ワイヤレス操作機器ファミリー紹介
リミットスイッチも無線で自由につながる！

OsiSenseTM XCKWシリーズ
ワイヤレスリミットスイッチ■送信器● XCKW シリーズ リミットスイッチ

環境特性

NEW
機械的性能

無線伝送特性

相対湿度

耐衝撃保護
取付け方法

IEC 60529 に準拠
IEC 50102 に準拠

動作に必要な力／トルク
最大使用頻度

機械的耐久性
周波数／プロトコル

マンガでわかる シリーズ

IK 05
壁面にネジ留め最大 50N

配線不要！自己発電でバッテリーも不要！どこからでも操作OK！
押しボタンスイッチ・リミットスイッチ・クレーン制御システム

最大 5 N.m

3600 回 / 時

40 万回
2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応
R 207-14ZBR2□

約 100m（障害物の無い場合） 約 300m（中継用アンテナを使用） 約 25m（受信器は金属筺体内） 約 40m（受信器は金属筺体内、中継用アンテナを使用）

項目

環境特性

ワイヤレスリミットスイッチ
（送信器）

受信器

機械的性能

併用可能

配線不要！自己発電でバッテリーも不要！どこからでもスイッチON!

Harmony シリーズ
ワイヤレス押しボタンスイッチ
XB4R / XB5R形

押しボタンスイッチ

周囲温度
相対湿度
保護構造

IEC 60529 に準拠
NEMA250 に準拠
IEC 50102 に準拠

バッテリーレス

OsiSenseTM はシュナイダーエレクトリック社の登録商標です。

無線伝送特性

耐衝撃保護
取付け方法
吊り下げロープの最大径
操作力

ロープの質量
機械的耐久性
ヘッド締付トルク プラスチック・ヘッド
金属ヘッド（基部のネジ）
ローププルスイッチ
周波数／プロトコル
特定無線設備の技術基準適合証明
伝送距離※伝送距離は使用環境により異なる場合がございます。
送信仕様

マッシュルーム形
押しボタンスイッチ
ZB5RTC2

ローププルスイッチ

モメンタリ送信器

ZB4RTA □ZBRP1ZB5RTA □保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃
95 % RH 以下（− 25 〜 + 70℃にて）結露のないこと
IP 65（前面）IP 66
IP 30（背面）−NEMA 4X
IK 03
IK 05
ø 22 穴
吊り下げ、または、壁面にネジ留め−ø 10mm<25 N
けん引力>=45 N（起動）、最大1000 N−
最大 500g
100 万回2.2 N.m（± 0.2） 2.2 N.m（± 0.2） −0.8 N.m（最大1.2） −−−−2 N.m（± 0.2）2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応
R 207WWFR6118231
□

NEW

ZBRT2

IP 30（送信器単体）
IP 65（ヘッドとの組合せ、パネル取付、モバイルボックス取付状態にて）−
IK 03
ø 22 穴（ヘッドとの組合せ状態にて）−<25 N

ワイヤレス押しボタンスイッチ

電気的特性

（送信器）

電源の特性

充電やバッテリー不要でメンテナンス

受信器を必要としません。

出力特性バッテリーレス
無線伝送特性

−
40 万回
−
−
−
R 207-14ZBR2□

約 100 m（障害物の無い場合）
約 25 m（送信器はプラスチックのボックス内。受信器は金属筺体内。
）
約 40 m（送信器はプラスチックのボックス内。受信器は金属筺体内。中継用アンテナを使用）
送信電力：3 mW、 始動時間：2 ms、 伝送時間：<2 ms

どこからでも操作※！

周囲温度
相対湿度
保護構造
取付け方法
定格絶縁電圧
締め付けトルク
定格使用電圧周波数
最大電力
出力のタイプ
出力の機能

IEC 60529 に準拠
IEC 60664-1に準拠
EN/IEC 60947-1に準拠

最大開閉電流電気的耐久性
機械的耐久性
周波数／プロトコル
反応時間保存できる送信器 ID の数

プログラマブル受信器（トランジスタ出力）
ZBRRC
保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃
90 %RH 以下（− 25 〜 + 55℃にて）結露のないこと
IP 20
ネジ／レール（DIN 35mm）
60 Ｖ
0.5 〜1.0 N.m
DC 24 Ｖ（ + 20/- 15 %）−20 W
200 mA/DC 24 V の PNP 出力× 4
ワンショット（500 ms ± 15 %）
モメンタリ
0.2A
−
−
2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応＜ 30 ms（送信器のクリック後）受信器当たり最大 32（2 出力の受信器の例：32/0, 16/16）

プログラマブル受信器（リレー出力）ZBRRA（押しボタンスイッチ用）

送受信器距離は最長 100 ｍ！
中継アンテナで最長 300 ｍまで操作可能！
通信の安定性も抜群です。

ZBRRD（リミットスイッチ用）※設置条件により距離は、異なります

NEW

250 Ｖ
AC/DC 24 ～ 240 Ｖ（±10 %）50/60 Hz ± 10 %4W
2c 接点、最大通電電流 3 A
ワンショット（500 ms ± 15 %）エッジ , 開始 / 停止 , モメンタリ
5A
10 万回
100 万回−

モバイルボックスを持ち歩いて操作！
壁に取り付けて操作！

NEW
安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

ワイヤレス

最大18リレー対応
アンテナ内蔵受信機

トローラで、片手による直感的な多彩な動作が可能！
押して ON/OFF のワンショット
やエッジ、押す間 ON のモメンタリ
出力で寸動操作など、多彩な操作が実現できます。
カチッ！

バッテリー不要！
操作力で電気を作り受信器に信号を送ります。
そのため充電や電池交換などのメンテナンスが不要です。
Battery

クレーン制御用もラインアップ!

ベースステーション（受信機）

十字キーを採用したリモートコン

受信器

押しボタンスイッチ（送信器）

最長100m

ロープを引っ張って操作！
などいろいろなシーンで使えます。

Harmony シリーズ
ワイヤレス クレーン制御システム
eXLhoist（エクセルホイスト）シリーズ

リミットスイッチ（送信器）

使い方いろいろ！

高機能無線操作システム登場！

どんなところで使われるかな？
さぁ、一緒に見てみよう！

シュナイダーブランド品のお問い合わせ

操作が可能、作業性が大幅に向の制御に最適です。

究極の省配線！
ワイヤレス操作機器をご紹介します！

■受信器
環境特性上。橋型クレーン・天井クレーン

ワイヤレス操作機器（注）ヘッドのパネル取付、モバイルボックス取付時の締付トルクは、プラスチックヘッド：2.2 N.m（ ± 0.2）、メタルヘッド：0.8N.m です。

ワイヤレス

項目

発電、その電気で電波を発信するから95%RH 以下（at.20℃）結露のないこと● Harmonyシリーズ ワイヤレス押しボタンスイッチ

操作信号を発信、ワイヤレス押し

押しボタン操作で内蔵の小形発電機がXCKW13 □ , XCKW14 □ , XCKW15 □IP 66 / IP 67

特定無線設備の技術基準適合証明
伝送距離

アクチュエータの操作力で発電しから併用も可能で更に便利。

保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃

周囲温度

保護構造

ワイヤレス

ボタンスイッチと同じ通信仕様だ

リミットスイッチ
XCKW10 □項目

0570-022-033 ナビダイヤル（携帯電話可能）
se-ts@fujielectric.com

リモートコントローラ（送信機）

平日 8：30〜12：00 / 13：00〜1 7：0 0（ 土・日・祝日・弊社休日を除く）

15分の充電で30時間の連続使用可能。

この商品は※テレメカニック・メランジェラン・スクエアディー製品を含みます。

ブランド品です。

2017-9発行 T 30 FOLS

カタログ番号 62B9-J-0195b「ワイヤレス機器」の操作例を次のページでご覧ください。

62B9-J-0195b

操作 機 器 が …… ワイヤレスになれば、こんなに便利！

配線不要、電源不要なので、持ち歩いたり、いろんな場所に設置できるんじゃよ！

緊急事態を見つけた人が素早く他の作業員へ知らせることができます！

送信器は個別 ID で混信の心配が不要。
しかも技適マーク付きだから安心なんだよ。

押しボタンとリミットスイッチの併用ができるんですね！

組立ロボットをセーフティゾーンから操作ができます！
ロボットの近くに行かなくても安全にロボットをスタート、ストップ！

押しボタンヘッドは金属タイプとプ
ラスチックタイプの 2 種類。

荷物が崩れた！
でも、どこからでもすぐ知らせられるよ！

最大 32 台の送信器で発信可能。

クレーン制御用もワイヤレスで安全操作！
無人搬送車の遠隔制御ができます。

NEW

ちょこっと止めて、荷物の確認などもできます！

電波の最長到達
距離 100 ｍ。

小型で携帯に便利。
吊り下げも可能。

調整式コンベアを寸動動作で微調整しながら伸縮させることが可能！

15 分の充電で 30 時間の連続使用！
★ワイヤレスクレーン制御システムの送信機は充電式です。

組み立て・加工ラインで、駆動ユニットやワークの位置を検出できます。

フォークリフトから直接遠隔操作で、倉庫のシャッターの開閉ができます！

配線不要なので、伸縮式コンベアでも断線の心配なし！

専用壁掛けホルダ
や操作ボックスで壁取付けも簡単。

片手操作可能でしかも、非常停止
ボタン付！

センサをつけたり、
いちいち降りなくても良いから超便利！

IP65 のヘビー
デューティなモバイルボックス。

ワイヤレス押しボタンスイッチは、安全性を確認の上設置願います。また非常停止ボタンなどの安全用途には、使用しないでください。

NEW

9 種類のアクチュ
エータで様々な検出対象に対応。

配線不要だからラインのレイアウト変更も工数低減だ！

工場や倉庫建屋出入り口の自動ドアやシャッター開閉用に最適！

NEW

保護構造
IP66/IP67に対応。

工作機械の扉の位置を検出。
また、寸動動作や扉の開閉が遠隔操作できます！

NEW

ロープ式は IP66、NEMA4X の屋外仕様で高い防塵、防水性。

へえ～
ロープスイッチやリミットスイッチも無線化できるんだ！

アクチュエー
タの動作方向は任意に変更可能。

マッシュルーム形ヘッドなら、作業手袋でも確実操作。

扉を開けて、ワークをセットして、扉を閉めて……何回も往復しなくて良くなった！

ワイヤレス操作機器ファミリー紹介
リミットスイッチも無線で自由につながる！

OsiSenseTM XCKWシリーズ
ワイヤレスリミットスイッチ■送信器● XCKW シリーズ リミットスイッチ

環境特性

NEW
機械的性能

無線伝送特性

相対湿度

耐衝撃保護
取付け方法

IEC 60529 に準拠
IEC 50102 に準拠

動作に必要な力／トルク
最大使用頻度

機械的耐久性
周波数／プロトコル

マンガでわかる シリーズ

IK 05
壁面にネジ留め最大 50N

配線不要！自己発電でバッテリーも不要！どこからでも操作OK！
押しボタンスイッチ・リミットスイッチ・クレーン制御システム

最大 5 N.m

3600 回 / 時

40 万回
2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応
R 207-14ZBR2□

約 100m（障害物の無い場合） 約 300m（中継用アンテナを使用） 約 25m（受信器は金属筺体内） 約 40m（受信器は金属筺体内、中継用アンテナを使用）

項目

環境特性

ワイヤレスリミットスイッチ
（送信器）

受信器

機械的性能

併用可能

配線不要！自己発電でバッテリーも不要！どこからでもスイッチON!

Harmony シリーズ
ワイヤレス押しボタンスイッチ
XB4R / XB5R形

押しボタンスイッチ

周囲温度
相対湿度
保護構造

IEC 60529 に準拠
NEMA250 に準拠
IEC 50102 に準拠

バッテリーレス

OsiSenseTM はシュナイダーエレクトリック社の登録商標です。

無線伝送特性

耐衝撃保護
取付け方法
吊り下げロープの最大径
操作力

ロープの質量
機械的耐久性
ヘッド締付トルク プラスチック・ヘッド
金属ヘッド（基部のネジ）
ローププルスイッチ
周波数／プロトコル
特定無線設備の技術基準適合証明
伝送距離※伝送距離は使用環境により異なる場合がございます。
送信仕様

マッシュルーム形
押しボタンスイッチ
ZB5RTC2

ローププルスイッチ

モメンタリ送信器

ZB4RTA □ZBRP1ZB5RTA □保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃
95 % RH 以下（− 25 〜 + 70℃にて）結露のないこと
IP 65（前面）IP 66
IP 30（背面）−NEMA 4X
IK 03
IK 05
ø 22 穴
吊り下げ、または、壁面にネジ留め−ø 10mm<25 N
けん引力>=45 N（起動）、最大1000 N−
最大 500g
100 万回2.2 N.m（± 0.2） 2.2 N.m（± 0.2） −0.8 N.m（最大1.2） −−−−2 N.m（± 0.2）2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応
R 207WWFR6118231
□

NEW

ZBRT2

IP 30（送信器単体）
IP 65（ヘッドとの組合せ、パネル取付、モバイルボックス取付状態にて）−
IK 03
ø 22 穴（ヘッドとの組合せ状態にて）−<25 N

ワイヤレス押しボタンスイッチ

電気的特性

（送信器）

電源の特性

充電やバッテリー不要でメンテナンス

受信器を必要としません。

出力特性バッテリーレス
無線伝送特性

−
40 万回
−
−
−
R 207-14ZBR2□

約 100 m（障害物の無い場合）
約 25 m（送信器はプラスチックのボックス内。受信器は金属筺体内。
）
約 40 m（送信器はプラスチックのボックス内。受信器は金属筺体内。中継用アンテナを使用）
送信電力：3 mW、 始動時間：2 ms、 伝送時間：<2 ms

どこからでも操作※！

周囲温度
相対湿度
保護構造
取付け方法
定格絶縁電圧
締め付けトルク
定格使用電圧周波数
最大電力
出力のタイプ
出力の機能

IEC 60529 に準拠
IEC 60664-1に準拠
EN/IEC 60947-1に準拠

最大開閉電流電気的耐久性
機械的耐久性
周波数／プロトコル
反応時間保存できる送信器 ID の数

プログラマブル受信器（トランジスタ出力）
ZBRRC
保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃
90 %RH 以下（− 25 〜 + 55℃にて）結露のないこと
IP 20
ネジ／レール（DIN 35mm）
60 Ｖ
0.5 〜1.0 N.m
DC 24 Ｖ（ + 20/- 15 %）−20 W
200 mA/DC 24 V の PNP 出力× 4
ワンショット（500 ms ± 15 %）
モメンタリ
0.2A
−
−
2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応＜ 30 ms（送信器のクリック後）受信器当たり最大 32（2 出力の受信器の例：32/0, 16/16）

プログラマブル受信器（リレー出力）ZBRRA（押しボタンスイッチ用）

送受信器距離は最長 100 ｍ！
中継アンテナで最長 300 ｍまで操作可能！
通信の安定性も抜群です。

ZBRRD（リミットスイッチ用）※設置条件により距離は、異なります

NEW

250 Ｖ
AC/DC 24 ～ 240 Ｖ（±10 %）50/60 Hz ± 10 %4W
2c 接点、最大通電電流 3 A
ワンショット（500 ms ± 15 %）エッジ , 開始 / 停止 , モメンタリ
5A
10 万回
100 万回−

モバイルボックスを持ち歩いて操作！
壁に取り付けて操作！

NEW
安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

ワイヤレス

最大18リレー対応
アンテナ内蔵受信機

トローラで、片手による直感的な多彩な動作が可能！
押して ON/OFF のワンショット
やエッジ、押す間 ON のモメンタリ
出力で寸動操作など、多彩な操作が実現できます。
カチッ！

バッテリー不要！
操作力で電気を作り受信器に信号を送ります。
そのため充電や電池交換などのメンテナンスが不要です。
Battery

クレーン制御用もラインアップ!

ベースステーション（受信機）

十字キーを採用したリモートコン

受信器

押しボタンスイッチ（送信器）

最長100m

ロープを引っ張って操作！
などいろいろなシーンで使えます。

Harmony シリーズ
ワイヤレス クレーン制御システム
eXLhoist（エクセルホイスト）シリーズ

リミットスイッチ（送信器）

使い方いろいろ！

高機能無線操作システム登場！

どんなところで使われるかな？
さぁ、一緒に見てみよう！

シュナイダーブランド品のお問い合わせ

操作が可能、作業性が大幅に向の制御に最適です。

究極の省配線！
ワイヤレス操作機器をご紹介します！

■受信器
環境特性上。橋型クレーン・天井クレーン

ワイヤレス操作機器（注）ヘッドのパネル取付、モバイルボックス取付時の締付トルクは、プラスチックヘッド：2.2 N.m（ ± 0.2）、メタルヘッド：0.8N.m です。

ワイヤレス

項目

発電、その電気で電波を発信するから95%RH 以下（at.20℃）結露のないこと● Harmonyシリーズ ワイヤレス押しボタンスイッチ

操作信号を発信、ワイヤレス押し

押しボタン操作で内蔵の小形発電機がXCKW13 □ , XCKW14 □ , XCKW15 □IP 66 / IP 67

特定無線設備の技術基準適合証明
伝送距離

アクチュエータの操作力で発電しから併用も可能で更に便利。

保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃

周囲温度

保護構造

ワイヤレス

ボタンスイッチと同じ通信仕様だ

リミットスイッチ
XCKW10 □項目

0570-022-033 ナビダイヤル（携帯電話可能）
se-ts@fujielectric.com

リモートコントローラ（送信機）

平日 8：30〜12：00 / 13：00〜1 7：0 0（ 土・日・祝日・弊社休日を除く）

15分の充電で30時間の連続使用可能。

この商品は※テレメカニック・メランジェラン・スクエアディー製品を含みます。

ブランド品です。

2017-9発行 T 30 FOLS

カタログ番号 62B9-J-0195b「ワイヤレス機器」の操作例を次のページでご覧ください。

62B9-J-0195b

ワイヤレス操作機器ファミリー紹介
リミットスイッチも無線で自由につながる！

OsiSenseTM XCKWシリーズ
ワイヤレスリミットスイッチ■送信器● XCKW シリーズ リミットスイッチ

環境特性

NEW
機械的性能

無線伝送特性

相対湿度

耐衝撃保護
取付け方法

IEC 60529 に準拠
IEC 50102 に準拠

動作に必要な力／トルク
最大使用頻度

機械的耐久性
周波数／プロトコル

マンガでわかる シリーズ

IK 05
壁面にネジ留め最大 50N

配線不要！自己発電でバッテリーも不要！どこからでも操作OK！
押しボタンスイッチ・リミットスイッチ・クレーン制御システム

最大 5 N.m

3600 回 / 時

40 万回
2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応
R 207-14ZBR2□

約 100m（障害物の無い場合） 約 300m（中継用アンテナを使用） 約 25m（受信器は金属筺体内） 約 40m（受信器は金属筺体内、中継用アンテナを使用）

項目

環境特性

ワイヤレスリミットスイッチ
（送信器）

受信器

機械的性能

併用可能

配線不要！自己発電でバッテリーも不要！どこからでもスイッチON!

Harmony シリーズ
ワイヤレス押しボタンスイッチ
XB4R / XB5R形

押しボタンスイッチ

周囲温度
相対湿度
保護構造

IEC 60529 に準拠
NEMA250 に準拠
IEC 50102 に準拠

バッテリーレス

OsiSenseTM はシュナイダーエレクトリック社の登録商標です。

無線伝送特性

耐衝撃保護
取付け方法
吊り下げロープの最大径
操作力

ロープの質量
機械的耐久性
ヘッド締付トルク プラスチック・ヘッド
金属ヘッド（基部のネジ）
ローププルスイッチ
周波数／プロトコル
特定無線設備の技術基準適合証明
伝送距離※伝送距離は使用環境により異なる場合がございます。
送信仕様

マッシュルーム形
押しボタンスイッチ
ZB5RTC2

ローププルスイッチ

モメンタリ送信器

ZB4RTA □ZBRP1ZB5RTA □保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃
95 % RH 以下（− 25 〜 + 70℃にて）結露のないこと
IP 65（前面）IP 66
IP 30（背面）−NEMA 4X
IK 03
IK 05
ø 22 穴
吊り下げ、または、壁面にネジ留め−ø 10mm<25 N
けん引力>=45 N（起動）、最大1000 N−
最大 500g
100 万回2.2 N.m（± 0.2） 2.2 N.m（± 0.2） −0.8 N.m（最大1.2） −−−−2 N.m（± 0.2）2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応
R 207WWFR6118231
□

NEW

ZBRT2

IP 30（送信器単体）
IP 65（ヘッドとの組合せ、パネル取付、モバイルボックス取付状態にて）−
IK 03
ø 22 穴（ヘッドとの組合せ状態にて）−<25 N

ワイヤレス押しボタンスイッチ

電気的特性

（送信器）

電源の特性

充電やバッテリー不要でメンテナンス

受信器を必要としません。

出力特性バッテリーレス
無線伝送特性

−
40 万回
−
−
−
R 207-14ZBR2□

約 100 m（障害物の無い場合）
約 25 m（送信器はプラスチックのボックス内。受信器は金属筺体内。
）
約 40 m（送信器はプラスチックのボックス内。受信器は金属筺体内。中継用アンテナを使用）
送信電力：3 mW、 始動時間：2 ms、 伝送時間：<2 ms

どこからでも操作※！

周囲温度
相対湿度
保護構造
取付け方法
定格絶縁電圧
締め付けトルク
定格使用電圧周波数
最大電力
出力のタイプ
出力の機能

IEC 60529 に準拠
IEC 60664-1に準拠
EN/IEC 60947-1に準拠

最大開閉電流電気的耐久性
機械的耐久性
周波数／プロトコル
反応時間保存できる送信器 ID の数

プログラマブル受信器（トランジスタ出力）
ZBRRC
保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃
90 %RH 以下（− 25 〜 + 55℃にて）結露のないこと
IP 20
ネジ／レール（DIN 35mm）
60 Ｖ
0.5 〜1.0 N.m
DC 24 Ｖ（ + 20/- 15 %）−20 W
200 mA/DC 24 V の PNP 出力× 4
ワンショット（500 ms ± 15 %）
モメンタリ
0.2A
−
−
2405 MHz ／ ZigBee Green Power 対応＜ 30 ms（送信器のクリック後）受信器当たり最大 32（2 出力の受信器の例：32/0, 16/16）

プログラマブル受信器（リレー出力）ZBRRA（押しボタンスイッチ用）

送受信器距離は最長 100 ｍ！
中継アンテナで最長 300 ｍまで操作可能！
通信の安定性も抜群です。

ZBRRD（リミットスイッチ用）※設置条件により距離は、異なります

NEW

250 Ｖ
AC/DC 24 ～ 240 Ｖ（±10 %）50/60 Hz ± 10 %4W
2c 接点、最大通電電流 3 A
ワンショット（500 ms ± 15 %）エッジ , 開始 / 停止 , モメンタリ
5A
10 万回
100 万回−

モバイルボックスを持ち歩いて操作！
壁に取り付けて操作！

NEW
安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

ワイヤレス

最大18リレー対応
アンテナ内蔵受信機

トローラで、片手による直感的な多彩な動作が可能！
押して ON/OFF のワンショット
やエッジ、押す間 ON のモメンタリ
出力で寸動操作など、多彩な操作が実現できます。
カチッ！

バッテリー不要！
操作力で電気を作り受信器に信号を送ります。
そのため充電や電池交換などのメンテナンスが不要です。
Battery

クレーン制御用もラインアップ!

ベースステーション（受信機）

十字キーを採用したリモートコン

受信器

押しボタンスイッチ（送信器）

最長100m

ロープを引っ張って操作！
などいろいろなシーンで使えます。

Harmony シリーズ
ワイヤレス クレーン制御システム
eXLhoist（エクセルホイスト）シリーズ

リミットスイッチ（送信器）

使い方いろいろ！

高機能無線操作システム登場！

どんなところで使われるかな？
さぁ、一緒に見てみよう！

シュナイダーブランド品のお問い合わせ

操作が可能、作業性が大幅に向の制御に最適です。

究極の省配線！
ワイヤレス操作機器をご紹介します！

■受信器
環境特性上。橋型クレーン・天井クレーン

ワイヤレス操作機器（注）ヘッドのパネル取付、モバイルボックス取付時の締付トルクは、プラスチックヘッド：2.2 N.m（ ± 0.2）、メタルヘッド：0.8N.m です。

ワイヤレス

項目

発電、その電気で電波を発信するから95%RH 以下（at.20℃）結露のないこと● Harmonyシリーズ ワイヤレス押しボタンスイッチ

操作信号を発信、ワイヤレス押し

押しボタン操作で内蔵の小形発電機がXCKW13 □ , XCKW14 □ , XCKW15 □IP 66 / IP 67

特定無線設備の技術基準適合証明
伝送距離

アクチュエータの操作力で発電しから併用も可能で更に便利。

保管時：− 40 〜 + 70℃、 動作時：− 25 〜 + 55℃

周囲温度

保護構造

ワイヤレス

ボタンスイッチと同じ通信仕様だ

リミットスイッチ
XCKW10 □項目

0570-022-033 ナビダイヤル（携帯電話可能）
se-ts@fujielectric.com

リモートコントローラ（送信機）

平日 8：30〜12：00 / 13：00〜1 7：0 0（ 土・日・祝日・弊社休日を除く）

15分の充電で30時間の連続使用可能。

この商品は※テレメカニック・メランジェラン・スクエアディー製品を含みます。

ブランド品です。

2017-9発行 T 30 FOLS

カタログ番号 62B9-J-0195b「ワイヤレス機器」の操作例を次のページでご覧ください。

62B9-J-0195b