レオナード・適温水補給ユニット

ＬＵＳ－４ 用メンテナンス ガイド
ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナス方法をご案内いたします。
メ ン テ ナ ン ス に つ き ま し て 、 十 分 安 全 に 配 慮 し 行 っ て く だ さ い 。
また、下記の点は特に注意して作業を行って下さい。

ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。
ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。
配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

1

内部部品構造「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」主要部品は３点で構成されています。
① 「サーモスタットアッセンブリー」は温水温度に感知し、給湯・給水の混合割合を制御する部品（スリーブ＆ライナーアッセンブリー）を動かす部品です。
② 「スリーブ＆ライナーアッセンブリー」は、給湯と給水の混合割合を制御する部品です。
（上記アッセンブリーは、スリーブとライナーの２点で構成されています。）「スリーブ＆ライナーアッセンブリー」は表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用で「スリーブ」と「ライナー」の隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります、また「サーモスタットアッセンブリー」も損耗することは避けられません。
しかしこれらの部品を交換することにより「ＲＡＤＡ ミキシングバルブ」は初期の性能を回復することが出来ます。

2

日常点検

定期点検事項①

給湯圧力・給水圧力の確認

対処
ご使用条件から外れている場合は、調整してください。

☆定期的に点検ください。
プラグを外し、中のスクリーンを清掃又は交換をしてください。
ストレーナーにゴミ等が詰まっていないか？

②☆定期的に点検ください。

目次
 手順１・・・サーモスタットアッセンリー取り外し方法。
 手順２・・・サーモスタットアッセンブリー組立方法。
 手順３・・・最高温度設定方法。
 手順４・・・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。
 手順５・・・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。
 手順６・・・逆止弁作動確認の方法・交換方法。

3故障診断症状別項目①

温調ノブ部分から漏れがある。

②

温調ノブが動かない。

メンテナンス内容

参照手順

・漏れがある場合は、スピンドルシール交換

手順 1～3が必要です。

（Ｐ5～Ｐ7）

サーモスタットアッセンブリーのスピンドルシー

手順 1～3

ルの固着か内部部品の固着があります。

（Ｐ5～Ｐ7）・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・供給条件を確認して下さい。
③

希望の温水温度が得られない。

・最高温度の再設定をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。
・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・供給条件を確認して下さい。

④

希望の温水量が得られない。

・内部部品固着又は劣化の可能性がありま

手順 1～5（Ｐ5～Ｐ10）す。
内部部品の清掃又は交換して下さい。
温調ノブを右、左に動かして、温⑤

水温度を変えることが出来ない。
給水側の配管が熱くなったり。

⑥⑦⑧・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。
・内部部品固着又は劣化の可能性があります。
内部部品の清掃又は交換して下さい。
・逆止弁の逆流の可能性があります。

給湯側の配管が冷たく

手順 6なっている。

（Ｐ11）

適温になるのに時間がかかる。

・逆止弁の逆流の可能性があります。

温 度 計 が 正 し い 温 度 を 示 さ な ・温度計を交換して下さいい。

4手順 １・サーモスタットアッセンブリー取り外し方法（内部部品の交換時・温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合など）①温調ハンドルを取り外して下さい。
（その時カバーと温調ハンドルの間にスプリングがあります、跳ねないようにご注意ください。）②漏れがある場合は、３本のストッププレート用ビスを均等に増し締めを行って下さい。
締めすぎた場合や不均等に締めた場合は、温調ハンドルが動かなくなったり、ストッププレートにスピンドルが擦れて動きが悪くなったりします。
※漏れが収まらない場合はスピンドルシールの交換を行って下さい。
③ストッププレート用ビス（３本）とカバービス（８本）を取り外しボディーからカバーをとりはずしてください。
④取り外したカバーの外側から内側へスピンドルを押し出して下さい。（サーモスタットアッセンブリーが取り外すことができます）
左図の斜線の古いスピンドルシールを取り除き新しいものと交換して下さい。
注）古いスピンドルシールの残渣が残らないように取り除いて下さい。

5

手順 ２・サーモスタットアッセンブリーの組立方法（サーモスタットアッセンブリーのグランドパッキン交換・サーモスタットアッセンブリー交換時など）①サーモスタットアッセンブリーをカバーの内側から押し込んでください。
※サーモスタットアッセンブリーのスピンドル部に適量シリコングリスを塗布してください。

②カバーパッキンを取り付けたのち（古いパッキンが残らない様に清掃して下さい）サーモスタットの凸とポートピラー＆スリーブの凹みがはまる様に取り付けて下さい
そしてカバービスを均等に締め付けて下さい。
③スピンドルシールを装着し、ストッププレートを取付け３本のストッププレート用ビスを均等に締め付てください。
※注）締めすぎや均等に締め付けられていないと温調ハンドルが固くなったり、擦れたりします。

6

手順 ３・最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時など）※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。
①「サーモスタットアッセンブリー」のスピンドルを反時計方向いっぱいにまわして下さい。
②メンテナンスバルブを開け、タンデムレバーを開けて温水を出して下さい。
③温水を出しながら、「サーモスタットアッセンブリー」のスピンドルを時計方向に回し、希望する最高温度にして下さい。(間違って操作しても高温にならない温度です、使用温度ではありません。)④ストッププレートの凸と温調ハンドル裏側の凸が左いっぱいでストップするようにスプリングを入れ温調ハンドルを緩まない様に取付け下さい。
④その後何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。

7

手順 ４・スリーブ＆ライナーアッセンブリー確認方法。
（温調ハンドルが動かない・希望する温水温度・温水量が得られない・混合音が大きくなった場合）①手順１の通りカバーを取り外し「サーモスタットアッセンブリーにスケールの付着や破損がないか確認して下さい、ある場合は手順２の通り清掃もしくは交換して下さい。
②スリーブ＆ライナーアッセンブリーが軽く動くことを確認して下さい、動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。
それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合、隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。
（正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

8

手順 ５・スリーブ＆ライナーアッセンブリー交換方法。

①手順 1 の順序でカバーを外して下さい。
②スリーブ＆ライナーアッセンブリーのライナー部を外して下さい、③ファウリングプレートとスリーブ固定ビスを取り外し、スリーブ部とボディーの隙間にドライバーをさし込み持ち上げる様に抜き取って下さい。
（テコの要領で均等に浮上がらせて下さい）

9

③ボデー内部を柔らかい布で清掃後、新しいスリーブ部を取り付けてください。
（この時スリーブのＯリングにシリコン系グリスを薄く塗っておきますと滑りがよく均等に押し込むことができます。）④ライナー部の小さい凹みが左側に来るように装着し装着後指先で軽く回転するか確認して下さい。
⑤手順２・手順３の順番に組立後試運転を行って下さい。

10

手順 ６・逆止弁の逆流確認方法。
①給湯・給水のメンテナンスバルブを閉めユニット内の残圧を取り除いて下さい。
②ストレーナーのキャップを片側のみ外して下さい。
③温水出口のバルブを閉じて下さい。
④外したキャップの反対側のメンテナンスバルブを少しずつ開けてください。
⑤全開にしても外したストレーナーから漏れ出さなければ、逆止弁機能は正常です。

・逆止弁の分解方法と交換方法。
①給湯・給水のメンテナンスバルブを閉めユニット内の残圧を取り除いて下さい。
②逆止弁部のキャップを外し内部ケレップと弁座の汚れを柔らかい布などで清掃した後、逆流の確認をして下さい。
③逆流が解消されない場合は、ケレップの交換又は逆止弁本体の交換をして下さい。

11

ホームページQRコード