ご使用になる前に“CN2”、“CN3”と変換ボードにあるコネクタ“CN2”、“CN3”とを勘合させます。

■ 製品の確認

サイリスタ式電力調整ユニット
用 変換ボード機能

３ ユニット内プリント回路の左右にあるコネクタ

変換ボードの種類により制御方式が異なりますので、ご使用の際にはご注意ください。

次のものが揃っていることを確認してください。

ＵＦ-ＴＢ
取扱説明書

No.

同梱品名

１

変換ボード本体

１台

２

取扱説明書 (本書)

１冊

３

取付用ビス

１本

４

CTまたはPT

１

員数

４ 勘合させた後、変換ボードにあるコネクタ“CN2”、３“CN3”の部分を人差し指で少し押してください。
その時「カチッ」と音がします。

４用 変換ボード UF-TB” をお買上

CT

UF-TB21A

２個―

UF-TB33、UF-TB33U

３個１個

１ ユニット正面にあるカバーを外します。

注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
なお、いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示機能
電圧電力

ヒータ
断線機能

UF-TB21A

○―――

○―

――

UF-TB33

○

○

○

○○

○

○

―

UF-TB33U

○○○

○

○○○

○

OFF

６ 取付け・締付けを確認後、カバーを取付けてください。

注意

12

制御なし

OFF

OFF

定電流制御

ON

OFF

定電圧制御

OFF

ON

定電力制御

ON

ON

サイリスタ式電力調整ユニットUFシリーズ用表示パネル (UF-DP) (オプション)を使用しますと、出力電流・電圧・電力を表示することができます。詳細は、『UFシリーズ用表示パネル取扱説明書』を参照してください。

・UF3の出力端子の接続を外す または、主回路電源のみをOFFする。
・設定信号5〜10%で運転する。

■ ヒータ断線機能
ヒータの断線を検出できます。詳細は、『ヒータ断線検出機能』を参照してください。

正常時
・UF3出力確認用の表示灯 (OUT LEV) が明るく点灯。
・変換ボードの種類により、THYまたは、LODが点滅し、 (OUT LEV) が消灯。

危険フィードバック制御方式■ 表示機能変換ボードが正しく勘合されていませんと、フィードバックで制御される場合、出力が出放しになり危険です。
必ず下記の手順で勘合の確認をお願いします。

２ ユニット内に変換ボードを図のように入れます。

２

ON品のビスにて固定します。

据付、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、安全・注意事項のランクを『危険』、『注意』として区分してあります。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

電流

１５ ユニット内プリント回路と変換ボードとを付属

変換ボードの取付方法

注意

制御なし

PT

安全上のご注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

定電力制御

変換ボード上のデイップスイッチＳ6の設定によりフィードバック制御方式を切替えます。

型式

・ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読み頂き、ご要望の機能を充分に満足するようご活用くださいますようお願い申し上げます。
なお後々のため、この説明書は大切に保管してください。

危険定電圧制御

フィードバック制御方式■ フィードバック制御方式切替 (UF-TB33、TB33Uのみ)

・ CT、PTの同梱組合せ

・このたびは、“サイリスタ式電力調整ユニットいただき、誠にありがとうございました。

定電流制御

型式

２

勘合不良時
・(OUT LEV) が、暗く点灯。

作業者は変換ボードの取付けを行う前に配電盤スイッチにより全ての入力側電源を切って、電源の死活を確認してから作業を行ってください。感電、けがの原因となります。

勘合不良時は、電源を落とし、再度変換ボードを抜き差ししてください。
※ フィードバックなし制御の場合は、上記手順での確認ができません。

接続図

調整方法

■ UF-TB21Aを使用する場合

変換ボードの種類により調整方法が異なります。
型式■ 最大負荷電流と主回路用CTの定格電流が一致する場合

名称電～源

V1 D1I1 V2 D2I2 V3 D3I3
CT4ＵＦ３CN1CN2

表示パネル0.1A

0.1Aｋ ｌK 5A L

CT6 ｋ ｌK 5A L

ｋ5Aｌ

UVW
CN3CT1 Ｋ■最大負荷電流と主回路用CTの定格電流より小さい場合表示パネル (UF-DP) がある場合

負荷

L
A

■ 最大負荷電流が主回路用CTの定格電流より小さい場合

参照項目■最大負荷電流と主回路用CTの定格電流が一致する場合

UF-TB21A
設定方式による
RASA
TARS
T

ｋ5Aｌ
CT3 Ｋ LA

UF-TB33、TB33U 制御なしもしくは、定電圧制御設定の場合

変換ボード

(※)

■最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合■最大負荷電圧とPTの定格電圧より小さい場合
表示パネル (UF-DP) がある場合

定電流制御設定の場合(※)

入力信号がMAXの時、“勾配設定”にて負荷電流が最大負荷電流になるように調整してください。
調整時に最大負荷電流が流せない時は、許容電流値内の任意の負荷電流になるように入力信号Vin1を設定し、“勾配設定”にて負荷電流がその時の負荷電流値Iout1になるように調整してください。
但し、電源投入時に負荷電流が許容負荷電流を超えないように、あらかじめ“勾配設定”は“０”の状態とし、徐々に上げて調整してください。

負荷電流定電力制御設定の場合(※)■最大負荷電流と主回路用CTの定格電流および、最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合■最大負荷電流と主回路用CTの定格電流より小さい場合、または、最大負荷電圧とPTの定格電圧より小さい場合
表示パネル (UF-DP) がある場合※ 『活用マニュアル』を参照してください。

設定方式による
PT
ＸＹＺＮ
３Ｖ
Ｖ

Ｙ／Ｙ

電源～RASATARS
TV1 D1I1 V2 D2I2 V3 D3I3

ＵＦ３
CN1

表示パネルCN2ＵＶＷＮ
UVW
CN3

注：主回路用CTとは、CT1〜3のことを示します。

0.1A
0.1A
0.1A
CT4 ｋ ｌ CT5ｋ ｌ CT6ｋ ｌ
K 5A L
K L
K L

ｋ5Aｌ

CT1 Ｋ

5A

5A

ｋ5Aｌ
A CT2ＫL
Lｋ 5AｌA CT3Ｋ

L
A

負荷(※)

負荷
電力

ユニット定格電力

最大負荷電力
Ｗｏｕｔ２

Ｗｏｕｔ１

Ｖｉｎ１

Ｖｉｎ１

入力信号

２０ｍＡ
５Ｖ
５Ｖ

調整は不要です。

■ 最大負荷電圧がPTの定格電圧より小さい場合
入力信号がMAXの時、“勾配設定”にて負荷電圧が最大負荷電圧になるように調整してください。
調整時に最大負荷電圧がかけられない時は、許容電圧値内の任意の負荷電圧になるように入力信号Vin1を設定し、“勾配設定”にて負荷電圧がその時の負荷電圧値Vout1になるように調整してください。
但し、電源投入時に負荷電圧が許容負荷電圧を超えないように、あらかじめ“勾配設定”は“０”の状態とし、徐々に上げて調整してください。

負荷
電圧

ユニット定格電圧

最大負荷電圧

Ｖｉｎ１

入力信号

２０ｍＡ
５Ｖ
５Ｖ

■ 最大負荷電流と主回路用CTの定格電流および、最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合調整は不要です。

２０ｍＡ
５Ｖ
５Ｖ

■ 注意事項“勾配設定”が誤って操作された場合のヒータ等の破損を防ぐために、表示パネル(UF-DP)を用いて電流制限量を使用負荷電流より多い値で、かつ、ヒータが保護できる電流値以下の範囲で設定してください。

■ 最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合

変換ボード※ CT1-3は主回路用CT
CT4-6は検出用CT

入力信号がMAXの時、“勾配設定”にて負荷電力が最大負荷電力になるように調整してください。
調整時に最大負荷電力がかけられない時は、許容電力値内の任意の負荷電力になるように入力信号Vin1を設定し、“勾配設定”にて負荷電力がその時の負荷電力値Wout1になるように調整してください。
但し、電源投入時に負荷電力が許容負荷電力を超えないように、あらかじめ“勾配設定”は“０”の状態とし、徐々に上げて調整してください。

入力信号■最大負荷電流と主回路用CTの定格電流が一致する場合

表示パネル (UF-DP) がある場合ユニット定格電流

最大負荷電流■最大負荷電流と主回路用CTの定格電流より小さい場合■ UF-TB33、TB33Uを使用する場合■ 最大負荷電流が主回路用CTの定格電流より小さい場合または、最大負荷電圧がPTの定格電圧より小さい場合調整は不要です。

ヒータ断線検出機能■ 設定方法変換ボード UE-TB33Uにより、ヒータ断線検出が可能であります。
配線方法については、各変換ボードの項を参照してください。

変換ボードにある押釦スイッチＳ5を約１秒以上押し続けますと、ユニット正面の表示灯(HET)が点滅し、負荷電流と負荷電圧より負荷容量を算出し、ヒータの抵抗値を記憶します。
スイッチを放しますと、表示灯は消灯し、ヒータの抵抗値の設定は完了します。

・並列ヒータの一本の断線を検出することができます。(最大並列数8本)
・抵抗値の設定は、変換ボード上の押釦スイッチ(S5)にて設定できます。

○ 断線検出量の設定

S5

断線検出量の初期値は50％に設定されています。変更が必要な場合には、表示パネル (UF-DP)にて設定します。表示パネルの使用方法は『活用マニュアル』を参照してください。
(インプットモード時の左端の表示が“Ｕ”の所で設定します)
同一抵抗値のヒータの並列運転時、一本のヒータの断線を検出するための設定値は以下のようになります。
但し、下記の設定値は、並列のヒータの抵抗値が同一で、しかも、各相のバランスがとれている場合であります。実際には、並列のヒータの抵抗値に若干の誤差があり、しかも、各相も若干バランスが乱れていますので、下記の設定値では、ヒータ断線を検出しない場合がありますので、実負荷でのご確認をお願いします。

・断線検出量は、表示パネル(UF-DP)にて任意に設定できます｡
・断線を検出しますと、ユニット正面の表示灯(HET)が点灯します。

3アームユニットの場合 (UF3-0XXXF)

表示パネル(UF-DP)がある場合、数値表示に“HEAt”が点灯します。

負荷の場合

・また、断線を検出しますと、軽故障リレーが動作します。

並列ヒータの本数

・ヒータの断線を検出しても、ユニットの出力はそのまま継続します。

1( 43% )( 50% )

223%

40%

316%25%

412%

18%

510%

14%

68%

11%

7―10%

8―8%

■ 動作原理・主回路用、検出用CT・PT及び変換ボードにて、負荷電流・負荷電圧を求めます。
・運転初期の負荷電流(％)と負荷電圧(％)を記憶しておきます。
・その負荷電流・負荷電圧よりヒータの負荷容量設定時の抵抗値を求めておきます。
・随時、負荷電流・負荷電圧より運転中の抵抗値を求めます。
・抵抗値の変化量が、あらかじめ設定した断線検出量を超えると、ヒータ断線警報を出力します。
・誤動作防止のため、負荷電圧が定格電圧の10％未満の場合は、断線検出を行いません。

・仕様

・特性精度

条件
電源電圧変動負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%±1% (F.S)以内

負荷変動

定格負荷の1〜4倍±5% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±3% (F.S)以内

負荷抵抗カーブ

出力
電圧( 50% )

224%

40%

317%

25%

412%

18%

510%

14%

68%

11%

7―

10%

8―

8%

信号電流

注： サイクル制御での使用につきましては、弊社営業までお問合せ願います。

負荷異常が発生する■ ヒータ断線検出項目

仕様内容

負荷容量設定範囲

定格電圧の25％以上かつ定格電流の25％以上

断線警報設定範囲

８〜50％

断線検出範囲定格電圧の10％以上

負荷容量検出精度

定格電圧の10％以上かつ定格電流の10％以上の場合10％以内 (※)

定格電圧の50％以上かつ定格電流の50％以上の場合５％以内 (※)

リレー接点1a

警報端子

ユニット内端子台 HA-HC間※条件 PTの二次電圧 ： 3.0Ｖ / 100％
CTの二次電流 ： 0.1Ａ/ 100％

出力が設定値に合わない

初期設定値50％警報出力

電源電圧変動
負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%

負荷変動

定格負荷の1/10〜1倍±2% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±2% (F.S)以内○ 警報出力ヒータ断線検出が動作した場合には、以下の動作となります。
・本体ユニット内の軽故障リレーが動作し、端子台“HA-HC”間が閉状態となります。
・ヒータ断線検出後、検出値が設定値を下回った場合には、ヒータ断線検出を解除し、軽故障リレーは元 (開状態) に戻ります。
・ヒータ断線検出中、本体ユニットの出力を停止 (例えばST-PH間をオープン) しますと、ヒータ断線検出を保持した状態となり、軽故障リレーは閉状態のままとなります。

ヒータの断線を検出しても、ユニットの運転はそのまま継続しますので、定電流制御・定電力制御でご使用の場合は、ご注意ください。
そのままですと、負荷電圧が上昇しますので、ヒータに負担がかかります。

AC250V1A or DC30V1A (抵抗負荷)
ヒータ断線検出設定できな
い

信号電流

精度
±1% (F.S)以内

電源電圧一定周囲温度一定周囲温度変動
電源電圧一定負荷一定

出力
電圧

注： サイクル制御での使用につきましては、弊社営業までお問合せ願います。

■ 定電圧制御 (位相制御時)
・仕様

・特性
精度

条件

信号電流

電源電圧変動
負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%±1% (F.S)以内

負荷変動

定格負荷の1〜10倍±1% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±2% (F.S)以内

出力電圧

電源電圧一定周囲温度一定周囲温度変動
電源電圧一定負荷一定

注： サイクル制御での使用につきましては、弊社営業までお問合せ願います。

■ 外形寸法症状

THY異常が発生する

・特性※ヒータ断線検出機能は自己保持していませんので、断線検出後、検出値が設定値を下回った場合には、表示灯は元に戻ります。

○ 出力状態○ CT■ トラブルシューティング
出力がフルで制御できない・仕様
条件

負荷の場合

( 47% )

電源電圧一定周囲温度一定周囲温度変動
電源電圧一定
負荷一定

負荷の場合

1

■ 定電流制御 (位相制御時)

・表示パネル(UF-DP) がある場合、数値表示に“HEAt”が点灯します。

※ヒータ断線検出機能は自己保持していませんので、断線検出後、制御電源をオフしますと、軽故障リレーは元 (開状態) に戻ります。
※軽故障リレーは、ヒータ断線検出したとき以外に、低電圧検出や周波数異常検出をした時にも動作しますので、リレー動作後表示灯の確認も行ってください。
但し、低電圧検出や周波数異常検出時は、異常が約２秒間継続して検出された後に、軽故障リレーが動作します。

負荷の場合

その他

■ 定電力制御 (位相制御時)

ヒータ断線検出が動作した場合には、以下の表示となります。

6アームユニットの場合 (UF3-0XXXKF)

並列ヒータの本数・誤検出防止のため、運転開始後、５分間は警報を出力しません。

○ 断線表示・本体ユニット正面扉の表示灯 (HET) が点灯します。

○ ヒータの抵抗値の設定■ 主な特長諸特性■ 動作状態

CT・PT・変換ボード及びヒータなどの結線が完了した後、ヒータの通常運転を開始してください。
しばらくして、炉内の温度が安定した後、以下の設定を行ってください。
炉内の温度が安定する前に設定を行いますと、正しい検出ができません。

65

対策
検出ラインがオープンになっていませんか？

配線を確認してください

定電力制御の場合、極性は合っていますか?

極性を確認してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

85

PT・CTの検出ラインが抜けていませんか?

配線を確認してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

PTの検出ラインが抜けていません
か?

配線を確認してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

変換ボード上のスイッチは合っていますか?

設定してください

PTの二次電圧が３ＶまたはCTの二次電流が0.1A以外の時、変換ボード上のVRの調整は終わっていますか?

調整してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

負荷電圧・電流ともに定格の25％以上の検出はありますか?

出力を上げてください

57

3770

504-Φ5×8※本体ユニットの取扱説明書のトラブルシューティングもお読みください。

○ PT・210V、420V用

123

103

404-Φ5.05073※単位：mm

お問い合せ
営業直通電話

営業本部(06) 6325-0500

東京支店(03) 3834-1700

九州営業所(092) 431-7586

電力調整器担当までご連絡ください。
ホームページ：http://www.sansha.co.jp/
本仕様は製品の改良により予告なく変更することがあります。
K0B021000C 2014. 9. 1