ご使用になる前に“CN2”、“CN3”と変換ボードにあるコネクタ“CN2”、“CN3”とを勘合させます。

■ 製品の確認

サイリスタ式電力調整ユニット
用 変換ボード

機能３ ユニット内プリント回路の左右にあるコネクタ

変換ボードの種類により制御方式が異なりますので、ご使用の際にはご注意ください。

次のものが揃っていることを確認してください。

ＵＦ-ＴＢ
取扱説明書

No.

同梱品名

１

変換ボード本体

１台

２

取扱説明書 (本書)

１冊

３

取付用ビス

１本

４

CTまたはPT

１

員数

４ 勘合させた後、変換ボードにあるコネクタ“CN2”、３“CN3”の部分を人差し指で少し押してください。
その時「カチッ」と音がします。

４・ CT、PTの同梱組合せ

・このたびは、“サイリスタ式電力調整ユニットいただき、誠にありがとうございました。

用 変換ボード UF-TB” をお買上

・ご使用に際しましては、この取扱説明書をよくお読み頂き、ご要望の機能を充分に満足するようご活用くださいますようお願い申し上げます。
なお後々のため、この説明書は大切に保管してください。

注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
なお、いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

電流表示機能
電圧電力

ヒータ
断線機能

UF-TB1A○―――○―――

UF-TB1V

―○―――

○

―

―

UF-TB3

○

○

○

○

○

○

○

―

UF-TB3U

○

○

○

○

○

○

○

○

UF-TB3H

○○

○

○

○

○

○

―

UF-TB3HU

○

○

○

○

○

○

○

○

UF-TB4―

―○―――

○

―

UF-TB1A

１個―

UF-TB4H――○―――○―

UF-TB1V―

１個

UF-TB3、UF-TB3U、
UF-TB3H、UF-TB3HU、
UF-TB4、UF-TB4H

１個１個

５ ユニット内プリント回路と変換ボードとを付属■ フィードバック制御方式切替 (UF-TB3、TB3U、TB3H、TB3HUのみ)

品のビスにて固定します。

変換ボード上のデイップスイッチＳ6の設定によりフィードバック制御方式を切替えます。

１ ユニット正面にあるカバーを外します。

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

制御なし

PT

変換ボードの取付方法

注意

定電力制御

CT

据付、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
この取扱説明書では、安全・注意事項のランクを『危険』、『注意』として区分してあります。
取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

定電圧制御

フィードバック制御方式

型式

安全上のご注意

危険定電流制御型式２１２ON
OFF６ 取付け・締付けを確認後、カバーを取付けてください。

注意
変換ボードが正しく勘合されていませんと、フィードバックで制御される場合、出力が出放しになり危険です。
必ず下記の手順で勘合の確認をお願いします。
・UF1の出力端子の接続を外す または、主回路電源のみをOFFする。
・設定信号5〜10%で運転する。

２ ユニット内に変換ボードを図のように入れます。

危険12制御なしOFFOFF

定電流制御

ON

OFF

定電圧制御

OFF

ON

定電力制御

ONON

■ 表示機能正常時
・UF1出力確認用の表示灯 (OUT LEV) が明るく点灯。
・変換ボードの種類により、THYまたは、LODが点滅し、 (OUT LEV) が消灯。

サイリスタ式電力調整ユニットUFシリーズ用表示パネル (UF-DP) (オプション)を使用しますと、出力電流・電圧・電力を表示することができます。詳細は、『UFシリーズ用表示パネル取扱説明書』を参照してください。

勘合不良時
・(OUT LEV) が、暗く点灯。

作業者は変換ボードの取付けを行う前に配電盤スイッチにより全ての入力側電源を切って、電源の死活を確認してから作業を行ってください。感電、けがの原因となります。

フィードバック制御方式■ ヒータ断線機能

勘合不良時は、電源を落とし、再度変換ボードを抜き差ししてください。

ヒータの断線を検出できます。詳細は、『ヒータ断線検出機能』を参照してください。

※ フィードバックなし制御の場合は、上記手順での確認ができません。

接続図

調整方法

■ UF-TB1Aを使用する場合変換ボードの種類により調整方法が異なります。

設定方式による

k

K

ＵＦ１5A
5A

KLl名称

■最大負荷電流とCT1の定格電流より小さい場合

UF-TB1V

変換ボード

制御なしもしくは、定電圧制御設定の場合

定電流制御設定の場合

I1 D1 V1

ＵＦ１
CN1

CN3PT

変換ボード

3V

負荷電源表示パネル

V

定電力制御設定の場合

0.1A

設定方式によるkK

I1 D1 V12000

ＵＦ１
CN1kL5A5A

K

CN3

変換ボード

3V

CT2IPT

UF-TB4、TB4H

LCT1I

定電圧制御精度を要求する場合(※)

表示パネル (UF-DP) がある場合

(※)

LA

V

入力信号がMAXの時、“勾配設定”にて負荷電流が最大負荷電流になるように調整してください。
調整時に最大負荷電流が流せない時は、許容電流値内の任意の負荷電流になるように入力信号Vin1を設定し、“勾配設定”にて負荷電流がその時の負荷電流値Iout1になるように調整してください。
但し、電源投入時に負荷電流が許容負荷電流を超えないように、あらかじめ“勾配設定”は“０”の状態とし、徐々に上げて調整してください。

※ 『活用マニュアル』を参照してください。

※ CT1は主回路用CT
CT2は検出用CT

負荷電流

最大負荷電流Ｖｉｎ１■最大負荷電圧とPTの定格電圧より小さい場合(※)

表示パネル (UF-DP) がある場合(※)■最大負荷電流とCT1の定格電流が一致する場合
定電流制御精度を要求する場合(※)

表示パネル (UF-DP) がある場合(※)■最大負荷電流とCT1の定格電流および、最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合

定電力精度を要求する場合(※)

表示パネル (UF-DP) がある場合(※)■最大負荷電流とCT1の定格電流および、最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合

定電力精度を要求する場合(※)

表示パネル (UF-DP) がある場合

(※)

負荷電力

ユニット定格電力

最大負荷電力
Ｗｏｕｔ２

Ｗｏｕｔ１

Ｖｉｎ１

■最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合
定電圧制御精度を要求する場合

ユニット定格電流

入力信号がMAXの時、“勾配設定”にて負荷電力が最大負荷電力になるように調整してください。
調整時に最大負荷電力がかけられない時は、許容電力値内の任意の負荷電力になるように入力信号Vin1を設定し、“勾配設定”にて負荷電力がその時の負荷電力値Wout1になるように調整してください。
但し、電源投入時に負荷電力が許容負荷電力を超えないように、あらかじめ“勾配設定”は“０”の状態とし、徐々に上げて調整してください。

入力信号

入力信号

２０ｍＡ
５Ｖ
５Ｖ

調整は不要です。

■ 最大負荷電圧がPTの定格電圧より小さい場合
入力信号がMAXの時、“勾配設定”にて負荷電圧が最大負荷電圧になるように調整してください。
調整時に最大負荷電圧がかけられない時は、許容電圧値内の任意の負荷電圧になるように入力信号Vin1を設定し、“勾配設定”にて負荷電圧がその時の負荷電圧値Vout1になるように調整してください。
但し、電源投入時に負荷電圧が許容負荷電圧を超えないように、あらかじめ“勾配設定”は“０”の状態とし、徐々に上げて調整してください。

負荷
電圧

ユニット定格電圧

最大負荷電圧

Ｖｉｎ１

入力信号

２０ｍＡ
５Ｖ
５Ｖ

■ 最大負荷電流とCT1の定格電流および、最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合調整は不要です。

２０ｍＡ
５Ｖ
５Ｖ

■ 注意事項“勾配設定”が誤って操作された場合のヒータ等の破損を防ぐために、表示パネル(UF-DP)を用いて電流制限量を使用負荷電流より多い値で、かつ、ヒータが保護できる電流値以下の範囲で設定してください。

■ 最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合■最大負荷電流とCT1の定格電流より小さい場合、
または、最大負荷電圧とPTの定格電圧より小さ
い場合
負荷電源

表示パネル

CN2

(※)

■最大負荷電流とCT1の定格電流より小さい場合、
または、最大負荷電圧とPTの定格電圧より小さ
い場合■ UF-TB3、TB3U、TB3H、TB3HU、TB4、TB4Hを使用する場合

K

表示パネル (UF-DP) がある場合■最大負荷電流とCT1の定格電流より小さい場合

L

CN2(※)■最大負荷電圧とPTの定格電圧が一致する場合

設定方式による2000

定電流制御精度を要求する場合■最大負荷電圧とPTの定格電圧より小さい場合

UF-TB3、TB3U、TB3H、TB3HU■ UF-TB1Vを使用する場合

K■ 最大負荷電流がCT1の定格電流より小さい場合

参照項目■最大負荷電流とCT1の定格電流が一致する場合

UF-TB1A

CT1LA

CN3

■ 最大負荷電流がCT1の定格電流より小さい場合または、最大負荷電圧がPTの定格電圧より小さい場合調整は不要です。

負荷電源表示パネルkL

CN2CT2lKI1 D1 V1200
CN100.1A

型式■ 最大負荷電流とCT1の定格電流が一致する場合

ヒータ断線検出機能■ 設定方法変換ボード UE-TB3U、TB3HU により、ヒータ断線検出が可能であります。
配線方法については、各変換ボードの項を参照してください。

変換ボードにある押釦スイッチＳ5を約１秒以上押し続けますと、ユニット正面の表示灯(HET)が点滅し、負荷電流と負荷電圧より負荷容量を算出し、ヒータの抵抗値を記憶します。
スイッチを放しますと、表示灯は消灯し、ヒータの抵抗値の設定は完了します。

・並列ヒータの一本の断線を検出することができます。(最大並列数20本)
・抵抗値の設定は、変換ボード上の押釦スイッチ(S5)にて設定できます。

○ 断線検出量の設定

S5・断線検出量は、表示パネル(UF-DP)にて任意に設定できます｡

並列ヒータの本数

断線検出量の設定値

並列ヒータの本数

断線検出量の設定値

・断線を検出しますと、ユニット正面の表示灯(HET)が点灯します。

1( 50% )911%

表示パネル(UF-DP)がある場合、数値表示に“HEAt”が点灯します。

250%

1010%

・また、断線を検出しますと、軽故障リレーが動作します。

333%

119%・ヒータの断線を検出しても、ユニットの出力はそのまま継続します。

425%

128%

520%

13 〜 147%

616%

15 〜 166%714%

17 〜 205%812%・主回路用、検出用CT・PT及び変換ボードにて、負荷電流・負荷電圧を求めます。
・運転初期の負荷電流(％)と負荷電圧(％)を記憶しておきます。
・その負荷電流・負荷電圧よりヒータの負荷容量設定時の抵抗値を求めておきます。
・抵抗値の変化量が、あらかじめ設定した断線検出量を超えると、ヒータ断線警報を出力します。

・仕様

・特性・表示パネル(UF-DP) がある場合、数値表示に“HEAt”が点灯します。

条件※ヒータ断線検出機能は自己保持していませんので、断線検出後、検出値が設定値を下回った場合には、表示灯は元に戻ります。

電源電圧変動
負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%

負荷変動

定格負荷の1/10〜1倍±2% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±2% (F.S)以内

信号電流精度±1% (F.S)以内

電源電圧一定周囲温度一定ヒータ断線検出が動作した場合には、以下の動作となります。
・本体ユニット内の軽故障リレーが動作し、端子台“HA-HC”間が閉状態となります。
・ヒータ断線検出後、検出値が設定値を下回った場合には、ヒータ断線検出を解除し、軽故障リレ
ーは元 (開状態) に戻ります。

周囲温度変動
電源電圧一定負荷一定

出力
電圧・ヒータ断線検出中、本体ユニットの出力を停止 (例えばST-PH間をオープン) しますと、ヒータ断線■ 定電圧制御

検出を保持した状態となり、軽故障リレーは閉状態のままとなります。
※ヒータ断線検出機能は自己保持していませんので、断線検出後、制御電源をオフしますと、軽故障リレーは元 (開状態) に戻ります。
※軽故障リレーは、ヒータ断線検出したとき以外に、低電圧検出や周波数異常検出をした時にも動作しますので、リレー動作後表示灯の確認も行ってください。
但し、低電圧検出や周波数異常検出時は、異常が約２秒間継続して検出された後に、軽故障リレーが動作します。
○ 出力状態

ヒータの断線を検出しても、ユニットの運転はそのまま継続しますので、定電流制御・定電力制御でご使用の場合は、ご注意ください。
そのままですと、負荷電圧が上昇しますので、ヒータに負担がかかります。

・断線検出量の設定値の計算式

・随時、負荷電流・負荷電圧より運転中の抵抗値を求めます。

■ 定電流制御

ヒータ断線検出が動作した場合には、以下の表示となります。

○ 警報出力

断線検出量の初期値は50％に設定されています。変更が必要な場合には、表示パネル (UF-DP)にて設定します。表示パネルの使用方法は『活用マニュアル』を参照してください。
(インプットモード時の左端の表示が“Ｕ”の所で設定します)
同一抵抗値のヒータの並列運転時、一本のヒータの断線を検出するための設定値は以下のようになります。

■ 動作原理○ 断線表示・本体ユニット正面扉の表示灯 (HET) が点灯します。

○ ヒータの抵抗値の設定■ 主な特長諸特性■ 動作状態

CT・PT・変換ボード及びヒータなどの結線が完了した後、ヒータの通常運転を開始してください。
しばらくして、炉内の温度が安定した後、以下の設定を行ってください。
炉内の温度が安定する前に設定を行いますと、正しい検出ができません。

断線検出するヒータの本数

・仕様

・特性精度

条件

信号電流

電源電圧変動
負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%±1% (F.S)以内

負荷変動

定格負荷の1〜10倍±1% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±2% (F.S)以内

出力電圧

電源電圧一定周囲温度一定周囲温度変動
電源電圧一定負荷一定

ヒータの並列本数

・誤動作防止のため、負荷電圧が定格電圧の10％未満の場合は、断線検出を行いません。
・誤検出防止のため、運転開始後、５分間は警報を出力しません。

その他■ 定電力制御○ UF-TB3、TB3U、TB4の場合

・仕様
精度

電源電圧変動
負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%±1% (F.S)以内

負荷変動

定格負荷の1〜4倍±5% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±3% (F.S)以内

負荷抵抗カーブ

出力
電圧

信号電流

症状
出力がフルで制御できない

電源電圧一定周囲温度一定周囲温度変動
電源電圧一定負荷一定

THY異常が発生する○ UF-TB3H、TB3HU、TP4Hの場合

・仕様

負荷異常が発生する

・特性
精度

条件
電源電圧変動
負荷一定
周囲温度一定定格電圧の±10%±1% (F.S)以内

負荷変動

定格負荷の1〜10倍±1% (F.S)以内

周囲温度 −10〜50℃±1% (F.S)以内

負荷抵抗カーブ

出力
電圧

信号電流

出力が設定値に合わない

電源電圧一定周囲温度一定周囲温度変動
電源電圧一定負荷一定○ CT■ トラブルシューティング・特性条件■ 外形寸法

ヒータ断線検出設定できない■ ヒータ断線検出65

対策
検出ラインがオープンになっていませんか？

配線を確認してください

定電力制御の場合、極性は合っていますか?

極性を確認してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

85

PT・CTの検出ラインが抜けていませんか?

配線を確認してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

PTの検出ラインが抜けていません
か?

配線を確認してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

変換ボード上のスイッチは合っていますか?

設定してください

PTの二次電圧が３ＶまたはCTの二次電流が0.1A以外の時、変換ボード上のVRの調整は終わっていますか?

調整してください

変換ボードのCN2，3が正しく挿入されていますか?

CN2，3を確認してください

負荷電圧・電流ともに定格の25％以上の検出はありますか?

出力を上げてください

577037504-Φ5×8○ PT・210V、110V用
42・440V用
3052※本体ユニットの取扱説明書のトラブルシューティングもお読みください。

65594273
152-Φ3.5×6.585

212-Φ3.5×6.5※単位：mm項目

仕様内容

負荷容量設定範囲

定格電圧の25％以上かつ定格電流の25％以上

断線警報設定範囲

５〜50％

断線検出範囲定格電圧の10％以上

営業本部(06) 6325-0500

負荷容量検出精度

定格電圧の10％以上かつ定格電流の10％以上の場合10％以内 (※)

東京支店(03) 3834-1700

定格電圧の50％以上かつ定格電流の50％以上の場合５％以内 (※)

九州営業所(092) 431-7586

警報出力

リレー接点1a

警報端子

ユニット内端子台 HA-HC間※条件 PTの二次電圧 ： 3.0Ｖ / 100％
CTの二次電流 ： 0.1Ａ/ 100％

お問い合せ

初期設定値50％

AC250V1A or DC30V1A (抵抗負荷)

営業直通電話

電力調整器担当までご連絡ください。
ホームページ：http://www.sansha.co.jp/
本仕様は製品の改良により予告なく変更することがあります。
K0B017500E 2014. 9. 1