen und Feuer- und Rauchschutzvorhängen, die nicht in Fluchtrichtung öffnen, eine Tür, die sich in
Fluchtrichtung öffnen lässt, in unmittelbarer Nähe angeordnet ist.
3.
Sogenannte Seiten- und/oder Sturzklappen in Verbindung mit Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen
sind von EN 16034:201425 nicht erfasst. Für die Planung, Bemessung und Ausführung gibt es keine allgemeinanerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
4.
Für den nichtfußbodengleichen Einbau (Höhe > 500 mm über OKF) sind Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse aufgrund der Festlegungen der Prüfnorm von DIN EN 1634-1:2018-04 nicht verwendbar.
5.
Der Sturz/das Bauteil über einem Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss muss statisch und so bemessen
werden, dass der Abschluss (außer seinem Eigengewicht) keine zusätzliche Belastung erhält.
6.
Auf beiden Seiten von Schiebe-, Hub- und Rollabschlüssen sind sichtbare Hinweise anzubringen, dass
der Schließbereich dauerhaft von jeglichen Gegenständen freigehalten werden muss, die den Schließvorgang desjeweiligen Abschlusses behindern könnten. Schiebe-, Hub- und Rollabschlüsse sind mit einer audiovisuell
Warnanlage auszurüsten, die das Schließen ankündigt. Ein einmal eingeleiteter Schließvorgang darf nur zum
Zwecke des Personenschutzes unterbrochen werden können. Der Schließvorgang muss sich nach Freiwerden desSchließbereichs selbstständig fortsetzen.
7.
Ein Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss im Inneren von baulichen Anlagen darf mit einer für den
Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss geeigneten Feststellanlage ausgeführt werden, deren Anwendbarkeit andiesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.
8.
Die Angabe "freigegeben" zum Merkmal "Fähigkeit zur Freigabe" in der Leistungserklärung bedeutet nur,
dass eine Feststellvorrichtung und keine Feststellanlage vorhanden ist.
9.
Die Entscheidung zur Verwendung eines Feuerschutzvorhangs kann nur unter Berücksichtigung
nachfolgender Kriterien erfolgen: der Stoßsicherheit gegenüber einstürzenden oder umfallenden Trümmerteilen, Bauteilen oder Gegenständen, der Rauchdichtigkeit und199

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

 des Verhaltens bei Druckverhältnissen, die von denen nach DIN EN 1634-1 abweichen, des Abrollens des Vorhangs bei Druckdifferenzen.
10.
Die Entscheidung zur Verwendung eines Rauchschutzvorhangs kann nur unter Berücksichtigung
nachfolgender Kriterien erfolgen: Stoßsicherheit gegenüber einstürzenden oder umfallenden Trümmerteilen, Bauteilen oder Gegenständen, Verhalten bei Druckverhältnissen, die von denen nach DIN EN 1634-3:2005-01 abweichen.
11.
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die Anforderungen im
Hinblick auf die Brandeinwirkung von beiden Seiten und die Rauchentwicklung nach A 2.1.6 für den Abschluss
eingehalten sind.
Die Verwendung in Rettungswegen ist nur zulässig, wenn in der Einbauanleitung angegeben ist, dass die
Anforderungen im Hinblick auf die Schließmittel und die Möglichkeit des manuellen Öffnens nach A 2.1.6 erfüllt
sind.
__________
25
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16034:2014-12.

5.2

Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.7 und A 2.1.8 bei Verwendung von Feuerschutzabschlüssen im
Zuge bahngebundener Förderanlagen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 sind die
mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungen dem Abschnitt 5.2.1 zu entnehmen.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.7 und A 2.1.8 bei Verwendung von Feuerschutzabschlüssen im
Zuge bahngebundener Förderanlagen, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die
mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 5.2.2 zu entnehmen.
5.2.1

Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen klassifiziert nachDIN 4102-5:1977-05

Tabelle 5.2. 1:

Bauaufsichtliche Anforderung und Klasse nach DIN 4102-5:1977-05

Bauaufsichtliche Anforderung

Feuerschutzabschlüsse in Förderanlagen

feuerbeständig undselbstschließend

T 90

5.2.2

Bauprodukte als Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Förderanlagen nach
EAD 350022-01-1107

Tabelle 5.2.2:

Bauaufsichtliche Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung

feuerbeständig selbstschließend

Mindestens erforderliche Leistungen2
Feuerwiderstandsfähigkeit

Brandverhalten

ElektromotorischesÖffnen und/oder
Schließen

EI2 90-C[..]1

E – d2

Angabe: Anhang B2
und B3 des EAD
erfüllt

1 Festlegungen zur Prüfzyklenanzahl für die Dauerfunktionsprüfungen:[C5 (200.000 Zyklen) für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen als planmäßig
geschlossene Abschlüsse][C2 (10.000 Zyklen) für Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen als planmäßig
offene Abschlüsse]2 Die mindestens erforderlichen Leistungen müssen für beide Seiten des Abschlusses erklärt sein.

200

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

5.2.3

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte nach 5.2.2

1.

Allgemeines

Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten. Diese Bauteile müssen so bemessen sein, dass sie den Einwirkungen aus der Benutzung desBauproduktes und den Einwirkungen aus dem Bauprodukt im Brandfall widerstehen.
Der Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Förderanlagen (im Folgenden Förderanlagenabschluss
genannt) muss am Verwendungsort eingebaut werden.
Anderenfalls ist der Einbau nur von Unternehmen auszuführen, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
haben und die durch den Hersteller geschult und unterrichtet wurden und die als Nachweis ihrer Fachkunde vom
Hersteller darüber eine Bestätigung vorlegen können.
Der Förderanlagenabschlussdarf mit einer geeigneten Feststellanlage ausgeführt werden, deren Anwendbarkeit andiesem Abschluss durch eine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.
Sofern der Förderanlagenabschluss bereits herstellerseitig mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet ist, muss
diese den Bestimmungen der Bauartgenehmigung der verwendeten Feststellanlage entsprechen.
2.

Einbauanleitung

Der Hersteller hat eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung
in deutscher Sprache bereitzustellen. Diese muss mindestens folgende Angaben enthalten:
 Angaben für den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Bauteile, zulässige Befestigungsmittel, Anzahl und Abstände der Befestigungspunkte, Fugenausbildung),
 Hinweise zu ggf. erforderlichen Schweißarbeiten an der Konstruktion des Feuerschutzabschlusses,
 Hinweise auf zulässige Zubehörteile für den Feuerschutzabschluss (z. B. Dämpfungseinrichtungen), Hinweise auf das funktionsgerechte Zusammenspiel aller Teile, Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge beim Einbau,
 Hinweise auf die Einstellung der Schließgeschwindigkeit des Feuerschutzabschlusses,
 Hinweise bezüglich der Anwendung von Feststellanlagen, Angaben zu Schnittstellen für das Schließen des Förderanlagenabschlusses,
 Angaben zur Wartung und Instandhaltung.
Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung den Förderanlagenabschluss einzubauen, dem Bauherrn
die Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine Einbaubestätigung zu fertigen, dieebenfalls zu übergeben ist.
3.

Steuerung von Förderanlagenabschluss und Förderanlage im Schließbereich der Wandöffnung

Durch geeignete Maßnahmen, die mit dem Hersteller der Förderanlage abgestimmt sein müssen, ist dafür Sorgezu tragen, dass bei Auslösen der Feststellanlage der Fördervorgang unterbrochen wird und im Öffnungsbereich
des Förderanlagenabschlusses befindliches Fördergut diesen Bereich verlässt.
4.

Wartung und Prüfung

Entsprechend der Einbauanleitung hat der Betreiber die notwendigen Wartungen und Prüfungen durchzuführen
und zu dokumentieren.
Monatliche Überprüfung
Der Förderanlagenabschluss muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Er muss mindestens einmal monatlich
vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Betriebsbereitschaft überprüft werden. Diese monatliche Überprüfung
muss von einer Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind ineinem Prüfbuch zu vermerken. Der Hersteller des Förderanlagenabschlusses hat den Betreiber der Förderanlage
schriftlich über diese Forderung zu unterrichten.

201

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Jährliche Prüfung und Wartung
Der Betreiber ist ferner verpflichtet, jährlich eine Prüfung auf störungsfreie Arbeitsweise des Förderanlagenabschlusses im Zusammenwirken mit der Förderanlage und der Feststellanlage sowie unabhängig von den Fristen
der Einbauanleitung eine entsprechende Wartung vorzunehmen. Die jährliche Prüfung und Wartung muss von einer
Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in dem Prüfbuch zu
vermerken.
5.3

Fahrschachttüren

Fahrschachttüren nach Teil C, Kapitel C 2, lfd. Nrn. C 2.6.2 bis C 2.6.4, für Aufzüge in Fahrschachtwänden nach
A 2.1.13 der Feuerwiderstandsklasse F 90 erfüllen die Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 3 BauO NRW 2018
nur, wenn folgende Verwendungsregeln eingehalten sind:
a.
b.

c.

d.
e.

sie werden in massive raumabschließende Wände aus Mauerwerk oder Beton eingebaut,die Fahrkörbe müssen überwiegend aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden (Fahrkörbe geltenals überwiegend aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt, wenn die tragenden und aussteifenden Teiledes Fahrkorbs aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die übrigen Teile des Fahrkorbs (wie Wandund Deckenbekleidungen, Fußbodenbeläge, Lüftungs- und Beleuchtungsabdeckungen) keinen höheren
Anteil an brennbaren, mindestens normalentflammbaren Baustoffen aufweisen als 2,5 kg je m 2 Fahrkorbinnenfläche),die Türen müssen so gesteuert werden, dass sie nur so lange offen bleiben, wie es das Betreten oder
Verlassen des Fahrkorbs erfordert; jeweils zwei übereinanderliegende Türen verhindern im geschlossenen
Zustand eine Brandübertragung vom Brandgeschoss ins darüber liegende Geschoss,
die Türen müssen, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch feuerbeständige Bauteile getrennt
und an diesen befestigt werden, undder Fahrschacht muss eine Öffnung zur Rauchableitung gemäß § 39 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW 2018
aufweisen.

Fahrschachttüren mit der Klassifizierung "E 30/60/90" nach DIN EN 81-58:2018-05 zum Einbau in feuerhemmende,
hochfeuerhemmende oder feuerbeständige raumabschließende Fahrschachtwände nach A 2.1.13 erfüllen die
Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 3 BauO NRW 2018 nur, wenn die Anforderungen nach den Buchstaben b,c und e erfüllt sind und die Fahrschachttüren, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch Bauteile
getrennt und an diesen befestigt werden, die die Feuerwiderstandsfähigkeit der Fahrschachtwand aufweisen. Das
Brandverhalten der Komponenten der Fahrschachttür ist nachzuweisen; sie müssen mindestens normalentflammbar sein.
5.4

Dichtschließende Türen

Türen sind dann dichtschließend oder schließen dicht, wenn sie formstabile Türblätter haben und mit dreiseitig
umlaufenden dauerelastischen Dichtungen ausgestattet sind, die aufgrund ihrer Form (Lippen-/Schlauchdichtung)und des Dichtungsweges bei geschlossenen Türen nach dem Einbau sowohl an den Zargen als auch an den
Türflügeln anliegen. Türblätter sind dann formstabil, wenn sie geschlossen sind und Verformungen ≤ 4 mm,
bezogen auf die Türblattebene in Längsrichtung (im Sinne von RAL-GZ 426/1), aufweisen.
Für die Außenanwendung müssen zusätzlich das Differenzklima nach EN 14351-1:2006+A2:201621 und die
Verformungsklasse nach DIN EN 12219:2000-06 nachgewiesen sein.
Tabelle 5.4:

Bauaufsichtliche Anforderungen und weitere Merkmale

Bauaufsichtliche Anforderung

Weiteres Merkmal
Differenzklima und Verformungsklasse

dichtschließend

Klasse 2(d) und (e)Für die Außenanwendung von Abschlüssen ist DIN 18055:2014-11 zu beachten.
__________
21
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14351:2016-12.

202

Anhang 4

6

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Vorkehrungen für Kabel- und/oder Rohrleitungsdurchführungen in feuerwiderstandsfähigen
Bauteilen

Sind zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.15 und A 2.2.1.8 für Vorkehrungen für Kabel- undRohrleitungsdurchführungen Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 17 BauO NRW 2018 zu führen,sind die mindestens erforderlichen Klassen der Tabelle 6 zu entnehmen.
Tabelle 6:

Bauaufsichtliche Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-9:1990-05 oder
DIN 4102-11:1985-12

Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche Klassen nachDIN 4102-9:1990-05
für Kabelabschottungen

DIN 4102-11:1985-12
für Rohrabschottungen1

feuerhemmend

S30

R30

hochfeuerhemmend

S60

R60

feuerbeständig

S90

R90

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten

S120

R120

1
a)

b)

Die Klassifizierung ist nur zulässig, wenn bei der Brandprüfung von:Vorkehrungen für Durchführungen von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt
 1000 °C die Rohrenden innerhalb und außerhalb des Prüfofens offen ausgeführt sind. Sind die
Vorkehrungen ausschließlich für Trinkwasser-, Heiz- und Kälteleitungen mit Durchmessern  110 mmvorgesehen, darf das Rohr wahlweise außerhalb des Prüfofens geschlossen sein.
Vorkehrungen für Durchführungen von nichtbrennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt  1000 °C(Ausführung der Rohrleitung ohne Anschlüsse von brennbaren Rohren) die Rohrenden in der Brandprüfung
innerhalb des Prüfofens geschlossen und außerhalb offen ausgeführt sind (wahlweise beidseitig offen).

Hinweis:In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung vonVorkehrungen von Kabel- und/oder Rohrleitungsdurchführungen unter Verwendung von Bauprodukten nachharmonisierten technischen Spezifikationen ist ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
Erleichterungen nach der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel bleiben unberührt.

203

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Wärmeabzugsgeräte nach EN 12101-2:200327 für die Verwendung in Dächern in Ladenstraßen
nach der Muster-Verkaufsstättenverordnung und Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen

7

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen
Für die Verwendung der Wärmeabzugsgeräte in der Bedachung von Dächern ist A 2.1.9 hinsichtlich der Lage undAnordnung als lichtdurchlässige Flächen einzuhalten, wenn die Leistung nach Abschnitt 7.5.2 der
EN 12101-2:200327 nicht mit mindestens A2 – s1,d0 erklärt ist; anderenfalls ist der Nachweis gemäß A 2.1.9 füreine gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige Bedachung zu führen (s. Abschnitt 3, Tabelle 3.2)
oder die bauliche Anlage hat die Abstände nach § 32 Abs. 2 BauO NRW 2018 einzuhalten. Die Verwendung inlichtdurchlässigen Bedachungen, die schwerentflammbar sein dürfen und nicht brennend abtropfen, ist zulässig,
wenn die Leistungsangabe nach Abschnitt 7.5.2 der EN 12101-2:200327 mindestens als C – s3,d0 erklärt ist.
Tabelle 7:

Mindestens erforderliche Leistungen
EN 12101-2:200327

4.1

Mindestens erforderliche Leistungen
Thermoelement nach 4.1.1 a) und Handauslösung nach 4.1.1 d)4.2

erfüllt

4.4

Angabe (m²), Breite ≥ 1,0 m

7.1.1

Re 50

7.1.3

ja, wenn zusätzlich Lüftungsfunktion

7.2.1.1

SL 500

7.3.1

T (0)

7.4.1

WL 1500

7.5.1

B 300

7.5.2

E – d2__________
27
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-2:2003-09.

8

Installationskanäle und –schächte, einschließlich der Abschlüsse ihrer Öffnungen

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.14 bei Verwendung von Bauprodukten für Installationsschächte
und -kanäle, einschließlich der Abschlüsse ihrer Öffnungen für Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß§ 17 BauO NRW 2018, sind die mindestens erforderlichen Klassen dem Abschnitt 8.1 zu entnehmen.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.14 bei Verwendung von Bauprodukten als Installationskanäle,
für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die mindestens erforderlichen Leistungen dem
Abschnitt 8.2 zu entnehmen.
8.1

Installationskanäle und -schächte, einschließlich der Abschlüsse ihrer ÖffnungenTabelle 8.1:

Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-11:1985-12

Bauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche Klassen nachDIN 4102-11:1985-12

feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen

I 30

hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen

I 60

feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen

I 90

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten und aus nichtbrennbaren
Baustoffen

I 120

8.2

Bauprodukte für Installationskanäle aus werkseitig vorgefertigten Formstücken und
Zubehörteilen nach EAD 350003-00-1109

204

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Tabelle 8.2:

Anforderungen und mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderliche LeistungenFeuerwiderstandsfähigkeit

feuerhemmend und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

EI 30(veho io)hochfeuerhemmend und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

EI 60(veho io)feuerbeständig und aus
nichtbrennbaren Baustoffen

EI 90(veho io)

Feuerwiderstandfähigkeit 120
Minuten

EI 120(veho io)

8.3

Brandverhalten

A2 – s1, d0

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte nach 8.2

Sofern in der ETA aufgrund des EAD das Bauprodukt für den Installationskanal abschließend beschrieben ist, hat
der Hersteller eine auf der Grundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung indeutscher Sprache bereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

 Beschreibung des Zusammenfügens der zulässigen Komponenten,
 Beschreibung des Einbaus in angrenzende Bauteile (einschließlich zulässiger Befestigungsmittel und deren
Abstände), Beschreibung von zulässigen Ausführungsvarianten.
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten und der Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigt wird.
Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung das Bauprodukt einzubauen, dem Bauherrn die
Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine Einbaubestätigung zu fertigen, dieebenfalls zu übergeben ist.
9

Brandschutzverglasungen

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung vonBauprodukten für Brandschutzverglasungen mit Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 oder
Nachweise zur Anwendbarkeit von Bauarten gemäß § 17 BauO NRW 2018 sind die mindestens erforderlichen
Klassen dem Abschnitt 9.1 zu entnehmen.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung vonBauprodukten als Brandschutzverglasungen, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen, sind die
mindestens erforderlichen Leistungen dem Abschnitt 9.2 zu entnehmen.
9.1

BrandschutzverglasungenTabelle 9:

Anforderungen und Klassen nach DIN 4102-13:1990-05
Mindestens erforderliche Klassen nachDIN 4102-13:1990-05

Bauaufsichtliche Anforderung

feuerhemmend

F 30

hochfeuerhemmend

F 60

feuerbeständig

F 90

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten

F 120

Brandschutzverglasungen, die diese Anforderungen
DIN 4102-13:1990-05), sind konkretisiert unter A 2.1.3.3.1.

nicht

erfüllen(wie

G-Verglasungen

nach

205

Anhang 4

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Bauprodukte für Brandschutzverglasungen nach ETAG 003 (als EAD verwendet)29

9.2

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 bei Verwendung vonBauprodukten für Brandschutzverglasungen, die als Bauprodukte für nichttragende innere Trennwände verwendet
werden, gelten für die mindestens erforderlichen Leistungen der Abschnitt 4.3 und Tabelle 4.3.2. Abschlüsse vonnotwendigen Öffnungen in diesen Trennwänden müssen gemäß A 2.1.6 oder A 2.1.12 die gleiche
Feuerwiderstandsfähigkeit wie die nichttragende innere Trennwand haben. Die mindestens erforderlichen
Leistungen für die Abschlüsse sind dem Abschnitt 5.1.4 zu entnehmen.
__________
29
Umsetzung in Bearbeitung

9.3 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen der Bauprodukte nach 9.2
Sofern in der ETA das Bauprodukt für die Trennwand abschließend beschrieben ist, hat der Hersteller eine auf derGrundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in deutscher Sprachebereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

 Beschreibung des Zusammenfügens der zulässigen Komponenten,
 Beschreibung des Einbaus in angrenzende Bauteile (einschließlich zulässiger Befestigungsmittel und deren
Abstände), Beschreibung von zulässigen Ausführungsvarianten.
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten und der Raumabschluss nach lfd. Nr. A 2.1.3.3 nicht beeinträchtigt wird.
Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung das Bauprodukt einzubauen, dem Bauherrn ist die
Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine Einbaubestätigung zu fertigen, dieebenfalls zu übergeben ist.

10

Spezielle Brandschutzprodukte

10.1

Feuerschutzmittel

10.1.1Allgemeines

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Feuerschutzmitteln nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 sind die mindestens erforderlichen Klassen und Bezeichnungendem Abschnitt 1.1 zu entnehmen.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.2 bei Verwendung von Feuerschutzmitteln, für die harmonisierte
technische Spezifikationen vorliegen, sind die mindestens erforderlichen Leistungsangaben dem Abschnitt 1.2 zu
entnehmen.
10.1.2

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für Bauprodukte mit Feuerschutzmitteln nachharmonisierten technischen Spezifikationen

Sofern in der ETA nach ETAG 028 das Bauprodukt abschließend beschrieben ist, hat der Hersteller eine auf derGrundlage des Klassifizierungsdokumentes beruhende schriftliche Einbauanleitung in deutscher Sprachebereitzustellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

 Beschreibung zur Verarbeitung des Bauproduktes
 Beschreibung der Mindestauftragsmenge Beschreibung des Einbaus der mit dem Bauprodukt ausgerüsteten Baustoffe
Feuerschutzmittel sind auf Bodenbelägen und/oder Untergründen, die durch dauerhafte Nässe und/oder
UV-Bestrahlung beansprucht werden, nicht nachgewiesen.

206

Anhang 4

10.2

Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.4 bei Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungenauf Stahlbauteilen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 sind die mindestens
erforderlichen Klassen dem Abschnitt 4.3 zu entnehmen.
Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in A 2.1.4 bei Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungenauf Stahlbauteilen für ETA nach ETAG 018-1 und -2 / EAD 350402-00-1101 sind die mindestens erforderlichen
Leistungen dem Abschnitt 4.3 und Bezeichnungen der Tabelle 4.3.1, Fußnote 1, zu entnehmen.
Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung ist
für die Verwendung von reaktiven Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen nach ETAG 018-1 und -2 bzw.
EAD 350402-00-1101 ein Nachweis gemäß § 17 BauO NRW 2018 erforderlich.
10.3

Lineare Fugenabdichtungen

Fugenabdichtungen nach EAD 350141-00-1106 sind zum Verschließen von konstruktionsbedingten horizontalen
und vertikalen linienförmigen Fugen (Anschluss-, Bauwerks- und Bewegungsfugen) in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen geeignet.
Fugen werden bauordnungsrechtlich nicht eigenständig betrachtet.
Die Deklaration des Leistungsmerkmals "Feuerwiderstand" für die Fugenabdichtung nach EAD 350141-00-1106
ersetzt nicht den notwendigen Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Bauteils, einschließlich derFuge(n).

Anlage:Erläuterungen der Klassifizierungskriterien und der zusätzlichen Angaben zur Klassifizierung

Herleitung desKurzzeichens

Kriterium

Anwendungsbereich

R (Résistance)

Tragfähigkeit

E (Étanchéité)Raumabschluss

I (Isolation)

Wärmedämmung (unter
Brandeinwirkung)

W (Radiation)

Begrenzung des Strahlungsdurchtritts

M (Mechanical)

Mechanische Einwirkung auf Wände(Stoßbeanspruchung)

Sa (Smoke)

Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit(Dichtheit, Leckrate), erfüllt die
Anforderungen bei
Umgebungstemperatur

dichtschließende Abschlüsse

S200 (Smokemax. leakage rate)

Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit(Dichtheit, Leckrate), erfüllt die
Anforderungen sowohl bei
Umgebungstemperatur als auch bei
200 °C

Rauchschutzabschlüsse (alsZusatzanforderung auch bei
Feuerschutzabschlüssen)

C... (Closing)Selbstschließende Eigenschaft (ggf. mit
Anzahl der Lastspiele) einschl.
Dauerfunktion

Rauchschutztüren,Feuerschutzabschlüsse(einschließlich Abschlüsse fürFörderanlagen)P

Aufrechterhaltung derEnergieversorgung und/oder
Signalübermittlung

Elektrische Kabelanlagen allgemein

K1, K2

Brandschutzvermögen

Wand- und Deckenbekleidungen(Brandschutzbekleidungen)

I1 , I2

unterschiedliche
Wärmedämmungskriterien

Feuerschutzabschlüsse(einschließlich Abschlüsse fürFörderanlagen)zur Beschreibung der
Feuerwiderstandsfähigkeit

207

Anhang 4

Herleitung desKurzzeichensioioBauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen

Kriterium

Anwendungsbereich

Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer

Nichttragende Außenwände, Installationsschächte/-kanäle, lt. Tab. b)

Richtung der klassifizierten
Feuerwiderstandsdauer

Unterdeckenio (in - out)ab (above - below)

208

Anhang 5

WDVS mit EPS, SockelbrandprüfverfahrenStand: Juni 2016

INHALT1PRÜFSTAND

2

MESSTECHNISCHE AUSRÜSTUNG DES VERSUCHSSTANDES

3PRIMÄRBRANDQUELLE

4KONDITIONIERUNG DER ZU PRÜFENDEN WDVS

5

VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

6

BEURTEILUNG

209

Anhang 5

1

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren

Prüfstand

Der Versuchsstand ist vor Witterungseinflüssen zu schützen und besteht aus zwei miteinander verbundenen
Wänden, die im rechten Winkel aneinander grenzen. Die Abmessungen der Wände des Prüfstandes, auf denen
der Prüfkörper aufgebaut wird, sind: langer Schenkel ist mindestens 4,0 m breit, kurzer Schenkel ist mindestens 2,0 m breit, die Höhe des Versuchsstandes beträgt mindestens 9,8 m.
Die Wände des Prüfstandes sind aus ca. 25 cm dicken Porenbetonplansteinen mit einer Rohdichte ≥ 600 kg/m³
herzustellen, die auf der Applikationsfläche für das WDVS mit einem mineralisch gebundenen Putz beschichtet
sind.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ansicht und den Grundriss des Prüfstandes.
Abbildung 1:

ca. 4,25 m

Porenbetonwand, sichtseitig mit mineral. Putz
4,0 m

4,0 m

ca. 2,25 m

2,0 m

ca. 0,25 m

9,80 mAlle angegebenen Maße sind Mindestmaße.

ca. 0,25 m

ca. 0,25 m

Ansicht des Prüfstandes,
Blick auf die Rückwand

Grundriss des Prüfstandes

Für die Prüfung von WDVS, die auf Wänden aus Rahmentragwerken (z. B. aus Holz oder Stahl) mit außenseitiger
Beplankung appliziert werden sollen, sind gesonderte Festlegungen für den Prüfstand erforderlich.
2

Messtechnische Ausrüstung des Versuchsstandes

Für die Versuchsdurchführung sind der Prüfstand und das applizierte WDVS mit Thermoelementen (Typ K gemäß
DIN EN 60584-1:2014-07, Ø 3 mm) gemäß Abbildung 2 auszurüsten.

210

Anhang 5

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren

Abbildung 2:

Rückwand des Prüfstandes

X

Eckwand des Prüfstandes

D1 bis D104

Mess-Stellen in Dämmstoffmitte (TE von der Rückseite des Prüfstands eingeführt)O1 bis O104

Mess-Stellen 20 mm vor der Oberfläche des applizierten WDVS

Zudem ist eine Versuchserfassung mit Foto-Kamera und Videoaufzeichnung (HD-Standard) durchzuführen.
X
O1 bis O104
Mess-Stellen 20 mm vor der Oberfläche des applizierten WDVS

211

Anhang 5

3

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren

Primärbrandquelle

Als Primärbrandquelle für die Prüfung ist eine Holzkrippe aus 200 kg (± 5 kg) Fichtenholz (Rohdichte
475 ± 25 kg/m³) mit einer Grundfläche von ca. 1,1 x 1,1 m zu verwenden. Sie ist aus Holzstäben mit den
Abmessungen B x H x L = 40 (± 2) x 40 (± 2) x 1100 (± 10) mm herzustellen.
Die Holzstäbe werden in kreuzweise (90°) zueinander angeordneten Lagen mit einem Verhältnis Holz : Luft ≈ 1 : 1
aufgestapelt, wobei die unterste Lage parallel zur Rückwand anzuordnen ist. In der obersten Lage der Holzkrippesind die Zahl der benötigten Holzstäbe ggf. soweit zu verringern und gleichmäßig zu verteilen, dass das o. a.
Holzgewicht eingehalten ist. Die Schichten sind untereinander zu vernageln.
Das Holz muss bis zum Erreichen der Gewichtskonstanz in einem Klimaraum im Normalklima nach
DIN EN 13238:2010-06 gelagert und darf erst am Tag vor dem Versuch für den Aufbau der Holzkrippe herausgeholt
werden.
Die Unterkante der Holzkrippe soll sich ca. 15 - 20 cm über dem Fußboden des Prüfraumes befinden und derAbstand der Holzkrippe zur Oberfläche des applizierten WDVS an Rück- und Eckwand des Versuchsstands mussca. 10 cm betragen. Für die Zündung sind vier, mit je 400 ml Isopropanol gefüllte Wannen(Breite 25 mm x Länge 1100 mm x Höhe 20 mm) zu verwenden, die über der untersten Lage der Holzstäbe in die
Krippe hineingeschoben werden. Als Zündmittel dient eine offene Flamme.
4

Konditionierung der zu prüfenden WDVS

Bei WDVS ist eine Konditionierungszeit des vollständig applizierten Prüfkörpers am Versuchsstand von 21 Tagen
erforderlich. Diese Zeit darf unterschritten werden, wenn die Feuchte des Putzsystems einen Wert von 6 %(ca. doppelte Ausgleichsfeuchte) unterschreitet und eine Mindeststandzeit von 14 Tagen eingehalten wird. Die
Bestimmung der Feuchte kann an einem Referenzkörper vorgenommen werden, der in gleicher Atmosphäre lagert.
Die Umgebungstemperatur während der Konditionierungszeit muss 1 m vor dem Versuchsstand und in einer Höhevon 1 m über dem Boden des Prüfraumes zwischen 10 °C und 30 °C betragen.
5

Versuchsdurchführung

Vor Beginn der Prüfung muss die Umgebungstemperatur im Prüfraum 1,5 m vor dem Versuchsstand in einer Höhevon 1,5 m über dem Prüfraumboden im Bereich zwischen 5 °C und 30 °C liegen.
Der Abbrand des Prüffeuers als auch der des Prüfkörpers soll unter freiventilierten Lüftungsbedingungen erfolgen.
Eine Beeinflussung des Versuchsablaufes durch Wind oder eine maschinelle Rauchabsaugung ist zu vermeiden
bzw. auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren. Dies kann als sichergestellt gelten, wenn bei der Prüfung mit
einem Flügelrad-Anemometer unmittelbar vor Versuchsbeginn im Mittel eine Strömungsgeschwindigkeit von
0,5 m/s – kurzzeitig maximal 1 m/s – mittig in 1 m Höhe über der Oberkante der Holzkrippe und in 100 mm Abstandzur Oberfläche des WDVS nicht überschritten wird.
Alle Änderungen der Abzugsbedingungen während der Prüfzeit sind zu dokumentieren (z. B. Erhöhung der
Abzugsgeschwindigkeit bei mechanischer, steuerbarer Rauchabsaugung, Vergrößerung/Verkleinerung derZuluft-/Abluftöffnungen bei natürlicher Entrauchung).
Die Prüfzeit beträgt mindestens 25 Minuten (eine direkte Brandbeaufschlagung des WDVS ≥ 20 Minuten ist
einzuhalten). Sie beginnt mit der Entzündung der Holzkrippe mittels des Isopropanols. Nach Ablauf der Prüfzeit ist
die Holzkrippe so abzulöschen, dass der Prüfkörper nicht beeinträchtigt wird. Daran schließt sich eine
Beobachtungszeit an, die frühestens 60 Minuten nach Versuchsbeginn beendet werden darf.
Während der Prüfung sind folgende Messdaten zu erfassen: Temperaturen vor der Oberfläche des WDVS und in der Mitte der Dämmstoffebene in Zeitintervallenvon ≤ 10 Sekunden, maximale Flammenhöhen in Zeitintervallen von ≤ 2 Minuten anhand von Messmarken im Abstand von 0,5 m
am Prüfstand sowie kontinuierlich mittels der Videoaufzeichnung (der ganze Prüfkörper ist zu filmen), kontinuierlich alle relevanten Beobachtungen zum Verhalten des Prüfkörpers infolge der Brandbeanspruchungdurch die Primärbrandquelle (s. auch Abschnitt 6).
Nach Versuchsende sind Art und Ausmaß der Brandschädigung am Probekörper zu ermitteln.

212

Anhang 5

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren

Der Versuch darf vorzeitig beendet werden, sofern es zu einem Vollbrand des applizierten WDVS –Brandausbreitung bis zu den seitlichen Rändern und der Oberkante des Prüfkörpers – kommt bzw. ernsthafteGefahr für die während des Versuchs anwesenden Personen auftritt.
6

BeurteilungÜber die Durchführung und Ergebnisse der Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen. Der Prüfbericht enthält:

 Name und Adresse der Prüfstelle Datum und Registriernummer des Prüfberichtes
 Name und Adresse des Auftraggebers
 Datum der Prüfung
 Beschreibung des angewandten Prüfverfahrens, der verwendeten Brandlast und der Beflammungsdauer
 Beschreibung des applizierten WDVS und seiner Komponenten sowie der berücksichtigten












Brandschutzmaßnahmen,
 Beschreibung des Untergrundes Abmessungen des Prüfkörpers
 Lage der Brandschutzmaßnahmen
 ausgeführte Sockelausbildung Systemabschlüsse und -anschlüsse
 Name und Art der Komponenten des WDVS sowie Angabe der vorliegenden Verwendbarkeitsnachweise Eigenschaften der Komponenten des WDVS (Rohdichte, Flächengewicht, Auftragsmengen bzw.
Schichtdicken, Form und Farbe) Brandverhalten (Klassifizierung) der verwendeten eigenständigen Baustoffe soweit vorhanden
die Konditionierungszeit und die Konditionierungsbedingungen
die Prüfbedingungen (Temperatur, relative Luftfeuchte, Luftdruck etc.)
Strömungsgeschwindigkeit der Luft vor Beginn der Prüfung, mittig in 1 m Höhe über der Oberkante derHolzkrippe und in 100 mm Abstand zur Oberfläche des WDVS und Zeit und Art von Änderungen der
Lüftungsbedingungen während der Versuchszeit
ausführliche Beschreibung des Ablaufs des Versuchs mit allen relevanten Beobachtungen, Zeitpunkt der Beanspruchung des Prüfkörpers durch die Flammen der Holzkrippe Zeitpunkt der Entflammung des Prüfkörpers
 Flammenausbreitung am oder im Prüfkörper
 Vergrößerung der Flammen des Prüffeuers durch Pyrolysegase
 maximale Flammenhöhe in Intervallen von höchstens 2 Minuten Abfallen brennender Teile bzw. brennendes Abtropfen mit Angabe des Zeitpunkts des Auftretens und derDauer Zeitpunkt, Größe und Dauer eines Sekundärbrandes auf dem Prüfraumboden Abfallen und Abtropfen nicht brennender Teile Veränderungen des Prüfaufbaus, Wölbungen der Oberfläche, Verfärbungen etc.
 Verbale Beschreibung der Rauchentwicklung
die aufgezeichneten Temperaturverläufe an den Mess-Stellen und deren Auswertung (z. B. in Form vonIsothermen-Darstellungen),ausführliche Beschreibung des Zustands des WDVS nach Versuchsende, u. a.: Aussehen des Prüfkörpers unmittelbar nach Versuchsende während des Versuchs entstandene Öffnungen an der Prüfkörperoberfläche (Lage und Größe) Art und Ausmaß der Schädigungen (u. a. verbrannte Bereiche der einzelnen Schichten, Verrußungen,
Verfärbungen, Gefügeänderungen) ggf. noch vorhandener Verbund zwischen den einzelnen Schichten
 Zustand der Brandschutzmaßnahmen und deren Befestigung
eine ausführliche Fotodokumentation, die sowohl die Herstellung des Prüfkörpers als auch den Versuchsablauf
und den Zustand nach Versuchsende dokumentiert.

213

Anhang 5

WDVS mit EPS, Sockelbrandprüfverfahren

Die Beurteilung der Versuchsergebnisse erfolgt auf der Basis folgender Gesichtspunkte: ein Öffnen des applizierten und geprüften WDVS die beobachtete Verlängerung der Flammen der Primärbrandquelle vor der Oberfläche des WDVS ein Brennen in der Dämmstoffebene
 ein Überspringen von ausgeführten Brandschutzmaßnahmen durch die Flammen in der Dämmstoffebene desWDVS die Brandausbreitung auf der Oberfläche des WDVS der Zeitpunkt eines etwaigen Versagens der Brandschutzmaßnahmen und ein darauf folgender Abbrand des
WDVS Gesamtzustand des WDVS nach Beendigung der Prüfung.

214Anhang 6

Hinterlüftete AußenwandbekleidungenStand: Juni 2016

INHALT
1

ANWENDUNGSBEREICH

2

BEGRIFFE

3DÄMMSTOFFE, UNTERKONSTRUKTIONEN, HINTERLÜFTUNGSSPALT4

HORIZONTALE BRANDSPERREN

5VERTIKALE BRANDSPERREN IM BEREICH VON BRANDWÄNDEN

215

Anhang 61

Hinterlüftete Außenwandbekleidungen

AnwendungsbereichBei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen, die geschossübergreifende Hohl- oder Lufträume habenoder über Brandwände hinweggeführt werden,sind nach § 28 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach § 30 Abs. 7 BauO NRW 2018 besondere Vorkehrungengegen die Brandausbreitung zu treffen. Nachfolgend werden mögliche Vorkehrungen beschrieben.
2

Begriffe

2.1

Hinterlüftete Außenwandbekleidungen bestehen aus:

 Bekleidungen mit offenen oder geschlossenen Fugen, sich überdeckenden Elementen bzw. Stößen
 Unterkonstruktionen (z. B. Trag- und gegebenenfalls Wandprofilen aus Metall, Holzlatten (Traglatten),

Konterlatten (Grundlatten))
Halterungen (Verankerungs-, Verbindungs-, Befestigungselementen)
Zubehörteilen (z. B. Anschlussprofile, Dichtungsbänder, thermische Trennelemente)
Hinterlüftungsspalt
ggf. Wärmedämmung mit Dämmstoffhaltern.

2.2
Hinterlüftungsspalt ist der Luftraum zwischen der Bekleidung und der Wärmedämmung oder zwischen der
Bekleidung und der Wand, soweit keine außenliegende Wärmedämmung vorgesehen ist.
2.3
Brandsperren dienen der Begrenzung der Brandausbreitung im Hinterlüftungsspalt über eine ausreichendlange Zeit durch Unterbrechung oder partielle Reduzierung des freien Querschnitts des Hinterlüftungsspalts.
3

Dämmstoffe, Unterkonstruktionen, Hinterlüftungsspalt

3.1
Abweichend von § 28 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW 2018 muss die Wärmedämmung nichtbrennbar sein. Die
Dämmstoffe sind entweder mechanisch oder mit einem Klebemörtel, der schwerentflammbar ist oder einen Anteil
von nicht mehr als 7,5 % an organischen Bestandteilen aufweist, auf dem Untergrund zu befestigen. Stabförmige
Unterkonstruktionen aus Holz sind zulässig (§ 28 Abs. 3 Satz 1 BauO NRW 2018).
3.2

Die Tiefe des Hinterlüftungsspalts darf nicht größer sein als

 50 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Holz und 150 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Metall.

216

Anhang 6

4Hinterlüftete AußenwandbekleidungenHorizontale Brandsperren

4.1
In jedem zweiten Geschoss sind horizontale Brandsperren im Hinterlüftungsspalt anzuordnen. Die
Brandsperren sind zwischen der Wand und der Bekleidung einzubauen. Bei einer außenliegenden
Wärmedämmung genügt der Einbau zwischen dem Dämmstoff und der Bekleidung, wenn der Dämmstoff im
Brandfall formstabil ist und einen Schmelzpunkt von > 1.000 °C aufweist.
4.2
Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen müssen im Bereich der horizontalen Brandsperren
vollständig unterbrochen werden.
4.3
Die Größe der Öffnungen in den horizontalen Brandsperren ist insgesamt auf 100 cm²/lfm Wand zu
begrenzen. Die Öffnungen können als gleichmäßig verteilte Einzelöffnungen oder als durchgehender Spalt
angeordnet werden.
4.4
Die horizontalen Brandsperren müssen über mindestens 30 Minuten hinreichend formstabil sein (z. B. aus
Stahlblech mit einer Dicke von d ≥ 1 mm). Sie sind in der Außenwand in Abständen von ≤ 0,6 m zu verankern. Die
Stahlbleche sind an den Stößen mindestens 30 mm zu überlappen.
4.5
Laibungen von Außenwandöffnungen (Türen, Fenster) dürfen integraler Bestandteil von Brandsperrensein, soweit der Hinterlüftungsspalt durch Bekleidung der Laibungen und Stürze der Außenwandöffnungenverschlossen ist; die Bekleidung muss den Anforderungen nach Ziffer 4.4 entsprechen, Unterkonstruktionen undeine ggf. vorhandene Wärmedämmung müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
4.6

Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich:

1.
2.
3.

bei öffnungslosen Außenwänden,
wenn durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Hinterlüftungsspalt ausgeschlossen
ist (z. B. durchgehende Fensterbänder, geschossübergreifende Fensterelemente) und
bei Außenwänden mit hinterlüfteten Bekleidungen, die einschließlich ihrer Unterkonstruktionen,
Wärmedämmung und Halterungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wenn derHinterlüftungsspalt im Bereich der Laibung von Öffnungen umlaufend im Brandfall über mindestens
30 Minuten formstabil (z. B. durch Stahlblech mit einer Dicke von d ≥ 1 mm) verschlossen ist.

5

Vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwänden

Der Hinterlüftungsspalt darf über die Brandwand nicht hinweggeführt werden. Der Hinterlüftungsspalt ist
mindestens in Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Dämmstoff mit einem Schmelzpunkt von> 1.000 °C auszufüllen.
§ 30 Abs. 7 Satz 1 BauO NRW 2018 bleibt unberührt.

217

Anhang 7

Anforderungen an Feststellanlagen
Stand: Juli 2017

Anhang 7 gestrichen in der VV TB NNW

218

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich desGesundheitsschutzes (ABG)
Stand: Mai 2019

INHALT
1

GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH

2

ANFORDERUNGENANLAGE 1

REFERENZENANLAGE 2

NIK WERTE (TARGET COMPOUNDS)ANLAGE 3

16 PAK NACH EPA

219

Anhang 8

1

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Gegenstand und Geltungsbereich

Die ABG konkretisieren die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes.
Die Luftqualität in Innenräumen spielt eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden des
Menschen. In zahlreichen wissenschaftlichen Studien ist belegt, dass die Ausbildung von Atemwegserkrankungen,Entzündungsreaktionen und Reizschädigungen am Atemtrakt und Augen, systemische Schädigungen,
Sensibilisierungen/Allergien sowie eine Reihe unspezifischer Symptome (Unwohlsein, Kopfschmerzen, Übelkeit,
zentralnervöse Störungen, Schwindel usw.) in direktem Zusammenhang mit der Innenraumluftqualität und
Luftverunreinigungen stehen. Unter den gesundheitsschädigenden Wirkungen erfordern karzinogene, mutageneund reproduktionstoxische Auswirkungen eine besondere Beachtung.
Die Gesundheits- und Hygieneanforderungen an bauliche Anlagen leiten sich aus den gesundheitsrelevanten
Eigenschaften der verwendeten Bauteile, Bausätze und Baustoffe ab. Diese können durch Emissionen zu den
Raumluftverunreinigungen beitragen und erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit verursachen. Dazu gehören
potentielle Emissionen flüchtiger anorganischer und organischer Verbindungen ebenso wie von Partikeln.
Zu berücksichtigen sind bauliche Anlagen, Bauteile und Baustoffe mit direktem oder indirektem Kontakt zum
Innenraum, das heißt auch solche Produkte, die zwar mit anderen Produkten verkleidet oder abgedeckt, aber nicht
diffusionsdicht abgeschottet sind. Auch der Gehalt nicht oder wenig flüchtiger Stoffe ist für die gesundheitliche
Bewertung von Bedeutung, da diese z.B. durch das Bearbeiten der Produkte auch in partikel- oderstaubgebundener Form freigesetzt, für den menschlichen Körper verfügbar gemacht oder durch direkten
Hautkontakt aufgenommen werden können.
2

AnforderungenWeitere gesetzliche Regelungen (z. B. die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die Biozid-Verordnung (EU)Nr. 528/2012, die POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004, Chemikalien-Verbotsverordnung und das Kreislaufwirtschaftsgesetz) bleiben unberührt.
2.1

Allgemeine Anforderungen an BauprodukteIm Übrigen darf jedes Bauprodukt nicht als Teil von baulichen Anlagen verwendet werden, wenn die
Einzelkonzentration eines aktiv eingesetzten Stoffes 1, welcher als Carc. (H350; H350i) der Kategorie 1A oder 1B
und/oder Muta. (H340) der Kategorie 1A oder 1B gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft ist,
folgende Werte erreicht oder übersteigt:

 die jeweiligen in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten spezifischen
Konzentrationsgrenzwerte oder

 die jeweiligen in Anhang I Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten allgemeinen
Konzentrationsgrenzwerte.
Die genannten Anforderungen an Komponenten von Bauprodukten oder Bausätzen bezüglich karzinogener undmutagener Stoffe gelten nicht, wenn begründet werden kann, dass im eingebauten Zustand von ihnen keine
potentielle Gefährdung für die Gesundheit des Menschen ausgeht 2.
2.2

Besondere Anforderungen an Bauprodukte in Aufenthaltsräumen und baulich nicht davon
abgetrennten Räumen

Zusätzlich zu den in 2.1 genannten allgemeinen Anforderungen an Bauprodukte ist der aktive 1 Einsatz von Stoffen,
die nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils aktuell geltenden Fassung als Acute Tox. 1, 2 oder
3 (H300, H301, H310, H311, H330 oder H331), Repr 1A oder 1B (H360, H360F, H360D, H360FD) sowie
STOT SE 1 (H370) oder STOT RE 1 (H372) klassifiziert werden, in Bauprodukten, die in Aufenthaltsräumen und inbaulich nicht davon abgetrennten Räumen Verwendung finden, zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, musssichergestellt werden, dass eine gesundheitsgefährdende Exposition der Gebäudenutzer ausgeschlossen ist.

220

Anhang 8

2.2.1

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Emissionen

Für die nachfolgend aufgeführten Bauprodukte bestehen Anforderungen hinsichtlich der Emissionen flüchtigerorganischer Verbindungen, wenn sie in Aufenthaltsräumen und in baulich nicht davon abgetrennten RäumenVerwendung finden: Bodenbeläge3, Bodenbelagskonstruktionen sowie deren Komponenten,
 Klebstoffe4,
 reaktive Brandschutzbeschichtungssysteme auf Stahlbauteilen, Dämmstoffe (Phenolharzschäume und UF-Ortschäume), Dekorative Wandbekleidungen und dickschichtige Wandbeschichtungen auf Kunststoffbasis, Deckenverkleidungen und Deckenkonstruktionen auf Kunststoffbasis, Holzwerkstoffe in Form von schlanken ausgerichteten Spänen (OSB) und kunstharzgebundene Spanplatten,
 dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL), nachträglich aufgebrachte organische Feuerschutzmittel.
2.2.1.1 VOC-Emissionen
Die verwendeten Begriffe werden wie folgt definiert:

 VVOC (Retentionsbereich < C6): Leichtflüchtige organische Verbindung, die aus einer als 5 % Phenyl-/95 %Methyl-Polysiloxan-Kapillarsäule festgelegten gaschromatographischen Trennsäule vor n-Hexan eluiert.

 VOC (Retentionsbereich C6 bis C16): flüchtige organische Verbindung, die aus einer als 5 % Phenyl-/95 %









Methyl-Polysiloxan-Kapillarsäule festgelegten gaschromatographischen Trennsäule zwischen n-Hexan und
einschließlich n-Hexadecan eluiert.
SVOC (Retentionsbereich > C16 bis C22): schwerflüchtige organische Verbindung, die aus einer als 5 %Phenyl-/95 % Methyl-Polysiloxan-Kapillarsäule festgelegten gaschromatographischen Trennsäule nachn-Hexadecan bis einschließlich n-Docosan eluiert.
TVOCspez (Summe der flüchtigen organischen Verbindungen): Summe der flüchtigen organischen Verbindungen. Summe der Konzentrationen identifizierter und nicht identifizierter flüchtiger organischer
Verbindungen, berechnet durch Aufsummieren der Konzentrationen aller Substanzen (Zielverbindungen undNicht-Zielverbindungen, identifizierte und nichtidentifizierte Verbindungen) in der Luft des Referenzraums; dabei
handelt es sich um Substanzen, die zwischen n-Hexan bis einschließlich n-Hexadecan, unter Verwendung einer
festgelegten Trennsäule eluieren, mit jeweils einer Konzentration ab 5 µg/m³. Zielverbindungen sind
substanzspezifisch zu quantifizieren während Nicht-Zielverbindungen, identifizierte und nichtidentifizierte
Verbindungen über das Toluoläquivalent zu quantifizieren sind.
TSVOC (Summe der Konzentrationen der schwerflüchtigen organischen Verbindungen): Summe derschwerflüchtigen organischen Verbindungen. Summe der Konzentrationen identifizierter und nicht identifizierter
schwerflüchtiger organischer Verbindungen, berechnet durch Aufsummieren der Konzentrationen aller
Substanzen (Zielverbindungen und Nicht-Zielverbindungen, identifizierte und nichtidentifizierte Verbindungen)in der Luft des Referenzraums; dabei handelt es sich um Substanzen, die nach n-Hexadecan bis einschließlich
n-Docosan unter Verwendung einer festgelegten Trennsäule eluieren, berechnet mittels des TICResponsfaktors für Toluol, mit jeweils einer Konzentration ab 5 µg/m³.
R-WertSumme aller Ri-Werte5, die bei einer bestimmten Prüfung ermittelt werden.

Folgende Anforderungen hinsichtlich der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen - für die in Abschnitt
2.2.1 aufgezählten Bauprodukte - gemäß DIN EN 16516:2018-016, bestehen für die aufgeführten Parameter:
Alle Verbindungen, deren Konzentration 1 µg/m³ erreicht oder übersteigt, werden identifiziert und mit der Angabe
ihrer CAS-Nummer ausgewiesen sowie je nach Zugehörigkeit quantifiziert.

 Karzinogene Stoffe (Kategorie 1A und 1B)
Kein Karzinogen der Kategorie 1A und 1B nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 darf die in Tabelle 1
genannten Emissionswerteüberschreiten. Ausgenommen von dieser Regelung sind definierte, als karzinogen
1A oder 1B eingestufte Stoffe, für die hinsichtlich des empfindlichsten Endpunktes ein Schwellenwert abgeleitet
werden kann, da bei diesen kein krebserzeugendes Potential mehr anzunehmen ist. Stoffe für die auf dieser
Basis ein NIK-Wert (Niedrigste interessierende Konzentration) abgeleitet und in Anlage 2 genannt ist, werdenin gleicher Weise wie andere VOC-Stoffe mit NIK-Werten behandelt (siehe R-Wert).

221

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

 TVOCspez
Die TVOCspez-Werte dürfen die in Tabelle 1 genannten Werte nicht überschreiten.

 TSVOC Summe der schwerflüchtigen organischen Verbindungen
Die Summe der SVOC in der Kammerluft nach 28 Tagen darf die in Tabelle 1 genannte Konzentration nichtüberschreiten. In Einzelfällen sind für SVOC NIK-Werte abgeleitet.
Die SVOC, für die NIK-Werte festgelegt wurden, sind in die R-Wertbildung (siehe unten) und in den TVOCWerten rechnerisch einzubeziehen und unterliegen nicht mehr dem Summenwert SVOC von 0,1 mg/m³ nach
28 Tagen.

 R-Wert (Einzelstoffbewertung)
Die Summe aller Ri -Werte darf den in Tabelle 1 genannten Wert nicht überschreiten.
R = Summe aller Ri = Summe aller Quotienten (Ci / NIKi) ≤ 1
Zur Bewertung wird für jede Verbindung i das in nachfolgender Gleichung definierte Verhältnis Ri gebildet.
Ri = Ci / NIKi .
Hierin ist Ci die Stoffkonzentration in der Kammerluft.
Für eine Vielzahl von innenraumrelevanten flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) sindin Anlage 2 NIK-Werte gelistet. Ihre Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch. Alle Einzelstoffe ab einer
Konzentration von 5 µg/m³ sind in der Einzelstoffbewertung zu berücksichtigen.

 VOC ohne Bewertungsmaßstäbe nach NIK
Die Summe der nicht bewertbaren VOC ab einer Konzentration von ≥ 5 µg/m³ darf den in Tabelle 1 genannten
Wert nicht überschreiten.

 Leichtflüchtige organische Verbindungen (VVOC)
Die VVOC, für die NIK-Werte festgelegt wurden, sind in die R-Wertbildung rechnerisch einzubeziehen, werden
aber nicht in der Bildung des TVOC-Wertes berücksichtigt.
Tabelle 1:

Anforderungen hinsichtlich VOC-Emissionen

Art der Emission

Wert nach 3 Tagen

Wert nach 28 Tagen

Karzinogen(Kat. 1A/1B)≤ 0,01 mg/m3≤ 0,001 mg/m3

TVOCspez≤ 10 mg/m3≤ 1,0 mg/m3

TSVOC≤ 0,1 mg/m3

TVOC ohne NIK≤ 0,1 mg/m3

R-Wert≤1

Abschnitt ABG

2.2.1.1

2.2.1.2 Ammoniak-Emissionen
Bei Parketten und Holzfußböden mit Anteilen aus geräuchertem Holz darf der Ammoniak-Wert nach 28 Tagen den
in Tabelle 2 genannten Wert nicht überschreiten.
Die Ermittlung der Ammoniak-Emissionen erfolgt analog der Bedingungen der VOC-Emissionsprüfung
(Prüfkammer und Kammerbedingungen nach DIN EN 16516:2018-01).

222

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

2.2.1.3 Anforderungen an Nitrosamin-Emissionen
Bei Produkten nach Abschnitt 2.2.1, mit Anteilen an Kautschuk/Gummi, welche Vulkanisationsmittel mit
Nitrosaminabspaltern und/oder Recyclinganteile aus Gummi enthalten, darf der Nitrosamin-Wert nach 28 Tagenden in Tabelle 2 genannten Wert nicht übersteigen.
Die Ermittlung von Nitrosamin-Emissionen erfolgt in Anlehnung an das Analyseverfahren zur Bestimmung vonN-Nitrosaminen, DGUV Information 213-523 (früher BGI/GUV-I 505-23 bzw. ZH1/120.23).

Tabelle 2:

Anforderungen an weitere Emissionen

Art der Emission
Ammoniak

7

Nitrosamine
2.2.2

8

Wert nach 28 Tagen [mg/m3]

Abschnitt ABG≤ 0,1

2.2.1.2≤ 0,0002

2.2.1.3

Gehalt2.2.2.1 PAK
Für Produkte, die an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden (verbrauchernahe Verwendungen) sind die
Anforderungen entsprechend der REACH-Verordnung einzuhalten, hierzu zählen auch Fußbodenbeläge undPrallwandkonstruktionen für Sporthallen und Aufenthaltsräume, auch wenn diese nur an professionelle Anwender,
die diese verbauen, abgegeben werden.
Bei Produkten nach Abschnitt 2.2.1, auch ohne direkten Kontakt zum Gebäudenutzer (z. B. Verlegeunterlagen,Trittschalldämmung unter Estrich, Bodenbeläge mit PU-Beschichtung), welche Rohstoffe mit Recyclinganteilen aus
Gummi oder Rohstoffe mit Einsatz von PAK-haltigen Weichmacherölen bzw. PAK-haltigem Ruß enthalten, darf derGehalt an Benzo(a)pyren (BaP) als Leitsubstanz und der Gehalt an 16 PAK (siehe Anlage 3) nach EPA (USEnvironmental Protection Agency) die in Tabelle 3 genannten Werte nicht überschreiten.
Der analytische Nachweis auf PAK erfolgt für 16 PAK in Anlehnung an die Methode des AfPS GS 2019:019.
2.2.2.2 Nitrosamine
Bei Produkten nach Abschnitt 2.2.1, mit Anteilen an Kautschuk/Gummi, welche Vulkanisationsmittel mit
Nitrosaminabspaltern und/oder Recyclinganteile aus Gummi enthalten, darf der in Tabelle 3 angegebene Gehalt
an Nitrosaminen nicht überschritten werden.
Der analytische Nachweis der Nitrosamine (gem. TRGS 552) erfolgt nach einer Methode des DIK (Deutsches
Institut für Kautschuktechnologie e.V.), veröffentlicht in "Kautschuk Gummi Kunststoffe", Nr. 6/91, pp. 514-521).
Tabelle 3:

Anforderungen hinsichtlich des Gehalts

Stoff/Stoffgruppe

Gehalt [mg/kg]

Abschnitt ABG

B(a)P10≤5

2.2.2.1

16 PAK10≤ 50

2.2.2.1

Nitrosamine8≤ 0,0112.2.2.2___________
1
Aktiver Einsatz ist der gezielte Einsatz von Stoffen zur Erreichung spezifischer Produkteigenschaften. Als nicht „aktiv
eingesetzt" sind Stoffe anzusehen, die als Verunreinigung und/oder als Nebenbestandteil im Produkt vorliegen.
2
Z.B. die Substanz reagiert vollständig zu einer anderen Verbindung aus, ist vollständig abgekapselt oder gebunden oder es
konnte für die Substanz ein Schwellenwert für den empfindlichsten Endpunkt abgeleitet werden.

223

Anhang 8

3

4
5
6
7
8
9
10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Z. B. elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge, Laminatbodenbeläge, Parkette und Holzfußböden, Kunstharzestriche,
künstlich hergestellter Stein auf Kunstharzbasis, Verbundbodenbeläge, Korkbodenbeläge, Sportböden,Verlegeunterlagen, Oberflächenbeschichtungen für Holzfußböden, elastische Bodenbeläge und Korkfußböden.
Bodenbelagsklebstoffe und Klebstoffe für strukturelle Verbunde.
Verhältnis Ci/NIKi, wobei Ci die Massenkonzentration in der Luft im Referenzraum und NIKi der NIK-Wert der Verbindung i
ist.
Als Zielverbindungen (target compounds) sind die in der NIK-Liste in Anlage 2 dieses Dokumentes aufgeführten Substanzen
heranzuziehen.
Anforderung für Parkette und Holzfußböden mit Anteilen aus geräuchertem Holz.
Anforderung für Produkte nach Abschnitt 2.2.1, mit Anteilen an Kautschuk/Gummi, welche Vulkanisationsmittel mit
Nitrosaminabspaltern und/oder Recyclinganteile aus Gummi enthalten.
Derzeit wird ein europäisch harmonisiertes Prüfverfahren für PAK erarbeitet. Bis zur Veröffentlichung dieses Prüfverfahrens(Frist 31.12.2022) ist optional die GC-Methode nach DIN ISO 18287:2006-05 zulässig.
Anforderungen für Produkte nach Abschnitt 2.2.1, ohne direkten Kontakt zum Gebäudenutzer, welche Rohstoffe mit
Recyclinganteilen aus Gummi oder Rohstoffe mit Einsatz von PAK-haltigen Weichmacherölen bzw. PAK-haltigem Rußenthalten.

224

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Anlage 1 – Referenzen
DIN EN 16516:2018-01

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen –Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft; Deutsche Fassung
EN 16516:2017

DIN ISO 18287:2006-05

Bodenbeschaffenheit – Bestimmung der polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe (PAK) – Gaschromatographisches Verfahren mit
Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

TRGS 552

Technische Regel für Gefahrstoff "N-Nitrosamine"; GMBI 2018
S. 913-934

DIK-Arbeitsvorschrift

DIK (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie), "Methoden zur Bestimmung von N-Nitrosaminen in der Luft, Vulkanisaten und Vulkanisationdämpfen", Liekefeld et. al., veröffentlicht in Kautschuk Gummi
Kunststoff, Nr. 6/91, pp. 514-521

AfPS GS 2019:01 PAK

GS-Spezifikation "Prüfung und Bewertung von Polyzyklischen
Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GSZeichens des Ausschusses für Produktsicherheit (AfPS); Anlage
Prüfanweisung Harmonisierte Methode zur Bestimmung vonpolyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Polymeren

DGUV Informationen 213-523

Analysenverfahren zur Bestimmung von N-Nitrosaminen

225

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Anlage 2 – NIK-Werte (target compounds)
Die bauaufsichtlich geltenden NIK-Werte sind in Tabelle 4 abgedruckt.
Tabelle 4:

NIK-Werte-Liste 2018
Substanz

CAS Nr.

NIK[µg/m³]

Bemerkungen1

Aromatische Kohlenwasserstoffe

1-1
1-2
1-3

108-88-3
100-41-4
1330-20-7

2900
850
500

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

106-42-3
108-38-3
95-47-6
98-82-8
103-65-1
637-50-3

500
500
500
1700
950
1200

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von α-Methylstyrol

108-67-8
95-63-6
526-73-8
611-14-3
527-84-4

450
450
450
550
1000

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

535-77-3

1000Übernahme EU-LCI-Wert

99-87-61000Übernahme EU-LCI-Wert

1-17*
1-18
1-19

ToluolEthylbenzol
Xylol, Gemisch aus den
Isomeren o-, m- und p-Xylol
p-Xylolm-Xylol
o-Xylol
Isopropylbenzol
n-Propylbenzol
1-Propenylbenzol(ß-Methylstyrol)
1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4-Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
2-Ethyltoluol
1-Isopropyl-2-methylbenzol(o-Cymol)
1-Isopropyl-3-methylbenzol(m-Cymol)
1-Isopropyl-4-methylbenzol(p-Cymol)
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
n-Butylbenzol
1,3-Diisopropylbenzol

95-93-2
104-51-8
99-62-7

250
1100
750

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

1-20

1,4-Diisopropylbenzol

100-18-5750Übernahme EU-LCI-Wert

1-21
1-22
1-23

Phenyloctan und Isomere
1-Phenyldecan und Isomere
1-Phenylundecan und Isomere

2189-60-8
104-72-3
6742-54-7

1100
1100
1100

Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von Ethylbenzol
Read across von Ethylbenzol

1-24
1-25
1-26
1-27*

300
4-Phenylcyclohexen (4-PCH)
4994-16-5
250
Styrol100-42-5
200
Phenylacetylen
536-74-3
1200
2-Phenylpropen
98-83-9(α-Methylstyrol)
1200
Vinyltoluol (alle Isomeren:
25013-15-4o-, m-, p-Methylstyrole)
450
Andere Alkylbenzole, sofern
Einzelisomere nicht anders zu
bewerten sind
10
Naphthalin91-20-3
450
Inden
95-13-6
Aliphatische Kohlenwasserstoffe (n-, iso- und cyclo-)

Read across von StyrolÜbernahme EU-LCI-Wert
Read across von StyrolÜbernahme EU-LCI-Wert

3-Methylpentan
n-HexanCyclohexan
Methylcyclohexan
n-HeptanAndere gesättigte aliphatische
Kohlenwasserstoffe C6 bis C8
Andere gesättigte aliphatische
Kohlenwasserstoffe C9 bis C16

VVOCÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

1-4
1-5
1-6
1-7*
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16

1-28*
1-29
1-30*
1-31
2
2-1
2-2*
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8*
2-9*
2-10

96-14-0
110-54-3
110-82-7
108-87-2

4300
6000
8100

Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von TrimethylbenzolÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

1)
1)
1)

142-82-5

15000
14000

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

6000Übernahme EU-LCI-Wert

226

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Substanz112-41-4

750

Einzelstoffbetrachtung

3-Carenα-Pinen
ß-PinenLimonenTerpene, sonstige

498-15-7
80-56-8
127-91-3
138-86-3

1500
2500
1400
5000
1400

Ethanol
1-Propanol
2-Propanol
tert-Butanol,
2-Methyl-2-propanol
2-Methyl-1-propanol
1-Butanol
Pentanol (alle Isomere)

64-17-5
71-23-8
67-63-075-65-0

2-12*

1-Dodecen3

Terpene

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

4-5*
4-6
4-7

4-8
4-9
4-10
4-11*
4-12
4-13*
4-14*
4-15
4-16*

Bemerkungen

SVOC
Einzelstoffbetrachtung

Andere gesättigte aliphatische
Kohlenwasserstoffe C17 bis C22

4-1
4-2
4-3
4-4

NIK
[µg/m³]
1000

2-11

4*

CAS Nr.

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert (zurGruppe gehören alle Monoterpene
und Sesquiterpene und deren
Sauerstoffderivate)
Aliphatische mono Alkohole (n-, iso- und cyclo-) und Dialkohole

1-Hexanol
Cyclohexanol
2-Ethyl-1-hexanol
1-Octanol
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on(Diacetonalkohol)
Andere C4-C10 gesättigte
n- und iso- Alkohole
Andere C11-C13 gesättigte
n- und iso-Alkohole
1,4-Cyclohexandimethanol
Andere C7-C13 gesättigte
n-Alkohole

78-83-1
71-36-3
71-41-030899-19-5
94624-12-1
6032-29-7
584-02-1
137-32-6
123-51-3
598-75-4
75-85-4
75-84-3
111-27-3
108-93-0
104-76-7
111-87-5
123-42-2

620

VVOC
VVOC
VVOC
Übernahme EU-LCI-Wert

11000
3000
730

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

2100
2000
300
1700
960

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Neubewertung, siehe 4-16 und 4-17
Neubewertung, siehe 4-16 und 4-17

105-08-8

1600
1700
300

Einzelstoffbetrachtung
Read across von 1-Octanol,
ausgenommen sind die cyclischen
Verbindungen
Read across von 2-Ethyl-1-hexanol,
ausgenommen sind die cyclischen
Verbindungen

4-17*

Andere C6-C13 gesättigte
iso-Alkohole

5

Aromatische Alkohole (Phenole)

5-1*

Phenol108-95-270Übernahme EU-LCI-Wert

5-2

128-37-0100Übernahme EU-LCI-Wert

5-3

BHT (2,6-di-tert-butyl-4methylphenol)
Benzylalkohol

100-51-6440Übernahme EU-LCI-Wert

6

Glykole, Glykolether, Glykolester

6-1*

Propylenglykol(1,2-Dihydroxypropan)
Ethylenglykol (Ethandiol)
Ethylenglykolmonobutylether

57-55-62100Übernahme EU-LCI-Wert

107-21-1
111-76-2

3400
1600

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

6-2*
6-3*

227

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Substanz

CAS Nr.

NIK[µg/m³]

Bemerkungen

6-4*
6-5

Diethylenglykol
Diethylenglykolmonobutylether

111-46-6
112-34-5

5700
670

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

6-6*
6-7*
6-8*
6-9

122-99-6
96-49-1
107-98-2
25265-77-4

60
4800
7900
600

Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von EthylenglykolÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

6-13

2-Phenoxyethanol
Ethylencarbonat
1-Methoxy-2-propanol
2,2,4-Trimethyl-1,3pentandiolmonoisobutyrat
Glykolsäurebutylester(Hydroxyessigsäurebutylester)
Butyldiglykolacetat (Ethanol, 2(2-butoxyethoxy)acetat, BDGA)
Dipropylenglykolmonomethylether
2-Methoxyethanol

6-14

6-10*

7397-62-8

Neubewertung

124-17-4

850Übernahme EU-LCI-Wert

34590-94-8

3100Übernahme EU-LCI-Wert

109-86-4

3

2-Ethoxyethanol

110-80-5

8

6-15
6-16
6-17*

2-Propoxyethanol
2-Methylethoxyethanol
2-Hexoxyethanol

2807-30-9
109-59-1
112-25-4

860
220
2000

6-18

1,2-Dimethoxyethan

110-71-4

6-19
6-20
6-21

1,2-Diethoxyethan
2-Methoxyethylacetat
2-Ethoxyethylacetat629-14-1
110-49-6
111-15-9

4
10
5
11

EU-OEL: 3.110 µg/m³; Übernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiert
EU-OEL: 8.000 µg/m³; Übernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiertÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von
Ethylenglykolmonobutylether
Read across von 2-Methoxyethanol

6-22*
6-23

2-Butoxyethylacetat
2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol

112-07-2
112-59-4

2200
740

6-24

1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethan
2-Methoxy-1-propanol
2-Methoxy-1-propylacetat
Propylenglykoldiacetat
Dipropylenglykol

111-96-6

28

Read across von 2-Ethoxyethanol
AGW: 4.900 µg/m³
EU-OEL: 11.000 µg/m³; Übernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiertÜbernahme EU-LCI-Wert
Read across von DiethylenglykolmonobutyletherÜbernahme EU-LCI-Wert

1589-47-570657-70-4
623-84-7
110-98-525265-71-8
88917-22-0

19
28
1600
670

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

3900

29911-27-1

740

29911-28-2
35884-42-5
132739-31-2(Gemisch)110-63-420324-33-8
25498-49-1
112-49-2

810

2000
1200

Read across von Dipropylenglykolmonomethylether
Read across von Diethylenglykolmonobutylether
Read across von Diethylenglykolmonobutylether
Read across von DiethylenglykolmonobutyletherÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

7

Read across von 2-Methoxyethanol

6-11
6-12

6-25
6-26
6-27*
6-28
6-29

6-35

Dipropylenglykolmonomethyletheracetat
Dipropylenglykolmono-npropylether
Dipropylenglykolmono-nbutylether
Dipropylenglykolmono-tbutylether
1,4-Butandiol
Tripropylenglykolmonomethylether
Triethylenglykoldimethylether

6-36

1,2-Propylenglykoldimethylether

7778-85-0

25

6-37

2,2,4-Trimethylpentandiol-1,3diisobutyrat
Ethyldiglykol
Dipropylenglykoldimethylether

6846-50-0450Read across von 2-Methoxy-1propanolÜbernahme EU-LCI-Wert

111-90-063019-84-1
89399-28-0
111109-77-4
108-32-7
107-41-5350
1300Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

1000
3500

EinzelstoffbetrachtungÜbernahme EU-LCI-Wert

6-30
6-31
6-32
6-33
6-34*

6-38
6-39
6-40*
6-41*

Propylencarbonat
Hexylenglykol(2-Methyl-2,4-pentandiol)

810

228

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Substanz

CAS Nr.

NIK[µg/m³]

6-42
6-43

3-Methoxy-1-butanol
1,2-Propylenglykol-n-propylether

500
1400

Einzelstoffbetrachtung
Einzelstoffbetrachtung

6-44

1,2-Propylenglykol-n-butylether

1600

Einzelstoffbetrachtung

6-45*
6-46

80
1000

Read across von 2-Phenoxyethanol
Einzelstoffbetrachtung

7

Diethylenglykol-phenylether
Neopentylglykol(2,2-Dimethylpropan-1,3-diol)
Aldehyde2517-43-3
1569-01-3
30136-13-1
5131-66-8
29387-86-8
15821-83-7
63716-40-5
104-68-7
126-30-7

7-1

Butanal123-72-8

650

7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9

110-62-3
66-25-1
111-71-7
123-05-7
124-13-0
124-19-6
112-31-2
4170-30-3
123-73-9
15798-64-8
1576-87-0
764-39-6
31424-04-1

800
900
900
900
900
900
900
1

7-10

Pentanal
HexanalHeptanal
2-Ethylhexanal
OctanalNonanalDecanal2-Butenal(Crotonaldehyd,cis-trans-Gemisch)
2-Pentenal

7-11

2-Hexenal

14

7-12

2-Heptenal

7-13

2-Octenal

7-14

2-Nonenal

7-15

2-Decenal

7-16

2-Undecenal

16635-54-4
6728-26-3
505-57-7
1335-39-3
73543-95-0
2463-63-0
18829-55-5
29381-66-6
57266-86-1
2363-89-5
25447-69-2
20664-46-4
2548-87-0
2463-53-8
30551-15-6
18829-56-6
60784-31-8
3913-71-1
2497-25-8
3913-81-3
2463-77-6
53448-07-0

VVOCÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Einzelstoffbetrachtung; Übernahme
des EU-LCI-Werts wird noch
diskutiert
Read across von 2-Butenal, aberkeine EU-Mutagenitätseinstufung;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert
Read across von 2-Pentenal;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert

7-17*

Furfural

98-01-1

10

7-18*
7-19
7-20

Glutaraldehyd
Benzaldehyd
Acetaldehyd

111-30-8
100-52-7
75-07-0

1#
90
1200

7-21*

Propanal

123-38-6

750

7-22

Formaldehyd

50-00-0

100

7-23*

Propenal

107-02-8

148

Ketone12

Bemerkungen16

Read across von 2-Pentenal;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert

18

Read across von 2-Pentenal;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert

20

Read across von 2-Pentenal;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert

22

Read across von 2-Pentenal;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiert
Read across von 2-Pentenal;Übernahme des EU-LCI-Werts wird
noch diskutiertÜbernahme EU-LCI-Wert

24Übernahme EU-LCI-Wert
WEEL (AIHA): 8.800 µg/m³
VVOCÜbernahme EU-LCI-Wert
VVOC
Einzelstoffbewertung
VVOCÜbernahme EU-LCI-Wert
VVOC
Einzelstoffbetrachtung

229

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Substanz

8-1*
8-2
8-3*
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9*

CAS Nr.

NIK[µg/m³]

Bemerkungen78-93-3
563-80-4
108-10-1
120-92-3
108-94-1
1120-72-5
583-60-8
98-86-2
116-09-6

20000
7000
1000
900
410
1000
2300
490
2100

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von CyclopentanonÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von Propylenglykol

67-64-1

1200

VVOC
AGW: 1.200.000 µg/m³

1200
1500
1800
1800
2100
2100
2100
2100
2100
150

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

8-10Ethylmethylketon
3-Methyl-2-butanon
Methylisobutylketon
Cyclopentanon
Cyclohexanon
2-Methylcyclopentanon
2-Methylcyclohexanon
Acetophenon
1-Hydroxyaceton(1-Hydroxy-2-propanon)
Aceton9

Säuren

9-1*
9-2*
9-3*
9-4*
9-5*
9-6*
9-7*
9-8*
9-9*
9-10
10

Essigsäure
Propionsäure
Isobuttersäure
Buttersäure
Pivalinsäuren-Valeriansäuren-Capronsäuren-Heptansäuren-Octansäure
2-Ethylhexansäure
Ester und Lactone

64-19-7
79-09-4
79-31-2
107-92-6
75-98-9
109-52-4
142-62-1
111-14-8
124-07-2
149-57-5

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7

Methylacetat
Ethylacetat
Vinylacetat
Isopropylacetat
Propylacetat
2-Methoxy-1-methylethylacetat
n-Butylformiat

79-20-9
141-78-6
108-05-4
108-21-4
109-60-4
108-65-6
592-84-7

10-8*
10-9*

Methylmethacrylat
Andere Methacrylate

80-62-6

750
750

10-10
10-11
10-12

Isobutylacetat
1-Butylacetat
2-Ethylhexylacetat

110-19-0
123-86-4
103-09-3

4800
4800
350

VVOC
VVOC
VVOC
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von Methylformiat(AGW: 120.000 µg/m³)
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von MethylmethacrylatÜbernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von 2-Ethyl-1-hexanol

10-13
10-14*
10-15
10-16
10-17

96-33-3
140-88-5
141-32-2
103-11-7

180
200
110
380
110

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24*
10-25
10-26
11

Methylacrylat
Ethylacrylat
n-Butylacrylat
2-Ethylhexylacrylat
Andere Acrylate(Acrylsäureester)
Adipinsäuredimethylester
Fumarsäuredibutylester
Bernsteinsäuredimethylester
Glutarsäuredimethylester
Hexandioldiacrylat
Maleinsäuredibutylester
Butyrolacton
Glutarsäurediisobutylester
Bernsteinsäurediisobutylester
Chlorierte Kohlenwasserstoffe

627-93-0
105-75-9
106-65-01119-40-013048-33-4
105-76-0
96-48-071195-64-7
925-06-4

50
50
50
50
10
50
2800
100
100

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Einzelstoffbetrachtung
Einzelstoffbetrachtung

12

Derzeit nicht belegt
Andere

12-1*
12-2
12-3*

1,4-Dioxan
Caprolactam
N-Methyl-2-pyrrolidon

123-91-1
105-60-2
872-50-4

400
300
1800

Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert
Übernahme EU-LCI-Wert

4200
4200
2700
2000

230

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Substanz

12-4
12-5
12-6*
12-7*
12-8*
12-9
12-10
12-11*
12-12
12-13
12-14
12-15
12-16
12-17*
12-18*
*
#
VVOC
SVOC
1)

CAS Nr.

NIK[µg/m³]

BemerkungenOctamethylcyclotetrasiloxan(D4)
Methenamin,
Hexamethylentetramin(Formaldehydabspalter)
2-Butanonoxim
Tributylphosphat

556-67-2

1200Übernahme EU-LCI-Wert

100-97-030Übernahme EU-LCI-Wert

96-29-7
126-73-8

15300

Triethylphosphat
5-Chlor-2-methyl-4isothiazolin-3on (CIT)
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on(MIT)
Triethylamin
Decamethylcyclopentasiloxan(D5)
Dodecamethylcyclohexasiloxan(D6)
Tetrahydrofuran
Dimethylformamid
Tetradecamethylcycloheptasiloxan (D7)
N-Ethyl-2-pyrrolidon
N-Butyl-2-pyrrolidon

78-40-026172-55-4

80
1

Übernahme EU-LCI-Wert
SVOCÜbernahme EU-LCI-Wert
EinzelstoffbetrachtungÜbernahme EU-LCI-Wert

2682-20-4100Übernahme EU-LCI-Wert

121-44-8
541-02-6

60
1500

540-97-6

1200

109-99-9
68-12-2
107-50-6

1500
15
1200

2687-91-4
3470-98-2

400500Übernahme EU-LCI-Wert
Read across von Octamethylcyclotetrasiloxan
Read across von Octamethylcyclotetrasiloxan
AGW: 150.000 µg/m³
AGW: 15.000 µg/m³
Read across von OctamethylcyclotetrasiloxanÜbernahme EU-LCI-Wert
Einzelstoffbewertung

Neuaufnahme/Änderungen 2018
Erst ab einer gemessenen Emission von 5 µg/m³ findet eine Bewertung im Rahmen des
NIK-Werte-Konzepts statt.
Leichtflüchtige organische Verbindungen (englisch, very volatile organic compounds)
Schwerflüchtige organische Verbindungen (englisch, semivolatile organic compounds)
Um die Kompatibilität zur Auswertungsmaske ADAM zu wahren, können vormals belegte laufende
Nummern der NIK-Liste bei Wegfall oder Umsortierung von Stoffen oder Stoffgruppen nicht mehr neu
belegt werden.

231

Anhang 8

Anforderungen an bauliche Anlagen ABG

Anlage 3
Von der amerikanischen Bundesumweltbehörde (US-Environmental Protection Agency) zusammengestellte Liste
mit 16 PAK, die als Leitsubstanzen für die PAK-Analytik erfasst werden:

 Benzo(a)pyren Benzo(a)anthracen
 Benzo(b)fluoranthen
 Benzo(k)fluoranthen
 Benzo(g,h,i)perylen
 Chrysen
 Dibenzo(a,h)anthracen
 Indeno(1,2,3-cd)pyren Pyren Fluoranthen
 Anthracen
 Phenanthren Fluoren Acenaphtylen
 Acenaphten Naphthalin.

232

Anhang 9

Textile Bodenbeläge
Stand: Mai 2017

INHALT
1

GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH

2

ANFORDERUNGENANLAGE 1

PROBENAHMEPROTOKOLL FÜR EMISSIONSPRÜFUNGEN VON TEXTILEN
BODENBELÄGEN

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
LITERATUR- UND NORMENVERZEICHNIS

233

Anhang 9

1

Textile Bodenbeläge

Gegenstand und Geltungsbereich

Im Dokument „Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes“ (ABG) finden sich dieallgemeinen Grundlagen für die gesundheitliche Bewertung von baulichen Anlagen, Bauteilen, Bausätzen und
Baustoffen, die zur Einhaltung der notwendigen Anforderungen an Gebäude erforderlich sind, während in dertechnischen Regel „Textile Bodenbeläge“ die produktspezifischen Anforderungen an textile Bodenbeläge
konkretisiert werden.
Dieses Dokument spezifiziert die Prüfbedingungen (Anforderungen an den Prüfkörper, Beladung derPrüfkammer etc.) sowie die Parameter zur Einteilung von Einzelprodukten in Gruppen und der Auswahl des für die
jeweilige Gruppe repräsentativen Produkts (worst case).
Diese technische Regel gilt nicht:

 für gewebte textile Bodenbeläge mit einer Nutzschicht auf PVC-Basis für textile Bodenbeläge, die Abfälle zur Verwertung enthalten, es sei denn es handelt sich um materialidentische
Produktionsabfälle

 für textile Bodenbeläge, welche auch vertikal verwendet werden.
2

Anforderungen

Die Anforderungen, die im Dokument „Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes“(ABG), Kapitel 2, ausgeführt sind, sind einzuhalten. Danach sind die Inhaltsstoffe, die Emissionen flüchtigerorganischer Verbindungen sowie Anforderungen an den Gehalt zu bewerten.
2.1

Ermittlung und Bewertung der flüchtigen organischen Emissionen (VVOC-, VOC- und
SVOC-Emissionen) sowie ggf. weiterer Emissionen textiler Bodenbeläge

Die Emission gefährlicher Stoffe wird anhand von Prüfkammer-Tests von einer sachverständigen Prüfstelle (siehe
Abschnitt 2.4) gemäß ABG, Abschnitt 2.2.1.1, bestimmt und bewertet. Diese Prüfkammertests sind für jedes
Einzelprodukt oder für ein repräsentatives Produkt einer Gruppe von chemisch ähnlichen Einzelprodukten
entsprechend nachfolgender Gruppenbildungsparameter durchzuführen.
2.1.1

Gruppenbildungsparameter und Auswahl des repräsentativen Produkts (worst case-Szenario)

Einzelne textile Bodenbeläge sind nacheinander entsprechend: dem Herstellungsverfahren, der chemischen Basis des Polmaterials / der Nutzschicht,
 Klebeschichten / Verfestigung und Rückenbasis sowie
 der chemischen Zusatzausrüstungin Gruppen einzuteilen (siehe Abbildung 1).
Als repräsentativ für eine Gruppe wird das Produkt angesehen, für welches die höchsten Emissionen zu erwarten
sind – in der Regel handelt es sich hierbei um das schwerste und dickste Produkt, wobei im Zweifel das schwerste
Produkt auszuwählen ist. Ggf. müssen mehrere Produkte einer Gruppe geprüft werden. Die Werte werden als
repräsentativ für die Gruppe angenommen.
2.1.1.1 Einteilung entsprechend dem Herstellungsverfahren
Die Einzelprodukte werden zunächst entsprechend dem Herstellungsverfahren nach DIN EN 1307:2014-07 in: getuftet gewebt
 genadelt
unterteilt.

234

Anhang 9

Textile Bodenbeläge

2.1.1.2 Einteilung entsprechend der chemischen Basis des Polmaterials / der Nutzschicht
Die nach dem Herstellungsverfahren unterteilten Einzelprodukte werden entsprechend der chemischen Basis desPolmaterials / der Nutzschicht in: Polypropylen (PP) Polyester (PES) Polyamid (PA 6 und PA 6.6, wobei in der worst case-Betrachtung PA 6 auszuwählen ist)
 Wolle pflanzliche Naturfasern etc.
weiter gegliedert. Bei Materialmischungen ist die chemische Basis des Polmaterials mit mindestens 50 %Gewichtsanteil zur Einteilung ausschlaggebend.
2.1.1.3 Einteilung entsprechend der Klebeschicht / Verfestigung und der Rückenbasis
Die bisher nach Herstellverfahren und Polschicht unterteilten textilen Bodenbeläge werden entsprechend desRückenmaterials:

 textiler Rücken
 Schaumrücken (gleiche chemische Basis)
 Schwerbeschichtung (gleiche chemische Basis)
 etc.
weiter eingeteilt. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei Produkten mit gleichen Rücken auch die Klebeschichten /Verfestigungen jeweils auf gleicher chemischer Basis beruhen müssen, um in dieselbe Gruppe eingeteilt werden
zu können.
2.1.1.4 Einteilung entsprechend der chemischen Zusatzausrüstung
Zuletzt werden die textilen Bodenbeläge anhand der chemischen Zusatzausrüstung in: ohne oder mit Flammschutzausrüstung (mit gleicher chemischer Basis) ohne oder mit antimikrobieller/antifungaler Ausrüstung (mit gleicher chemischer Basis) ohne oder mit antistatischer Ausrüstung (mit gleicher chemischer Basis)
 etc.
final unterteilt.

Abbildung 1: Beispiel einer Gruppeneinteilung
Es ist zu beachten, dass Änderungen der chemischen Zusammensetzung eine neue Bewertung der Produkte / derGruppe erfordert, welche erneute Emissionsprüfungen zur Folge haben kann.

235

Anhang 9

2.1.2

Textile Bodenbeläge

Probenahme des Produkts, Transport und Lagerung der Probe

Die Probenahme, Transport und Lagerung der Probe erfolgt grundsätzlich gemäß DIN prEN 16516:2015-071 und
CEN/TR 16220:2011. Die Proben sind produktionsfrisch bzw. mit Erreichen der frühesten Handelsfähigkeit zu
entnehmen und ein Probenahmeprotokoll mit allen wesentlichen Daten anzufertigen (Beispiel siehe Anlage 1) undder Probe beizufügen.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass Einflüsse wie:

 Hitze, intensives Licht, übermäßige Feuchtigkeit, Reinigungsmittel,
 Abgase aus Fahrzeugen oder Maschinen sowie
 Lösemittel aus Farben, Lacken, Treibstoffen bzw. Abgasen u. ä.
das Untersuchungsergebnis verfälschen bzw. die Probe kontaminieren können.
2.1.2.1 Probengröße / Probenahme
Zur Entnahme der Probe bei Rollenware wird ein Meter oder mindestens die äußere Lage der Rolle abgerollt. Von
der sich anschließenden Fläche werden 1 bis 1,5 laufende Meter als Probe entnommen. Die Probe sollte in ihrer
Breite 2 m möglichst nicht überschreiten. Gegebenenfalls ist die Breite der Probe entsprechend einzukürzen. Nach
Entnahme der Probe wird diese quer zur ursprünglichen Rollrichtung mit der Belagsunterseite nach außen
aufgerollt. Die Probe ist nach dem Aufrollen mit Klammern oder Kordel, keinesfalls aber mit Klebebändern, gegen
Entrollen zu sichern.
Bei der Probenahme von Fliesen textiler Beläge ist eine vollständige Verpackungseinheit zu entnehmen. Ist der
Versand der Verpackungseinheit aufgrund ihrer Größe nicht möglich, so sind vier Fliesen (ggf. bei kleinen Fliesenmehr) paarweise – Oberseite auf Oberseite liegend – aus der Mitte einer Verpackungseinheit zu entnehmen. Textile
Fliesenbeläge dürfen nicht gerollt werden.
2.1.2.2 Verpackung
Nach der Gewinnung der Probe muss diese innerhalb einer Stunde in Aluminiumfolie gewickelt und anschließend
in einen emissionsarmen Polyethylen-Beutel verpackt und verschlossen werden. Alternativ kann dazu auchaluminiertes Verpackungsmaterial verwendet werden. Um eine Kontamination von außen zu vermeiden, wird die
Verpackung entweder mit einem Folienschweißgerät oder mit emissionsarmem Klebeband möglichst luftdicht
verschlossen. Verschiedene Proben müssen auch getrennt voneinander verpackt werden.
2.1.2.3 Transport / Versand / Lagerung
Zum Versand können die üblichen Paket- und Kurierdienste beauftragt werden. Beim Transport ist darauf zu
achten, dass die Probe nicht in der Nähe von lösemittelhaltigen Stoffen gelagert wird (z. B. Reservekanister).
2.1.3

Herstellung und Vorbereitung des Prüfstücks

Das Prüfstück wird grundsätzlich nach DIN EN ISO 16000-11, Anhang A, hergestellt und vorbereitet. Abweichendvon der Norm kann das Prüfstück auch ausgestanzt werden. Eine Kantenabdichtung ist nicht erforderlich, da der
Einfluss der Kanten textiler Bodenbeläge auf die Emission vernachlässigbar ist.
Nach der Fertigstellung des Prüfstücks wird dieses sofort in die Emissionsprüfkammer überführt. Dieser Zeitpunkt
wird als Startpunkt der Emissionsprüfung (t0) angesehen.
2.1.4

Prüfkammerbedingungen für Emissionsmessung von textilen Bodenbelagsproben

Auf Basis der Abmessungen des Referenzraums (DIN prEN 16516:2015-071) wird für einen textilen Bodenbelag
der folgende Beladungsfaktor festgelegt:236

Anhang 9

Textile Bodenbeläge

 0,4 m²/m³ für Boden.
Entsprechend DIN prEN 16516:2015-071 werden für die Emissionsprüfung eine Luftwechselrate von 0,5/h und die
klimatischen Bedingungen mit 23 °C ± 1 °C und 50 % ± 5 % relative Luftfeuchte festgelegt. Das
Prüfkammervolumen darf 20 l nicht unterschreiten.
2.1.5

Emissionsmessung von textilen Bodenbelagsproben

Die Messung der Emissionen von textilen Bodenbelagsproben erfolgt entsprechend der Bestimmungen der ABG
und der Norm DIN prEN 16516:2015-071 und ist nach 3 Tagen und 28 Tagen auszuwerten.
Die Emissionsprüfung kann 7 Tage nach Beladung der Prüfkammer vorzeitig beendet werden, wenn die ermittelten
Werte unterhalb von 50 % der in den ABG vorgegebenen 28-Tage-Werte liegen und im Vergleich zur Messung am
3. Tag kein signifikanter Konzentrationsanstieg einzelner Substanzen festzustellen ist. Die Erfüllung dieser Kriterien
ist durch die Prüfstelle hinreichend zu begründen. Die 50 %-Marke gilt für alle Parameter, somit auch für den
R-Wert.
2.2

Bewertung der flüchtigen organischen Emissionen (VVOC-, VOC- und SVOC-Emissionen)

Die Ergebnisse der Emissionsmessungen auf VVOC, VOC und SVOC sind nach ABG, Kapitel 2.2.1.1, zu bewerten
und in einem Prüfbericht detailliert anzugeben.
2.3

Bestimmung des Gehaltes von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)

Beim Einsatz von bitumenhaltigen Schwerbeschichtungen ist die Prüfung des PAK-Gehaltes des Bitumens
erforderlich. Der analytische Nachweis der PAK erfolgt nach Vorgaben der Environmental Protection Agency (EPA)
in Anlehnung an AfPS GS 2014:01 PAK unter Verwendung eines internen Standards. Der Gehalt an BaP als
Leitsubstanz wird auf 5 mg/kg und für PAK auf 50 mg/kg beschränkt.
2.4

Anforderungen an die Prüfstellen zur Durchführung von Emissionsprüfungen für textile
Bodenbeläge

Prüfstellen für die Emissionsprüfungen müssen folgende Anforderungen erfüllen: Unabhängigkeit, d. h. sie müssen frei von wirtschaftlichen Interessen einzelner Hersteller handeln.
 Akkreditiert nach EN ISO/IEC 170252, einschließlich Prüfkammeruntersuchungen.
 Notifiziert für CEN/TS 165163 (bis zur Veröffentlichung im europäischen Amtsblatt der EN 16516 ist eine
Notifizierung nach CEN/TS 16516:2013 ausreichend), Vorhandensein der technischen Ausstattung für die VOC, VVOC und SVOC-Emissionsprüfung nach
DIN prEN 16516:2015-071.
 Vorhandensein der NIK-Substanzen als Standards (ABG Anhang 2).
 Vorhandensein der als kanzerogen 1A und 1B eingestuften Substanzen, welche potentiell von textilen
Bodenbelägen emittiert werden können, als Standards. Die „Indicative List of Regulated Dangerous Substances
possibly associated with Construction Products under the CPD“ (Dokument der European Commission,
Enterprise and Industry Directorate-General, Dokumentennummer „DS 041/051“ in der jeweils aktuellsten
Fassung) kann hierfür als Orientierung zu Grunde gelegt werden.
 Mindestens eine Teilnahme pro Jahr an Ringversuchen für VOC Thermodesorptions-Messungen nach
DIN prEN 16516:2015-071. Es wird die Teilnahme an den von der BAM und dem IFA angebotenen
Ringversuchen empfohlen (siehe: http://www.bam.de/de/fachthemen/ringversuche/ http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index.jsp).
___________
1
Aktueller Entwurf, die DIN EN 16516 wird in 2017 erwartet.
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN ISO/IEC 17025
3
In Deutschland umgesetzt durch DIN CEN/TS 16516

237

Anhang 9

Anlage 1:

Textile Bodenbeläge

Probenahmeprotokoll für Emissionsprüfungen von textilen Bodenbelägen

Name desAntragstellers(Adresse / Stempel):

Produkthersteller(falls abweichend vom
Antragsteller):

Werk in dem die
Probe entnommen
wird:

Probenehmer(bitte markieren):Name, Firma,
Telefon:
Produktname:

Belagstyp textiler
Bodenbelag:

Modell / Programm /Serie:

Chargen-Nr.:

Artikel-Nr.:Datum derProduktion derCharge:Datum derProbenahme:

Uhrzeit:

Probe wird
entnommen□ aus der laufenden Produktion□ aus Lagerbeständen
□ aus Rückstellproben

Ort der Lagerung:

Wie wurde das
Produkt vor
Probenahmegelagert?

□ offen□ verpackt

Verpackungsart und-material:

Besonderheiten (mögliche negative Einflüsse durch
Emissionen am Probenahmeort, Benzin-Abgase, Lösemittelemissionen aus der Fertigung, Unklarheiten, Fragen,etc.):
Vorgesehene Prüfungen:□ Emissionsprüfung
□ Konstruktionsmerkmale□ andere / weitere (PAK, Nitrosamine etc.)
Bestätigung
Hiermit bestätigt der Unterzeichner die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Die Probe wurde eigenhändig gemäß
Probenahmeanleitung ausgewählt, entnommen und verpackt.
Datum:

Unterschrift:(Stempel)* Bitte pro Probe ein Probenahmebegleitblatt ausfüllen!

238

Anhang 9

Textile Bodenbeläge

Abkürzungsverzeichnis
ABG

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes

BAM

Bundesanstalt für Materialforschung

BaP

Benzo(a)pyren

BauPVO

Bauproduktenverordnung

CPD

Construction Product Directive (abgelöst seit 01.07.2013 durch die
CPR – Construction Product Regulation)

DIN

Deutsches Institut für Normung

EN

Europäische Norm

EPA

Environmental Protection Agency

IFA

Institut für Arbeitsschutz

LBO

Landesbauordnung

NIK

Niedrigste interessierende Konzentration

PAK

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

PA 6

Polyamid 6 (Nylon)

PA 6.6

Polyamid 6.6 (Dederon)

PES

PolyesterPP

Polypropylen

prEN

Normentwurf

PVC

Polyvinylchlorid

R-WertSumme aller Ri wobei Ri = ci / NIKi

SVOC

Schwerflüchtige organische Verbindungent0

Beginn der Emissionsmessung

VOC

Flüchtige organische Verbindungen

VVOC

Leichtflüchtige organische Verbindungen239

Anhang 9

Textile Bodenbeläge

Literatur- und Normenverzeichnis
CEN/TR 16220:2011

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen
Stoffen - Ergänzung zur Probenahme

DIN CEN/TS 16516:2013-12/
DIN SPEC 18023:2013-12

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen
Stoffen – Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft

DIN EN 1307:2014-07

Textile Bodenbeläge – Einstufung

DIN EN 16516 erwartet in 2017

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen
Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft

DIN EN ISO 16000-11:2006-06

Innenraumluftverunreinigungen – Teil 11: Bestimmung der Emission vonflüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und
Einrichtungsgegenständen – Probenahme, Lagerung der Proben undVorbereitung der Prüfstücke

DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- undKalibrierlaboratorien

DIN prEN 16516:2015-07

Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen
Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft (Norm-Entwurf)

AfPS GS 2014:01 PAK

Prüfung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens240

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich derAuswirkungen auf Boden und Gewässer (ABuG)
Stand: Mai 2019

INHALT
1

GEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH

2

ANFORDERUNGEN AN INHALTSSTOFFE

3

ANFORDERUNGEN AN DIE FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE

4

ANFORDERUNGEN AN DACHBAUTEILE

5

ANFORDERUNGEN AN AUßENWÄNDE (EINSCHLIEßLICH TRÄGER UND STÜTZEN)

6

ANFORDERUNGEN AN FLÄCHENBELÄGE IM AUßENBEREICH

7

ANFORDERUNGEN AN GRÜNDUNGEN INKLUSIVE PFÄHLE

8

ANFORDERUNGEN AN SOHLABDICHTUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON BAUGRUBEN

9

ANFORDERUNGEN AN SCHÜTTUNGEN

10

ANFORDERUNGEN AN UNTERIRDISCHE BEHÄLTER UND ROHRE

ANHANG A

OBERGRENZEN

241

Anhang 10

1

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Gegenstand und Geltungsbereich

Die BauO NRW 2018 bestimmt in § 3, dass Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu haltensind, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen
Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.
Zur Erfüllung der in der BauO NRW 2018 formulierten Anforderungen ist bei baulichen Anlagen oder Teilen vonbaulichen Anlagen, die in Boden oder Grundwasser eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden,
sicherzustellen, dass die verwendeten Bauteile weder eine schädliche Bodenveränderung noch eine Grundwasserverunreinigung hervorrufen können.
In diesem Dokument werden die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen hinsichtlich ihrer Auswirkungenauf Boden und Gewässer konkretisiert.
Baulichen Anlagen, deren Bauteilen und den in ihnen verwendeten Bauprodukten, die in Boden oder Grundwasser
eingebaut bzw. durch Niederschlag beaufschlagt werden, kommt eine besondere Bedeutung hinsichtlich ihrer
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser zu. Aus ihnen können bei Kontakt mit Wasser Stoffe
ausgewaschen werden und in Grundwasser, Meeresgewässer, Oberflächengewässer oder in den Boden gelangen,die negative Einflüsse auf deren Beschaffenheit haben und damit zur Gefährdung der natürlichen
Lebensgrundlagen beitragen können.
Bauliche Anlagen, deren Bauteile und die in ihnen verwendeten Bauprodukte, müssen daher im Hinblick auf den
Umweltschutz Anforderungen an Inhaltsstoffe (Art und Menge) und an die Freisetzung gefährlicher Stoffe 2 erfüllen.
Diesbezüglich relevant ist insbesondere eine Bewertung der Freisetzung von Schwermetallen und organischen
Stoffen. Zu berücksichtigen ist dabei auch die jeweilige Einbausituation (direkter bzw. indirekter Kontakt zu Bodenoder Grundwasser). Wenn durch konstruktive Maßnahmen eine Freisetzung von gefährlichen Stoffen
ausgeschlossen ist, müssen keine Nachweise über die Freisetzung von gefährlichen Stoffen erbracht werden.
Gemäß § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sollen bei Einwirkungen auf den Boden, hier bedingt durch
bauliche Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen, Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.
Der Erlaubnisvorbehalt der zuständigen Wasserbehörden, insbesondere in Wasserschutzzonen, bleibt durch die
Regelungen der ABuG unberührt.
Tabelle 1 enthält die Bauteile, die im Kontakt mit Boden, Grundwasser oder Niederschlag stehen und für die derzeit
die Erfüllung der Anforderungen an den Umweltschutz nach BauO NRW 2018 zu erbringen ist (umweltrelevanteBauteile).

Tabelle 1: Umweltrelevante Bauteile (Bauteile mit Kontakt zu Boden, Grundwasser oder Niederschlag)
Bauteile
Dach

Außenwandeinschließlich Träger undStützen

Flächenbeläge

Anforderungs. Abschnitt
Dachbauteile aus Metall

4.1

Dachbauteile aus Beton

4.2

Dachbauteile aus Holz

4.3

Abdichtungen4.4

Bauteile für Außenwände aus Metall

5.1

Bauteile für Außenwände aus Beton

5.2

Bauteile für Außenwände aus Holz

5.3

Abdichtungen

5.4

Brandschutzprodukte zur Verbesserung der
Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen

5.5

Bauteile für Flächenbeläge aus Beton

6.1

Bauteile für Flächenbeläge aus Holz

6.2

Abwasserbehandelnde Flächenbeläge

6.3

242

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Bauteile
Gründungen inkl. Pfähle

Baugrubenabdichtung

Körnige Schüttungen

Unterirdische Rohre undBehälter

Anforderungs. Abschnitt
Injektions- und Verpressmaterialien

7.2

Bauteile aus Beton

7.3

Abdichtungen

7.4

Injektions- und Verpressmittel aus Bindemittelsuspensionenoder Einpressmörtel

8.2

Injektions- und Verpressmittel auf Silikatbasis

8.3

Schaumglasschotter als Schüttung unter Gründungsplatten

9.1

Filtermaterialien zur Behandlung von Niederschlagsabwasser,
das versickert werden soll

9.2

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton

10.1

Kanalsanierungsmittel

10.2___________
2
Der Begriff "gefährliche Stoffe" wird in der Bauproduktenverordnung verwendet und bezeichnet Stoffe, die in Bezug auf
Bauprodukte relevant sind und aufgrund des Risikos schädlicher Auswirkungen durch Vorschriften der EU und/oder der
Mitgliedstaaten reguliert sind.

2

Anforderungen an Inhaltsstoffe

Es gelten die gesetzlichen Regelungen für Stoffe wie die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die BiozidVerordnung (EU) Nr. 528/2012, die POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004, die Chemikalien-Verbotsverordnung unddas Kreislaufwirtschaftsgesetz.
Im Übrigen darf jede Komponente eines Bauproduktes oder Bausatzes nicht als Teil von baulichen Anlagen
verwendet werden, wenn die Einzelkonzentration eines aktiv eingesetzten Stoffs 3, welcher als karzinogen (H350;
H350i) der Kategorie 1A oder 1B, mutagen (H340) der Kategorie 1A oder 1B und/oder reproduktionstoxisch derKategorie 1A oder 1B gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft ist, folgende Werte erreicht oderübersteigt:

 die jeweiligen in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten spezifischen
Konzentrationsgrenzwerte oder

 die jeweiligen in Anhang I Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegten Konzentrationen, sofern inAnhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 kein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt ist.
Die genannten Anforderungen an Komponenten von Bauprodukten oder Bausätzen bezüglich karzinogener,
mutagener und reproduktionstoxischer Stoffe gelten nicht, wenn nachgewiesen werden kann, dass von ihnen im
eingebauten Zustand keine potentielle Gefährdung für Boden oder Gewässer ausgeht 4.
Hinweis:Der aktive3 Einsatz von Stoffen, die nach der CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 in der jeweils aktuell geltenden
Fassung mit H400, H410, H411, H300, H301, H310, H311, H341, H351, H361, H370, H372 gekennzeichnet werden
müssen, ist zu vermeiden. Sofern eine Komponente nicht vermeidbar ist, darf von der Komponente keine Gefahr
im eingebauten Zustand ausgehen.
___________
3
Aktiver Einsatz ist der gezielte Einsatz von Stoffen zur Erreichung spezifischer Produkteigenschaften. Als nicht „aktiv"
eingesetzt sind Stoffe anzusehen, die als Verunreinigung und/oder als Nebenbestandteil im Produkt vorliegen.
4Z. B. die Substanz reagiert vollständig zu einer anderen Verbindung aus, ist vollständig abgekapselt oder gebunden oderes konnte für die Substanz ein Schwellenwert für den empfindlichsten Endpunkt abgeleitet werden und dieser wird
eingehalten.

3

Anforderungen an die Freisetzung gefährlicher Stoffe

Die Konzentration freigesetzter gefährlicher Stoffe aus baulichen Anlagen darf:

243Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

 die Gewässer in nur unerheblichem Ausmaß in ihrer chemischen Beschaffenheit verändern, keine relevanten ökotoxischen Auswirkungen auf die Gewässer haben und die natürlichen Bodenfunktionen, hier vor allem die Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften(Filter- und Pufferfunktion), insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, nicht beeinträchtigen bzw.
überanspruchen.
Dies gilt als erfüllt, wenn z. B. die Geringfügigkeitsschwellen5 sowie die weiteren in diesem Abschnitt aufgeführten
Anforderungen eingehalten werden.
Hinweis:In Laborversuchen ermittelte Stoffkonzentrationen im Eluat sind in der Regel nicht direkt mit den
Anforderungswerten am Ort der Beurteilung unter realen Bedingungen vergleichbar. Die Einbausituation und ggf.
Transportpfade sind, z. B. mit Übertragungsfunktionen6, zu berücksichtigen.
Die Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus baulichen Anlagen darf keine dauerhaften Änderungen derelektrischen Leitfähigkeit, des pH-Wertes sowie anderer Veränderungen im Wasser wie Färbung, Trübung,Schaumbildung oder Geruch hervorrufen.
Wenn die Obergrenzen (Anhang A) bezüglich der Freisetzung von gefährlichen Stoffen aus einem bestimmten
Bauteil/Bauprodukt – sofern diese explizit angegeben sind – eingehalten werden, gelten diese Anforderungen als
erfüllt.
Falls organische Stoffe aus baulichen Anlagen freigesetzt werden können, für die keine Prüfwerte existieren, sindzusätzlich die Anforderungen aus Tabelle 2 einzuhalten.
Tabelle 2:

Anforderungen an umweltrelevante Bauteile aus organischen Materialien bezüglich
biologischer Auswirkungen im Grundwasser

Parameter

Prüfung während der
Reaktion der Materialien*

Prüfung vonausreagierten
Materialien*

Angabe in mg/l

Angabe in mg/l

Algentest mit Desmodesmus subspicatus oderPseudokirchneriella subcapitata nach
DIN EN ISO 8692:2012-06**
GA ≤ 8GA ≤ 4Daphnientest mit Daphnia magna Straus nach
DIN EN ISO 6341:2013-01

GD ≤ 8 (nach 24 h)

GD ≤ 4 (nach 24 h)

Leuchtbakterien-Lumineszenz-Hemmtest mit
Vibrio fischeri nach DIN EN ISO 11348-1 bis
DIN EN ISO 11348-3:2009-05

GL ≤ 8GL ≤ 8

Leuchtbakterien-Zellvermehrungs-Hemmtest mit
Photobacterium phosphoreum nachDIN 38412-37:1999-04, wenn GL > 8

GLW ≤ 2

GLW ≤ 2Fischeitest mit Danio rerio nach
DIN EN ISO 15088:2009-06

GEI ≤ 6

GEI ≤ 6

umu-Test auf erbgutveränderndes Potenzial
nach ISO 13829:2000-03

GEU ≤ 1,5

GEU ≤ 1,5

TOC

Biologische Abbaubarkeit, wenn TOC > 10 mg/l

„leicht biologisch abbaubar“
gemäß OECD 301:1992-07„leicht biologischabbaubar“ gemäßOECD 301:1992-07* Die Anforderungen beziehen sich auf die Elutionsprüfung des jeweiligen Bauteils/Bauprodukts.
** Gemäß der Prüfvorschrift wird eine Hemmung der Zellvermehrung von Grünalgen von 5 % und mehr als akut
toxische Wirkung eingestuft. Die für eine unter 5 %ige Hemmung notwendige Verdünnungsstufe desOriginaleluats (Verdünnungsstufe GA) wird bestimmt. Die weiteren G-Werte sind analog definiert.
___________
5
Den in der ABuG aufgeführten Prüfwerten für die Freisetzung von gefährlichen Stoffen liegen die Geringfügigkeitsschwellen der LAWA zugrunde: LAWA: „Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das Grundwasser", Dezember 2004.
Erhältlich bei Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin oder herunterzuladen von der LAWA-Homepage:www.lawa.de.
6
Für die Freisetzung gefährlicher Stoffe aus Festbeton siehe abgeleitete Übertragungsfunktionen in Anhang II-B der"Grundsätze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser - Fassung 2011".

244

Anhang 10

4

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Anforderungen an Dachbauteile

Für kleinteilige Bauteile, z. B. Befestigungen, Blitzableiter, ist kein Nachweis bezüglich der Freisetzung gefährlicher
Substanzen zu erbringen.
4.1

Dachbauteile aus Metall

Hinweis:Von großflächigen Metallblechen können Umweltbelastungen für Boden und Wasser ausgehen. Für die dezentrale
Versickerung von Regenwasser wird auf die planungsrechtlichen und wasserrechtlichen Anforderungen sowie auf
andere örtliche Rechtsvorschriften verwiesen, nach denen gegebenenfalls Niederschlagswasser nicht unbehandelt
versickert werden darf.
4.2

Dachbauteile aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Dachbauteilen verwendet werden, müssen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Anforderungen erfüllen.
Beim Einsatz von natürlichen Gesteinskörnungen ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
4.2.1

Rezyklierte Gesteinskörnungen

Dachbauteile aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung hergestellt wird, dürfen nur
eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskörnung die folgenden Anforderungen erfüllt: Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dürfen zur Herstellung der rezyklierten
Gesteinskörnung nur Abfälle angenommen werden, die bei Bautätigkeiten (z. B. Rückbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, Straßen, Wegen, Flugplätzen und sonstigen
Verkehrsflächen) angefallen sind und zuvor als natürliche oder künstliche mineralische Baustoffe in gebundeneroder ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfälle müssen den in der Tabelle A-1(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Rückbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunächst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastungüber den in der Tabelle A-2 aufgeführten Parameterumfang hinaus bestehen könnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind während des Rückbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und
PCB-haltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebäudeteile von Gaswerken, Tankstellen,
Galvanikbetrieben und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.
 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskörnung müssen
die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2(Anhang A) einhalten.
 Für Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskörnung
den Liefertypen gemäß der DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2010-09“ entsprechen.
Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch für Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskörnung ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
4.2.2

Industriell hergestellte Gesteinskörnungen

Dachbauteile aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskörnungen hergestellt wird, dürfen
nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskörnungen die folgenden Anforderungeneinhalten:

245

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

 Die

Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstückschlacke, Hüttensand, Schmelzkammergranulat, Blähglimmer(Vermikulit), Blähperlit, Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter
Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle undkeine Sekundärbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV)
mit einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskörnung (oderGesteinsmehl) in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Substanzen
zu erbringen.
Industriell hergestellte Gesteinskörnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind für die Verwendung in Beton unzulässig.
4.2.3

Flugaschen

Dachbauteile aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche)hergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die folgenden Anforderungeneinhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen der Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Dachbauteile aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungenauf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 derBauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
4.3

Dachbauteile aus Holz

Hinweis:Für Dachbauteile (einschließlich Fenstern) dürfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur eingesetzt werden,
wenn die Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012
entsprechen. Bei der Verwendung von Biozidprodukten gelten die in der Zulassung nach Biozid-Verordnung
genannten Auflagen gemäß Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national geltende Übergangsvorschriften nach der Verordnung über die Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz(Biozid-Meldeverordnung). Holzbauteile, die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, müssen
nach DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, gekennzeichnet sein.
Bei der Verwendung von Dachbauteilen aus Altholz müssen die Anforderungen der Altholzverordnung eingehalten
werden.
4.4

Abdichtungen für Dachbauteile

Abdichtungen für Dachbauteile, die Stoffe enthalten, die eine Durchwurzelung hemmen oder verhindern sollen(Wurzelschutzmittel), dürfen nur eingebaut werden, wenn die Anforderungen gemäß Abschnitt 2 und die
Konzentration des Wurzelschutzmittels im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 einen Wert von 47 mg/m2
nicht überschreitet.
5

Anforderungen an Außenwände (einschließlich Träger und Stützen)

Für kleinteilige Bauteile, z. B. Befestigungen, ist kein Nachweis bezüglich der Freisetzung gefährlicher Substanzen
zu erbringen.

246

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Ferner ist z. B. für Bauteile für Außenwände aus Natursteinen, Glas oder Keramik kein Nachweis bezüglich derStoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Substanzen zu erbringen.
5.1

Bauteile für Außenwände aus Metall

Hinweis:Von großflächigen Metallblechen können Umweltbelastungen für Boden und Wasser ausgehen. Für die dezentrale
Versickerung von Regenwasser wird auf die planungsrechtlichen und wasserrechtlichen Anforderungen sowie auf
andere örtliche Rechtsvorschriften verwiesen, nach denen ggf. Niederschlagswasser nicht unbehandelt versickert
werden darf.
5.2

Bauteile für Außenwände aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Bauteilen für Außenwände verwendet werden, müssen die in den folgenden
Abschnitten aufgeführten Anforderungen erfüllen.
Beim Einsatz von natürlichen Gesteinskörnungen ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
5.2.1

Rezyklierte Gesteinskörnungen

Bauteile für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung hergestellt wird,
dürfen nur eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskörnung die folgenden Anforderungen erfüllt: Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dürfen zur Herstellung der rezyklierten
Gesteinskörnung nur Abfälle angenommen werden, die bei Bautätigkeiten (z. B. Rückbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, Straßen, Wegen, Flugplätzen und sonstigen
Verkehrsflächen) angefallen sind und zuvor als natürliche oder künstliche mineralische Baustoffe in gebundeneroder ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfälle müssen den in der Tabelle A-1(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Rückbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunächst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastungüber den in der Tabelle A-2 aufgeführten Parameterumfang hinaus bestehen könnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind während des Rückbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und PCBhaltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebäudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben
und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.
 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskörnung müssen
die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2(Anhang A) einhalten.
 Für Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskörnung
den Liefertypen gemäß der DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2010-09“ entsprechen.
Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch für Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskörnung ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
5.2.2

Industriell hergestellte Gesteinskörnungen

Bauteile für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskörnungen hergestellt
wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskörnungen die folgenden
Anforderungen einhalten:

 Die

Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell
Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

hergestellten

247

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

 Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
Für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskörnungen hergestellt wird,
gilt, dass bei Verwendung in Kontakt mit Boden oder Grundwasser die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß
DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern von einem Modellbeton) die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten müssen.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt desBauteils mit Boden oder Grundwasser verhindert wird.
Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstückschlacke, Hüttensand, Schmelzkammergranulat, Blähglimmer(Vermikulit), Blähperlit, Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter
Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle undkeine Sekundärbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV)
mit einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskörnung (oderGesteinsmehl) in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Substanzen
zu erbringen.
Industriell hergestellte Gesteinskörnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind für die Verwendung in Beton unzulässig.
5.2.3

Flugaschen

Bauteile für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R.
Steinkohlenflugasche) hergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die
folgende Anforderung einhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen der Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.
Für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt wird, gilt, dass bei
Verwendung in Kontakt mit Boden oder Grundwasser die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß
DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern von einem Modellbeton) die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten müssen.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt desBauteiles mit Boden oder Grundwasser ausgeschlossen wird.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Außenwandbauteile aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungenauf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3
BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
5.2.4

Sulfathüttenzement und Calciumaluminatsulfatzement

Bauteile für Außenwände aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird, dürfen in Kontakt mit Boden oder Grundwasser nur eingebaut werden, wenn die
Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern von einem
Modellbeton) die Obergrenzen gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten.
Der Nachweis dieser Anforderungen entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt des Bauteiles
mit Boden oder Grundwasser ausgeschlossen wird.

248

Anhang 10

5.2.5

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Betonzusatzmittel für Außenwände aus Beton

Betonzusatzmittel, die in Beton für Außenwände in Kontakt mit Boden oder Grundwasser eingesetzt werden, undfür die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt, sind für die
Erfüllung der Anforderungen nach § 3 der BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden
und Gewässer, von Bedeutung.
5.3

Bauteile für Außenwände aus Holz

Hinweis:Für Außenwände (einschließlich Fenstern und Türen) dürfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur
eingesetzt werden, wenn die Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung(EU) Nr. 528/2012 entsprechen. Bei der Verwendung von Biozidprodukten gelten die in der Zulassung nach BiozidVerordnung genannten Auflagen gemäß Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national geltendeÜbergangsvorschriften nach der Verordnung über die Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz(Biozid-Meldeverordnung). Holzbauteile, die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, müssen
nach DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, gekennzeichnet sein.
Bei der Verwendung von Altholz für Bauteile für Außenwände müssen die Anforderungen der Altholzverordnung
eingehalten werden.
5.4

Abdichtungen für Außenwände

Für Schleierinjektionen als nachträgliche Bauwerksabdichtung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oderallgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet
werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 der BauO NRW 2018, auch im Hinblick
auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
5.5

Brandschutzprodukte zur Verbesserung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen

Reaktive Brandschutzbeschichtungen, Brandschutzputzbekleidungen sowie linienförmige Fugenabdichtungenmüssen die Anforderungen aus Abschnitt 2 bezüglich des Gehaltes an gefährlichen Stoffen einhalten. Die im
Produkt enthaltenen gefährlichen Stoffe sind zu deklarieren.
6

Anforderungen an Flächenbeläge im Außenbereich

Für kleinteilige Bauteile, z. B. Befestigungen, ist kein Nachweis bezüglich der Freisetzung gefährlicher Substanzen
zu erbringen.
6.1

Bauteile für Flächenbeläge im Außenbereich aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Bodenbelägen oder Stufenbelägen verwendet werden, müssen die in den folgenden
Abschnitten aufgeführten Anforderungen erfüllen.
Beim Einsatz von natürlichen Gesteinskörnungen ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
6.1.1

Rezyklierte Gesteinskörnungen

Flächenbeläge aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung hergestellt wird, dürfen nur
eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskörnung die folgenden Anforderungen erfüllt: Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dürfen zur Herstellung der rezyklierten
Gesteinskörnung nur Abfälle angenommen werden, die bei Bautätigkeiten (z. B. Rückbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, Straßen, Wegen, Flugplätzen und sonstigen
Verkehrsflächen) angefallen sind und zuvor als natürliche oder künstliche mineralische Baustoffe in gebundeneroder ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfälle müssen den in der Tabelle A-1(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Rückbau oder Abriss eines Bauwerkes ist249Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

zunächst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastungüber den in der Tabelle A-2 aufgeführten Parameterumfang hinaus bestehen könnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind während des Rückbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und PCBhaltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebäudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben
und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.
 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskörnung müssen
die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2(Anhang A) einhalten.
 Für Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskörnung
den Liefertypen gemäß der DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2010-09“ entsprechen.
Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch für Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskörnung ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
6.1.2

Industriell hergestellte Gesteinskörnungen

Flächenbeläge aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskörnungen hergestellt wird,
dürfen nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskörnungen die folgenden Anforderungeneinhalten:

 Die

Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-4 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstückschlacke, Hüttensand, Schmelzkammergranulat, Blähglimmer(Vermikulit), Blähperlit, Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV) mit
einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskörnung (oder Gesteinsmehl)
in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Industriell hergestellte Gesteinskörnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind für die Verwendung in Beton unzulässig.
6.1.3

Flugaschen

Flächenbeläge aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche)hergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die folgenden Anforderungeneinhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen der Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Flächenbeläge aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungenauf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3
BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.

250

Anhang 10

6.2

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Flächenbeläge aus Holzbauteilen

Hinweis:Als Flächenbeläge dürfen holzschutzmittelbehandelte Holzbauteile nur eingesetzt werden, wenn die
Holzschutzmittel (Biozidprodukte) den Anforderungen der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 entsprechen. Bei
der Verwendung von Biozidprodukten sind die in der Zulassung nach Biozid-Verordnung genannten Auflagen
gemäß Artikel 22, Absatz 1, der Biozid-Verordnung bzw. national geltende Übergangsvorschriften nach derVerordnung über die Meldung von Biozid-Produkten nach dem Chemikaliengesetz (Biozid-Meldeverordnung)einzuhalten. Holzbauteile, die mit Schutzmitteln gegen biologischen Befall behandelt sind, müssen nach
DIN EN 15228:2009-08, Abschnitt 6, gekennzeichnet sein.
Bei der Verwendung von Altholz für Flächenbeläge müssen die Anforderungen der Altholzverordnung eingehalten
werden.
6.3

Abwasserbehandelnde Flächenbeläge

Für wasserdurchlässige Beläge für KFZ-Verkehrsflächen für die Behandlung des Abwassers zur anschließenden
Versickerung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nachdenen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung derAnforderungen nach § 3 BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, vonBedeutung.
7

Anforderungen an Gründungen inklusive Pfähle

7.1

Allgemeines

In Injektionsmitteln und Verpressmaterialien, die für Gründungen und Pfähle direkt im Grundwasser eingesetzt
werden, dürfen keine rezyklierten oder industriell hergestellten Gesteinskörnungen verwendet werden.
7.2

Injektions- und Verpressmaterialien für Gründungen inklusive Pfähle

7.2.1

FlugascheGründungen inklusive Pfähle aus Bindemittelsuspensionen, Einpressmörtel (Zementmörtel) oder Beton, die unter
Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche) hergestellt werden, dürfen nur eingebaut
werden, wenn die Flugasche die folgenden Anforderungen einhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.

 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Mörtel bzw. Beton, der unter
Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt ist, müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-5(Anhang A) einhalten.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Mörtel bzw. Beton(nach einer Modellrezeptur), der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt ist, die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-4 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschließen ist.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Gründungen inklusive Pfähle aus
Bindemittelsuspensionen, Einpressmörtel (Zementmörtel) oder Beton gibt es keine Technischen
Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden undGewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018,
auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.

251

Anhang 10

7.3

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Gründungen aus Beton

Betonausgangsstoffe, die in Gründungen verwendet werden, die Kontakt zu Grundwasser oder Boden haben,
müssen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Anforderungen erfüllen.
Beim Einsatz von natürlichen Gesteinskörnungen ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
7.3.1

Rezyklierte GesteinskörnungenGründungen aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung hergestellt wird, dürfen nur
eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskörnung die folgenden Anforderungen erfüllt: Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dürfen zur Herstellung der rezyklierten
Gesteinskörnung nur Abfälle angenommen werden, die bei Bautätigkeiten (z. B. Rückbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, Straßen, Wegen, Flugplätzen und sonstigen
Verkehrsflächen) angefallen sind und zuvor als natürliche oder künstliche mineralische Baustoffe in gebundeneroder ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfälle müssen den in der Tabelle A-1(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Rückbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunächst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastungüber den in der Tabelle A-2 aufgeführten Parameterumfang hinaus bestehen könnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind während des Rückbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und
PCB-haltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebäudeteile von Gaswerken, Tankstellen,
Galvanikbetrieben und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.
 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskörnung müssen
die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2(Anhang A) einhalten.
 Für Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskörnung
den Liefertypen gemäß der DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2010-09“ entsprechen.
Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch für Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskörnung ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
7.3.2

Industriell hergestellte GesteinskörnungenGründungen aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskörnungen hergestellt wird, dürfen
nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskörnungen die folgenden Anforderungeneinhalten:

 Die

Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hergestellten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern aus einem
Modellbeton) müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschließen ist.
Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstückschlacke, Hüttensand, Schmelzkammergranulat, Blähglimmer(Vermikulit), Blähperlit, Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter
Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle undkeine Sekundärbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV)

252

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

mit einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskörnung (oderGesteinsmehl) in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Substanzen
zu erbringen.
Industriell hergestellte Gesteinskörnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind für die Verwendung in Beton unzulässig.
7.3.3

Flugaschen

Gründungen aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche)hergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die Flugasche die folgenden Anforderungen einhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.

 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern aus einem
Modellbeton) müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschließen ist.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Gründungen aus Beton gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungenauf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3
BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
7.3.4

Sulfathüttenzement und Calciumaluminatsulfatzement

Gründungen aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement
hergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß
DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern aus einem Modellbeton) die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschließen ist.
7.3.5

Betonzusatzmittel

Betonzusatzmittel, die für Gründungen aus Beton verwendet werden und für die es keine Technischen
Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt, sind für die Erfüllung der Anforderungennach § 3 BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
7.4

Abdichtungen für Gründungen

Für Schleierinjektionen als nachträgliche Bauwerksabdichtung gibt es keine Technischen Baubestimmungen oderallgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet
werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf
ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
8.

Anforderungen an Sohlabdichtungen zur Herstellung von Baugruben

8.1

Allgemeines253

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

In Injektionsmitteln aus Bindemittelsuspensionen oder Einpressmörtel (Zementmörtel), die direkt im Grundwasser
eingesetzt werden, dürfen keine rezyklierten oder industriell hergestellten Gesteinskörnungen verwendet werden.
Injektionsmittel mit dem Bestandteil bzw. dem Reaktionsprodukt Acrylamid dürfen nicht verwendet werden.
8.2

Injektions- und Verpressmittel für Sohlabdichtungen aus Bindemittelsuspensionenoder Einpressmörtel

8.2.1

Flugasche für zementgebundene SohlabdichtungenInjektionsmittel aus Bindemittelsuspensionen oder Einpressmörtel (Zementmörtel), die unter Verwendung vonsiliziumreicher Flugasche (i. d. R. Steinkohlenflugasche) hergestellt werden, dürfen nur eingebaut werden, wenn
die Flugasche die folgenden Anforderungen einhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen der Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.

 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Mörtel- bzw. Betonprobekörpern
aus Modellmörtel bzw. -beton) müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für Injektionsmittel aus Bindemittelsuspensionenoder Einpressmörtel (Zementmörtel) gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte
Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sindaber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf
Boden und Gewässer, von Bedeutung.
8.3

Injektions- und Verpressmittel für Sohlabdichtungen auf Silikatbasis

Für Injektions- und Verpressmittel für Sohlabdichtungen auf Silikatbasis gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden undGewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018,
auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
9

Anforderungen an Schüttungen

9.1

Schaumglasschotter als Schüttungen unter Gründungsplatten

Schüttungen, die aus Schaumglasschotter bestehen, dürfen unterhalb von Gründungsplatten dann eingebaut
werden, wenn der Schaumglasschotter die folgenden Anforderungen erfüllt, und die Schüttung oberhalb dergesättigten Bodenzone sowie oberhalb des Kapillarsaumes des Grundwassers (i. d. R. 30 cm über HGW (höchster
gemessener Grundwasserstand)) eingebaut ist:

 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 des Glasmehls, aus dem
Schaumglasschotter hergestellt wird, müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-7 (Anhang A) einhalten.

 Die Stoffgehalte im Feststoff des Glasmehls, aus dem Schaumglasschotter hergestellt wird, müssen die
Obergrenzen gemäß Tabelle A-7 (Anhang A) einhalten.
Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
9.2

Filtermaterialien zur Behandlung von Niederschlagsabwasser, das versickert werden soll

Für Filtermaterialien, die von Niederschlagswasser durchströmt werden, gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden undGewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018,
auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.

254

Anhang 10

10Anforderungen an unterirdische Behälter und Rohre

10.1

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Betonausgangsstoffe, die in unterirdischen Behältern und Rohren verwendet werden, die Kontakt zu Grundwasser
oder Boden haben, müssen die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Anforderungen erfüllen.
Beim Einsatz von natürlichen Gesteinskörnungen ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Bauprodukte, die unter Einsatz von Bildschirmglas hergestellt wurden, dürfen nicht verwendet werden.
10.1.1

Rezyklierte Gesteinskörnungen

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung hergestellt
wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die rezyklierte Gesteinskörnung die folgenden Anforderungen erfüllt: Als Eingangsmaterialien in einer Bauschuttrecyclinganlage dürfen zur Herstellung der rezyklierten
Gesteinskörnung nur Abfälle angenommen werden, die bei Bautätigkeiten (z. B. Rückbau, Abriss, Umbau,
Ausbau, Neubau und Erhaltung von Hoch- und Tiefbauten, Straßen, Wegen, Flugplätzen und sonstigen
Verkehrsflächen) angefallen sind und zuvor als natürliche oder künstliche mineralische Baustoffe in gebundeneroder ungebundener Form im Hoch- und Tiefbau eingesetzt waren. Die Abfälle müssen den in der Tabelle A-1(Anhang A) genannten Abfallarten entsprechen. Vor Umbau, Rückbau oder Abriss eines Bauwerkes ist
zunächst durch Inaugenscheinnahme und Auswertung vorhandener Unterlagen festzustellen, ob mit einer
Schadstoffbelastung des dabei anfallenden Materials gerechnet werden muss. Wenn eine Schadstoffbelastungüber den in der Tabelle A-2 aufgeführten Parameterumfang hinaus bestehen könnte, ist das Material gesondert
abfallrechtlich zu bewerten. Kontaminierte Baustoffe und Bauteile sind während des Rückbaus eines Bauwerks
zu separieren und einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dies betrifft insbesondere Brandschutt, Bauteile
mit Isolierungen und Anstrichen auf Pechbasis, Innenwandungen von Industrieschornsteinen, asbest- und PCBhaltige Stoffe, mit Schadstoffen kontaminierte Gebäudeteile von Gaswerken, Tankstellen, Galvanikbetrieben
und Produktionsanlagen der chemischen Industrie.
 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der rezyklierten Gesteinskörnung müssen
die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2 (Anhang A) einhalten.
 Die Stoffgehalte im Feststoff der rezyklierten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-2(Anhang A) einhalten.
 Für Beton nach DIN 1045-2:2008-08 muss die stoffliche Zusammensetzung der rezyklierten Gesteinskörnung
den Liefertypen gemäß der DAfStb-Richtlinie „Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2010-09“ entsprechen.
Beim Einsatz von Fehlchargen von Betonfertigteilen (dies gilt auch für Restbeton in Transportbetonwerken) direkt
im Herstellwerk als rezyklierte Gesteinskörnung ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
10.1.2

Industriell hergestellte Gesteinskörnungen

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung industriell hergestellter Gesteinskörnungenhergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die industriell hergestellten Gesteinskörnungen die folgenden
Anforderungen einhalten:

 Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN EN 12457-4:2003-01 der industriell hergestellten
Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.

 Die Stoffgehalte im Feststoff der industriell hegestellten Gesteinskörnung müssen die Obergrenzen gemäß
Tabelle A-3 (Anhang A) einhalten.
Für Bauteile für unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, die im Kontakt mit Grundwasser eingebaut werden,gilt: Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 (an Festbetonprobekörpern aus einem
Modellbeton) müssen die Obergrenzen gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.

255

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Grundwasser auszuschließen ist.
Beim Einsatz von kristalliner Hochofenstückschlacke, Hüttensand, Schmelzkammergranulat, Blähglimmer(Vermikulit), Blähperlit, Blähschiefer, Blähton, Ziegelsplitt aus ungebrauchten Ziegeln sowie gesinterter Steinkohlenflugasche und Kesselasche (Kesselsand) aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe (mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (Abfallschlüssel 19 08 05 gemäß AVV) mit
einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse)) mitverbrannt werden, als Gesteinskörnung (oder Gesteinsmehl)
in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Industriell hergestellte Gesteinskörnungen, die weder in dem vorangegangenen Absatz noch in der Tabelle A-3
genannt sind, sind für die Verwendung in Beton unzulässig.
10.1.3

Flugaschen

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche (i. d. R.
Steinkohlenflugasche) hergestellt wird, dürfen nur eingebaut werden, wenn die siliziumreiche Flugasche die
folgenden Anforderungen einhält:

 Die Stoffgehalte im Feststoff der siliziumreichen Flugasche müssen die Obergrenzen der Tabelle A-4(Anhang A) einhalten.
Für Bauteile für unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, die im Kontakt mit Grundwasser eingebaut werden,gilt: Die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Festbeton (an Modellbetonprobekörpern), der unter Verwendung von siliziumreicher Flugasche hergestellt ist, müssen die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-5 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Grundwasser auszuschließen ist.
Bei Verwendung von siliziumreicher Flugasche aus solchen Wärmekraftwerken, in denen nur Kohle und keine
Sekundärbrennstoffe, mit Ausnahme von kommunalem Klärschlamm (mit dem Abfallschlüssel 19 08 05 nach derVerordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) in einem Anteil von bis zu 5 M.-% (Trockenmasse), bezogen
auf trockene Kohle mitverbrannt werden, in Beton ist kein Nachweis bezüglich der Stoffgehalte und der Freisetzung
gefährlicher Substanzen zu erbringen.
Für calciumreiche Flugaschen (i. d. R. Braunkohlenflugasche) für unterirdische Behälter und Rohre gibt es keine
Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungenauf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3
BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.
10.1.4

Sulfathüttenzement und Calciumaluminatsulfatzement

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton, der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird, dürfen in Kontakt mit Boden oder Grundwasser nur eingebaut werden, wenn die
Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 von Festbeton (an Modellbetonprobekörpern),
der unter Verwendung von Sulfathüttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt ist, die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten.
Der Nachweis, dass die Stoffkonzentrationen im Eluat gemäß DIN CEN/TS 16637-2:2014-11 die Obergrenzen
gemäß Tabelle A-6 (Anhang A) einhalten, entfällt, falls durch konstruktive Maßnahmen ein direkter Kontakt mit
Boden oder Grundwasser auszuschließen ist.
10.1.5Betonzusatzmittel

Betonzusatzmittel, die in unterirdischen Behältern und Rohren aus Beton in Kontakt mit Grundwasser eingesetzt
werden, und für die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt,

256Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

sind für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf
Boden und Gewässer, von Bedeutung.
10.2

Kanalsanierungsmittel

Für Kanalsanierungsmittel gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln derTechnik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. Sie sind aber für die
Erfüllung der Anforderungen nach § 3 BauO NRW 2018, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Boden undGewässer, von Bedeutung.

257

Anhang 10

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Anhang A – Obergrenzen
Tabelle A-1:

Zulässige Eingangsmaterialien in eine Bauschuttrecyclinganlage zur Herstellung vonrezyklierter Gesteinskörnung

1

Beton (Abfallschlüssel 17 01 01 gemäß AVV*)

2

Ziegel (Abfallschlüssel 17 01 02 gemäß AVV*)

3

Fliesen, Ziegel, Keramik (Abfallschlüssel 17 01 03 gemäß AVV*)

4

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die keine gefährlichen Stoffe enthalten(Abfallschlüssel 17 01 07 gemäß AVV*)

5

Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen (Abfallschlüssel 17 03 02 gemäß
AVV*) (hier: Asphalt, teerfrei)

6

Betonabfälle, hier jedoch ohne Betonschlämme (Abfallschlüssel 10 13 14 gemäß AVV*)

7

Boden und Steine, die keine gefährlichen Stoffe enthalten (Abfallschlüssel 17 05 04 gemäß AVV*)*

Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV) vom 10.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung.

Feststoffgehalt

Eluatkonzentration

Tabelle A-2:

Obergrenzen für die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von rezyklierten
Gesteinskörnungen
Parameter

Dimension

Obergrenze

Arsen (As)

µg/l

50

Blei (Pb)

µg/l

100

Cadmium (Cd)

µg/l

5

Chrom, gesamt (Cr)

µg/l

100

Kupfer (Cu)

µg/l

200

Nickel (Ni)

µg/l

100

Quecksilber (Hg)

µg/l

2

Zink (Zn)

µg/l

400

Chlorid (Cl-)

mg/l

150

Sulfat (SO42-)

mg/l

600

Phenolindex

µg/l

100

pH-Wert

-

7,0-12*

Leitfähigkeit

µS/cm

3000*

Kohlenwasserstoffe

mg/kg

1000**

PAK16

mg/kg

25

PCB6
mg/kg
1
Überschreitungen stellen kein Ausschlusskriterium dar, wenn der Betonanteil des untersuchten Materials
mindestens 60 Masse-% beträgt.
** Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.
*258

Anhang 10

Obergrenzen für die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von industriell
hergestellten Gesteinskörnungen
Dimension

Arsen (As)µg/lBlei (Pb)µg/l

Cadmium (Cd)µg/l

Chrom, gesamt (Cr)µg/l

Kupfer (Cu)µg/l

Nickel (Ni)µg/l

Quecksilber (Hg)µg/lVanadiumµg/l

Zink (Zn)µg/l

Chlorid (Cl-)

mg/l

50

Sulfat (SO42-)

mg/l

200

Fluorid

mg/l

Phenolindex

µg/l

100

DOC

µg/l

20000

pH-Wert

-

10-13

8-12

6,0-105,5-12

5,5-12

Leitfähigkeit

µS/cm

1500

1000

700

1000

2000

Arsen

mg/kg

150

150

150

150

150

Blei

mg/kg

700

700

700

700

700

Cadmium

mg/kg

10

10

10

10

10

Chrom, gesamt

mg/kg

600

600

600

600

600

Kupfer

mg/kg

400

400

400

400

400

Nickel

mg/kg

500

500

500

500

500

Thallium

mg/kg

7

7

7

7

7

Quecksilber

mg/kg

5

5

5

5

5

Zink

mg/kg

1500

1500

1500

1500

1500

EOX

mg/kg

10

BTX

mg/kg

1

LHKW

mg/kg

1

Benzo(a)pyren

mg/kg

3

Kohlenwasserstoffe

mg/kg

1000

PAK16

mg/kg

20

PCB6

mg/kg

0,5

TOC

(Masse)%5*

Als Mitverbrennungsstoffe dürfen ausschließlich Petrolkoks oder kommunaler Klärschlamm (mit dem
Abfallschlüssel 19 08 05 nach der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis) eingesetzt werden.

Eluatkonzentration

Parameter

Feststoffgehalt

Tabelle A-3:

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Stahlwerksschlacke(SWS)

Kesselasche(Kesselsand)aus Steinkohlekraftwerken mit
Mitverbrennung*

Schlackeaus der
Kupfererzeugung(CUS/CUG
)

40
100
100
100

Gießerei-sand(Gießere
irestsand
GRS)

Gesteinskörnungausgebrochenem
Altglas

60

60

200

200

10

6

150

60

300

100

150

70

1

2

250
200

5

600

600

1

259

Anhang 10

Feststoffgehalt

Tabelle A-4:

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Obergrenzen für die Feststoffgehalte von siliziumreichen Flugaschen für die Verwendungin Beton

Parameter

Dimension

Obergrenze

Arsen (As)

mg/kg

150

Blei (Pb)

mg/kg

700

Cadmium (Cd)

mg/kg

10

Chrom, gesamt (Cr)

mg/kg

600

Kupfer (Cu)

mg/kg

400

Nickel (Ni)

mg/kg

500

Quecksilber

mg/kg

5

Thallium (Tl)

mg/kg

7

Vanadium (V)

mg/kg

1500

Zink (Zn)

mg/kg

1500

PAK16

mg/kg

30

PCB6

mg/kg

0,5

PCDD/PCDF

ng/kg TE

100

Glühverlust(Masse-)%5Tabelle A-5:

Parameter

Obergrenzen für die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton (Modellbeton) unter
Verwendung von siliziumreichen Flugaschen oder industriell hergestellten
Gesteinskörnungen
Dimension
Obergrenze

Antimon (Sb)

mg/m²

5,5

Arsen (As)

mg/m²

11

Barium (Ba)

mg/m²

375

Blei (Pb)

mg/m²

7,7

Cadmium (Cd)

mg/m²

0,56

Chrom VI (Cr)

mg/m²

6,6

Chrom, gesamt (Cr)

mg/m²

7,7

Kobalt (Co)

mg/m²

8,8

Kupfer (Cu)

mg/m²

15,4

Molybdän (Mo)

mg/m²

38,6

Nickel (Ni)

mg/m²

15,4

Quecksilber (Hg)

mg/m²

0,22

Thallium (Tl)

mg/m²

0,88

Vanadium (V)

mg/m²

4,4*

Zink (Zn)

mg/m²

63,9

Chlorid (Cl-)

mg/m²

275515

Fluorid (F-)

mg/m²

826

Sulfat (SO42-)

mg/m²

264495*derzeit ausgesetzt

260

Anhang 10

Tabelle A-6:
Parameter

Anforderungen an bauliche Anlagen ABuG

Obergrenzen für die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton (Modellbeton), der unter
Verwendung von Sulfathüttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird
Dimension
Obergrenze

Antimon (Sb)

mg/m²

5,5

Arsen (As)

mg/m²

11

Barium (Ba)

mg/m²

375

Blei (Pb)

mg/m²

7,7

Cadmium (Cd)

mg/m²

0,56

Chrom VI (Cr)

mg/m²

6,6

Chrom, gesamt (Cr)

mg/m²

7,7

Kobalt (Co)

mg/m²

8,8

Kupfer (Cu)

mg/m²

15,4

Molybdän (Mo)

mg/m²

38,6

Nickel (Ni)

mg/m²

15,4

Quecksilber (Hg)

mg/m²

0,22

Thallium (Tl)

mg/m²

0,88

Vanadium (V)

mg/m²

4,4*

Zink (Zn)

mg/m²

63,9

Chlorid (Cl-)

mg/m²

275515

Fluorid (F-)

mg/m²

826

Sulfat (SO42-)

mg/m²

264495*derzeit ausgesetzt
Obergrenzen für die Eluatkonzentrationen und die Feststoffgehalte von Glasmehl, für die
Herstellung von Schaumglasschotter für Schüttungen
Parameter
Dimension
ObergrenzeFeststoffgehalt

Eluatkonzentration

Tabelle A-7:

Arsen (As)

µg/l

20

Blei (Pb)

µg/l

80

Cadmium (Cd)

µg/l

3

Chrom, gesamt (Cr)

µg/l

25

Kupfer (Cu)

µg/l

60

Nickel (Ni)

µg/l

20

Quecksilber (Hg)

µg/l

1

Zink (Zn)

µg/l

200

Arsen (As)

mg/kg

45

Blei (Pb)

mg/kg

210

Cadmium (Cd)

mg/kg

3

Chrom, gesamt (Cr)

mg/kg

180

Kupfer (Cu)

mg/kg

120

Nickel (Ni)

mg/kg

150

Quecksilber (Hg)

mg/kg

1,5

Zink (Zn)

mg/kg

450

261

Anhang 11

WDVS mit ETA nach ETAG 004
Stand: Februar 2017

INHALT1

GELTUNGSBEREICH

2

STANDSICHERHEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT

3

BRANDSCHUTZ

4SCHALLSCHUTZ

5WÄRMESCHUTZ

6BESCHEINIGUNG FÜR DEN EINBAU DES WDVS

262

Anhang 11

1

WDVS mit ETA nach ETAG 004

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich bezieht sich auf geklebte oder gedübelte und geklebte Wärmedämm-Verbundsysteme(WDVS) mit einer ETA nach ETAG 004 mit Dämmstoffen aus Polystyrol (EPS) nach EN 13163:2012+A1:20151
oder Mineralwolle (MW) nach EN 13162:2012+A1:20152.
Für die Ausführung des WDVS ist DIN 55699:2017-08 zu beachten, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt
ist.
2Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

2.1

Allgemeine Voraussetzungen

Der Untergrund, auf dem das WDVS angebracht wird, sind Wände aus Mauerwerk oder Beton mit oder ohne Putz
oder mit festhaftenden keramischen Belägen.
Die WDVS dürfen unter den folgenden Randbedingungen verwendet werden:
2.1.1

WDVS mit geklebten Polystyrol(EPS)-Platten

 Der Untergrund (Wand) weist mindestens eine Abreißfestigkeit von 80 kN/m2 auf.
 Die Dicke der EPS-Platten ist nicht größer als 400 mm.
 Die Abreißfestigkeit EPS-Platten/Klebemörtel und EPS-Platten/Unterputz ist mindestens 80 kN/m².
 Die EPS-Platten sind so verklebt, dass mindestens 0,03 N/mm2 horizontale Flächenlast über die Klebung auf
den Untergrund abgeleitet wird.
Dämmstoffdicken über 200 mm beträgt die Gesamtauftragsmenge von Unterputz undOberputz/Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m2.
 Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.
 Der Winddruck we (Windsoglast) überschreitet in Abhängigkeit von der Querzugfestigkeit nicht folgende Werte: Bei

EPS-Platten (Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene)
Mittelwert nachDämmstoffnorm

2.1.2

Winddruck we (Windsoglast)-1,1 kN/m2≥ TR 100

WDVS mit geklebten Mineralwolle(MW)-Lamellen (Fasern senkrecht zum Untergrund) Der Untergrund (Wand) weist mindestens eine Abreißfestigkeit von 80 kN/m2 auf.
 Die MW-Lamellen sind nicht dicker als 400 mm und weisen einen Schubmodul von mindestens 1,0 N/mm2 auf.
 Die Abreißfestigkeit MW-Lamellen/Klebemörtel und MW-Lamellen/Unterputz ist mind. 80 kN/m².
 Die MW-Lamellen sind so verklebt, dass mindestens 0,03 N/mm2 horizontale Flächenlast über die Klebung auf
den Untergrund abgeleitet wird; bei Dicken > 200 mm werden mindestens 0,05 N/mm2 horizontale Flächenlastüber die Klebung auf den Untergrund abgeleitet.
 Bei Dämmstoffdicken über 200 mm beträgt die Gesamtauftragsmenge von Unterputz undOberputz/Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m² und die Festigkeit der MW-Lamelle ist ≥ TR 100.
 Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.
 Auch bei ausreichender Abreißfestigkeit der Wandoberfläche sind die MW-Lamellen in Abhängigkeit vom
Winddruck we mit zusätzlichen Dübeln befestigt:
MW-Lamellen mit einer Zugfestigkeit in Faserrichtung ≥ TR 80
Putzsystem
Dicke [mm]Windsoglast we [kN/m2]

Mindestdübelanzahl[Dübel/m2]< -0,80

Flächengewicht [kg/m2]
beliebig

≤ 10

und

≤ 10

-0,8 bis -1,1

3

> 10

oder

> 10

-0,8 bis -1,1

5

 Die MW-Lamellen sind mit Dübeln mit ETA nach ETAG 014 oder nach EAD 330196-01-0604(Dübeltellerdurchmesser ≥ 60 mm; Tellersteifigkeit ≥ 0,3 kN/mm; Tragfähigkeit des Dübeltellers ≥ 1,0 kN)

263

Anhang 11

WDVS mit ETA nach ETAG 004

befestigt. Der Einbau der Dübel ist ober-flächenbündig mit dem Dämmstoff (Dübelteller liegt auf dem
Dämmstoff) erfolgt. Dübel mit einem Tellerdurchmesser < 140 mm sind durch das Bewehrungsgewebe gesetzt
worden. Dübel mit einem Tellerdurchmesser ≥ 140 mm können unter dem Bewehrungsgewebe gesetzt sein.
 MW-Lamellen mit Dämmstoffdicken > 200 mm sind wie folgt ausgeführt:Eine ausreichende Montagesicherheit ist durch geeignete Abstützungsmaßnahmen sichergestellt. Die
Verlegung der Dämmplatten erfolgt im Verband. An Gebäudekanten sind ausschließlich ganze
Dämmplatten in voller Länge angeordnet, soweit die geometrischen Randbedingungen dies erlauben.
In den folgenden Bereichen sind die Dämmplatten mit 3 Dübeln/Dämmplatte bzw. 2,5 Dübeln/m befestigt:

 bei Unterschreitung einer Mindesthöhe einer zu dämmenden Teilfläche von min H ≤ 2 x dDämmstoff, bei Unterschreitung einer Mindestbreite einer zu dämmenden Teilfläche von min B ≤ 2 x dDämmstoff, die letzte obere ungestörte Dämmplattenlage (oberer Gebäudeabschluss),
 am seitlichen Gebäudeabschluss, in einem Streifen bis maximal 2 m Breite, ist mindestens eine vertikale
Verdübelungsreihe mit 2,5 Dübeln/m anzuordnen.
Eine Sturzhöhe min H < dDämmstoff ist nicht ohne zusätzliche Auflagerkonstruktionen ausgeführt.
Die Feldgrößen ohne Dehnungsfugen betragen für Dickschichtsysteme (Unterputz einschließlich Oberputz/Schlussbeschichtung= Gesamtputzdicke > 10 mm) 9 m x 9 m bzw. 80 m2.
 für Dünnschichtsysteme (Unterputz einschließlich Oberputz/Schlussbeschichtung= Gesamtputzdicke ≤ 10 mm) 50 m x 25 m.

2.1.3

WDVS mit Polystyrol(EPS)-Platten oder mit Mineralwolle(MW)-Platten (Fasern parallel zum
Untergrund) oder mit Mineralwolle(MW)-Lamellen (Fasern senkrecht zum Untergrund), die mit
Dübeln mechanisch befestigt und zusätzlich verklebt sind

Die Dicke des Dämmstoffs hält die folgenden Werte ein:

Dämmstoffdicke [mm]EPS-Platten

MW-Lamellen

MW-Platten

≤ 400

≤ 200

≤ 340

 Bei

Dämmstoffdicken über 200 mm beträgt die Gesamtauftragsmenge von Unterputz undOberputz/Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m2.
 Die Bewehrung des Unterputzes ist ein Textilglas-Gittergewebe.
 Der Dämmstoff ist mit Dübeln mit ETA nach ETAG 014 oder nach EAD 330196-01-0604(Dübeltellerdurchmesser ≥ 60 mm; Tellersteifigkeit ≥ 0,3 kN/mm; Tragfähigkeit des Dübeltellers ≥ 1,0 kN)
befestigt. Der Einbau der Dübel ist oberflächenbündig mit dem Dämmstoff (Dübelteller liegt auf dem Dämmstoff)
erfolgt.
Folgende Nachweise nach a) bis c) sind geführt:a)

Der Nachweis der Verankerung der Dübel im Untergrund (Wand):Sd ≤ NRddabei ist
Sd = F · We
NRd = NRk / M,U
mit

Sd

:

Bemessungswert der Windsoglast

NRd:

Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dübels

We:

Einwirkungen aus Wind

264

Anhang 11

WDVS mit ETA nach ETAG 004

NRk:charakteristische Zugtragfähigkeit des Dübels
(gemäß Anhang der jeweiligen Dübel-ETA)

F:

1,5 (Sicherheitsbeiwert für die Einwirkungen aus Wind)

M,U

:

Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands der Dübel aus dem Untergrund(s. jeweilige Dübel-ETA)b)

Der Nachweis des WDVS:
Sd ≤ Rddabei ist
Sd = Bemessungswert der Windsoglast

Rd =R Fläche  n Fläche  R Fuge  n Fuge

 M ,S

mit
Rd:

Bemessungswert des Widerstands des WDVS

RFuge, RFläche:

Die aus dem WDVS resultierende Versagenslast (Mindestwert) im Bereichbzw. nicht im Bereich der Plattenfugen (s. jeweilige WDVS-ETA)

nFuge, nFläche:

Anzahl der Dübel (je m2) die im Bereich bzw. nicht im Bereich der Plattenfugen gesetzt werden.

M,S

:

4,0

c)

Der Nachweis des Dämmstoffs bei Verdübelung unter dem Bewehrungsgewebe:
Sd ≤ Rddabei ist
Sd = (s. vorstehenden Abschnitt)
Rd = NRk / M,D
mit

NRk

:

M,D

:

Bemessungswert des Widerstands des Dämmstoffs (Platten: Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene, Lamellen: Zugfestigkeit in Faserrichtung)
5,0

Die größere Dübelanzahl ist maßgebend, wobei mindestens 4 Dübel/m2 eingebaut sind.
Bei MW-Platten mit Dicken > 200 mm sind mindestens 6 Dübel/m² vorhanden.
3

Brandschutz

Für die nachstehenden bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten von Außenwänden gemäß Kapitel A
2.1.5 i.V.m. A 2.2.1.2 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) werden fürbestimmte WDVS Klassen nach DIN EN 13501-1:2010-01 zugeordnet und Verwendungsregeln angegeben.

265Anhang 11

3.1

WDVS mit ETA nach ETAG 004

WDVS mit Mineralwolle (MW)-Dämmstoff nach EN 13162:2012+A1:20152
Bauaufsichtliche
Anforderung

Klasse nach
DIN EN 13501-1:
2010-01*

WDVS nichtbrennbar

A1
A2 - s1,d0

Dämmstoff:
nichtbrennbar

A1
A2 - s1,d0

Bestimmungen für die Verwendung Mineralisch gebundene Unter- und Oberputze (Bindemittel
Kalk u./o. Zement) mit ≤ 5 % organische Bestandteile in derTrockenmasse oder
 Organisch gebundene Unter- und Oberputze (Bindemittel
Kunst- oder Silikonharz bzw. Silikatdispersion) mit
Gesamtputzdicke (Unter- und Oberputz) ≤ 10 mm, Gehalt anorganischen Bestandteilen in der Trockenmasse von Unterund Oberputz jeweils ≤ 10 %
 PCS-Wert des Unterputzes ≤ 3,0 MJ/kg
 PCS-Wert des Oberputzes ≤ 2,6 MJ/kg* Es gelten die Anforderungen aus Anhang 4 Abschnitt 1.3.

Bauaufsichtliche
Anforderung

Klasse nach
DIN EN 13501-1:
2010-01*

WDVS
schwerentflammbar

C-s2,d0

Dämmstoff:
schwerentflammbar

C-s2,d0

Bestimmungen für die Verwendung-* Es gelten die Anforderungen aus Anhang 4 Abschnitt 1.3.

Bauaufsichtliche
Anforderung

Klasse nach
DIN EN 13501-1:
2010-01*

WDVS
normalentflammbar

E

Dämmstoff:
normalentflammbar

E

Bestimmungen für die Verwendung-* Es gelten die Anforderungen aus Anhang 4 Abschnitt 1.3.

3.2

WDVS mit expandiertem Polystyrol (EPS)-Dämmstoff nach EN 13163:2012+A1:20151

Bauaufsichtliche
Anforderung

Klasse nach DIN EN
13501-1: 2010-01

WDVS:
schwerentflammbar

C-s2,d0-

Dämmstoff:
schwerentflammbar

C-s2,d0

Rohdichte: ≤ 25 kg/m³, Dämmstoffdicke: ≤ 300 mm

konstruktive
Maßnahmen(Brandriegel):nichtbrennbar,
formstabil bis
1000 °C,
Rohdichte≥ 60 kg/m²,
standsicher, auchim Brandfall:A2-s1,d0Bestimmungen für die Verwendung

Brandschutzmaßnahmen gegen Brandeinwirkung vonaußen:
1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal
90 cm über Geländeoberkante oder genutzten
angrenzenden horizontalen Gebäudeteilen (z. B. Parkdächer
u. a.),
2. ein Brandriegel in Höhe der Decke des 1. Geschosses überGeländeoberkante oder angrenzenden horizontalen
Gebäudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht

266

Anhang 11

Bauaufsichtliche
Anforderung
Querzugfestigkeit≥ 5 kPa
Mindestabmessungen:Höhe: ≥200 mm

WDVS mit ETA nach ETAG 004

Klasse nach DIN EN
13501-1: 2010-01

Bestimmungen für die Verwendung
mehr als 3 m. Bei größeren Abständen sind zusätzliche
Brandriegel einzubauen,
3. ein Brandriegel in Höhe der Decke des 3. Geschosses überGeländeoberkante oder angrenzender horizontaler
Gebäudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter
angeordneten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht
mehr als 8 m. Bei größeren Abständen sind zusätzliche
Brandriegel einzubauen,
4. weitere Brandriegel an Übergängen der Außenwand zu
horizontalen Flächen (z. B. Durchgänge, -fahrten, Arkaden),soweit diese in dem durch einen Brand von außen
beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.
Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben)
maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren
Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dämmebene des WDVS anzuordnen.
Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis
mindestens zur Höhe des Brandriegels nach Nr. 3 folgende
Anforderungen erfüllen:

 Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz und Unterputz) 4 mm,
bei
Ausführung
vorgefertigter,klinkerartiger
Putzteile(„Flachverblender“) Dicke des Unterputzes ≥ 4 mm,
 an Gebäudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz
Eckwinkel aus Glasfasergewebe, Flächengewicht 280 g/m2 undReißfestigkeit> 2,3 kN/5 cm(imAnlieferungszustand)einzuarbeiten und Verwendung
eines
Bewehrungsgewebes
mit
einem
Flächengewicht von ≥ 150 g/m2.
Brandschutzmaßnahmen bei Brandbeanspruchung aus
Außenwandöffnungen, oberhalb des Brandriegels nachNr. 3:
1. Dämmstoffdicken d > 100 mm bis d ≤ 300 mm bei geklebten
bzw. geklebt-gedübelten WDVS
Bei Verwendung von: ausschließlich






mineralisch oder organisch gebundenen
Klebemörteln (keine Klebeschäume)mineralisch gebundenen Unter- und Oberputzen (Bindemittel
Zement/Kalk) mit
Gehalt an organischen Bestandteilen in der Trockenmasse vonUnter- und Oberputz jeweils ≤ 5 %,Nassauftragsmenge jeweils ≥ 2,5 kg/m2,
Gesamtputzdicke (Unter- + Oberputz) ≥ 4 mmorganisch gebundenen Unter- und Oberputz (Bindemittel:
Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatdispersion) mit
 Gehalt an organischen Bestandteilen in der Trockenmassevon Unter- und Oberputz jeweils ≤ 10 %, Nassauftragsmenge jeweils 2,5 bis 8 kg/m2,
 Gesamtputzdicke (Unter- + Oberputz) 4 bis 14 mm

sind in folgenden Bereichen Brandschutzmaßnahmen
auszuführen:267

Anhang 11

Bauaufsichtliche
Anforderung

WDVS mit ETA nach ETAG 004

Klasse nach DIN EN
13501-1: 2010-01

Bestimmungen für die Verwendunga) Oberhalb jeder Öffnung im Bereich der Stürze, mindestens
300 mm seitlich überstehend (links und rechts der Öffnung)und im Bereich gedämmter Laibungen,b) beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar
oberhalb von Öffnungen bzw. bei der Montage von Fensternin der Dämmebene sind diese dreiseitig – oberhalb und an
beiden Seiten, mindestens 200 mm hoch bzw. breit, wie
unter a) beschrieben – zu umschließen.
Die Ausführung nach a) und b) darf entfallen, wenn mindestensin jedem 2. Geschoss ein horizontal um das Gebäude
umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel ist so
anzuordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen
Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel eingehalten wird.
2. Dämmstoffdicken ≤ 100 mm:
Der Einbau der Fenster erfolgt bündig mit oder hinter derRohbaukante.

Bauaufsichtliche
Anforderung

Klasse nach
DIN EN 13501-1:2010-01

WDVS
normalentflammbar

E

Dämmstoff:
normalentflammbar
4EBestimmungen für die Verwendung-

Schallschutz

Ist kein Nennwert angegeben, so ist das WDVS mit einem Wert von ∆Rw = -6 dB beim Nachweis des Schallschutzes
in Ansatz zu bringen.
5

Wärmeschutz

Der rechnerische Nachweis des Wärmeschutzes ist mit den Bemessungswerten der Wärmeleitfähigkeit nachDIN 4108-4:2017-03 zu führen.
6

Bescheinigung für den Einbau des WDVS

Der Unternehmer, der das WDVS vor Ort einbaut, muss für jedes Bauvorhaben eine Bescheinigung ausstellen,
mit der er bestätigt, dass die von ihm eingebauten Bauprodukte (Komponenten) den Bestimmungen derEuropäischen Technischen Zulassung bzw. der Europäischen Technischen Bewertung sowie der jeweils
geltenden Einbauanleitung entsprechen und die Bestimmungen dieser technischen Regel eingehalten sind; die
entsprechenden Einstufungen und Eigenschaften sind darin anzugeben. Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.
___________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13163:2016-08.
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04

268

Anhang 12

Anwendungsregeln für nicht lasttragende verlorene
Schalungsbausätze/-systeme und Schalungssteine
für die Erstellung von Ortbeton-Wänden
Stand: Mai 2019

INHALT
VORWORTA

SPEZIELLE DEFINITIONEN

B

STANDSICHERHEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEITCBRANDSCHUTZDSCHALLSCHUTZ

E

WÄRMESCHUTZ

LITERATURANLAGE 1

NACHWEIS DES WIDERSTANDES GEGEN HORIZONTALE EINWIRKUNGEN (HED), IN
WANDEBENE FÜR WÄNDE DES GITTERTYPS UND DES SÄULENTYPS, AUSGENOMMEN
EINWIRKUNGEN AUS ERDBEBEN

269

Anhang 12

Schalungsbausteine

VorwortDiese technische Regel gilt für die Verwendung bzw. Anwendung von Bauprodukten bzw. Bausätzen, die in den
folgenden technischen Spezifikationen geregelt sind:I)

nicht lasttragende verlorene Schalungssteine nach ETA erstellt auf der Grundlage von ETAG 009 [1],II)

nicht lasttragende verlorene Schalungssteine aus Normalbeton und Leichtbeton nach EN 15435:20081 [2],III) nicht lasttragende verlorene Schalungssteine aus Holzspanbeton nach EN 15498:20082 [3].
Gemeinsam ist den o. g. Bauprodukten bzw. Bausätzen, dass sie ein nicht lasttragendes verlorenes
Schalungssystem ausbilden, das die Erstellung von Ortbeton-Wänden ermöglicht. Die Schalungssteine bzw.
Schalungsbausätze / -systeme nach I) , II) und III) - im Weiteren Schalungsbausteine genannt - bleiben nach der
Betonage des Kernbetons Bestandteil der Wand.

A

Spezielle Definitionen

Geometrische Ausbildung des tragenden Kernbetons:
Durch die (nicht lasttragenden) Schalungsbausteine und deren Anordnung wird die geometrische Ausbildung destragenden Kernbetons definiert. Der Betonkörper darf bewehrt sein.
Die Kernbetondicke ist definiert als kleinste über die Wandhöhe durchgehende Dicke der geometrischen
Ausbildung des tragenden Kernbetons.
Typen je nach geometrischer Ausbildung des Kernbetons:
1.
Scheibenartiger Typ
Der tragende Kernbeton des scheibenartigen Typs ist eine Betonwand, die nur an einzelnen Stellen vonAbstandhaltern punktförmig unterbrochen ist. Die Abstandhalter sind im Allgemeinen regelmäßig angeordnet. Die
Summe der Querschnittsflächen der Abstandhalter darf dabei nur maximal 1 % der Wandfläche betragen.
2.
GittertypDer tragende Kernbeton des Gittertyps besteht aus Betonstützen, die durch horizontale Beton-Riegel verbundensind. Die Stützen und Riegel entstehen durch das Ausbetonieren der Hohlräume der Schalungsbausteine. Die
vertikalen Stützen verlaufen über die gesamte Höhe der Wand, und zwar ohne Unterbrechung oder Verringerung
der Querschnittsfläche.
3.
Säulentyp
Der tragende Kernbeton des Säulentyps besteht aus regelmäßig angeordneten Beton-Stützen ohne horizontale
Beton-Riegel oder mit Beton-Riegeln, die keine rechnerisch tragende Verbindung zu den Beton-Stützen aufweisen.
Die Stützen entstehen durch das Ausbetonieren der vertikalen Hohlräume der Schalungsbausteine. Die vertikalen
Stützen verlaufen über die gesamte Höhe der Wand, und zwar ohne Unterbrechung oder Verringerung derQuerschnittsfläche.
4.

Sonstige Typen
Sämtliche Typen, die vorstehend nicht definiert sind.

BStandsicherheit und Gebrauchstauglichkeit

B1

Bemessung, Konstruktion und Ausführung

Bemessung, Konstruktion und Ausführung der mit verlorenen Schalungsbausystemen nach o. g. technischen
Spezifikationen hergestellten Ortbetonwände erfolgt nach A 1.2.3.1 der MVV TB.
Schalungsbausteine dürfen nur trocken verlegt werden.
Außenwände, die mit Schalungsbausteinen errichtet werden, sind durch Putz oder Bekleidungen vor Umwelteinflüssen zu schützen.
Zur Sicherstellung des Verbunds der Betonstabstähle dürfen die Schalungsbausteine nicht auf die Betondeckung
angerechnet werden.
Bei Schalungsbausätzen/-systemen nach ETA basierend auf der ETAG 009 [1] sind die Aussagen zum Widerstandgegen den Schalungsdruck und/oder die Aussagen zur maximalen zulässigen Füllhöhe der ETA zu entnehmen.

270

Anhang 12

Schalungsbausteine

Bei Schalungssteinen nach EN 15435:20081 [2] bzw. EN 15498:20082 [3] sind die Widerstände gegen den
Schalungsdruck (charakteristische Zugfestigkeit der Stege, charakteristische Biegezugfestigkeit der Wandungen)der Leistungserklärung bzw. den begleitenden Dokumenten zu entnehmen.
Sofern keine maximale zulässige Füllhöhe angegeben ist, sind geeignete statische Systeme zu wählen, um die
Beanspruchungen der Schalung mit den Lastannahmen infolge des Frischbetondrucks aus DIN 18218:2010-01 [4]realitätsnah zu ermitteln, dabei ist Abschnitt B2 dieser technischen Regel zu beachten. Für den Nachweis gegenden Schalungsdruck sind die Bemessungswerte der Widerstände (z. B. Stegzugfestigkeit, Biegezugfestigkeit der
Wandungen und ggf. Ausreißfestigkeit des Steges aus der Wandung) den Bemessungswerten derBeanspruchungen gegenüberzustellen. Die Teilsicherheitsbeiwerte sind entsprechend DIN EN 1990:2010-12 und
DIN EN 1990/NA:2010-12 [5, 6] festzulegen.
B1.1

Bei der Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] einer aus Schalungsbausteinen hergestellten Ortbetonwand
des Gittertyps, des Säulentyps bzw. „Sonstigen Typs“ gilt zusätzlich Folgendes:1.

Es sind nur vorwiegend ruhende Einwirkungen erlaubt. Die Bemessung und Konstruktion von Tragwerken
unter Erdbebeneinwirkung sind mit dieser technischen Regel nicht geregelt.
Die Schlankheit der Wand bzw. der Kernbetonstützen darf den Wert λ = 85 nicht überschreiten.
Höhere Betondruckfestigkeitsklassen des Ortbetons als C30/37 bzw. LC30/33 dürfen rechnerisch nicht inAnsatz gebracht werden.

2.
3.

B1.2

Beim Nachweis des Widerstandes gegen horizontale Einwirkungen ( H Ed ) in Wandebene fürWände des Gittertyps und des Säulentyps gilt zusätzlich: Die Wände dürfen nach Anlage 1 bemessen werden, wenn der Querschnitt der horizontalen Beton- Riegel
















zwischen den vertikalen Stützen mindestens 100 cm² beträgt, deren kleinste Dicke mindestens dem dreifachen
Größtkorndurchmesser entspricht und pro m Wandhöhe mindestens vier solcher Riegel angeordnet sind. Wird
diese Bedingung nicht erfüllt, können die Bemessungsmodelle von Anlage 1 nicht verwendet werden. In diesem
Fall ist der statische Nachweis des Widerstandes gegen die horizontale Einwirkung in Wandebene so zuführen,
als wenn es sich um nebeneinanderstehende Stützen handelt. Die Definition der Stegaussparungen ist der ETA
bzw. EN 15435:20081, Abschnitt 3.1.10 [2] bzw. EN 15498:20082, Bild 3.b [3], zu entnehmen.
Die Querschnittsabmessungen der durchgehenden Stützen bei Wänden des Gitter- und Säulentyps müssen fürtragende Wände über die gesamte Wandhöhe in jeder Querschnittsrichtung mindestens 120 mm betragen.
Schalungsbausteine, für die diese Bedingung im Endzustand nicht zutrifft, sind damit für tragende Wände
ausgeschlossen.
Die Standsicherheit nichttragender Wände mit Abmessungen kleiner 120 mm in einer Querschnittsrichtung ist
nach DIN 4103-1:2015-06 [9] nachzuweisen.
Für die Bemessung der Wände bei Querkraftbeanspruchung des Gittertyps in Wandebene gilt Anlage 1 dieser
technischen Regel.
Bei Beanspruchungen senkrecht zur Wandebene müssen Wände des Gitter- und Säulentyps immer zweiseitig
gehalten sein, d. h. sie dürfen in der Regel nur in Bauwerken verwendet werden, in denen die Decken als
Scheiben wirken.
Es dürfen folgende Bewehrungen angeordnet werden:
 in jedem Beton-Riegel der Systeme des Gittertyps maximal 2 Betonstäbe in jeder Stütze der Systeme Gittertyp oder Säulentyp je Seite des Betonquerschnitts ein Vertikalstab oderzu einer Matte zusammengefasste Vertikalstäbe oder für den ganzen Betonquerschnitt ein Bewehrungskorb.
Bei der Planung und Ausführung der Bewehrung gilt Folgendes: Die horizontalen Abmessungen der Bewehrungsmatten und -körbe für die vertikale Bewehrung müssen
einschließlich Abstandhalter um ein geeignetes Maß kleiner als die entsprechenden minimalen Abmessungen des Betonkerns sein.
Für die Betondeckungen gilt DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8].
Für den Abstand der Bewehrungsstäbe untereinander gelten die Regelungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8].
Wird mehr als ein Betonstabstahl auf einer Seite des Betonquerschnitts der Stütze angeordnet, sind diese zu
einer Matte zu verbinden (z. B. durch aufgeschweißte oder angebundene Querstäbe).

271

Anhang 12

Schalungsbausteine

 Die Vertikalbewehrung darf nur statisch angerechnet werden, wenn sie den zugehörigen Bewehrungs- undKonstruktionsregeln für normalkraft- und/oder biegebeanspruchte Balken oder Stützen nach
DIN EN 1992 1 1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] entspricht.
B2

Zusätzlich zu DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] gilt Folgendes:

1.
Die mindestens einzuhaltende Ausbreitmaßklasse und das Größtkorn der Gesteinskörnung desverwendeten Frischbetons müssen für alle Systeme (auch für Systeme des scheibenartigen Typs) den Angaben
der folgenden Tabelle 1 entsprechen.
Tabelle 1
Mindestabmessungdes Füllbereichs

Größtkorn derGesteinskörnung

Ausbreitmaßklasse

1

2

3

1

< 120 mm

≤ 16 mmF5

2

120 bis 140 mm≤ 16 mm

 F3

3

 140 mm

≤ 32 mm

 F2

Die maximale Ausbreitmaßklasse darf F5 nicht überschreiten.
Frischbeton im unteren Bereich der Ausbreitmaßklasse F3 und darunter muss durch Rütteln verdichtet werden.
Frischbeton im oberen Bereich der Ausbreitmaßklasse F3 und darüber darf durch Stochern verdichtet werden.
Die Festigkeitsentwicklung des Frischbetons muss „Mittel“ bis „Schnell“ nach DIN EN 206-1:2001-07, DIN EN 2061/A1:2004-10 und DIN EN 206-1/A2:2005-09 [10] in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 [11], Tabelle 12 sein.

2.
Waagerechte Arbeitsfugen sind vorzugsweise in Höhe der Geschossdecken anzuordnen. Sofern
darüberhinausgehende Arbeitsunterbrechungen nicht vermieden werden können, sind vertikale Betonstabstähle(Steckeisen) in den Arbeitsfugen wie folgt anzuordnen:

 Die Steckeisen müssen zueinander versetzt sein und der Abstand voneinander darf nicht größer als 500 mmsein.

 Der Gesamtquerschnitt muss mindestens 1/2000 der Querschnittsfläche des anzuschließenden Betonkerns
betragen, jedoch sind je Meter Wandlänge mindestens zwei Betonstabstähle B500 Ø 8 mm (oder gleichwertig)
anzuordnen.
 Die Steckeisen müssen jeweils mindestens 200 mm in die miteinander zu verbindenden Betonschichten
reichen.
3.
Der Beton darf frei nur bis zu einer Höhe von 2 m fallen, darüber hinaus ist der Beton durch Schüttrohreoder Betonierschläuche von maximal 100 mm Durchmesser zusammenzuhalten und bis kurz vor die Einbaustelle
zu führen. Schüttkegel sind durch kurze Abstände der Einfüllstellen zu vermeiden.
Es muss genügend Zwischenraum in der Bewehrung für Schüttrohre oder Betonierschläuche vorgesehen werden.
Das DBV-Merkblatt „Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton“ – 01/2014 [12] ist zu beachten.
4.
Die Wände dürfen nach dem Betonieren nicht mehr als 5 mm pro laufenden Meter Wandhöhe von derLotrechten abweichen, ab eine Wandhöhe von 3 m allerdings insgesamt maximal 15 mm und müssen den
Ebenheitstoleranzen für Wandoberflächen nach DIN 18202:2013-04, Tabelle 3, Zeile 6 [13], entsprechen.
C

Brandschutz

C1

FeuerwiderstandBei tragenden Wandkonstruktionen, die unter Verwendung von vorher genannten Schalungssteinen oder Schalungsbausätzen/-systemen erstellt werden, kann der Feuerwiderstand hinsichtlich der Standsicherheit (Tragfähigkeitskriterium R) für die i. d. R. innenliegende, tragende Betonkonstruktion nach DIN EN 1992-1-2:2010-12 [14]272Anhang 12

Schalungsbausteine

unter Berücksichtigung von DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 [15] erfolgen, wenn der Nachweis der Standsicherheit
unter normalen Temperaturen auf Grundlage von DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7]unter Berücksichtigung von DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] vollumfänglichmöglich ist. In welchem Rahmen eine Beurteilung des Feuerwiderstandes hinsichtlich Raumabschluss und Isolation(EI) oder Tragfähigkeit, Raumabschluss und Isolation (REI) möglich ist, hängt von den entsprechenden dazu
erforderlichen Randbedingungen der Nachweisführung nach DIN EN 1992-1-2:2010-12 [14] unter
Berücksichtigung von DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 [15] ab.
Für den prüftechnischen Nachweis gibt es keine abschließende technische Regel.
C2

Brandverhalten

Für nicht lasttragende verlorene Schalungsbausteine, die aus expandiertem Polystyrol-(EPS)-Dämmstoff nach
EN 13163:2012+A2:20163 [16] hergestellt werden, ist hinsichtlich der Zuordnung der Klassifizierung nach
DIN EN 13501-1:2010-01 [17] zu den bauaufsichtlichen Anforderungen die TR „WDVS mit ETA nach ETAG 004“
(Juni 2016) Abschnitt 3.24 sinngemäß anzuwenden.
D

Schallschutz

Werden Schalungsbausteine in Fällen verwendet, in denen Anforderungen an den Schallschutz bestehen, ist derNachweis des Schallschutzes nach DIN 4109-1:2018-01 [18] und DIN 4109-32:2016-07 [20] zu führen.
E

Wärmeschutz

Der auf Basis der o. g. technischen Spezifikationen nach [1], [2] und [3]) angegebene Nennwert desWärmedurchlasswiderstandes des Schalungsbausteins ist für den Nachweis des Wärmeschutzes in einen
Bemessungswert umzurechnen. Der Bemessungswert ist gleich dem Nennwert dividiert durch einen
Sicherheitsbeiwert = 1,2.
Für Schalungsbausteine darf der Nachweis des Wärmeschutzes alternativ mit den Bemessungswerten derWärmeleitfähigkeit der einzelnen Komponenten nach DIN 4108-4:2017-03 [21] geführt werden.
Als integrierte Wärmedämmung, das sind Wärmedämmstoff-Einlagen im Inneren des Schalungsbausteins, diedirekt dem Frischbetondruck ausgesetzt sind, dürfen nur Dämmstoffe verwendet werden, deren Druckspannung
bei 10 % Stauchung mindestens der Stufe ≥ 100 kPa [16] entspricht.

___________
1
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15435:2008-10
2
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15498:2008-08
3
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13163:2017-02.
4
Bei der sinngemäßen Anwendung der TR „WDVS mit ETA nach ETAG 004" bzgl. des Brandverhaltens von verlorenen
Schalungsbausätzen aus Polystyrol ist zu beachten, dass nach den Bauordnungen der Länder „schwerentflammbar" nurfür die Oberflächen von Außenwänden der Gebäude nach den Gebäudeklassen 4 und 5 gefordert wird. FürGebäudeklassen 1 bis 3 reicht „normalentflammbar" aus.

273

Anhang 12

Schalungsbausteine

Literatur[1]

ETAG 009:2002-06[2]

DIN EN 15435:2008-10[3]

DIN EN 15498:2008-08

[4]
[5]

DIN 18218:2010-01
DIN EN 1990:2010-12[6]

DIN EN 1990/NA:2010-12[7]

DIN EN 1992-1-1:2011-01
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03[8]

DIN EN 1992-1-1/NA
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12[9]

DIN 4103-1:2015-06[10] DIN EN 206-1:2001-07
DIN EN 206-1/A1:2004-10
DIN EN 206-1/A2:2005-09[11] DIN 1045-2:2008-08[12] DBV-Merkblatt[13] DIN 18202:2013-04[14] DIN EN 1992-1-2:2010-12[15] DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12[16] DIN EN 13163:2017-02[17] DIN EN 13501-1:2010-01[18] DIN 4109-1:2018-01[19] DIN 4109-2:2018-01[20] DIN 4109-32:2016-07[21] DIN 4108-4:2017-03

Nicht lasttragende verlorene Schalungsbausätze/-systeme bestehend
aus Schalungs-/Mantelsteinen oder -elementen aus
Wärmedämmstoffen und – mitunter – aus Beton
Betonfertigteile - Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale; Deutsche Fassung
EN 15435:2008
Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale; Deutsche Fassung
EN 15498:2008
Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung
EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010
Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode:
Grundlagen der TragwerksplanungEurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln undRegeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 +AC:2010Nationaler Anhang: 2013-04 - Nationaler Anhang – National
festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion vonStahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
Nichttragende innere Trennwände – Teil 1: Anforderungen undNachweise
Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformität; Deutsche Fassung EN 206-1:2000
Änderung A1Änderung A2
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton – Planungsund Ausführungsempfehlungen für den Betoneinbau - 01/2014
Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken – Teil 1-2: Allgemeine Regeln –Tragwerksbemessung für den Brandfall; Deutsche Fassung
EN 1992-1-2:2004 + AC:2008
Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken – Teil 1-2: Allgemeine Regeln Tragwerksbemessung für den Brandfall
Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation; Deutsche Fassung
EN 13163:2012+A2:2016
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche Fassung
EN 13501-1:2007+A1:2009
Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen
Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise derErfüllung der Anforderungen
Schallschutz im Hochbau – Teil 32: Daten für die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) – Massivbau
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärmeund feuchteschutztechnische Bemessungswerte274Anhang 12

Schalungsbausteine

Anlage 1
Nachweis des Widerstandes gegen horizontale Einwirkungen ( H Ed ), in Wandebene für Wände desGittertyps und des Säulentyps, ausgenommen Einwirkungen aus Erdbeben
Die Ermittlung des Bemessungswiderstandes ist unter Wahl eines zutreffenden Modells (siehe nachfolgend, hier:a), b) oder c) und des verwendeten Betons (Normalbeton oder Leichtbeton) vorzunehmen. Bei der Ermittlung der
relevanten Einwirkungen ist DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] in Verbindung mit DIN
EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8] zu berücksichtigen.
Die Teilsicherheitsbeiwerte für die „außergewöhnliche Bemessungssituation“ sind entsprechend denen für die„ständige und vorübergehende Bemessungssituation“ zu wählen.
Dabei können drei statische Modelle gemäß Abb. 1 angewandt werden:
a)
b)
c)

Rahmenmodell (unbewehrter Beton)
Modell mit durchgehenden Streben (unbewehrter Beton)
Balkenmodell (bewehrter Beton)

HEd
H
Sd

HHEdSd

HSd
H
Ed

H


LL

LL

(a)

bL
(c)

(b)

L

(c)
a) Rahmenmodell
Abb. 1:b) Modell mit durchgehenden Strebenc) Balkenmodell

Statische Modelle für horizontale Scherkräfte H Ed

Der Nachweis von Horizontalkräften in Wandlängsrichtung (Scherkräften) H Ed ist wie folgt zu führen:

H Ed  H Rd,i

mit i = 1 bis 3 (Bemessungswiderstände der u. g. einzelnen Modelle)

Unter der kombinierten Einwirkung von horizontalen und vertikalen Lasten müssen die Beton-Stützen in Zustand 
bleiben, d. h. es dürfen keine Zugspannung auftreten, andernfalls muss der Planer in den Stützen vertikale
Bewehrung zur Deckung der Zugkräfte anordnen.
Die Nachweise H Ed  H Rd,i der vorgeschlagenen statischen Modelle dürfen mittels folgender Ansätze geführt
werden:A

Rahmenmodell

Der Bemessungswiderstand H Rd,1 des Rahmenmodells hängt von der Zugfestigkeit der Beton-Riegel ab. Nimmt
man eine parabolische Schubflussverteilung über die Wandlänge L gemäß der Balkentheorie und einen Nullpunkt
des Moments in der Mitte der Beton-Riegel an, so ist die Tragfähigkeit eines Beton-Riegels erreicht, wenn die

275

Anhang 12

Schalungsbausteine

Zugspannung auf Grund des maximalen Biegemoments am Schnittpunkt Riegel/Stütze die Zugfestigkeit des'Betons überschreitet. Der maximale Wert der Schubbeanspruchung H Ed ergibt sich aus Gleichung (1):'max H Ed
(1)

3 H Ed2 L

und führt so zu einer maximalen Schubkraft maxVEd,r in einem Beton-Riegel von'max VEd,r  max H Ed
hs 

(2)

3 H Edhs
2 L

Das anliegende maximale Biegemoment max M Ed,r in einem Beton-Riegel ist(3)l
3 H Edmax M Ed,r  max VEd,r r 
hs lr
2 4 L
Mit

einem

vorgegebenen

Betonzugfestigkeit

H Rd,1 

Widerstandsmoment

Zr

des

Beton-Riegels

und

einer

charakteristischen

fctk;0,05 ergibt sich für eine Wand folgender Bemessungswiderstand:(4)4 L Zr f ctk;0,05
3 hs lr  ct

In Gleichung (4) gelten folgende Bezeichnungen (vgl. Abb. 2):

H Rd,1

Bemessungsscherfestigkeit gemäß Rahmenmodell;L

Wandlänge;Abstand zwischen den Achsen der Beton-Riegel;lichte Länge des Beton-Riegels;
Widerstandsmoment des Beton-Riegels;

hs
lr
Zr

fctk;0,05 charakteristische Betonzugfestigkeit;
f ctk;0,05  1  0,7  0,3  f ck2/3  1  0,21  f ck2/3 [MN/m²];

f ck

charakteristische Druckfestigkeit des Betons (Zylinder);

 ct
1

1,5 Teilsicherheitsbeiwert für die Betonzugfestigkeit Ortbetons;
mit 1,0für Normal-Ortbeton;
0,40  0,60   / 2200
für Ortbeton aus Leichtbeton mit einem Rechenwert dermit

Trockenrohdichte von ρ in [kg/m³].

VEd,r1,5•HEd/L•hs

VEd,r

hr

hS

VEd,r

VEd,r
Beton-Riegel
Stütze1,5•HEd/L•hslraAbb. 2:

Bezeichnungen276

Anhang 12

B

Schalungsbausteine

Modell mit durchgehenden Druck-Streben

Der Bemessungswiderstand

H Rd,2 des Modells mit durchgehenden Streben hängt von der Festigkeit der nStreben ab, die durchgehend von einem Geschoss zum nächsten durch die Wand verlaufen (vgl. Abb. 1 und 3).

NEd
Durchbrüche im
Kernbeton

HEddurch Stege derSchalungssteinedcAbb. 3:Höhe dc einer durchgehenden Strebe

Der Bemessungswiderstand einer Strebe wird gemäß Gleichung (5) ermittelt. Der Neigungswinkel  der Streben
ergibt sich aus Abb. 3.
Der Bemessungswiderstand HRd,2 ergibt sich aus Gleichung (5):H Rd,2  n *   fcd  bc  dc  cos  NEd  cot

(5)

mit

H Rd,2= Bemessungswiderstand gemäß dem Modell mit durchgehenden Streben;

n*
f cd

= Anzahl der durchgehenden Streben in einer Wand;



=

bc

= Dicke der Strebe;dc= Höhe der Strebe (mindestens 70 mm);

= Neigungswinkel der Streben 30°   60°;

N Ed

= Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft.

= Bemessungswert der Druckfestigkeit des Betons;

0,6 1  f ck [MN/m2 /250] (entspricht Gleichung 6.6N in [8] bzw. [9]);277Anhang 12

C

Schalungsbausteine

Balkenmodell

Der Bemessungswiderstand H Rd,3 gemäß dem Balkenmodell kann mit Hilfe der Bemessungsregeln bestimmt
werden, die für Stahlbetonbalken gelten. Dabei verläuft die Beton-Druckstrebe nicht über das ganze Geschoss,
sondern nur innerhalb der Beton-Stütze. Die Beton-Druckstrebe wird dabei mit Hilfe der Bewehrung zurückgehängt.
Diese „Rückhänge-Bewehrung“ wird dabei durch horizontale Betonstabstähle gebildet, die innerhalb der BetonRiegel des Stützen / Riegel-Systems verlaufen. Eine ausreichende Endverankerung der horizontalen Stäbe – z. B.
durch Schlaufen der Bewehrung – ist gemäß DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 [7] inVerbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 [8], Abschnitt 8,sicherzustellen.
Der Bemessungswiderstand H Rd,3a der Rückhänge-Bewehrung ergibt sich aus Gleichung (6):H Rd,3a  min( Ash,r  f yd ; Asv,r  f yd 

H
)
b

(6)

mit

H Rd,3a=

Bemessungswiderstand der Rückhänge-Bewehrung gemäß dem Balkenmodell;

Ash,r

=

Querschnitt der horizontalen Rückhänge-Bewehrung;

Asv,r

=

Querschnitt der vertikalen Betonstab-Bewehrung;

b
f yd

=

Breite der betrachteten Beton-Stütze;=Bemessungswert der Festigkeit des Stahls der Rückhänge-Bewehrung.

Der Bemessungswiderstand HRd,3b der Druckstrebe ergibt sich aus Analogie zu (5) aus Gleichung (7):(7)

H Rd,3b  n *   fcd  bc  dc  cos
mit

n*


=

1;

=

Neigungswinkel der Strebe 30°   60°.

Der Bemessungswiderstand H Rd,3 des Balkenmodells nach Abb. 1c) ergibt sich nach Gleichung (8):(8)

H Rd,3  min( H Rd,3a ; H Rd,3b )278

Anhang 13

Richtlinie über Rollladenkästen (RokR)
Stand: Juli 2016

INHALT1

GELTUNGSBEREICH

2

WÄRMESCHUTZ

3SCHALLSCHUTZ

4

WESENTLICHE MERKMALE FÜR DAS Ü-ZEICHEN

279

Anhang 13

1

Rili Rollladenkästen (RokR)

Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für werkmäßig hergestellte Rollladenkästen (einschließlich Rollladenkastendeckel), an die
Anforderungen hinsichtlich des Wärme- oder Schallschutzes gestellt werden.
Die Bestandteile des Rollladenkastens müssen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen.
Für werkmäßig hergestellte Rollladenkästen mit statisch tragender Funktion im Bauwerk ist zusätzlich die inAbschnitt C 2 bekannt gemachte technische Regel für das jeweilige Bauprodukt zu beachten.
2

Wärmeschutz

2.1

Anforderungen an den Mindestwärmeschutz

Es werden Anforderungen an die Begrenzung des Wärmedurchgangs sowie an die Oberflächentemperatur gestellt.
Der Rollladenkasten muss die Anforderung des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2:2013-02, Abschnitt 5.1.3,
erfüllen.
Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn der nach Abschnitt 2.2 berechnete oder der nach Abschnitt 2.3 gemessene
Wärmedurchgangskoeffizient Usb des Rollladenkastens Usb  0,85 W/(m²  K) beträgt und der nach Abschnitt 2.2
berechnete Temperaturfaktor fRsi  0,70 beträgt.
2.2

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten Usb und des Temperaturfaktors fRsi

Der
Wärmedurchgangskoeffizient Usb
desRollladenkastens
ist
zweidimensionalnach
DIN EN ISO 10077-2:2012-06 zu berechnen und auf zwei Wert anzeigende Ziffern zu runden. Die Berechnung ist
mit einem Blendrahmen mit 60 mm Bautiefe, der für die Zwecke dieser Richtlinie als adiabat zu betrachten ist,
durchzuführen. Der Blendrahmen ist bündig mit der Außenseite des tatsächlichen oder geplanten Fensterrahmens
anzusetzen, unabhängig von dessen Breite.
Bei der zweidimensionalen Berechnung ist die Wärmestromdichte auf die maßgebliche Höhe bsb nach
DIN EN ISO 10077-2:2012-06 zu beziehen.
Der Temperaturfaktor fRsi des Rollladenkastens ist zweidimensional nach DIN EN ISO 10211:2008-04 in
Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2:2012-06 zu berechnen und auf zwei Wert anzeigende Ziffern zu runden. Die
Berechnung ist mit einem Blendrahmen mit 70 mm Bautiefe aus Holz der Wärmeleitfähigkeit  = 0,13 W/(m  K)
unter den Randbedingungen aus DIN 4108-2:2013-02 durchzuführen. Für die Übergangswiderstände sind die
Randbedingungen nach Beiblatt 2 zu DIN 4108:2006-03 anzusetzen. Der obere Baukörperanschluss wird für die
Zwecke dieser Richtlinie als adiabat betrachtet.
Für die Bestandteile des Rollladenkastens sind bei den Berechnungen die jeweiligen Bemessungswerte derWärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 10456:2010-05, DIN EN ISO 10077-2:2012-06 oder DIN 4108-4:2017-03
anzusetzen. Für eingeschäumte Dämmschichten aus Polyurethan-Schaum ist als Bemessungswert derWärmeleitfähigkeit  = 0,035 W/(m  K) anzusetzen. Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit des Rollraums ist nach
DIN EN ISO 10077-2:2012-06 zu bestimmen. Geeignete Dichtungen, z. B. Bürstendichtungen, dürfen zur Verringerung der Schlitzbreite in Ansatz gebracht werden.
2.3

Messung des Wärmedurchgangskoeffizienten Usb

Der Wärmedurchgangskoeffizient Usb des Rollladenkastens ist nach DIN EN 12412-4:2003-11 zu bestimmen.
3

Schallschutz

Sollen für den Rollladenkasten schalldämmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist der zugehörige
Rechenwert für das bewertete Schalldämm-Maß entweder:

 aufgrund seiner konstruktiven Merkmale nach DIN 4109-35:2016-07, Tabelle 6, oder
 durch Messung nach DIN EN ISO 10140-1:2012-05, DIN EN ISO 10140-2, -4 und -5:2010-12 und Bewertungnach DIN EN ISO 717-1:2013-06 und DIN 4109-2:2016-07, Abschnitt 4.4.2,

280

Anhang 13

Rili Rollladenkästen (RokR)zu ermitteln.
Prüfberichte nach DIN EN 20140-3:1995-05 und DIN EN ISO 140-3:2005-03 in Verbindung mit
DIN EN ISO 717-1:1997-01, DIN EN ISO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem
Inkrafttreten dieser Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden, dürfen
weiterhin verwendet werden.
4

Wesentliche Merkmale für das Ü-Zeichen

Im Ü-Zeichen eines Rollladenkastens, der den Anforderungen der Abschnitte 1 und 2 entspricht, ist als
wesentliches Merkmal der Wärmedurchgangskoeffizient Usb, bei Rollladenkästen mit schalldämmenden Eigenschaften nach Abschnitt 3 zusätzlich das bewertete Schalldämm-Maß „RW = ...“ anzugeben.
Zu den im Ü-Zeichen anzugebenden wesentlichen Merkmalen gehört auch die Angabe, für welche Kombination
von Rollladenkasten mit Rollladenkastendeckel diese wesentlichen Merkmale gelten.
Für Rollladenkästen mit statisch tragender Funktion im Bauwerk sind die Regelungen zur Kennzeichnung gemäß
der in Bezug genommenen technischen Regel zusätzlich zu beachten.

281

Anhang 14
Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA
Stand: Mai 2019
INHALT
1

FEUERUNGSANLAGEN

2BRANDMELDEANLAGEN

3ALARMIERUNGSANLAGEN

4SICHERHEITSBELEUCHTUNGSANLAGEN

5SICHERHEITSSTROMVERSORGUNGSANLAGEN

6LÜFTUNGSANLAGEN

7RAUCHABZUGSANLAGEN UND RAUCHABSZUGSGERÄTE

8

DRUCKBELÜFTUNGSANLAGEN

9CO-WARNANLAGEN10FEUERLÖSCHANLAGEN

Soweit in Anhang 14 auf nicht besetzte Regeln in Abschnitt A 2 Bezug genommen wird, sind die Anforderungender entsprechend nachfolgender Aufstellung genannten Feuerungsverordnung und Teile derSonderbauverordnung in der jeweils geltenden Fassung maßgeblich
Lfd. Nr.

Technische Regeln/Ausgabe

1

Anforderungen an Planung,Bemessung und Ausführung gem.
§ 88 Abs. 2 BauO NRW 20182

A 2.2.1.10

Elektrische Betriebsräume

Hinweis:A 2.2.1.12

Feuerungsanlagen, sonstige
Anlagen zur Wärmeversorgung,
Brennstoffversorgung

A 2.2.2.3

Verkaufsstätten

A 2.2.2.4

Versammlungsstätten

3

Die Anforderungen ergeben sich aus der Verordnung über Bau
und Betrieb von Sonderbauten Teil 6 (Sonderbauverordnung –SBauVO)
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus der Feuerungsverordnung(FeuVO NRW): vom 10. 12.2018,
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus der Verordnung über Bau
und Betrieb von Sonderbauten Teil 3 (Sonderbauverordnung –SBauVO)
Nicht besetzt
Hinweis:Die Anforderungen ergeben sich aus der Verordnung über Bau
und Betrieb von Sonderbauten Teil 1 (Sonderbauverordnung –SBauVO)

282

Anhang 14

1

Feuerungsanlagen

1.1

Zweck der Anlage

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Feuerungsanlagen bestehen aus ortsfest installierten Feuerstätten und Abgasanlagen. Feuerstätten erzeugen
Wärme durch die Verbrennung flüssiger, gasförmiger oder fester Brennstoffe. Als ortsfest installiert gelten auch
Anlagen und Einrichtungen, die über flexible Leitungen an ortsfest installierte Brennstoffversorgungsleitungenangeschlossen sind. Sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung sind ortsfeste Verbrennungsmotoren,
Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Verdichter.
1.2

Betriebs- und Brandsicherheit

Für die Betriebs- und Brandsicherheit müssen Feuerungsanlagen unter Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Verwendung geeigneter Bauprodukte ausgeführt sein. Dabei sind die
Anforderungen der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel u.a. an die Verbrennungsluftversorgung, die Aufstellung von Feuerstätten, die Abstände zu brennbaren Baustoffen, die Abgasabführung und den Feuerwiderstand zwischen Geschossen einzuhalten.
Elektrisch versorgte Teile, wie z.B. Motoren, Fühler und Schalter, müssen entsprechend bemessen, isoliert undgeschützt sein; dies gilt auch für Einflüsse aufgrund Feuchtigkeit und Kälte- bzw. Wärmebelastungen.
Anlagenteile, die zur Förderung der Brennstoffe dienen, sind so auszuführen, dass Brennstoffe sich in diesen
Anlagenteilen sowie in den davor befindlichen Brennstofflägern nicht selbst entzünden können.
1.3

Aufstellen von Feuerstätten

Konkretisierende Regelungen an die Beschaffenheit und zulässige Nutzung von Aufstellräumen für Feuerstätten
sind in der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel getroffen.
Heizräume sind entsprechend der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel
erforderlich, wenn feste Brennstoffe verwendet und Leistungsgrenzen überschritten werden.
1.4

Brandausbreitung und sichere Abgasabführung

Zur Verhinderung der Brandausbreitung und für die ordnungsgemäße Abführung der Abgase über Abgasanlagensind die Bestimmungen der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regeleinzuhalten.
1.5Brennstoffversorgung und -lagerung

Die Vorschriften der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel sind für alle
Brennstoffe einzuhalten. Insbesondere sind die Vorschriften zur Lagerung der Brennstoffe, auch im Hinblick auf die
Regelungen des Produktsicherheitsgesetzes zu beachten.
Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Versorgung und den Anschluss der Feuerstätten für die Brennstoffe
Gas und Flüssiggas gelten als erfüllt, wenn das technische Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- undWasserfaches e.V. (DVGW) oder des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) für die Bauweise derBrennstoffversorgungsanlage beachtet ist.
1.6

Grundlegende Anforderungen

1.6.1

Grundlegende Anforderungen an Feuerungsanlagen

Der Nachweis, dass die Abgase von Feuerstätten bei allen bestimmungsgemäßen Betriebszuständen einwandfrei
ins Freie abgeleitet werden und gegenüber Räumen kein gefährlicher Überdruck auftritt, ist nach
DIN EN 13384-1:2008-08 bzw. DIN EN 13384-2:2015-06 zu führen.
Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung für den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten ist unter
Berücksichtigung der Gebäudedichtheit und unter Beachtung der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12
genannten technischen Regel sicherzustellen. Die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen Feuerstätten darf
durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen,Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden.
Raumluftunabhängigen Feuerstätten ist die erforderliche Verbrennungsluft über dichte Leitungen direkt vom Freien
oder über einen Luftschacht z.B. eines Luft-Abgas-Systems und einer Anschlussleitung direkt zuzuführen, sie darf

283

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

nicht den Aufstellräumen der Feuerstätten entnommen werden. Der Nachweis der ausreichenden
Verbrennungsluftversorgung für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten ist nach
DIN EN 13384-1:2008-08 bzw. DIN EN 13384-2:2015-06 zu führen.
Raumluftunabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten
vergleichbarer Größe mit Raumluft absaugenden Anlagen nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige
Bemessung sichergestellt ist, dass durch Betrieb der Raumluft absaugenden Anlagen im Aufstellraum, in der
Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit kein größerer Unterdruck als 8 Pa gegenüber dem Freien
auftreten kann.
Raumluftunabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe müssen selbsttätig dicht schließende Türen aufweisenoder es muss während des Betriebes durch andere Maßnahmen sichergestellt sein, dass keine Verbrennungsgase
in gefahrdrohender Menge austreten.
Aufgrund ihrer Betriebsweise dürfen raumluftunabhängige Feuerstätten auch in Nutzungseinheiten aufgestellt
werden, die dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet sind, sowie in
Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be- oder Entlüftungsanlagen ausgerüstet sind.
Für die Aufstellung und den Betrieb von Feuerstätten können sich zusätzlich Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen, wie dem Bundesimmissionsschutzrecht, der Energieeinsparverordnung und der Kehr- undÜberprüfungsordnung ergeben.
1.6.2

Grundlegende Anforderungen an eigenständige Sicherheitseinrichtungen

Zur Gewährleistung des gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Lüftungsanlagen, einschließlich Raumluft
absaugenden Anlagen, wie Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner und raumluftabhängigen
Feuerstätten dürfen eigenständige Sicherheitseinrichtungen verwendet werden, die die Entstehung eines
gefährlichen Unterdrucks im Aufstellraum der Feuerstätte in allen Betriebszuständen der Feuerstätte verhindern.
Sicherheitseinrichtungen zur Differenzdruckmessung müssen so ausgeführt sein, dass ein Unterdruck von 4 Pa im
Aufstellraum in Bezug zur Außenatmosphäre nicht überschritten wird.
Sicherheitseinrichtungen mit Verwendung eines Abgastemperaturfühlers müssen so ausgeführt werden, dassdieser bei einer max. Abgastemperatur von 50 °C (Festbrennstofffeuerstätte) die Differenzdruckmessung, die
Positionsüberwachung oder andere Überwachungsmethoden auslöst.
Eigenständig wirkende Sicherheitseinrichtungen dürfen nur in einer Nutzungseinheit verwendet werden, wobei
diese den Aufstellraum der raumluftabhängigen Feuerstätte und die dazu im Raumluftverbund stehenden Räume
überwachen kann. Dabei ist zu beachten, dass die raumluftabhängige Feuerstätte nicht an eine mehrfach belegte
Abgasanlage anzuschließen ist.
Es ist eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten. Der unbefugte Zugriff auf sicherheitsrelevante Funktionen
ist zu verhindern.
Die Verwendung einer Sicherheitseinrichtung ersetzt nicht die fachgerechte Bemessung und Ausführung der
raumlufttechnischen und der feuerungstechnischen Anlage hinsichtlich der notwendigen Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung im Raumluftverbund. Die Installation von eigenständigen Sicherheitseinrichtungen darf nur von Personen ausgeführt werden, die über hinreichende Fachkunde verfügen. Wird eine
Sicherheitseinrichtung installiert, ist der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger vom Betreiber darüber
zu informieren.
1.7

Anforderungen an die Verwendung von Feuerstätten

1.7.1

Grundlegende Anforderungen

Die bauaufsichtlichen Anforderungen gelten als erfüllt, wenn nach Maßgabe dieser technischen Regel Feuerstätten
verwendet werden
1. mit CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) (betr. häusliche Feuerstätten für feste und fürflüssige Brennstoffe) insbesondere unter Beachtung von Abschnitt 1.9 dieser technischen Regel, Verordnung (EU) 2016/426 (Gasgeräteverordnung) (betr. Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe),
 Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) (betr. z.B. Feuerstätten für flüssige und für feste Brennstoffe mit
motorischem Antrieb), Richtlinie 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie) (betr. z.B. Feuerstätten für flüssige und für feste
Brennstoffe mit Verbrennungsluftsteuerungen oder Konvektionsluftgebläse) oder
 Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie) (betr. Baugruppen zur Erzeugung von Warmwasser),284

Anhang 14

2.

3.

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

ohne CE-Kennzeichnung, wenn Sie z.B. nach der „Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau TR OL 2006,
Ausgabe 2010“ errichtet sind oder es sich um Feuerstätten für feste Brennstoffe ohne motorischen Antrieb,
ausgenommen häusliche Feuerstätten, handelt odermit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.

1.7.2

Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe, die die CE-Kennzeichnung nach harmonisierten
technischen Spezifikationen auf Grundlage der Bauproduktenverordnung tragen

Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind für die zu verwendenden Bauprodukte Leistungen zu
Wesentlichen Merkmalen mindestens gemäß Tabelle 1 erforderlich
Erläuterung zu Tabelle 1
Nr.
Spalte
2
3

4
5

6
7
8
9

Produkt nach harmonisierter Norm
EN 13240:2001, EN 13240:2001/A2:2004 und EN 13240:2001/AC:2006 und
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Raumheizer für feste Brennstoffe - Anforderungen und Prüfungen1
EN 13229:2001, EN 13229:2001/A1:2003, EN 13229:2001/AC:2006 und
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 Kamineinsätze einschließlich offene Kamine für feste Brennstoffe Anforderungen und Prüfungen2
EN 12815:2001, EN 12815:2001/A1:2004 und EN12815:2001/AC:2006 und
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 - Herde für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen3
EN 12809:2001, EN 12809:2001/A1:2004, EN 12809:2001/AC:2006/AC:2007 +EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 Heizkessel für feste Brennstoffe Nennwärmeleistung bis 50 kW Anforderungen und Prüfungen4
EN 15250:2007 Speicherfeuerstätten für feste Brennstoffe - Anforderungen und Prüfverfahren5
EN 14785:2006 Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforderungen und Prüfverfahren6
EN 15821:2010 Mehrfach befeuerbare Saunaöfen zur Verfeuerung von naturbelassenem Scheitholz –Anforderungen und Prüfverfahren7
EN 1:1998 und EN1:1998/A1:2007 Heizöfen für flüssige Brennstoffe mit Verdampfungsbrennern und
Schornsteinanschluss8

Tabelle 1
Wesentliches Merkmal

Produkt nach harmonisierter Norm
2

3

4

5

6

7

8

9

Abstände zu brennbaren Materialien

L

L

L

L

L

L

L

L

Brandgefahr durch Herausfallen vonbrennendem Brennstoff

X

X

X

X

X

X

X

-

L

L

L

L

L

L

L

K*

X

X

X

X

X

X

X

X

Oberflächentemperatur

X

X

X

X

X

X

X

X

Elektrische Sicherheit

X

X

X

X

X

X

X

X

1
Brandsicherheit

Emissionen von Verbrennungsprodukten(bei Nennwärmeleistung und wennangegeben bei Teillast und Schwachlast)CO
Freisetzung
von gefährlichen Stoffen

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13240:2005-10 + DIN EN 13240 Berichtigung 1 2008-06
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13229:2005-10 + DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12815:2005-09 + DIN EN 12815 Berichtigung 1:2008-06
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12809:2005-08 + DIN EN 12809 Berichtigung 1:2008-06
5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15250:2007-06 + DIN EN 15250 Berichtigung 1:2015-05
6 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14785:2006-09 + DIN EN 14785 Berichtigung 1:2007-10
7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15821:2011-01
8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1:2007-12285

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Wesentliches Merkmal

Produkt nach harmonisierter Norm
2

3

4

5

6

7

8

9

Reinigbarkeit

-

-

-

-

-

-

-

-

Maximaler Betriebsdruck (nur zutreffend,
wenn Feuerstätte mit wasserführenden
Bauteilen ausgestattet ist)

L

L

L

L

L

L

L

-

Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines
Schornsteins)

-

-

-

-

-

-

-

-

Nenn-Raumwärmeleistung

L

L

L

L

L

L

L

L

Nenn-Wasserwärmeleistung (falls zutreffend)1

L

L

L

L

L

L

L

-

Teillast-Raumwärmeleistung (wenn vom
Hersteller angegeben)2

L

L

L

L

L

L

L

L

Teillast-Wasserwärmeleistung (falls zutreffend1
und wenn angegeben2)

L

L

L

L

L

L

L

-

Schwachlast-Raumwärmeleistung (wenn vom
Hersteller angegeben2)

L

L

L

L

L

L

L

-

Schwachlast-Wasserwärmeleistung (falls
zutreffend1 und wenn vom Hersteller
angegeben2)

L

L

L

L

L

L

L

-

Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung

L

L

L

L

L

L

L

K

L

L

L

L

L

L

L

-

Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung
und Teillastwärmeleistung (wennangegeben)

L

L

L

L

L

L

L

L

Dauerhaftigkeit

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Wärmeabgabe/ Wirkungsgrad

Wirkungsgrad
bei Teillastwärmeleistung(wenn vom Hersteller angegeben2)

1
2
X
K
K*
L
-

Wasserwärmeleistung – Leistungsangabe dann erforderlich, wenn die Feuerstätte über einen
Wasserwärmeübertrager verfügt;
sofern der Hersteller einen Betrieb in Teillast oder Schwachlast für die Feuerstätte vorsieht, ist die
Leistungsangabe dieser Wärmeleistung erforderlichdas gilt für die Fälle mit/ohne Wasserwärmeübertrager gleichermaßen;
muss erfüllt werden
Angabe der Klasse erforderlich
Die Klasse kann neben dem Wert für CO und der Angabe des Wirkungsgrades noch weitere Parameter
beinhalten.
Leistungsangabe als Wert erforderlich
Wesentliches Merkmal für das Bauprodukt im Anhang ZA nicht enthalten oder im Anhang ZA enthalten
aber bauaufsichtlich nicht erforderlich

Bei der Verwendung der Feuerstätten nach Bauproduktenverordnung, ausgenommen Saunaöfen nach
EN 15821:20109, ist zu beachten, dass der mit der CE-Kennzeichnung angegebene Abstand zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen eingehalten
wird wobei die angrenzenden Bauteile einen Wärmedurchlasswiderstand gemäß harmonisierter Norm von
R ≤ 1,2 m²K/W bei Feuerstätten für feste Brennstoffe und von R ≤ 0,127 m²K/W bei Feuerstätten für flüssige
Brennstoffe aufweisen, sofern in den Leistungserklärungen nicht andere Angaben zum Wärmedurchlasswiderstand der angrenzenden Bauteile gemacht werden. Bei größeren Wärmedurchlasswiderständen sind
ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z. B. gemäß DIN 18896:2014-02, Abschnitt 4.4.1.

9 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15821:2011-01

286

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA bei Kamineinsätzen in Feuerstätten die Bestimmungen der „Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau
TR OL 2006, Ausgabe 2010“ oder die Vorgaben des Herstellers z. B. gemäß EN 13229:200110 beachtet
werden, bei der Verwendung von Speicherfeuerstätten
1.
2

die Nennwärmeleistung (kW) der Feuerstätte anhand der Gesamtwärmeleistung [kJ] und der Zeit, bis die
durchschnittliche Oberflächentemperatur 25 % des maximalen Wertes aufweist, angegeben ist undmineralische Strukturen der Feuerstätte, die mit Feuer oder Abgas in Kontakt kommen, die folgenden
Eigenschaften gemäß Tabelle 2 aufweisen.
Tabelle 2:
Materialien

Rohdichte [kg/dm³]

Standardschamotte

1,75 bis 2,2

Schwerschamotte

2,3 bis 4,0Vermiculite

0,6 bis 1,5

Speckstein1

2,8 bis 3,2

Feuerfester Beton

1,9 bis 2,81 nicht für den Feuerraumoder die Dauerhaftigkeitsanforderungen nach einschlägigen Normen wie folgt nachgewiesen sind:a. Feuerfestigkeit (Kegelfallpunkt als Feuerfestigkeitszahl) > 15,
b. Temperaturwechselbeständigkeit ≥ 25 Zyklen,c. Thermische Längenausdehnung ≤ 1,5 %,d. bleibende Längenänderung nach Temperatureinwirkung < 1,5 %.
1.7.3

Feuerstätten, die die CE-Kennzeichnung aufgrund anderer Harmonisierungsvorschriften als derBauproduktenverordnung tragen

Bei der Verwendung von Feuerstätten, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung
tragen, gilt Folgendes:
Für die Errichtung und den Betrieb von Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit CE-Kennzeichnung aufgrund
der Gasgeräteverordnung oder der Maschinenrichtlinie sind die in der „Technischen Regel für Gasinstallationen“(DVGW-Arbeitsblatt G 600, Technische Regel für Gasinstallationen, DVGW-TRGI, Stand 2018) bzw. die in den„Technischen Regeln Flüssiggas“ (TRF 2012) zusammengefassten technischen Regeln unter Berücksichtigung der
in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regel zu beachten. Das schließt auch die
Abgasanlage ein.
Für die Errichtung und den Betrieb von Feuerstätten für flüssige Brennstoffe mit CE-Kennzeichnung aufgrund derMaschinenrichtlinie sind die in den „Technischen Regeln Ölanlagen“ (TRÖl 2.0) zusammengefassten technischen
Regeln unter Berücksichtigung der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12 genannten technischen Regelzu beachten.
1.7.4

Feuerstätten ohne CE-Kennzeichnung

Für die Errichtung und den Betrieb von vor Ort errichteten Feuerstätten für feste Brennstoffe mit handwerklichhergestellten Brennräumen sind die in der „Fachregel Ofen- und Luftheizungsbau TR OL 2006, Ausgabe 2010“zusammengefassten technischen Regeln unter Berücksichtigung der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.12
genannten technischen Regel zu beachten.
Nachfolgend genannte Dämmstoffe dürfen unter Beachtung der Ausführungsbestimmungen der TR OL 2006,
Ausgabe 2010 für vor Ort errichtete Feuerstätten verwendet werden: Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie– werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) – nach DIN EN 14303:2016-08;
 Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für betriebstechnische Anlagen in der Industrie– werkmäßig hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) – nach DIN EN 14306:2016-03;
10 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13229:2005-10 + DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06

287

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

 Wärmedämmstoffe für die Haustechnik und für betriebstechnische Anlagen – werkmäßig hergestellte Produkte
aus Blähperlit (EP) und expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 15501:2016-03.
1.8

Anforderungen an die Errichtung und die sichere Benutzbarkeit von Abgasanlagen

Abgasanlagen sollen die Abgase von Feuerstätten sicher ins Freie abführen. Abgasanlagen, wie Abgasleitungen,
Schornsteine, Luft-Abgas-Systeme, Luft-Abgas-Schornsteine und Verbindungsstücke können entweder aus
einzelnen Bauteilen (Montageabgasanlage) oder aus Bausätzen (Systemabgasanlage) nach Maßgabe dieses
Abschnittes errichtet werden.
Die bauaufsichtlichen Anforderungen gelten für die Planung und Ausführung von Abgasanlagen zur Abführung vonAbgasen von Feuerstätten, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, sowie für die
Abführung von Abgasen von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren als
erfüllt, wenn die Regeln der DIN V 18160-1:2006-01, mit Ausnahme der Abschnitte 5.2.1, 6.2, 6.5, 6.9, 6.10.1 und
6.10.2, in Verbindung mit DIN V 18160-1 Beiblatt 1:2015-11 und Beiblatt 2:2016-04 sowie die nachfolgend
aufgeführten Bestimmungen eingehalten sind.
Bauteile von Abgasanlagen müssen hinsichtlich ihres Brandverhaltens mindestens normalentflammbar sein.
Der in der Kennzeichnung von Bauprodukten für Abgasanlagen angegebene Abstand zu brennbaren Baustoffen
gilt nur für angrenzenden Wände, die einen Wärmedurchlasswiderstand von R ≤ 2,7 m2K/W aufweisen, und für zu
durchdringende Decken und Dächer, die einen Wärmedurchlasswiderstand von R ≤ 5,4 m2K/W aufweisen. Die
Verwendung von Abgasanlagen in Gebäuden mit Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen aus oder mit
brennbaren Baustoffen, die höhere Wärmedurchlasswiderstände aufweisen, ist nur zulässig, wenn dies inharmonisierten Spezifikationen erfasst ist oder dafür eine Bauartgenehmigung erteilt wurde.
Sofern Abgasanlagen Geschosse überbrücken, müssen sie so ausgeführt sein, dass bei einem Zimmerbrand, bei
dem eine Brandeinwirkung von außen auf die Oberflächen der Abgasanlage erfolgt, eine Brandausbreitung übereinen bestimmten Zeitraum verhindert wird. Solche Abgasanlagen müssen daher einen hinreichend langen
Feuerwiderstand aufweisen. Dieser kann aufgrund der für die Errichtung von Abgasanlagen verwendeten
Materialien und Konstruktion oder zusammen mit einem Schacht erreicht werden.
Für Anwendungen, bei denen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Abgasanlage zur Vermeidung derBrandübertragung von Geschoss zu Geschoss gestellt werden, ist der Feuerwiderstand unter Berücksichtigung
von DIN 18160-60:2014-02 bei thermischer Belastung durch den Heizbetrieb, einschließlich einer thermischen
Vorbehandlung, nachzuweisen.
Ausgeführte Abgasanlagen müssen dauerhaft und gut sichtbar je nach Anwendungsbereich mit mindestens
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:
 Normnummer: DIN V 18160-1:2006-01,
 Die Temperaturklasse „Txxx“ gibt an, bis zu welcher Nennbetriebstemperatur xxx in °C die ausgeführte
Abgasanlage einsetzbar ist.
 Die Gasdichtheits-/Druckklasse gibt an, für welche Betriebsweise die Abgasanlage geeignet ist:
„N1“und „N2“ für Unterdruck,„P1“ auch für Überdruck ≤ 200 Pa„P2“ auch für Überdruck ≤ 200 Pa im Freien„H1“ auch für Überdruck ≤ 5 000 Pa„H2“ auch für Überdruck ≤ 5 000 Pa im Freien.
 Die Kondensatbeständigkeitsklasse gibt an, für welche Betriebsbedingungen die Abgasanlage geeignet ist:
„D" für planmäßig trockenen Betrieb (ohne Unterschreitung der Taupunkttemperatur),„W“ auch für planmäßig feuchten Betrieb.
 Die Korrosionswiderstandsklasse gibt an, für welche Brennstoffart die Abgasanlage geeignet ist:
„1“ für gasförmige Brennstoffe mit einem Schwefelgehalt ≤ 50 mg/m³, wie Flüssiggas, Erdgas L und H, sowie
für flüssige Brennstoffe mit einem Schwefelgehalt ≤ 50 mg/kg, „2“ für gasförmige Brennstoffe, für flüssige
Brennstoffe mit einem Schwefelgehalt ≤ 2 000 mg/kg sowie für Holz in ausschließlich offen betriebenen
Feuerstätten, „3“ für gasförmige und flüssige Brennstoffe sowie für Holz, Kohle und Torf.
 Die Rußbrandbeständigkeitsklasse mit Angabe eines Abstandes zu brennbaren Baustoffen„Oxx" gibt an, dass die Abgasanlage nicht gegen Rußbrände beständig ist und deshalb nur als Abgasleitung
für Feuerstätten für gasförmige und flüssige Brennstoffe geeignet ist;
„Gxx“ gibt an, dass die Abgasanlage gegen Rußbrände beständig ist und deshalb als Schornstein auch fürFeuerstätten für feste Brennstoffe geeignet ist;„xx“ gibt den erforderlichen Mindestabstand der äußeren Oberfläche der Abgasanlage zu brennbaren
Bauteilen an, wobei xx der Zahlenwert des Mindestabstands in gerundeten Millimeter ist.

288

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

 Die Feuerwiderstandsklasse „LA“ gibt die Zeitdauer an, der eine Abgasanlage bei einer Brandeinwirkung vonaußen widersteht und in der keine Brandweiterleitung über die Oberflächen in andere Brandabschnitte erfolgt.
Die möglichen Klassen sind der Tabelle 3 aufgeführt.
Tabelle 3
Bauaufsichtliche Anforderung
und Zuordnung der Klassifizierungen nach DIN 18160-60 für Abgasanlagen
Bauaufsichtliche Anforderung
Feuerwiderstandsklassen
feuerhemmend
LA30*
Feuerwiderstandsdauer ≥ 30 Min
feuerbeständig
LA90*
Feuerwiderstandsdauer ≥ 90 Min*
Der angegebene Feuerwiderstand muss entsprechend der gewählten Temperaturklasse(z. B. T400) mit thermischer Vorbehandlung geprüft worden sein.
Jede Leistungskenngröße muss mindestens der geforderten Klasse oder einer höheren Klasse nach folgender
Reihenfolge entsprechen:
T600 >T450 >T400 >T300 >T250 >T200 >T160 >T140 >T120 >T100 >T080;
H > P > N; Wx > Dx; D3 > D2 > D1; W3 > W2 > W1; G > O.
Beispiel für die Kennzeichnung einer ausgeführten Abgasanlage:
Abgasanlage

DIN V 18160-1

T400

P1

W

1

O50

LA90

Nummer der Norm
Temperaturklasse
Gasdichtheits-/Druckklasse
Kondensatbeständigkeitsklasse
Korrosionswiderstandsklasse
Rußbrandbeständigkeitsklasse mit
Angabe eines Abstandes zu brennbaren Baustoffen
Feuerwiderstandsklasse
Außenschalen von Abgasanlagen nach DIN V 18160-1:2006-01, die als Montageschornsteine ausgeführt werden,
müssen Leistungsmerkmale aufweisen, die mindestens den Leistungsklassen entsprechen, die gleich oder höher
sind als für die vorgesehene Ausführung erforderlich. Dafür dürfen Bauprodukte nach EN 1858: 2008+A1:2001 11,
EN 12446: 201112, EN 13069: 200513 und EN 1806:200614 verwendet werden und müssen mindestens mit T400
und G gekennzeichnet sein. Sofern bei der Verwendung Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt werden,
ist dieser nach DIN 18160-60:2014-02 über einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nachzuweisen. Der
Nachweis kann für die Außenschale allein oder für mehrschalige Konstruktionen gemeinsam erbracht werden.
Zur Herstellung der Außenschalen aus Mauerwerk dürfen auch verwendet werden: Mauerziegel nach DIN EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01 oder alternativ
DIN 105-100:01-2012 mit einer Wanddicke  11,5 cm;

 Vollziegel (Mz) und Hochlochziegel Lochung A (HLzA) nach EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit
DIN 20000-401:2017-01 oder alternativ DIN 105-100:2012-01 mit einer Wanddicke ≥ 11,5 cm und einer
Rohdichte ≥ 1,2 kg/dm³;
 Hochlochziegel Lochung B (HLzB) nach EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01 oder
alternativ DIN 105-100:2012-01 mit einer Wanddicke ≥ 24 cm und einer Rohdichte ≥ 1,2 kg/dm³;
 Kalksandsteine nach DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-402:2017-01 mit einer Wanddicke 
11,5 cm;
11 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1858:2011-09
12 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12446:2011-09
13 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13069:2005-12
14 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1806:2006-10

289

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA Porenbeton-Blocksteine nach DIN EN 771-4:2011-07 in Verbindung mit DIN 20000-404:2015-12 mit einer
Wanddicke  10 cm;

 Hohlblocksteine aus Leichtbeton nach DIN 18151 mit einer Wanddicke  17,5 cm;
 Vollsteine aus Leichtbeton nach DIN EN 771-3:2005-05 in Verbindung mit DIN V 20000-403:2005-06 oder
DIN V 18152-100:2005-10 mit einer Wanddicke  11,5 cm gelten als gleichwertig.
Außenschalen aus vorgenanntem Mauerwerk entsprechen der Klassifizierung T400 G50 LA90.
Für Montageabgasanlagen dürfen Dämmstoffe nach DIN EN 14303:2016-08 entsprechend den jeweiligen
Anforderungen der vorgesehenen Abgasanlage unter Beachtung der folgenden Bestimmungen verwendet werden.
1. Dämmstoffe für Montageschornsteine
Die Dämmstoffe für Schornsteine müssen einer Temperatureinwirkung durch Rußbrand widerstehen. NachDIN EN 14303:2016-08 ist die Rußbrandbeständigkeit nicht nachweisbar.
Dämmschalen aus Dämmstoffen nach DIN EN 14303:2016-08 müssen mindestens eine Dicke von 3 cm undmindestens einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,4 m²K/W bei 300 °C aufweisen.
Auf eine Dämmschale kann bei Innenschalen nach EN 1856-1:200915 mit einer Wärmedämmung vonmindestens 3 cm in Verbindung mit denen in DIN V 18160-1:2006-01, Abschnitt 7.2.3 benannten Außenschalenverzichtet werden.
2. Dämmstoffe für MontageabgasleitungenDämmstoffe nach DIN EN 14303:2016-08 dürfen für Montageabgasleitungen verwendet werden. Die obere
Anwendungsgrenztemperatur des Dämmstoffes muss größer oder gleich der benötigten Temperaturklasse dervorgesehenen Abgasanlage liegen.
3. Dämmstoffe für Verbindungsstücke und einschalige metallische Abgasanlagen
Dämmstoffe, die direkt auf den Oberflächen von metallischen Abgasanlagen oder Verbindungsstücken
angeordnet sind, müssen nichtbrennbar sein. Die obere Anwendungsgrenztemperatur des Dämmstoffes muss
größer oder gleich der benötigten Temperaturklasse der vorgesehenen Abgasanlage liegen.
Für nachfolgende Ausführungen ist eine Bauartgenehmigung erforderlich: Luft-Abgas-Schornsteine, mehrfach belegte Abgasanlagen für raumluftunabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe, Schornsteine im Überdruckbetrieb,
 Verbindungsstücke für Feuerstätten für feste Brennstoffe im Überdruckbetrieb und Montageabgasanlagen mit einer höheren Temperaturklasse als T400.
Für freistehende Abgasanlagen mit einer Höhe von > 3 m über der obersten wirksamen Abstützung sind die
Bestimmungen in Abschnitt A 1.2.8.1 der VV TB NRW zu beachten.
Zur Erfüllung der Anforderungen an die Beschaffenheit von Abgasanlagen sind für die zu verwendenden
Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen
mindestens gemäß Tabellen 4 und 5 erforderlich.
Erläuterung zu Tabelle 4
Nr.
SpalteProdukt nach harmonisierter Norm2

EN 1457-1:2012 Keramikinnenrohre für Abgasanlagen für Trockenbetrieb16

3

EN 1457-2:2012 Keramikinnenrohre für Abgasanlagen für Nassbetrieb17

4

EN 1806:2006 Keramik-Formblöcke für Abgasanlagen18

5

EN 1856-1:2009 Bauteile und Abschnitte von System-Abgasanlagen mit Metallinnenrohren19

6

EN 1856-2:2009 Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall für Abgasanlagen20

7

EN 1857:2010 Betoninnenrohre für Abgasanlagen21

15 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1856-1:2009-09
16 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1457-1:2012-04
17 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1457-2:2012-04
18 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1806:2006-10
19 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1856-1:2009-09
20 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1856-2:2009-09
21 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1857:2010-08

290

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Nr.

Produkt nach harmonisierter Norm

Spalte8

EN 1858:2008+A1:2001 Betonformblöcke für Abgasanlagen22

9

EN 12446:2011 Außenschalen aus Beton für Abgasanlagen23

10

EN 13063-1:2005+A1:2007 Rußbrandbeständige Systemabgasanlagen mit Keramik-Innenrohren24

11

EN 13063-2:2005+A1:2007 Systemabgasanlagen mit Keramik-Innenrohren25

12

EN 13063-3:2007 Luft-Abgassysteme mit Keramik-Innenrohren26

13

EN 13069:2005 Keramik-Außenschalen für Systemabgasanlagen27

14

EN 14471:2013+A1:2015 Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren28

15

EN 14989-1:2007Aufsätze für raumluftunabhängige Abgasanlagen von Gasgeräten des Typs C629

16

EN 14989-2:2007 Abgas- und Luftleitungen für raumluftunabhängige Feuerstätten30

Tabelle 4

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Produkt nach harmonisierter Norm

2

Wesentliches Merkmal

Temperaturklasse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Druckklasse

K

K

K

K

K

K

K

-

K

K

K

-

K

K

K

Kondensatbeständigkeitsklasse

K

K

K

K

K

K

K

-

K

K

K

-

K

K

K

Korrosionsbeständigkeitsklasse

K

K

K

K

K

K

K

-

K

K

K

-

K

K

K

Rußbrandbeständigkeitsklasse

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

-

-

L

L

L

-

L

L

L

L

L

-

L

L

L

-

-

-

-

-

-

-

K

-

-

-

K

-

-

-

Brandverhalten

-

-

-

-

-

K

K

K

-

-

-

-

K

-

-

Wärmedurchlasswiderstand

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Angabe des Abstandes zu
brennbaren Baustoffen
Druckklasse sofern
nicht oben enthalten (für LAS)

Strömungswiderstand

L

L

L

L

L

L

L

-

L

L

L

-

L

L

L

Frost-Tau-Wechselbeständigkeit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mechanischer Widerstand und
L
L
L
L
L
L
L
L
L L L
L
L
X
L
Stabilität
X
muss erfüllt werden
KAngabe der Klasse erforderlich
L
Leistungsangabe als Wert erforderlich
Wesentliches Merkmal für das Bauprodukt im Anhang ZA nicht enthalten oder im Anhang ZA enthalten
aber bauaufsichtlich nicht erforderlich
Erläuterung zu Tabelle 5
Nr.
Spalte23Europäisches Bewertungsdokument (EAD)
Abgasanlagen mit keramischem Abgasrohr
EAD 060001-00-0802
Abgasanlagen mit keramischem Abgasrohr und spezieller Außenschale
EAD 060003-00-0802

22 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1858:2011-09
23 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12446:2011-09
24 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13063-1:2007-10
25 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13063-2:2005-12
26 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13063-3:2007-10
27 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13069:2005-12
28 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14471:2015-03
29 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14989-1:2007-05
30 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14989-2:2008-03

291

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Abgasanlagen mit keramischem Abgasrohr, mit unterschiedlichen Außenschalen und möglichem
Wechsel der Außenschale
EAD 060008-00-0802

4

Tabelle 5
Wesentliches Merkmal

Bauprodukt
nach Europäischem
Bewertungsdokument (EAD)234

Temperaturklasse

K

K

K

Druckklasse

K

K

K

Kondensatbeständigkeitsklasse

K

K

K

Korrosionsbeständigkeitsklasse

K

K

K

Rußbrandbeständigkeitsklasse

K

K

K

L

L

L

X

X

X

L

L

L

1

Angabe des Abstandes
zu brennbaren Baustoffen
Druckklasse
sofern nicht oben enthalten (für LAS)
Wärmedurchlasswiderstand
Strömungswiderstand

L

L

L

Frost-Tau-Wechselbeständigkeit

X

X

X

Mechanischer Widerstand und Stabilität

L

L

L

X
K
L

muss erfüllt werden
Angabe der Klasse erforderlich
Leistungsangabe als Wert erforderlich

1.9

Einbau und Betrieb von Produkten

Eine detaillierte Montage- und Betriebsanleitung des Herstellers oder seines Vertreters müssen in deutscher
Sprache zur Verfügung stehen und beachtet werden.
In der Betriebsanleitung sind ausführlich die notwendigen Angaben für die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung,Instandsetzung sowie Überprüfung der Funktion darzustellen.
2

Brandmeldeanlagen

2.1

Zweck der Anlage

Brandmeldeanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen. Sie müssen Personen zum direkten Hilferuf (Handauslösung)bei Brandgefahren dienen. Selbsttätige Brandmeldeanlagen müssen Brände zu einem frühen Zeitpunkt erkennen
und melden. Die Brandmeldung ist durch die Übertragungseinrichtung zur Alarmierung an die Leitstelle der örtlichzuständigen Feuerwehr sofort weiterzuleiten.
Brandmeldeanlagen oder einzelne Bestandteile müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben.
Brandmeldeanlagen können technisch geeignet sein, die vom Brand bedrohten Personen über das Brandereignis
in Kenntnis zu setzen.
Rauchwarnmelder oder vernetzte Rauchwarnmelder bilden keine Brandmeldeanlagen.
2.2

Bauprodukte von Brandmeldeanlagen

Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen müssen Brandmeldeanlagen dauerhaft betriebszuverlässig sein
und unter Verwendung von Bauprodukten der Normenreihe DIN EN 54 errichtet sein.
Dazu müssen sie im Brandfall ausreichend leistungsfähig und dauerhaft betriebszuverlässig sein, eine
ausreichende Ansprechverzögerung, Feuchte-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit sowie Schock- und
Schwingfestigkeit aufweisen.

292

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind für die zu verwendenden Bauprodukte Leistungen zu
Wesentlichen Merkmalen mindestens gemäß Tabelle 1 erforderlich. Dabei wird mindestens Normalentflammbarkeit
der verwendeten Baustoffe vorausgesetzt. Der Nachweis des Brandverhaltens kann gemäß VV TB NRW, Abschnitt
D3 erfolgen.
Erläuterung zu Tabelle 1
Nr.
Produkt nach harmonisierter Norm
Spalte2

EN 54-2:1997-12 + A1 2006 Brandmelderzentralen31

3

EN 54-3:2014 Akustischer Signalgeber 32

4

EN 54-4:1997-12 + A1 2003:3+A2 Energieversorgungseinrichtungen33

5

EN 54-5:2000 +A1:2002 Wärmemelder - Punktförmige Melder34

6

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 Rauchmelder - Punktförmige Melder nach dem Streulicht-,
Durchlicht- oder Ionisationsprinzip35

7

EN 54-10/A1:2005 Flammenmelder – Punktförmige Melder36

8

EN 54-11:2001 + EN-54-11/A1:2005 Handfeuermelder37

9

EN 54-12:2015 Rauchmelder – Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip38

10

EN 54-16:2008 Sprachalarmzentralen39

11

EN 54-17:2005 Kurzschlussisolatoren40

12

EN 54-18:2005 + AC:2007 Eingangs/Ausgangsgeräte41

13

EN 54-20:2006 + AC:2008 Ansaugrauchmelder42

14

EN 54-21:2006 Übertragungseinrichtungen für Brand- und Störungsmeldung43

15

EN 54-23:2010 Optische Signalgeber44

16

EN 54-24:2008 Komponenten für Sprachalarmierungssysteme - Lautsprecher45

17

EN 54-25:2008 + AC 2012 + Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen46

Tabelle 1

Leistungsfähigkeit im
Brandfall
Allgemeine
Anforderungen
Allgemeine
Anforderungen fürAnzeigenBrandmeldezustandFunktionen

X

X

X

X

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

Produkt nach harmonisierter Norm

2

Wesentliches
Merkmal

X

X

X
X

X

31 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-2:2007-01
32 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-3:2014-09
33 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-4:2007-01
34 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-5:2017-05
35 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-7:2006-09
36 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-10/A1:2006-03
37 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-11:2001-10 + DIN EN-54-11/A1:2006-03
38 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-12:2015-10
39 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-16:2008-06
40 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-17:2006-03
41 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-18:2006-03 + DIN EN 54-18 Berichtigung 1:2007-05
42 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-20:2009-02
43 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-21:2006-08
44 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-23:2010-06
45 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-24:2008-06
46 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 54-25:2009-02 + DIN EN 54-25 Berichtigung 1:2012-09

293Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Werkstoffe, Ausführungund Herstellung
Schallpegel

X

Frequenz u. Schallform

X

Exemplarstreuung

X

Funktionsprüfung

X

Klassifizierung
Lage derwärmeempfindlichen
Elemente
Richtungsabhängigkeit
Statische
Ansprechtemperatur
Ansprechzeiten bei
typischerAnwendungstemperatur
Ansprechzeit bei 25
Grad
Ansprechzeit bei hoher
Umgebungstemperatur(in Betrieb bei trockener
Wärme)
Ansprechen bei sichlangsam entwickelnden
Bränden
Wiederholbarkeit

X

X

X

X

X

X

X

17

16
X

X
K
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

Einteilung in Klassen
Blendprüfung (in Betrieb)

X

X

Blendung

X

Brandempfindlichkeit

X

AlarmzustandX

Anzeigen für den
AlarmzustandSicherheitsaspekteX

Grenzwert derKompensation
Signalisierung von
StörungenLangsame Änderung derLichtdämpfung
Abhängigkeit von der
Länge der optischen
Messstrecke
Streulicht

15

X

Luftbewegung

Schutz gegenunbeabsichtigte
Auslösung
Prüfung derGebrauchstauglichkeit
Prüfung der Funktion

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

Produkt nach harmonisierter Norm

2

Wesentliches
Merkmal

X
X
X
X
X
X
X
X
X

SprachalarmzustandX

Manuelle Auslösung desSprachalarms
Notfallmikrofon

X

Signal Rauschabstand

X

X

294

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Frequenzgang der SAZ
ohne Mikrofon
Frequenzgang der SAZ
mit Mikrofon
Signalisierungsbereich

X
X
X

Veränderung derLichtabstrahlung
Kleinste u. größte
effektive Lichtstärke
Lichtfarbe

X

Zeitliches Lichtmuster
und Blinkfrequenz
Synchronisation

X

X
X

X

FrequenzganggrenzenX

Nenn-Impedanz

X

Horizontaler undvertikaler
Abstrahlwinkel
Maximaler
Schalldruckpegel
Ansprechverzögerung
Empfang u. Verarbeitungvon Brandmeldungen
Ausgang zur
Weiterleitung desBrandmeldezustandes
Abhängigkeit desBrandmeldezustandesvon mehr als einem
Alarmsignal
Schnelle Änderungender Lichtdämpfung
Verzögerung beimÜbergang in den
SprachalarmzustandAusgang zu
AlarmierungseinrichtungenNotfallmikrofon

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

Produkt nach harmonisierter Norm

2

Wesentliches
Merkmal

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

Betriebszuverlässigkeit
Allgemeine
Anforderungen
Allgemeine
Anforderungen fürAnzeigen
Betriebsbereitschaftszust
andBrandmeldezustandX

StörungsmeldezustandX

AbschaltzustandX

Anforderungen an die
Ausführung
Zusätzliche
Anforderungen an die
Ausführung vonsoftwaregesteuerten
Brandmelderzentralen
Kennzeichnung

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

295

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Funktionen

X

X

Werkstoffe, Ausführungund Herstellung
Dokumentation

X

X

X

Lebensdauer

X

AufbauX

Kennzeichnung und
Daten
Lebensdauerprüfung

X

Individuelle
Alarmanzeige
Anschluss vonHilfsvorrichtungenÜberwachungabnehmbarer Melder
Herstellerabgleiche
Einstellung desAnsprechverhaltens vor
Ort
Zusätzliche
Anforderungen fürsoftwaregesteuerte
MelderSchutz gegen das
Eindringen vonFremdkörpern
Normalzustand

X

X

X

X

17

16

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PrüfeinrichtungX

Form, Maße und Farben

X

Symbole undBeschriftung
Umweltkategorie

X

Manuelle Auslösung desSprachalarms
Schnittstelle zu externen
Steuereinrichtungen
Zusätzliche
Anforderungen an die
Ausführung vonsoftwaregesteuerte SAZ
Mechanische Festigkeit
der Rohrleitung
Hardware-Komponenten
und zusätzliche
Sensoreinheiten in derAnsaugeinrichtung
LuftstromüberwachungX

X

Rückstelleinrichtung

Zusätzliche
Anforderungen ansoftwaregesteuerte HFM
Prüfung der
Prüfeinrichtung(in Betrieb)
Prüfung derZuverlässigkeit(Dauerprüfung)
Sprachalarmzustand

X

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

Produkt nach harmonisierter Norm

2

Wesentliches
Merkmal

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

296

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Stromversorgung

X

Funktionsdauer

X

Vorkehrungen fürAußenleiter
Entflammbarkeit von
Werkstoffen
Zugang

X
X
X

Anforderungen ansoftwaregesteuerte
GeräteDauerhaftigkeit

X
X

Konstruktion

X

Nenn-Rauschleistung(Dauerhaftigkeit)
Gehäuseschutz

X
X

Immunität gegenStreckendämpfung
Identifikation des HFangebundenen
Bestandteils
Leistungseigenschaftendes Empfängers
Immunität gegen
Störeinflüsse
Verlust der
Kommunikation
AntenneEnergieversorgungseinrichtung
Anforderungen an die
UmweltprüfungenPrüfung der Immunität
gegen
Streckendämpfung
Prüfung zur
Identifizierung der HF
angebundenen
Bestandteile
Prüfung derLeistungseigenschaftendes Empfängers
Prüfung der
Kompatibilität mit
anderen Nutzern desFrequenzbandes
Prüfung zur Erkennung
bei Verlust der
Kommunikation auf einer
Verbindung
Prüfung der Antenne
Prüfplan für die Prüfung
der BestandteileÜberprüfung derLebensdauer derautonomen
Energiequelle
Prüfung derStörungsmeldung für den
Zustand schwache
Energieversorgung

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

Produkt nach harmonisierter Norm

2

Wesentliches
Merkmal

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

297

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Prüfung derPolaritätsumkehr
Prüfung derWiederholbarkeit
Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Schock u.
Schwingfestigkeit,
Temperaturbeständigkeit
Kälte in Betrieb
Vibration, sinusförmig (inBetrieb)Vibration, sinusförmig
(Dauerprüfung)
EMV Störfestigkeit (inBetrieb)
Schwankungen der
Versorgungsspannung(in Betrieb)
Feuchte Wärme,konstant (in Betrieb)
Feuchte Wärme,konstant (Dauerprüfung)
Schlag (in Betrieb)

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

Trockene Wärme (inBetrieb)
Trockene Wärme(Dauerprüfung)Feuchte Wärme, zyklisch(in Betrieb)
Feuchte Wärme, zyklisch(Dauerprüfung)
SchwefeldioxidKorrosion(Dauerprüfung)
Stoß (in Betrieb)

X

Schwingen, sinusförmig
(in Betrieb)
Schwingen, sinusförmig
(Dauerprüfung)
Schutz durch Gehäuse
Schwankungen der
Versorgungsparameter
Schocken (in Betrieb)

5

2

1

4

Produkt nach harmonisierter Norm

3

Wesentliches
Merkmal

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ausgangsleistung

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Übertragungsleistung
Allgemeine
Anforderungen
Anforderungen an
Funktionen
X
K

X
X

muss erfüllt werden
Angabe der Klasse erforderlich

Stehen für Komponenten einer Brandmeldeanlage keine harmonisierten Normen zur Verfügung, dürfen auch
Bauprodukte verwendet werden, die in DIN 14675-1:2018-04 oder DIN VDE 0833-2:2017-10 beschrieben sind.

298

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen dürfen verwendet werden,
sofern sie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert undfür den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Darüber hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an
den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung entsprechend der in der VV TB NRW, lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannten
technischen Regel unter Berücksichtigung von Abschnitt 2 der in der VV TB NRW, lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten
technischen Regel zu erfüllen.
2.3

Planung, Bemessung und Ausführung von Brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausführung unter Anwendung von DIN 146751:2018-04 in Verbindung mit DIN VDE 0833-1:2014-10 und -2:2017-10 erfolgt, erfüllen die bauaufsichtlichen
Anforderungen, sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind.
Die Regelungen von Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsnormen zur Instandhaltung sind nicht Bestandteil
dieser technischen Regel.

3

Alarmierungsanlagen

3.1

Zweck der Anlage

Alarmierungsanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen. Sie müssen Personen im Gefahrenfall mittels Verbreitung eines
Notsignals und/oder einer Sprachalarmierung warnen und veranlassen, den Gefahrenbereich zu verlassen. Eine
Alarmierungsanlage muss mindestens aus einer Zentrale, einer Energieversorgung, Auslöse- oder
Steuereinrichtungen, Signalgebern und dem verbindenden Übertragungsweg bestehen.
Bei Sprachalarmierung muss diese mindestens in deutscher Sprache und ausreichend verständlich erfolgen.
Zu Alarmierungsanlagen zählen insbesondere elektroakustische Alarmierungsanlagen zur Erteilung von Anweisungen, wie Sprachalarmierungsanlagen oder Notfallwarnsysteme. Brandmeldeanlagen mit Alarmierungsfunktion können die Aufgaben einer Alarmierungsanlage übernehmen.
3.2

Bauprodukte von Alarmierungsanlagen

Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen müssen Alarmierungsanlagen dauerhaft betriebszuverlässig
und mit Bauprodukten errichtet sein, die im Alarmierungsfall ausreichend leistungsfähig und dauerhaft
betriebszuverlässig sind und eine ausreichende Ansprechverzögerung, Feuchte-, Korrosions- undTemperaturbeständigkeit sowie Schock- und Schwingfestigkeit aufweisen.
Sofern Bauprodukte nach DIN EN 54 Teile 3, 4, 16, 17, 23 und 24 für Brandmeldeanlagen zur Errichtung vonAlarmierungsanlagen verwendet werden, müssen Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen mindestens gemäß
Tabelle 1 des Abschnitts 2.2 Brandmeldeanlagen dieser technischen Regel festgestellt und angegeben werden.
Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen dürfen verwendet werden,
sofern sie gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Darüber
hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
entsprechend der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel unter
Berücksichtigung von Abschnitt 2 der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regelzu erfüllen.
3.3

Planung, Bemessung und Ausführung von Alarmierungsanlagen

Alarmierungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausführung unter Anwendung der Normen
 DIN 14675-1:2018-04 in Verbindung mit DIN VDE 0833-1:2014-10 und DIN VDE 0833-2:2017-10,
 DIN 14675-1:2018-04 in Verbindung mit DIN VDE 0833-1:2014-10, DIN VDE 0833-2:2017-10 und
DIN VDE 0833-4:2014-10 oder
 DIN EN 50849 (DIN VDE 0828-1):2017-11
erfolgt, erfüllen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind. Die Regelungen von Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsnormen zur
Instandhaltung sind nicht Bestandteil dieser technischen Regel.
Bei Alarmierungsanlagen mit akustischen Signalgebern muss die Abschaltung der Signale auch in unmittelbarer
Nähe der Erstanlaufstelle für die Feuerwehr möglich sein.

299

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Eine Brandmeldeanlage mit Sprachalarmierung erfordert eine Sprachalarmzentrale. Die Sprachalarmzentrale kanneine gesonderte Einheit oder mit der Brandmelderzentrale physikalisch kombiniert sein. Brandmeldeanlage undSprachalarmzentrale dürfen sich am gleichen Aufstellort befinden.
4

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

4.1

Zweck der Anlage

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind elektrische Anlagen einschließlich der zugehörigen Leitungsanlagen mit
einer Stromversorgung und mehr als einer Leuchte, die Räume, Rettungswege oder Sicherheitszeichen auch bei
Ausfall der Stromversorgung der allgemeinen Beleuchtung solange beleuchten, dass Personen das sichere
Verlassen der Räume oder des Gebäudes und sofern bauaufsichtlich verlangt bis hin zu öffentlichen
Verkehrsflächen ermöglicht ist und ggf. auch Arbeitsvorgänge sicher abgeschlossen werden können.
4.2

Bauprodukte von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen
betriebszuverlässig sein.

Anforderungen müssen

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

dauerhaft

Bauprodukte für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen müssen den Produktanforderungen europäischer Normen oder,sofern nur nationale technische Regeln wie DIN- oder DIN VDE-Normen zur Verfügung stehen, diesen technischen
Regeln entsprechen.
Notleuchten die der Norm DIN EN 60598-2-22:2015-06 (DIN VDE 0711-2-22) entsprechen, erfüllen diebauaufsichtlichen Anforderungen.
Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen dürfen verwendet werden,
sofern sie gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Darüber
hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
entsprechend der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel unter
Berücksichtigung von Abschnitt 2 der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regelzu erfüllen.
4.3

Planung, Bemessung und Ausführung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausführung unter Anwendung derNormenreihe DIN VDE 0100 (mit Ausnahme der Normenteile 801 ff), DIN V VDE V 0108-100:2010-08 und DIN EN
1838:2013-10 sowie unter Beachtung des Abschnitts 5 Sicherheitsstromversorgungsanlagen dieser technischen
Regel erfolgt, erfüllen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht
weitergehende Anforderungen gestellt sind.
5

Sicherheitsstromversorgungsanlagen

5.1

Zweck der Anlage

Sicherheitsstromversorgungsanlagen sind elektrische Anlagen, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen für einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten. Sicherheitsstromversorgungsanlagen umfassen die Stromquelle (Spannungserzeugung oder Energiespeicherung), dieerforderlichen Schalt- und Hilfseinrichtungen sowie die zugehörigen Leitungsanlagen bis zu den Anschlüssen derzu versorgenden sicherheitstechnischen Anlagen.
Netzersatzanlagen, die aus betriebstechnischen Gründen erforderlich sind, gelten nicht als Sicherheitsstromversorgungsanlagen im bauaufsichtlichen Sinne.
5.2

Bauprodukte von Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen müssen Sicherheitsstromversorgungsanlagen dauerhaft
betriebszuverlässig sein.
Bauprodukte für Sicherheitsstromversorgungsanlagen müssen den Produktanforderungen europäischer Normen
oder, sofern nur nationale technische Regeln wie DIN- oder DIN VDE-Normen zur Verfügung stehen, diesen
technischen Regeln entsprechen.

300

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren, die den Anforderungen der Normenreihe
DIN 6280 genügen und zentrale Stromversorgungssysteme, die den Anforderungen von DIN EN 50171:2001-11(DIN VDE 0558-508) genügen, erfüllen die bauaufsichtlichen Anforderungen.
Die zur Verbindung der einzelnen Bauprodukte erforderlichen Kabel und Leitungen dürfen verwendet werden,
sofern sie gebrauchstauglich, ausreichend dimensioniert und für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Darüber
hinaus sind die Anforderungen an das Brandverhalten und an den Funktionserhalt unter Brandeinwirkung
entsprechend der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannten technischen Regel unter
Berücksichtigung von Abschnitt 2 der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regelzu erfüllen.
5.3

Planung, Bemessung und Ausführung der Sicherheitsstromversorgungsanlagen

Sicherheitsstromversorgungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausführung unter Anwendung
der Normenreihe DIN VDE 0100 (mit Ausnahme der Normenteile 801 ff), bei Anlagen mit einer Nennspannung über1000 V unter Anwendung der Normenreihe DIN VDE 0101 erfolgt, erfüllen die bauaufsichtlichen Anforderungen,sofern im bauaufsichtlichen Verfahren nicht weitergehende Anforderungen gestellt sind.
Sicherheitsstromversorgungsanlagen sind so aufzubauen, dass bei Überlast oder Kurzschluss nur der davon
betroffene Abschnitt ausschaltet, während die restliche Anlage in Funktion bleibt (Selektivität). Der Nachweis der
selektiven Fehlerabschaltung kann durch geeignete Ingenieurmethoden (Rechenverfahren) erbracht werden.
Die Stromquelle ist so zu bemessen, dass sie die Energieversorgung der sicherheitstechnischen Anlagen für den
erforderlichen Zeitraum aufrechterhält. Bei der Bemessung der Stromquelle sind insbesondere ihre
Leistungsfähigkeit und das Anlaufverhalten sowie die Nichtlinearität der Verbraucher zu berücksichtigen.
Ein duales System nach DIN VDE 0100-560:2013-10, Abschnitt 6.1 "Stromquellen für Sicherheitszwecke", letzter
Spiegelstrich erfüllt nicht die bauaufsichtlichen Anforderungen an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage.
6

Lüftungsanlagen

6.1

Zweck der Anlage

Lüftungsanlagen dienen der Be- oder Entlüftung von Räumen. Die Anlagen können natürliche oder maschinelle
Lüftungsanlagen sein. Zu den maschinellen Anlagen gehören auch raumlufttechnischen Anlagen, Klimaanlagen
und Warmluftheizungen.
Lüftungsanlagen dienen der Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen an die ausreichende und wirksame
Lüftung von Räumen.
6.2

Planung, Bemessung und Ausführung

Lüftungsanlagen sind so zu planen, zu bemessen und auszuführen, dass die bauaufsichtlichen Anforderungenerfüllt werden. Die in der VV TB NRW unter den lfd. Nrn. A 2.2.1.11 und A 3.2.6 genannten technischen Regelnsind zu beachten.
Bezüglich der Regelungen zu Überströmöffnungen wird auf die VV TB NRW, Abschnitt A 2.1.3.3.1 verwiesen.
Zur Konkretisierung bauaufsichtlicher Anforderungen können auch allgemein anerkannte Regeln der Technik
dienen, die nicht bauaufsichtlich eingeführt sind.
Lüftungsanlagen sind so auszuführen, dass keine hygienischen Belastungen der Raumluft zu befürchten sind.
Für eine ausreichende Belüftung von Aufenthaltsräumen ist eine maschinelle Lüftungsanlage erforderlich, wenn sie
nicht durch natürliche Lüftung sichergestellt werden kann.
6.3

Bauprodukte und Bauarten

6.3.1

Allgemeine BestimmungenBauprodukte und Bauarten für Lüftungsanlagen sind entsprechend den technischen und hygienischen
Anforderungen auszuwählen und zu verwenden. Dabei sind insbesondere die Einbaulage, die erforderliche

301

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Temperaturbeständigkeit, die Feuerwiderstandsdauer, die Anforderungen an die Dichtheit, der erforderliche
Volumenstrom, die Druckdifferenz, der Standort und die Umgebungstemperaturen zu berücksichtigen.
Brandschutzklappen nach EN 15650:201047 mit mechanischem Absperrelement dürfen in Lüftungsanlagen nur mit
der Achslage des mechanischen Absperrelementes verwendet werden, die mit der Feuerwiderstandprüfung gemäß
DIN EN 1366-2:1999-10 nachgewiesen wurde. Die Nennauslösetemperatur der thermischen Auslöseeinrichtung
der Brandschutzklappen darf maximal 72 °C betragen, in der Zuluft bei Warmluftlüftungsanlagen 95 °C.
Brandschutzklappen in Atmosphären, die planmäßig oder außerplanmäßig aufgrund chemischer Reaktionen eine
schädigende und/oder korrosive Wirkung auf diese ausüben können, fallen nicht in den Anwendungsbereich von
EN 15650:201048. Dazu gehören auch Atmosphären in Ab- oder Fortluftleitungen von gewerblichen Küchen.
6.3.2

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderliche Leistungen

Bei Verwendung von Bauprodukten mit Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 oder bei
Anwendung von Bauarten gemäß § 17 BauO NRW 2018 sind die mindestens erforderlichen Klassen den Tabellen
1 bis 3 und 6 zu entnehmen.
Bei Verwendung von Bauprodukten für Lüftungsanlagen, für die harmonisierte technische Spezifikationen nach derVerordnung (EU) Nr. 305/2011 vorliegen, sind Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen mindestens gemäß
Tabelle 4 i. V. m. Tabelle 5 sowie Tabelle 7 erforderlich.

47 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09
48 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09302

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 1
Brandschutzklappen in Unterdecken (nicht im Anwendungsbereich von EN 15650:201049)
Mindestens erforderlich
Bauaufsichtliche
Anforderung

Feuerwiderstandsklasse
nach DIN°4102-6:1977-09
und zusätzliche
Bezeichnung gemäß
Verwendbarkeitsnachweis

Baustoffklasse nach DIN°4102-1:1998-05

Gehäuse,Absperrelement
feuerhemmend

K 30 U

hochfeuerhemmend

K 60 U

feuerbeständig

K 90 UÜbrige Komponenten

A2

B2

Tabelle 2- Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen in Ab- oder Fortluftleitungen gewerblicher Küchen,die nicht in den Anwendungsbereich von EN 15650:201050 fallen- Brandschutztellerventile, die nicht in den Anwendungsbereich von EN 15650:201051 fallen
Mindestens erforderlich
Bauaufsichtliche
Anforderung

Feuerwiderstandsklasse nach
DIN°4102-6:1977-09

Baustoffklasse nach DIN°4102-1:1998-05

Gehäuse,Absperrelement
feuerhemmend

K 30

hochfeuerhemmend

K 60

feuerbeständig

K 90Übrige Komponenten

A2

B2

Tabelle 3
Absperrvorrichtungen in Lüftungsanlagen gemäß der in der VV TB NRW unter der lfd. Nr. 2.2.1.11
genannten technischen Regel, Abschnitt 7.2
Mindestens erforderlich
Bauaufsichtliche Anforderung
Feuerwiderstandsklasse nach DIN°4102-6:1977-09
und zusätzliche Bezeichnung gemäß
Verwendbarkeitsnachweis
feuerhemmend

K30-18017

hochfeuerhemmend

K60-18017

feuerbeständig

K90-18017

49 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09
50 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09
51 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09303

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 4
Brandschutzklappe nach EN 15650:201052

Wesentliches Merkmal
Nennbedingungen der Aktivierung/
Ansprechempfindlichkeit

X

Ansprechverzögerung / Ansprechzeit

X

Betriebssicherheit

L

Feuerwiderstandsfähigkeit- Raumabschluss

K- Wärmedämmung

K- Rauchleckage

K- Mechanische Festigkeit (bzgl. E)

X- Beibehaltung des Querschnitts (bzgl. E)

X

Dauerhaftigkeit- der AnsprechverzögerungX- der Betriebssicherheit

L

X
K
L


muss erfüllt werden
Angabe der Klasse erforderlich
Leistungsangabe als Wert erforderlichsh. Tabelle 5

Tabelle 5
Brandschutzklappen nach EN 15650:201053
Mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche
Anforderung

feuerhemmend
hochfeuerhemmend
feuerbeständig
Feuerwiderstandsfähigkeit
120 Minuten

Feuerwiderstandsfähigkeit

EI 30 (veho io)-S
EI 60 (veho io)-S
EI 90 (veho io)-S

Brandverhalten
Gehäuse,AbsperrelementübrigeKomponenten

A 2-s1,d0

E-d2

EI 120 (veho io)-S

Tabelle 6
Feuerwiderstandsfähige LüftungsleitungenBauaufsichtliche Anforderung

Mindestens erforderlich
Feuerwiderstandsklasse
Baustoffklasse nach
nach DIN 4102-6:1977-09 und
DIN 4102-1:1998-05
ggf. DIN V 4102-21:2002-08

feuerhemmend

L 30

A2
abweichend gemäß
A 2.2.1.11, Abschnitt 3.2:
B1

hochfeuerhemmend

L 60

feuerbeständig

L 90

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten

L 120

A2

Für feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen, die eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses
bedürfen, siehe auch Abschnitte C 3.1 und C 4.4 der VV TB NRW.

52 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09
53 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09304

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 7
Bausätze für feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen nach EAD 350142-00-1106
Mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung
Feuerwiderstandsfähigkeit
Brandverhalten1
feuerhemmend

EI 30 (veho io)SA2 – s1,d0
abweichend gemäß A 2.2.1.11,
Abschnitt 3.2
C-s3, d2, sonsthochfeuerhemmend

EI 60 (veho io)SA2 – s1,d0

feuerbeständig

EI 90 (veho io)SA2 – s1,d0

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten

EI 120 (veho io)SA2 – s1,d0

1
6.3.3

innerhalb und außerhalb
Besondere Bestimmungen für die Verwendung und Ausführung

Bausätze für feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen nach: EAD 350142-00-1106
Für Bausätze zur Errichtung feuerwiderstandsfähiger Lüftungsleitungen nach ETA aufgrund desEAD 350142-00-1106, bestehend aus Brandschutzplatten, Dichtungsmitteln, Verbindungsmitteln und
Befestigungsmitteln, hat der Hersteller gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 eine auf der Grundlage desKlassifizierungsdokumentes beruhende Einbauanleitung bereitzustellen. Diese muss mindestens folgende
Angaben enthalten:
 Beschreibung der zulässigen, vierseitigen Leitungskonstruktionen aus Leitungsformstücken (Werkstoffe,
Abmessungen, ggf. Aussteifungen, Leitungsführung (vertikal/horizontal/schräg), zugehörige Formteile, max.
Geschosshöhe und Lastabtragung bei vertikalen Leitungen, Abhängungen, Befestigungen), zulässiger Betriebsdruckbereich, Art und Mindestdicke der Bauteile (Wand/Decke), die von den Leitungen durchdrungen werden dürfen,
 Grundsätze für die Herstellung der Leitungsformstücke aus den Brandschutzplatten und den Verbindungsund Dichtungsmittel (z. B. Kleber, Klammern, Schrauben, ggf. Aussteifung incl. Befestigung) mit Angaben zur
Fügetechnik, Grundsätze für das Zusammenfügen der Formstücke zu Leitungen und deren Einbau mit Angaben zu den zu
verwendenden Bauprodukten (z. B. Abhängungen, Traversen, ggf. Bekleidung der Abhängungen/Traversen,
Kompensatoren, zulässige Befestigungsmittel), zur Fügetechnik, zu notwendigen Abständen und zu ggf.
zulässigen nachträglichen Beschichtungen, Ausführung und Abdichtung der Bauteildurchdringung sowie der Revisionsöffnungsverschlüsse, Hinweise zur Bemessung und Ausführung der Befestigung, Verarbeitungshinweise (z. B. zu zulässigen Werkzeugen, zur Reihenfolge der Arbeitsgänge bei der
Formstückherstellung und deren Zusammenfügen zur Leitung),
 ggf. Hinweise zum Transport und zur Lagerung der Brandschutzplatten,
 Hinweise zur Instandhaltung.
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn die in der Einbauanleitung des Herstellers zu beschreibenden an das
Bauprodukt angrenzenden Bauteile hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit die Anforderungen an die bauliche
Anlage einhalten.
Der Anwender hat entsprechend dieser Einbauanleitung die Lüftungsleitungsstücke in die Lüftungsanlage
einzubauen, dem Bauherrn die Einbauanleitung zu übergeben und für den ordnungsgemäßen Einbau eine
Einbaubestätigung zu fertigen, die ebenfalls zu übergeben ist.
Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 i. V. m. Satz 2 dieses Abschnittes nicht vor, gibt es für Bausätze zur
Errichtung feuerwiderstandsfähiger Lüftungsleiten nach ETA aufgrund des EAD 350142-00-1106 keine allgemeinanerkannte Regel der Technik54.

54 Anwendung von § 17 BauO NRW 2018305

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

7

Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte

7.1

Zweck der Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte

Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte dienen dazu, Rauch abzuleiten, um dadurch gleichzeitig wirksame
Löscharbeiten der Feuerwehr zu unterstützen.
Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte sind nach Maßgabe von Sonderbauverordnungen und Sonderbaurichtlinien erforderlich. Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte sind auch erforderlich, wenn diese im bauaufsichtlichen Verfahren gefordert werden.
Müssen mehrere Geräte zur Rauchableitung zusammenwirken, um die bauordnungsrechtlichen Anforderungen zu
erfüllen, bilden diese Einrichtungen eine Anlage.
Verschlüsse von Öffnungen zur Rauchableitung, z. B. im Treppenraum, sind keine Rauchabzugsanlagen im hiergeforderten Sinne.
7.2

Planung, Bemessung und Ausführung

Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte sind so zu planen, zu bemessen und auszuführen, dass diebauaufsichtlichen Anforderungen aufgrund der Sonderbauverordnung, Sonderbaurichtlinien und Brandschutznachweise erfüllt werden.
Rauchabzugsanlagen, die entsprechend der einschlägigen Regelungen der Normenreihe DIN 18232 sowie nachdieser technischen Regel errichtet werden, erfüllen auch die bauaufsichtlichen Anforderungen, soweit nicht abweichende Anforderungen im Einzelfall gestellt sind. Die Bemessung von Rauchabzugsanlagen und
Rauchabzugsgeräten darf nach Ingenieurmethoden des Brandschutzes erfolgen. Die Eingabeparameter sind inden Bauvorlagen zu dokumentieren.
Bei Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräten muss die für die Entrauchung notwendige Zuluft nachgeführt
werden können. Bei maschinellen Rauchabzugsanlagen müssen mit ihrem Anlaufen selbsttätig die Zuluftanlagenin Betrieb gehen bzw. die erforderlichen Zuluftöffnungen öffnen. Soweit manuelle Zuluftöffnungen zulässig sind,müssen diese leicht zugänglich sein und leicht geöffnet werden können.
Zu keiner Zeit dürfen die Türöffnungskräfte bei Türen in Rettungswegen infolge des Betriebs der Rauchabzugsanlage größer 100 N sein.
Für die Verwendung von Rauchabzugsgeräten in der Bedachung von Dächern ist A 2.1.9 hinsichtlich der Lage undAnordnung als lichtdurchlässige Flächen einzuhalten, wenn die Leistung nach Abschnitt 7.5.2 vonDIN EN 12101-2:2003-09 nicht mit mindestens A2 – s1,d0 erklärt ist; anderenfalls ist der Nachweis gemäß VV TB
NRW, A 2.1.9 für eine gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige Bedachung zu führen
(s. Abschnitt 3, Tabelle 3.2) oder die bauliche Anlage hat die Abstände nach § 32 Abs. 2 BauO NRW 2018
einzuhalten.
7.3

Auslösung – manuell/selbsttätig

Für die selbsttätige Auslösung maschineller Rauchabzugsanlagen sind Brandmelder zu verwenden, die die zu
erwartenden Brandkenngrößen detektieren. Rauchmelder nach der Normenreihe DIN EN 54 sind hierfürverwendbar.
Natürlich wirkende Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte müssen mindestens durch thermische
Auslöseeinrichtungen und von Hand ausgelöst werden können.
Schalter oder manuelle Einrichtungen zur Auslösung von Rauchabzugsanlagen sind an einer jederzeit
zugänglichen Stelle in einer Höhe zwischen 1,2 m und 1,6 m über dem Boden anzuordnen. Die Schalter odermanuellen Auslöseeinrichtungen sind mit einem gut lesbaren Schild „Rauchabzug“ zu kennzeichnen. Die
Beschilderung darf auf dem Schalter oder dem Gehäuse erfolgen oder muss in unmittelbarer Nähe dauerhaftbefestigt erfolgen. Die Farbe der Schalter oder manuellen Auslöseeinrichtungen darf nicht rot sein.

306

Anhang 14

7.4

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

ZuluftöffnungenÖffnungen, die dem Nachströmen der für die Entrauchung notwendigen Zuluft dienen, sind mit einem gut lesbaren
Schild „Zuluftöffnung für Rauchabzugsanlage“ zu kennzeichnen.
7.5

Bauprodukte und Bauarten

7.5.1

Allgemeine Bestimmungen

Rauchabzugsanlagen bestehen mindestens aus den Bedien- und Auslöseeinrichtungen sowie den jeweiligen
Rauchabzugsgeräten. Maschinelle Rauchabzugsanlagen können zusätzlich aus den Entrauchungsleitungeneinschließlich notwendiger Entrauchungsklappen bestehen.
Bauprodukte für Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte sind entsprechend der Einbaulage, dererforderlichen Temperaturbeständigkeit, des erforderlichen Volumenstroms, der Druckdifferenz, der erforderlichen
aerodynamisch wirksamen oder geometrischen Öffnungsfläche und des Standortes hinsichtlich desFunktionserhalts und der Einwirkungen u. a. von Wind, Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwählen undzu verwenden.
Die detaillierte Einbauanleitung und die Gebrauchsanleitung des Herstellers müssen von diesem für jeden
Einbauort in deutscher Sprache schriftlich zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller hat in derGebrauchsanleitung ausführlich die für die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowieÜberprüfung der Funktion der Bauprodukte notwendigen Angaben darzustellen. Für Bauprodukte nachharmonisierten technischen Spezifikationen muss die Einbauanleitung den Angaben der Klassifizierungsberichte
entsprechen.
Die Einbau- und Gebrauchsanleitungen des Herstellers für die zu verwendenden Bauprodukte sind zu beachten
und dem Bauherrn zu übergeben.
In maschinellen Rauchabzugsanlagen sind maschinelle Rauchabzugsgeräte nach EN 12101-3:201555 zu
verwenden. Für die Verwendung der maschinellen Rauchabzugsgeräte gibt es keine allgemein anerkannte Regelder Technik56.
Für das Nachströmen der Zuluft dürfen Bauprodukte wie Fenster und Türen verwendet werden, wenn sichergestellt
ist, dass während des gesamten Funktionszeitraumes von Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräten dererforderliche freie Querschnitt erhalten bleibt.
Sofern in maschinellen Rauchabzugsanlagen Entrauchungsklappen auch von Hand gesteuert werden sollen,
müssen diese für die manuelle Auslösung geeignet sein. Entrauchungsklappen mit mechanischem Absperrelement
dürfen in maschinellen Rauchabzugsanlagen nur mit der Achslage des mechanischen Absperrelementes
verwendet werden, die mit der Feuerwiderstandprüfung gemäß DIN EN 1366-10:2011-07 nachgewiesen wurde.
Entrauchungsleitungen dürfen nicht selbst zur Ausbreitung von Feuer und Rauch in der baulichen Anlage beitragen.
Sie müssen nichtbrennbar, temperaturbeständig und dicht sein. Ihre Formbeständigkeit (Querschnittserhalt) und
die mechanische Festigkeit müssen gewährleisten, dass die vorgesehene Rauchmenge abgeführt werden kann.
Entrauchungsleitungen müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass sie nicht durch Temperaturerhöhungenauf der Außenseite der Leitungen einen Beitrag zur Brandausbreitung leisten.
7.5.2

Zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen erforderliche Leistungen

Bei Verwendung von Bauprodukten mit Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 BauO NRW 2018 oderAnwendung von Bauarten gemäß § 17 BauO NRW 2018 sind die mindestens erforderlichen Klassen der Tabelle 1
zu entnehmen.

55 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-3:2015-12
56 Anwendung von § 17 BauO NRW 2018307

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 1
Entrauchungsleitungen nach DIN V 18232-6:1997-10 i. V. m. DIN 4102-6:1977-09

Mindestens erforderlich

Bauaufsichtliche Anforderung

Feuerwiderstandsklasse,
Kategorie und Druckstufe

feuerhemmend

L 30, Kategorie 3 und Druckstufe 1/2/3*

hochfeuerhemmend

L 60, Kategorie 3 und Druckstufe 1/2/3*

feuerbeständig

L 90, Kategorie 3 und Druckstufe 1/2/3**

Brandverhalten
Baustoffklasse nachDIN 4102-1:1998-05

A2

je nach vorgesehener Verwendung, mindestens jedoch Druckstufe 1

Bei Verwendung von Bauprodukten für maschinelle Rauchabzugsanlagen, für die harmonisierte technische
Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorliegen, sind Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen
mindestens gemäß Tabelle 2 i. V. m. Tabellen 3 und 4 erforderlich.

Erläuterung zu Tabelle 2
Nr.
SpalteProdukt nach harmonisierter Norm

2

EN 12101-2:2003 Rauch- und Wärmefreihaltung
Teil 2: Festlegungen für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte57

3

EN 12101-3: 2015 Rauch- und Wärmefreihaltung
Teil 3: Bestimmungen für maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsgeräte58

4

EN 12101-7:2011 Rauch- und Wärmefreihaltung Teil 7: Entrauchungskanalstücke59

5

EN 12101-8:2011 Rauch- und Wärmefreihaltung Teil 8: Entrauchungsklappen60

6

EN 12101-10:2005/AC:2007 Rauch- und Wärmefreihaltung
Teil 10: Energieversorgung61

57 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-2:2003-09
58 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-3:2015-12
59 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-7:2011-07
60 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-8:2011-08
61 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-10:2006-01 + DIN EN 12101-10 Berichtigung 1:2009-07

308

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 2
Wesentliches Merkmal

Produkt nach harmonisierter Norm
1
2
3
4
5
6
Nominale Auslösungsbedingungen/Empfindlichkeit
X
Funktionssicherheit
ZyklenK
Windlast
K
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche#L
Leistung unter Brandbedingungen
K
Brandverhalten von Baustoffen
K
Betriebszuverlässigkeit
Anwendungskategorien
K*
MotorleistungK
Wirksamkeit der Abführung
von Rauch/heißem Gas: (ähnlich Wirksamkeit Rauch- undX
Wärmeableitung)Aufrechterhaltung des Gasvolumens und des Drucks während
L
der Prüfung der Ableitung von Rauch und heißem Gas
Feuerbeständigkeit
K
Fähigkeit zum Öffnen unter UmgebungsbedingungenÖffnen unter Windlast
K**
innerhalb einer vorgegebenen ZeitÖffnen unter Schneelast
K
K**
innerhalb einer vorgegebenen ZeitÖffnen bei niedriger Umgebungstemperatur
K
innerhalb einer vorgegebenen Zeit
Nennbedingungen der Aktivierung/Ansprechempfindlichkeit
X
Betriebssicherheit
K
X
Feuerwiderstandsfähigkeit, 
Raumabschluss
K
K
Wärmedämmung
K***
K***
Rauchdichtheit
K
K
Mechanische Formstabilität (unter E)
X
X
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E)
X
X
Ansprechverzögerung/Ansprechzeit
X
X*
X, K
X
Leistungs-Parameter unter Brandbedingungen
X
Beständigkeit der Betriebszuverlässigkeit
K
Dauerhaftigkeit
der Ansprechverzögerung
X
der Betriebssicherheit
X
X
muss erfüllt werdenX*muss erfüllt sein, wenn K** erforderlich ist
L
Leistungsangabe als Wert erforderlich
K
Angabe der Klasse erforderlich;
K*
Angabe der Anwendungskategorien erforderlich
K**
Angabe der Klasse erforderlich abhängig von der Verwendung
K***
Angabe nur für Entrauchungsleitungen oder Entrauchungsklappen für Mehrfachabschnitte#
Angabe nicht erforderlich bei Verwendung in Druckbelüftungsanlagen nach Abschnitt 8- für Entrauchungsleitungen aus Entrauchungskanalstücken nach EN 12101-7:2011 siehe Tabelle 3- für Entrauchungsklappen nach EN 12101-8:2011 siehe Tabelle 4309

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 3- Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen nach EN 12101-7:201162- Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen nach EAD 350142-00-1106
Mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche Anforderung

Feuerwiderstandsfähigkeit

feuerhemmend

EI 30 (ve – ho) S xx1 multihochfeuerhemmend

EI 60 (ve – ho) S xx1 multi

feuerbeständig

EI 90 (ve – ho) S xx1 multi

Feuerwiderstandsfähigkeit
120 Minuten

EI 120 (ve – ho) S xx1 multi1

Brandverhalten
A 2-s1, d0

je nach vorgesehener Verwendung, mindestens jedoch 500 Pa

Tabelle 4
Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsklappen nach EN 12101-8:201163
Mindestens erforderliche LeistungenBauaufsichtliche
Feuerwiderstandsfähigkeit
Brandverhalten
Anforderung
Klappenblatt,übrigeGehäuse
Komponenten
feuerhemmend

EI 30 (ve1 - ho2 - io) S xx3 Cxx4
MA/AA5 multihochfeuerhemmend

EI 60 (ve1 - ho2- io) S xx3 Cxx4
MA/AA5 multi

feuerbeständig

EI 90 (ve1 - ho2- io) S xx3 Cxx4
MA/AA5 multi

Feuerwiderstandsfähigkeit
120 Minuten

EI 120 (ve1 - ho2- io) S xx3 Cxx4
MA/AA5 multi

1
2
3
4
5

A 2-s1, d0,

E-d2

je nach vorgesehener Verwendung: vew, vedw, ved
je nach vorgesehener Verwendung: how, hodw, hod
je nach vorgesehener Verwendung, mindestens jedoch 500 Pa
je nach vorgesehener Verwendung: C300 oder C10000
je nach Verwendung (sh. Abschnitt 7.5.1 und/oder Abschnitt 8.2)

Wenn Bauprodukte gemäß Tabelle 2, Spalte 2 in baulichen Anlagen nach den in der MVV TB unter den lfd. Nrn. A
2.2.2.3, A 2.2.2.4 und A 2.2.1.15 genannten technischen Regeln verwendet werden sollen, sind zur Erfüllung der
Bauwerksanforderungen mindestens Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen gemäß Tabelle 5 erforderlich.

62 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-7:2011-08
63 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-8:2011-08

310

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 5
Mindestens erforderliche Leistungen für Rauchabzugsgeräte
Verwendung in
EN 12101-2:200364

notwendigen Treppenräumen
von Verkaufs- und
Versammlungsstätten

Rauchabzugsanlagenmindestens erforderliche Leistungen
4.1 - Nominale
Auslösebedingungen/Empfindlichkeit

Thermoelement nach 4.1.1 a)und Handauslösung nach
4.1.1 d)Thermoelement nach 4.1.1 a) und
Auslöseeinrichtung nach 4.1.1 b)oder c) oder d)

6 - Aerodynamisch wirksameÖffnungsfläche

Angabe (m²)

Angabe (m2)

7.1.1 - Klassifizierung derFunktionssicherheit

Re 50

Re 50

7.1.3 - Klassifizierung derFunktionssicherheit

ja, wenn zusätzlich
Lüftungsfunktion

ja, wenn zusätzlich Lüftungsfunktion

7.2.1.1 - Schneelastklassifizierung,ausgenommen lotrechter Einbau

SL 500SL 5007.3.1 - Klassifizierung niedrige
Umgebungstemperatur

T (-05)

T (-05)7.4.1 - Windlastklassifizierung

WL 1500

WL 1500

7.5.1 – Klassifizierung
Wärmebeständigkeit

B 300

B 300

7.5.2 - Leistungsverhalten
Wärmebeständigkeit

E – d2E – d2

7.5.3

Besondere Bestimmungen für die Verwendung und Ausführung

Bausätze für feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitungen nach EAD 350142-00-1106
Für Bausätze zur Errichtung feuerwiderstandsfähiger Entrauchungsleitungen nach ETA aufgrund desEAD 350142-00-1106, bestehend aus Brandschutzplatten, Dichtungsmitteln, Verbindungsmitteln und
Befestigungsmitteln hat der Hersteller gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 eine auf der Grundlage desKlassifizierungsdokumentes beruhende Einbauanleitung bereitzustellen. Diese muss mindestens die folgenden
Angaben enthalten:

 Beschreibung der zulässigen, vierseitigen Leitungskonstruktionen aus Leitungsformstücken (Werkstoffe,













Abmessungen, ggf. Aussteifungen, Leitungsführung (vertikal/horizontal/schräg), zugehörige Formteile, max.
Geschosshöhe und Angaben zur Lastabtragung bei vertikalen Leitungen, Revisionsöffnungen, Abhängungen,
Befestigungen),zulässiger Betriebsdruckbereich,
Art und Mindestdicke der Bauteile (Wand/Decke), die von den Leitungen durchdrungen werden dürfen,
Grundsätze für die Herstellung der Leitungsformstücke aus den Brandschutzplatten und den Verbindungsund Dichtungsmitteln (z. B. Kleber, Klammern, Schrauben, ggf. Aussteifung incl. Befestigung) mit Angabe derFügetechnik,
Grundsätze für das Zusammenfügen der Formstücke zu Leitungen und deren Einbau mit Angaben zu den zu
verwendenden Bauprodukten (z. B. Abhängungen, Traversen, ggf. Bekleidung der Abhängungen/Traversen,
Kompensatoren, zulässige Befestigungsmittel), zur Fügetechnik, zu notwendigen Abständen und zu ggf.
zulässigen nachträglichen Beschichtungen,Ausführung und Abdichtung der Bauteildurchdringung sowie der Revisionsöffnungsverschlüsse,Hinweise zur Bemessung und Ausführung der Befestigung,Verarbeitungshinweise (z. B. zu zulässigen Werkzeugen, zur Reihenfolge der Arbeitsgänge bei der
Formstückherstellung und deren Zusammenfügen zur Leitung),
ggf. Hinweise zum Transport und zur Lagerung der Brandschutzplatten,
Hinweise zur Instandhaltung.

64 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12101-2:2003-09

311

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 i. V. m. Satz 2 dieses Abschnittes nicht vor, gibt es für Bausätze zur
Errichtung feuerwiderstandsfähiger Entrauchungsleitungen nach EAD 350142-00-1106 keine allgemein anerkannte
Regel der Technik65.
8

Druckbelüftungsanlagen

8.1

Zweck der Anlagen

Druckbelüftungsanlagen dienen dazu, bauaufsichtlich besonders zu schützende Rettungswege sowie
Aufzugsschächte von Feuerwehraufzügen von Rauch frei zu halten, damit Personen sich retten können undwirksame Löscharbeiten unterstützt werden.
Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenräume in Feuerwehraufzugsschächte und Vorräume ist
durch Druckbelüftungsanlagen zu verhindern. Darüber hinaus können Druckbelüftungsanlagen nach Maßgabe
eines Brandschutznachweises oder Brandschutzkonzeptes in bestimmten einzelnen Rettungswegen erforderlich
sein.
8.2

Planung, Bemessung und Ausführung

Druckbelüftungsanlagen müssen einen kontinuierlichen Luftstrom über den Luftweg Außenluftansaugung, ggf.
Überströmöffnungen, sowie Abströmöffnungen gewährleisten.
Druckbelüftungsanlagen für Sicherheitstreppenräume müssen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft■ bei geöffneten Türen vom Treppenraum zu dem vom Brand betroffenen Geschoss mit mindestens 2,0 m/s
entgegen der Fluchtrichtung strömt und■ im Brandgeschoss in geeigneter Weise abgeführt wird.
Dies gilt auch für vorhersehbare ungünstige Wetterbedingungen.
Die Strömungsgeschwindigkeit der Luft durch die geöffnete Tür des Vorraumes eines Feuerwehraufzugs mussmindestens 0,75 m/s betragen.
Der Betrieb der Druckbelüftungsanlage darf nicht dazu führen, dass sich Türen in Rettungswegen wegen zu hoher
Druckdifferenzen nicht mehr öffnen lassen. Die maximale Türöffnungskraft darf 100 N betragen. Sie darf bei Türen
von Vorräumen auch dann nicht überschritten werden, wenn eine der beiden Türen geöffnet ist. Nach Öffnen und
Schließen von Türen zum Sicherheitstreppenraum oder Vorraum muss sich innerhalb von 3 Sekunden der
Sollzustand wieder eingestellt haben.
Die Abschaltung der Druckbelüftungsanlagen durch Rauchauslöseeinrichtungen ist nicht zulässig.
Ist nur ein innenliegender Sicherheitstreppenraum vorhanden, müssen bei Ausfall der für die Aufrechterhaltung desÜberdrucks erforderlichen Geräte betriebsbereite Ersatzgeräte deren Funktion übernehmen.
Schaltgerätekombinationen, Steuereinheiten, Regeleinheiten und Ventilatoren der Druckbelüftungsanlage müssen
so aufgestellt werden, dass die Druckbelüftungsanlage ausreichend lang wirksam ist.
Außenluftansaugung
Die für eine Druckbelüftungsanlage erforderliche Außenluftansaugung muss so angeordnet sein, dass kein Rauchangesaugt werden kann und sie von Fenstern, anderen Außenwandöffnungen und von Außenwänden mit
brennbaren Baustoffen sowie Außenwandbekleidungen mindestens 2,5 m entfernt ist.
Außen- und Zuluftleitungen, Abluft- und EntrauchungsleitungenDiese Leitungen sind hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit und Brandverhalten entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen auszubilden. Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen dürfen in diesen Leitungen nicht verwendet werden.
Bei Verwendung von Klappen in der Außenluft- oder Zuluftleitung müssen die Antriebe über eine sichere
Energieversorgung verfügen.
65 Anwendung von § 17 BauO NRW 2018

312

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGAÜberströmöffnungen
Vorräume von Sicherheitstreppenräumen müssen auch bei geschlossenen Türen mit Luft durchspült werden
können. Dies kann durch Überströmöffnungen realisiert werden.
An den Verschluss der Überströmöffnung zwischen Vorraum und Treppenraum werden keine Anforderungenhinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt, es reicht eine Klappe aus, die bei Luftströmung in Richtung Treppenraum schließt.
An den Verschluss der Überströmöffnung zwischen Vorraum und Feuerwehraufzugsschacht werden keine
Anforderungen hinsichtlich des Feuerwiderstands gestellt, es reicht eine motorisch oder über andere Einrichtungenangetriebene Klappe aus.
In der Wand zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit muss der Verschluss der Überströmöffnung die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Wand aufweisen.
Die Ansteuerung der Verschlüsse darf nicht über eine Rauchauslöseeinrichtung erfolgen. Klappen, die motorischoder über anderen Einrichtungen offengehalten oder angetrieben werden, müssen über eine sichere Energieversorgung verfügen.
AbströmöffnungenMündungen und Abströmöffnungen sind so anzuordnen, dass die Wirksamkeit der Druckbelüftungsanlage auchbei ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet ist.
Als Abströmöffnungen können im vom Brand betroffenen Geschoss Fenster in der Fassade verwendet werden.
Diese sind je Abströmbereich an gegenüberliegenden Fassaden anzuordnen.
Wenn die Abströmung über einen Schacht erfolgt, sind in die Schachtwandung Entrauchungsklappen zu
integrieren.
Fortluftöffnungen (Mündungen) von Leitungen, aus denen Brandgase ins Freie gelangen können, müssen
entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen angeordnet oder ausgebildet sein.
Brandschutzklappen dürfen nicht verwendet werden.
8.3

Auslösung

Die Druckbelüftungsanlagen müssen im Brandfall selbsttätig ausgelöst werden.
Soweit selbsttätige Brandmeldeanlagen erforderlich oder vorhanden sind, müssen diese die Druckbelüftungsanlagen auslösen.
Wenn keine Brandmeldeanlage vorhanden ist, muss die Auslösung mindestens durch geeignete Auslöseeinrichtungen, die über im Bereich des Zugangs zum Treppenraum (ausgenommen Vorräume) und im Bereich der
notwendigen Abströmöffnungen positionierte Rauchmelder angesteuert werden, erfolgen. Rauchmelder nach derNormenreihe DIN EN 54 sind für die Detektion geeignet.
Sollen Druckbelüftungsanlagen auch von Hand ausgelöst werden, sind dafür Schalter zu verwenden, die zwischen
1,2 m und 1,6 m über dem Boden anzuordnen sind. Die Schalter sind mit einem gut lesbaren Schild"Druckbelüftungsanlage" zu kennzeichnen. Die Beschilderung darf auf dem Schalter oder dem Gehäuse erfolgen
oder muss in unmittelbarer Nähe dauerhaft befestigt erfolgen. Die Farbe der Schalter darf nicht rot sein.
Notwendige Abströmöffnungen dürfen nur selbsttätig angesteuert werden.
Die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Druckbelüftungsanlage muss sich innerhalb 120 Sekunden nach dem
Auslösen eingestellt haben.
Bei einer Auslösung über ein programmierbares System ist der Programmierstand zu dokumentieren. Bei derÄnderung des Programmierstandes bzw. bei Änderung der Betriebs- und Systemsoftware handelt es sich um einewesentliche Änderung. Soll die Auslösung über ein programmierbares System erfolgen, so ist eine
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
Energieversorgung
Bauaufsichtlich geforderte Druckbelüftungsanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung
ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben; dies gilt als erfüllt bei Anschluss an eine313

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Sicherheitsstromversorgungsanlage. In Gebäuden ohne eigene Sicherheitsstromversorgungsanlage genügt ein
Abgriff der Stromversorgung an der Haupteinspeisung (sogenannte Sprinklerpumpenschaltung).
8.4

Bauprodukte und Bauarten von Druckbelüftungsanlagen

Druckbelüftungsanlagen bestehen aus Bauprodukten und Bauteilen (z. B. Ventilator, Abströmelemente), die für die
Funktion der Druckbelüftungsanlage erforderlich sind. Türen und Fenster können für die Abströmung genutzt
werden.
Bauprodukte für Druckbelüftungsanlagen sind entsprechend der Einbaulage, der erforderlichen Temperaturbeständigkeit, des erforderlichen Volumenstroms, der Druckdifferenz und des Standortes hinsichtlich desFunktionserhalts und der Einwirkungen u. a. von Wind, Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwählen undzu verwenden.
Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind für die zu verwendenden Bauprodukte nach harmonisierten
technischen Spezifikationen Leistungen zu Wesentlichen Merkmalen mindestens gemäß Abschnitt 6, Tabellen 4,
5 und 7 sowie Abschnitt 7, Tabellen 2 bis 5 erforderlich. Im Übrigen gilt Abschnitt 6, Tabelle 6.
Zuluftventilatoren dürfen mit Frequenzumrichtern betrieben werden. Reparaturschalter an Zuluftventilatoren
müssen überwacht oder gegen unbefugtes Betätigen gesichert sein. Der durch die Druckbelüftungsanlage im
Treppenraum erzeugte Schalldruckpegel soll ab einem Abstand zum Luftaustritt von 5 m nicht mehr als 85 dB(A)betragen. Für Feuerwehraufzüge gelten die Anforderungen nach DIN EN 81-72:2003-11.
Als Verschluss der Überströmöffnung zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit darf eine
Brandschutzklappe ohne Leitungsanschluss nach EN 1565066 verwendet werden, die Klassifizierung EI 90(ve io)-S nach DIN EN 13501-3:2010-02 ist ausreichend. Brandschutzklappen mit mechanischem
Absperrelement dürfen in Druckbelüftungsanlagen nur mit der Achslage des mechanischen Absperrelementes
verwendet werden, die mit der Feuerwiderstandprüfung gemäß DIN EN 1366-2:1999-10 nachgewiesen wurde. Die
Nennauslösetemperatur der thermischen Auslöseeinrichtung der Brandschutzklappen darf maximal 72 °C
betragen.
9

CO-Warnanlagen

9.1

Zweck der Anlage

CO-Warnanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen. Sie dienen der Warnung von Personen, sobald gefahrdrohende
Mengen von Kohlenmonoxid (CO) in Garagen erreicht sind.
9.2

Bauprodukte von CO-WarnanlagenDie zum Einsatz kommenden Bauprodukte müssen für die Messung, Auswertung und Warnung geeignet sein.
Zur CO-Warnanlage gehören alle Bauprodukte (wie Ansaugstellen, Messstellen, Leitungen, Übertragungseinrichtungen, Ersatzstromversorgung, Steuereinheit, optische und akustische Signalgeber etc.), die zur Aufrechterhaltung der Funktion der CO-Warnanlage erforderlich sind.
9.3

Planung, Bemessung und Ausführung von CO-Warnanlagen

CO-Warnanlagen müssen so geplant, bemessen und ausgeführt sein, dass der CO-Gehalt in allen
Garagenbereichen zuverlässig erfasst wird und eine Alarmierung bei Überschreitung des CO-Gehalts in der Luftvon 250 ppm erfolgt. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten, sofern nachfolgend
nichts anderes bestimmt ist. Bei Anlagen, die weitere Funktionen übernehmen, muss der Anlagenteil für die
CO-Warnung autark betrieben und geprüft werden können.
Die CO-Messstellen sind auf einer Höhe von etwa 1,50 m über dem Fußboden zu positionieren und so anzuordnen,
dass auch Bereiche zuverlässig erfasst werden, für die erhöhte CO-Konzentrationen zu erwarten sind.
CO-Warnanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt
werden und funktionsfähig bleiben (über eine Batterie als Ersatzstromquelle oder den Anschluss an eine
Sicherheitsstromversorgungsanlage). Die Signalisierung muss solange aktiviert sein, wie die CO-Konzentration den
zulässigen Grenzwert übersteigt.

66 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15650:2010-09314

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

10Feuerlöschanlagen

10.1

Zweck der Anlage

Selbsttätige Feuerlöschanlagen erkennen frühzeitig ein Brandereignis und dienen i.d.R. dem Eindämmen/Begrenzen des Brandherdes oder der direkten Löschung des Brandereignisses. Manuelle, nichtselbsttätige Anlagen wie Hydrantenanlagen mit nassen oder trockenen Steigleitungen unterstützen wirksame
Löscharbeiten der Feuerwehr. Beide Anlagenarten dienen vorrangig der Rettung von Mensch und Tier, können
aber auch bei der Minderung von Brand-, Sach- und Umweltschäden effizient sein.
Zu den Feuerlöschanlagen gehören alle Arten von ortsfesten, nichtselbsttätigen Feuerlöschanlagen (ns-FLA) sowie
die ortsfesten, selbsttätigen Feuerlöschanlagen (s-FLA). Als Löschmittel kann Wasser oder auch jedes andere
Löschmittel verwendet werden, soweit mit diesen Löschmitteln die Brandausbreitung kontrolliert oder der Brand
gelöscht werden kann.
Die nichtselbsttätigen Feuerlöschanlagen bestehen aus einem Leitungsnetz (dazu gehören trockene und nasse
Steigleitungen) und haben Entnahmestellen, Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) oder Außenhydranten. Die
selbsttätigen Feuerlöschanlagen sind ortsfeste Löschanlagen. Als Löschmittel wird Wasser, z. B. in Sprinkler-,Sprühwasser- und Wassernebellöschanlagen, verwendet. Es dürfen auch Anlagen für andere Löschmittel errichtet
werden. Dies können z.B. Anlagen mit Schaum, CO2, Stickstoff, Inertgasen, halogenierten Kohlenwasserstoffen
oder Pulverlöschmitteln sein sowie Wasserlöschanlagen mit Zumischung schaumbildender Mittel.
10.2

Bauprodukte von Feuerlöschanlagen

In Feuerlöschanlagen dürfen nur Bauprodukte (Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausätze gemäßArt. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) vorgesehen und betrieben werden, die für den Betrieb der Anlagen
erforderlich und geeignet sind. Andere Bauprodukte, z.B. Sicherungseinrichtungen für Trinkwasser, dürfen die
Wirksamkeit der Feuerlöschanlage nicht beeinträchtigen. Ebenso dürfen durch sie die Feuerlöschanlagen in ihrer
Funktion nicht beeinträchtigt werden.
Bauprodukte, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen können oder mit dem Trinkwassernetz verbunden sind,müssen für diese Verwendung geeignet sein.
Als Bauprodukte für Sprinkler- und Sprühwasserlöschanlagen dürfen die Bauprodukte der Normenreihe
DIN EN 12259, für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln die Bauprodukte der Normenreihe DIN EN 12094
verwendet werden.
Für andere Löschanlagen, auch mit anderen Löschmitteln, z.B. Schaumlöschmitteln, sind die in den Planungs- undBemessungsnormen für diese Anlagen genannten Bauprodukte zu verwenden.
67

68

69

Wandhydranten gemäß EN 671-1 und EN 671-2 , Überflurhydranten gemäß EN 14384 und Unterflurhydranten
70

gemäß EN 14339
10.3

dürfen für nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen verwendet werden.

Erforderliche Leistungen von Bauprodukten für Feuerlöschanlagen

Bauprodukte müssen ausreichend leistungsfähig und dauerhaft betriebszuverlässig sein sowie eine ausreichende
Ansprechverzögerung, Feuchte-, Korrosions-, Temperaturbeständigkeit sowie Schock- und Schwingungsfestigkeit
aufweisen. Die Bauprodukte müssen für die Anwendung hydraulisch geeignet und ausreichend druckfest sowie fürden Betrieb dauerhaft leichtgängig zu bedienen und zu betreiben sein.
Die Auswahl der Produkte unter Berücksichtigung der vorgesehenen Verwendung muss auf Grundlage derInformationen zu den Wesentlichen Merkmalen und Eigenschaften erfolgen.
Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen sind für die zu verwendenden Bauprodukte Leistungen zu
Wesentlichen Merkmalen mindestens gemäß nachstehenden Tabellen 1 bis 3 erforderlich.

67 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 671-1:2012-07
68 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 671-2:2012-07
69 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14384:2005-10 + DIN EN 14384 Berichtigung 1:2007-07
70 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14339:2005-10 + DIN EN 14339 Berichtigung 1:2007-07

315

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Erläuterung zu Tabelle 1
Nr.
Spalte2

Produkt nach harmonisierter Norm
EN 12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006 Teil 1: Sprinkler71

3

EN 12259-2:1999 + A1:2001 + AC:2002 + A2:2005 Teil 2: Nassalarmventile mit Zubehör72

4

EN 12259-3:2000 + A1:2001 + A2:2005: Trockenalarmventile mit Zubehör73

5

EN 12259-4: 2000 + A1:2001 Teil 4: Wassergetriebene Alarmglocken74

6

EN 12259-5:2002 Teil 5: Strömungsmelder75

Tabelle 1
Wesentliches Merkmal

Bauprodukte für Ortsfeste Löschanlagen– Bauteile für Sprinkler- und Sprühwasseranlagen nachharmonisierter Norm
1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

Betriebszuverlässigkeit

X

X

X

X

Leistungsfähigkeit im Brandfall

X

X

X

Ansprechverzögerung - Dauerhaftigkeit

X

X

X

Betriebszuverlässigkeit – Dauerhaftigkeit- Alterung nichtmetallischer Bauteile und- Brandbeanspruchung

X

X

X

Nenn-Auslösebedingungen

X

Löschmittelverteilung

X

Ansprechverzögerung (Ansprechzeit)

X

Zuverlässigkeit

X

Dauerhaftigkeit- Wärmebeständigkeit,- Temperaturschockbeständigkeit

X

Korrosionsbeständigkeit

X

NennansprechbedingungenX

Stabilität der Betriebszuverlässigkeit- Korrosionsbeständigkeit- Festigkeit nichtmetallischer Bauteile

X

X

muss erfüllt werden

Erläuterung zu Tabelle 2
Nr.
Spalte2
3

Produkt nach harmonisierter Norm
EN 671-1:2012 Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten –Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch76
EN 671-2:2012 Ortsfeste Löschanlagen – Wandhydranten –Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch77

71 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-1:2006-03 + DIN EN 12259-1 Berichtigung 1:2007-01
72 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-2:2001-08 + DIN EN 12259-2/A2:2006-02
73 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-3:2001-08 + DIN EN 12259-3 Berichtigung 1:2008-06
74 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-4:2001-08
75 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12259-5:2002-12
76 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 671-1:2012-07
77 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 671-2:2012-07

316

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 2
Wesentliches Merkmal

Bauprodukte für Ortsfeste Löschanlagen– Wandhydranten – nach harmonisierter Norm
1

2

3

Schlauchinnendurchmesser

X

X

Mindestdurchflussmenge

X

X

Wirksame Wurfweite

XX

Sprühstrahlbetrieb

X

X

Verteilung des Löschmittels mit:

Funktionssicherheit/Betriebszuverlässigkeit
Haspel – Konstruktion

X

Haspel – Drehen

X

Haspel – Ausschwenken

X

Haspel – Beständigkeit gegen StoßX

Haspel – Beständigkeit gegen Belastung

X

Schlauch – Allgemeines

X

X

Absperrbares Strahlrohr – Allgemeines

X

X

Absperrbares Strahlrohr – Beständigkeit gegen Stoß

X

X

Absperrbares Strahlrohr – Drehmoment für die Bedienung

X

X

Absperrventil am Wasseranschluss

X

Absperrventil am Wasseranschluss – Allgemeines

X

Absperrventil am Wasseranschluss – Handbetätigtes
Absperrventil

X

Absperrventil am Wasseranschluss – Automatisches
Absperrventil

X

Hydraulische Eigenschaften – Festigkeit bei innerer
DruckbeanspruchungX

Hydraulische Eigenschaften – Druckfestigkeit

X

Hydraulische Eigenschaften – Beständigkeit gegen
Innendruck

X

Hydraulische Eigenschaften, Sicherheit der KupplungenX

Abrollbarkeit des Schlauches
Haspel – Abrollkraft

X

Haspel – dynamisches Abbremsen

X

Schlauch – maximale Länge

X

Schlauchhaltevorrichtung, Typ 1

X

Schlauchhaltevorrichtung, Typ 1 und Typ 3

X

Dauerhaftigkeit der
Funktionssicherheit/Betriebszuverlässigkeit
Beständigkeit gegen Korrosion beschichteter Teile

X

X

Korrosionsbeständigkeit von wasserbeaufschlagten
TeilenX

X

Alterungsprüfung für Kunststoffteile

X

X

X

muss erfüllt werden

317Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Erläuterung zu Tabelle 3
Nr.
SpalteProdukt nach harmonisierter Norm

2

EN 12094-1:2003 Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren für automatische elektrische Steuer- undVerzögerungseinrichtungen78

3

EN 12094-2:2003 Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für nichtelektrische automatische
Steuer- und Verzögerungseinrichtungen79

4

EN 12094-3:2003 Teil 3: Anforderungen und Prüfverfahren für Handauslöseeinrichtungen und
Stopptaster80

5

EN 12094-4:2004 Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für Behälterventilbaugruppen undzugehörige Auslöseeinrichtungen81

6

EN 12094-5:2006 Teil 5: Anforderungen und Prüfverfahren für Hoch- und NiederdruckBereichsventile und zugehörige Auslöseeinrichtungen82

7

EN 12094-6:2006 Teil 6: Anforderungen und Prüfverfahren für nicht-elektrische
Blockiereinrichtungen83

8

EN 12094-7:2000 + A1:2005 Teil 7: Anforderungen und Prüfverfahren für Düsen
für CO2-Anlagen84

9

EN 12094-8:2006 Teil 8: Anforderungen und Prüfverfahren für Verbindungen85

11

EN 12094-9:2003 Teil 9: Anforderungen und Prüfverfahren für spezielle
Branderkennungselemente86

12

EN 12094-10:2003 Teil 10: Anforderungen und Prüfverfahren für Druckmessgeräte undDruckschalter87

13

EN 12094-11:2003 Teil 11: Anforderungen und Prüfverfahren für mechanische
Wägeeinrichtungen88

14

EN 12094-12:2003 Teil 12: Anforderungen und Prüfverfahren für pneumatische Alarmgeräte 89

15

EN 12094-13:2001/AC:2002 Teil 13: Anforderungen und Prüfverfahren
für Rückflussverhinderer und Rückschlagventile90

78 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-1:2003-07 + DIN EN 12094-1 Berichtigung 1:2006-09
79 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-2:2003-09
80 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-3:2003-07
81 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-4:2004-10
82 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-5:2006-07
83 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-6:2006-07
84 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-7:2005-04
85 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-8:2006-07
86 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-9:2003-07
87 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-10:2003-09
88 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-11:2003-07
89 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-12:2003-07
90 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12094-13:2001-06 + Berichtigung 1 zu DIN EN 12094-13:2002-06

318

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Tabelle 3
Wesentliches
MerkmalBauprodukt für Gaslöschanlagen nach harmonisierter Norm

1
2
Ansprechverzögerung
X(Ansprechzeit)
Betriebssicherheit
Betriebszuverlässigkeit
X
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit
gegenüber Korrosion
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit;
Schwingen
Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverlässigkeit
gegen Korrosion
Dauerhaftigkeit der
Betriebszuverlässigkeit
Leistungsfähigkeit im
X
Brandfall
Dauerhaftigkeit
X
Löschmittelverteilung
NennAuslösebedingungen/empfindlichkeit
Nennansprechbedingungen Ansprechempfindlichkeit –Druckschalter
Nennansprechbedingungen Ansprechempfindlichkeit –Druckmessgeräte
Betriebszuverlässigkeit–Druckschalter
Betriebszuverlässigkeit– Druckmessgeräte
Stabilität der
Betriebszuverlässigkeit
von Druckmessgeräten
gegen Korrosion
Stabilität der
Betriebszuverlässigkeit
von Druckschalterngegen Korrosion
Xmuss erfüllt werden

3

4

X

5

6

X

7

8

9

X

10

11

12

13

X

X

14

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

10.4

Planung und Bemessung selbsttätiger und nicht selbsttätiger Feuerlöschanlagen10.4.1Allgemeine AnforderungenFeuerlöschanlagen sind in Abhängigkeit von der raumbildenden Struktur der baulichen Anlage sowie vorhandener
Baustoffe und Brandgüter, deren Verteilung und Anordnung im Raum, deren Abbrandverhalten und hinsichtlich derBranderkennungs- und Auslöseeinrichtungen, der geeigneten Löschmittel, Löschmittelmengen und notwendiger
Wirkbereiche für die Löschmittel entsprechend dem für den Einzelfall festgelegten Regelwerk zu planen und zu
errichten. Soweit erforderlich, sind Pumpenanlagen zur Druckerhöhung zu errichten.

319

Anhang 14

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Die Einhaltung von Anforderungen an die Qualifikation (Kompetenz, Ausbildung und Zertifizierung) als Planer und
Errichter in Normen sind für die Erreichung der bauaufsichtlichen Schutzziele nicht verbindlich.
Die Regelungen der Planungs- und Bemessungsnormen zur Instandhaltung sind nicht Bestandteil dieser
bauaufsichtlichen technischen Regel. Die Verpflichtungen zur Instandhaltung gemäß § 3 BauO NRW 2018 bleiben
unberührt.
10.4.2

Selbsttätige Feuerlöschanlagen

Die Planung, Einbau und Bemessung von Sprinkleranlagen als selbsttätige Feuerlöschanlage soll nach derRegelung von DIN EN 12845:2016-04 (Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Automatische Sprinkleranlagen,Planung, Installation und Instandhaltung) erfolgen.
Wenn Sprinkleranlagen abweichend nach einem anderen technischen Regelwerk ausgelegt werden soll (z.B. CEA
4001, FM Global Data Sheets, VdS CEA 4001) muss dies im Brandschutznachweis dargestellt werden. Anlagennach den Regeln CEA 4001 und VdS CEA 4001 müssen in der Variante Klasse 1 nach dem Regelwerk ausgeführt
sein.
Selbsttätige (automatische) Feuerlöschanlagen, Anlagen mit Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) und
Anlagen mit trockenen Löschwasserleitungen müssen in den Teilen der baulichen Anlage jeweils in allen
Geschossen angeordnet werden, in denen dies bauaufsichtlich verlangt wird.
Wenn eine Sprinkleranlage nicht angewendet werden kann oder soll, ist im Brandschutznachweis darzustellen,
welche Anlagentechnik nach welcher Regel ausgeführt werden soll. Hinsichtlich der ausgewählten Löschmittel ist
auf erforderliche Schutzmaßnahmen, z.B. bei Gaslöschanlagen nach der Normenreihe DIN EN 15004,
hinzuweisen.
Die Kombination oder die gegenseitige Ergänzung unterschiedlicher oder konkurrierender Regelwerke oder voneinzelnen Bestimmungen daraus sind nicht zulässig.
Beim Auslösen bauaufsichtlich geforderter selbsttätiger Feuerlöschanlagen muss eine Brandmeldung selbsttätigüber eine geeignete Brandmeldeeinrichtung an die Leitstelle der örtlich zuständigen Feuerwehr erfolgen, soweit die
Bauaufsichtsbehörde nichts Anderes gestattet hat.
10.4.3Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen

Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen sind gemäß dem technischen Regelwerk zu bemessen und auszuführen. Die
bauaufsichtlichen Anforderungen gelten als erfüllt, wenn DIN 14462:2012-09 beachtet wird.
10.5

Wasserversorgung

Soll die Löschwasserversorgung durch einen unmittelbaren Anschluss der Löschanlagen an die allgemeine
Trinkwasserversorgung erfolgen, sind die wasserrechtlichen Anforderungen zu beachten. Wenn keine
Löschwasserversorgung über die Trinkwasseranlage möglich ist, muss das notwendige Löschwasser in dafürgeeigneten Vorratsbehältern (Tanks, Löschwasserteiche etc.) vorgehalten werden. Die komplette vom
Löschwasser durchströmte Installation der Löschanlage muss für das verwendete Wasser geeignet sein, dies ist
vor Ausführung der Löschanlage zu prüfen.
Wenn ortsfeste, selbsttätige mit ortsfesten, nichtselbsttätigen Löschanlagen aus einer gemeinsamen Wasserbevorratung versorgt werden sollen, müssen die für beide Schutzziele erforderlichen Wasservolumina bevorratet
werden. Der Ausfall der Wasserquelle für eine Löschanlage darf die zweite Löschanlage in Wirksamkeit und
Betriebssicherheit nicht beeinträchtigen. Bei einer doppelten Wasserversorgung kann das als ausreichend
gewährleistet angenommen werden.
Bei einem nicht unmittelbaren Anschluss an die allgemeine Trinkwasserversorgung sind mindestens ein
Vorratsbehälter sowie eine technische Einrichtung zur Förderung des Löschwassers unter Berücksichtigung undEinhaltung der entsprechenden Auslegungskriterien erforderlich.

320

Anhang 14

10.6

Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung – TR TGA

Personenschutz

Selbsttätige Feuerlöschanlagen, die für die Brandbekämpfung technische Gase oder Leichtschaum als Löschmittel
verwenden, dürfen den Löschvorgang nach der Branderkennung erst dann auslösen, wenn die Nutzer alarmiert
wurden und ausreichend Zeit zum Verlassen des betroffenen Bereiches (Raumes/Schutzbereiches) hatten. Die
Weiterleitung der Brandmeldung bleibt davon unberührt.
10.7

Aufstellraum

Die wesentlichen Anlagenteile der Feuerlöschanlage wie z.B. Pumpenanlage und deren Schaltschrank, Druckhalteanlagen/-einrichtungen mit Armaturen, Alarmventile, Hilfsaggregate und Hauptabsperrschieber, Steuer- undMeldeeinheiten müssen in einem eigenen Raum (Feuerlöschzentrale) aufgestellt werden. Bei dezentral
aufgestellten Alarmventilen/Sprinklerunterzentralen kann die bauliche Abtrennung entfallen, wenn der Zugriff
Unbefugter durch geeignete Maßnahmen verhindert wird, z.B. Drahtgitter und es sich um einen durch Sprinkler
geschützten Bereich handelt.
Der Zugang zur Feuerlöschzentrale muss zu jeder Zeit, d.h. auch im Brandfall, rasch und gefahrlos möglich sein.
10.8

Einbau und Betrieb

Eine gleichzeitige Außerbetriebnahme von nichtselbsttätigen und selbsttätigen Feuerlöschanlagen ist unzulässig.

321

Bezugsquellennachweis

Bezugsquellennachweis

Normen (DIN, DIN V, DIN V ENV, DIN EN,
DIN EN ISO, DIN CEN/TS, DIN SPEC, Eurocode),
AD-Merkblätter, DIN-Fachberichte
Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 610787 Berlin
EADs (European Assessment Documents)
Amtsblatt der Europäischen Union
eur-lex.europa.eu
ETAGs (European Technical Approvals Guidelines)
www.eota.eu
Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit Änderung undErgänzung
Ausgabe Dezember 2001
DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 11, Nov. 2002
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Kolonnenstraße 30 B
10829 Berlin
Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach
DIN EN 12811-1
Fassung November 2005
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Anwendungsrichtlinie für Traggerüste nach
DIN EN 12812
Fassung August 2009
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Bau- und Prüfgrundsätze Beschichtungen von
Auffangräumen
Ausgabe Februar 2017
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Prüfgrundsätze für Schornsteinreinigungsverschlüsse und Rußabsperrer
Ausgabe November 2012
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in
Wohnungen
Ausgabe April 2009www.is-argebau.de
DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und
DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungennach DIN EN 12620 Teil 1 – RBrezG/1
Ausgabe September 2010
Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie Betonbau beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen – BumwS
Ausgabe März 2011
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie für Beton mit verlängerter
Verarbeitbarkeitszeit (Verzögerter Beton)
Ausgabe November 2006
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel
(Trockenbeton-Richtlinie) – TrBMR –Ausgabe Juni 2005
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmörtel – VeBMR –Ausgabe November 2011
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
Ausgabe April 2010
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung vonBetonbauteilen (Instandsetzungsrichtlinie)
Ausgabe Oktober 2001
Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze
Teil 2: Bauprodukte und Anwendung
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Überwachung der Ausführung
Teil 4: Prüfverfahren
Berichtigung 1 (2002-01)
Berichtigung 2 (2005-12)
Berichtigung 3 (2014-09)
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton –SVBR
Ausgabe September 2012
Beuth Verlag GmbH
DAfStb-Richtlinie – Stahlfaserbeton
Ergänzungen und Änderungen zu
DIN EN 1992-1-1/NA, DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045-2 und DIN EN 13670 in Verbindung
mit DIN 1045-3, Teile 1 bis 3
Ausgabe November 2012
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb
Beuth Verlag GmbH

322

Bezugsquellennachweis

DAfStb-Richtlinie Vorbeugende Maßnahmen gegen
schädigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) Ausgabe Oktober 2013
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb
Beuth Verlag GmbHDASt-Richtlinie 021
Schraubenverbindungen aus feuerverzinkten
Garnituren M39 bis M72 entsprechend
DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6
Ausgabe September 2013
Stahlbau Verlags- und Service GmbHDASt-Richtlinie 022
Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen
Ausgabe Juni 2016
Stahlbau Verlags- und Service GmbH
Durchführung und Auswertung von Versuchen am
Bau für Injektionsankersysteme im Mauerwerk mit
ETA nach ETAG 029 bzw. EAD 330076-00-0604
Stand: Dezember 2016
DVS Richtlinie DVS 1708:2009-09
Beuth Verlag GmbH
Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung
von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen – EBGEO
Deutsche Gesellschaft für Geotechnik
Ausgabe 2010
Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG
ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz
sichern“
Ausgabe Juni 1985
Mitteilungen IfBt Heft 2/1987
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Fachregel Ofen- und Luftheizungsbauhandwerks –TR OL 2006
Ausgabe 2010
Zentralverband Sanitär Heizung Klima
Rathausallee 653757 St. Augustin
Hinweise für die Montage von Dübelverankerungen
Ausgabe Oktober 2010
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Lehmbau Regeln
Ausgabe Februar 2008
Dachverband Lehm e. V.
www.dachverband-lehm.deMuster einer Verordnung über den Bau und Betrieb
von Garagen – MGarVO
Ausgabe Mai 2008
www.is-argebau.deMuster einer Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen – EltBauVO
Ausgabe Januar 2009www.is-argebau.deMuster-Feuerungsverordnung – MFeuV
Ausgabe September 2007, geändert am
28.01.2016 und 27.09.2017
www.is-argebau.deMuster-Hersteller- und Anwenderverordnung –MHAVOAusgabe September 2008
www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über bauaufsichtliche
Anforderungen an Schulen – MSchulbauR
Ausgabe April 2009www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über bauaufsichtliche
Anforderungen an Wohnformen für Menschen mit
Pflegebedürftigkeit oder mit Behinderung – MWR
Ausgabe Mai 2012www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise – M-HFHHolzR
Ausgabe Juli 2004
www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an Leitungsanlagen – MLAR
Ausgabe Februar 2015, Redaktionsstand:05.04.2016
www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an Lüftungsanlagen – M-LüAR
Ausgabe Dezember 2015
www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an Systemböden – MSysBöR
Ausgabe September 2005
www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von
Hochhäusern – MHHR
Ausgabe April 2008, geändert Februar 2012www.is-argebau.deMuster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz
im Industriebau – MindBauRL
Ausgabe Mai 2019www.is-argebau.de323

Bezugsquellennachweis

Muster-Richtlinie über den Brandschutz bei derLagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff –MKLR
Ausgabe Juni 1996
www.is-argebau.deMuster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr
Ausgabe Oktober 2009www.is-argebau.deMuster-Verordnung über den Bau und Betrieb vonBeherbergungsstätten – MBeVO
Ausgabe Mai 2014www.is-argebau.deMuster-Verordnung über den Bau und Betrieb vonVerkaufsstätten – MVKVO
Ausgabe Juli 2014www.is-argebau.deMuster-Verordnung über den Bau und Betrieb vonVersammlungsstätten – MVStättVO
Ausgabe Juli 2014www.is-argebau.de
Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinenbauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen
im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungen –PG AIV-F
Ausgabe Mai 2014
Teil 2: Bahnenförmige Abdichtungen – PG AIV-B
Ausgabe Mai 2014
Teil 3: Plattenförmige Abdichtungen – PG AIV-P
Ausgabe August 2012
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinenbauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen – PG-FLK
Ausgabe Juni 2010
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinenbauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für starre undflexible mineralische Dichtungsschlämme sowie
flexible polymermodifizierte Dickbeschichtungen fürdie Abdichtung von Bauwerken – PG-MDS/FPD
Ausgabe November 2016
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinenbauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungen in Bauteilen u.a. aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand im erdberührten
Bereich – PG-FBB
Teil 1: Abdichtungen für Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitte, Übergänge und Anschlüsse
Ausgabe September 2017
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Teil 2:Abdichtungen für Bewegungsfugen
Ausgabe September 2017
Prüfplan für Beschichtungs- und Einhausungssysteme zur Sanierung Pentachlorphenol(PCP)belasteter Holzbauteile
Stand: Januar 2006
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie für den Nachweis der Standsicherheit
von Metall-Kunststoff-Verbundprofilen
Ausgabe August 1986
Mitteilungen IfBt Heft 6/1986
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie für die Bewertung und Sanierung PCBbelasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden
Ausgabe September 1994
Mitteilungen DIBt Heft 2/1995
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie für die Bewertung und Sanierung PCPbelasteter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden
Ausgabe Oktober 1996
Mitteilungen DIBt Heft 1/1997
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie für die Bewertung und Sanierung
schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden
Ausgabe Januar 1996
Mitteilungen DIBt Heft 3/1996
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie für die Herstellung und Verwendung vonTrockenbeton und Trockenmörtel – TrBMR
Ausgabe Juni 2005
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb
Beuth Verlag GmbH
Richtlinie für die Überwachung von Wand-,
Decken- und Dachtafeln für Holzhäuser inTafelbauart nach DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3
Fassung Juni 1992
Mitteilungen IfBt Heft 1/1993
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie für Standardisierung des Oberbaues vonVerkehrsflächen RStO 01
FGSV Verlag GmbH
Wesselinger Str. 17
50999 Köln

324

Bezugsquellennachweis

Richtlinie für Windenergieanlagen
Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fürTurm und Gründung
Fassung Oktober 2012, Korrigierte Fassung März
2015
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie über automatische Schiebetüren in
Rettungswegen – AutSchR
Ausgabe Dezember 1997
www.is-argebau.deRichtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise – HFHHolzR
Fassung Juli 2004
www.is-argebau.deTechnische Regeln für Gasinstallationen(DVGW 600)
Ausgabe September 2018
Beuth Verlag GmbH, Wirtschafts- undVerlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Technische Regeln Ölanlagen (TRÖl 2.0)
Institut für Wärme und Öltechnik e.V.
https://www.deutsche-digitalebibliothek.de/item/SFM3O2ELEWEWP2SVHWRLA
3CYWB76AYXM
Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den
Landesbauordnungen (PÜZ-Verzeichnis)
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Richtlinie über die Anforderungen an
Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt
bis 1000 Liter - StawaR Ausgabe September 2011
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme
von Türen in Rettungswegen - EltVTR
Ausgabe Dezember 1997
www.is-argebau.deTechnische Lieferbedingungen/Technische
Prüfvorschriften für Baustoffe zur Herstellung vonBrückenbelägen auf Beton mit einer
Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff(TL/TP BEL – B, Teil 3)
Ausgabe 1995
Bundesministerium für Verkehr, Abteilung
Straßenbau
Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co KG
Schleefstraße 1444287 Dortmund
Technische Lieferbedingungen/Technische
Prüfvorschriften für Oberflächenschutzsysteme(TL/TP OS)
Ausgabe 1996
Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co KG
Technische Regeln Flüssiggas (TRF 2012)
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas
und Wasser mbH
Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten(TRbF)UWS Umweltmanagement GmbH
Grotendonker Str. 61
47626 Kevelaer
www.umwelt-online.de325