各部のなまえと寸法

工事説明書

パイプ用ファン
2301A

単位：ｍｍ

PFF2-100AKSS(ホワイト）
PFF2-100AKSS(B)(ライトブラウン）
PFF2-100AKSS(K)(ブラック）
170

式機

能用途

適合パイプ

⇒型

70

給気

85

シャッター

スポンジパッキン

速結端子

モーター

PFF2-100AKSS

手動式シャッター付パネル（ライトブラウン）

空気清浄フィルター付室

φ１００

⇒

給気

給気

φ98

居⇒

強 制 給 気 用 PFF2-100AKSS(B)170

手動式風止板付

10（ホワイト）本体

PFF2-100AKSS(K)

風止板

本体スイッチ（ブラック）

1355

【付属品】

シャッターレバー

・SUSトラスタッピンねじ・・・２本・フィルター・・・・・・１枚・取扱説明書・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・１枚・保証書・・・取扱説明書内に掲載[インテリアパネルタイプ] 壁付専用

プロペラファン

空気清浄フィルター

取付穴2-φ5×10長穴【別売品】フィルター
型式：FP-100PFFA【別売部品】・コードプラグ・壁スイッチ・パイプフード・ベントキャップ

１. 取り付け前の準備※取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付てください。

以下の手順にしたがって施工してください。
1 壁に取り付ける(壁付専用）

安全上のご注意■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告注意①取り付け場所を決める。

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。

単位：mm

名

60mm以上

使用するパイプにあった下穴で開口してください。

60mm以上称

内径寸法 外径寸法 開口寸法

VPφ100

φ１００ φ１１４ φ１１５

VUφ100φ１０７ φ１１４ φ１１５

LPφ100

φ１００ φ１０４ φ１０５

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明してい記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

600以内
本体下穴

コンセント

6060

記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

②壁に配線コードの引き出し穴（φ10ｍｍ）をあけ、配線コード（VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ）を引き出す。(コンセントを設置する場合は不要)
コンセントを設置する場合は、本体から６００ｍｍ以内に設けて下さい。

警12mm

告15mm

■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしない【単位：ｍｍ】

φ10
配線コード引き出し穴

ガス爆発の原因になります。

交流１００Ｖ以外では使用しない③パイプを壁に埋め込む。

火災・感電の原因になります。

コードプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと火災の原因になります。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける。

パイプは必ず取り付け、取付壁面にコーキング処理を施し、パイプがぐらつかないよう確実に固定してください。

漏電したときに火災の原因になります。

●埋め込んだパイプの勾配は、屋外側に約３°の下り勾配を設けてください。

注●埋め込んだパイプの屋内側、屋外側をコーキング処理してください。

意

屋内側
取付壁面火災の恐れがあります。

パイプの長さ100mm以上

配線コード約３°の勾配をつける。
コーキング処理(パイプ外周)コーキング処理(パイプ外周)●埋め込んだパイプの屋内側の出代は5ｍｍ以内にしてください。

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない

屋外側

パイプは壁からの出代を５㎜以下で必ず確保してください。

浴室などの湿気の多い場所には取り付けない
感電および故障の原因となります。

④外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用するけがをすることがあります。

●本体外周のスポンジパッキンは外さない●羽根や部品の取り付けは確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

換気能力が低下することが考えられます。

お願い
故障の原因になります。

誤作動の原因になります。

●換気口を設けてください。
効果的な換気ができません。

故障の原因になります。

パイプ
パイプ用ファン

■丸形パイプフード・ベントキャップ等使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

パイプフード●有機溶剤がかかる場所に取り付けないでください。
故障の原因になります。

●次のような配管工事はしないでください。
（１）極端な曲げ特に薄壁（壁厚150ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。

【設置例】●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生があるに取付ないでください。
場所に取り付けないでください。
●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。

■パイプフード・ベントキャップの施行方法はそれぞれの工事説明書をお読みください。

パイプフードGFP-100E
GFL-100E（２）多数回の曲げ●アルミフレキダクトには取り付けないでください。
振動の原因になります。
（３）接続ダクト径を （４）壁埋込パイプを小さくする
室内側に傾斜する（室内側）■パイプフードとの組み合わせによる最少壁厚型 式
最少壁厚25
WP-100
GFP-100E

135

GFP-100ED

145

GFL-100E

135

GFL-100ED

145

２.配線工事●配線工事は電気工事士がおこなう。

配線例●コードプラグ・壁スイッチを使用する場合
接地側●壁スイッチを使用する場合
接地側

換気扇

電圧側

電源
ＡＣ
100Ｖ

電圧側
コードプラグ コンセント 壁スイッチ(別売品）（市販品） (別売品）

電圧側●直接電源を使用する場合

配線コード

電源
ＡＣ
100Ｖ

コードプラグ
(別売品）

速結端子

電源
ＡＣ
100Ｖ

壁スイッチ
(別売品）

●コードプラグを使用する場合

換気扇

換気扇

接地側

本体裏側
本体スイッチ

電圧側

コンセント
(市販品）

本体スイッチ【別売品型式】
・コードプラグ・・・・・PF-YP-08
・壁スイッチ１速仕様(入/切)・・・TSK-D1CR05

３. 本体の取り付け
お願い
あとから石膏ボードの工事をした場合、右図のようにパイプと石膏ボードに、すき間ができる場合がありますので、必ずアルミテープやコーキングなどです
き間をふさいでください。
石膏ボードと壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。

警

屋外側

屋内側

アルミテープやコーキングですき間をふさぐ

壁面●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む。
差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

壁面②-1 コードプラグを使用する場合②-2 配線コードを使用
する場合(１)パネル下面の取ってに指を引っ掛け、手前に引いてはずす。

(１)別売のコードプラグを速結端子にまっすぐ奥まで差し込む。

(１)本体裏側の速結端子に配線コードをまっすぐ奥まで差し込む。
配線コード

パネル

③ 本体をパイプに差し込み、付属のネジ(２本)で必ず固定してください。
パイプ速結端子
本体（１）パネルを本体上部の爪(２カ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の爪(１カ所）にカチッと音がするまで壁面側に押しつける（２）取り付け後は、確実に取り付けられているかパネルを軽く引っぱって確認する。

コードプラグ

うす肉部④ パネルを本体に取り付ける。

上側 表示
パネル

取付ねじ
(2本)
速結端子

本体
配線コード

注
意

●本体からコードプラグを引き出す場合は、本体・パネルのうす肉部をナイフ等で切り取りコードプラグを出す。

取付の際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

本体■上側表示を上にして取り付けでください。
パネル

４. 試運転①運転のしかた②試運転

コードプラグを使用している場合はプラグをコンセントに差し込む。

本体スイッチをONにする。

③確認

風止板

・パネルはスムーズに脱着できますか？
・風止板の使い方パネル

上・左・右 方向のいずれかの給気口を塞ぎたいとき、手動で風止板をスライドさせること
で風を止めることができます。

コードプラグ

運転時、必ず1方向は開けて下さい。
出荷時は全て開いています。
シャッター本体スイッチ

シャッターレバー

閉⇔開入

切

入 運転するとき
切 停止するとき

電線感電や火災の原因になります。

①パネルをはずす。

切り欠き部

速結端子

●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

パイプ
石膏ボード

告

運転時は必ずシャッターレバーを「開」にしてください。
（出荷時は｢開｣に設定してあります。）
雨風の強い時は、本体スイッチをOFFにして運転を停止し、シャッターレバーを「閉」にしてください。

パネル内部

壁スイッチ(別売品)●運転－ランプ赤色点灯●停止－ランプ緑色点灯【TSK-D1CR05】

・シャッターは開閉しますか？
・風止板はスライドしますか？
・ファンは回転していますか？
・異音、振動などありませんか？
・確実に給気していますか？