ポータブルアンプ
ワイヤレスシステム

非常用放送設備
万一の火災や災害時に、安全に誘導するための非常用放送設備です。
「音声警報」により自動放送を行い、避難行動をサポートします。

メガホン

新消防法施行規則改正に対応し、停電時にも非常用バッテリーで動作します。

業務用放送設備

非常放送用スピーカー設置基準の概要

79

壁掛非常用放送設備

80

非常リモコン / 関連機器

81

ラック形非常用放送設備

82・83

システム例 / 基本ラック寸法

非常用放送設備78

サウンドシステム

消防法改正について / 音声警報放送の流れ

83
86

制御電源ユニットおよび増設電源ユニットの台数について

86

電力増幅ユニットおよび蓄電池の個数についての組合せ例

86

非常業務リモコンERM-3521の配線

87

緊急放送メッセージライブラリ87

防火対象物と非常警報設備の設置義務一覧表

88

マイクロホン

機器構成例

車載システムラック形非常用リモコン / 増設用ラック / 関連ユニット / 関連機器 84・85

スピーカー
監視カメラ・他

Broadcast equipment
for emergency77

非常用放送設備
ポータブルアンプ

消防法改正について

緊急地震速報は平成19年10月1日から一般利用者への提供が開始されており、防火対象物においても導入の動きが広まってきましたが、非常用放送設備を利用することができれば停電時も非常電源による緊急地震速報を放送することができます。
また一斉放送も容易にできますので、これらに対応できるよう消防法が改正されました。設置基準など、詳細は下記をご確認ください。
消防庁資料：「消防法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について（通知）
平成21年9月30日付け消防予第408号

ワイヤレスシステム

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2109/pdf/210930-ki408.pdf

放送範囲

全 館 一 斉を基 本とし、手 動 操 作により放 送 エリアの 追 加・削 除 はできませ ん 。
ただし、あらかじめ放 送エリアを設 定することはできます。

放送内容

シグナル音＋音声メッセージの構成で15秒以内の放送です。
シグ ナ ル 音 は 、原 則として日 本 放 送 協 会 が 作 成した N H K チャイム 音 (ピロン
ポローンピロンポローン)を使用します。ただし、緊急地震速報（最大震度5弱以上と予 想した場 合に、予 想した震 度が4 以 上 の 地 域に対して気 象 庁が発 表する）に

順位
1位
2位
3位
4位

緊急地震放送非常放送時のマイク放送

5位

緊急放送

6位

業務放送

メガホン

ヒュン)に変更できます。

注2

○

×

○

注3

注1 ： 緊急放送は、緊急放送スイッチまたは緊急制御端子とで、優先順位をつけること

業務用放送設備

地震放送停止スイッチを押すことで緊急地震放送を停止させ、非常放送を優先させたり、マイク放送を行うことができます。

停電動作

×

時報チャイム
予備1
予備2
ページング

入力された場合、非常放送を中断して緊急地震放送を放送します。緊急地震放送
終了後は非常放送に戻ります。

×
×
×
○

緊急制御端子
本体マイク放送
非常リモコン
一般リモコン

マイク放送を行うことはできません。また、非常放送中に緊急地震放送受信信号が

放送停止

緊急放送用

○
○
○
×

緊急放送スイッチ

注1

リアルタイム地震・防災情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音(ヒュンヒュン

緊急地震放送は、非常放送やマイク放送よりも最優先となります。緊急地震放送中に

非常放送用

非常放送
緊急放送時のマイク放送

整合していない場合や、騒音等で聞き取りにくい条件下では、特定非営利活動法人

優先順位

蓄電池

放送

ができます。(緊急放送スイッチ内は後取り、緊急制御端子内は番号順です。)
注2 ： 業務放送の各入力音声は、業務放送内で優先順位をつけることができます。

停電時は、非常放送用の蓄電池を使用して緊急地震放送を行います。

注3 ： 業務放送は、停電制御端子メイク時に緊急放送用蓄電池を使用して、停電時に放送ができます。

音声警報放送の流れ

サウンドシステム

緊急地震放送（EL-3151・EL-3201）

非常放送(感知器起動)

緊急地震速報受信端末起動

感知器起動

緊急地震放送受信信号入力

階別信号入力

非常用放送設備

緊急地震放送 自動発報停止の時連動設定

シグナル音：ピロンポローンピロンポローン(NHK チャイム音)(男性の声)
地震です。落ち着いて身を守ってください。

発報放送の時（第 1 タイマー・スタート）

発報放送 自動警報： ピンポン ピンポン ピンポン

車載システム

緊急地震放送終了後停止

地震放送停止スイッチ
を押して停止ただいま○階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。

次のいずれかにより火災放送に移行

緊急放送の流れ①緊急放送スイッチによる緊急放送

マイクロホン

緊急放送スイッチ 1〜3 を押す

1）非常起動スイッチを手動で起動
2）火災放送スイッチを手動で起動
3）階別信号＋火災確認信号が入力
4）階別信号が入力
5）第 1 タイマー・タイムアップ（2 〜 5 分）

誤報の時

※EL-3000シリーズは2〜15分まで設定が可能です。

（第 2 タイマー・スタート）

緊急放送 自動あらかじめ設定された緊急放送を全ての放送階に放送スピーカー

放送復旧スイッチを押し復旧

火災放送 自動警報： ピンポン ピンポン ピンポン
（男性の声）
火事です。火事です。○階で火災が発生しました。
落ち着いて避難してください。

非火災放送スイッチを押す

警報：ビュー ビュー ビュー
以降、警報と音声の繰返し。

②緊急制御端子による緊急放送
緊急制御入力端子1〜3 に制御信号入力

監視カメラ・他

緊急放送 自動あらかじめ設定された緊急放送を設定された放送階に放送（第 2 タイマー・タイムアップ）

一斉火災放送非火災放送 自動警報： ピンポン ピンポン ピンポン

警報： ピンポン ピンポン ピンポン

（男性の声）
火事です。火事です。○階で火災が発生しました。

（女性の声）
さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常落ち着いて避難してください。

警報：ビュー ビュー ビュー
以降、警報と音声の繰返し。

放送復旧スイッチを押し復旧

78

火災音信号鳴動（女性の声）

非常復旧スイッチを押し復旧ありませんでした。ご安心ください。

Broadcast equipment for emergency
ポータブルアンプ

非常放送用スピーカー設置基準の概要「１０m基準」について

10m

10m以下になる様に設置する必要があります。
●放送区域の広さによって設置できるランク（Ｌ、M、S級）
が定められています。
●スピーカーのランクは、音圧性能によって定められます。

100m2 超使用場所
50m2 超〜100m2 以下

50m2 以下○

Ｓ級

８４dB以上８７dB未満

×

×

○

Ｓ級

Ｍ級

Ｌ級

40m2

100m2

150m2

※非常用スピーカーの音圧測定は、警報音（第２シグナル音）で測定したものです。
測定条件が異なりますので、カタログ上の出力音圧レベルとは一致しないことがあります。

階段または傾斜路での設置

下記の小規模放送区域（階段または傾斜路を除く）
では、水平距離８m以内の●階段または傾斜路では、垂直距離１５m以内ごとにＬ級を設置する必要が範囲に他の区域のスピーカーがある場合、スピーカーの設置は不要です。

あります。

●６m 以下の、廊下、その他の通路。
2

5F

Ｌ級
4F

非常用放送設備

下

以

以

8m

15m以内
Ｌ級

3F

8m

下

2F

Ｌ級
倉庫など30m2以下

1F

廊下など6m2以下

床から1mの任意の位置で音圧レベル（75dB以上）と明瞭度が確保されていることおける音圧レベル（放送の音の大きさ）と明瞭度（放送の聴き取りやすさ）です。

車載システム「性能基準」について●非常用スピーカーの設置基準として性能基準で対象となっているのは、放送区域にサウンドシステム

6F●３０m2 以下の、上記以外（倉庫、納戸、トイレなど）の区域。

業務用放送設備

小規模放送区域での例外

メガホン

○

○

m

○

×

C室

10

○

87dB以上９２dB未満

B室m

９２dB以上

Ｍ級

A室

10

Ｌ級

10
m

種別特級音圧性能
（※）

10m

廊下

ワイヤレスシステム●各放送区域には、それぞれスピーカーを設置する必要があります。
●放送区域ごとに、任意の場所から1つのスピーカーまでの水平距離が新基準認定スピーカー

マイクロホン●性能基準の計算式による計算が必要となります。

壁「性能基準」の概要

2．
残響時間が３秒以上の場合は、音圧の確保に加え明瞭度の確保

・任意の位置で75dB以上確保
・明瞭度確保床から1m

３．
残響時間１秒以上の大空間・避難経路も明瞭度の確保が望ましい（平成１１年２月２日付

消防予第２５号告知）

床

ただし、１つの放送区域において、これら２つの設置基準を併用して設計することは認められていません。

監視カメラ・他

１０m基準（従来のスピーカー設置基準）と性能基準（新しく追加された設置基準）のうち、どちらか１つの基準を選択して設置してください。

スピーカー

1．
床面からの高さが1mの任意の場所で75dB以上の音圧確保

79非常用放送設備
高い信頼性・高耐久性・優れた音質。

20回線

10回線

消防法施行規則による

音声警報対応ワイヤレスシステム

EWA-020A
EWA-020RA

EWA-010A
EWA-010RA

60W形（PWA-060＋MBT-060）

60W形（PWA-060＋MBT-060）

120W形（PWA-120＋MBT-120）

120W形（PWA-120＋MBT-120）

240W形（PWA-241＋MBT-240）

240W形（PWA-241＋MBT-240）

360W形（PWA-361＋MBT-240）

360W形（PWA-361＋MBT-240）

型式：EWA-010A シリーズ

型式：EWA-010A シリーズ

（ラジオチューナー付）

日本消防検定協会認定品（ラジオチューナー付）

認評放第20〜11〜1号

662

ポータブルアンプ

壁掛非常用放送設備

認評放第20〜11〜1号

メガホン■壁掛非常用放送設備 ラックマウント金具（受注生産）●EWAシリーズ用 EEP-EWA

430

効率よく、キメ細かい業務放送を可能にしたCPUへの書き込み時の作業性が向上。

第2タイマーによる一斉火災放送。
●出火階、直上階に火災放送の後、第2タイマーのタイム● 一 般 ブ ロック 放 送 、チ ャイムブ ロック 放 送 な ど の フルマトリックス方式。

アップにより一斉で火災放送を行います。

CPUへの書き込みは、7segLEDによる数字表示と ●階別一斉放送はもちろんのこと、同一階をフロアごと

業務用放送設備

アップダウンスイッチ、設定時のブザー音により、目と耳で確認しながら簡単に行えます。
●増改築などで放送区域が変わる時も、書き込みを変更するだけで設定変更ができます。

に区切ったり、異なる階にまたがるフロアを自由に組み 必要な場所にだけ放送することができる
合わせたり、放送したい場所を自由に選べて、効率よく ブロック選択スイッチを装備。
業務放送ができます。

●たとえば 百貨 店 などでは、売り場と駐車 場 ･ 会 議 室

バッテリー交換後の再書き込み作業を解消。
● 各種 設 定 デー タを バックアップ。バッテリー 交 換 時●事前のブロック設定により、階とは関係なく、同一放送

したい場所にまとめて放送することができます。
と事務所など、放送したい場所をまとめてブロック別 4音チャイムを採用。快適な業務放送が行えます。

にマイコンへ記憶させ、ワンタッチで目的のブロック ●上がり4音と下がり4音の音質の良いチャイムを装備。
に放送が行えます。

に、データを書き直す必要が無くなりました。

放送に注意を引きつけ、内容の伝達がよりスムーズにサウンドシステム●非常放送も放送階の設定が簡単にでき、非常時の避難内蔵されたマイコンで自己診断。
●内蔵されたマイコンが異常を検 知。定 期点検 が 容 易

誘導放送を迅速、確実に行なうことができます。

です。異常が発 生した場合は異常箇 所をLED表 示と マイク優先回路を内蔵。アンプの音質も向上。

行えます。

配線の自由度が広がり、作業効率もアップ。

●埋込み配管時の配線可能スペースを広くしました。
警告音で知らせますので、万一のトラブルにも素早く ●BGM放 送時（ライン1、2入 力）でもマイク放 送をす ●露出配管時は、上側と下側の両方向から接続できます。
対応できます。チェック箇所は以下の通りです。

る と 自 動 的 に B G M の 音 量 が 下 が る マイク 優 先 ●端子も線の接続がしやすい構造にしました。

1）マイク動作チェック（ミューティング）回路を内蔵。

2）コンピューター本体のチェック●ア ン プ 回 路 や 使 用 部 品 の見 直し を 行 い 、音 質 も 向

非常用放送設備

3）非常リモコンとの接続回線のチェック

番
源

組

込

み

て一部試聴が可能です。

EWA-020A/020RA・EWA-010A/010RA
非 常・ 業 務 兼 用

定格出力時電力

マ イ ク 入 力 （一般アナウンスと兼用）
日本語 / 日本語＋英語 切換 メッセージボリューム付
音 声 合 成 部
（増設音声合成ボード取付可）

マイクロホン

定格出力時電力
350W
PWA-120（120W）
消費電力（電気用品安全法に基づく） 190W
組
込
み時
警報時 DC 消費電力
120W
定格出力時電力
490W
PWA-241（240W）
消費電力（電気用品安全法に基づく） 290W
組
込
み時
警報時 DC 消費電力
240W
定格出力時電力
690W
PWA-361（360W）
消費電力（電気用品安全法に基づく） 380W
組
込
み時
警報時 DC 消費電力
310W
周 波 数 特 性 50Hz 〜 15kHz
音

質

調

マ

イ

ク 1、2 ・入力レベル

非常用操作部

車載システムAC100V 50/60Hz、DC24V（ニカド蓄電池）

160W
消費電力（電気用品安全法に基づく） 105W
時
警報時 DC 消費電力
65W

節

イ
コ

低 100Hz±10dB（1kHz 基準）、高 0kHz±10dB（1kHz 基準）：− 62dBV

ミキサ
部

スピーカー

一 般リ モコ ン
部

音

チ

ャ

イ

イ

録

音

：1 回路

・S / N：65dB 以上

・入力インピーダンス ：600Ω 不平衡 ・回路数
・入力レベル：0dBV・S / N
源
・入力インピーダンス ：10kΩ 不平衡 ・回路数

：1 回路
：65dB 以上
：1 回路：− 22dBV・S / N：10kΩ 不平衡 ・回路数：− 22dBV・S / N：10kΩ 不平衡 ・回路数：65dB 以上

：0dBV
：10kΩ

：1 回路

・入力レベル・入力インピーダンス
・入力レベルン 3・入力インピーダンス・レベル
出 力
・負荷インピーダンス

・回路数

チューナー入力
・入力レベル：− 22dBV・S / N（EWA-010RA、・負荷インピーダンス ：10kΩ 不平衡 ・回路数
EWA-020RA のみ）

御

：1 回路
：65dB 以上
：1 回路

非

回

路

用

・回路数

：1 回路

10 回線＋一斉（EWA-010A、EWA-010RA）
20 回線＋一斉（EWA-020A、EWA-020RA）
ブロック 5 局
火災放送スイッチ） ・120W ：MBT-120 3500mA / 5HR ・360W ：MBT-240 6000mA / 5HR・チャイム制御入力
・階別信号入力 EL（10 / 20）

外 部 制 御 端 子

・火災確認信号入力 EF
・EB 接点（24V 1A）
・非常外部制御（ 非 常 リ モ コ ン ×4、（EMG24V ブレイク 50mA）
業務リモコン×2
・RU ＋出力（＋ 24V 100mA）
接続可）
・一般外部制御入力
・外部音源作動制御入力
自 己 診 断 機 能
品

番

体

の

本

電力増幅

外

・非常・業務リモコン制御（専用インターフェース）（10）・一般リモコン制御（10 局＋一斉）
・コールサイン制御入力（上り / 下り）
・＋ 24V（100mA リモコン時出力）・スピーカー出力（10 / 20）（NRC）・汎用制御端子（オープンコレクター 35V 50mA）

蓄電池、マイク、リモコン、短絡
EWA-010A

EWA-010RA

EWA-020A

EWA-020RA

み約 10.7kg

約 11.2kg

約 11.0kg

約 11.5kg

PWA-060

約 18.6kg
約 23.7kg

約 19.1kg
約 24.2kg

約 18.9kg
約 24.0kg

約 19.4kg
約 24.5kg

約 25.2kg

約 25.7kg

約 25.5kg

約 26.0kg

ユニット、 PWA-120
蓄 電 池 PWA-241
組込み時 PWA-361：65dB 以上
：1 回路

常

量

ラ

：65dB 以上（ライン 2）、55dB 以上（レコード）：1 回路（基板内で切換）：− 22dBV・S / N：65dB 以上：− 2dBVム：− 2dBV

・入力インピーダンス ：600Ω 平衡

ス ピ ー カ ー ハウリング防止回路付
主回路電源電圧表示 非常電源電圧 / 蓄電池電圧（プッシュノンロック切換方式）
放送階選択

質

監視カメラ・他

外・入力レベル

非火災放送スイッチ
負荷 ・60W ：170Ω（100 系）、83Ω（70 系） ・240W ：42Ω（100 系）、21Ω（70 系）
イ ン ピ ー ダ ン ス ・120W ：83Ω（100 系）、42Ω（70 系） ・360W ：28Ω（100 系）、14Ω（70 系）
使 用 蓄 電 池 ・60W ：MBT-060 1800mA / 5HR ・240W ：MBT-240 6000mA / 5HR：10kΩ 不平衡 ・回路数

・入力レベル− 46dBV 600Ω 不平衡 AGC 付

出 力 レ ベ ル 表 示 5 ポイント発光ダイオード
モ ニ タ ー 0.4W 8Ω アッテネーター付（3 段切換）

音声警報スイッチ：− 22dBV（ライン 2）、− 56dBV（レコード）
ン 2 / ・入力レベル（
ー ド ・入力インピーダンス ：50kΩ 不平衡（ライン 2）、50kΩ 不平衡 RIAA（レコード）

外 部 ジ ャ ッ ク ・S / N（ ジ ャ ッ ク 優 先 ） ・回路数
・入力レベルラ イ ン 1（CD）
・入力インピーダンス

非常・業務リモコン制マイ
ク 1 ・入力インピーダンス ：600Ω に適合 不平衡：50dB 以上
： 外 部 ジ ャ ッ ク ・S / N：2 回路（ ジ ャ ッ ク 優 先 ） ・回路数
ラレを5対（10本）必要とします。
※発報 ･ 火災 ･ 非火災放送のイメージ音源をHPにおい

5）24時間ごとのバッテリーチェック（手動も可能）

品
電本体とリモコン間のケーブルはツイストペア（耐熱）上。クリアで聞き取りやすい音質で放送できます。

4）スピーカー回線の短絡チェック

PWA-060（60W）

80

150

EWAシリーズ

約 25.8kg
約 26.3kg
約 26.1kg
約 26.6kg
装 パネル・上下カバー・本体ケース：マンセル 5Y8/0.5 近似色ライトグレー

Broadcast equipment for emergency
簡単操作で、本体から離れた場所から放送が可能。

EWR-020A

20回線

EWR-010A

10回線

型式：EWR-010A シリーズ

消防法施行規則による認評放第20〜12号

日本消防検定協会認定品

音声警報対応型式：EWR-010A シリーズ
認評放第20〜12号

リモコンです。
●本体と全く同じ機能を持ち、操作も簡単です。
●薄型タイプですので、卓上･壁掛どちらでもご使用になれます。
●コンピューターの採用により、コンピューター自身、蓄電池、リモコン回線、マイク回路及びスピーカー回線 の点検を自動的に行う、セルフ
チェックが可能です。

ワイヤレスシステム●本体から離れた場所で非常･業務放 送が行えるEWAシリーズ 専用のポータブルアンプ

非常リモコン●必要な区域をまとめて放送できるブロック指定放送が可能です。

320

消
周

EWR-020A

番
源 DC24V
費電
波 数 特

EWR-010A

流 230mA
性 50Hz 〜 15kHz

メガホン

品
電

200mA

非常・業務兼用マイクロホン − 46dBV 600Ω 不平衡 AGC 付
予備入

力 − 22dBV 10kΩ 不平衡

業務用放送設備

リ モ コ ン 出 力 0dBV 600Ω 平衡
出 力 レ ベ ル 表 示 5 ポイント発光ダイオード表示

60

430

モニタースピーカー 0.4W 8Ω、アッテネーター付（3 段切換）、ハウリング防止回路
主回路電源電圧表示 蓄電池電圧 プッシュノンロック切換方式
放送階選択 20 回線＋一斉
10 回線＋一斉
制御回路
ブロック選択 5 局
質
量 約 4.3kg
約 4.2kg
外装 パネル、本体ケース：マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー■壁掛非常用放送設備 ラックマウント金具（受注生産）●EWRシリーズ用 EEP-EWR

電力増幅ユニット

ニカド蓄電池PWA-060（60W用）
PWA-120（120W用）
PWA-241（240W用）
PWA-361（360W用）

1800mA/5H

MBT-240

スピーカー制御ボックス

据置形

スイッチボックス組込形

BK-30¥17,000（税抜価格）¥22,000（税抜価格）
●プラグ付

AC

100V

Ni-Cd

3500mA/5H

PWA-361

BK-22

AC

6000mA/5H

MBT-120（120W用）

BK-20¥12,650（税抜価格）

MBT-240（240W,360W用）

非常用放送設備

非常用電源遮断ユニット

MBT-060（60W用）

AC

100V

100V

●非常用放送設備からの非常信号を受けて、スピーカーをローカルアンプから非常放送側に自動で切換えます。

ユニットです。
●据置形（BK-20）とスイッチボックス組込形（BK-22）の2タイプがあります。

●非常時以外は、メインアンプ出力かローカルアンプ出力かを選択可能です。
●露出形、埋込み形ボックスのどちらにも組込みできます。

BK-20

番

使

用

電

源 AC100V 50Hz/60Hz

消

費

電

力 3W

BK-22

品
使
消
被

制

御

信

寸
質

制

制

番
源 AC100V 50Hz/60Hz
力 1.1W

電
電
御

御

電

BK-30

力 120W方法

前面スイッチおよび制御電源（常時 DC24V 送り、非常時断信号）

号 常時 DC24V 入力非常時断幅108.5mm×高さ49mm×
法
奥行114.5mm

幅116mm×高さ120mm×
奥行43mm制
御電流 1.5mA
適 合 ボ ッ ク ス 露出型 /JIS C8340（2 個用）、埋込型 /JIS C8336（2 個用）
適 合 プ ラ グ キャノン XLR タイププラグ XLR-4-11C 相当品

量 約 440g

約 610g（2 個用ステンレスプレート付）

外

装 プレート（ステンレス）、ケース（鋼板）寸
質

法 幅116mm×高さ120mm×奥行50.5mm
量 約 600g

リモートマイクロホン

20回線

10回線

10回線用

シリアル通信ユニット

リモートマイク形シリアル通信ユニット

RMM-110A 100 24
AC¥50,600（税抜価格）

STU-E200 100 24
AC

DC

V

V

単一指向性

1U

AC

DC

V

¥39,600（税抜価格）

V

単一指向性

RMM-110A
壁面取付金具一斉用

RMM-101A 100 24
AC

AK-01

DC

V

V

¥3,600（税抜価格）
RMMシリーズ・STU-R200用

壁面取付金具

AK-4201¥18,000（税抜価格）●STU-E200の
壁面取付用

STU-R200
OPEN

LAN
AC
100V ケーブル
給電●省線式（LANケーブル配線）●STU-E200からLANケーブルにて給電可能●ACアダプター付属（配線距離100m以上の場合に使用）

監視カメラ・他

RMM-105A 100 24

単一指向性

V

●AK-4201を使用し壁掛け設置が可能●STU-R200を最大3台接続可能

5回線用¥31,900（税抜価格）

DC

V

OPEN

スピーカー

※RMMシリーズとSTUシリーズの一般リモコン制御は、最大で10局＋一斉です。

マイクロホン

被 制 御 コ ン セ ン ト AC100V（最大電流容量：10A、最大電力容量：800W）
制 御 信 号 入 力 DC24V 1.5mA

用
費

車載システム●非常用放送設備からの非常制御信号で、ローカルアンプの電源を自動で遮断する品

サウンドシステム

関連機器

壁面取付金具

AK-4201＋

STU-E20081非常用放送設備
ポータブルアンプ

ラック形非常用放送設備「音声警報」「緊急地震放送」による安全な避難行動をサポートします。

＜新発売＞

＜新発売＞

型式：EL-3201

型式：EL-3151

EL-3201

ワイヤレスシステム

シリーズ（大型）認評放第26〜11〜2号
42U

消防法施行規則による

EL-3151

音声警報対応
緊急地震放送対応

シリーズ（中型）
認評放第26〜11〜2号

日本消防検定協会認定品

31U

メガホン
業務用放送設備※写真は、ラック形非常用放送設備で構成したシステムの一例です。

サウンドシステム

緊急地震放送に対応

的確な非常放送が可能

非常放送中でも緊急地震放送を優先。

第2タイマーによる一斉火災放送。

●電子 情報技 術産業協会「緊急地震 速報に対応した非常用放 送設備に関する●出火階、直上階に火災放送の後、第2タイマーのタイムアップにより一斉で火災

ガイドライン」に対応した緊急地震放送を行います。

放送を行います。

業務放送の第一優先となる緊急放送が可能。

自動火災報知設備との連動。

●緊急放送スイッチ、緊急制御端子を各3つ装備。

●｢連動｣、｢連動一斉｣、｢連動停止｣の3通り設定可能。

●10種類の内蔵メッセージから選択できます。

最大回線数200回線、ブロック放送機能の充実。

●緊急制御の場合は、外部音源も使用可能です。

●出力回線数は20回線から200回線まで幅広く対応（増設ユニットが必要）。
●ブロックスイッチとして1個のスイッチで複数の放 送階選択スイッチ（回線）

非常用放送設備

工事性の向上非常用リモコンを省線化。
●本体とリモコン間の配線は5対（10本）で可能。
（緊急電源使用時は6対（11本））

を選択/解除できます。
●放送階選択スイッチを使用し、5回線単位で、非常専用ブロック、業務専用ブ
ロック、非常/業務兼用ブロックのいずれかのブロックスイッチとして設定することができます。

※必ず耐熱型ツイストペアケーブルをご使用下さい。

a.非常専用ブロック…非常放送時のみ機能します。

端子盤を機能別にユニット化し省スペースを実現。

b.業務専用ブロック…業務放送時のみ機能します。

●基本制御端子盤（3U）…スピーカー出力、自火報入力を除いた、基本的に必要

c.非常/業務兼用ブロック…非常または業務放送時に機能します。

とされる入出力端子を装備（基本ラックに組込済で、単品販売は致しません）。

車載システム●増設出力端子盤（2U）…スピーカー出力、自火報入力用端子を備えています。
●増設制御端子盤（1U）…制御入力およびタリー出力の増設用（オプション）。
制御用端子（30個/台）、タリー出力端子（20個/台）で3台まで増設できます。
※主電源は制御電源ユニットの端子台に直接接続します。

※ブロックスイッチとして設定できる放送階選択スイッチ数は、a+b+c≦100です。

制御入力別にスピーカー回線の設定が可能。
業務放送の優先順位設定。
●単元 放 送…第7位までの 優 先指 定 が 可能。同一 優 先内は後取り優 先またはミキシング指定可能。
●多元 放 送…後取り優 先または、入 力回路順（入 力マトリックスの入 力Noのシステムの向上
マイクロホン

最大回線数が200回線。
●基本形のスピーカー回線数20回線を最大で200回線まで増設できます。
小規模な建物から大規模なシステムまで幅広い対応が可能です。

本体＋リモコンによるシステムの充実。
● 非 常・業 務 用 のリモコン（E R Mシリーズ ）は 最 大 8 台、業 務 専 用リモコン（RMMシリーズ・多線式）は最大4台接続できます。

多元放送の対応。

少ない方が優先）のいずれかに設定可能。

書込み･設定による特長。
●書込み･設定は、非常操作パネル前面扉内のテンキーで行います。
a.書込みの操作ガイドを液晶表示で行います。
b.メモリーに信 頼性の高いフラッシュメモリーを採用。プログラム内容を保護しています。
●スピーカー回線の設定、ブロック放送の割付などのプログラムを液晶表示により確認できます。

スピーカー●入力マトリックスユニット（別売）により、最大16入出力の多元放送が可能。

多言語放送に標準対応

信頼性の向上

4ヵ国語（日、英、中、韓）の音声警報メッセージに標準対応。

マイコン制御方式による安定動作設計。

「放送設備の設置に係る技術上の基準の運用について」の「改正 平成30年3月●サージアブソーバーのほか、外来ノイズ対策を実施しています。

自動点検機能。

●第2外国語は中国語、第３外国語は韓国語が標準で設定されています。
消防予第255号 ６（２）項 外国人に配慮したメッセージ」に対応した型式認定品です。

●リモコン回線異常、スピーカー回線短絡、蓄電池異常、マイク異常、システム異常、

監視カメラ・他

ローカルカット異常を自動点検。異常時はブザーと液晶表示で知らせます。

操作性、機能性の充実
音声警報対応。
●消防法に基づく音声警報に対応しています。

液晶表示/音声ガイド付。

82●液晶表示および音声ガイドの採用により、非常放送時の操作が確実に行えます。

型式の最大構成W数が拡大●出力W数の認 定 条 件が12,000Wまでであれば、所轄消防署の確認が不要です。

Broadcast equipment for emergency

周

用
格
波

入

番
EL-3201
源 常用：AC100V 50Hz/60Hz、非常用：DC24V（ニカド蓄電池）
力 組込電力増幅ユニットによる

電
出
数

力

特

EL-3151

性 50 〜 15000Hz±3dB（非常業務兼用マイクのみ 300 〜 6000Hz±3dB）

回路・非常業務リモコン入力：− 18dBV

75Ω

平衡・時報チャイム入力：− 2dBV・一般リモコン入力
・ミキサー入力： 0dBV：− 2dBV

600Ω
600Ω

平衡
不平衡

・ページング入力
・予備 1 入力：− 22dBV 600Ω 不平衡 （別売マッチングトランス LT-16Aにより平衡入力可）：− 2dBV
600Ω 不平衡 （別売マッチングトランス LT-16Aにより平衡入力可）・予備 2 入力：− 22dBV

600Ω

不平衡 （別売マッチングトランス LT-16Aにより平衡入力可）不平衡 （別売マッチングトランス LT-16Aにより平衡入力可）ワイヤレスシステム・非常業務兼用マイク：− 46dBV 600Ω 不平衡
出力
回路 ライン出力 1 〜 3：0dBV 600Ω 平衡
緊急地震放送メッセージ 地震です。落ち着いて身を守ってください（男声）。

600Ω

緊急地震放送シグナル音 NHK チャイム音、REIC サイン音
感知器発報放送：只今○○の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください（女声）。
音声警報メッセージ 火災放送
：火事です。火事です。○○で火災が発生しました。落ち着いて避難してください（男声）。
非火災放送：先程の火災感知器の作動は、確認の結果、異常がありませんでした。ご安心ください（女声）。
音声警報シグナル音 第一シグナル音、第ニシグナル音

L

E

D

表

示

地震放送停止スイッチ、火災放送スイッチ、非火災放送スイッチ付
階別作動表示：20 回線（緑） 出火階表示 ：20 回線（赤） 回線短絡表示：階別作動表示灯点滅方式
その他：緊急地震放送表示（橙）・発報放送表示（橙）・火災放送表示（赤）・非火災放送表示（緑）・連動表示（赤）・連動一斉表示（赤）・発報連動停止表示（赤）

モニタースピーカー 0.3W 8Ω 音量調節器（大小切替、入切）付力レ

ベル 10 ポイント LED

制

御

お

よ

・スピーカー出力：20 回線（増設により最大 200 回線）
び ・スピーカー回線短絡保護：ヒューズ方式（20 ヶ）・火災確認信号入力
・非常業務リモコン：1 回線：20 回線 + 一斉、緊急一斉（最大 8 台接続可）

出

力

端

子

部 ・自火報入力

・外部制御入力：28 回路緊急地震放送入力端子
緊急放送スイッチ
緊 急 制 御 入 力EB出力：20 回線（増設により最大 200 回線）

・無電圧メーク接点入力 ：DC30V 20mA 以上（業務専用リモコン、時報チャイム、ページング、予備、入力マトリックスのうち、いずれか用として設定可能）
1 回路 無電圧メーク接点入力：DC30V 20mA 以上
3 スイッチ ※10 種類のメッセージから選択可能
3 回路 無電圧メーク接点入力：DC30V 20mA 以上 ※10 種類のメッセージから選択可能
1 回路 無電圧メーク接点出力：DC24V 3A MAX
常時 DC24V 出力

非常時 無電圧メーク接点：DC24V 3A MAX
無電圧メーク接点入力：DC30V 20mA 以上
オープンコレクター出力：DC24V 0.1A

リ

ー

出

力 10 回路（オープンコレクター［内部］出力：DC24V 0.1A MAX）
（増設により最大 70 回路）

外
寸

装
法

／

非常放送時断：0.5A MAX

質

筐体（鋼板） ：マンセルN8近似色 サテン塗装
パネル（鋼板）：グレー（マンセルN4.5近似色）

量 幅570mm×高さ2000mm×奥行450mm／約91.3kg

幅570mm×高さ1500mm×奥行450mm／約78.4kg

システム例

自火報

（最大 8 台まで）

EB 端子出力

3×N 本

5対10本
（耐熱型ツイストペアケーブル）
緊急電源使用時は6対（11本）（音声）2Cシールド×1（制御）4＋N本

リレーボックス
RBR-3110

制御

ラックに
組み込み

シリアル通信ユニット
STU-R200

基本ラック寸法570
507

電源カットリレー

2本

EL-3151 シリーズ
EL-3201 シリーズ

BK-20

大型ラック（42U）

中型ラック（31U）（20回線）（20回線）

EL-3201

EL-3151

型式：EL-3201シリーズ

型式：EL-3151シリーズ

非常業務操作ユニット（REE-3521）（20局：非常業務兼用）5U

1404

スペース 14U

制御電源ユニット（RPC-3201）2U
スペース 4U
増設出力端子盤（RJB-3220）（20回線）2U

1378（44.45×31U=1377.95）

非常業務操作ユニット（REE-3521）（20局：非常業務兼用）5U

1500

1867（44.45×42U=1867）

570
507

スペース 15U

制御電源ユニット（RPC-3201）2U
スペース 2U
増設出力端子盤（RJB-3220）（20回線）2U
基本制御端子盤（RJK-3300）3U

ブランクパネル（RIB-2）2U

ブランクパネル（RIB-2）2U

48

基本制御端子盤（RJK-3300）3U

監視カメラ・他

1904

48

450

スピーカー

スペース 10U

48

BK-22

シリアル通信ユニット
STU-E200

マイクロホン

最大4台

48

ローカルアンプ

制御

最大3台

450

スピーカー回線（20 〜 200 回線）

車載システム

業務放送用
リモートマイクロホン
RMMシリーズ

2＋N本

緊急地震速報
受信端末

非常用放送設備

ラック形非常用リモコンERM-3521（EL-3151/EL-3201シリーズに接続可能）2000

サウンドシステム

電源カットリレー出力 1 回路
スピーカー切換出力 1 回路
停 電 制 御 入 力 1 回路
汎用
出
力 3 回路タ

業務用放送設備出

メガホン

4 音 チ ャ イ ム 上り 4 音、下り 4 音
放送階選択 20 回線＋ 一斉、緊急一斉
出力制御
ブロック選択 放送階選択スイッチを 5 回線単位で非常専用、業務専用、非常業務兼用に設定
文字数 ：17 文字 ×4 行、フォント：14 ドット ×14 ドット、表示文字：漢字、英数字、平仮名、片仮名
LCD デ ィ ス プ レ イ
表示内容 ：書込み操作ガイド、放送内容、異常表示、点検操作及び結果、ログ
音声警報手動制御

ポータブルアンプ

品
使
定

83

非常用放送設備
簡単操作で、本体より離れた場所から放送が可能。

＜新発売＞

消防法施行規則による

音声警報対応日本消防検定協会認定品

ERM-3521（20局） 5U

緊急地震放送対応

型式：ERM-3521

品

ワイヤレスシステム

440.4

用
費

周

100

※写真は、ラックマウント金具 T-961を取り付けた状態です。

波

電
電
数

源
流

特

性

入

力

回

路

出

力

回

路

DC24V（本体より受電）
300mA（第 2 シグナル鳴動時）
50 〜 15000Hz±3dB（非常業務兼用マイクのみ 300 〜 6000Hz±3dB）
非常業務兼用マイク：− 46dBV

600Ω

不平衡

外部入力（AUX） ：− 22dBV
0dBV 600Ω 平衡

600Ω

不平衡

放送階選択 20 回線＋ 一斉、緊急一斉

出力制御●EL-3151/EL-3201シリーズ専用リモコン。

ERM-3521

番

使
消

221.5

ポータブルアンプ

ラック形非常用リモコンブロック選択

放送階選択スイッチを 5 回線単位で非常専用、業務専用、非常業務兼用に設定
文字数 ：17 文字 ×4 行、フォント：14 ドット ×14 ドット

LCD デ ィ ス プ レ イ 表示文字：漢字、英数字、平仮名、片仮名●本体とリモコン間の配線は5対（10本）と省線化。

メガホン※停電時に緊急電源を使用する時は6対（11本）。

音声警報手動制御●非常・業務 兼 用型のリモコン 操 作 器で、受 付･守 衛 室などの離れた場所からでも表示内容：書込み操作ガイド、放送内容、異常表示、点検操作及び結果
地震放送停止スイッチ、火災放送スイッチ、非火災放送スイッチ付
階別作動表示：20 回線（緑）出火階表示

非常･業務放送が行えます。
●ブロック選択スイッチの指定は、本体と別設定が可能です。

L E

D

表

示

：20 回線（赤）回線短絡表示：階別作動表示灯点滅方式
その他：緊急地震放送表示（橙）・発報放送表示（橙）
火災放送表示（赤）・非火災放送表示（緑）■ラック形非常用リモコン 取付金具一覧（受注生産）

連動表示（赤）・連動一斉表示（赤）・発報連動停止表示（赤）
モニタースピーカー 0.3W 8Ω 音量調節器（大小切替、入切）付

業務用放送設備● ERM-3521用 壁掛金具
T-959 ● ERM-3521用 卓上金具
T-962
● RSE-3220用 壁掛金具
T-960 ● RSE-3220用 卓上金具（1台目）
T-963● ERM-3521用 ラックマウント金具 T-961 ● RSE-3220用 卓上金具（2台目以降）T-964

増設用ラック

出
外
質

力

レ

ベ

ル 10 ポイント LED
装 パネル（鋼板）：グレー（マンセル N4.5 近似色）
量 5.0kg※電力増幅ユニット RAA-3212・3324・3436専用品

増設用ラック

サウンドシステム

日本消防検定協会認定品

RIL-3200※RAA-3212・3324・3436を組込んだ場合認評放第26〜12号

増設用ラック42U

RIL-3150

型式：RIL-3200 シリーズ（大型）関連ユニット31U

型式：RIL-3150 シリーズ（中型）
認評放第26〜12号※共通仕様・・・パネル（鋼板）：マンセルN4.5近似色グレー塗装（AUシリーズは、前面パネル（ABS樹脂）黒色）

非常用放送設備＜新発売＞

FM/AMラジオチューナーユニット

RUS-3001 ※使用には、消防署の許可が必要です。

¥35,000（税抜価格）

ユニットセット

認評放第26〜11〜2号

AU-100品

AU-100番

使 用 電 源 DC12V 組込機器本体より受電
消 費 電 流 200mA 以下
アンテナ入力 AM：ループアンテナ ／ FM：75Ω
プリセットメモリー フラッシュメモリー方式
寸 法 / 質 量 幅169mm×高さ50mm×奥行326mm / 約920g●非常業務操作ユニットと基本制御端子盤ユニットのセット品です。EL-3151・3201シリーズの機器と組み合わせて使用してください。
●使用するラックは、RIL-3200ラック、RIL-3150ラック、または同等のラック（外殻の厚さが0.8mm以上の鋼板）をご使用ください。
＜新発売＞

車載システム

非常業務操作ユニット

CDプレーヤーユニット（SD/USB対応）

（20局）

OPEN

REE-3521 5U

AU-204品番
電 源 電 圧消 費 電 流
適 合 Ｃ Ｄ適 合 S D カ ード
適合USBメモリー
音声圧縮伸長方式

基本制御端子盤ユニット

RJK-3300 3U
マイクロホン

業務用ミキサーユニット

RUX-3210●AU-100、AU-204、AU-404、

再生

再生

再生

AU-204
DC12V 組込機器本体より受電300mA以下
音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cm非対応
SDA準拠SD/SDHCカード（容量32ＧＢまで） ※SDXCは除く
USBマスストレージクラス準拠USBメモリー（容量32ＧＢまで）
MP3形式（MPEG1 Audio Layer3）、
WMA形式（Windows Media Audio Ver.9）

ギャップレス再生機能（ノンストップミックスCDのみ）、
リピート選択（1曲リピート、
フォルダーリピート、全曲
能 リピート、
フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート）、
プログラム再生、音量調節、
スピードコントロール、
経過時間表示、一時停止、
スキップ、早送り早戻し、
プログラム登録・編集・消去、自動バックライトオフ
寸 法 / 質 量 幅169mm×高さ50mm×奥行210mm / 約1.2kg
付

2U

CD SDHC USB

帯機

AU-501、AU-300、AU-800を組込み可能です。

スピーカー

品
使

RUX-3210

番
用

電

源 AC100V 50/60Hz、DC24V

定 格 出 力 お よ び 出力 1：0dBV 600Ω 平衡
負荷インピーダンス 出力 2：0dBV 600Ω 平衡
録 音 出 力 お よ び 0dBV 600Ω 不平衡

ピンジャック ×2
3 極大型単頭ジャック

ピンジャック ×2

負荷インピーダンス （内部ジャンパーピンで− 20dBV に切換可）周 波 数 特 性 50Hz 〜 15kHz 偏差 ±2dB（定格出力時 1kHz 基準）
A-1、B-1：− 62dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付

監視カメラ・他（平衡入力トランス取付可）（−22dBV、−2dBVに切換可）A-2、B-2：− 2dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付（平衡入力トランス取付可）（−22dBVに切換可）
入 力 感 度 お よ び C-1、C-2：− 12dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付
イ ン ピ ー ダ ン ス C-3：− 22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付
C-4：− 2dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付

AU-501 SDHC USB

再生/録音 再生/録音

OPEN
品

付
質

加

機

能 エレクトロチャイムユニットEC-44組込可能
量 約4.9kg

AU-501

番

電

源

電

圧

DC12V 組込機器本体より受電

消

費

電

流

400mA 以下

適 合 SD カ ー ド
適合USBメモリーファイルシステム
ファイル保存最大数
音声圧縮伸長方式
再生ビットレート
録音ビットレート（平衡入力トランス取付可）（−22dBVに切換可）ユニット ：− 22dBV 10kΩ 不平衡
チャイム ：− 22dBV 10kΩ 不平衡

84

SD/USBレコーダーユニット

付

帯

機

寸

法 / 質

SDA準拠SD/SDHCカード（容量32ＧＢまで）※SDXCは除く
USBマスストレージクラス準拠USBメモリー（容量32ＧＢまで）
FAT16、FAT32
999（メディアの容量とファイルに依存）

MP3形式（MPEG1 Audio Layer3）、WMA形式（Windows Media Audio Ver.9）
MP3形式 32kbps〜320kbps、WMA形式 48kbps〜192kbps
MP3形式のみ128kbps（サンプリング周波数44.1kHz）
再生モード選択（プログラム再生、
インターバル再生、プログラムインターバル再生）、
リピート選択（1曲リピート、
全曲リピート、
リレー、
ランダム）
、
メモリー再生機能、音量調節、能
スピードコントロール、
経過時間表示、
一時停止、
スキップ機能、
早送り早戻し機能、
消去機能、
フォーマッ
ト機能、
プログラム登録・編集・消去機能、自動バックライトオフ機能
量 幅169mm×高さ50mm×奥行209mm / 約660g

Broadcast equipment for emergency
RAA-3212 2U

品（120W）

RAA-3324 3U

消定消（240W）

RAA-3436 4U●信頼性の高いアナログ回路設計です。

業務用モニターユニット

RIM-3140●放送内容をモニターする

費

電

力

140W

合

電

RAA-3436

270W

400W

時 常 用：AC100V 4A
流 非常用：DC24V 9A

常 用：AC100V 8A
非常用：DC24V 18A

常 用：AC100V 11A
非常用：DC24V 26A

量 9kg
池 MBT-120×1

20kg
MBT-240×1

29kg
MBT-240×2

2U（20回線）●スピーカ ー 回 線 増 設 時

RIM-3140

番

品
番
RJB-3220に追加するユニットです。 使 用 電 源 DC24V（制御電源ユニットRPC-3201より供給）

力 ハイインピーダンス100系/70系 4回路切換器付
モ ニ タ ー ハイインピーダンス100系時 1W/70系時 0.5W
スピーカー 音量調節器付
入

消 費 電 流

350mA

質

量

5.6kg

品

番

量 約2.7kg

質

非常電源ユニット

RDE-32202U

2U

蓄電池2個収納●スピーカ ー 回 線 増 設 時

品
番
RSE-3220に追加するユニットです。 使 用 電 源 DC24V（制御電源ユニットRPC-3201より供給）
消 費 電 流
質
量

100mA
1.4kg

●非常用バッテリーを収納

RDE-3220

使 用 電 源消 費 電 力質
量

し 、停 電 時 で も 放 送 ができます。

AC100V 50Hz/60Hz
30W
6.3kg

RMX-3280 2U

1U●機器の増設に伴い、制御（8入出力）
品●多元放送用です。

RJC-3100

番

品

質

量

品
番
使 用 電 源AC100V 50Hz / 60Hz

業務用のアンプに切換え

消 費 電 力15W

非常用リレーボックス

RPC-3201

RBR-31102U

1U（10回線）●操作パネルで指示された品番
使 用 電 源信号を受けて、各機器の消 費 電 力電源を制御します。

AC 電 源 出 力
DC 電 源 出 力
質量RPC-3201
AC100V 50Hz/60Hz
150W
AC 電源連動

×5：最大 40A

AC 電源非連動 ×3：最大 3A
DC24V 2.5A 最大 5A

金具別売

スピーカー回線容量 300W / 回路以下

（増設電源ユニット RK-P2 追加時）
5.8kg

質

RK-P2 [在庫限り]●RPC-3201用。

●RPC-3200用。

関連機器

BK-20
AC

RIB-2

2U

1U

RIB-2F

2U

RIB-3

3U

リモートマイクロホン
10回線用

BK-22

¥17,000（税抜価格）
AC

100V

1U

換気パネル

RIB-1F

5.1kg

100V

据置形

スイッチボックス
組込形●非常用放送設備からの非常制御信号で、ローカルアンプの電源を自動で遮断

5回線用

RMM-110A 100 24
AC

DC

V

¥50,600（税抜価格）

V

単一指向性

RMM-105A¥39,600（税抜価格）

マイクロホン¥12,650（税抜価格）

RIB-1

量

車載システムRK-P2A

非常用電源遮断ユニット

ス ピ ー カ ー 業務入力：個別 10 回線、一斉、共通各 1 回線
入
力 非常入力：10 回線（通常、緊急、共通）
スピーカー出力 10 回線（通常、緊急、共通）ます。

ブランクパネル

増設電源ユニット

RBR-3110非常用放送設備●接続先を、非常用または3.2kg

制御電源ユニット

サウンドシステム

DC24V（制御電源ユニットRPC-3201より供給）
150mA
3.7kg

DC24V（制御電源ユニットRPC-3201より供給）
120mA
外部制御入力端子 30
タ リ ー 出 力 20（要オプションコネクター）に追加します。

RMX-3280番

使 用 電 源消 費 電 流質量

使 用 電 源消 費 電 流端子の増設が必要な場合

業務用放送設備

入力マトリックスユニット

増設制御端子盤ユニット

メガホン

増設スイッチユニット

RJC-3100

AC100V 50Hz/60Hz、非常用 DC24V

RJB-3220
品

ユニットです。

（20局）

源

増設出力端子盤ユニット

1U

RSE-3220

電

格 出 力
費
電

質
適

RAA-3324

用

ワイヤレスシステム（360W）

RAA-3212番

使ポータブルアンプ

電力増幅ユニット

単一指向性

一斉用

AC

RMM-101A 100 24ACV¥31,900（税抜価格）

DC

100V 24V

DC

V

RMM-110A

単一指向性

します。

BK-30

¥22,000（税抜価格）
●プラグ付
AC

100V

20回線

10回線

シリアル通信ユニット

リモートマイク形シリアル通信ユニット

STU-E200 100 24
AC●非常用放送設備からの非常信号を受け、スピーカーをローカルアン プ から 非 常 放 送 側に自動的に切換えます。
● 非常時以 外は、メインアンプ出 力かローカル

OPEN●ラック取付金具付属●STU-R200を最大3台
接続可能

DC

V

V

1U

み可能。

ニカド蓄電池MBT-120 MBT-240（120W用）
3500mA/5H（240W,360W用）
Ni-Cd
6000mA/5H

AC

OPEN

V ケーブル
給電●省線式（LANケーブル配線）●STU-E200からLANケーブルにて給電可能●ACアダプター付属（配線距離100m以上の場合に使用）●20回線に増設可能

回線増設用ケーブル

リモートマイクロホン増設用¥6,000（税抜価格）¥22,000（税抜価格）

STU-Z10●STU-R200とRMZ-110の接続用

RMZ-110●外装：ライトグレー

監視カメラ・他

アンプ出力かを選択可能。
●露出形、埋込み形ボックスのどちらにも組み込

STU-R200 100 LAN

スピーカー

スピーカー制御ボックス●質量：約0.7kg

85非常用放送設備
ポータブルアンプ

機器構成例
回線数

ユニット

ワイヤレスシステム

基本架

サイズ

20L

40L

60L

80L

100L

大型ラック： EL-3201

42U

1

1

1

1

1

中型ラック： EL-3151

31U

1

1

1

120L

140L

160L

180L

200L

増設架を使用してください。

EL-3201およびEL-3151には、非常業務操作ユニット：REE-3521、基本制御端子盤ユニット：RJK-3300、制御電源ユニット：RPC-3201、
増設出力端子盤ユニット：RJB-3220が組み込まれています。

メガホン
業務用放送設備

増設スイッチユニット： RSE-3220

2U

ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

増設出力端子盤ユニット： RJB-3220

2U

ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

増設制御端子盤ユニット： RJC-3100

1U

制御電源ユニット： RPC-3201

2U

増設電源ユニット： RK-P2A−

非常電源ユニット： RDE-3220

2U

ニカド蓄電池： MBT-120−

ニカド蓄電池： MBT-240−

電力増幅ユニット(120W)： RAA-3212

2U

電力増幅ユニット 電力増幅ユニット(240W)： RAA-3324

3U

増設ユニット

電源ユニット

サウンドシステム

電力増幅ユニット(360W)： RAA-3436

4U

ブランクパネル(1U)： RIB-1

1U

ブランクパネル(2U)： RIB-2

2U

ブランクパネル、
ブランクパネル(3U)： RIB-3
換気パネル

3U

非常用放送設備

増設架・外部制御入力、タリー出力の増設用です。
・制御電源ユニットおよび増設電源ユニットの台数については下表を参照してください。
・電力増幅ユニットの合計出力に応じて、非常
電源ユニットおよび蓄電池の数量を設定してください。
・非常電源には、蓄電池を2個収納することができます。
回線数が多い場合、・電力増幅ユニットに対する非常電源ユニットの台数および蓄電池の個数については、下表を参照してください。

大型ラック：100回線以上
中型ラック：60回線以上

電力増幅ユニットの台数が多い場合は、増設架が必要です。

・余ったスペースは、ブランクパネルまたは換気パネルを取り付けてください。

換気パネル(1U)： RIB-1F

1U

換気パネル(2U)： RIB-2F

2U

増設用大型ラック： RIL-3200

42U

・必要に応じて増設してください。

増設用中型ラック： RIL-3150

31U

・必要に応じて増設してください。

制御電源ユニットおよび増設電源ユニットの台数について
非常業務
リモコン台数

車載システム

20L

40L

60L

出力回線数
100L
120L

80L

140L

160L

180L

200L

0台
1台
2台

内蔵電源で十分
RPC-3201(1台)

3台

増設電源が必要
RPC-3201 (1台) + RK-P2A (1台)

4台

別途制御電源ユニットが必要
RPC-3201 (2台) + RK-P2A (1台)

5台

RPC-3201 (2台) +RK-P2A (2台)

マイクロホン

6台
7台

RPC-3201(3台) +RK-P2A (2台)

8台
RPC-3201 (3台) + RK-P2A (3台)

電力増幅ユニットおよび蓄電池の個数についての組合せ例
スピーカー

ユニット
電力増幅
ユニット

監視カメラ・他

非常電源

電力増幅ユニット(120W)： RAA-3212

定格出力
120W

１

240W

−

２

３

480W

−

４

720W

−

−

960W

1080W

1440W

−

−

−

−

電力増幅ユニット(240W)： RAA-3324

−

−

１

−

−

−

２

３

−

４

−

−

電力増幅ユニット(360W)： RAA-3436

−

−

−

−

１

−

−

−

２

−

３

４

非常電源ユニット： RDE-3220

１

１

１

２

１

２

１

２

２

２

３

４

ニカド蓄電池： MBT-120

１

２

−

３

−

４

−

−

−

−

−

−

ニカド蓄電池： MBT-240

−

−

１

−

２

−

２

３

４

４

６

８

必要スペース

4U

6U

5U

10U

6U

12U

8U

13U

12U

16U

18U

24U

※電力増幅ユニットおよび非常電源ユニットの上下には、必要に応じてブランクパネルを設けてください。
※電力増幅ユニットを並列接続する場合は、同じ出力の電力増幅ユニットを使用してください。

86

360W

Broadcast equipment for emergency
ポータブルアンプ

非常業務リモコン ERM-3521の配線※Pはペア数を表しています。
（）内は全ペア数のうちの電源線を示しています。

※使用する電線は、耐熱型ツイストペアケーブルを使用してください。
※緊急用バッテリーを使用して、停電時に緊急放送を行う場合は、下記の表に1Pを追加してください。

リモコンの接続可能距離に対する接続線の線径および全ペア数
100m以下200m以下300m以下500m以下φ0.9mm

φ1.2mm

φ1.6mm

φ0.9mm

φ1.2mm

φ1.6mm

φ2.0mm

φ1.2mm

φ1.6mm

φ2.0mm

φ1.6mm20

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

φ2.0mm5P (1P)40

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

5P (1P)
5P (1P)60

5P (1P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)80

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

6P (2P)

6P (2P)

5P (1P)

6P (2P)

6P (2P)100

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

8P (4P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

6P (2P)

5P (1P)

5P (1P)

8P (4P)

6P (2P)

6P (2P)

5P (1P)

7P (3P)

6P (2P)

6P (2P)

7P (3P)

6P (2P)
6P (2P)160

6P (2P)

6P (2P)

5P (1P)

8P (4P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

8P (4P)

6P (2P)

6P (2P)

8P (4P)180

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

9P (5P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

8P (4P)

7P (3P)

6P (2P)

8P (4P)

7P (3P)200

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

9P (5P)

7P (3P)

6P (2P)

5P (1P)

8P (4P)

7P (3P)

6P (2P)

8P (4P)

7P (3P)

メガホン

120
140

ワイヤレスシステム

局数

緊急放送メッセージライブラリ

●基本音声
音源名
防犯1

メッセージ
ビュワ ビュワ ビュワ(防犯警報音)緊急事態発生、緊急事態発生、緊急事態発生。
只今停電が発生しました。復旧作業中ですので、しばらくお待ちください。繰り返します。・・・
ウ〜（サイレン音）火事です。落ち着いて避難してください。火事です。落ち着いて避難してください。

地震警報

只今地震が発生しました。火の元を確認の上、倒壊物に注意して安全確保願います。繰り返します。・・・

台風警報1

只今、台風に関する警報が発令されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意し安全の確保に努めてください。繰り返します。・・・

落雷警報1

只今、雷注意報が発表されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意して下さい。繰り返します。・・・

津波警報2

只今、近隣で津波に関する警報が発表されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意し安全の確保に努めて下さい。繰り返します。・・・
只今、先ほどの警報は解除されました。繰り返します。只今、先ほどの警報は解除されました。
只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。
ウ〜（サイレン音）火事です。落ち着いて避難してください。火事です。落ち着いて避難してください。

地震訓練

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。
ピロンポローン、ピロンポローン。地震です。落ち着いて身を守ってください。地震です。落ち着いて身を守ってください。

●音声ライブラリ
音源名メッセージ
ウェストミンスターの鐘

チャイム2

１音チャイムチャイム3

２音チャイムチャイム4

４音チャイム(上り)チャイム5

４音チャイム(下り)

チャイム6

蛍の光

チャイム7

ラジオ体操第一 (号令入り)

防犯2

ビュワ ビュワ ビュワ(防犯警報音)緊急事態発生、緊急事態発生、先生の指示に従ってください。

防犯3

ビュワ ビュワ ビュワ(防犯警報音)不審者が侵入しました。不審者が侵入しました。ご注意ください。
本日はご来館いただき、誠にありがとうございます。まもなく閉館の時間になります。またのご利用をこころよりお待ちいたしております。

省エネ放送

不要な電気の使用を控え、省エネルギー推進にご協力をお願いいたします。

ガス漏れ放送只今ガス漏れ警報機が作動しましたので、ガスの使用を停止してください。繰り返します。・・・

一般警報1

ウ〜（サイレン音）

火災警報1

ピンポン ピンポン ピンポン(第1シグナル)ただいま、火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。
[2回繰り返し]

火災警報2

ピンポン ピンポン ピンポン(第1シグナル)火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してください。ピンポン ピンポン
ピンポン(第1シグナル)火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してください。ビュービュービュー(第2シグナル)[2回繰り返し]

火災警報3

ピンポン ピンポン ピンポン(第1シグナル)さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常ありませんでした。ご安心ください。[2回繰り返し]

火災警報4

火災が発生しやすい季節です。たばこの火、ストーブ、ガスの元栓等の火の元の確認をしていただき、火災防止にご協力お願いいたします。

津波警報1

只今、近隣で津波が発生しました。情報の確認と共に身の安全を最優先にして下さい。繰り返します。・・・

竜巻警報

只今、竜巻注意情報が発表されました。今後のテレビ・ラジオ等の情報に注意して下さい。繰り返します。・・・

有害物質警報大気中の有害物質濃度が基準値を超える情報が発表されました。不要な外出は控えて下さい。繰り返します。・・・
先ほどの警報等に関する放送は誤りでした。ご安心ください。繰り返します。・・・

火災訓練2

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。ピンポン ピンポン ピンポン(第1シグナル)只今、火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意ください。[2回繰り返し]

火災訓練3

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。ピンポン ピンポン ピンポン(第1シグナル)火事です。火事です。
火災が発生しました。落ち着いて避難してください。只今から避難訓練を実施します。只今から避難訓練を実施します。ピンポン ピンポン
ピンポン(第1シグナル)火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してください。ビュー ビュー ビュー(第2シグナル)[2回繰り返し]

火災訓練4

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。ピンポン ピンポン ピンポン(第1シグナル)さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果、異常ありませんでした。ご安心ください。[2回繰り返し]

落雷訓練

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。雷が近づいています。直ちに安全な場所へ避難してください。

津波訓練1

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。只今、近隣地域で津波が発生しました。
情報を確認するとともに至急避難してください。

津波訓練2

只今から避難訓練を実施します。繰り返します。只今から避難訓練を実施します。只今、近隣地域で津波発生の可能性があります。
情報を確認するとともに至急避難してください。

※防犯警報音は、公益社団法人 日本防犯設備協会が制定した規格音です。

監視カメラ・他

誤報放送

スピーカー

本日はご来館いただき、誠にありがとうございます。只今開館いたしました。

音声案内2

マイクロホン

音声案内1

車載システム

チャイム1

非常用放送設備

警報解除
火災訓練1

サウンドシステム

停電放送
一般警報2

業務用放送設備※通常は基本音声が内蔵されています。特注により、音声ライブラリのメッセージに変更することができます。
※音声メッセージは、男声と女声を用意しています（基本音声は、男声を使用しています）。

87

非常用放送設備
ポータブルアンプ

防火対象物と非常警報設備の設置義務一覧表
非常用警報器具（非常用メガホン）

放送設備・自動式サイレン・
非常ベルのうち、いずれか一つ

放送設備および非常ベル、または
放送設備および自動式サイレン

収容人員

ワイヤレスシステム

防火対象物（消防法施行令別表第 1）
項（1）

防火対象物の種類

20 〜
50 人

地下
および
無窓階
で 20
人以上

50 人
以上

300
人
以上

500
人
以上

800
人
以上

地上
11 階
以上、
地下 3
階以下

収容人員の算定方法

イ

劇場、映画館、演芸場、または観覧場

従業者数＋固定式いす席数＋長いす席正面幅 /0.4m

ロ
イ

公会堂、
または集会場
キャバレー、
カフェ、
ナイトクラブ、
その他これらに類するもの＋立見席の床面積 /0.2m2 ＋その他の床面積 /0.5m2

ロ

点検
結果
報告
の
期間

遊戯場、
またはダンスホール
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法（2）

ハ

律第百二十二号）
第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店鋪（（一）項イ、（四）項、（五）項イおよび（九）項イに掲げる防火対象物の用途に

ニ

カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）
において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

イ

待合、料理店、その他これらに類するもの

ロ

飲食店

遊戯場

いす席正面幅 /0.5m

メガホン

供されているものを除く）、
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

（3）

1 年に
1回
従業者数＋遊技機械器具を使用する人数
その他＋観覧休憩の固定式いす席＋長いす席正面幅 /0.5m ＋その他の床面積 /3m2

百貨店、
マーケット、
その他の物品販売業を営む店鋪、または展示場

従業者数＋休憩・飲食の場 /3m2 ＋その他の床面積 /4m2
2
従業者数＋洋室ベッド数＋和室床面積 /6m（団イ

旅館、
ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの＋集会・飲食・休憩の固定式いす席＋
体等は 3m2）
長いす席正面幅 /0.5m ＋その他の床面積 /3m2

ロ

寄宿舎、下宿、または共同住宅

居住者の数

イ

病院、診療所、または助産所

医師・看護師・その他従業者数＋病床数＋待合室の床面積 /3m2（4）

業務用放送設備（5）

従業者数＋遊技機械器具を使用する
人数＋観覧休憩の固定式いす席＋長3 年に 1 回

サウンドシステム

老人短期入所施設、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、
有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）、肢体不ロ

自由児施設（通所施設を除く。）、重症心身障害児施設、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第九項若しくは第十一項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを

（6）

1 年に
従業者数＋要保護者数

1回

非常用放送設備除く。）、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、

ハ

盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）、肢体不自由児施設（通所施設に限る。）、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規
模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第七項
から第九項まで、第十一項若しくは第十四項から第十七項までに規定する生車載システム

活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）
ニ
（7）
（8）
イ
（9）
ロ
（10）

マイクロホン

（11）
イ
（12）
ロ
イ
（13）
ロ
（14）
（15）

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専

スピーカー

（16）
の3

教職員数＋幼児・児童・生徒数

修学校、各種学校、その他これらに類するもの
図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの
公衆浴場のうち、
蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの

3 年に1回
従業者数＋閲覧室・展示室・会議室・休憩室等の床面積 /3m2
従業者数＋浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩室等 1 年に 1 回イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場の床面積 /3m2

車両の停車場、または船舶、もしくは航空機の発着場（旅客の乗降、または待合の用に供する建築物に限る）

教職員数＋児童・生徒・学生数

従業者数

3 年に 1 回

従業者数＋礼拝・集会・休憩の場の床面積 /3m2

神社、寺院、教会、
その他これらに類するもの
工場、または作業場
映画スタジオ、またはテレビスタジオ
自動車車庫、または駐車場

従業者数

飛行機、または回転翼航空機の格納庫
倉庫
前各項に該当しない事業場

従業者数＋従業者以外が使用する部分の床面積 /3m2

複合用途防火対象物のうち、
その一部が
（一）
項から
（四）
項まで、
（五）
項イ、
イ
（六）項、
または
（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの（16）
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物（16）の 2 地下街
建築物の地階（（十六のニ）
項に掲げるものの各階を除く）
で、
連続

3 年に
1回

1 年に
各項目毎の収容人員を合算

1回
3 年に 1 回
1 年に1回

して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
（
（一）
項から
（四）
項まで、
（五）
項イ、
（六）
項、
または
（九）項イに掲
げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る）
文化財保護法（昭和二十五年法律第ニ百十四号）の規定によって重（17）

監視カメラ・他

88

幼稚園、または特別支援学校（18）

要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によって重要美術品として認定された建造物
延長五十メートル以上のアーケード

床面積 /5m2

3 年に1回