ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者 試 験
受験番号

ガス溶接
１／４

（ガス溶接等の業務に関する知識）問

１

圧力調整器の取扱いに関し、次のうち誤っているも

問

３のはどれか。

手動のガス溶接、ガス溶断に使用する吹管（ガス溶接器、ガス切断器）の取扱いに関し、次のうち誤って（１）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、あらいるものはどれか。

かじめ接続部の口金を清掃し、取り付けやすいよう（１）吹管にホースを取り付けるときは、先に酸素用ホにネジ部に注油する。

ースを取り付け、次に可燃性ガス用ホースを取り付（２）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、供給ける。

口や安全弁の吹出口が容器の肩の方に向かないよう（２）空吹きの終了後、吹管のバルブを閉め、容器弁、にして、圧力調整器の側面に立って作業を行う。

圧力調整器等を開放し、漏れ検知液をバルブ部、接（３）圧力調整器を酸素容器に取り付けるときのねじ締続部等に塗布して、各部のガス漏れを点検する。

めは、指の力でナットが締まるところまで締め、次（３）点火後に吹管の火炎を調整するときは、先に酸素に専用のスパナを用い確実に締める。

バルブ、次に可燃性ガスバルブの順で操作する。

（４）圧力調整器を溶解アセチレン容器に取り付けると（４）消火するときは、先に酸素バルブを閉じ、次に可きは、専用の取付け金具を用い、容器弁に対し、水燃性ガスバルブを直ちに閉じる。

平に取り付ける。

（５）火口を掃除するときは、よく冷却してから、専用（５）圧力調整器のガス容器への取付けが終了したときの掃除針を用いて孔を変形させないよう注意して行は、容器弁を開き、調整ハンドルを回して作業に必う。

要な圧力に調整し、放出弁を開いて器内のゴミを吹き払う。

問２

マニホールド方式の可燃性ガス集合装置の取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）ガス容器は、架台の連結管に無理な力がかからぬよう取り付け、転倒防止の鎖等をかける。
（２）ガス容器の取付け後は、ガス容器１本の弁を少し開いてマニホールド内のガスと空気との混合ガスを放出弁から放出する。
（３）ガス容器の取替え後、調圧するときは、使用に十分な圧力があることを圧力計で確認してから、圧力

問

４

ガス溶断作業における災害防止に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）鉄は酸と反応して水素を発生するので、酸類を貯蔵していた鉄製のタンクではガス溶断作業前にタンク内のガス検知を行う。
（２）ガス溶断により化学反応容器の解体作業を行う場
合は、内部に残っている可燃物の除去のため容器内を水等で洗浄した後、ガス検知器で内部に引火性のガスや蒸気がないことを確認する。
すき

調整器で最適使用圧力に調整する。
（４）ガス容器の取替え後は、調圧してから、高圧スト（３）ガス溶断作業で発生する火花は、わずかな隙間から装置や壁の裏側へ入り、可燃物の着火源となるこップ弁を開いて二次側配管にガスを供給する。とがあるので、火花の飛散防止措置を講じる。

（５）ガス供給を停止するときは、導管、ガス容器等の（４）空気の流れが悪く、狭い場所で長時間ガス溶断作それぞれの弁を閉め、圧力調整器の調整ハンドルを業を行う場合は、不完全燃焼により二酸化炭素が発緩めておく。

生し、中毒になることがある。
（５）ガス溶断によりアルミニウムの粉体を加工する設備を修理する作業においては、爆発や火災を防止するためあらかじめ粉体を除去する。

ガス溶接
２／４
問

５

次のうち逆火の原因として誤っているものはどれか。

問８（１）火口が異常に過熱した。

ガス装置室に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（２）火口にスラッグが付いて詰まった。

（１）ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔は、当該（３）可燃性ガスの圧力が高すぎた。

装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために（４）アセチレンホース内へ空気や酸素が流入したまま十分な距離に保たなければならない。

点火した。

（２）ガス装置室の壁の材料は、不燃性の物としなけれ（５）吹管が故障した。

ばならない。
（３）ガス装置室の屋根及び天井の材料は、軽い不燃性の物としなければならない。
（４）移動して使用するガス集合装置は、ガス装置室内（関係法令）

問６

通風及び換気が不十分な場所において、可燃性ガス（５）ガス装置室は、ガスが漏えいしたときに、当該ガ及び酸素(以下「ガス等」という。)を用いて溶断の作スが滞留しない構造としなければならない。

で使用しなければならない。

業を行う場合、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
（１）ガス等のホース相互の接続箇所を、締付具を用い

問９る代わりにテーピングにより接続した。

熱の作業を行う場合におけるガス溶接作業主任者の職（２）ガス等の供給についての誤操作を防ぐため、使用中のガス等の供給口のバルブに、当該バルブに接続す務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
（１）安全器は、作業中、その機能を容易に確かめるこるガス等のホースを使用する者の名札を取り付けた。とができる箇所に置き、かつ、１週間に１回以上こ（３）ガス等のホースにガス等を供給しようとするときに、あらかじめ、当該ホースにガス等を放出しないガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加れを点検すること。
（２）作業の開始のとき、ホース、吹管、ホースバンド状態にした吹管を装着した後に行った。

等の器具を点検し、ガス又は酸素が漏えいするおそ（４）作業を行うときに、吹管からの過剰酸素の放出にれがあるときは、補修し、又は取り替えること。

よる火傷を防止するため、十分な換気を行った。

（３）ガス集合装置の取扱いに従事する労働者にバルブ（５）作業の終了により作業箇所を離れるときに、ガス等の供給口のバルブやコックを閉止して、ガス等の又はコックの開閉を静かに行わせること。
（４）作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋のホースを当該ガス等の供給口から取りはずした。

使用状況を監視すること。
（５）作業の方法を決定し、作業を指揮すること。

問７

ガス溶接作業主任者免許に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。

問１０

ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに講じる次の措置のうち、法令上、誤っているものはどれか。

（１）使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示しなければならない。

（２）免許に係る業務に就こうとする者は、氏名を変更（２）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガスしたときは、免許証の書替えを受けなければならな装置室の見やすい箇所に掲示しなければならない。

い。
（３）免許に係る業務に現に就いている者は、住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなくてもよい。
（４）免許に係る業務について、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
（５）免許を取り消された日から２年間は、免許を受けることができない。

（３）当該作業を行う者に保護眼鏡及び防毒マスクを着用させなければならない。
（４）ガス集合装置の設置場所に、適当な消火設備を設けなければならない。
（５）導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講じなければならない。

（試験科目の一部免除者は、以下問１１〜問２０は解答しな

ガス溶接いで下さい｡）（アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識）
問１１

３／４
問１４

導管に関し、次のうち誤っているものはどれか。

手動ガス溶接器又は手動ガス切断器に関し、次のう
ち誤っているものはどれか。

（１）配管ヘッダーや容器に取り付けられた圧力調整器（１）低圧用溶接器は、溶接器内部にインゼクタ機構がから吹管までの間の導管には、通常、ゴムホースがあり、インゼクタノズルから吹き出される高速の酸使用される。

素気流によりアセチレンを吸引して、混合ガスを形（２）アセチレン用配管には、通常、亜鉛メッキ鋼管が使用される。

成する。
（２）低圧用溶接器には、インゼクタノズル内に針弁が（３）酸素用配管には、通常、鋼管が使用されるが、銅ないＡ形溶接器と、インゼクタノズル内に針弁があ管やステンレス管が使用されることもある。

るＢ形溶接器とがある。

（４）導管は、できるだけ径の小さいものを用い、流速（３）中圧用溶接器を低圧アセチレンで使うと、酸素がを大きくして必要量のガスを供給するようにする。

アセチレン通路に逆流して逆火などの原因になる。

（５）導管に使用するゴムホースは、十分な強さと耐圧（４）低圧用１形切断器では、ＬＰガス用のインゼクタ性を有した軽いものを選ぶ。

ノズルの口径は、アセチレン用のものより小さい。
（５）中圧用３形切断器の火口は、トーチヘッドとの当たりが三段となっている。

問１２

ガス集合溶接装置に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）容器の連結方法として、一定数の容器を連結したものを枠組みし、枠ごと運搬したり、使用するものをカードル方式という。
（２）溶解アセチレン容器やＬＰガス容器の連結方法には、通常、カードル方式が用いられる。
（３）酸素集合装置は、通常、月間消費量が約１０００〜
５０００ｍ ３ の場合はカードル方式が、約２００〜２０００ｍ３の場合はマニホールド方式がそれぞれ用いられている。
（４）ガス集合装置の器具等の連結部は、十分な気密が保持されるように溶接するか、適切なパッキンを使用する。
（５）安全器は、圧力調整器より吹管側の導管に設ける。
問１５

圧力調整器又は圧力計に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１３

ガス集合溶接装置の安全器に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）圧力調整器は、ガスの減圧及び圧力保持のために用いられる。
だ（１）安全器は、酸素が可燃性ガス側へ逆流するのを防（２）ブルドン管圧力計のブルドン管は、断面が楕円又止したり、逆火炎を途中で消炎したり、逆火発生時は扁平形の金属管を半円形の曲管に加工したものでにガス供給を遮断するために設ける。

ある。

へん

（２）乾式安全器は、ガスが逆火爆発したときに、水によることなく火炎の逸走を阻止する構造となっている。
（３）乾式安全器は、毎週１回、分解点検し、各部機構が正常に作動することを確認する。
（４）水封式安全器の有効水柱は、５０mm以上とする。
（５）水封式安全器の水封部の水が氷結する場合には、（３）酸素容器用圧力調整器の容器との取付け部は、おすネジとめすネジとがあるが、いずれも右ネジである。
（４）ＬＰガス容器用圧力調整器の内部のシート部には、耐アセトン性ゴムが使用されている。
（５）アセチレン容器用圧力調整器と容器との接続には、エチレングリコールやグリセリンなどの不凍液を添

通常、鉄枠、万力状ガット又は馬とも呼ばれる特殊加する。

な取付け金具が用いられる。

（アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関ガス溶接する知識）
問１６

４／４

可燃性ガスに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）ガスの比重とは、通常、０℃、１気圧におけるガスの質量と、それと同体積の空気の質量との比をいう。

問１９（１）酸素は、無色、無臭の気体で、空気より重い。
（２）酸素中では、一般に、可燃性ガスの発火温度は、（２）アセチレンは、銅や銀と反応し、爆発危険性のあるアセチリドを生成する。

酸素に関し、次のうち誤っているものはどれか。

空気中での発火温度より高い。
（３）酸素自身は燃えたり爆発したりすることはないが、（３）メタンは、比重が空気より大きいため、漏れると可燃物の燃焼を支える性質を有する。

低いところに滞留して、爆発性混合ガスを形成する（４）酸素は、通常、空気中に約２１％含まれている。

ことがある。

（５）理論混合比で混合された可燃性ガスと酸素との混（４）プロパンは、油脂類や天然ゴムを溶解させる。

合ガスに着火すると、混合ガス全体に火炎が急速に（５）空気より比重がわずかに小さいガスであっても、伝ぱし、瞬時に大きな体積増加を生じる。

冷却されていると常温の空気より重くなることがある。

問１７

溶解アセチレンに関し、次のうち誤っているものはどれか。

問２０

燃焼と爆発に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）吹管の予混合炎が消えるとき、爆発音を伴うこと（１）アセトンを溶剤とする場合、温度が低下すると、がよくあるが、これは予混合されたガスの火炎伝ぱアセチレンのアセトンへの溶解度が増加するので、速度より、ガスの流出速度が速くなったために生じ容器内の圧力は低くなる。

る現象である。

（２）０℃、１気圧で、アセチレン７㎏の体積は、約３２１ｍ である。
（３）溶解アセチレンの溶剤には、アセトンのほか、溶解性に優れたＤＭＦが使用されているが、ＤＭＦはアセトンより毒性が強い。
（４）アセチレンの溶解量は、通常、アセトン１kg当たり約０.５kgである。
（５）溶解アセチレンの充てん圧力は、１５℃でゲージ圧力１.５ＭPa以下とされている。

（２）火炎の伝ぱ速度が音速を超える激しい爆発を爆ごうといい、爆ごうでは、圧力の上昇が初圧の数十倍に達することがある。
（３）拡散燃焼では、可燃性ガス分子と酸素分子とが互いに拡散によって混合し、火炎をつくり、燃焼を継続する。
（４）可燃性ガスが空気や酸素と混合して、爆発性混合ガスが形成されたときに、着火源があると、ガス爆発が生じる。
（５）化学的爆発は、主として酸化反応によるものと分解反応によるものとに分けられる。

問１８

ガス容器の取扱いに関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）酸素容器の容器弁は、使用中、十分開いておく。
（２）溶解アセチレン容器の容器弁は、１.５回転以上開けて使用しない。
（３）溶解アセチレン容器は、常時立てておく。
（４）容器専用のハンドルは、容器の使用中は必ず容器弁からはずしておく。
（５）容器を使用済みとするときは、わずかのガスを残すようにし、容器弁をよく閉めてキャップを取り付け、胴面にチョーク等で「空」又は「使用済」と明記する。

（終り）