CAT.NO.5-1302

信頼のMark5型 薬注ユニット
MGI-GA 仕様
VL-IAX 仕様

ポンプ・タンク・制御盤を一体化
次亜塩素酸ソーダの自動注入に最適なユニット

VL-IAX 仕様

MGI-GA

特長

流量信号等のアナログ信号に比例した薬液を確実に注入する事ができます。次亜塩素酸ソーダの自動注入に最適です。
１.省スペ ースで 据 付 け工 事も簡 単

５.二方向切換弁ユニット装備

薬液の注入および管理に必要な機器と薬液タンクを一体化。電源や信号線の接続と注入点までのホース（又は配管）のつなぎ込みだけで運転ができ、配管等の特別な設置工事の必要はありません。

ポンプ定量性向上の為の背圧弁、ポンプを保護する安全弁、定期的な吐出量チェックに便利な検量口、吐出状態を監視するフローモニター発信器、これらをコンパクトにユニット化しました。

６.２種類のユニットを用意

２.ポンプ異 常 時 のバックアップ

搭載ポンプの違いによりＭＧＩ-ＧＡ仕様とＶＬ-ＩＡＸ仕様のユニットを用意、ご使用に合わせ選択いただけます。

故障・注入不良時には、速やかにもう１台のポンプに運転が切り換わりますので無注入になる心配がありません。

ＭＧＩ-ＧＡ仕様：
次亜塩素酸ソーダのガスロックの悩みを一掃した調圧式自動ガス抜き機構のＭＧＩ-Ｇ型ポンプを使用しています。

3.多くの 出 力 信 号
ポンプの運転・故障・注入不良をはじめ、多くの信号を外部へ出力できます。必要な信号を選択いただきご使用下さい。

ＶＬ-ＩＡＸ仕様：
流量比例での薬液注入はもちろん、流量信号と残留塩素信号の２種類アナログ信号入力を演算してポンプを制御することができますので、特に追加塩素用には最適です。ポンプはガスロック皆無と定評があるバルブレス構造の液中ピストンポンプを使用しております。

4.塩ビ製ユニット
薬液タンクをはじめ、材質はほとんど硬質塩化ビニールを使用していますので、錆による腐食・劣化はありません。

仕様型式

プロ５ーＧ

名称

プロ５型 薬注ユニット ＭＧ
Ｉ-ＧＡ仕様

Ａーー

プロ５ー

設置場所

屋

概略 寸法及び重量約70 Ｋｇ

硬質塩化ビニール液出口

口径

φ６×φ１１ テトロンブレード入り軟質塩ビホース

電源

ＡＣ１００Ｖ 又は ＡＣ２００Ｖ 単相 ５０／６０Ｈｚ

入力信号

操作
盤
出力信号

流量信号 ＤＣ４〜２０ｍＡ 入力抵抗 １５０Ω
Ｎｏ.１ポンプ運転信号 無電圧Ａ接点
Ｎｏ.2ポンプ運転信号 無電圧Ａ接点

流量信号 ＤＣ４〜２０ｍＡ 入力抵抗 １2０Ω
残留塩素信号 ＤＣ４〜２０ｍＡ 入力抵抗 １2０Ω
Ｎｏ.１ポンプ運転信号 無電圧Ａ接点
Ｎｏ.2ポンプ運転信号 無電圧Ａ接点

Ｎｏ.１ポンプ運転
Ｎｏ.2ポンプ運転
Ｎｏ.１ポンプ故障
Ｎｏ.2ポンプ故障
Ｎｏ.１ポンプ注入不良
Ｎｏ.２ポンプ注入不良

リレー接点
ＡＣ２５０Ｖ３Ａ

Ｎｏ.１ポンプ運転パルス出力
Ｎｏ.２ポンプ運転パルス出力

オープンコレクター出力
ＤＣ２４Ｖ，５０ｍＡ ＭＡＸ

薬液槽 下限薬液槽 下下限
ポンプテスト運転中
総合異常

リレー接点
ＡＣ２５０Ｖ３Ａ

Ｎｏ.１ポンプ運転
Ｎｏ.2ポンプ運転
Ｎｏ.１ポンプ故障Ｎｏ.2ポンプ故障
Ｎｏ.１ポンプ注入不良
Ｎｏ.２ポンプ注入不良
Ｎｏ.１ポンプリモート選択
Ｎｏ.２ポンプリモート選択
Ｎｏ.１ポンプ運転出力
Ｎｏ.２ポンプ運転出力
薬液槽 下限薬液槽 下下限
ポンプテスト運転中
総合異常

薬注ポンプ型番

ＭＧＩ−Ｇ

二方向切換弁ユニットＡ型

属ＶＬ−

リレー接点
ＡＣ２５０Ｖ３Ａ

ＤＣ４〜２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω
ＤＣ４〜２０ｍＡ 負荷抵抗５００Ω
リレー接点
ＡＣ２５０Ｖ３Ａ
Ｉ
ＡＸ型

背圧弁（設定圧0.1MPa）・安全弁（設定圧0.5〜1.0MPa）
・フローモニター発信器 付

フロートスイッチ付

ー内５５０×７００×１５００Ｈ （脚部は含まず）

主な材質

Ｉ
ＡＸー

プロ５型 薬注ユニット ＶＬＩ- ＡＸ仕様型式 ＫＦ−２−２Ｃ型品

サイホン防止弁1個下限・下下限 ２接点

φ６×φ１１ テトロンブレード入り軟質塩ビホース 5m型式の表示及び薬注ポンプの種類■ MGI-GA 仕様の時
①プロ５ーＧ①Ａー ② ー ③②号

タンク容量③ポンプ型番

記記号

電圧記号

ＭＧＩ−Ｇ２５Ａ

２５５０ℓ

110０ V

1ＭＧＩ−Ｇ５０Ａ

５０10０ℓ220０ V

2ＭＧＩ−Ｇ10０Ａ

１００ＭＧＩ−Ｇ20０Ａ

２００記入例）
薬注ポンプ・・・ＭＧＩ−Ｇ25Ａ型
タンク容量・・・100ℓ
電圧・・・100V の場合

プロ５ーＧ25Ａ−２−１となります■ VL−IAX 仕様の時
①プロ５ー①

ポンプ型番

IＡXー ② ー ③②記号

タンク容量③記号

電圧記記入例）
薬注ポンプ・・・VL−10ＩＡＸ型
タンク容量・・・100ℓ
電圧・・・100V の場合

号ＶＬ−５ＩＡＸ

5５０ℓ

110０ V1ＶＬ−10Ｉ
ＡＸ

1010０ℓ220０ V2ＶＬ−20Ｉ
ＡＸ

20

ＶＬ−30Ｉ
ＡＸ

30

ＶＬ−５0Ｉ
ＡＸ

50

プロ５ー10ＩＡＸ−２−１となります

ユニット主要部
操作盤パネル

薬注ポンプ
集合表示灯

操作盤パネル

ポンプ
設定表示部

ニ方向切換弁ユニット

セレクトスイッチ

薬注ポンプ

リセットスイッチ

MGI−GA仕様

集合表示灯

フロートスイッチ

MGI−GA仕様

ポンプ
コントローラ薬液タンク

セレクトスイッチ

フロートスイッチ

VL−IAX仕様

ニ方向切換弁ユニット
OUT
検量口
背圧弁

フローモニタ
発信器
安全弁
IN

本写真はＭＧＩ−ＧＡ仕様です

IN

VL−IAX仕様

薬注ポンプ■ MGI-GA 仕様の時型
最大吐出量式ＭＧＩ-Ｇ50Ａ

ＭＧＩ-Ｇ100Ａ

ＭＧＩ-Ｇ200Ａ

2550

90

180

ＭＧＩ-Ｇ２５Ａｍℓ／分

0.5

0.5

1.13

1.13

最大吐出圧 ＭＰａ

1.00.80.6

0.4

ストローク数／分

0〜50（４〜２０ｍＡ）

0〜100（４〜２０ｍＡ）

0〜80（４〜２０ｍＡ）

0〜160（４〜２０ｍＡ）

電ｍℓ／sｈｏｔ源

ＡＣ９０〜２３０Ｖ 単相 ５０／６０Ｈｚ■ VL−IAX 仕様の時型式

吐出量 ｍℓ／分
最大吐出圧 ＭＰａ
電源

ＶＬ-５Ｉ
ＡＸ

ＶＬ-１０ＩＡＸ

ＶＬ-２０Ｉ
ＡＸ

ＶＬ-３０Ｉ
ＡＸ

ＶＬ-５０Ｉ
ＡＸ

０〜３.３（４〜２０ｍＡ）

０〜８.０（４〜２０ｍＡ）

０〜１６.０（４〜２０ｍＡ）

０〜２４.０（４〜２０ｍＡ）

０〜４８.５（４〜２０ｍＡ）

1.0
ＡＣ１００Ｖ 又は ＡＣ２００Ｖ 単相 ５０／６０Ｈｚ外形図及び各部の名称

150■ VL-IAX 仕様

50■ MGI-GA 仕様

4600700700

600

14-φ15
アンカー穴151554066721000

4-φ15アンカー穴

15540

725933500

9番号

名称番号

8名

称

①

薬注ポンプ

⑥操作盤パネル②

本体ケース⑦端子台ボックス（400×400×100）

③

薬液タンク

⑧液出口（φ6×φ11ホース接続）④

フロートスイッチ⑨

薬液投入口フタ（240×180）⑤ニ方向切換弁ユニット

500

1500

81500

5550
600
630

1000

550
600
630

1550504

薬液タンクには50ℓと100ℓの2種類がありますが、外形寸法は変りません。

性能向上のために、予告なく仕様・外形等を変更させて頂くことがあります。

お求めはhttp://www.kyoritsukiko.co.jp
社／名古屋市中村区岩塚本通3−3 〒453-0861 ＴＥＬ（052）412−5111
ＦＡＸ（052）412−9000
東京支店／東京都千代田区九段南2−3−10 〒102-0074 ＴＥＬ（03）3512−8181
ＢＣプラザ７階
ＦＡＸ（03）3512−8686
大阪支店／大 阪 市 北 区 東 天 満 1−6−6 〒530-0044 ＴＥＬ（06）6353−2111
オーセンビル９階
ＦＡＸ（06）6353−6433
本1302-5,000