空調制御装置■システム図（例）

入出力信号

CO2BACnetゲートウェイ
MSW（オプション）

3φ 200V
50/60Hz

INB

室 内

SCB

MD2ＲＡ
（客先施工）ＳＡ

THU（オプション）
KS
C2

TH23φ 200V

HU250/60Hz

TH7
HV

KM‐DX

3φ 200V

アース

MF50/60Hz
TH6C1

TH1 HU1

MD1ＯＡ（客先施工）

KM‐DX
KM‐SE

3φ 200V

アース

50/60Hz

実線 : 機内配線（太線：電源 細線：信号線）
破線 : 客先施工（太線：電源 細線：信号線）
シールドツイストペア線

機器一覧
C1C2HV
MD1MD2
TH1
TH2
TH6
TH7
KM‐DX/SE49

外気側第1コイル
還気側第2コイル
加湿用電磁弁
外気ダンパモータ（客先施工）
還気ダンパモータ（客先施工）
サーミスタ（外気温度）
サーミスタ（給気温度）サーミスタ（外気コイル二次側温度）
サーミスタ（還気コイル二次側温度）
室外機

HU1
HU2
MF
KSSCB
INB
MSW
CO2

湿度センサ（外気湿度）
湿度センサ（給気湿度）
給気ファンモータ
電極式蒸気加湿器
調温調湿空調制御盤
動力盤
マイティリモコン
CO2センサTHU

ダクト型還気温湿度センサ（オプション）

●制御概要
機 能

内 容

発停制御

遠方または手元（制御スイッチ）からの発停信号により運転・停止
遠方／手元切換信号により遠方・手元を切換（後優先ではありません）

冷暖切換
送風制御

遠方からの冷暖房モード切換信号により冷房・暖房モードを切換、冷暖運転中に遠方からの送風信号入力があると送風運転に切換（送風信号が優先となります）

室内（還気）温度制御

室内（還気）温度と制御スイッチまたは遠方からの設定温度により室内（還気）温度制御

室内（還気）湿度制御

室内（還気）湿度と制御スイッチまたは遠方からの設定湿度により室内（還気）湿度制御

設

定

遠方または手元（制御スイッチ）からの温湿度設定（切換先の設定が優先となります）
冷暖房温度設定 15～30℃ 、冷暖房湿度設定 30～80 ％

遠方表示

運転状態・異常・冷暖房モード・除霜運転出力・室内（還気）温湿度・給気温度出力

加湿制御
（暖房時）

遠方からの加湿信号または湿度調節器からの信号により加湿用電磁弁を ON/OFF
蒸気加湿は機内センサによる比例制御、還気絶対湿度による加湿制御可

ダンパ制御

自動制御によりウォーミングアップ運転、通常運転（ CO2 制御）、外気冷房運転を切換（空調機停止時はダンパ閉）

BACnet

BACnet 接続機能

※風量設定は、条件により変更となりますので、そのつどお問い合せください。
※圧縮機最低容量運転中でも、暖房時に給気温度が設定温度を大きく上回ったとき、または冷房時に給気温度が設定温度を大きく下回ったときは圧縮機が停止するため、 ON-OFF を繰り返す場合があります。
※気化式加湿器組込の場合、気化式加湿器は加熱運転時でかつ圧縮機が運転中のみ運転可能です。
加熱運転時でも送風時は運転できません。
※外気側・還気側とも DX 型室外機を選定した場合、交互デフロスト制御に対応可能です。
詳細はお問合せください。（但し、 KM‐DX5 型は交互デフロスト機能がありません。）■室内（還気）温度制御 圧縮機ON-OFF条件
冷房
運
転

室内（還気）設定温度

15 ～ 30 ℃

圧縮機 OFF 条件

室内（還気）温度＜設定温度－ 0.5 ℃

圧縮機 ON 条件

室内（還気）温度＞設定温度＋ 0.5 ℃

暖房
運転

室内（還気）設定温度

15 ～ 30 ℃

圧縮機 OFF 条件

室内（還気）温度＞設定温度＋ 0.5 ℃

圧縮機 ON 条件

室内（還気）温度＜設定温度－ 0.5 ℃※ 設定温度にかかわらず、冷風感防止のため吸込温度が 5 ℃以下の場合には強制的に暖房運転をします。
※ 着霜時に圧縮機保護のため給気温度は低下することがあります。

50

空調制御装置■液晶制御スイッチ

LCDパネル
設定ダウンボタン
設定アップボタン
モード設定ボタン
運転表示ランプ

風量切換ボタン

運転・停止ボタンLCDSW-S01C< LCDパネル表示内容 >風量表示

通常時 ： 消灯/パラメータ番号
自己診断時 ： アドレス番号

フィルタ点検表示
運転モード設定
RC制御表示加湿・除湿設定
加湿・除湿運転表示
ロック表示
通常時 ： 設定温度表示/パラメータ設定
自己診断時 ： 自己診断コード

異常発生表示■仕様表型

番

LCDSW-S01C

設定温度
設定湿度
モード設定
風量設定
表 示 部
配線
並列台数

RC制御 15～30℃
30～80％
自動－手動（冷房－暖房－送風）
自動－強－中－弱LCDパネル、運転LED各対シールド付ツイストペアケーブル（通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台

設置場所

0～40℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。

●LCDSW-S01C型の外形寸法（ｍｍ）は70×120です。 機能はP53をご参照ください。
●1台の空調機にスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。

51

■マイティリモコン

カラー液晶モニタ

ブラックパネル仕様

タッチすると光る
フラット操作パネル

モード設定ボタン
運転LED
風量切換ボタン

運転・停止ボタン

メニュー・決定ボタン

LCDSW-W01

設定ボタン< 液晶モニタ >情報モニタ表示

名称/日付時刻表示

消し忘れ防止タイマの設定状態を表示

設定温度/湿度表示

系統名
運転モード設定

風量設定

週間スケジュールタイマの設定状態を表示

4月1日(月)AM12 00

モード

冷房
風量

自動ロック操作によるスイッチロック状態を表示

設定温度

中央監視からの遠方指令をお知らせ

26 0℃

フィルタ点検をお知らせ

.

室内

温度設定

環境表示

設定状態や運転状態、機器情報をアイコン表示します。

26 .0 ℃
ﾒﾆｭｰ

自己診断

湿度設定

フィルタ点検表示

みずたまイオン設定の設定状態を表示
加湿運転をお知らせ

自己診断コード表示
操作ガイド

除湿運転をお知らせ
除霜運転をお知らせ
自己診断ログの記録状態をお知らせ
自己診断の検出状態をお知らせ

■仕様表型

番

LCDSW-W01

設定温度
設定湿度
モード設定
風量設定
表 示 部
配線並列台数RC制御 15～30℃
30～80％
自動－手動（冷房－暖房－送風）
自動－強－中－弱バックライト付フルドットカラーＴＦＴ液晶、運転ＬＥＤ、タッチスイッチバックライトＬＥＤ
各対シールド付ツイストペアケーブル（線径0.75mm以上、通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台

設置場所

0～50℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。

●LCDSW-W01型の外形寸法（ｍｍ）は120×120です。 機能はP53をご参照ください。
●1台の空調機にスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。

52

空調制御装置■機能比較

液晶制御スイッチ（LCDSW-S01C）

マイティリモコン（LCDSW-W01）

液晶制御スイッチ
LCDSW-S01C

マイティリモコン
LCDSW-W01■機能対応表種類型番運転・停止
温度設定
湿度設定
モード設定
風量設定
加湿設定
除湿設定
加湿器洗浄消し忘れ防止タイマ
週間スケジュールタイマ
省エネ運転設定※1スイッチのロック＆リセット
言語/単位切換
表示制限
CO2濃度設定 ※2空気清浄設定（オプション）※3
名称表示
日付/時刻表示SC・RC制御表示
環境表示※4操作ガイド表示
フィルタ点検サイン表示※5
自己診断コード表示
運転情報表示自己診断履歴/詳細表示
情報モニタ表示※6※1 冷房・暖房モードそれぞれの温度設定範囲制限や、冷房・暖房モード切換時の初期温度設定を行います。
※2 付属のCO2センサ接続時に、CO2濃度の設定を行います。
※3 別売吹出ユニット（環境エアビームまたは誘引レジスター）に搭載のイオン＆オゾン発生器と連動し、空気清浄を行います。
※4 制御スイッチ内蔵センサによる温湿度や空調機の制御温湿度、室内CO2濃度（マイティリモコン対応オプション）の表示を行います。
※5 フィルタ点検サインは、タイマ式が標準です。
差圧式にするときは別途差圧スイッチを取付け、無電圧ａ接点取出しとなります。（オプション）※6 制御スイッチ（LCDSW-S01C）は、加湿・除湿・除霜運転情報のみ表示します。

53

■ＢＡＣnetゲートウェイ（オプション）●特長（1） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイにより外調機/空調機をＢＡＣｎｅｔに接続できます。
（2） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ1台で最大100台の空調機が接続できます。
（3） 各種ＢＡＣｎｅｔ仕様に準拠。
（4） 発停・設定変更/参照からセンサ入力、運転/異常情報と多様なオブジェクトを標準装備。
（5） Ｗｅｂ接続にて簡単に空調機の登録、オブジェクトＰＶ（ＰｒｅｓｅｎｔＶａｌｕｅ）変更/参照が行えます。

●接続構成図（例）
RS485通信 1CH 空冷直膨式エア・コンビ床置形、空冷ＨＰ式/直膨式エアハン（最大100台）

ＢＡＣｎｅｔＧａｔｅｗａｙ
ＨＩＭ
個別制御スイッチ

BACnet/IP

RS485通信 2CH

個別制御スイッチグループ
制御スイッチ

RS485通信 1CH 水冷ＨＰ式空調機（大型品） 最大100台、天埋形・カセット形（小型品）

ＢＡＣｎｅｔＧａｔｅｗａｙ
RS485通信 2CH

RS485通信 2CH

グループ
制御スイッチグループ
制御スイッチ

●製品仕様
ＢＡＣｎｅｔ規格

対応オブジェクト電気設備学会

IEIEJ-P-0003:2000、IEIEJ-P-0003:2000
アデンダムａ、IEIEJ-G-0006:2006[B-BC]
ＡＮＳＩ/ＡＳＨＲＡＥ
Standard 135-2004[B-BC]、Standard 135-2001
ＩＳＯISO16484-5:2003(E)[B-BC]

サポートオブジェクト
タイプ番号01234513141915617208

名 称
Analog Input Object Type
Analog Output Object Type
Analog Value Object Type
Binary Input Object Type
Binary Output Object Type
Binary Value Object TypeMulti-state Input Object TypeMulti-state Output Object TypeMulti-state Value Object Type
Notification Class Object Type
Calendar Object Type
Schedule Object Type
TrendLog Object Type
Device Object Type

略称AIAOAVBIBOBVMIMOMV
NC
CASC
TL
DV

Object
‐Type

名 称

備 考

通信ステータス
空調機との通信状態確認用ステータスBI
異常状態参照異常状態参照BI
異常情報参照異常発生時の自己診断コード参照
AI
BO/BI
動作状態変更/参照
発停操作/状態参照
MO/MI
モード設定変更/参照
モード設定（自動・冷房・暖房・送風）変更/参照
風量設定変更/参照 ※1
MO/MI
風量設定（自動・Ｈ・Ｍ・Ｌ）変更/参照
MO/MI
手元禁止設定変更/参照
手元禁止設定（制御スイッチ操作禁止・許可）変更/参照
AO/AI
温度設定変更/参照
温度設定（ SC:13～42℃、RC:15～30℃）変更/参照
AO/AI
湿度設定変更/参照
湿度設定（30～80％）変更/参照
AO/AI
CO2濃度設定変更/参照
CO2濃度設定（0～2000ppm）変更/参照AO/AI ファン容量設定変更/参照 ※1
ファン容量設定（40～100％）変更/参照 ※2
AO/AI 圧縮機最大容量設定変更/参照
圧縮機最大容量設定変更/参照
吸込温度
外調機：外気温度、空調機：還気（室内）温度参照
AI
吸込湿度
外調機：外気湿度、空調機：還気（室内）湿度参照
AI
給気温度
給気温度参照AI
給気湿度参照 ※3
給気湿度
AI
運転情報参照運転状態（停止・冷房・暖房・送風・待機等）参照
AI
フィルタ点検状態参照
フィルタ点検状態参照
BI※1 ファン容量設定変更を行う場合は風量設定変更は使用できません。
※2 ファン容量変更の下限値は型番風量の40％となります。
例）型番10000で納入風量8000m3/hの下限値は4000m3/hとなります。
注） 制御スイッチとＢＡＣｎｅｔからの操作については、後設定有効となります。

54

空調制御装置■機外結線（例）
液晶制御スイッチ

マイティリモコン

電源線は導体サイズ0.3～2.0mm２をご使用ください。
サイズが1.3mm２を超える
場合は制御スイッチコネクタ側でアジャストしてください。
通信は微小電流にて送受信を行います。
ノイズ等の外的障害を避けるため、各対シールド付ツイストペアケーブル（導体サイズ0.2～1.25mm２、特性インピーダンス120Ω）をご使用ください。
配線端子には全て極性があります。

電源線は導体サイズ0.75～2.0mm２をご使用ください。

裏面
パソコン

携帯端末

裏面

TB2

制御基板

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
１２３４５６７８９３５３６４３４４６１６２６３６４６５６６６７６８（オプション）（オプション）

BEMS「見える化監視盤」

BACnetゲートウェイ

ネットワーク

運転状態出力運転時、内部リレーを短絡します。
（接点仕様）無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

異常出力

異常発生時、内部リレーを短絡します。
（接点仕様）無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

外部運転入力本接点瞬時短絡にて運転、あるいは停止を交互に繰り返します。
（入力仕様）無電圧、パルス信号入力（0.2～1秒）※オプションとしてレベル信号入力にも対応（短絡：運転、開放：停止）
給気ファンが駆動している時、内部リレーを短絡します。

給気ファン運転状態出力 （接点仕様）無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下
除霜運転状態出力

除霜運転である期間中､内部リレーを短絡します。
（接点仕様） 無電圧ａ接点、接点容量：125V以下 10mA以上200mA以下

外部温度設定入力

遠方切換時に温度設定を行います。
設定範囲はDC 0～10V（2～10V=15～30℃）です。

外部湿度設定入力

遠方切換時に湿度設定を行います。
設定範囲は相対湿度制御の場合はDC 0～10V（2～10V=30～80％）
露点温度設定の場合はDC 0～10V（2～10V=0～25℃）です。

遠方/手元切換入力

遠方または手元の選択を行います。 短絡で遠方操作、開放で手元操作となります。
後押し優先ではありませんので、遠方操作を行う場合は必ず短絡（遠方）にしてから行ってください。

６９７０

外部冷暖房モード切換入力

遠方切換時に冷房または暖房のモード設定を行います。 短絡で冷房モード、開放で暖房モードとなります。 なお、遠方から入力操作を行う場合は必ず使用してください。
使用しない場合は開放で暖房モードになり冷房運転ができません。

７１７２

外部送風入力室内機を送風運転します。
短絡で送風運転、開放で通常運転となります。

７３７４暖房運転状態出力

暖房運転時に出力される信号です。 冷房時・送風時は出力されません。
無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

７５７６

冷房/除湿運転状態出力

冷房または除湿運転時に出力される信号です。 暖房時・送風時は出力されません。
無電圧ａ接点 接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

１０６
１０７１０８１０９１１０55

インターネット

(+)
(-)
(+)
(-)

客先接続

電源 DC 24V

〔CO2センサ〕

出力 DC 0-10V※ CO2センサの最大配線長は10mです。
10mを超える場合は電流入力（オプション）で対応可能です。

制御基板

１１３１１４１１５１１６１１７１１８１１９１２０１２１２１０２１２２１３２１５２１７２１８

還気温度を出力します。

還気温度出力 出力温度範囲はDC 0～10V（0～10V=-10～50℃）です。
還気湿度を出力します。

還気湿度出力 出力湿度範囲はDC 0～10V（0～10V=0～100％）です。
給気温度を出力します。

給気温度出力 出力温度範囲はDC 0～10V（0～10V=-10～50℃）です。

ＲＴ２１ＲＴ２２
ＲＴ２３
ＲＴ２４
ＲＴ２５
ＲＴ２６
ＲＴ２７( )
電源 AC 24VCOM
出力 DC 2～10V( )〔外気ダンパ〕( )電源 AC 24VCOM
出力 DC 2～10V( )〔還気ダンパ〕(+)

〔還気温湿度センサ〕 （オプション）

(-)
(+)
(-)
(+)
(-)

客先接続

Ｈ１Ｈ２Ｈ３Ｈ４Ｈ５５９６０

電源 DC 24V

電源 ： 210、213
信号 ： 212（+）、213（-）
電源 ： 215、218
信号 ： 217（+）、218（-）

還気ダクトに取付
マイティリモコン内蔵の温湿度センサを室内温湿度制御に使用しない場合に、必要となります。
※ 還気温湿度センサの最大配線長は10mです。
10mを超える場合は電流入力（オプション）で対応可能です。

出力 DC 0～5V
出力 DC 0～5V

〔電極式蒸気加湿器〕
3制御入力

44～20mA7

異常出力8ON-異常R

ELB

T

3φ200V
1φ200V又は50/60Hz
50/60Hz（加湿容量による）

E

E

S

火災時に遠方から機器の運転を停止します。

火報停止入力 レベル信号入力（短絡で火報停止、開放で通常運転となります。）

動力盤
手元開閉器

TB1

漏電遮断器

R

電源 3φ200V 50/60Hz

STE※ 外部入力のリレーには微小電流接点用をご使用ください。 DC 0～10Vは、DC 4～20ｍAに変更可能です。（オプション）※ 電源線はファン用モータ容量に合った線径、漏電遮断器、手元開閉器を取付けてください。

■制御配線の種類と許容長

配線の種類

対象

エア・コンビ ⇔ 室外機 ⇔ 室外機

エア・コンビ ⇔ 制御スイッチ

種類

シールド線
CVVS、CPEVS、MVVS

各対シールド付
ツイストペアケーブル

線数

2心ケーブル

通信1対、電源1対

線径1.25ｍｍ2以上

電源線 0.3（0.75）～2.0ｍｍ2
通信線 0.2～1.25ｍｍ2
特性インピーダンス120Ω

最大200ｍ

最大300ｍ

通信線最大長●制御配線は、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。
●通信線が長い場合やノイズ源がエア・コンビおよび室外機に近傍している場合は、ノイズ障害防止のため、機体をノイズ源から離してください。

56