各部のなまえと寸法
パイプ用ファン
2301I

格子パネルタイプ（２４時間/局所換気兼用）
能適合パイプ本体スイッチ付（別売フィルター取付可）

PFS2-100A(K) (ブラック)

本体スイッチ付（別売フィルター取付可）

PFS2-100AH1 (ホワイト)

大風量タイプ・本体スイッチ付（別売フィルター取付可）

PFS2-100AH1(K) (ブラック)

大風量タイプ・本体スイッチ付（別売フィルター取付可）

PFS2-100AF (ホワイト)

フィルター付・本体スイッチ付

PFS2-100L

能適合パイプ
φ100

風量強弱（２速）（別売フィルター取付可）

能適合パイプ本体スイッチ付
PFF2-100A (ホワイト)
本体スイッチ付
PFF2-100A(B) (ライトブラウン)
本体スイッチ付
PFF2-100A(K) (ブラック)
本体スイッチ付・手動式シャッター
PFF2-100ASS (ホワイト)
本体スイッチ付・手動式シャッター
PFF2-100ASS(B) (ライトブラウン)
本体スイッチ付・手動式シャッター
PFF2-100ASS(K) (ブラック)【別売部品】・コードプラグ・壁スイッチ・パイプフード・ベントキャップ・フィルター■これらの換気扇は次のパイプに取り付けることができます。

フィルター付・本体スイッチ付

P F S 2 - 1 0 0 AF

φ100

単位：ｍｍ35.58732 49.3

170

・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本
・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載
・フィルター・・・・・・・・・１枚

本体
モーター

(コードプラグは付属していません。）【別売品】

取り替えフィルター
型式：F-100PFS2パッキン

150

プロペラファン

取付穴2-φ5×10長穴※型式名にPFS2の付く格子パネルタイプ
Φ100パイプ用ファンに後付け出来ます。

本体スイッチ■パイプフードとの組み合わせによる最少壁厚式

最少壁厚

φ１１４

φ１１５

GFP-100E

１００GFL-100E

１００VUφ100

φ１０７

φ１１４

φ１１５

GFP-100ED

１４５GFL-100ED

１４５LPφ100

φ１００φ１０４φ１０５

WP-100１０

速結端子台

パネル

P F F 2 - 1 0 0 A/(B)/(K)17053.5

安全上のご注意■お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

本体

170

【付属品】

・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本
・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載

パッキン

150

(コードプラグは付属していません。）

プロペラファン

5取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付てください。

単位：ｍｍ8749.3

モーター

10

φ１００インテリアパネルタイプ・本体スイッチ付

φ95.5（φ98）

型

最少壁厚調整板
取付穴2-φ5×10長穴

本体スイッチ

単位：ｍｍ

インテリアパネルタイプ・手動式シャッター・本体スイッチ付

P F F 2 - 1 0 0 ASS/(B)/(K)

速結端子台

パネル

170

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

8749.3

60

本体
モーター

φ95.5（φ98）

式

170

型

5開口寸法

VPφ100注意

取付穴2-φ5×10長穴

フィルター
パネル

速結端子台

【付属品】

機

外形寸法

150
本体スイッチ(100/100Lはスイッチ無し)

170

式

内形寸法

パッキン

(コードプラグは付属していません。PFS2-100Lは電源コード仕様）

インテリアパネルタイプ（２４時間/局所換気兼用）

取付パイプ呼び径・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本
・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載

φ95.5（φ98）

機

プロペラファン

【付属品】

φ100

本体モーター

風量強弱(２速)タイプ

格子パネルタイプ（２４時間換気対応）(ホワイト)

8749.3

大風量タイプ・本体スイッチ付※【別売品】取り替えフィルター
F-100PFS2が後付け出来ます。

式

32

φ95.5（φ98）

PFS2-100A (ホワイト)型

P F S 2 - 1 0 0 A/(K)170

スタンダードタイプ（別売フィルター取付可）

型

パネル

170

P F S 2 - 1 0 0 AH1/(K)PFS2-100 (ホワイト)

PFS2-100L

本体スイッチ付

5機

電源コード (100L)

速結端子台(100,100A,100AH1)

10式

単位：ｍｍP F S 2 -1 0 010型

スタンダードタイプ

5

工事説明書

パッキン
プロペラファン
シャッター
取付穴2-φ5×10長穴

記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

告修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

【付属品】

・SUSトラスタッピンねじ・・・・・・２本
・取扱説明書・・・・・・・・・１枚・工事説明書・・・・・・・・・１枚・保証書・・・・取扱説明書内に掲載(コードプラグは付属していません。）

150

シャッターレバー

本体スイッチ

１.取り付け前の準備
以下の手順にしたがって施工してください。もう一度型式を必ず確認してください。

ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを切ったり入れたりしないガス爆発の原因になります。

1-1 壁に取り付ける場合

交流１００Ｖ以外では使用しない①取り付け場所を決める。

火災・感電の原因になります。

コードプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭くこと火災の原因になります。

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが、電気的に接触しないよう取り付ける。

■「安全上のご注意」を参考にし、取り付け位置を決め、パイプ下穴を開けてください。
■使用するパイプにあった60㎜以上下穴で開口してください。

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
単位：mm

60㎜以上

名
1800mm以上意

VUφ100 φ１０７ φ１１４ φ１１５
LPφ100 φ１００ φ１０４ φ１０５

②壁に配線コードの引き出し穴（φ10ｍｍ）をあけ、電源用電線（VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ）を引き出す。
コンセントを設置する場合は、本体から６０ｃｍ以内に設けて下さい。

直接炎のあたる恐れのある場所には取り付けない
火災の恐れがあります。

60■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。

感電および故障の原因となります。

60●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う
落下によりけがをすることがあります。

●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

③パイプを壁に埋め込む。

お願い●取り付け・お手入れの際は必ず手袋を着用するけがをすることがあります。

単位：mm

φ106012㎜ 15㎜

浴室などの湿気の多い場所には取り付けない

屋内側
取付壁面
配線コード

φ10PFS2-100L

屋外側
パイプ

●パイプは必ず取り付ける。

●羽根や部品の取り付けは確実に行う●本体外周のスポンジパッキンは外さない

落下によりけがをすることがあります。

換気能力が低下することが考えられます。

お願い●高温になる場所（周囲温度４０℃以上） ●有毒ガス（亜硫酸ガスなど）の発生があるに取付ないでください。
場所に取り付けないでください。
故障の原因になります。

故障の原因になります。

●直射日光の当たる場所に取り付けないでください。

●有機溶剤がかかる場所に取り付けないでください。

●換気口を設けてください。

●次のような配管工事はしないでください。

誤作動の原因になります。

効果的な換気ができません。

故障の原因になります。

（１）極端な曲げ（２）多数回の曲げ●製品の前に障害物がないように取り付けてください。
センサーの感知感度が悪くなります。

●アルミフレキダクトには取り付けないでください。
振動の原因になります。

内径寸法 外径寸法 開口寸法

VPφ100 φ１００ φ１１４ φ１１５

漏電したときに火災の原因になります。

注

称

60

警

10

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

（３）接続ダクト径を小さくする（４）壁埋込パイプを室内側に傾斜する

約３°の勾配をつける●取り付け壁面は必ずコーキング処理を施し、パイプがぐらつかなように確実に固定する。
●パイプは屋内側から屋外側にむけて、約３°の下り勾配をつけること。

コーキング処理（パイプ外周）●屋内側のパイプ出代は０mm～５mmまでを必ず確保すること。

④外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける

パイプは壁からの出代を５㎜以下で必ず確保してください。

パイプフードGFP-100E
GFL-100E

薄壁（壁厚100ｍｍ以下）の場合は、薄壁用のパイプフード・ベントキャップを選定してください。
また、パイプフード・ベントキャップが、換気扇本体に当たらないように施工してください。

お願い
（室内側）

コーキング処理（パイプ外周）■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

■丸形パイプフード・ベントキャップ等を使用するときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

２.配線工事

1-2 天井に取り付ける場合■「安全上のご注意」を参考にし、取りけ位置を決め、パイプ下穴を開けてください。
■使用するパイプにあった下穴で開口してください。

②木枠をつくり野縁に固定する。
単位：ｍｍ

木枠内寸
使用木枠

60㎜以上

60㎜以上

③天井に配線コードの引き出し穴(φ10ｍｍ)をあけ、配線コード(VVFφ1.6ｍｍまたはφ2.0ｍｍ)を引き出す。

φ100
パイプ

□120

外形寸法
φ１１４
φ１１４
φ１０４

開口寸法
φ１１５
φ１１５
φ１０５

φ10(PFS2-100L)

60

エルボ

天井

木枠コーキングする（パイプ外周）

電圧側

電圧側
コードプラグ コンセント 壁スイッチ(別売品） （市販品） (別売品）

壁スイッチ
(別売品）

●コードプラグを使用する場合●強弱仕様の場合（PFS2-100Lのみ）

12㎜ 15㎜

コードプラグ(別売品）

換気扇

GFP-100E

パイプの天井からの出代は5㎜以下にしてください

お願い
あとから石膏ボードの工事をした場合、右図のようにパイプと石膏ボードに、すき間ができる場合がありますので、必ずアルミテープやコーキングなどです
き間をふさいでください。

強①パネルをはずす。
（１）パネル下面の取っ手に指を引っ掛け手前に引いてはずす。

パネル

30

弱

コネクター

強/弱SW

1

壁スイッチ(別売品)

GFL-100E【別売品型式】
・コードプラグ・・・・・PF-YP-08
・壁スイッチ１速仕様(入/切)・・・TSK-D1CR05
・壁スイッチ２速仕様(入/切・強/弱)・・・TSK-D2CR05●壁・天井同様に取り付けます。

警

屋外側

屋内側

アルミテープやコーキングですき間をふさぐ石膏ボードと壁面の間に湿気が入り込むのを防ぎます。

電源
ＡＣ
100Ｖ
電圧側

入/切SW

(0.5A用)赤お願い■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付(細目)は絶対に使用しないでください。

３.本体の取り付け

接地側

黒コンセント(市販品）

パイプフード■丸形パイプフード・ベントキャップ等使用する
ときは、外風や風雨侵入を防止する対策を施してください。
■必要に応じて外周をコーキング処理してください。

共通白電源
ＡＣ
100Ｖ

換気扇

直管部の長さ90㎜以上

パイプ

電源
ＡＣ
100Ｖ

換気扇

⑤外壁面には、パイプフード(別売品)、ベントキャップ(別売品)を取り付ける。
吊り金具（市販品）

接着又はテーピング パイプ
してください■配線コード(ＶＶＦφ1.6・φ2.0)の先を図のように加工してください。

■本体を確実に固定するために必ず木枠を設置してください。

④配管工事をする。

換気扇

接地側

電源
ＡＣ
100Ｖ

60

木枠
補助野縁

内形寸法
φ１００
φ１０７
φ１００

接地側

60

約30角材

野縁

名 称
ＶＰ管
ＶＵ管
ＬＰ管

●コードプラグ・壁スイッチを使用する場合 ●壁スイッチを使用する場合

単位：mm

φ10内寸

■この換気扇は次のパイプに取り付けることができます。
単位：mm

配線例

60

①取り付け場所を決める。

●配線工事は電気工事士がおこなう。

壁面告●結線する場合、電線を奧までしっかりと差し込む。
差し込み不十分な場合、発熱する恐れが有り、焼損や火災の原因となります。

石膏ボード

速結端子

●電線部分が電源端子外側に露出しないように確実に差し込む。

パイプ

電線

感電や火災の原因になります。

壁面②-1 コードプラグを使用する
場合(別売品) PF-YP-08③本体をパイプに差し込み、付属のねじ(２本)で固定してください。

②-2 配線コードを使用する場合（１）コードプラグを速結端子に差し込む。
（２）本体、パネルのうす肉部をナイフで切り取りコードプラグを出す。

配線コード
パイプ取っ手本体

速結端子④パネルを本体に取り付ける。
（１）パネルを本体上部の爪(２カ所）にパネルの爪を引っ掛け、壁面側にゆっくりおろし、下側の爪(１カ所）にカチッと音がするまで壁面側に押しつける（２）取り付け後は、確実に取り付けられているかパネルを軽く引っぱって確認する。

上側 表示

コードプラグ
切り欠き部
パネル
うす肉部

パネル取付ねじ
(2本)

注

速結端子

意本体

※イラストはPFS2-100A●図はコードプラグを切り欠き部より出した
場合（コードが長い場合は、本体内部でＵターンさせ長さを調整してください。)

本体取付の際、本体外周のスポンジパッキンを外さないでください。

配線コード本体※１：速結端子の位置は、裏側から見て右上になります。

■壁、傾斜天井に取り付ける場合は、上側表示を上にして取り付けてください。

パネル

４.試運転
１速タイプ

２速(強弱切替)タイプ【機種】 PFS2-100・100A/(K)・100AH1/(K)・100AF
PFF2-100A/(B)/(K)・100ASS/(B)/(K)①-1 コードプラグを使用している場合【機種】PFS2-100L

コードプラグコンセント

コードプラグをコンセントに差し込む。

①壁スイッチを「入」にする。
②強弱切替スイッチを操作し、③「強」→「弱」にし、回転が遅くなることを確認する。
「弱」→「強」にし、回転が速くなることを確認する。
壁スイッチ（別売品）●運転－ランプ赤色点灯①-2 本体に本体スイッチがある場合●停止－ランプ緑色点灯

スイッチの「ＯＮ」を確認する。
（出荷時は「ＯＮ」に設定してあります。）※ PFS2-100はスイッチ無し※PFF2-100ASS/(B)/(K)
運転時は必ずシャッターレバーを「開」にしてください。
（出荷時は「開」に設定してあります。）①-3 電源コードを使用していない場合

強/弱切替スイッチ
強・弱運転を切り替えます。

【TSK-D1CR05】
入運転するとき切停止するとき壁強/弱切替スイッチ スイッチ
強入
弱切

本体スイッチPFS2-100A/(K)PFS2-100AH1/(K)PFS2-100AF
PFF2-100A/(B)/(K)壁スイッチを「ＯＮ」にする。ブレーカーを切ってある場合はブレーカーも「ＯＮ」にする。

壁スイッチ●ファンが回転しているか確認する。
●異常な騒音、振動がないか確認する。

② パネル内部のファンが回転しているか確認する。
③ 異常な騒音、振動がないか確認する。

本体スイッチシャッターレバー閉⇔開
PFF2-100ASS/(B)/(K)

壁スイッチ
(別売品)
●運転－ランプ赤色点灯●停止－ランプ緑色点灯

TSK-D1CR05

TSK-D2CR05

夏期・中間期
冬期
停止するとき