ガ ス 暖 炉設計マニュアル
品名 ＤＡＮＲＯＸ2000-2
暖炉ユニット型式

ＤＵ2000-2

この度は当社のガス暖炉をご検討頂き、誠にありがとうございます。
当マニュアルには『暖炉ユニット』を用いて、オリジナルな『ガス暖炉』を設計して頂くための基本的事項を掲載致しましたので、何卒ご参照ください。

株式会社
東京 TEL 03-3707-5631

FAX 03-3707-5632

大阪 TEL 06-6337-8651

FAX 06-6337-8652

2018.1１仕 様※本仕様は予告なく変更することがあります。

型
外形

寸質
ガス消 費 量
暖房のめやすガス式

ＤＵ２０００－２法

高さ１１４５ × 幅１２５０ × 奥行５００ mm

量

１３０ｋｇ

「強 」

運 転

１１.６ｋＷ （１０,０００kcal/h）

「弱 」

運 転

６.８６ｋＷ （ ５,９００kcal/h）造

１９畳 （３１.５ｍ２）まで

コ ン ク リ ー ト

２７畳 （４４.５ｍ２）まで

接１５Ａ（Ｒ１/２）オネジ

木続

電
電 気 関 係運 転 制 御消費０.５ｍ

点火操作

リモコン方式 （一部本体操作も可能）

点火方式

連続放電ダイレクト点火

能力

切換「強」「弱」２段切換 （自動切換）

給 排 気 方 式
暖房

係

方強制排気式（ＦＥ）

式

強制対流式

タイマー点 火

１５分～１２時間 １５分刻み （リモコン操作）

タイマー消 火１・２・３・４・５・８時間選択 （本体操作）

風装気

遅延

置筒気
関

２１５Ｗ （５０/６０Ｈｚ）

電源コードの長さ

バイメタルスイッチ
立消え安全装置

不完全燃焼防止装置

過熱防止装置

室温異常消火装置

爆発着火防止装置

風圧検知装置停電安全装置

過電流防止装置

扉スイッチ

消し忘れ防止装置（切タイマー）

径φ６０ｍｍ長さ

最大２０ｍ × ５曲り

壁貫通穴径

φ１１０～φ１２０ｍｍ

排気延長

排力

３.０Ｗ

全排ＡＣ１００Ｖ （５０/６０Ｈｚ）

待機時消費電力

温安電

源

呼び１００ … １００～１５０ｍｍ

排 気 トップ

壁厚

呼び１５０ … １５０～２００ｍｍ
呼び２００ … ２００～３００ｍｍ

付

属部品

製

造

ガ ス 種

・標準部品一式 ・取扱説明書（保証書付） ・工事説明書
１２Ａ･１３Ａ 、 ＬＰＧ※ ガス消費量、暖房能力、暖房のめやすは都市ガス１３Ａを表しています。
※ 暖房のめやすは「温暖地」を表しています。
断熱材が施してある場合は約１．２倍の広さがめやすとなります。
（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準）－ 1 －■各部の名称■暖炉ユニット
空気吸込口
（左右）

排気トップ

ガス接続口
温風吹出し口耐熱ガラス

フ タ
本体操作部電源コード■外形寸法図排気トップ【単位；ｍｍ】－ 2 －設計上のご注意
暖炉ユニットの周囲を装飾するマントルピースの設計に際しては、次の事項についてご注意願います。

■設計基準
・暖炉ユニットと周囲の可燃物との離隔距離は次の寸法をとってください。

【単位；ｍｍ】※※※但し、前方の『その他の面』に可燃物を使用する場合、暖炉ユニットと可燃物の間には必ず厚さ１２ｍｍ以上の不燃石膏ボード（国土交通大臣認定品） を取り付けてください。
（不燃材を使用する場合は必要ありません。）

・暖炉ユニットとマントルピース（周囲の装飾部）との離隔距離は次の寸法をとってください。
①暖炉ユニット側方は排気トップを取り付けるため１４０ｍｍ以上とってください。
②暖炉ユニット上方は、４５ｍｍ（上方排気の場合は１２０ｍｍ）以上とってください。
③前面パネルの開口寸法は、暖炉ユニットの操作・点検・メンテナンスができるよう、また温風吹き出しや空気吸い込みを阻害しないよう必ず守ってください。
【単位；ｍｍ】

※

前面パネル
開口部

※

※

※

※暖炉ユニットの前面(上下２ヶ所)、背面および上面には最低離隔距離を確保できるようスペーサーが取り付いています。
－ 3 －■ガス暖炉 完成図 〔例〕

カウンター

温風吹出口

空気吸込口
（左右）

排気トップ
前面パネル
ステップ
排気管（エルボ）

電源コード
床電源コンセント

ガス元栓
フ タ
耐熱ガラス

■一般注意事項
・側面および上面カウンターは不燃材、可燃材の何れでも使用可能です。
・マントルピース内部の雰囲気温度が６０℃程度になりますので、温度に耐えられる材料を使用してください。
・前面パネルは暖炉ユニットのスペーサー以外には接しないようにしてください。
・前面パネル開口部と暖炉ユニットの隙間はコーキング材などで埋めないでください。
・前面パネル開口部の前方は、暖炉ユニットの点検や修理のためにスペースを十分に確保してください。
・前面パネル開口部の上部に温風吹出口、左右には空気吸込口がありますので絶対に塞がないでください。
・フタを開けてガス元栓の開閉や電源プラグの抜き差しが出来るようにしてください。

－ 4 －

■設置例
暖炉ユニットの各種設置方法の一例を記載いたしました。
・電源コンセント、ガス元栓、排気トップの位置は【付帯工事（Ｐ９）】の項も併せてご参照ください。

標準 平行設置【単位；ｍｍ】

・「※」印寸法は、暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で設置）した場合の寸法を表しています。

－ 5 －標準 コーナー設置【単位；ｍｍ】

・「※」印寸法は、暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で設置）した場合の寸法を表しています。
・排気トップの位置は、暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で設置）した場合の寸法を表しています。
●後壁寸法図（最小寸法）－ 6 －

標準 排気延長（天井裏）設置【単位；ｍｍ】

・「※」印寸法は、暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で設置）した場合の寸法を表しています。
・排気筒の取り出し位置寸法は、最低離隔距離を取った場合の寸法を表わしています。

－ 7 －標準 排気延長（床下）設置【単位；ｍｍ】

・「※」印寸法は、暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で設置）した場合の寸法を表しています。
・排気筒の取り出し位置寸法は、最低離隔距離を取った場合の寸法を表わしています。

－ 8 －

付帯工事
■床工事
設置床面には装飾（マントルピース）によってかなりの重量がかかります。
十分な強度がない場合は補強工事をしてください。
（暖炉ユニット重量；１３０ｋｇ）■電気工事
ＡＣ１００Ｖ電源コンセントが必要です。所定の場所に必ず設置してください。
電気配線工事については電力会社の指定工事店 にご依頼ください。

■ガス工事
ガス配管工事についてはガス供給事業者 にご相談ください。
専用のガス元栓（可とう管 Ｌねじコックまたは、フレキ管Ｕ－Ｌねじコック）を必ず設置してください。
・可とう管Ｌねじコックの配管は配管用鋼管（ＪＩＳ-ＳＧＰ管）を使用し、暖炉ユニットとの接続は金属可とう管で接続してください。
・フレキ管Ｕ－Ｌねじコックはフレキ管で配管し、暖炉ユニットのガス接続口に接続してください。
ガス接続口径は『１５Ａ（Ｒ１/２）』です。
暖炉ユニットとの接続には以下の設置工事資格が必要です。

都金属
管
金 属可 とう 管

市ガス

ＬＰガス

ガス事業者（ガス会社）

液化石油ガス設備士

ガス可とう管接続工事監督者

液化石油ガス設備士■機器設置工事
機器設置工事についてはガス機器設置業者 にご相談ください。
・機器の設置について詳細は、工事説明書に記載してありますのでご参照ください。
・ガス元栓と電源コンセントの取り付けは機器設置工事前に必ず施工してください。

－ 9 －■工事例 〔ガス・電気・排気トップ 標準工事例〕
・「※」印寸法は暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で距離で設置）した場合の寸法を表しています。

標準施工【単位；ｍｍ】

ガス元栓と電源コンセントが床面から取り出せない場合【単位；ｍｍ】－ 10 －

・「※」印寸法は暖炉ユニット背面のスペーサーを後壁に押し付けて設置（最低離隔距離で距離で設置）した場合の寸法を表しています。

フレキ管ガス接続の場合【単位；ｍｍ】■排気延長工事
上方に排気延長をする場合

下方に排気延長をする場合【単位；ｍｍ】【単位；ｍｍ】－ 11 －■排気トップの設置工事※排気トップの設置方法についての詳細は工事説明書に記載してありますのでそちらをご参照ください。

●排気トップの寸法および構造●排気トップの種類
排気トップは取付壁厚によって次の３種類がありますので、壁厚に合わせてお選びください。

呼 び （ｍｍ）

適用壁厚 （ｍｍ）

１００

１００～１５０

１５０

１５０～２００

２００

２００～３００

材質；ＳＵＳ３０４※壁厚３００ｍｍ以上は特注となります。

●排気トップの設置場所
排気トップと周囲の『可燃材料や難燃材料、または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等』との離隔距離は次の寸法をとってください。

方向

距 離 （mm）

上 方

側 方

下 方

前 方

６００

１５０

１５０３００・上記範囲内に「燃焼排ガスが室内に流入する恐れのある開口部」がない場所に設置してください。
・積雪や落雷で排気トップがふさがれない場所に設置してください。
・風の吹きだまり、強風の当たる場所への設置はしないでください。

－ 12 －

■給気口の設置※強制排気方式ですので、設置室内には給気口を設けてください。
・有効面積３０ｃｍ２以上の給気口を設けてください。
・窓やドアなどの隙間で通気が可能な場合は給気口として利用できます。

窓・ドア等の種類

周囲 および 合わせ目
１ｍ当たりの有効面積（ｃｍ２）

アルミサッシ窓 および ドア

２

鋼製ドア

１０

木製窓

５

木製ドア

２０

パッキン付きのもので、施錠時にクレセント等で締め付ける方式のものは含まない■排気筒カバー
天井への排気延長に伴う排気筒の室内露出部には、化粧パネル（チムニーカバーまたはハット）や、排気筒カバーなどでデザインしてください。

●設置室内で排気筒を立ち上げる場合

排気筒

化粧パネル
チムニーカバーまたは ハット●設置室外で排気筒を立ち上げる場合
壁排気筒

排気筒カバー〈設置室内〉－ 13 －

特別工事 （排気延長工事）■排気延長距離と曲り
・排気延長工事の排気筒の長さと曲りの数は下表にしたがってください。

曲り数

１２１１１０９７５長さ（ｍ）以下

１１１３１５１６１８２０■排気筒の設置上の注意
・排気筒の横引き部は先下り勾配としてドレンを屋外へ導くようにしてください。
・排気筒を延長すると排気筒内にドレンがたまることがありますので、途中に凹配管がないようしてください。
・天井裏や床下などの隠ぺい部に排気延長を行う場合は、排気筒に厚さ２０ｍｍ以上の断熱材を巻いて周囲と接触しないようにしてください。
・開放空間に排気延長を行う場合は、排気筒と可燃物との離隔距離を３０ｍｍ以上確保してく
ださい。
開放空間）

隠ぺい部（貫通部）

・隠ぺい部に排気延長を行う場合は、全延長にわたって点検が出来るよう点検口を配置するとともに、通気口を２ヶ所以上設けてください。
・隠ぺい部で間仕切壁を貫通する場合は、その壁の近くに点検口を設けて通気口（２ヶ所以上）ください。
（隠ぺい空間への飛び込み※点検口と兼用可部と屋外突出部の通気口は、点検口点検口と兼用してもよい。
）※全延長にわたり点検できるように

・間仕切壁を貫通する場合は、排気筒支持金具の周囲に空気が通るように十分な空※１.５～２m 間隔で固定間をとってください。
排気筒

・排気筒は１.５～２ｍ間隔で支持金具※断熱材（厚さ２０mm 以上）巻付けによる固定を行ってください。
・隠ぺい部は、部材の修理や取り換えができるように配慮してください。
－ 14 －

■排気延長例
天井裏（設置室内）排気延長 例
支持金具（１.５～２m 間隔）
排気筒（φ６０）※断熱材（厚さ２０mm 以上）

排気トップ

通気口
（２カ所以上）化粧パネル
点検口

排気筒は排気トップに向かって必ず下り勾配に配管してください。

天井裏（設置室外）排気延長 例
支持金具（１.５～２m 間隔）
排気筒（φ６０）※断熱材（厚さ２０mm 以上）

排気トップ

通気口 兼 点検口
（２カ所以上）壁貫通穴 φ１２０以上
排気筒は排気トップにまたは向かって必ず下り勾配

排気筒に断熱材を施し周囲に触れないことに配管してください。

－ 15 －

床下排気延長 例
床下点検口 （点検のときなど床下に入れるようにする）

排気トップ

排気筒（φ６０）※断熱材（厚さ２０mm 以上）

支持金具（１.５～２m 間隔）
排気筒は排気トップに通気口（２カ所以上）向かって必ず下り勾配に配管してください。

設計にあたっては「建築基準法」「各都市の条例」「消防法」などの指示に従い「ガス機器の設置基準及び実務指針 （日本ガス機器検査協会刊）」に基づいた設計を行ってください。

（ 参 考 ）

【ガス機器の設置基準及び実務指針】
発行 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
監修 経済産業省 商務流通保安グループ ガス安全室
全国消防長会－ 16 －