蜀 江文様とは？
蜀江文様 ( しょっこうもんよう ) とは、八角形と四角形を伱間な概要/く連続的につなげた文様です。

Project Summary

デザイン性

中国の「蜀」にあった河の名前に由来しており、多くの支流から水が集まり海に向かう大河の緩やかな流れは、本吹出口の気流性

気 流の指向性と高い快適性

いほどたくさんの」という意味が込められており、八角形を基調としたモジュールの組み合わせは本吹出口の無限の可能性を表しすることが多くありますが、活動量の少ない患者に対してはドラフト感が課ています。

Design Concept

八 角形が風を創る状をイメージさせます。また、「八」という数字は、「数えきれな医療施設では、患者廻りの空気清浄度を保つために吹出口を患者直上に計画/-最適な気流を生み出す無限の組み合わせ古来より日本とゆかりのある「蜀江文様」をデザインモチーフとし、題となります。一方で、天井吊型の医療機器を配置する場合は、吹出口が室斜めのフィンのついた八角形及び四角形のモジュールを複数組み隅部などに計画されることになり、患者廻りで生じる温度ムラが課題となり合わせることで、伱間のない吹出し面を形成しました。八角形ます。これらの課題を解決するために、室隅の設置でも患者に対するドラフ

モジュール・四角形モジュールのフィン形状により様々な方向ト感をなくし、患者廻りの温度ムラを改善できる吹出口を開発しました。更に、に吹き出された気流が相互に誘引し合いながら、指向性のある気本吹出口は室の形状や吹出口の配置に合わせて気流の指向性を個々にカスタ流を生み出すことができます。各モジュールには 2 種類のフィン形マイズすることが可能です。

状があり、各モジュールを回転させて向きを変更することで多様なIn hospitals, air diﬀusers are generally planed immediately above patients to keep the air cleanliness, however
the airﬂow draft makes patients feel uncomfortable. Furthermore, air diﬀusers are placed in a corner of thesickroom, and temperature distribution is formed non-uniformly around the patients in the case medical equipment is ﬁxed on the ceiling. In order to solve these problems, we developed the new air diﬀuser which could
achieve uniform temperature distribution with draftless although it were placed in a corner of the sickroom. Inaddition, the air diﬀuser can be individually adjusted the airﬂow direction optimally to match the shape of theroom.
従来品

気流を生み出すことが可能となります。

＋＝

開発品
四角形モジュール

八角形モジュール

ICU室での設置状況

患者の直上に吹出口があるとドラフトを感じて不快
従来品

90°90°

22.5°

22.5°

22.5°

-45°

90°

67.5°

22.5°

22.5°

-22.5°

0°

67.5°

45°

67.5°

-22.5°

22.5°

-45°

67.5°

45°

22.5°

-22.5°-22.5°-45°

開発

ドラフト感の解消及びベッドの温熱環境改善

医療機器を避けて室隅に設置するとベッド周囲に温度ムラが生じる

モジュール組み合わせの例

指向性⾼拡散型吹出⼝

気流可視化実験の様子

機能性/

組み合わせ

吹出口の設置状況

Directional and high-Diffusional
Air Diffuser

Functionality

社会性・経済性/

Sociality and Economics

レ イアウトの柔軟性と高拡散を実現

コ ロナなどの感染症対策として同じ用途の部屋でも吹出口の位置は様々であり、求められる気流感染症に対する換気設備として、医療従事者から感染患者に向かは異なります。また、フィルター組込み型吹出口は気流の拡散性がって気流を形成することは、感染症リスクの低減につながります。

ないため、ドラフト感や温度ムラの原因となります。本吹出口は、本吹出口の高い指向性により、目的に合わせた気流の形成が可能フィルターの組込みを可能とした上で、モジュールの組み合わせのです。

変更により、室形状や吹出口のレイアウトに合わせたドラフト感のまた、フィルターが組込めるため、空気清浄度の確保も同時に実現ない最適な気流の創造が可能です。

できます。

パターンA

パターンB

パターンC

イ ニシャルコストは

パターンD

開発品

そのままに機能性を向上
一般的なフィルター組込み型の吹出口と同等のイニシャルコストで、機能性の向上を図りました。
機能のコアとなる各モジュールは、フィン形状が2 種類なので、多様な気流パターンが必要な場合でも製造コストが抑えられ、伱間のない吹出し面を形成できるので、省資源となります。
また、メンテナンスが容易な場所に吹出口を配置できるため、フィルター交換などの維持管理が容コロナ感染症対策の使用イメージ易となります。
フィルター取付状況

気流パターン例

評価表（自己評価）/

Evaluation Criteria （Self Evalution）
□評価項目

吹出口

01審美感
20ＬＣＣ19耐久性

01審美感
02調和性

04象徴性

Ａ.感性軸（造形）
Form

03独創性
04象徴性
05完成度

気流可視化実験

17ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

06機能性

05完成度

07効率性
Ｂ.機能軸（技術）Technology

16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

08利便性
09安全性

06機能性

10先導性
11環境負荷

15先進性

07効率性

12資源消費Ｃ.社会軸（環境）
Environment

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

13地域環境性
14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

08利便性

15先進性
16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

13地域環境性
12資源消費

空調技研工業株式会社（従前のデザインに比較し、優れている部分、卓越している部分に関して具体的に記述してください。）□自己評価欄
普通
０

02調和性
03独創性

18維持管理□評価項目に対する設計者のデザイン意図□特に重視したデザインの視点

09安全性
10先導性

☆
☆

17ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ
Ｄ.経済軸（LCC）
Life Cycle Cost

18維持管理☆

19耐久性

11環境負荷

20ＬＣＣ

第19回☆

八角形と四角形の整然とした組み合わせのシンプルな形状とした（デザインモチーフ：蜀江文様）
シンプルな形状のためどのような建物とも調和し、天井面から突出せず意匠を損なわない形状が2種類、風向が2種類のモジュールの組み合わせにより気流をカスタマイズできる
角度調整が可能な八角形と四角形のモジュールが蜀江文様となっており、集合体としてのデザイン性も高い
隙間の少なさ及びモジュールの固定のし易さなどにも配慮している
在室者へのドラフトを防止し、かつ吹出口の室中央への設置を回避できるモジュール化された少ない部材の組み合わせで空間ごとに最適な気流を計画できる空間に合わせてあらかじめモジュールの組み合わせを検証できるため、現地での調整が不要
フィルター組込み及び気流調整可能な機構により、清浄度の確保や快適性向上を実現
現行のフィルター組込み吹出口が抱える、気流指向性が低いという問題点を改善した
気流形成の自由度が高く、風量を抑えつつ必要な部分を空調できるため、省環境負荷である少ない部材を隙間なく組み合わせることで、吹出し面積の最小化により省資源化
フィルター組込みも可能にすることで、消音性能を確保
地域性によらず対象に合わせた気流性状の創造が可能であるコロナなどの感染症に対して、医療従事者及び患者の空気感染を予防する指向性気流を計画できる
一般的なフィルター組込み型吹出し口と同等のイニシャルコストのなかで、機能性が向上している
気流形成の自由度が高いため、様々な空間に対して効率よく空調を行うことができる
吹出し位置の制限が減り自由な位置に配置できるため、メンテナンス性が向上する
モジュールは樹脂製のため、耐久性が高い
モジュールの組み合わせにより、室用途変更等に対応可能なため改修時にも再利用可能

環境・設備デザイン賞/

優れて 卓越しいるている＋１

小計＋２○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

22222222222211221212

Environmental and Equipment Design Award 2020