二 級 ボ イ ラ ー 技 士 試 験
受験番号２ ボ１／６（ボイラーの構造に関する知識）問

１

熱及び蒸気について、誤っているものは次のうちど

問

れか。

４

鋼製ボイラーの水面測定装置について、誤っているものは次のうちどれか。

（１）標準大気圧のときの水の飽和温度は１００℃で、（１）水面計は、ボイラー本体又は蒸気ドラムに直接取圧力が高くなるに従って飽和温度は高くなる。

り付けるか、あるいは水柱管を設けこれに取り付け（２）水の蒸発熱は潜熱ともいい、圧力が高くなるに従る。って大きくなる。

（２）水面計のガラス管の最下部は、ボイラーの安全低（３）標準大気圧のときの水の蒸発熱は、水の質量１kg水面より上方に取り付ける。

あたり約２２５７kＪである。

（３）験水コックは、ガラス水面計のガラス管取付位置（４）過熱蒸気の温度と、同じ圧力の飽和蒸気の温度とと同等の範囲において、原則として３箇所に取り付の差を過熱度という。

ける。
（４）丸形ガラス水面計は、主として最高使用圧力１ＭPa（５）１kgの湿り蒸気の中に、 x kgの乾き飽和 蒸気と以下の丸ボイラーなどに用いられる。

(１− x )kgの水分が含まれている場合、 x をその湿

（５）平形反射式水面計は、ガラスの前面から見ると水り蒸気の乾き度という。

部は黒色に見え、蒸気部は白色に光って見える。
問

２

次の文中の内に入れるＡ、Ｂ及びＣの語句の問組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

Ｂ

Ａ（１）遠心ポンプは、案内羽根を有する渦巻ポンプと案率は、両側の流体と壁面との間の率及び固体壁のＣ内羽根を有しないディフューザポンプに分類される。

率とその厚さによって決（２）渦流ポンプは、円周流ポンプともいい、小さい駆まる。」

問

ボイラーの給水系統装置について、誤っているものは次のうちどれか。

「固体壁を通して高温流体から低温流体へ熱が伝わる程度を表す

５

動動力で高い揚程が得られる。

Ａ（１）熱貫流Ｂ
熱伝達Ｃ
熱伝導（３）ボイラー又はエコノマイザの入口近くには、給水（２）熱貫流熱伝導

熱伝達（４）給水弁にはアングル弁又は玉形弁が、給水逆止め（３）熱伝達熱貫流

熱伝導弁にはスイング式又はリフト式の弁が用いられる。

（４）熱伝達熱伝導

熱貫流（５）給水弁と給水逆止め弁をボイラーに取り付ける場（５）熱伝導熱伝達

熱貫流合には、給水弁をボイラーに近い側に取り付ける。

３水管ボイラーについて、誤っているものは次のうちどれか。
（１）自然循環式水管ボイラーは、高圧になるほど蒸気弁と給水逆止め弁を備える。

問

６

ばね安全弁及び安全弁の排気管について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）安全弁の吹出し圧力は、ばねの調整ボルトにより、と水との密度差が小さくなるため、ボイラー水の循ばねが弁体を弁座に押し付ける力を変えることによ環力が弱くなる。って調整できる。

（２）強制循環式水管ボイラーは、ボイラー水の循環系路中にポンプを設け、強制的にボイラー水の循環を行わせる形式である。
（３）曲管式水管ボイラーは、一般に水冷壁と上下ドラムを連絡する水管群を組み合せた形式である。
（４）放射形ボイラーは、熱効率が高くなるため、超臨界圧力用ボイラーに多く用いられる。
（５）貫流ボイラーは、管系だけから構成され、蒸気ドラム及び水ドラムを要しないので、高圧ボイラーに適している。

（２）ばね安全弁には、蒸気流量を制限する構造によって、揚程式と全量式とがある。
（３）全量式安全弁は、のど部の面積で吹出し面積が決められる。
（４）安全弁の排気管中心と安全弁軸心との距離は、なるべく長くする。
（５）安全弁の取付管台の内径は、安全弁入口径と同径以上とする。

２ボ２／６問

７ボイラーの送気系統装置について、誤っているもの

は次のうちどれか。
（１）主蒸気弁には、アングル弁、玉形弁又は仕切弁な

問１０ボイラーの水位制御について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）水位制御は、負荷の変動に応じて給水量を調節すどが用いられる。

るものである。

（２）２基以上のボイラーが蒸気出口で同一管系に連絡（２）単要素式制御は、ドラム水位のみ検出し、水位のしている場合には、主蒸気弁の後に蒸気逆止め弁が変化に応じて給水量を調節する方式で、負荷変動の設けられる。

激しいときは良好な制御ができない。

（３）低圧ボイラーの胴又はドラム内には、蒸気と水滴（３）２要素式制御は、ドラム水位と蒸気流量を検出し、を分離するため、沸水防止管が設けられる。

両者の信号を総合して操作部へ伝える方式である。

（４）バケット式蒸気トラップは、蒸気とドレンの密度（４）電極式水位検出器は、蒸気の凝縮によって検出筒差を利用してドレンを自動的に排出するのに用いられる。

内部の水の純度が低くなると、正常に作動しなくなる。
（５）熱膨張管式水位調整装置は、金属管の温度の変化（５）バイパス弁は、１次側の蒸気圧力及び蒸気流量にによる伸縮を利用し、電力などの補助動力を必要とかかわらず、２次側の蒸気圧力をほぼ一定に保つとしないので、自力式制御装置といわれている。

きに用いられる。

問

８鋳鉄製ボイラーについて、誤っているものは次のうちどれか。
（１）各セクションは、蒸気部連絡口及び水部連絡口の部分でニップルにより結合されている。
（２）暖房用蒸気ボイラーは、原則として復水を循環使用するため、返り管を備えている。

（ボイラーの取扱いに関する知識）
問１１のは次のうちどれか。
（１）冷たい水からたき始める場合には、蒸気圧力が上がり始めるまで、できるだけ速やかに最大燃焼量に（３）温水用ボイラーに密閉形膨張タンクを設ける場合達するようにする。には、逃がし管をハートフォード式連結法により取り付ける。

（２）圧力上昇中の圧力計の背面を点検のため指先で軽くたたくことは、圧力計を損傷するので行ってはな（４）ウエットボトム形は、伝熱面積を増加させるため、らない。

ボイラー底部にも水を循環させる構造となっている。
（５）鋼製ボイラーに比べ強度が弱く、高圧及び大容量ボイラーの圧力上昇時の取扱いについて、正しいも（３）水面計に現れている水位が、かすかに上下に動いているのは、水面計が故障しているからである。には適さないが、腐食に強い。

（４）圧力が上がり始めてから空気抜き弁を開き、空気を放出させなければならない。
（５）整備した直後の使用始めのボイラーの場合には、
問

９

マンホール、掃除穴などのふたの取付け部は漏れのボイラーに用いられるステーについて、誤っている有無にかかわらず昇圧中及び昇圧後、増し締めする。

ものは次のうちどれか。
（１）ガセットステーは、平板によって鏡板を胴で支えるもので、通常、溶接によって取り付ける。
（２）ガセットステーは、熱応力を緩和するため、鏡板のブリージングスペースに取り付ける。
（３）管ステーは、煙管よりも厚肉の鋼管を管板に溶接によって取り付けるか又はねじ込みによって取り付ける。
（４）管ステーを溶接によって取り付ける場合には、溶接を行う前に軽くころ広げをする。
（５）管ステーを火炎に触れる部分に取り付ける場合には、端部を縁曲げしなければならない。

問１２

油だきボイラーの運転中に突然消火した原因として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）燃焼用空気量が多すぎた。
（２）油ろ過器が詰まっていた。
（３）燃料油弁を絞りすぎた。
（４）炉内温度が高すぎた。
（５）燃料油に水分やガスが多く含まれていた。

２

ボ３／６
問１３

ボイラーにキャリオーバが発生したときの現象として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）ボイラー水全体が著しく揺動し、水面計の水位が問１６のうちどれか。
（１）給水中に含まれる溶存気体のＯ ２やＣＯ ２は、腐食の原因となる。

確認しにくくなる。
（２）ボイラー水が過熱器内に入り、蒸気温度や過熱度（２）腐食は、一般に電気化学的作用により鉄がイオン化することによって生じる。

が低下するとともに、過熱器を損傷することがある。
（３）自動制御関係の検出端の開口部及び連絡配管の閉（３）腐食は、その形態によって、全面腐食と局部腐食がある。

そく又は機能の障害をもたらす。
（４）蒸気とともにボイラーから出た水分が配管内にた（４）局部腐食には、ピッチング、グルービングなどがある。

まり、ウォータハンマを起こすことがある。
（５）水位制御装置は水位が下がったものと認識し、ボ（５）高温腐食は、鉄が濃度の高い水酸化ナトリウムと反応して生じる。

イラー内の水位を上げて、高水位になることがある。

問１４ボイラー水の間欠吹出しについて、正しいものは次のうちどれか。
（１）給湯用温水ボイラーは、ボイラーの負荷が大きい

ボイラーの内面腐食について、誤っているものは次

問１７

ボイラーの使用中に突然異常事態が発生して、ボイラーを緊急停止しなければならないときの操作順序として、適切なものは(１)〜(５)のうちどれか。
ただし、ＡからＤはそれぞれ次の操作を表す。

ときに吹出しを行う。
（２）鋳鉄製ボイラーは、燃焼量が低いときに吹出しを行う。

Ａ主蒸気弁を閉じる。

Ｂ

給水を行う必要のあるときは給水を行い、必要な水位を維持する。

（３）閉回路で使用する温水ボイラーは、ボイラーの最大負荷よりやや低いときに吹出しを行う。
（４）締切り装置が直列に２個設けられている場合には、Ｃ炉内、煙道の換気を行う。

Ｄ

燃料の供給を停止する。

ボイラー本体に近い急開弁を先に開き、次に漸開弁（１）Ａ → Ｂ → Ｄ → Ｃを開いて吹出しを行う。

（２）Ａ → Ｄ → Ｃ → Ｂ（５）隣接した２基のボイラーの吹出しを１人で同時に（３）Ｂ → Ｄ → Ａ → Ｃ

行う場合には、容量の小さいボイラーの吹出し弁を（４）Ｄ → Ｃ → Ａ → Ｂ

先に開いて行う。

（５）Ｄ → Ｂ → Ｃ → Ａ

問１５

油だきボイラーにおける燃焼の維持、調節について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）ボイラーは、常に圧力を一定に保つように負荷の変動に応じて、燃焼量を増減する。
（２）ハイ・ロー・オフ動作による制御では、高燃焼域と低燃焼域があり、バーナは低燃焼域で点火する。
（３）炎が短く、輝白色で炉内が明るい場合は、空気量を多くする。
（４）燃焼量を増すときは、空気量を先に増し、燃焼量を減ずるときは燃料の供給量を先に減少させる。
（５）空気量の過不足は、燃焼ガス中のＣＯ ２ 、ＣＯ又はＯ ２の計測値により判断する。

問１８ボイラーの酸洗浄について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）酸洗浄は、薬液に塩酸などの酸を用いて洗浄し、ボイラー内のスケールを溶解除去するものである。
（２）酸洗浄は、薬液によるボイラーの腐食を防止するため抑制剤(インヒビタ)を添加して行う。
（３）酸洗浄の処理工程は、①前処理、②水洗、③酸洗浄、④水洗、⑤中和防せい処理の順に行う。
（４）シリカ分の多い硬質スケールを酸洗浄するときは、硫酸を用いてスケールを膨潤させる。
（５）酸洗浄作業中は、水素ガスが発生するので、ボイラー周辺では火気を厳禁とする。

２ボ４／６問１９ボイラーの水管理について、誤っているものは次のうちどれか。

問２２

液体燃料と比べた気体燃料(都市ガス)の特徴として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）水(水溶液)が酸性か又はアルカリ性かは、水中の（１）メタンなどの炭化水素を主成分とし、成分中の炭水素イオン(Ｈ＋)と水酸化物イオン(ＯＨ −)の量により定まる。

素に対する水素の比率が低い。
（２）燃焼によるＣＯ ２ の発生割合は、発生する熱量が同じであれば、低くなる。

（２）常温(２５℃)でｐＨが７未満は酸性、７は中性で（３）硫黄、窒素分、灰分の含有量が少なく、伝熱面、ある。

火炉壁を汚染することがほとんどない。

（３）マグネシウム硬度は、水中のマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウムの量に換算（４）ガス配管の口径が太くなるため、配管費、制御機器費などが高くなる。

して試料１ℓ 中のmg数で表す。
（４）酸消費量は、水中に含まれる酸化物、炭酸塩、炭（５）漏えいすると、可燃性混合気を作りやすく爆発の危険がある。

酸水素塩などの酸性分を示すものであり、炭酸カルシウムに換算して試料１ℓ 中のmg数で表す。
（５）酸消費量は、酸消費量(pＨ８.３)及び酸消費量
問２３(pＨ４.８)の二つに区分される。

次の文中の内に入れるＡ、Ｂ及びＣの語句の組合せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「日本工業規格による燃料の工業分析は、気乾試料として水分、灰分及びを
問２０

ボイラー水の脱酸素剤として使用される薬剤の組合ＣＢとして質量(％)で表す。」
Ｂ
揮発分

Ｃ
固定炭素

Ｂ

（２）固体燃料

炭素分

硫黄分（１）塩化ナトリウム

りん酸ナトリウム（３）液体燃料

揮発分

硫黄分（２）りん酸ナトリウム

タンニン（４）気体燃料

窒素分

発熱量（３）亜硫酸ナトリウム

炭酸ナトリウム（５）気体燃料炭化水素

発熱量（４）炭酸ナトリウム

りん酸ナトリウム（５）亜硫酸ナトリウム

タンニン

Ａ

問２４をを測定し、残りＡ（１）固体燃料せとして、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

Ａ

重油燃焼によるボイラー及び附属設備の低温腐食を抑制する措置として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）硫黄分の少ない重油を選択する。
（２）燃焼ガス中の酸素濃度を上げる。
（燃料及び燃焼に関する知識）（３）燃焼室及び煙道への空気漏入を防止する。

問２１（４）給水温度を上昇させて、エコノマイザの伝熱面の燃料の燃焼について、誤っているものは次のうちど温度を高く保つ。

れか。
（１）燃焼温度は、燃料の種類、燃焼用空気の温度及び（５）添加剤を使用し、燃焼ガスの酸露点を下げる。

空気比などにより変わる。
（２）実際燃焼温度は、燃焼効率、伝熱面への吸収熱量などの影響により理論燃焼温度より低くなる。
（３）実際空気量は、一般の燃焼では理論空気量より小さくなる。
（４）燃焼ガスの成分割合は、燃料の成分、燃焼の方法及び空気比により変わる。
（５）燃焼過程での熱損失を少なくするには、できるだ
け空気比を小さくして完全燃焼を行わせる。

問２５

霧化媒体を必要とするボイラーの重油バーナは、次のうちどれか。
（１）プランジャ式圧力噴霧バーナ（２）戻り油式圧力噴霧バーナ（３）回転式バーナ（４）ガンタイプバーナ（５）低圧気流噴霧式バーナ

２

ボ５／６
問２６

重油の性質について、誤っているものは次のうちどれか。

問３０

ボイラーの通風について、誤っているものは次のう

ちどれか。

（１）重油の密度は、温度が上昇すると減少する。

（１）押込通風は、燃焼用空気をファンを用いて大気圧（２）重油の粘度は、温度が高くなると低くなる。

より高い圧力で炉内に押し込むものである。

（３）重油の比熱は、温度及び密度によって変わる。

（２）押込通風は、空気流と燃料噴霧流とが有効に混合（４）重油の引火点は、密度が小さくなると高くなる。
（５）重油の単位質量当たりの発熱量は、密度が小さくするため、燃焼効率が高まる。
（３）誘引通風は、加圧燃焼方式に用いられ、燃焼室熱なると大きくなる。

負荷が低くなる。
（４）平衡通風は、押込ファンと誘引ファンを併用し、問２７

重油中に含まれる成分等の燃焼に及ぼす影響について、誤っているものは次のうちどれか。

炉内圧を大気圧よりわずかに低く調節する。
（５）平衡通風は、押込通風より大きな動力を必要とす（１）残留炭素分が多いほど、ばいじん量は増加する。

るが、誘引通風より動力は小さい。

（２）水分が多いと、バーナ管内でベーパロックを起こす。
（３）スラッジは、ポンプ、流量計、バーナチップなどを摩耗させる。
（４）灰分は、ボイラーの伝熱面に付着し伝熱を阻害する。

（ 関 係 法 令 ）（５）バナジウムは、ボイラーの伝熱面に付着し腐食さ

問３１

せる。

ボイラー技士免許を受けた者でなければ取り扱うことができないボイラーは、法令上、次のうちどれか。
（１）伝熱面積が１５ｍ ２の温水ボイラー

問２８

固体燃料の流動層燃焼方式について、誤っているも（２）胴の内径が７５０mmで、その長さが１３００mmの蒸気ボイラーのは次のうちどれか。
（１）石炭のほか、木くず、廃タイヤなどの低質な燃料（３）伝熱面積が３０ｍ ２ の気水分離器を有しない貫流ボイラーにも使用できる。
（２）層内に石灰石を送入することにより、炉内脱硫ができる。

（４）伝熱面積が３ｍ ２の蒸気ボイラー（５）最大電力設備容量が６０kＷの電気ボイラー（３）層内温度は、石炭灰の溶融を避けるため７００〜
９００℃に制御される。
（４）層内での伝熱性能が良いので、ボイラーの伝熱面積を小さくすることができる。
（５）低温燃焼のため、窒素酸化物(ＮＯＸ)の発生が多い。

問３２ボイラーを設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、法令上、次のうちどれか。
（１）ボイラー取扱作業主任者を変更したとき（２）変更検査を申請し、変更検査に合格したとき

問２９ボイラーにおいて燃料を燃焼させる際に発生する（３）ボイラー検査証を損傷したとき

硫黄酸化物(ＳＯ Ｘ)又は窒素酸化物(ＮＯ Ｘ)について、（４）ボイラーを設置する事業者に変更があったとき誤っているものは次のうちどれか。

（５）ボイラーの設置場所を移設したとき（１）ボイラーの煙突から排出されるＳＯ Ｘは、ＳＯ ３が主で、ＳＯ ２は少量である。
（２）ＳＯＸは、人の呼吸器系統などの障害を起こすほか、酸性雨の原因になる。
（３）燃焼室で発生するＮＯ Ｘ は、ＮＯが主で、煙突から排出されて大気中に拡散する間に、酸化されてＮＯ ２になるものがある。
（４）燃焼により生じるＮＯ Ｘ には、サーマルＮＯ Ｘ とフューエルＮＯ Ｘの２種類がある。
（５）フューエルＮＯ Ｘ は、燃料中の窒素化合物から酸化して生じる。

問３３ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないものは、法令上、次のうちどれか。
（１）給水装置（２）過熱器（３）節炭器（４）燃焼装置（５）据付基礎

２

ボ６／６
問３４

次の文中の内に入れるＡ、Ｂ及びＣの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

問３７

ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、法令上、次のうちどれか。
（１）管寄せ「ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとす（２）煙管る者は、当該検査証に係るボイラー並びにボイラー室、（３）水管ボイラー及びそのの配置状況、ボイラーの据付（４）炉筒Ｂ（５）蒸気ドラム

Ａ基礎並びに燃焼室及びの構造についてＣ検査を受けなければならない。」
Ａ（１）配管Ｂ
煙道Ｃ性能（２）配管通風装置使用の組合せとして、法令上、誤っているものは(１)〜（３）自動制御装置

通風装置

性能

(５)のうちどれか。

（４）自動制御装置

煙突使用

項目

（５）附属品煙道使用

問３５

次の文中の内に入れるＡ及びＢの語句の組合

問３８ボイラーの定期自主検査における項目と点検事項と点検事項（１）燃料送給装置

損傷の有無（２）バーナタイル

汚れ又は損傷の有無（３）火炎検出装置機能の異常の有無（４）空気予熱器

通風圧の異常の有無（５）給水装置損傷の有無及び作動の状態

せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「蒸気ボイラーのＡは、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、Ｂと比較することができるように表示しなければならない。」

問３９

ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令上、定められていない事項は次のうちどれか。
（１）圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

Ａ（１）標準水位Ｂ
常用水位（２）低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自（２）常用水位

現在水位（３）適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこ（３）標準水位

最低水位（４）最低水位

最高水位（４）１日に１回以上水処理装置の機能を点検すること。

（５）現在水位

標準水位（５）排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い動制御装置を点検し、及び調整すること。と。

中における異常の有無を記録すること。

問３６ボイラーの使用再開検査を受けなければならない場

合は、法令上、次のうちどれか。
（１）ボイラーを輸入したとき（２）使用検査を受けた後、１年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき（３）ボイラー検査証の有効期間を超えて使用を休止していたボイラーを、再び使用しようとするとき（４）使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとするとき（５）構造検査を受けた後、１年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき

問４０

次の文中の内に入れるＡ及びＢの数値の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。
「鋳鉄製温水ボイラーで圧力がものには、温水温度がＢ

ＡＭPaを超える℃を超えないように温水温度自動制御装置を設けなければならない。」
ＡＢ（１）０.１

１００（２）０.１

１２０（３）０.３

１００（４）０.３

１２０（５）０.４１００（終り）