Ver.07
2021.04

第四章 暖冷房設備

第三節 ルームエアコンディショナー
1. 適用範囲
本計算方法は、ルームエアコンディショナーのエネルギー消費量及び最大出力の計算について適用する。
対象とするルームエアコンディショナーは、冷暖房の用に供するエアコンディショナーのうち直吹き形かつ壁掛け形のもので、家庭用のものに限る。なお、マルチタイプのルームエアコンディショナーは対象としない。

2. 引用規格JIS B 8615-1：1999 エアコンディショナー 第 1 部：直吹き形エアコンディショナーとヒートポンプ－定格性能及び運転性能試験方法
JIS C 9612：2013

ルームエアコンディショナ

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。本節で用いる主な用語および定義は、第四章「暖冷房設備」第一節「全般」による。

4. 記号及び単位
4.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐴𝐻𝐶𝑍
𝐶𝑎𝑓
𝐶𝑑𝑓
𝐶ℎ𝑚
𝑒𝑟𝑡𝑑
𝐸𝐸

意味
暖冷房区画の床面積
室内機吹き出し風量に関する出力補正係数
デフロストに関する出力補正係数
室内機吸い込み湿度に関する出力補正係数
定格エネルギー消費効率
消費電力量

単位
m2
－
－
－
－
kWh/h

𝐸𝐺
𝐸𝐾
𝐸𝑀
𝐿
𝐿𝑚𝑎𝑥

ガス消費量
灯油消費量
その他の燃料による一次エネルギー消費量
負荷
最大負荷

MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h
MJ/h

4-3-1

Ver.072021.04
記号
𝐿′
𝑞𝑚𝑎𝑥

意味

𝑞𝑟𝑡𝑑
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑇
𝑄𝑇′
𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛
𝑆𝐻𝐹 ′
𝜃𝑒𝑥

補正負荷
最大能力

単位
MJ/h
W

定格能力
最大能力比
最大出力
最大出力比
処理負荷
補正処理負荷負荷最小顕熱比
負荷補正顕熱比
外気温度

W
－
W
－
MJ/h
MJ/h
－
－
o
C

4.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝑑
𝑡
𝐶
𝐶𝐿
𝐶S
𝐻

意味
日付
時刻
冷房
冷房顕熱
冷房潜熱
暖房

5 最大暖房出力
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大暖房出力𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 は式(1)により表される。
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 𝐶𝑎𝑓,𝐻 × 𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡 × 3600 × 10−6

(1)

ここで、
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大暖房出力（MJ/h）
𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における最大暖房出力比
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力（W）

𝐶𝑎𝑓,𝐻：室内機吹き出し風量に関する暖房出力補正係数

𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡におけるデフロストに関する暖房出力補正係数である。
日付𝑑の時刻𝑡における最大暖房出力比𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 は、定格暖房能力に対する最大暖房出力の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(2)により表される。
2

𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑎2 × (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 7) + 𝑎1 × (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 7) + 𝑎0
ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（oC）

である。
4-3-2

(2)

Ver.072021.04
また、係数𝑎2 及び𝑎1 、𝑎0 は、式(3a)～(3c)により表される。ただし、式(3b)及び(3c)において𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 が5600 W を超える場合については、𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は5600 (W)に等しいとして計算するものとする。
𝑎2
𝑐2
𝑏2
𝑎
( 1 ) = (𝑏1 ) × 𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻 + (𝑐1 )
𝑎0
𝑐0
𝑏0

(3a)

𝑏2
0.000181−0.000184(𝑏1 ) = (0.002322) × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + ( 0.013904 )𝑏00.003556
0.993431(3b)𝑐2−0.000173
0.000367(𝑐1 ) = (−0.003980) × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + (0.003983)
𝑐0−0.002870
0.006376

(3c)

ここで、
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻：最大暖房能力比

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）である。定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、付録 A により表される。
最大暖房能力比𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻 は、定格暖房能力に対する最大暖房能力の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(4)により表される。
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻 =𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻(4)

ここで、
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻：最大暖房能力（W）

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力（W）である。
最大暖房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻 及び定格暖房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻 はルームエアコンディショナーが設置される暖冷房区画の床面積𝐴𝐻𝐶𝑍 から算定されるものとし、付録 A によるものとする。
室内機吹き出し風量に関する暖房時の能力出力補正係数𝐶𝑎𝑓,𝐻 は、室内機の吹き出し風量が試験時と実運
転時とで異なることを考慮して暖房出力を補正する係数であり、（※第一章「概要と用語の定義」から一部変更
して移動）0.8とする。
デフロストに関する暖房出力補正係数𝐶𝑑𝑓,𝐻 は、デフロスト運転時に暖房出力が低下するのを補正する係数であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）外気温度が5℃未満かつ相対湿度が80 %以上の場合にデフロストが入ると仮定し、その場合の値を0.77とし、それ以外の条件においては1.0とする。

6. 暖房エネルギー消費量
6.1 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの消費電力量𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 は、式(5)により表される。ただし、日付𝑑の時刻𝑡に′おける補正処理暖房負荷𝑄𝑇,𝐻,𝑑,𝑡が0の場合、𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 = 0とする。

4-3-3

Ver.072021.04

𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑓𝐻,𝜃 (′
𝑄𝑇,𝐻,𝑑,𝑡1
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻) ÷ 𝑓𝐻,7 ()×× 10−3−6
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻 × 3600 × 10
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻(5)

ここで、
𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの消費電力量（kWh/h）𝑓𝐻,𝜃

：基準入出力関数′
𝑄𝑇,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正処理暖房負荷（MJ/h）𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻：最大暖房能力（W）

𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐻：最大暖房能力比

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力（W）

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房エネルギー消費効率である。
基準入出力関数𝑓𝐻,𝜃 は、式(6)により表される。
𝑓𝐻,𝜃 (𝑥) = 𝑎4 𝑥 4 + 𝑎3 𝑥 3 + 𝑎2 𝑥 2 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎0

(6)

ここで、係数𝑎0 ～𝑎4 は式(7)により与えられる。
𝑎4
𝑝42
𝑎3
𝑝32
𝑎2 = 𝑝22𝑎1
𝑝12𝑎𝑝( 0 ) ( 02

𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11
𝑝01

𝑝40
2
𝑝30
𝜃𝑒𝑥
𝑝20 (𝜃𝑒𝑥 )
𝑝10
1
𝑝00 )

(7)

小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーでないルームエアコンディショナーについては、係数𝑝𝑖 は式(8)により与えられ、係数𝑠𝑖 及び𝑡𝑖 は表 3 により表される。ただし、式(8)において𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 が5600 W を超える場合については、𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は5600 W に等しいとして計算するものとする。
𝑝𝑖 = 𝑠𝑖 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + 𝑡𝑖

(8)

ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）

であり、𝑖は、式(7)中の添え字、00,01,02,10…42 を表す。
表 3 係数𝑠𝑖 及び𝑡𝑖
係数
値
係数
値
係数
値
係数
値
係数
値
係数
値
𝑠42 −0.00236 𝑡42 0.01324 𝑠41 0.08418 𝑡41 −0.47143 𝑠40 −1.16944 𝑡40
6.54886
𝑠32 0.00427 𝑡32 −0.02392 𝑠31 −0.19226 𝑡31 0.94213 𝑠30 2.58632 𝑡30 −12.85618
𝑠22 −0.00275 𝑡22 0.01542 𝑠21 0.14947 𝑡21 −0.68303 𝑠20 −2.03594 𝑡20 10.60561
𝑠12 0.00063 𝑡12 −0.00351 𝑠11 −0.02865 𝑡11 0.10522 𝑠10 0.37336 𝑡10 −1.09499
𝑠02 −0.00005 𝑡02 0.00028 𝑠01 0.00184 𝑡01 −0.01090 𝑠00 −0.09609 𝑡00
0.59229

小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーについては、定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 に応じて、式(9a)から(9d)により表される。
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 ≤ 2200の場合
4-3-4

Ver.072021.04(9a)𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐴
2200 < 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 ≤ 4000の場合
𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐴 ×

4000 − 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 2200
+ 𝑝𝑖,𝐵 ×4000 − 2200
4000 − 2200

(9b)

7100 − 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 4000
+ 𝑝𝑖,𝐶 ×7100 − 4000
7100 − 4000

(9c)

4000 < 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 < 7100の場合
𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐵 ×7100 ≤ 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 の場合(9d)

𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐶
ここで、
𝑝𝑖,𝐴

：表 4(A)により表される係数

𝑝𝑖,𝐵：表 4(B)により表される係数

𝑝𝑖,𝐶：表 4(C)により表される係数である。
表 4(A) 係数𝑝𝑖,𝐴
係数
𝑝42
𝑝32
𝑝22
𝑝12
𝑝02

値
−0.000056−0.000145−0.000240−0.000035
0.0

係数
𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11
𝑝01

値
0.000786
0.003337−0.029471−0.050909
0.0

係数
𝑝40
𝑝30
𝑝20
𝑝10
𝑝00

値
0.071625−0.143643
1.954343
1.389751
0.076800

表 4(B) 係数𝑝𝑖,𝐵
係数
𝑝42
𝑝32
𝑝22
𝑝12

値
0.000108−0.000017−0.000245
0.000323

係数
𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11

値
−0.035658
0.062546−0.025126−0.021166

係数
𝑝40
𝑝30
𝑝20
𝑝10

値
3.063873−5.471556
4.057590
0.575459

𝑝02

0.0

𝑝01

0.000330𝑝00

0.047500

表 4(C) 係数𝑝𝑖,𝐶
係数
𝑝42
𝑝32
𝑝22
𝑝12

値
−0.001465
0.002824−0.001929
0.000616

係数
𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11

値
−0.030500
0.041081−0.009738−0.014239

係数
𝑝40
𝑝30
𝑝20
𝑝10

値
1.920431−1.835302
1.582898
0.546204

𝑝02

0.0

𝑝01

−0.000110

𝑝00

0.023100

日付𝑑の時刻𝑡における補正処理暖房負荷𝑄′ 𝑇,𝐻,𝑑,𝑡 は式(10)により表される。

4-3-5

Ver.072021.04

𝑄′ 𝑇,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑄𝑇,𝐻,𝑑,𝑡 ×

1
𝐶𝑎𝑓,𝐻 × 𝐶𝑑𝑓

(10)

ここで、
𝑄𝑇,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの暖房設備機器の処理暖房負荷（MJ/h）である。
6.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりのガス消費量𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 は0とする。
6.3 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの灯油消費量𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 は0とする。
6.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡 は0とする。

7. 最大冷房出力
7.1 最大冷房出力の計算
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房出力𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 は式(11)により表される。
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 𝐶𝑎𝑓,𝐶 × 𝐶ℎ𝑚,𝐶 × 3600 × 10−6

(11)

ここで、
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 : 日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房出力（MJ/h）
𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における最大冷房出力比
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）

𝐶𝑎𝑓,𝐶：室内機吹き出し風量に関する冷房出力補正係数

𝐶ℎ𝑚,𝐶：室内機吸い込み湿度に関する冷房出力補正係数である。
日付𝑑の時刻𝑡における最大冷房出力比𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 は、定格冷房能力に対する最大冷房出力の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(12)により表される。
2

𝑄𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑎2 × (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 35) + 𝑎1 × (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 35) + 𝑎0

(12)

係数𝑎2 及び𝑎1 、𝑎0 は、式(13a)～(13c)により表される。ただし、式(13b)及び(13c)において𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 が5600 W を超える場合については、𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は5600 W に等しいとして計算するものとする。
𝑎2
𝑐2
𝑏2
𝑎
( 1 ) = (𝑏1 ) × 𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶 + (𝑐1 )
𝑎0
𝑐0
𝑏0

4-3-6

(13a)

Ver.072021.04𝑏2
0.000812−0.001480(𝑏1 ) = ( 0.003527 ) × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + (−0.023000)
𝑏0−0.011490
1.024328(13b)𝑐20.000800−0.000350(𝑐1 ) = (−0.001280) × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + ( 0.003621 )𝑐0−0.011170
0.004772

(13c)

ここで、
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶：最大冷房能力比

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）である。定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、付録 A により表される。
最大冷房能力比𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶 は、定格冷房能力に対する最大冷房能力の比であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）以下の式により定義され、式（14）により表される。ただし、外気温度等の運転条件に依らず機器の仕様のみから決定されるものとする。
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶 =𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶(14)

ここで、
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶：最大冷房能力（W）

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）である。
最大冷房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 及び定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、ルームエアコンディショナーが設置される暖冷房区画の
床面積𝐴𝐻𝐶𝑍 から算定されるものとし、付録 A によるものとする。
室内機吹き出し風量に関する冷房時の能力出力補正係数𝐶𝑎𝑓,𝐶 は、室内機の吹き出し風量が試験時と実運
転時とで異なることを考慮して冷房出力を補正する係数であり、（※第一章「概要と用語の定義」から一部変更
して移動）0.85とする。
室内機吸い込み湿度に関する冷房能力出力補正係数𝐶ℎ𝑚,𝐶 は、本計算方法においては吸い込み空気の相
対湿度を60 ％に想定しており、この値が JIS で計測した定格条件の室内相対湿度が異なることに起因して定格能力が異なることを補正するための係数であり、1.15とする。
7.2 最大冷房顕熱出力及び最大冷房潜熱出力の計算
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房顕熱出力𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 及び、日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房潜熱出力𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 は、式(15)により表される。
′
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡

(15a)

′
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 × (1 − 𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡), 𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡 )

(15b)

ここで、
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房顕熱出力（MJ/h）𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房潜熱出力（MJ/h）𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房出力（MJ/h）

4-3-7

Ver.072021.04′
𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房負荷補正顕熱比である。
′
日付𝑑の時刻𝑡における冷房負荷補正顕熱比𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡は、式(16)により表わされる。

𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡′′
𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡 = { 𝐿𝐶,𝑑,𝑡(𝐿′𝐶,𝑑,𝑡 ≠ 0)

(16)

(𝐿′𝐶,𝑑,𝑡 = 0)0
ここで、
𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの補正冷房負荷（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの補正冷房負荷𝐿′𝐶,𝑑,𝑡 は、式(17)により表わされる。
𝐿′ 𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡 + 𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡

(17)

ここで、
𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの補正冷房潜熱負荷（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの補正冷房潜熱負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡 は式(18)により表される。
𝐿′ 𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 , 𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡 )

(18)

ここで、
𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房潜熱負荷（MJ/h）
𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの冷房潜熱負荷（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの最大冷房潜熱負荷𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 は、ルームエアコンディショナーにおける室内機の熱交換器において、ある処理冷房顕熱負荷が与えられた場合に、最大で処理できる冷房潜熱負荷のことであり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）式(19)により表される。
𝐿𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡 ×

1 − 𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝑐
𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝑐

(19)

ここで、
𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝑐 ：冷房負荷最小顕熱比であり、冷房負荷最小顕熱比𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝑐 は、処理冷房全熱負荷に対する処理冷房顕熱負荷の最小値であり、（※第一章「概要と用語の定義」から移動）0.4とする。

4-3-8

Ver.072021.04

8. 冷房エネルギー消費量
8.1 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの消費電力量𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 は、式(20)により表される。ただし、日付𝑑の時刻𝑡′における補正処理冷房負荷𝑄𝑇,𝑐,𝑑,𝑡が0の場合、𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 = 0とする。

𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑓𝐶,𝜃 (′𝑄𝑇,𝑐,𝑑,𝑡1
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶) ÷ 𝑓𝐶,35 ()×× 10−3
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 × 3600 × 10−6
𝑞𝑟𝑚𝑎𝑥,𝐶
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶(20)

ここで、
𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの消費電力量（kWh/h）

𝑓𝐶,𝜃

：基準入出力関数′
𝑄𝑇,𝑐,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正処理冷房負荷（MJ/h）𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶：最大冷房能力（W）

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房エネルギー消費効率である。
基準入出力関数𝑓𝐶,𝜃 は、外気温度𝜃𝑒𝑥 及び定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 に依存し、式(21)により表される。
𝑓𝐶,𝜃 (𝑥) = 𝑎4 𝑥 4 + 𝑎3 𝑥 3 + 𝑎2 𝑥 2 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎0

(21)

ここで、係数𝑎0 ～𝑎4 は式(22)により与えられる。
𝑎4
𝑝42
𝑎3
𝑝32
𝑎2 = 𝑝22
𝑎1
𝑝12
𝑎
𝑝
0
( ) ( 02

𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11
𝑝01

𝑝40
2
𝑝30
𝜃𝑒𝑥
𝑝20 (𝜃𝑒𝑥 )
𝑝10
1
𝑝00 )

(22)

小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーでないルームエアコンディショナーについては、係数𝑝𝑖 は式(23)により与えられ、係数𝑠𝑖 及び𝑡𝑖 は表 5 により表される。ただし、式(23)において𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 が5600 W を超える場合については、𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は 5600 W に等しいとして計算するものとする。
𝑝𝑖 = 𝑠𝑖 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + 𝑡𝑖

(23)

ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）

であり、𝑖は、式(22)中の添え字、00,01,02,10…42 を表す。
表 5 係数𝑠𝑖 及び𝑡𝑖
係数

値

係数

値

係数

値

係数

値

係数

値

係数

値

𝑠42
𝑠32
𝑠22
𝑠12
𝑠02

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

𝑡42
𝑡32
𝑡22
𝑡12
𝑡02

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

𝑠41
𝑠31
𝑠21
𝑠11
𝑠01

0.00000−0.00036
0.00227−0.00911
0.00044

𝑡41
𝑡31
𝑡21
𝑡11
𝑡01

0.00000
0.05080−0.03952
0.07102−0.00214

𝑠40
𝑠30
𝑠20
𝑠10
𝑠00

0.00000−0.20346
0.04115
0.14950−0.06250

𝑡40
𝑡30
𝑡20
𝑡10
𝑡00

0.00000
0.477650.23099−1.07335
0.35150

4-3-9

Ver.072021.04

小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーについては、定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 に応じて、式(24a)から(24d)により表される。
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 ≤ 2200の場合(24a)𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐴
2200 < 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 ≤ 4000の場合
𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐴 ×

4000 − 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 2200
+ 𝑝𝑖,𝐵 ×4000 − 2200
4000 − 2200

(24b)

7100 − 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 4000
+ 𝑝𝑖,𝐶 ×7100 − 4000
7100 − 4000

(24c)

4000 < 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 < 7100の場合
𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐵 ×7100 ≤ 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 の場合(24d)

𝑝𝑖 = 𝑝𝑖,𝐶
ここで、
𝑝𝑖,𝐴

：表 6(A)により表される係数

𝑝𝑖,𝐵：表 6(B)により表される係数

𝑝𝑖,𝐶：表 6(C)により表される係数である。
表 6(A) 係数𝑝𝑖,𝐴
係数
𝑝42
𝑝32
𝑝22
𝑝12
𝑝02

値
−0.0004078
0.0
0.0
0.0013382
0.0000000

係数
𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11
𝑝01

値
0.010350.04099−0.04615−0.01179−0.00102

係数
𝑝40
𝑝30
𝑝20
𝑝10
𝑝00

値
−0.03248−0.81889
2.10666−0.41778
0.09270

係数
𝑝40
𝑝30
𝑝20
𝑝10
𝑝00

値
−0.430566
1.188850−0.304645
0.130373
0.013500

係数
𝑝40
𝑝30
𝑝20
𝑝10

値
0.047097
0.362141−0.023535
0.056185

表 6(B) 係数𝑝𝑖,𝐵
係数
𝑝42
𝑝32
𝑝22
𝑝12
𝑝02

値
−0.000056
0.0
0.0−0.000179
0.0

係数
𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11
𝑝01

値
−0.003539
0.015237
0.000527
0.020543
0.000240

表 6(C) 係数𝑝𝑖,𝐶
係数
𝑝42
𝑝32
𝑝22
𝑝12

値
−0.0001598
0.0
0.0−0.0000772

係数
𝑝41
𝑝31
𝑝21
𝑝11

値
0.004848
0.016675−0.008134
0.012558

4-3-10Ver.072021.04
𝑝02

0.0

𝑝01

−0.000110

𝑝00

0.010300′
１時間当たりの補正処理冷房負荷𝑄𝑇,𝐶
は式(25)により表される。

′
𝑄𝑇,𝐶,𝑑,𝑡= (𝑄𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 + 𝑄𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 ) ×

1
𝐶ℎ𝑚,𝐶 × 𝐶𝑎𝑓,𝐶

(25)

ここで、
𝑄𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備機器の処理冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝑄𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備機器の処理冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐶ℎ𝑚,𝐶：室内機吸い込み湿度に関する冷房出力補正係数

𝐶𝑎𝑓,𝐶：室内機吹き出し風量に関する冷房出力補正係数

室内機吹き出し風量に関する冷房時の能力出力補正係数𝐶𝑎𝑓,𝐶 及び室内機吸い込み湿度に関する冷房能
力出力補正係数𝐶ℎ𝑚,𝐶 は、7.1 節に記すとおりとする。
8.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりのガス消費量𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡 は0とする。
8.3 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの灯油消費量𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡 は0とする。
8.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐶,𝑑,𝑡 は0とする。

4-3-11

Ver.072021.04

付録 A 機器の性能を表す仕様の決定方法
本付録では、ルームエアコンディショナーにより暖冷房される暖冷房区画の床面積等から機器の性能を表す仕様を決定する方法を示す。
A.1 記号と単位
A.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。
表 A.1 記号及び単位
記号
𝐴𝐻𝐶𝑍
𝑒𝑟𝑡𝑑
𝑃𝑟𝑡𝑑
𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑞𝑟𝑡𝑑

意味

単位
m2
－
W
W
MJ/h

暖冷房区画の床面積
定格エネルギー消費効率
定格消費電力最大能力
定格能力

A.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 A.2 による
表 A.2 添え字
添え字

意味
当該住戸
冷房
暖房

𝑎𝑐𝑡
𝐶
𝐻

A.2 定格能力
定格暖房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻 は、式(1)により表される。
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻 = 1.2090 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 85.1

(1)

ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力（W）

𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）である。
定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、ルームエアコンディショナーが設置される暖冷房区画の床面積𝐴𝐻𝐶𝑍 に依存し、式(2)により表される。ただし、定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 が 5600 W を超える場合は、定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 は 5600 W に等しいものとする。
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 = 190.5 × 𝐴𝐻𝐶𝑍 + 45.6
ここで、
𝐴𝐻𝐶𝑍

：ルームエアコンディショナーにより暖冷房される暖冷房区画の床面積（m2）である。
A.3 最大能力
最大暖房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻 は、最大冷房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 に依存し、式(3)により表される。
4-3-12(2)

Ver.072021.04

𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻 = 1.7597 × 𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 − 413.7

(3)

ここで、
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻：最大暖房能力（W）

𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶：最大冷房能力（W）である。ただし、定格暖房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻 が最大暖房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻 を超える場合は、最大暖房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐻 は定格暖房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐻 に等しいとする。
最大冷房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 は、定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 に依存し、式(4)により表される。
𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 = 0.8462 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 + 1205.9

(4)

ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝑐：定格冷房能力（W）である。ただし、定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 が最大冷房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 を超える場合は、最大冷房能力𝑞𝑚𝑎𝑥,𝐶 は定格冷房能力𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 に等しいとする。
A.4 定格エネルギー消費効率
定格暖房エネルギー消費効率𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻 は、式(5)により表される。
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻 = 0.77 × 𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶 + 1.66

(5)

ここで、
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房エネルギー消費効率

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房エネルギー消費効率である。
定格冷房エネルギー消費効率𝑒𝑟𝑡𝑑,𝑐 は、表 A.3 に示すエネルギー消費効率の区分により、式(6a)～式(6c)により表される。
区分（い）𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶 = −0.553 × 10−3 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 + 6.34

(6a)𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶 = −0.504 × 10−3 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 + 5.88

(6b)𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶 = −0.473 × 10−3 × 𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶 + 5.50

(6c)

区分（ろ）

区分（は）

ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力（W）である。

4-3-13

Ver.072021.04
表 A.3 エネルギー消費効率の区分
区分
（い）
（ろ）
（は）

意味
当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの冷房定格エネルギー消費効率が、当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの定格冷房能力の区分に応じて表 A.4 を満たす場合。
当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの冷房定格エネルギー消費効率が、当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの定格冷房能力の区分に応じて表 A.5 を満たす場合。
上記（い）若しくは（ろ）の条件を満たすことを確認しない場合、または満たさない場合又は機器の性能を表す仕様が不明な場合。

表 A.4 区分（い）を満たす条件

2.2kW 以下
2.2kW を超え 2.5kW 以下
2.5kW を超え 2.8kW 以下
2.8kW を超え 3.2kW 以下
3.2kW を超え 3.6kW 以下
3.6kW を超え 4.0kW 以下
4.0kW を超え 4.5kW 以下
4.5kW を超え 5.0kW 以下
5.0kW を超え 5.6kW 以下
5.6kW を超え 6.3kW 以下

当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの定格冷房エネルギー消費効率が満たす条件
5.13 以上
4.96 以上
4.80 以上
4.58 以上
4.35 以上
4.13 以上
3.86 以上
3.58 以上
3.25 以上
2.86 以上

6.3kW を超える

2.42 以上

定格冷房能力の区分

表 A.5 区分（ろ）を満たす条件
定格冷房能力の区分
2.2kW 以下
2.2kW を超え 2.5kW 以下
2.5kW を超え 2.8kW 以下
2.8kW を超え 3.2kW 以下
3.2kW を超え 3.6kW 以下
3.6kW を超え 4.0kW 以下
4.0kW を超え 4.5kW 以下
4.5kW を超え 5.0kW 以下
5.0kW を超え 5.6kW 以下
5.6kW を超え 6.3kW 以下
6.3kW を超える

当該住戸に設置されたルームエアコンディショナーの定格冷房エネルギー消費効率が満たす条件
4.78 以上
4.62 以上
4.47 以上
4.27 以上
4.07 以上
3.87 以上
3.62 以上
3.36 以上
3.06 以上
2.71 以上
2.31 以上

表 A.4 及び表 A.5 において、当該住戸のルームエアコンディショナーの定格冷房エネルギー消費効率
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝑎𝑐𝑡,𝐶 は、式(7)により表される。
𝑒𝑟𝑡𝑑,𝑎𝑐𝑡,𝐶 =𝑞𝑟𝑡𝑑,𝑎𝑐𝑡,𝐶𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑎𝑐𝑡,𝐶

(7)

ここで、
𝑞𝑟𝑡𝑑,𝑎𝑐𝑡,𝐶 ：当該住戸のルームエアコンディショナーの定格冷房能力であり、JIS B8615-1 により定められた冷房能力

4-3-14

Ver.072021.04（W）
𝑃𝑟𝑡𝑑,𝑎𝑐𝑡,𝐶 ：当該住戸のルームエアコンディショナーの定格消費電力であり、JIS B 8615-1 に定められた冷房能力試
験条件の標準試験条件の下で、定格冷房能力で稼働している際に消費する電力（W）

である。
A.5 小能力時高効率型コンプレッサー搭載の有無
付録 B に記載される定義を満たす場合、小能力時高効率型コンプレッサーを搭載する機器・搭載しない機器のいずれとしても評価することができる。これに該当しない場合又は機器の仕様が不明な場合は、小能力時高効率型コンプレッサーを搭載しない機器として評価する。
A.6 複数のルームエアコンディショナーが設置される場合の仕様の決定方法「主たる居室」に 2 台以上のルームエアコンディショナーが設置される場合、「その他の居室」に 2 台以上のルームエアコンディショナーが設置される場合、又は複数の「その他の居室」にルームエアコンディショナーが設置される場合は、「主たる居室」及び「その他の居室」それぞれについて、表 A.1 における「区分（は）＞区分（ろ）＞区分（い）」の優先順位に従い、順位の高い機器で評価することとする。さらに、全てのルームエアコン
ディショナーが小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーである場合のみ小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーとして評価する。

4-3-15

Ver.072021.04

付録 B 小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーの定義と判別方法
B.1 定義小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーとは、次の定義のものとする。
(1)

コンプレッサーが小能力連続運転が可能かつその領域で一般機種よりもエネルギー消費効率が高いと認められる機構を有することが、カタログあるいは公開資料に明記されており、また小能力時高効率型の動作について、第三者が確認可能な手段があり、それが、入手可能な公開資料（技術資料や規格）等で明記されている。

(2) （1）において、小能力とは、中間能力以下の能力を言う。一般機種とは、小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナー以外の機種を言う。
(3) カタログ等における冷房及び暖房の最小能力が、定格能力の 10 分の 1 未満である。
B.2 判別方法
小能力時高効率型コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーについての B.1 の定義に対する判別方
法は、以下の通りである。
判別(1)①

小能力運転において、効率向上効果が認められる方式を搭載し、小能力の連続運転（定格能力の約10 分の 1 程度）が可能で、小能力域でのエネルギー消費効率が高くなること及びその原理が、カタロ
グあるいは公開資料（学会等の論文又は出版物等）に明記されている。

②

第三者が小能力時高効率型の機構や手段を確認できる方法が公表されていること。

判別(2)JIS C 9612:2013 附属書 B の方法により最小能力試験を行い、冷房及び暖房の最小能力が、定格能力の10 分の 1 未満である。

4-3-16

Ver.072021.04

付録 C （参考）可変気筒方式コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーの判別方法
本付録では、小能力時高効率型コンプレッサーのうち、可変気筒方式コンプレッサーを搭載したルームエア
コンディショナーについて、付録 B の判別(1)-①および②の具体例を記載する。
C.1 判別(1)-①
可変気筒方式コンプレッサーの搭載については、その効率向上効果について、以下の文献などで紹介されている。
・

K. Takashima, I. Onoda, S. Kitaichi and N. Watanabe：Proc. of Int. Compressor Eng. Conf., C123,
Purdue Univ., USA (2004)

・

公益社団法人 日本冷凍空調学会編、「冷媒圧縮機」、2013 年 4 月

C.2 判別(1)-②
C.2.1 確認項目
可変気筒方式の機構や手段の実機確認項目については、以下の通りである。
イ. 気筒可変(1 気筒の休止)前後の切替動作の確認
ロ. コンプレッサー最小運転 Hz の出現の確認
イ.気筒切替動作の確認
C.1 に挙げた文献にあるように、2 シリンダ運転時と 1 シリンダ運転の切り替えは、圧縮機のサクションカップ
と圧縮機ケース間にある切替弁によって行われる。切替弁が動作すると、冷媒の流れが図 C.1 のように変わり、2 シリンダ運転と 1 シリンダ運転とに切り替わる。この切替動作は、圧縮機の吐出ガス導入用配管と切替弁とをつなぐ配管の切替弁手前の部分（図 C.1 中の A 部）および切替弁後から下側シリンダのサクションへつながる配管の切替弁直後の部分（図 C.1 中の B 部）の配管の温度差により確認することができる。
2 シリンダ運転の場合、A 部は吐出ガスの温度に近い高温の冷媒で満たされる一方、B 部は低い温度のサクション側冷媒が流れるため、A 部と B 部では温度差（５K 以上）がつく。一方、1 シリンダ運転の場合、A 部とB 部は同じ吐出ガス温度に近い冷媒で満たされるため温度差はほとんどつかない。この温度差により、現在どちらのモードで運転されているかを容易に判別することができる。
A部
アキューム

B部

レータ
コンプレッサー
本体

図 C.1 2 シリンダ運転と 1 シリンダ運転

4-3-17

A部
B部

Ver.072021.04
ロ.コンプレッサー最小運転 Hz の出現
コンプレッサー最小運転 Hz については、技術資料等で公表し、C.2.2 に示す方法でコンプレッサー回転数を計測することで確認可能である。
C.2.2 動作確認方法
C.2.1 におけるイ、ロについては、次のような方法で、動作確認が可能である。
手順 1：室内機側・室外機側をそれぞれ独立に温度調整可能な試験チャンバーに、室内機、室外機を設置する。
手順 2：室内機側チャンバー空気温度、設定温度、外気温度を下記に設定してエアコンを運転する。
表 C.1 温度設定条件
冷房
30℃～32℃
27℃
29℃

初期室内側空気温度
設定温度
外気温度

暖房
15℃～17℃
20℃
7℃

手順 3：室内機を設置したチャンバーの空気温度を徐々に設定温度に近づけていく。変化スピードは、0.2～
2.0 K/h 程度を目安とする。さらに、設定温度を超えて冷房の場合は低下させ、暖房の場合は上昇させ、サー
モ OFF となるまで温度を変化させる。(下記イメージ)

冷房

暖房

図 C.2 動作確認試験における室内温度変化（冷房および暖房）
測定項目は以下のとおりである。
・

コンプレッサー周波数

・

配管温度 A 部、B 部

・

消費電力(任意)・

室内温度(任意)

・

外気温度(任意)

手順 4：各項目の確認
イ.気筒可変(1 気筒の休止)前後の切替動作の確認
4-3-18

Ver.072021.04
前述の配管 A 部、B 部の温度変化により、切替前後での温度差を確認する。
ロ.コンプレッサー最小運転 Hz の出現の確認
コンプレッサーHz を計測しておき、サーモ OFF 直前のコンプレッサーHz を確認する。
図 C.3～図 C.4 に、動作確認試験の結果(冷房 2.2kW クラス)の例を示す。
2 シリンダ運転

1 シリンダ運転

サーモ OFF

サーモオフ直前
9.6Hz(最小 Hz)

配管 A 部-B 部
配管 A 部-B 部

温度差ほぼ 0.0(K)

温度差 5K 以上

図 C.3 冷房運転時の実機確認例

2 シリンダ運転

1 シリンダ運転

サーモ OFF

サーモオフ直前
9.6Hz(最小 Hz)

配管 A 部-B 部
配管 A 部-B 部

温度差ほぼ 0.0(K)

温度差 5K 以上

図 C.4 暖房運転時の実機確認例

4-3-19

Ver.072021.04

付録 D （参考）スイング式コンプレッサー搭載ルームエアコンディショナーの判別方法
本付録では、小能力時高効率型コンプレッサーのうち、２シリンダ型スイング式コンプレッサーを搭載したルームエアコンディショナーについて、付録 B の判別(1)-①および②の具体例を記載する。
D.1 判別(1)-①
スイング式コンプレッサーとは、圧縮機構がブレード（ベーン）とローラを一体化することでローラは自転せず、
スイングブッシュ（揺動ブッシュ）によりピストンの揺動運動を可能とした構造である。

図 D.1 ロータリ式コンプレッサーの構造

図 D.2 スイング式コンプレッサーの構造

スイング式コンプレッサーの搭載については、その効率向上効果について、以下の文献などで紹介されている。
⚫

平成 7 年度日本冷凍協会学術講演会講演論文集(P.61～P.64)⚫

Development of High Efficiency Swing Compressor

for R32 Refrigerant,

International

Compressor Engineering Conference at Purdue, July 14-17, 2014⚫

冷凍空調技術者のための冷媒圧縮機 日本冷凍空調学会 圧縮機技術委員会編

D.2 判別(1)-②
スイング式の機構や手段の実機確認項目については、以下の通りである。
イ. カタログ、技術資料等による確認
ロ. コンプレッサー最小運転 Hz の出現の確認
イ. カタログ、技術資料等による確認
スイング式の機構の確認は、ルームエアコンディショナーのカタログや技術資料によって、搭載している圧縮機の方式が『スイング式』もしくは、『揺動式』であることを確認する。
ロ. コンプレッサー最小運転 Hz の出現の確認
コンプレッサー最小運転 Hz については、技術資料等で公表し、C.2.2 に示す方法でコンプレッサー回転数を計測することで確認可能である。

4-3-20