大容量リモートパワーコントローラ
自動シャットダウン対応

PDU-5160S/PDU-5260S

株式会社アイエスエイ
http://www.isa-j.co.jp/

ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved1

■はじめに

PDU-5160S / PDU-5260Sは、4系統の独立制御可能な入出力を持つ、リモートパワーコントローラです。
サーバOSの自動シャットダウンにも対応しており、UPS連携、スケジュール機能の他、システム運用現場でご利用いただける便利な機能を多数有しております。
ISAの Power Management Solutions は、TCOの削減に貢献し、安全なシステム運用環境をご提供します！

ISAKF090730001

AC OUTPUTAC OUTPUT

PDU-5160S

PDU-5260S

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved2

■製品概要大容量リモートパワーコントローラ
PDU-5160S（AC100V対応）/PDU-5260S （AC200V対応）は、ネットワークを通じ遠隔からコンピュータや通信機器への電源供給を制御（ON/OFF）可能なリモートパワーコントローラです。
4系統の入出力を持ち、PDU-5160Sで最大60A（15A×4）、 PDU-5260Sで最大40A（10A×4）の出力制御を行えます。

ping監視ping監視無応答時
出力リブートAC OUTPUT

PDU-5160S

スケジュール運転

ON/OFFスイッチ
ON/OFFスイッチ

定時スケジュール
特別スケジュール

スイッチによる簡単一括制御● OS自動シャットダウン対応● 遠隔通知機能
E-Mail / IP Messenger / SNMPトラップ

マスタ/スレーブ

4系統電源入出力
個別・連動制御可能
4系統時間差給電

複数台連動
最大11台

● WakeOnLan（WOL）パケット送信機能
出力1チャンネルにつき、IPアドレスを3つまで登録可能● rsh/snmp setコマンドによる遠隔制御が可能
運用管理ソフトなど、各メーカ製ソフトウェアとの連携も容易● AC出力状態を保持するラッチング・リレー採用
制御回路故障時、制御電源故障時も出力状態を保持できます● Webブラウザ上から設定・制御が可能● ログ機能ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved3

■機能説明4系統電源入出力
本製品1台で電源4系統の出力制御を行うことができます。4系統のグルーピングによる時間差給電（起動遅延）が可能です。
※出力1系統につきコンセントは2口。1台当たり、出力4系統×コンセント2口＝コンセント8口。
起動順序①

PDU-5160S（PDU-5260S）

起動順序②

起動順序③

起動順序④

L2 Switch
Storage

UPS
Server 1
Server 2

冗長電源ユニット【 冗長電源対応 】

UPS

本製品を複数台利用することで、冗長電源対応のサーバやストレージの機能を有効に活用できます。

A系

Storage
Server 1
Server 2

電源ユニット、電源経路の冗長化により、システムの高可用性を実現します。
UPS

Server 3

B系※PDU-5160S/PDU-5260Sは、横置きまたはラックへ搭載しご利用いただきます。
ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved4

■機能説明マスタ/スレーブ機能複数台の本製品を、ネットワーク経由で連動させて利用することができます。
『 起動/停止スイッチ 』 『 スケジュール機能 』 など、マスタユニットでの操作や運用設定にスレーブユニットが連動します。
最大で合計11台の連動が可能！
最大で合計11台の連動が可能！

小型UPS
による分散管理環境でも小型UPSによる分散管理環境でもLAN

LAN

Master Unit

Master Unit
ServerUPS

ServerPDU-5160S
Slave Unit
ServerUPS

Slave Unit 1
最大11台

ServerSlave Unit

PDU-5160S

ServerUPS

ServerSlave Unit
ServerUPS

ServerSlave Unit 10
PDU-5160S

マスタユニット1台につき、スレーブユニットを10台まで登録可能です。
●11台連動で【出力4系統】×【コンセント2口】×【11台】＝コンセント88口を利用可能！

マスタユニットはスレーブユニットの監視も行っており、どのどのUPS
UPSで停電検知で停電検知や故障が発生しても、連携動作によって、事前に設計されたシーケンス通りにシステム全体を安全に停止させることができます。

スイッチでの連動のみなら、ユニット連結ケーブル※1によるカスケード接続（設定不要）で、何台でも連動が可能です！

※1 オプションISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved

5

■機能説明スイッチ一括制御本体に搭載のスイッチにより、事前に設計されたシーケンス通りのシステム起動/停止を実行。
専任のシステム管理者が不在の場合も、電源制御を安全に行うことができます。

起動スイッチ

停止スイッチON

CONSOLEOFF

EXT.

RS232CAC OUTPUT
10/100BASE-TX
STASUSRESETPDU-5160S

誤操作防止カバー○システムを緊急停止させる必要が起きたら・・・

誤操作防止カバー付き

緊急時にこそ求められる正確なオペレーション。
スイッチを押すだけの簡単操作で、人為的ミスの発生も防ぎます。

CLOSE
ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved

OPEN6■機能説明
自動スケジュール運転
電源チャンネル毎に、運用スケジュールを設定可能。
日々の定時運用や特別設定を登録でき、年間を通した無駄のないシステム稼動を実現します。
週間スケジュール

運休スケジュール

毎日のON/OFFスケジュール例）夏季休業期など

月

火水木

金

土日

9:00
〜
21:00

9:00
〜21:00

9:00
〜
21:00

9:00
〜
21:00

9:00
〜
21:00

9:00
〜21:00OFF

1月
2月
月火 水木金土日
3月

1 2 3 4 5 6 7
月火 水木金土日
8 9 10 11 12 13 14
13 4
月火 水木金土日
15 16 17 18 19 20 21
10 11
1
3 422 23 24 25 26 27 28
17 18
10 1129 30 31
24 25
17 1826 27 28
24 25
26 27 28 29 30 31

ISAKF090730001

特別スケジュール例）施設法令点検時など
特別ON

特別OFF

200x年11月3日 8:30

200x年11月3日 13:00

200x年8月12日〜200x年8月17日

8月11月

月火 水木金土日

月火 水木金土日

1 2 3 41 2 3 45 6 7 8 9 10 11

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

26 27 28 29 30

連休時など、週間スケジュールを一時的に無効とし、特定期間をOFFスケジュールに設定できます。

指定した年月日に、ONまたはOFFの設定を行えます。
1日何件でも設定可能です。

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved

7

■機能説明ping監視 自動OFF⇒ON
登録済みのIPアドレスをpingコマンドにて監視（登録はチャンネル毎最大3つ）。
通信不能なデバイスがあると、該当チャンネルの電源をリブートします。

LANpingコマンド

出力CH-1

PDU-5160S / PDU-5260S

Router

出力チャンネル1の電源をリブート【OFF】 ⇒ 【ON】

フリーズ時、電源リブートにより正常復帰する可能性が高い通信機器などの電源制御に最適です。

ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved

8

■ご利用例 接続イメージ図【 システム概要 】●2台のUPSによる電源経路の冗長化。
●ストレージやサーバの冗長電源に対応。
●『停電・復電』 『スケジュール』 『ON・OFFスイッチ』 『rsh・snmp setコマンド制御 』 『Webブラウザ上からの制御』 によるシステムの起動・停止が可能。
LAN
信号集約
BOX

Master Unit

起動順序

AND
CH-1

L2 Switch①Storage①Windows Server 1
AS-WIN Utility※2②

Windows Server 2
AS-WIN Utility※2③

Windows Server 3
AS-WIN Utility※2④CH-2

UPS
CH-3

CH-4

Slave Unit

CH-1

UPS

CH-2

CH-3

電源ライン
停電信号

CH-4

AS-WIN Utility※PDU-5160S/PDU-5260Sは、横置きまたはラックへ搭載しご利用いただきます。
※ネットワーク経由でのシャットダウンは、Windows系OSに対応。シリアル経由の場合は、UNIX/Linuxにも対応可能（要オプションソフト）。
ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved※2

Windows用シャットダウンソフト※2 オプション9

■導入効果◆システム管理者の負担軽減
本体のスイッチ操作による簡単なオペレーションを実現。
遠隔からコマンド制御も可能なため、管理者の現場出動回数を減らし、運用管理コストを削減できます。

◆無駄のないシステム稼動で経費節減
スケジューリング機能により、長期的な運用計画を組むことが可能。
必要な時間だけシステムを稼動させることができます。

◆安心・安全なシステム設計
個別制御が可能な4系統入出力で、簡単に冗長システムを組むことができます。
大容量UPSによる統合管理はもちろん、マスタ/スレーブ連動機能を利用すれば、小型UPSによる分散管理にも対応でき、既存運用環境におけるシステムの自動化支援にも大きく貢献します。

Power Management Solutions®
ISAKF090730001

Copyright（C） 2008-2009 ISA Co.,Ltd. Allrights reserved10