Ver.13
2021.04

第九章 自然エネルギー利用設備
第二節 液体集熱式太陽熱利用設備
1. 適用範囲
本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置された液体集熱式太陽熱利用設備（太陽熱温水器又はソーラーシステム）の補正集熱量及びソーラーシステムの循環ポンプの消費電力の計算に適用する。ただし、液体集熱式太陽熱利用設備で集熱した熱を、給湯のみに利用し、かつ、当該住戸において採用される水栓等の全てにおいて利用する場合を対象とする。ここで、水栓等とは、台所水栓、洗面水栓、浴室シャワー水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はりおよび浴槽水栓さし湯をいう。

2. 引用規格JIS A4111: 2011 太陽熱温水器
JIS A4112: 2011 太陽集熱器
JIS A4113: 2011 太陽蓄熱槽
JIS B7552: 2011 液体用流量計の校正方法及び試験方法
ISO 9488: 1999 Solar energy -Vocabulary

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。本節で用いる主な用語および定義は、第一章「概要と用語の定義」および次による。
※以下、第一章「概要と用語の定義」から移動
3.1 集熱器総面積（ソーラーシステム） ※新規
JISA4112 に規定される集熱器総面積をいう。
3.2 集熱貯湯部総面積（太陽熱温水器） ※新規
くみ置形温水器の場合において JIS A4111 に規定される集熱貯湯部総面積をいう。
3.3 集熱部総面積（太陽熱温水器） ※新規
自然循環形温水器の場合において JISA4111 に規定される集熱部総面積をいう。
3.4 ソーラーシステム
太陽熱を利用して給湯する装置のうち、JIS A4112 に規定される集熱媒体を強制循環する太陽集熱器と、JIS
A4113 に規定される蓄熱媒体により熱エネルギーを顕熱として貯蔵する太陽蓄熱槽を組み合わせた機器の総
称。
9-2-1

Ver.132021.04
3.5 ソーラーシステムのタンク容量
ソーラーシステムのタンクの総量であり、「JIS A 4113:2011 太陽熱蓄熱槽」における蓄熱槽容量をいう。
3.6 太陽熱温水器
太陽熱を利用して給湯する装置のうち、JIS A4111 に規定される集熱部と貯湯部との間の熱輸送に自然循
環作用を利用する自然循環形温水器と、集熱部と貯湯部とが一体となったくみ置形温水器。
3.7 太陽熱集熱部設置面
太陽熱利用給湯設備における、集熱面全体をさす。
3.8 有効集熱面積（太陽熱温水器、ソーラーシステム）
集熱器が平板形の場合は、太陽熱集熱部の透過体の集熱面への最大投影面積をさす。真空ガラス管形で外部反射体付きの集熱器の場合は、外部反射体の集熱面への最大投影面積をさす。ただし、平板形で貯湯部の外装板が反射体を兼ねた場合は、その反射板の投影面積は有効集熱面積に含まない。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位記号
𝐴𝑠𝑝
𝐸𝐸,𝑎𝑢𝑥,𝑙𝑠𝑠,𝑑𝐸𝐸,𝑠𝑠,c𝑝,𝑑𝑓𝑠
𝑓𝑠𝑝
𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚
𝐻𝐶𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠𝐼𝑠,𝑠𝑝𝐼𝑠,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑐𝑝
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠
𝐿𝑡𝑛𝑘
𝐿′
𝑃𝑐𝑝
𝑃𝛼,𝑠𝑝
𝑃𝛽,𝑠𝑝
𝑄
𝑄𝑠𝑝
𝑡𝑐𝑝
𝑊𝑡𝑛𝑘
𝛼𝑡𝑛𝑘
𝜃𝑒𝑥,𝑠
𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝐴𝑣𝑒

意味
太陽熱集熱部の有効集熱面積
1 時間当たりの補機の消費電力量
1 時間当たりのソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量
液体集熱式太陽熱利用設備のシステム効率
太陽熱集熱部の集熱効率
液体集熱式太陽熱利用設備の分担率上限値
タンク蓄熱量の上限
太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量
循環ポンプが稼働する太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量の下限1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量
1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量
タンク蓄熱量の上限による補正集熱量
1 日当たりの節湯補正給湯熱負荷
1 時間当たりの節湯補正給湯熱負荷
循環ポンプの消費電力
太陽熱集熱部の方位角
太陽熱集熱部の傾斜角
基準集熱量
1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量
1 時間当たりの循環ポンプの稼働時間
タンク容量
タンク有効利用率
太陽熱外気温度
日平均太陽熱外気温度

9-2-2

単位
m2
kWh/h
kWh/h
－
－
－
MJ
W/m2
W/m2
MJ/d
MJ/h
MJ/d
MJ/d
MJ/h
W
o
o

MJ/d
MJ/(m2・d)
h/h
L
1/d
o
C
o
C

Ver.132021.04記号
𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒𝜃𝑒𝑥,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚

意味
期間平均太陽熱外気温度
液体集熱式太陽熱利用設備を使用できる外気温度の下限

o

タンク内温度
日平均給水温度

𝜃𝑡𝑛𝑘
𝜃𝑤𝑡𝑟

単位
o
C
o
C
C
C

o

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による
表 2 添え字
添え字
𝑏1
𝑏2
𝑏𝑎1
𝑑
𝑘
𝑙𝑠𝑠
𝑠
𝑠ℎ
𝑠𝑠
𝑡
𝑤

意味
浴槽水栓湯はり
浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯日付
台所水栓
液体集熱式太陽熱利用設備
浴室シャワー水栓
太陽熱温水器
ソーラーシステム
時刻
洗面水栓

5. 全般
5.1 補正集熱量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑑,𝑡 は、採用する設備に応じて式（1）により定まる。
採用する設備が太陽熱温水器の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑑,𝑡 = 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑,𝑡(1-1)

採用する設備がソーラーシステムの場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑑,𝑡 = 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑,𝑡

(1-2)

ここで、
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/h）
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 ：採用する設備が太陽熱温水器の場合の日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/h）
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 ：採用する設備がソーラーシステムの場合の日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/h）である。
5.2 補機の消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの補機の消費電力量𝐸𝐸,𝑙𝑠𝑠,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡 は、採用する設備に応じて式（2）によ9-2-3

Ver.132021.04
り定まる。
採用する設備が太陽熱温水器の場合：
𝐸𝐸,𝑙𝑠𝑠,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡 = 0(2-1)

𝐸𝐸,𝑙𝑠𝑠,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑠𝑠,c𝑝,𝑑,𝑡(2-2)

採用する設備がソーラーシステムの場合：

ここで、
𝐸𝐸,𝑙𝑠𝑠,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの補機の消費電力量(kWh/h）
𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのソーラーシステムの循環ポンプの消費電力量(kWh/h）である。

6.太陽熱温水器
6.1 補正集熱量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 は、液体
集熱式太陽熱利用設備に貯湯された蓄熱量のうち、給湯熱負荷の削減に実際に利用できた熱量であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(3)により表される。
𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑 = 0 の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 = 0(3-1)

𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑 > 0 の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 = 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑 ×

𝐿′𝑘,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑠,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑤,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑏2,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡
𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑

ここで、
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/d）
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/h）𝐿′𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿′𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

9-2-4

(3-2)

Ver.132021.04である。
日付𝑑を基準とした期間平均太陽熱外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 が𝜃𝑒𝑥,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ 以上の場合に太陽熱温水器を使用できるとして、日付𝑑における 1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑 は、式(4)により表される。
𝜃𝑒𝑥,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑 = min(𝑄𝑠ℎ,𝑑 , (𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑 ) × 𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ )(4-1)

𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 < 𝜃𝑒𝑥,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑 = 0

(4-2)

ここで、
𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ ：液体集熱式太陽熱利用設備の分担率上限値（-）
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠ℎ,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/d）𝐿′𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝑄𝑠ℎ,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの基準集熱量（MJ/d）𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑：日付𝑑を基準とした期間平均太陽熱外気温度（oC）

𝜃𝑒𝑥,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ ：液体集熱式太陽熱利用設備を使用できる外気温度の下限（oC）である。液体集熱式太陽熱利用設備を使用できる外気温度の下限𝜃𝑒𝑥,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ は、5℃とするし、これを下回る
場合は水抜きのために運用が停止されるものとする（※第一章「概要と用語の定義」から一部変更して移動）。
液体集熱式太陽熱利用設備の分担率上限値𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚,𝑠ℎ は、液体集熱式太陽熱利用設備により分担できる給湯熱負荷（浴槽追焚を除く）の割合の上限であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）0.9とする。
6.2 基準集熱量
日付𝑑における 1 日当たりの基準集熱量𝑄𝑠ℎ,𝑑 は、太陽熱集熱部において集熱した熱のうち給湯に利用可能な熱量であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(5)により表される。
𝑄𝑠ℎ,𝑑 = 𝑄𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑 × 𝐴𝑠𝑝,𝑠ℎ × 𝑓𝑠𝑝,𝑠ℎ × 𝑓𝑠,𝑠ℎ

(5)

ここで、
𝐴𝑠𝑝,𝑠ℎ：太陽熱集熱部の有効集熱面積（m2）𝑄𝑠ℎ,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの基準集熱量（MJ/d）

𝑄𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量（MJ/m2・d）

𝑓𝑠,𝑠ℎ：液体集熱式太陽熱利用設備のシステム効率（-）

𝑓𝑠𝑝,𝑠ℎ：太陽熱集熱部の集熱効率（-）

である。太陽熱集熱部の集熱効率𝑓𝑠𝑝,𝑠ℎ は、１日に集熱器の有効集熱面積に入射した日射量に対する、基準集熱量の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）0.4とする。液体集熱式太陽熱利用設備のシス
テム効率𝑓𝑠,𝑠ℎ は、液体集熱式太陽熱利用設備の集熱器の有効集熱面に入射する日射量に対して、実際に貯
9-2-5

Ver.132021.04
湯槽に蓄熱される蓄熱量の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）0.85とする。
太陽熱集熱部の有効集熱面積𝐴𝑠𝑝,𝑠ℎ は、ISO 9488 の 8.6 節「aperture area」に規定される方法により算出した値とするか、IS A 4111 に規定される集熱部総面積又は集熱貯湯部総面積に 0.85 を乗じた値とする。
日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量𝑄𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑 は、式(6)により表されるものとする。
23

𝑄𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑 = ∑(𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 × 3600 × 10−6 )

(6)

𝑡=0

ここで、
𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量（W/m2）
𝑄𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量（MJ/(m2・d)）である。日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠ℎ,𝑑,𝑡 は、太陽熱集熱部設置面の方位角𝑃𝛼,𝑠𝑝,𝑠ℎ および傾斜角𝑃𝛽,𝑠𝑝,𝑠ℎ 並びに「年間の日射地域区分」から、第十一章第二節付録
A により計算される。
6.3 期間平均太陽熱外気温度
日付𝑑を基準とした期間平均太陽熱外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 は、当該日を含む前後 15 日間で太陽熱外気温度を平均した温度であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(7)により表される。
30

𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑 = ∑ 𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝐴𝑣𝑒,𝑑−15+𝑖 ⁄31

(7)

𝑖=0

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑝𝑟𝑑,𝐴𝑣𝑒,𝑑：日付𝑑を基準とした期間平均太陽熱外気温度（oC）

𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝐴𝑣𝑒,𝑑 ：日付𝑑における日平均太陽熱外気温度（oC）である。
日付𝑑における日平均太陽熱外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝐴𝑣𝑒,𝑑 は、式(8)により表される。
23

𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝐴𝑣𝑒,𝑑 = ∑ 𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑑,𝑡 ⁄24

(8)

𝑡=0

ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝐴𝑣𝑒,𝑑 ：日付𝑑における日平均太陽熱外気温度（oC）
𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱外気温度（oC）である。日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑠,𝑑,𝑡 は、第十一章第二節により規定される「年間の日射地域区分」に応じて定まる。

9-2-6

Ver.132021.04

7. ソーラーシステム
7.1 補正集熱量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 は、式(9)により表される。
𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑 = 0 の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 = 0(9-1)

𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑 > 0 の場合：
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 = 𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑 ×

𝐿′𝑘,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑠,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑤,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑏2,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡
𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑

(9-2)

ここで、
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/d）
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/h）𝐿′𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿′𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/h）である。
日付𝑑における 1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑 は、式(10)により表される。
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,ss,𝑑 = min(𝐿𝑡𝑛𝑘,ss,𝑑 , (𝐿′𝑘,𝑑 + 𝐿′𝑠,𝑑 + 𝐿′𝑤,𝑑 + 𝐿′𝑏1,𝑑 + 𝐿′𝑏2,𝑑 + 𝐿′𝑏𝑎1,𝑑 ) × 𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚,𝑠𝑠 )ここで、
𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚,𝑠𝑠 ：液体集熱式太陽熱利用設備の分担率上限値(-)
𝐿𝑠𝑢𝑛,𝑙𝑠𝑠,𝑠𝑠,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの液体集熱式太陽熱利用設備による補正集熱量（MJ/d）
𝐿𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりのソーラーシステムのタンク蓄熱量の上限による補正集熱量（MJ/d）𝐿′𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）

9-2-7

(10)

Ver.132021.04
𝐿′𝑏2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）𝐿′𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時における節湯補正給湯熱負荷（MJ/d）である。液体集熱式太陽熱利用設備の分担率上限値𝑓𝑠𝑟,𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚,𝑠𝑠 はソーラーシステムにより分担できる給湯熱負荷（浴槽追焚を除く）の割合の上限であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）、0.9とする。
日付𝑑における 1 日当たりのソーラーシステムのタンク蓄熱量の上限による補正集熱量𝐿𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑 は、ソーラーシステムにおいて貯湯槽の容量を考慮した集熱量であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(11)により表される。
𝐿𝑡𝑛𝑘,ss,𝑑 = min(𝑄𝑠𝑠,𝑑 , 𝐻𝐶𝑡𝑛𝑘,ss,𝑑 × 𝛼𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑 )

(11)

ここで、
𝐿𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりのソーラーシステムのタンク蓄熱量の上限による補正集熱量（MJ/d）

𝐻𝐶𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑 ：日付𝑑におけるソーラーシステムのタンク蓄熱量の上限（MJ）
𝑄𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの基準集熱量（MJ/d）

𝛼𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑におけるソーラーシステムのタンク有効利用率（1/d）

である。
日付𝑑におけるソーラーシステムのタンク有効利用率𝛼𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑 は、ソーラーシステムにおいて各日の集熱時にタンク内の貯湯が何回入れ替わったかを示す指標であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）日付𝑑によらず1.0に等しいとする。
日付𝑑におけるソーラーシステムのタンク蓄熱量（ソーラーシステムのタンクに蓄えられた給水温度基準の総熱量）（※第一章「概要と用語の定義」から移動）の上限𝐻𝐶𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑 は、式(12)により求める。
𝐻𝐶𝑡𝑛𝑘,ss,𝑑 = (𝜃𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠 − 𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑 ) × 𝑊𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠 × 4.186 × 10−3

(12)

ここで、
𝐻𝐶𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠,𝑑 ：日付𝑑におけるソーラーシステムのタンク蓄熱量の上限（MJ）
𝑊𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠：ソーラーシステムのタンク容量（L）

𝜃𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠：ソーラーシステムのタンク内温度（oC）

𝜃𝑤𝑡𝑟,𝑑：日付𝑑における日平均給水温度（oC）であり、ソーラーシステムのタンク内温度𝜃𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠 は、ソーラーシステムのタンクに蓄えられた湯の温度であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）65℃とする。
ソーラーシステムのタンク容量𝑊𝑡𝑛𝑘,𝑠𝑠 は付録 A により規定される。
7.2 基準集熱量
日付𝑑における 1 日当たりの基準集熱量𝑄𝑠𝑠,𝑑 は、太陽熱集熱部において集熱した熱のうち給湯に利用可能な熱量であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(13)により表される。
𝑄𝑠𝑠,𝑑 = 𝑄𝑠𝑝,ss,𝑑 × 𝐴𝑠𝑝,𝑠𝑠 × 𝑓𝑠𝑝,𝑠𝑠 × 𝑓𝑠,𝑠𝑠
ここで、
𝐴𝑠𝑝,𝑠𝑠：太陽熱集熱部の有効集熱面積（m2）𝑄𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの基準集熱量（MJ/d）

𝑄𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量（MJ/(m2・d)）

𝑓𝑠,𝑠𝑠：液体集熱式太陽熱利用設備のシステム効率(-)

9-2-8

(13)

Ver.132021.04
𝑓𝑠𝑝,𝑠𝑠：太陽熱集熱部の集熱効率(-)

である。太陽熱集熱部の集熱効率𝑓𝑠𝑝,𝑠𝑠 は、１日に集熱器の有効集熱面積に入射した日射量に対する、基準集熱量の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）0.4とする。液体集熱式太陽熱利用設備のシス
テム効率𝑓𝑠,𝑠𝑠 は、0.85とする。
太陽熱集熱部の有効集熱面積𝐴𝑠𝑝,𝑠𝑠 は、ISO 9488 の 8.6 節「aperture area」に規定される方法により算出した値とするか、JIS A 4112 に規定される集熱器総面積に 0.85 を乗じた値とする。
日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量𝑄𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑 は、式(14)により表されるものとする。
23

𝑄𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑 = ∑(𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 × 3600 × 10−6 )

(14)

𝑡=0

ここで、
𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量（W/m2）
𝑄𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量（MJ/m2・d）である。日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 は、太陽熱集熱部設置面の方位角𝑃𝛼,𝑠𝑝,𝑠𝑠 および傾斜角𝑃𝛽,𝑠𝑝,𝑠𝑠 を用いて第十一章第二節付録 A により計算される。
7.3 循環ポンプの消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのソーラーシステムの循環ポンプ（太陽集熱器と貯湯槽の間で不凍液を強制循環させるためのポンプ）（※第一章「概要と用語の定義」から移動）の消費電力量𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑 は、式(15)により表される。
𝐸𝐸,𝑠𝑠,c𝑝,𝑑,𝑡 = 𝑃𝑐𝑝,𝑠𝑠 × 𝑡𝑐𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 × 10−3

(15)

ここで、
𝐸𝐸,𝑠𝑠,𝑐𝑝,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの循環ポンプの消費電力量（kWh/h）
𝑃𝑐𝑝,𝑠𝑠：ソーラーシステムの循環ポンプの消費電力（W）

𝑡𝑐𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのソーラーシステムの循環ポンプの稼働時間(h/h)

である。
ソーラーシステムの循環ポンプの消費電力𝑃𝑐𝑝,𝑠𝑠 は、表 3 の適用条件に当てはまるものを選択するものとする。
表 3 ソーラーシステムの循環ポンプの消費電力𝑃𝑐𝑝,𝑠𝑠 の値と適用条件
項 目
省消費電力型
上記以外の機種

適用条件
現時点では該当するポンプがない
すべてのポンプ

循環ポンプの消費電力𝑃𝑐𝑝,𝑠𝑠
40
80

7.4 循環ポンプの稼働時間
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのソーラーシステムの循環ポンプの稼働時間𝑡𝑐𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻
𝑡における太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 が𝐼𝑠,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑐𝑝,𝑠𝑠 以上の場合に単位時間動作するとし、式(16)により定まる。
𝐼𝑠,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑐𝑝,𝑠𝑠 ≤ 𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 の場合：
9-2-9

Ver.132021.04

𝑡𝑐𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 = 1(16-1)

𝑡𝑐𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 = 0(16-2)

𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 < 𝐼𝑠,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑐𝑝,𝑠𝑠 の場合：

ここで、𝐼𝑠,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑐𝑝,𝑠𝑠 ：循環ポンプが稼働する太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量の下限(W/m2)
𝐼𝑠,𝑠𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの平均日射量（W/m2）
𝑡𝑐𝑝,𝑠𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのソーラーシステムの循環ポンプの稼働時間(h/h)

である。ソーラーシステムの循環ポンプが稼働する太陽熱集熱部設置面の単位面積当たりの日射量の下限
𝐼𝑠,𝑙𝑤𝑙𝑖𝑚,𝑐𝑝,𝑠𝑠 は、150 W/m2 とする。

9-2-10Ver.132021.04

付録 A ソーラーシステムのタンク容量
ソーラーシステムのタンク容量𝑊𝑠𝑠,𝑡𝑛𝑘 は JIS A 4113「太陽蓄熱槽」で規定される貯湯槽容量の小数点第一位を四捨五入し整数値とした値である。JIS A 4113「太陽蓄熱槽」で規定される貯湯槽容量の代わりに以下の方法により計測した値を使用することもできる。
ソーラーシステムの貯湯タンクが複数ある場合はそれぞれの、設置する全ての貯湯タンクのタンク容量を合計した値でにより評価することができる。
A.1 タンク容量の測定方法
タンク容量は、タンクの構造により以下のいずれかの方法によって測定した値を用いることとする。試験時の蓄熱媒体は水を用いて行い、密度は1.00g/cm3 とみなす。
A.1.1 開放型の場合
ソーラーシステムのタンク内の液体が大気に解放された構造（開放型）のものについては、タンクに20℃±5℃の水をゲージ圧344kPa±34kPa の給水静水圧の下でボールタップ、液面スイッチ等の給水制御装置が閉止するまで給水し、その後、給水栓を止めて、排水口から排水した水の質量を JIS B7552 に規定する器差が±1%の流量計を用いて測定した値とする。
A.1.2 密閉型の場合
ソーラーシステムのタンク内に大気圧を超える液体を貯蔵する構造（密閉型）のものについては、タンクに20℃±5℃の水をゲージ圧80kPa の給水圧の下で満水状態まで給水し、その後、給水栓を止めて、排水口から排水した水の質量を JIS B7552 に規定する器差が±1%の流量計を用いて測定した値とする。

9-2-11