＜建物概要＞
所 在 地 ：福島県伊達郡国見町大字藤田一丁田二 1-7
建物用途：庁舎
構
造：鉄骨造，一部鉄筋コンクリート造
階
数：地上３階，地下１階
敷地面積：8,280.40 ㎡
建築面積：1,500.43 ㎡
延床面積：4,833.39 ㎡＜受賞歴＞
・第 19 回木材活用コンクール賞 【国土交通大臣賞】
・平成 28 年度木材利用優良施設 【林野庁長官賞】

福島県国見町庁舎
国見町庁舎は、東日本大震災で大破し使用不可能となったため、新たな震災復興のシンボルとして新築された庁舎である。

Kunimi town hall is newly built as the symbol of earthquake disasterreconstruction because it was be leveled by the Great East Japan
Earthquake.

「町のシンボルである庁舎」と「町民のための広場」を一体化するこIt is concept of uniting “The symbol of Kunimi town” and “The placeとで、公園のように立ち寄れる「森」のような場所を創り出すことをfor town people” makes “The woodsy place” as like drop in the park. It

コンセプトとしており、親しみのある木の架構に包まれた空間を実現

is realizing space wraped by the kindly wood . The local industry isしている。地場産木材を内外装材や鉄骨の耐火被覆材、さらには燃料

used in interior, exterior ,refractory investment and air-conditioningとしてペレットも利用しており、地域産業の活性化に貢献している。

pellet . It is contribution to the activated local industry.

１．外皮負荷低減の木製ルーバーと大庇

東側全景

東西面には不燃処理したアカマツの無垢材を垂直ルーバーに利用し、建物屋根部分には基準

330

2.5m の大庇を計画した。太陽高度の高い時は大庇、低い時は垂直ルーバーにより日射を遮っ18％
国見町
庁舎

285
100
200
年間熱負荷係数 PAL*ており、PAL* は基準より 18％削減している。

300[MJ/m2年]

400

東西の開口に面した明るいエリアに窓口カ
窓口カウンター

通路 ( 縁側ゾーン ) としている。床吹出ゾーン

約13m

ウンターを配置し、空調温度の緩和が可能な

事務室

窓口カウンター

アカマツの広場

事務室ごとに温度設定を可能にし、省エネルギー運
窓口カウンター用を実施している。

：執務ゾーン

窓口カウンター：縁側ゾーン

縁側ゾーン：コア

２．県産材で構成する地産地消の木質空間
耐火建築物である庁舎を木の架構に包まれた空間とするために、鉄骨の躯体（柱・梁）を県産材のカラマツによって耐火被覆して、集成材の現し仕上げとしている。

日射遮蔽

鉄骨

大庇

接合部耐火被覆（巻付耐火被覆材）
接合部カバー（県産カラマツ集成材）

した「木質ハイブリッド鋼材内臓型集成材」を採用している。

燃えどまり部材（県産カラマツ集成材）
鉄骨

よって炭化進行を遅らせると共に鋼材の温度上昇を抑制す

太陽光発電

燃えどまり部材（県産カラマツ集成材）

日本集成材工業協同組合により１時間耐火大臣認定を取得
火災時は集成材の炭化層が燃え止まり層となり、断熱効果に内装材や家具に地場産の木材を利用した議場

大庇

自然換気

議場
Low-Eペアガラス

柱・梁仕口は工場にて集成材被覆断熱性の高い外壁る。

自然光利用
センサー制御縁側
ゾーン

木質ハイブリッド材の梁

縁側
ゾーン

３．木質バイオマスを利用した熱源システム
日射遮蔽
木ルーバー
Low-Eガラス

熱源にはペレット焚吸収冷温水器と空冷チラーを採用した。ペレット焚冷凍機は
西側系統
ファンコイルユニット

負荷追従性があまり良くないため、負荷変動には空冷モジュールチラーにより対応

ペレット焚
吸収式冷凍機

執務ゾーン
床吹出空調

東側系統
ファンコイルユニットする。空調機は 1 台ごとに、ファンコイルは東西系統ごとにインバータ付のポンプ

INV
密閉式膨張タンクを取り付け、2 次ポンプと各所の制御弁INVを廃止した。各々が必要とする水量をINV

空調機

INV最小動力で流せるため、部分負荷時の中水利用

空調機

HCHS

HCHR

7℃(50℃)

雨水貯留槽

17℃(40℃)
木質ペレット焚冷温水発生機

水搬送動力を削減できる。一般的な２省エネルギー導入技術の概要

屋上設置太陽光パネル 20kw

次ポンプの変流量制御に比べ約 70％の環境・設備デザインの評価

空冷モジュールチラー搬送動力が低減できた。
屋外機置場

熱源系統図

４．除湿ヒートパイプ組込床吹出空調

Ａ. 感性軸（造形）Ｂ. 機能軸（技術）Form
Ｃ. 社会軸（環境）Technology
Ｄ. 経済軸（LCC ）Environment

Life Cycle Cost

□評価項目

01 審美感
20 ＬＣＣ

木質ハイブリッドの梁を現しとした意匠を活かし、準寒冷地における冬季の暖房効果及び快適性向上のため、大空間の執務室

02 調和性19 耐久性と議場は床吹出空調としている。さらに、空調機は除湿ヒートパイプを組込み、室内露点温度まで冷却して給気温度が高い場合

03 独創性18 維持管理でも冷却エネルギーを増やすことなく室内露点温度まで冷却でき、低湿度な環境が可能な空調システムとした。
吹出口には 4 段階 ( 全開 ,2/3,1/3, 全閉 ) の風量調整が可能な MD 付床吹出口を採用しており、インバータ制御により空調機のファ

04 象徴性17 ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

05 完成度

16 ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

06 機能性15 先進性

ン動力を低減している。風量制御には床面の放射温度と室温を要素として温熱環境を制御している。

07 効率性OA

冷温水コイル
冷温水コイル
冷温水
除湿ヒートパイプ

予冷(ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)
混合空気

執務室

☆
☆

鉄骨の躯体(柱・梁)を県産材のカラマツによって耐火被覆させた現し仕上げとして、☆

垂直ルーバーやテラスなどの外装材、フローリングや家具などの内装材へ積極的に木材を利用し、☆

周辺の山並みや広場の樹木と、木の架構に包まれた庁舎が境目なく連続する風景として、

05完成度

☆

木の架構に包まれた空間をコンセプトとして、垂直ルーバーやテラスなどの外装材、フローリングや家

06機能性

☆

準寒冷地における冬季の暖房効果及び快適性向上のため、床吹き出し空調を採用している。

07効率性

☆

除湿ヒートパイプを採用し、一般空調方式と比べ給気温度が高い床吹き出し空調でも除湿可能としている。

☆

床吹き出し口には風量調整可能なMD付を採用しており、ゾーンごとに空調温度の設定が可能である。

16

12資源消費Ｃ.社会軸（環境）13地域環境性
Environment
14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

74.0
41%

国見町
庁舎

15先進性

43.4
02040

60

80

100

二酸化炭素排出量[CO2-kg/m2]

26※省エネルギーセンター公表データ「庁舎」

乾球温度[℃]
床吹出空調方式

01審美感

1261MJ/m2 をベースに算出
空気線図

17ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
Ｄ.経済軸（LCC）
18維持管理Life Cycle Cost
19耐久性
20ＬＣＣ

優れて 卓越しいる ている０＋１

町民が親しみをもって利用できるデザインとしている。
機能的にも民のスペース(公園・広場)と官のスペース(庁舎)が境目なく繋がる集いの場としている。
具などの内装材、さらには燃料にペレットを利用して、積極的に木利用を行っている。
木質ハイブリッド材の見え方にも配慮した照明計画、照度センサーによる照度の最適化を行っている。
空調機それぞれにインバータ付のポンプを取り付け、部分負荷時の水搬送動力を削減できる。
中央監視設備から空調の発停・設定を可能とし、スケジュール制御により省エネルギーに配慮している。
火災時には集成材の炭化層が燃えどまり層となり、鋼材の温度上昇を抑制する。

○

国内で初めて地場産の木材を利用して木質ハイブリッド集成材を構成した。

○☆
☆

内装材、外装材、燃料に木材を利用して、カーボンニュートラルに貢献している。

☆

小計＋２○2○2○2○2○2○2○2○2
1
1○2

太陽光パネル、雨水利用などの再生可能エネルギーを利用している。

○2

地場産の木材やペレットを積極的に利用することで地産地消に貢献している。

○2

ペリメータゾーンを縁側ゾーンとすることで空調温度の緩和が可能である。

日本人に親しみのある木材を積極的に利用している。
スロープ、エレベーター、多目的トイレにより誰もが使いやすい施設としている。

16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

普通

耐火建築物である庁舎を木の架構に包まれた建物としている。

垂直ルーバーや大庇により外皮負荷を低減している。

☆

□自己評価欄内装材にも積極的に木材を利用して、木質空間を生み出している。

１時間耐火大臣認定を取得した木質ハイブリッド集成材を採用している。

10先導性

基準

（従前のデザインに比較し、優れている部分、卓越している部分に関して具体的に記述してください。
）

02調和性
Ａ.感性軸（造形）
03独創性
Form
04象徴性

11環境負荷再加熱(ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)

MD付吹出口10 先導性11 環境負荷

室内空気

1309 安全性12 資源消費□評価項目に対する設計者のデザイン意図

外装材の垂直ルーバーに木材を利用して、建物周辺の広場の樹木や背景である山の風景と一体化している。

Ｂ.機能軸（技術）08利便性Technology
09安全性

08 利便性13 地域環境性

外気

絶対湿度[kg/kg(DA)]

RA

執務室

比ｴﾝ
[kJ ﾀﾙﾋﾟ
ヒー/kg ｰ(DAトパ)]
除湿 イプ
再熱 によ
一般る
的な
除湿再熱

14 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性□特に重視したデザインの視点○

平成25年度木造建築技術先導事業補助金を受給しており、イニシャルコストを低減している。

1○

福島県内で初めて木質ペレット焚冷凍機を採用しており、ペレットの普及に貢献している。

○

2
1

☆

庁舎の一次エネルギー1261MJ/m2を基準に41％削減している。

○

2

☆

LED照明の採用によりメンテナンス頻度を低減している。

○2

配管などの更新委配慮したPSを確保している。
深い庇や垂直ルーバーを採用することで、雨や日射による劣化から守る計画としている。

○

1

イニシャルコストは大きいが、省エネルギー技術の導入によりランニングコストを低減している。

○1