高排水能力で集中豪雨に対応！

『サイフォン式雨水排水システム』－エスロン雨水ハイパーRD－●本システムの写真や設置状況●サイフォン式雨水排水システムの概要
集中豪雨の発生頻度が年々増加しており、雨水排水システムの排水性能の向上が求められています。従来配管ではその対策として雨水排水立て管の本数増加や大口径化で対応しておりますが、意匠性、施工性、経済性等に課題があります。
サイフォン式雨水排水システムは、アウトレット（ルーフドレン）により空気の流入を抑制しサイフォンを誘発、負圧により雨水を引き込み、満流で排水することが可能なシステムです。
サイフォンにより発生した強い推進力を利用することで、雨水排水立て管の集約及び小口径化が可能です。
配管の省スペース化により、設計自由度が向上し、意匠性が向上します。
小口径化及び立て管本数の削減により、施工性や経済性が向上します。
Project Summary
The frequency of torrential rains is increasing year by year, and there is a growing need to improvethe drainage performance of rainwater drainage systems. Conventional piping systems have
responded by increasing the number of vertical rainwater drainage pipes and increasing the diameterof the pipes, but there are issues with design, ease of installation, and economic efficiency.
The siphon-type rainwater drainage system is capable of controlling the inflow of air through an outlet(roof drain), inducing a siphon, drawing in rainwater due to negative pressure, and draining it at fullflow. By utilizing the strong propulsive force generated by the siphon, it is possible to consolidate andreduce the diameter of vertical rainwater drainage pipes.
Space-saving piping allows for greater design freedom and improved design.
Construction and economic efficiency are improved by reducing the diameter and the number ofvertical pipes.

●環境・設備デザインの解説●機能性 Functionality

サイフォン式雨水排水システムの特長は、下記3点です。
①立管本数の削減が可能②立管の小口径化が可能③コストダウンを実現

サイフォン式雨水排水システムはサイフォンによる強い推進力により、同一サイズアウトレットで従来配管の6倍以上の最大設計流量に対応可能な為、当システム配管75Aは、従来配管150Aと同等の排水性能があります。
また、当システムは雨水ハイパーRD（ポリエチレン管）を用いており、①腐食の心配がなく、長期耐久性が期待できます。
②信頼性の高いEF接合で管と継手が一体化します。
③軽量で継手との接続に特殊技能が不要なため、施工性に優れています。

●経済性 Economics
建築面積3000m2、高さ10階規模の建物について試算した結果、従来配管の材工費に対しサイフォン式雨水排水システムを採用することで、約25%のコストダウンが可能です。

●社会性Sociality■気象状況の変化
近年、局所的な大雨が増加しています。従来配管で対応する為には、雨水立管の大口径化や本数増加必要ですが、当システムでは小口径化が可能です。
■労働環境の変化
人口減少、働き方改革も進展しているが、当システムは配管が軽量でありEF接合に特殊技能が不要で施工性が良好です。
■コスト環境の変化
建設資材価格は増大し、配管の大口径化・本数増加は更なるコスト負担が増しますが、当システムは、立管削減や小口径化によりコスト低減が可能です。

●評価表（自己評価）Evaluation Criteria（Self Evaluation）□評価項目□評価項目に対する設計者のデザイン意図□自己評価欄□特に重視したデザインの （従前のデザインに比較し、優れている部分、卓越している部分に関して具体的に記述 普通 優れて 卓越し 小計
いる ている視点してください。）
０

01審美感
02調和性
Ａ.感性軸（造形）
03独創性
Form
04象徴性
05完成度
06機能性
07効率性
Ｂ.機能軸（技術）08利便性Technology
09安全性
10先導性
11環境負荷12資源消費Ｃ.社会軸（環境）13地域環境性
Environment
14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性
15先進性
16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ
17ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
Ｄ.経済軸（LCC）
18維持管理Life Cycle Cost
19耐久性
20ＬＣＣ

☆

○

サイフォン現象を利用する事で、配管設計自由度が高く、様々な要望に対応可能。

☆

設計自由度の高いサイフォン式雨水排水システムは他社にはなく独創的。

○

アウトレット（ルーフドレン）はルーバーを配置した特徴的なデザイン。

☆
☆
☆

従来配管の課題を解消し、建物に合わせた配管設計を提案できるシステム。
サイフォン現象を利用することで、雨水排水立て管の集約が可能になり、配管設計自由度が向上。
軽量で継手との接続に特殊技能が不要なため、施工性に優れる。

○使用する工具が軽量であり、特殊技能が不要な為、人手不足にも対応可能。

☆
☆
☆

配管施工時に溶接工程がなく、火花が発生しない為、安全である。
サイフォン式とポリエチレン管の新しい組み合わせによるシステムを提案。
ポリエチレン管製造時のCO2排出量は従来配管（SGP管）に対して90%以下であり、環境に優しい製品。

○○

動力等を必要とせず、省資源なシステムである。
サイフォン発生時の排水音は静寂である。降雨が少ない時も従来配管と同等の排水音であり、問題ない。

☆
☆
☆
☆

意匠性の高い建物においても、提案できるシステムである。
気象状況の変化、労働環境の変化、コスト環境の変化等の従来配管の課題を解決できるシステムである。
従来配管に対して、小口径化や立て管の集約が可能となりイニシャルコストは低減が可能。
ポリエチレン管及び継手を使用してる為、腐食の心配がなく、従来配管よりも長寿命化が期待できる。
アウトレット（ルーフドレン）等のメンテナンスは従来配管と同様に実施。

☆
☆

＋１

ポリエチレン管及び継手を使用してる為、腐食の心配がなく長期間美しい外観を保持。

ポリエチレン管及び継手を使用してる為、腐食の心配がなく、長期耐久性が期待できる。
イニシャルコスト及びランニングコストともに低減する傾向である為、LCCも低減傾向。

○＋２○○○○○○○○○○○○○○

2121222122211222202201審美感
20ＬＣＣ
19耐久性

02調和性
03独創性

18維持管理04象徴性

17ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

05完成度

16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

06機能性

15先進性

07効率性

14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

08利便性

13地域環境性
12資源消費

09安全性
10先導性
11環境負荷