Ver.17
2021.04

第八章 コージェネレーション設備
1. 適用範囲
本計算方法は、用途が住宅である建築物又は建築物の部分に設置されたコージェネレーション設備の 1 日
当たりの一次エネルギー消費量及び 1 時間当たりの発電量の計算方法に適用する。ただし、排熱を給湯に用いない一部のコージェネレーション設備については、本計算方法の適用範囲から除外し、付録 C に示す規定に従うこととする。

2. 引用規格なし

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。本章で用いる主な用語および定義は、第一章「概要と用語の定義」および次による。
※以下、一部を除き、第一章「概要と用語の定義」から移動
3.1 SOFC
コージェネレーション設備のうち、発電ユニットに固体酸化物型燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell)を用いた機種を指す。定格の発電効率が高く常時発電を行う機種が一般的である。
3.2 温水暖房
第四章「暖冷房設備」第一節「全般」を参照のこと。
3.3 温水暖房の排熱利用量
コージェネレーション設備の発電ユニットから発生した排熱のうち、熱損失を除いた、温水暖房熱負荷の削減に実際に寄与した熱量をさす。
3.4 温水暖房排熱利用率
コージェネレーション設備の発電ユニットから発生した排熱の中で温水暖房に利用された熱量に対する、温水暖房の排熱利用量の比。熱損失が減少するほど排熱利用率は高くなる。
3.5 温水暖房への排熱利用
コージェネレーション設備の発電ユニットから発生する排熱を、温水暖房に利用すること。排熱量が多い
GEC や PEFC の一部の機種で行われている。
3.6 温水暖房優先
コージェネレーション設備の発電ユニットからの排熱を、給湯よりも温水暖房に優先して利用すること。
8-1

Ver.172021.04
3.7 逆潮流
太陽光発電設備もしくはコージェネレーション設備、あるいはその両方によって発電された電力が系統側に流れることをいう。
3.8 給湯の排熱利用量
コージェネレーション設備の発電ユニットから発生した排熱のうち、熱損失を除いた、給湯熱負荷の削減に実際に寄与した熱量をさす。
3.9 給湯排熱利用率
コージェネレーション設備の発電ユニットから発生した排熱の中で給湯に利用された熱量に対する、給湯の排熱利用量の比。熱損失が減少するほど排熱利用率は高くなる。
3.10 給湯優先
コージェネレーション設備の発電ユニットからの排熱を、温水暖房よりも給湯に優先して利用すること。
3.11 GEC
コージェネレーション設備のうち、発電ユニットにガスエンジン(Gas Engine Co-generation)を用いた機種を指す。排熱量が多く１日の中で発電・停止を繰り返す機種が一般的である。
3.12 タンクユニット
コージェネレーション設備において、排熱を蓄熱する貯湯槽を有する部位。排熱では賄えない給湯や温水
暖房の熱負荷を処理するバックアップボイラーを内蔵するのが一般的である。
3.13 排熱利用方式
コージェネレーション設備の発電ユニットからの排熱の利用方式であり、温水暖房よりも給湯に優先して利用する「給湯優先」と給湯よりも温水暖房に優先して利用する「温水暖房優先」に分類される。
3.14 バックアップボイラー
コージェネレーション設備において、給湯・温水暖房の熱負荷のうち発電ユニットの排熱で賄えない分を処理する給湯熱源機のこと。
3.15 発電ユニット
コージェネレーション設備において発電を行う部位のことである。この発電ユニットの形式により、
GEC/PEFC/SOFC に分類される。発電時に発生する排熱を給湯・温水暖房に利用することで、全体のエネル
ギー効率を向上させている。
3.16 発電ユニットの日平均排熱効率
発電ユニットが 1 日を通した発電及び停止の中での燃料消費量に対する、出力した排熱量の比のことである。
3.17 発電ユニットの日平均発電効率
発電ユニットが 1 日を通した発電及び停止の中での燃料消費量に対する、発電ユニットから出力した発電量の比のことである。発電ユニットが起動時等に自己消費する電力量分は、発電量から除かれる。
3.18 発電ユニットの排熱量推定時の仮想燃料消費量
給湯・温水暖房の熱負荷と排熱量の関係から推定された、発電ユニットの燃料消費量のことである。排熱量
8-2

Ver.172021.04が多く熱主制御が一般的な GEC や PEFC の一部機種では、主にこの値が発電ユニットの燃料消費量となる。
3.19 発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比
給湯・温水暖房の熱負荷と排熱量の関係から推定された、発電ユニットの燃料消費量の上限のことである。
発電量推定時の仮想燃料消費量では考慮されていない、排熱が過剰となる場合の発電量抑制の影響を考慮するために用いられる。
3.20 発電ユニットの発電量推定時の仮想燃料消費量
分担可能電力負荷と発電量の関係から推定された、発電ユニットの燃料消費量のことである。常時発電が一般的な SOFC や PEFC の一部機種では、主にこの値が発電ユニットの燃料消費量となる。
3.21 PEFC
コージェネレーション設備のうち、発電ユニットに PEFC(Polymer electrolyte fuel cell)を用いた機種を指す。
排熱量が多く 1 日の中で発電・停止を繰り返す機種が一般的である。
3.22 発電量
第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第一節「全般」を参照のこと。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒
𝑒𝐸,𝑃𝑈
𝑒𝐻,𝑃𝑈
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡

𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2

タンクユニットの補機消費電力量
浴槽追焚のタンクユニットの補機消費電力量
給湯時のタンクユニットの補機消費電力量
温水暖房時のタンクユニットの補機消費電力量
給湯時のバックアップボイラーのガス消費量
浴槽追焚時のバックアップボイラーのガス消費量

単位
－
－
－
kWh/yr
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/d
kWh/h,
kWh/d
kWh/h
kWh/h
kWh/h
kWh/h
MJ/h
MJ/h

𝐸𝐹𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻
𝐸𝐺,𝐶𝐺
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑
𝐸𝐺,𝑃𝑈
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡

温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量
コージェネレーション設備のガス消費量
コージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分
発電ユニットのガス消費量
発電ユニットの発電量推定時の仮想ガス消費量

MJ/h
MJ/h
MJ/yr
MJ/h
MJ/d

𝐸𝐸,𝑃𝑈

意味
給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率
発電ユニットの日平均発電効率
発電ユニットの日平均排熱効率
コージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分
コージェネレーション設備による発電量
電力需要
発電ユニットの電力需要発電ユニットの発電量
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量
発電ユニットの分担可能電力負荷

8-3

Ver.172021.04
記号
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡
′
𝐸𝐺,𝑃𝑈

意味
発電ユニットの排熱量推定時の仮想ガス消費量
当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量

単位
MJ/d
MJ

𝐸𝐾,𝐶𝐺
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊𝐿𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻

コージェネレーション設備の灯油消費量
バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
バックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷

𝐿𝐷𝐻𝑊

浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷

𝐿𝐻𝑊𝐻

温水暖房の熱負荷

MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h,
MJ/d
MJ/h,
MJ/d
W
W
W
MJ/d
MJ/d
MJ/yr
MJ/d
－
－
－
－
－
℃
℃

𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈
𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊
𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻
𝑄𝐶𝐺,ℎ
𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡
𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈
𝑟𝑊𝑆,𝐻𝑊𝐻∗
𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝑎𝑣𝑒𝜃𝑆𝑊,𝐻𝑊𝐻

定格発電出力給湯のタンクユニットの補機消費電力
温水暖房のタンクユニットの補機消費電力
給湯の排熱利用量
温水暖房の排熱利用量
コージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分
発電ユニット排熱量
発電ユニットの給湯排熱利用率
発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比
発電ユニットの温水暖房排熱利用率
温水暖房の温水供給運転率
発電ユニットの稼働開始時刻
日平均外気温度
温水暖房用熱源機の往き温水温度

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑏1
𝑏2
𝑏𝑎1
𝑏𝑎2
𝑑
𝑘
𝑠
𝑡
𝑤

意 味
浴槽水栓湯はり
浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯
浴槽追焚
日付
台所水栓
浴室シャワー水栓
時刻
洗面水栓

5. ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 は、式(1)により表される。
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡
ここで、
8-4

(1)

Ver.172021.04
𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備のガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）である。

6. 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備の灯油消費量𝐸𝐾,𝐶𝐺,𝑑,𝑡 は、0とする。

7. 発電量日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 は、式(2)により表される。
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡

(2)

ここで、
𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのコージェネレーション設備による発電量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの発電量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量（kWh/h）である。

8. ガス消費量のうちの売電に係る控除対象分
1 年当たりのコージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑 は、式(3)により表される。
365 23

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑 = ∑ ∑(𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 )(3)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、：1 年当たりのコージェネレーション設備のガス消費量のうちの売電に係る控除対象分（MJ/yr）

𝐸𝐺,𝐶𝐺,𝑑𝑒𝑑

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/h）である。

9. 発電量のうちの自己消費分
1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓 とは、コージェネレーショ
8-5

Ver.172021.04
ン設備による発電量のうちコージェネレーション設備自身が消費する電力量のことを言い、式(4)により表される。
365 23

𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓 = ∑ ∑ 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡(4)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、𝐸𝐸,𝐶𝐺,𝑠𝑒𝑙𝑓：1 年当たりのコージェネレーション設備による発電量のうちの自己消費分（kWh/yr）

𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量（kWh/h）である。

10. 製造熱量のうちの自家消費算入分
1 年当たりのコージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分𝑄𝐶𝐺,ℎ とは、コージェネレー
ション設備による製造熱量のうち、売電に係るガス消費量の控除量の算定において当該住戸で消費される熱量として算入する熱量のことを言い、式(5)により表される。
365 23

𝑄𝐶𝐺,ℎ = ∑ ∑ 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡(5)

𝑑=1 𝑡=0

ここで、
𝑄𝐶𝐺,ℎ

：1 年当たりのコージェネレーション設備による製造熱量のうちの自家消費算入分(MJ/yr)

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（（MJ/h）である。

11. 給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率
給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒 は、式(6)により表される。
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒 =23∑365
𝑑=1 ∑𝑡=0(𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 − 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 )23∑365
𝑑=1 ∑𝑡=0(𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 − 𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 )

(6)

ここで、
𝑒𝐵𝐵,𝑎𝑣𝑒：給湯時のバックアップボイラーの年間平均効率(-)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯

熱負荷(MJ/h)
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）である。

8-6

Ver.172021.04

12. 給湯時のバックアップボイラーのガス消費量
12.1 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 および浴槽
追焚時におけるバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 は、ふろ機能の種類、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、浴槽水栓さし湯、及び浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡 及び𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 、日付𝑑における日平均外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝑎𝑣𝑒,𝑑 に応じて、付録 D により求まる。
12.2 バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 、並びに、日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓、浴室シャワー水栓、洗面水栓、浴槽水栓湯はり、浴槽自動湯はり、浴槽水栓さし湯及び浴槽追焚におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡 及び𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 は、式(7a)～(7h)により表される。
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 = 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡+ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡(7a)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(7b)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(7c)𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(7d)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(7e)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(7f)

𝐿′′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑(7g)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ×

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏𝑎2,𝑑,𝑡

(7h)

ここで、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱

8-7

Ver.172021.04
負荷(MJ/h)
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する

給湯熱負荷(MJ/h)
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はりにおけるバックアップボイラーが分担する

給湯熱負荷(MJ/h)
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はりにおけるバックアップボイラーが分担する

給湯熱負荷(MJ/h)
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷(MJ/h)
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量（MJ/d）𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はりにおける太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はりにおける太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯における太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚における太陽熱補正給湯熱負荷(MJ/h)である。

13. 温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 は、温水暖房のバックアップボイラーの種類、定格効率、定格能力、日付𝑑時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 及び日付𝑑時刻𝑡における 1 時間平均の温水暖房用熱源機の往き温水温度𝜃𝑆𝑊,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 に依存し、付録 E によるものとする。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 は、式(8)により表される。
𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡
𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 ×
𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑𝐿𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 = {0(𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 > 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 )(𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 ≤ 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 )ここで、
𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）

8-8

(8)

Ver.172021.04
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 ：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の排熱利用量（MJ/d）である。

14. 発電ユニット
14.1 排熱利用量
日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 及び日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の排熱利用量𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 は、温水暖房への排熱利用の有無及び排熱利用方式によって、式(9)～(11)により表される。温水暖房への排熱利用の「あり」「なし」及び排熱利用方式は付録 A に定める。
①温水暖房への排熱利用がない場合、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 × 𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 , 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 )(9a)𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 = 0.0(9b)②温水暖房への排熱利用がある場合で給湯優先の機種、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 × 𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 , 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 )(10a)𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛((𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 ) × 𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 , 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 )(10b)③温水暖房への排熱利用がある場合で温水暖房優先の機種、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 × 𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 , 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 )(11a)𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛((𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 − 𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑 ) × 𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 , 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 )

(11b)

ここで、
𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの給湯の排熱利用量(MJ/d)𝑄𝑔𝑒𝑛,𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の排熱利用量(MJ/d)

𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量（MJ/d）𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈：発電ユニットの給湯排熱利用率

𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈：発電ユニットの温水暖房排熱利用率

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。
発電ユニットの給湯排熱利用率𝑟𝐷𝐻𝑊,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 及び温水暖房排熱利用率𝑟𝐻𝑊𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈 は、付録 A に定める。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニット排熱量𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 は式(12)により表される。
𝑄𝑃𝑈,𝑔𝑒𝑛,𝑑 = 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑 × 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑
ここで、𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/d）𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率

8-9

(12)

Ver.172021.04である。
14.2 発電量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの発電量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 は、式(13)により表される。
(13)

𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 × 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 ÷ 3.6
ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの発電量（kWh/h）
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/h）𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率である。
14.3 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 は、式(14a)により表される。
∗
𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑< 23の場合：

𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 = {0∗(𝑡 < 𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑)′𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑 − 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡+1∗(𝑡 = 𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑)𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 × 3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑∗(𝑡 > 𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑)(14a-1)∗𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑= 23の場合：

0
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 = {𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑∗(𝑡 < 𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑)∗(𝑡 = 𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑)(14a-2)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/h）𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率(-)

𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/d）𝐸′𝐺,𝑃𝑈,𝑑,𝑡+1 ：日付𝑑の時刻𝑡 + 1における当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量(MJ)∗
𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの稼働開始時刻(-)

である。
∗
日付𝑑における発電ユニットの稼働開始時刻𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑は、式(14b)により表される。
∗′
𝑡𝑃𝑈,𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,𝑑= 𝑚𝑎𝑥 {ℎ | 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑 ≤ 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,ℎ
}

(14ｂ)

ここで、
𝐸′𝐺,𝑃𝑈,𝑑,ℎ：日付𝑑の時刻ℎにおける当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量（MJ）

𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量（MJ/d）である。
′
日付𝑑の時刻ℎにおける当該時刻から 23 時までの発電ユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,ℎは、式(14c)により表さ

れる。

8-10

Ver.172021.04

23′
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑,ℎ= ∑ 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 × 3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑
𝑡=ℎ

(14c)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/h）𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率(-)

である。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットのガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑 は、発電ユニットの発電方式に応じて、(15a)又は(15b)式により表される。発電ユニットの発電方式は、付録 A に定める。
①発電ユニットの発電方式が「熱主」の場合、
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑 = 𝑚𝑖𝑛(𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 , 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 )(15a)②発電ユニットの発電方式が「電主」の場合、
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝑑 = 𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑

(15b)

ここで、
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想ガス消費量（MJ/d）

𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想ガス消費量（MJ/d）である。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想ガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 は、式(16)により表される。
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 = 𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 × 3.6 ÷ 𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑

(16)

ここで、
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量（kWh/d）𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率である。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの発電量推定時の仮想発電量𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑 は、式(17)により表される。
𝐸𝐸,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐸𝑉𝑡,𝑑= 𝑚𝑖𝑛(𝑎𝑃𝑈 × 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 × 3.6 + 𝑎𝐷𝐻𝑊 × 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 × 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏, 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 × 𝑐 × 3.6) ÷ 3.6

(17)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。
係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、𝑐は、付録 A に定める。
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの排熱量推定時の仮想ガス消費量𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 は、式(15a)を用いる
8-11

Ver.172021.04
機種のみ、式(18)により表される。
𝐸𝐺,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 = (𝑎𝐷𝐻𝑊 × 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 × 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 ) × 𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 ÷ 𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑

(18)

ここで、
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比

𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率である。
係数𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 は、付録 A に定める。
日付𝑑における発電ユニットの排熱量推定時の仮想排熱量上限比𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 は、式(19)により表される。
𝑟𝐻,𝑔𝑒𝑛,𝑃𝑈,𝐻𝑉𝑡,𝑑 = 𝑎𝐷𝐻𝑊 × 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 × 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏

(19)

ここで、
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。
式(19)の係数𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏は、付録 A に定める。
14.4 発電効率
日付𝑑における発電ユニットの日平均発電効率𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 は、式(20)により表される。ただし、式(20)により求まる
値は、発電ユニットの発電効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。
𝑒𝐸,𝑃𝑈,𝑑 = 𝑎𝑃𝑈 × 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 × 3.6 + 𝑎𝐷𝐻𝑊 × 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 × 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏

(20)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）である。
係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値は、付録 A に定める。
14.5 排熱効率
日付𝑑における発電ユニットの日平均排熱効率𝑒𝐻,𝑃𝑈 は、式(21)により表される。ただし、式(21)により求まる値
は、発電ユニットの排熱効率の上限値を上回る場合は上限値に等しいとし、下限値を下回る場合は下限値に等しいとする。
𝑒𝐻,𝑃𝑈,𝑑 = 𝑎𝑃𝑈 × 𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 × 3.6 + 𝑎𝐷𝐻𝑊 × 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 + 𝑎𝐻𝑊𝐻 × 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 + 𝑏
ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/d）𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚を除く太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/d）

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/d）

8-12

(21)

Ver.172021.04である。
係数𝑎𝑃𝑈 、𝑎𝐷𝐻𝑊 、𝑎𝐻𝑊𝐻 、𝑏、上限値及び下限値は、付録 A に定める。
14.6 分担可能電力負荷発電ユニットの分担可能電力負荷とは、コージェネレーション設備が分担する各時刻の電力負荷のうち、発電ユニットの定格発電出力以下となる部分の電力負荷のことである。コージェネレーション設備は系統への逆潮流ができないため、発電量は分担可能電力負荷以下となる。なお発電ユニットの自己消費分は含まないが、貯湯ユニットの自己消費分は含む。（第一章「概要と用語の定義」から移動）
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 は、式(22)により表される。
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑 = ∑𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡

(22)

ここで、
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷（kWh/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの分担可能電力負荷𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 は、逆潮流の有無によって式(23)により表される。
𝑚𝑖𝑛(𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 , 𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈 × 10−3 ) (逆潮流がない場合)
𝐸𝐸,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 = {𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈 × 10−3
(逆潮流がある場合)

(23)

ここで、
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットの電力需要（kWh/h）𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈：定格発電出力（W）である。
定格発電出力𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑃𝑈 は、付録 A に定める。
日付𝑑の時刻𝑡における発電ユニットの電力需要𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 は、式(24)により表される。
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑃𝑈,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡

(24)

ここで、
𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量（kWh/h）である。

15. タンクユニットの補機消費電力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡 は、式(25)により表される。
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡

(25)

ここで、
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のタンクユニットの補機消費電力量(ｋWh/h)
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のタンクユニットの補機消費電力量(ｋWh/h)

8-13

Ver.172021.04
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚のタンクユニットの補機消費電力量(ｋWh/h)である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 は、式(26)により表される。
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 = 𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊 × 10−3

(26)

ここで、
：給湯のタンクユニットの補機消費電力（W）

𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊である。給湯のタンクユニットの補機消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐷𝐻𝑊 は、付録 A に定める。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 は、温水暖房への排熱利用の有無により、式（27）により表される。
𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻 × 𝑟𝑊𝑆,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 × 10−3

(27)

ここで、
𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻：温水暖房のタンクユニットの補機消費電力（W）

𝑟𝑊𝑆,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における温水暖房の温水供給運転率である。温水暖房のタンクユニットの補機消費電力𝑃𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝐻𝑊𝐻 は、温水暖房への排熱利用がある場合は付録
A に定める値とし、温水暖房への排熱利用がない場合は 73W とする。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚のタンクユニットの補機消費電力量𝐸𝐸,𝑇𝑈,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 は、日付
𝑑 の時刻𝑡 における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 に依存して、付録 D に示される日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 に等しいとする。
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑏𝑎2,𝑑,𝑡

(28)

ここで、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝐿′′𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）である。

16. その他
日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 は、式(29)により表される。
23

𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑 = ∑ 𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡
t=0

ここで、
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷（MJ/d）

8-14

(29)

Ver.172021.04
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの発電ユニットにおける浴槽追焚を除く給湯熱負荷𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 は、式(30)により表される。
𝐿𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 = 𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡 + 𝐿′′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡

(30)

ここで、
𝐿′′𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）𝐿′′𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はりの太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）

𝐿′′𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯の太陽熱補正給湯熱負荷（MJ/h）である。
日 付 𝑑 に お け る 1 日 当 たり の 太 陽 熱 補 正 給 湯 熱 負 荷 𝐿′′𝑢,𝑑 （ た だ し 、 添 え 字 𝑢 は 用 途 を 表 す 添 え 字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑎1, 𝑏𝑎2））は、居住人数に応じて、第七章「給湯設備」により計算される値とする。
ここで言う居住人数とは、当該住戸に居住する実際の人数ではなく、当該住戸の床面積の合計から仮想的に定めた居住人数を言い、第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」第一節「全般」の付録 C「仮想居住人数」により求めることとする。
日付𝑑における 1 日当たりの温水暖房の熱負荷𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 は、式(31)により表される。
23

𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑 = ∑ 𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡

(31)

𝑡=0

ここで、
𝐿𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房の熱負荷（MJ/h）である。
日付 d の時刻𝑡における 1 時間当たりの電力需要𝐸𝐸,𝑑𝑚𝑑,𝑑,𝑡 は、第二章「住宅部分の一次エネルギー消費量」
第二節「単位住戸の設計一次エネルギー消費量」により定まる。

8-15

Ver.172021.04

付録 A コージェネレーション設備の仕様
コージェネレーション設備の仕様は、表 A.1 の（い）欄により表される。これらの値は、別途定める「家庭用燃料電池のエネルギー消費量推定に用いる設備仕様の算定方法(燃料電池実用化推進協議会 Web サイト(http://fccj.jp [アクセス日：2021 年 4 月])内で公開)」により決定されるか、又は付録 B により定めるコージェネレーシ
ョン設備の区分に応じて表 A.1 の（ろ）欄に示す値を用いることができる。コージェネレーション設備の区分が不明の場合には、付録 B により定めるコージェネレーショ
ン設備の区分において、GEC においては GEC1、PEFC においては、PEFC2、SOFC においては SOFC１の区分で評価すること。

表 A.1 コージェネレーション設備の仕様
番（ろ）コージェネレーション設備の区分に応じた値（い）コージェネレーション設備の仕様

号

GEC1

GEC2

PEFC1

PEFC2

PEFC3

PEFC4

PEFC5

PEFC6

SOFC1

SOFC2

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

給湯優先

－

－

－

1

温水暖房への排熱利用

2

排熱利用方式※1

3

バックアップボイラー

熱源種別

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

4

（給湯）

給湯機の効率※2

0.782

0.782

0.905

0.782

0.905

0.905

0.782

0.905

0.905

0.905

5

バックアップボイラー（給湯、温水暖房）

種類

6

バックアップボイラー

定格効率

7

（温水暖房）

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

ガス

従来型

従来型

潜熱回収型

従来型

潜熱回収型

潜熱回収型

従来型

潜熱回収型

潜熱回収型

潜熱回収型

0.82

0.82

0.87

0.82

0.87

0.87

0.82

0.87

0.87

0.87

定格能力（W）

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

17400

8

給湯排熱利用率 （式(9)～(11)）

0.74940.75200.91180.75250.97110.72900.96540.89410.72270.68859温水暖房排熱利用率 （式(9)～(11)）※1

0.77580.63010.91180.00000.95380.00000.0000

―

―

―

10

発電方式

11
12
13
14

発
電
ユ
ニ
ッ
ト

発電量推定時の仮想発電量（式(17)）

15

熱主

熱主

熱主

熱主

熱主

熱主

熱主

熱主

電主

電主

𝑎𝑃𝑈

0.00000.00001.22481.35701.17321.1406

1.24690.8546

1.1175

1.1262𝑎𝐷𝐻𝑊

0.13980.16490.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000𝑎𝐻𝑊𝐻

0.13980.16490.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0000𝑏

7.78277.8506−22.1324−19.2214−11.3125−8.3893−14.9213−5.5854−6.6385−6.5572𝑐0.69250.8896

0.9686

0.99500.93270.97270.99500.85110.99500.9846

1

1

1

1

1

1

1

1

－

－

量を求める係数（式(18)）※3

𝑎𝐷𝐻𝑊
𝑎𝐻𝑊𝐻

0

1

1

0

0

0

0

0

－

－

排熱量推定時の仮想排熱量上

𝑎𝐷𝐻𝑊−0.0075

0.01240.00000.02170.02300.00000.00000.0177－－16

排熱量推定時の仮想ガス消費

17
18

8-16

Ver.172021.04番（ろ）コージェネレーション設備の区分に応じた値（い）コージェネレーション設備の仕様

号

限比を求める係数（式(19)）※3

19

𝑎𝐻𝑊𝐻

GEC1

GEC2

PEFC1

PEFC2

PEFC3

PEFC4

PEFC5

PEFC6

SOFC1

SOFC2

−0.0075

0.01240.00000.00000.02300.00000.00000.0000

－

－

20

𝑏

1.48470.7572

1.14370.34890.22661.31601.05260.6022

－

－

21

𝑎𝑃𝑈

0.000000

0.000000

0.000000

0.003000

0.000000

0.002138

0.003096

0.000000

0.003600

0.005800

22

発
電
ユ
ニ
ッ
ト

𝑎𝐷𝐻𝑊

−0.000034−0.000100

0.001000

0.000000

0.000200

0.000000

0.000000

0.000402

0.000000

0.000000

𝑎𝐻𝑊𝐻−0.000034−0.000100

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000𝑏0.17790.20730.26400.14730.31810.22460.14830.31110.19510.161125

上限値

0.20690.24010.34380.31090.33420.32170.31930.3396

0.39250.429026

上限値

0.14990.16590.23150.21590.31240.26330.23010.29590.30920.350327

𝑎𝑃𝑈

0.000000

0.000000

0.000900−0.000000

0.004100−0.001039

0.000000

0.003019

0.000500

0.002800

23
24

日平均発電効率を求める係数（式(20)）

28
29

日平均排熱効率を求める係数30（式(21)）

𝑎𝐷𝐻𝑊

0.000342

0.000400

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000452

0.000000

0.000000

0.000000

𝑎𝐻𝑊𝐻

0.000342

0.000400

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000𝑏0.57870.59500.33670.41790.18770.43010.30170.2496

0.31350.185431

上限値

0.68110.70300.41010.44290.38990.42280.3716

0.40590.35390.317932

下限値

0.5576

0.56880.30510.39630.31660.35240.28030.33510.31690.275633

定格発電出力（W）

1000

1000

1000

700

750

700

700

750

700

700

34

タンクユニットの補機消費電力

給湯

15.1

15.7

9.7

15.4

13.9

12.1

15.4

11.2

17.1

11.8

35

（W）

温水暖房※1

132.1

111.7

63.6

130.0

128.3

129.8

138.1

－

－

－

※1 (1) 温水暖房への排熱利用が「あり」の場合のみ定義される。
※2 JIS S2075 に基づくモード熱効率※3 (13) ガス消費量推定方法 （式(15)）が「発電・排熱」の場合のみ定義される。

8-17

Ver.172021.04

付録 B コージェネレーション設備の区分
B.1 コージェネレーション設備の区分
コージェネレーション設備の区分は、表 B.1 から表 B.3 に記す発電ユニット品番により定める。
表 B.1 コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（GEC）
区分

GEC1

GEC2

発電ユニット品番※1
UCAJ※2
UCBJ※2
UCCJ※2
UCEJ※2
UCGJ※2
UCJJ※2
UCKJ※2,※3
UCLJ※2,※3

販売者又はブランド事業者
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他
本田技研工業（株）他

製造事業者
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）
本田技研工業（株）※1 発電ユニット品番は、ガス発電ユニットの製造メーカー（本田技研工業（株））の形式名である。
※2 末尾に枝番がある品番も含む。（例 -1 等）※3 2015 年 10 月追加機種

表 B.2 コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（PEFC）
区分

PEFC1

PEFC2

PEFC3

PEFC4

発電ユニット品番※1

販売者又はブランド事業者

FC-109R13S
FC-109R13C
FC-109R13K
NA-0109ARS-K
FCP-070CPA2
FCP-075CPG2
FCP-070CNA2(EC)
FCP-070CPA2(EC)
FCP-075CPG2(EC)191-ES01
NA-0111ARS-K
NA-0111ARS-KT
FC-75AR13S
FC-75AR13K
FC-75AR13H
191-PA01
NQ-0712ARS-KG
NQ-0712ARS-K
NQ-0712ARS-KB
NQ-0713ARS-KGB
191-TB02
191-TB03(P)191-TB02(P)191-TB03
TM1-AD-NP
TM1-AD-L
TM1-AD-LP
TM1-AD-MP

パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）、東邦ガス（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
コスモ石油ガス（株）
コスモ石油ガス（株）
大阪ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東京ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
大阪ガス（株）東京ガス（株）東京ガス（株）東邦ガス（株）東邦ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）

8-18

製造事業者
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）

Ver.172021.04
区分

PEFC5

PEFC6

発電ユニット品番※1
TM1-AD-DP
TM1-AD-DRQ
TM1-AD-LRQ
TM1-AD-N
TM1-AD-M
TM1-AD-D
NQ-0714ARS-KGB※2
NQ-0714ARS-KB※2
NQ-0714ARS-K※2
191-TB04※2
191-TB05※2(P)191-TB04※2(P)191-TB05※2
TM1-AE-N/NP※2
TM1-AE-NF/NB※2
TM1-AE-M/MP※2
TM1-AE-MF/MB※2
TM1-AE-D/DP※2
TM1-AE-DF/DB※2
TM1-AE-L/LP※2
TM1-AE-LF/LB※2
TM1-AE-DRQ※2
TM1-AE-LRQ※2
191-TB01(P)191-TB01
NQ-0111ARS-KG
NQ-0109ARS-K
TM1-Z-L
TM1-Z-LR
TM1-Z-N
TM1-Z-N12
TM1-Z-NR
191-PA02
NA-0813ARS-K
NA-0813ARS-KT
FC-75CR13R
FC-75CR13K
NA-0814ARS-KT※2
NA-0814ARS-K※2
191-PA03※2
FC-75DR13K※2
FC-75DR13R※2
FC-75DR13S※2
FC-75DR13N※2
FC-75DR13H※2
NA-0814DRS4-K※2
NA-0814DRS4-KT※2
FC-75DD13R※2
191－PA04※3
191－PA05※3
NA-0715ARS-KB※3

販売者又はブランド事業者
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東京ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東邦ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
大阪ガス（株）大阪ガス（株）東京ガス（株）東邦ガス（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
大阪ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
東京ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
大阪ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
東京ガス（株）東京ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
大阪ガス（株）大阪ガス（株）東京ガス（株）

8-19

製造事業者
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
東芝燃料電池システム（株）
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社

Ver.172021.04
区分

発電ユニット品番※1
NA-0715ARS-KTB※3
NA-0715ARS-K※3
NA-0715ARS-KT※3
NA-0715ARS-KB※3
NA-0715ARS-K※3
FC-70ER13R※3
FC-70ER23R※3
FC-70ER13S※3
FC-70ER13K※3
FC-70ER23K※3
FC-70ER23H※3

販売者又はブランド事業者
東京ガス（株）東京ガス（株）東京ガス（株）東邦ガス（株）東邦ガス（株）パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社

製造事業者
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社
パナソニック（株）アプライアンス社※1 発電ユニット番号は、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）の民生用燃料電池導入支援補助金における、補助対象（指定機器）システムの燃料電池ユニット品名番号である。（平成 27 年 3 月 31 日現在）
http://www.fca-enefarm.org/subsidy26/outline/page03.html※2 2014 年 4 月追加機種※3 2015 年 4 月追加機種

表 B.3 コージェネレーション設備の区分と発電ユニット品番（SOFC）
区分

SOFC1

発電ユニット品番※1
FCP-070CPC2
FCP-070CPD2
FCP-070CNB2
FCP-070CNC2
NJ-0712ARS-K

JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
東邦ガス（株）

FCCS07A3P※3

アイシン精機（株）

※3

SOFC2

販売者又はブランド事業者

FCCS07A3PJ
192-AS01
192-AS02
NT-0712ARS-K
NT-0713ARS-K
FCCS07A2NA
NT-0714ARS-KB※2
NT-0714ARS-K※2
192-AS03※2（P）192-AS03※2
FCCS07A3N※2
FCCS07A3D※2
FCCS07A3NJ※2
FCCS07A3DJ※2
192－AS04※3(P)192－AS04※3

アイシン精機（株）
大阪ガス（株）大阪ガス（株）東邦ガス（株）東京ガス（株）、東邦ガス（株）
アイシン精機（株）
東京ガス（株）東邦ガス（株）大阪ガス（株）大阪ガス（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
大阪ガス（株）大阪ガス（株）

製造事業者
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
JX 日鉱日石エネルギー（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）※1 発電ユニット番号は、一般社団法人 燃料電池普及促進協会（FCA）の民生用燃料電池導入支援補助金における、補助対象（指定機器）システムの燃料電池ユニット品名番号である。（平成 27 年 3 月 31 日現在）
http://www.fca-enefarm.org/subsidy26/outline/page03.html※2 2014 年 4 月追加機種※3 2015 年 4 月追加機種

8-20

Ver.172021.04
B.2 品番の追加とコージェネレーション設備の区分
表 B.1 及び表 B.2、表 B.3 における 2014 年 4 月及び 2015 年 4 月、2015 年 10 月追加機種については、
以下の 1)又は 2)の条件を満たしたため、該当する機種の表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（い）欄の区分に追加した。
1) 当該機種の発電ユニットの製造事業者が表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（ろ）欄に示す発電ユニットの製造事業者と同一であり、かつ別途定める省エネルギー基準試験で得られる省エネ率平均値が表 B.4
又は表 B.5、表 B.6 の（は）欄に示す値以上であること。
2) 当該機種の発電ユニットの製造事業者が表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（ろ）欄に示す発電ユニットの製造事業者と同一であり、かつ当該機種の定格発電効率及び定格排熱回収効率がそれぞれ表 B.4 又は表 B.5、表 B.6 の（に）欄の値及び（ほ）欄の値以上であること。
表 B.4 GEC の区分と品番追加の諸条件（い）区分（ろ）発電ユニットの製造事業者（は）省エネ率平均値

（に）

（ほ）

GEC2

本田技研工業（株）

7.5%

26.3

65.7

表 B.5 PEFC の区分と品番追加の諸条件（い）区分（ろ）発電ユニットの製造事業者（は）省エネ率平均値

（に）

（ほ）

PEFC4

東芝燃料電池システム（株）

9.8%

37.5

55.5

PEFC6

パナソニック（株）アプライアンス社

12.4%

39.0

56.0

（は）省エネ率平均値

（に）

（ほ）

13.8%

45.0

42.0

16.9%

45.7

42.7

表 B.6 SOFC の区分と品番追加の諸条件
（い）区分
SOFC1
SOFC2

（ろ）発電ユニットの製造事業者
JX 日鉱日石エネルギー（株）
アイシン精機（株）
アイシン精機（株）

8-21

Ver.172021.04

付録 C 排熱を給湯に用いないコージェネレーション設備
排熱を給湯に用いない一部のコージェネレーション設備については、コージェネレーション設備を設置しないものとした上で、給湯については補助熱源のみで分担するとして給湯専用型のガス従来型給湯機またはガス潜熱回収型給湯機を設置するものとして、温水暖房についてはその他の温水暖房用熱源機により分担するとして第四章第一節付録 A の表 A.6 により地域の区分に応じて定まる評価において想定される温水暖房用熱源機を設置するものとして計算することができる。ただし、表 C.1 に示す品番の機器に給湯・温水暖房一体型のガス潜熱回収型給湯温水暖房機を接続する場合に限り、当該の給湯温水暖房機の効率により計算することができる。

表 C.1 コージェネレーション設備の品番
品番
GECC15B2N-A
GECC15B2NL-A
GECC15B2P-A
GECC15B2PL-A
GECJ15B2N-A
GECJ15B2NL-A
GECJ15B2P-A
GECJ15B2PL-A

製造事業者

アイシン精機（株）

8-22

Ver.172021.04

付録 D バックアップボイラーの給湯部（ガス熱源）
本付録では、熱源種別をガスとするバックアップボイラーのエネルギー消費量の計算方法を規定する。
D.1 記号及び単位
D.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 D.1 による。
表 D.1 記号及び単位
記号
𝑒
𝑒𝑟𝑡𝑑
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡𝑓ℎ𝑠

意味バックアップボイラーの給湯部の効率
当該バックアップボイラーの給湯部の効率
給湯時のバックアップボイラーのガス消費量
浴槽追焚におけるバックアップボイラーのガス消費量
バックアップボイラーに対する給湯部の効率の補正係数

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊

バックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒

日平均外気温度

単位
－
－
MJ/h
MJ/h
－
MJ/d
MJ/h
o
C

D.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 D.2 による。
表 D.2 添え字
添え字
𝑏1
𝑏2
𝑏𝑎1
𝑏𝑎2
𝑑
𝑘
𝑠
𝑡
𝑤

意味
浴槽水栓湯はり
浴槽自動湯はり
浴槽水栓さし湯
浴槽追焚
日付
台所水栓
浴室シャワー水栓
時刻
洗面水栓

D.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 は、式(1)により計算される。
給湯単機能の場合：
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 =𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡
+
+
+
+
𝑒𝑘,𝑑
𝑒𝑠,𝑑
𝑒𝑤,𝑑
𝑒𝑏1,𝑑
𝑒𝑏𝑎1,𝑑(1a)

ふろ給湯機（追焚なし）の場合：
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 =𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡
+
+
+
+
𝑒𝑘,𝑑
𝑒𝑠,𝑑
𝑒𝑤,𝑑
𝑒𝑏2,𝑑
𝑒𝑏𝑎1,𝑑

ふろ給湯機（追焚あり）の場合：
8-23

(1b)

Ver.172021.04

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡 =𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡
+
+
+
+
𝑒𝑘,𝑑
𝑒𝑠,𝑑
𝑒𝑤,𝑑
𝑒𝑏2,𝑑
𝑒𝑏𝑎2,𝑑(1c)

ここで、𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの給湯機のガス消費量（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝑒𝑘,𝑑：日付𝑑における台所水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑠,𝑑：日付𝑑における浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑤,𝑑：日付𝑑における洗面水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑎2,𝑑：日付𝑑における浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 は、式(2)により計算される。
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 =𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡
𝑒𝑏𝑎2,𝑑8-24(2)

Ver.172021.04
ここで、𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝑒𝑏𝑎2,𝑑：日付𝑑における浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

である。
各用途におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率𝑒𝑢,𝑑 は、効率が1.0を超えない範囲で式(3)により表される。
𝑒𝑘,𝑑 = 𝑎𝑘 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑘 × (𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑 ) + 𝑐𝑘

(3a)𝑒𝑠,𝑑 = 𝑎𝑠 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑠 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑 + 𝑐𝑠

(3b)𝑒𝑤,𝑑 = 𝑎𝑤 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑤 × (𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑 + 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑 ) + 𝑐𝑤

(3c)

𝑒𝑏1,𝑑 = 𝑎𝑏1 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑏1 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑 + 𝑐𝑏1(3d)

𝑒𝑏2,𝑑 = 𝑎𝑏2 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑏2 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑 + 𝑐𝑏2(3e)

𝑒𝑏𝑎1,𝑑 = 𝑎𝑏𝑎1 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑏𝑎1 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑 + 𝑐𝑏𝑎1

(3f)

𝑒𝑏𝑎2,𝑑 = 𝑎𝑏𝑎2 × 𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 + 𝑏𝑏𝑎2 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑 + 𝑐𝑏𝑎2

(3g)

ここで、
𝑒𝑘,𝑑

：日付𝑑における台所水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑠,𝑑：日付𝑑における浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑤,𝑑：日付𝑑における洗面水栓におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏2,𝑑：日付𝑑における浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝑒𝑏𝑎2,𝑑：日付𝑑における浴槽追焚時におけるバックアップボイラーの給湯部の日平均効率(-)

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷

8-25

Ver.172021.04（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）
𝜃𝑒𝑥,𝑑_𝐴𝑣𝑒,𝑑 ：日付𝑑における日平均外気温度（oC）
𝑎𝑢 , 𝑏𝑢 , 𝑐𝑢 ：回帰係数(-)
𝑢：用途を表す添え字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑎1, 𝑏𝑎2）

である。
𝑎𝑢 、𝑏𝑢 及び𝑐𝑢 は、日平均給湯機効率𝑒𝑢,𝑑 を計算するための回帰係数であり、式(4)で表される。
𝑎𝑢 = 𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(4a)𝑏𝑢 = 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠(4b)𝑐𝑢 = 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢 × 𝑓ℎ𝑠

(4c)

ここで、
𝑎𝑢 , 𝑏𝑢 , 𝑐𝑢 ：回帰係数(-)
𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 , 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 , 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢：表 D.3 により求まる係数(-)
𝑓ℎ𝑠：バックアップボイラーの給湯部に対する効率の補正係数(-)

𝑢：用途を表す添え字（𝑘, 𝑠, 𝑤, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏𝑎1, 𝑏𝑎2）である。
表 D.3 バックアップボイラーの給湯部の効率の回帰係数𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑢 、 𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑢 及び 𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑢 （熱源種別がガスの場合）
添え字𝑢 （用途）
台所水栓

浴室
シャワー水栓

洗面水栓

浴槽水栓
湯はり

浴槽自動
湯はり

浴槽水栓
差し湯

浴槽追焚

𝑘

𝑠

𝑤

𝑏1

𝑏2

𝑏𝑎1

𝑏𝑎2

𝑎𝑠𝑡𝑑,𝑝0.00190.00060.00190.00000.00000.00000.0033

𝑏𝑠𝑡𝑑,𝑝0.00130.00050.00130.0002−0.0005

0.00020.0194

𝑐𝑠𝑡𝑑,𝑝0.65330.74140.65330.78390.78280.78390.5776

回帰係数

バックアップボイラーの給湯部に対する効率の補正係数𝑓ℎ𝑠 は、式(5)により表されるものとする。
𝑓ℎ𝑠 =(0.8754 × 𝑒𝑟𝑡𝑑 + 0.060)
0.745
8-26

(5)

Ver.172021.04
ここで、
𝑒𝑟𝑡𝑑：当該バックアップボイラーの給湯部の効率(-)

𝑓ℎ𝑠：バックアップボイラーの給湯部に対する効率の補正係数(-)

である。ここで、当該バックアップボイラーの給湯部の効率𝑒𝑟𝑡𝑑 は、付録 A に定めるバックアップボイラーの種類が従来型である場合は 0.782 とし、潜熱回収型である場合は 0.905 とする。
D.3 バックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量
日付𝑑 の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量
𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡 は、浴槽内湯の保温時において給湯機の循環ポンプや給気ブロアー、制御回路等が消費する電力量であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(6)により計算される。
𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡(0.01723 × 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑 + 0.06099) × 103 ÷ 3600 ×
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑
={
0

(6)

(𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑 > 0)
(𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑 = 0)

ここで、
𝐸𝐸,𝐵𝐵,𝑎𝑢𝑥,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの保温時の補機による消費電力量（kWh/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）である。
D.4 1 日当たりの太陽熱補正給湯熱負荷
日付𝑑における 1 日当たりの各用途におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑 、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑 、𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑 及び𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑 は、それぞれ式(7)により
表される。
23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡

(7a)

𝑡=0

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡

(7b)

𝑡=0

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡
𝑡=0

8-27

(7c)

Ver.172021.04

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡

(7d)

𝑡=0

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡

(7e)

𝑡=0

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡

(7f)

𝑡=0

23

𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑 = ∑ 𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡

(7g)

𝑡=0

ここで、
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯
熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑘,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの台所水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑠,𝑑

8-28

Ver.172021.04：日付𝑑における 1 日当たりの浴室シャワー水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑤,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの洗面水栓におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏2,𝑑,𝑡：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽自動湯はり時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/d）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎1,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽水栓さし湯時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）
𝐿𝐵𝐵,𝐷𝐻𝑊,𝑏𝑎2,𝑑：日付𝑑における 1 日当たりの浴槽追焚時におけるバックアップボイラーが分担する給湯熱負荷（MJ/ｄ）

である。

8-29

Ver.172021.04

付録 E バックアップボイラーの温水暖房部（ガス熱源）
本付録では、熱源種別をガスとするバックアップボイラーの温水暖房部のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
E.1 記号及び単位
本計算で用いる記号及び単位は表 E.1 による。
表 E.1 記号及び単位
記号
𝑒𝑒𝑥
𝑒𝑟𝑡𝑑

意味
バックアップボイラーの温水暖房部の熱交換効率
バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率
温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量
バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率を補正する係数
温水暖房用熱源機の往き温水温度の区分
バックアップボイラーの温水暖房部の最大能力
バックアップボイラーの温水暖房部の定格能力
バックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失
バックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力
バックアップボイラーの温水暖房部の往き温水温度

𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡𝑓𝑟𝑡𝑑𝑝ℎ𝑠𝑞𝑚𝑎𝑥,ℎ𝑠𝑞𝑟𝑡𝑑
𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦
𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻
𝜃𝑆𝑊,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻

単位
－
－
MJ/h
－
－
W
W
MJ/h
MJ/h
o
C

E.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 は、式(1)により表される。
0
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 = {𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 + 𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡𝑒𝑒𝑥,𝑑,𝑡(𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 = 0)
(𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 > 0)

(1)

ここで、
𝐸𝐺,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーのガス消費量（MJ/h）
𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力（MJ/h）
𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失（MJ/h）𝑒𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均のバックアップボイラーの温水暖房部の熱交換効率(－)

である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均のバックアップボイラーの温水暖房部の熱交換効率𝑒𝑒𝑥,𝑑,𝑡 は、式(2)により表される。
𝑒𝑒𝑥,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟𝑡𝑑 × 𝑓𝑟𝑡𝑑,𝑑,𝑡 ×

𝑞𝑟𝑡𝑑 × 3600 × 10−6 + 𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡𝑞𝑟𝑡𝑑 × 3600 × 10−6

ここで、
𝑒𝑟𝑡𝑑

：バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率(－)

𝑓𝑟𝑡𝑑,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均の定格効率を補正する係数(－)

8-30

(2)

Ver.172021.04
𝑞𝑟𝑡𝑑：バックアップボイラーの温水暖房部の定格能力（W）

𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の筐体放熱損失𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡 は、当該バックアップボイラーの温水暖房部の種類に応じて、式(3)によるものとする。
当該バックアップボイラーの温水暖房部がガス従来型の場合
𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡 = 240.96 × 3600 × 10−6

(3a)

当該バックアップボイラーの温水暖房部がガス潜熱回収型の場合
225.26 × 3600 × 10−6
𝑄𝑏𝑜𝑑𝑦,𝑑,𝑡 = {123.74 × 3600 × 10−6

(送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 1（送水温度 60℃）の場合)(送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 2（送水温度 40℃）の場合)(3b)

日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間平均の定格効率を補正する係数𝑓𝑟𝑡𝑑,𝑑,𝑡 は、当該バックアップボイラーの温水暖房部の種類に応じて、式(4)によるものとする。
当該バックアップボイラーの温水暖房部が従来型ガス熱源の場合
𝑓𝑟𝑡𝑑,𝑑,𝑡 = 0.985(4a)

当該バックアップボイラーの温水暖房部が潜熱回収型ガス熱源の場合
1.038 (送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 1（送水温度 60℃）の場合)
𝑓𝑟𝑡𝑑,𝑑,𝑡 = {1.064 (送水温度の区分𝑝ℎ𝑠 が 2（送水温度 40℃）の場合)(4b)

バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率𝑒𝑟𝑡𝑑 及びバックアップボイラーの温水暖房部の定格能力𝑞𝑟𝑡𝑑
は、付録 A に定める。バックアップボイラーの温水暖房部の定格効率𝑒𝑟𝑡𝑑 は、バックアップボイラーの種類が従来型の場合は 0.82 とし、潜熱回収型の場合は 0.87 とする。バックアップボイラーの温水暖房部の定格能力
𝑞𝑟𝑡𝑑 は、17400 W とする。
E.3 温水暖房出力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡は、式(5)により表される。
𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 = min(𝐿𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡 , 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻 )

(5)

ここで、
𝑄𝑜𝑢𝑡,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーの温水暖房部の温水暖房出力（MJ/h）
𝐿𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのバックアップボイラーが分担する温水暖房熱負荷(MJ/h)𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻：1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーの最大暖房出力(MJ/h)である。
1 時間当たりの温水暖房時のバックアップボイラーの最大暖房出力𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻 は、式(6)により表される。

8-31

Ver.172021.04

𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻 = 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻 × 3600 ÷ 106
ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻：バックアップボイラーの温水暖房の定格能力(W)である。バックアップボイラーの温水暖房の定格能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐵𝐵,𝐻𝑊𝐻 は、付録 A に定める。

8-32

(6)

Ver.172021.04

付録 F 複数のコージェネレーション設備を設置する場合の仕様の決定方法
当該住戸に複数のコージェネレーション設備を設置する場合で、機器の発電方式が全て同じ場合は、コー
ジェネレーション設備の有無は「設置する」とする。これに該当する場合で、機器の仕様が全て同じ場合は、発電方式および仕様は当該機器と同じとし、仕様が機器により異なる場合は、発電方式は当該機器の発電方式と同じとし、仕様は付録 A「コージェネレーション設備の仕様」で規定される、コージェネレーション設備の区分が不明の場合の仕様の決定方法に従い、決定する。発電方式が機器により異なる場合は、コージェネレーショ
ン設備の設置の有無は、「設置しない」とする。

8-33