空気環境運営委員会 拡大委員会「新型コロナウイルス感染対策への取り組み」

長谷川麻子（熊本大学）

1. 本WGの紹介
2. 活動状況と成果
3. 今後の計画
2020.7.29

1. 本WGの紹介：設置目的
実際の空間で具体的に実践できる「換気」の方法とその効果について、学術的な研究成果に基づき資料をまとめ、一般向けに分かりやすく発信する。
●日本建築学会 環境工学本委員会
空気環境運営委員会
・感染伝搬と空気質WG・換気・通風による感染対策WG〇空気調和・衛生工学会
新型コロナウイルス対策特別委員会→設備技術者向け

2

1. 本WGの紹介：委員構成
主査： 長谷川 麻子 （熊本大学）
幹事： 鳥海 吉弘 （東京電機大学）
委員： 倉渕 隆 （東京理科大学）
飯野 由香利 (新潟大学）
山本 佳嗣 （東京工芸大学）
李 時恒 （信州大学）
桃井 良尚 （福井大学）

小林 知広 （大阪大学）
有波 裕貴 （新潟大学）
吉野 博 （東北大学）
小林 光 （東北大学）
村田 さやか＜予定＞（北海道立総合研究機構）

空気環境運営委員会 換気・通風小委員会
および傘下4WGの委員
3

2. 活動状況と成果
1) 住宅内にビニールカーテンによる仮設の陰圧室を作り出す方法
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
3) 避難所における換気について
4) 住宅における換気によるウイルス感染対策について
5) 大学教室における換気量確保について
6) オフィスにおける感染対策について
7) マスク内のCO2濃度について
8) 開門冷房がエネルギー損失に与える影響
42. 活動状況と成果
1) 住宅内にビニールカーテンによる仮設の陰圧室を作り出す方法
ビニールカーテンにより自宅療養ゾーンを形成、トイレ排気ファン等により陰圧化する方法を考案し、実測により性能を検証

差圧計測

ビニールカーテンによる廊下の間仕切り微差圧計

実験・執筆担当：山本佳嗣、監修：倉渕隆

排気ファンの追加
5

2. 活動状況と成果
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
文部科学省：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ
ニュアル～「学校の新しい生活様式」
第2章 学校における基本的な新型コロナウイルス感染症対策について
3. 集団感染のリスクへの対応(1) 「密閉」の回避（換気の徹底）
換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30分に1回以上、数分間程度、窓を全開する）、2方向の窓を同時に開けて行うようにします。
授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はありませんが、気候、天候や教室の配置などにより換気の程度が異なることから、必要に応じて換気方法について学校薬剤師と相談します。
6

2. 活動状況と成果
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について＜続き＞①窓のない部屋
常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮します。
②体育館のような広く天井の高い部屋換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努めるようにします。
③ エアコンを使用している部屋
エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時においても換気は必要です。
7

2. 活動状況と成果
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について＜続き＞
参考：学校における窓・扉の開け方と換気の状態の例（出典：学校における温熱・空気環境に関する現状の問題点と対策－子供たちが健康で快適に学習できる環境づくりのために－、日本建築学会、2015年3月)

8

2. 活動状況と成果
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気についてどのくらい窓を開ければよい？

自然換気の場合
機械換気の場合

学校環境衛生基準
CO2濃度1500ppm以下
建築物環境衛生管理基準
CO2濃度1000ppm以下
空気調和・衛生工学規格
1人あたり換気量30m3/h
92. 活動状況と成果
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
自然換気の場合＜開口部開放面積と換気量との関係＞

10

2. 活動状況と成果
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
機械換気の場合

執筆担当：飯野由香利、執筆協力：倉渕隆

112. 活動状況と成果
3) 避難所における換気について
空気調和・衛生工学会
からの発信

12

2. 活動状況と成果
3) 避難所における換気について

鋭意作成中
近日公開！

どのように換気をすればよい？

執筆担当：飯野由香利・小林光・山本佳嗣

13

2. 活動状況と成果
4) 住宅における換気によるウイルス感染対策について
厚生労働省
からの発信

14

2. 活動状況と成果

鋭意作成中
近日公開！

4) 住宅における換気によるウイルス感染対策について
常時換気設備あり家族に感染者がいないはず

自然換気を利用家族に感染者がいるかも？

どのように換気をすればよい？
執筆担当：鳥海吉弘・山本佳嗣、監修：吉野博・倉渕隆

15

2. 活動状況と成果
5) 大学教室における換気量確保について目的：
・大学講義室の換気量の現状確認（機械換気量測定）
・扇風機使用時の換気量確認（窓排気、廊下排気）と留意点
・機械換気と自然換気併用時の検証

対面授業時の換気方法は？

教室を対象に種々の条件で換気量測定（トレーサガス法）

16

2. 活動状況と成果

実測調査等
継続予定

5) 大学教室における換気量確保について＜抜粋＞＊機械換気はOFF、窓2箇所開放、入口扉Close
扇風機OFF
扇風機ON

換気回数
2.1[回/h]

換気回数
5.6[回/h]＊窓1箇所半開、入口扉1箇所Open、扇風機使用無し
機械換気OFF
機械換気ON（強運転）換気回数
2.5[回/h]

換気回数
4.7[回/h]（2.2[回/h]増加）

17「扇風機で排気」 + 「給気経路確保」→ 機械換気（強）以上の換気量

実験実施：小林知広

17「第一種機械換気」 + 「自然換気」→ 一種換気ならば概ね加算可能

2. 活動状況と成果
6) オフィスにおける感染対策について
1. 所在地、形態、床面積、在室者数、出勤比率
2. 感染対策として行っている工夫
3. 換気をどのように行っているか
オフィスはどんな対策をしている？

（換気設備の活用／設定変更／窓開け換気／他）
4. その他の対策
5. 感染対策として、空調設備運用上の困りごと

Google formにてhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsHy_
nNuUgGnzQw4vMep1lxR98rxYQPcjsguqz_vLh3Lw
G6Q/viewform18

2. 活動状況と成果
6) オフィスにおける感染対策について

アンケート調査にご協力を！

Google formにてhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsHy_
nNuUgGnzQw4vMep1lxR98rxYQPcjsguqz_vLh3Lw
G6Q/viewform

担当：小林光19

2. 活動状況と成果

人体に対する影響は？

7) マスク内のCO2濃度・温湿度について
安静時 (呼吸量：9 L/min)

運動時 (呼吸量：50 L/min)
40000

CO2濃度 [ppm]

CO2濃度 [ppm]

40000

30000

30000

20000

20000

10000

10000
00:00

0:14
時刻 [分]0:28

平均CO2濃度: 18,611ppm

00:00

0:14
時刻 [分]

平均CO２濃度: 18,559ppm
40ºC

マスク表面温度: 31.1℃

0:28

25ºC

40ºC

マスク表面温度: 30.8℃

25ºC
20

2. 活動状況と成果実験による検証を継続

7) マスク内のCO2濃度・温湿度について
マスク未着用時マスク着用時

38.0

38.0
呼気温度

36.0

呼気温度

36.0
34.0

32.0

32.0

温度 [ºC]

温度 [ºC]

34.0

30.0

30.0

28.0

28.0

26.0

26.0

24.0

吸気温度

室内温度

22.0

吸気温度
室内温度

24.0
22.0

0

2468 10 12 14 16 18 20
時間 [s]

0

実験・解析：李時恒

2468 10 12 14 16 18 20
時間 [s]

21

2. 活動状況と成果

冷房負荷に対する影響は？

8) 開門冷房がエネルギー損失に与える影響
ドアを開放状態で営業する店舗は漏気負荷が増加！→ 冷房効率、温熱環境が悪くなる。

24.7 ºC
35.5 ºC

31.4 ºC

37.2 ºC22

2. 活動状況と成果
8) 開門冷房がエネルギー損失に与える影響
4000

4000

漏気量 [m3/h]

3000

平均漏気量：1830 m3/h

3000

4000

平均漏気量：13 m3/h

3000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

00
10 11 12 13 14 15 16 17

平均漏気量：1660 m3/h

10 11 12 13 14 15 16 17

閉門冷房
4000

4000
3000

0
10 11 12 13 14 15 16 17

開門冷房

3000

ミスト
4000

平均漏気量：1480 m3/h

3000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

00
10 11 12 13 14 15 16 17

エアカーテン(水平)平均漏気量：1438 m3/h

平均漏気量：477 m3/h雨により中止

010 11 12 13 14 15 16 17

エアカーテン(垂直)10 11 12 13 14 15 16 17

暖簾23

2. 活動状況と成果

シミュレーションや実験を継続

8) 開門冷房がエネルギー損失に与える影響
漏気量 [m3/h]

4000
開門冷房：1830 m3/h

3000
2000
1000

閉門冷房：13 m3/h

010111213 14 15
時刻 [h]

1617

開門冷房

・閉門状態は開門状態と比べ、漏気量が99.2%減少！
・閉門状態では室温が概ね26ºC以下に保たれる。
実験・解析：李時恒

閉門冷房

24

3. 今後の計画公表へ向けて引き続き検討

1) 住宅内にビニールカーテンによる仮設の陰圧室を作り出す方法
2) 学校における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
3) 避難所における換気について
4) 住宅における換気によるウイルス感染対策について
5) 大学教室における換気量確保について
6) オフィスにおける感染対策について
7) マスク内のCO2濃度について
8) 開門冷房がエネルギー損失に与える影響
今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

25