空調制御装置■液晶制御スイッチ< LCDパネル表示内容 >運転モード設定
フィルタ点検表示

LCDパネル

SC制御表示
設定アップボタン

ロック表示

設定ダウンボタン
運転表示ランプ

異常発生表示
加湿設定
加湿運転表示運転モード切換ボタン
フィルタリセットボタン

通常時： 消灯/パラメータ番号
自己診断時： アドレス番号
通常時： 設定温度表示/パラメータ設定
自己診断時： 自己診断コード

運転・停止ボタンLCDSW‐S01R‐C< LCDパネル表示内容 >運転モード設定

風量表示
フィルタ点検表示

LCDパネル

RC制御表示
設定アップボタン

ロック表示

設定ダウンボタン
運転表示ランプ

運転モード切換ボタン

異常発生表示
加湿設定
加湿運転表示風量切換ボタン
運転・停止ボタン

通常時： 消灯/パラメータ番号
自己診断時： アドレス番号
通常時： 設定温度表示/パラメータ設定
自己診断時： 自己診断コード

LCDSW‐S01‐C■仕様表型番

対応機種

LCDSW-S01R-C

LCDSW-S01-C

SPC2‐OASPV2‐OA
DEC2‐OASPC2‐MA
SPV2‐MA
DEC2‐MA

設定温度設定湿度モード設定※1風量設定
表 示 部
配線
並列台数

RC制御 15～30℃
30～80％
自動－冷房－送風（冷水時） または 自動－暖房－送風（温水時）
自動－手動（強－中－弱）
LCDパネル、運転LED各対シールド付ツイストペアケーブル（通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台

設置場所

0～40℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。
制御スイッチは温度センサまたは温湿度センサ内蔵のため代表的な室内温湿度を検出できる場所に取付けのこと。

SC制御 13～42℃●LCDSW-S01R/S01-C型の外形寸法（ｍｍ）は70×120です。機能はP55をご参照ください。
●1台の高性能エアハンにスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。
※1 4管式配管対応時は「自動－手動（冷房－暖房－送風）」となります。

53

■マイティリモコンカラー液晶モニタ

ブラックパネル仕様

タッチすると光る
フラット操作パネル

モード設定ボタン
運転LED
風量切換ボタン

運転・停止ボタン

メニュー・決定ボタン

LCDSW-W01

情報モニタ表示

名称/日付時刻表示

設定ボタン

設定状態や運転状態、機器情報をアイコン表示します。

設定温度/湿度表示

系統名
運転モード設定

風量設定

消し忘れ防止タイマの設定状態を表示

4月1日(月)AM12 00

モード

設定温度

ロック操作によるスイッチロック状態を表示

冷房
風量

自動週間スケジュールタイマの設定状態を表示

中央監視からの遠方指令をお知らせ

℃
給気

温度設定

自己診断. ℃
ﾒﾆｭｰ

湿度設定

環境表示

フィルタ点検表示

フィルタ点検をお知らせ
みずたまイオン設定の設定状態を表示

自己診断コード表示
操作ガイド

加湿運転をお知らせ
除湿運転をお知らせ
自己診断ログの記録状態をお知らせ
自己診断の検出状態をお知らせ

■仕様表型

番

対応機種

LCDSW-W01
SPC2‐OASPV2‐OA
DEC2‐OASPC2‐MA
SPV2‐MA
DEC2‐MA

設定温度
設定湿度
モード設定※1
風量設定表 示 部
配線
並列台数

RC制御 15～30℃
30～80％
自動－冷房－送風（冷水時） または 自動－暖房－送風（温水時）
自動－手動（強－中－弱）
バックライト付フルドットカラーＴＦＴ液晶、運転ＬＥＤ、タッチスイッチバックライトＬＥＤ
各対シールド付ツイストペアケーブル（線径0.75mm以上、通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台

設置場所

0～50℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。
制御スイッチは温度センサまたは温湿度センサ内蔵のため代表的な室内温湿度を検出できる場所に取付けのこと。

SC制御 13～42℃●LCDSW-W01型の外形寸法（ｍｍ）は120×120です。 機能はP55をご参照ください。
●1台の高性能エアハンにスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。
※1 4管式配管対応時は「自動－手動（冷房－暖房－送風）」となります。

54空調制御装置■機能比較

液晶制御スイッチ（LCDSW-S01R-C）

液晶制御スイッチ（LCDSW-S01）

マイティリモコン（LCDSW-W01）■機能対応表
種類型
番
運転・停止
温度設定
湿度設定
モード設定
風量設定
加湿設定
加湿器洗浄消し忘れ防止タイマ
週間スケジュールタイマ
省エネ運転設定 ※1
スイッチのロック＆リセット
言語/単位切換
表示制限
CO2濃度設定（オプション）※2
空気清浄設定（オプション）※3
名称表示
日付/時刻表示SC・RC制御表示
環境表示 ※4
操作ガイド表示
フィルタ点検サイン表示 ※5
自己診断コード表示
運転情報表示
冷媒圧力表示自己診断履歴/詳細表示
情報モニタ表示 ※6

液晶制御スイッチ
LCDSW-S01R-C
LCDSW-S01

マイティリモコン
LCDSW-W01※1 冷房・暖房モードそれぞれの温度設定範囲制限や、冷房・暖房モード切換時の初期温度設定を行います。
※2 オプションのCO2センサ接続時に、CO2濃度の設定を行います。
※3 別売吹出ユニット（環境エアビームまたは誘引レジスター）に搭載のイオン＆オゾン発生器と連動し、空気清浄を行います。
※4 制御スイッチ内蔵センサによる温湿度や高性能エアハンの制御温湿度、室内CO2濃度（マイティリモコン対応オプション）の表示を行います。
※5 フィルタ点検サインは、タイマ式が標準です。 差圧式にするときは別途差圧スイッチを取付け、無電圧ａ接点取出しとなります。（オプション）※6 制御スイッチ（LCDSW-S01）は、加湿運転情報のみ表示します。

55

■ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ（オプション）●特長（1） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイにより空調機をＢＡＣｎｅｔに接続できます。
（2） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ1台で最大100台の空調機が接続できます。
（3） 各種ＢＡＣｎｅｔ仕様に準拠。
（4） 発停・設定変更/参照からセンサ入力、運転/異常情報と多様なオブジェクトを標準装備。
（5） Ｗｅｂ接続にて簡単に空調機の登録、オブジェクトＰＶ（ＰｒｅｓｅｎｔＶａｌｕｅ）変更/参照が行えます。

●接続構成図（例）
RS485通信 1CH 高性能エアハン、ファンコイルユニット

中央監視（ＨＩＭ）
ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ

RS485通信 2CH制御「見える化」

個別制御スイッチ

個別制御スイッチBACnet/IP

グループ
制御スイッチ

他社通信
他社ゲートウェイ（Ｉｃｏｎｔ）●製品仕様
ＢＡＣｎｅｔ規格

対応オブジェクト
電気設備学会IEIEJ-P-0003:2000、IEIEJ-P-0003:2000
アデンダムａ、IEIEJ-G-0006:2006[B-BC]
ＡＮＳＩ/ＡＳＨＲＡＥ
Standard 135-2004[B-BC]、Standard 135-2001
ＩＳＯISO16484-5:2003(E)[B-BC]

サポートオブジェクト
タイプ番号01234513141915617208

名 称Analog Input Object Type
Analog Output Object Type
Analog Value Object Type
Binary Input Object Type
Binary Output Object Type
Binary Value Object TypeMulti-state Input Object TypeMulti-state Output Object TypeMulti-state Value Object Type
Notification Class Object Type
Calendar Object Type
Schedule Object Type
TrendLog Object Type
Device Object Type

略称AI
AO
AV
BI
BO
BV
MI
MO
MVNC
CA
SCTL
DVObject
‐Type

名 称

備 考

BI
BI
BI
AI
BO/BI
MO/MI
MO/MI
MO/MI
AO/AI
AO/AI
AO/AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
BI

通信ステータス
異常状態参照熱源切換要求参照
異常情報参照動作状態変更/参照
モード設定変更/参照
風量設定変更/参照
手元禁止設定変更/参照
温度設定変更/参照
湿度設定変更/参照
CO2濃度設定変更/参照
外気温度
外気湿度
室内（還気）温度
室内（還気）湿度
給気温度
水入口温度
水出口温度
運転情報参照
CO2濃度
フィルタ点検状態参照

高性能エアハンとの通信状態確認用ステータス
異常状態参照空調機熱源温度切換要求参照
異常発生時の自己診断コード参照
発停操作/状態参照
モード設定（自動・冷房・暖房・送風）変更/参照
風量設定（自動・Ｈ・Ｍ・Ｌ）変更/参照
手元禁止設定（制御スイッチ操作禁止・許可）変更/参照
温度設定（SC:13～42℃、RC:15～30℃）変更/参照
湿度設定（30～80％）変更/参照
CO2濃度設定（0～2000ppm）変更/参照
外気温度参照外気湿度参照室内（還気）温度参照
室内（還気）湿度参照
給気温度参照水入口温度参照
水出口温度参照
運転状態（停止・冷房・暖房・送風・待機等）参照
CO2濃度参照
フィルタ点検状態参照注） 制御スイッチとBACnetからの操作については、後設定有効となります。
機種により対応しないオブジェクトがあります。お問合せください。

56