コンクリートポール
点検手引書

大日コンクリート工業株式会社

本紙は所有者様にコンクリートポールを安全且つ継続的にご利用頂くための点検方法をまとめております。尚、当社として保証するものではなく判断基準を決められる参考資料としてご利用ください。

〜はじめに〜
本紙は所有者様（電気及び通信事業者を除く）にコンクリートポール（以下電柱）を安全且つ継続的にご利用頂くため製品の説明資料と点検手引書とをまとめております。内容についてはわかりやすくするための表現をしておりますので詳しくは電気設
備技術基準、配電規程等の書籍をご参照ください。
尚、本紙点検内容、判断基準は全ての電柱に対して当社として保証するものではございません。判断基準を決められる参考資料として用いてください。
〜点検の実施について〜
台風等の暴風、大規模地震、風雪などの天災、または車両衝突などの異常外力が作用した後は点検を行なってください。また、上記以外でも使用状況、環境などに合わせた定期点検を実施されることが望まれます。
〜もくじ〜
１．電柱の予備知識
２．電柱から見た設備状況の予備知識
３．電柱の点検①

点検前準備電柱の点検②

参考ポイント

電柱の点検③

遠くから観察

電柱の点検④

近くから外観目視点検１

電柱の点検⑤近くから外観目視点検２

４．点検後の処置について
劣化度合いおよび処置について

１．コンクリートポール（電柱）の予備知識○コンクリートポール（電柱）

電柱の強度
2.0kN→3.5kN→4.3kN→5.0kN→7.0kN→10kN→15kN・・

コンクリートポール（電柱）は電気・通信用の支持物としてのいわゆる電柱としての用途のほか、照明灯、防球ネット、アンテナ等の主柱として使用されています。
電柱の選定は、主に風圧いわゆる暴風に耐え得るように設計され、右上のように数種の強度の中から用途に合わせ、折れないように設計されています。
また地中部の形状についても電柱の長さと強度にあわせて倒れないように基礎が設計されています。

風圧に耐え得る柱の検討※地域によっては風雪の検討をする場合もあります。

基礎の検討
２５ｃｍ

○設計荷重と破壊荷重

３.５ｋN

７.０ｋN

１２−１９−３.５という柱を例にして許容荷重と破壊荷重を説明します。ここで３.５という数値が強度３.５ｋNを示します。
電柱の頭の少し下（25ｃｍ）を３.５ｋＮまで引張っても大丈夫です。この時の３.５ｋNを設計荷重と言います。柱の検討では、設計荷重で風圧等に耐え得るように設計します。また２倍２倍の７.０ｋ
Ｎ（3.5kN×2倍）でも折れない（倒れない）ように造られています。この時の７.０ｋＮを破壊荷重破壊荷重と言います。

２５ｃｍ

大丈夫です

大丈夫じゃないけど倒れません○横ひび割れを自分で小さくする構造
電柱は、常に上下方向に圧縮力がかかっています。
その為、例えば台風によって瞬間的に大きな荷重が作用して大きな横ひび割れが入ったとしても台風が去った後は横ひび割れが見えないくらい小さくなることがあります。ですから目視できる横ひび割
目視できる横ひび割れが生じている場合は、それ以上の大きな横ひび割れを一度起こしが生じている場合は、それ以上の大きな横ひび割れを一度起こした可能性をもっています。

ひび割れ

ひび割れが見えにくくなる

２．電柱から見た設備状況の予備知識
無風時でも張力はかかります
電柱から見ると、沢山の架渉線や装柱物があるのは大変です。特に厄介なのが架渉線の張力
架渉線の張力です。この張力は意外に大きく、風が無い時でも風が無い時でも架渉線の重さで常時作用します。また風が強くなると更に張力が増加し電柱を容赦なく引張ります。
その為、できるだけ電柱に張力が作用しないように、支線を支線を適切に配置すること、バランスを考えた柱間距離などが大事適切に配置すること、バランスを考えた柱間距離になってきます。

張力

張力 張力
電柱は過度な長期荷重もキライ

では、下図の線路図から３パターンの電柱に対する力関係を見てみましょう。尚、下記からも解るとおり支線は電柱の支線は電柱の命綱です。適切な方向に設けるとともに弛んでいないか点検することが重要です。どうしても支線が取れない場合は立地変更や強度の高い柱を設置するなどの処置を行ないます。

・角度柱・・・架渉線が２方向に角度を持っている柱が５度をこえる場合は支線を取ることが望まれます。また、角度が大きくなるにつれ２方向に支線を取ることも望まれます。
・中間柱・・・左右の柱間距離に大きな差が無ければバランスがとれた安心できる状態です。しかし下図のように左右の柱間距離が異なると不平衡荷重（張力）が働きます。この不柱間距離が異なると不平衡荷重（張力）が働きます。
平衡を除くため下図では左側に支線を設けバランス合わせを行なっています。
支線

バランスの取れた張力の関係
・引留柱・・・端末では必ず架渉線による長期的な張力が働きます。下図では支線を設けバランス合わせを行なっています。
尚、支線の代用として支柱を設ける場合もあります。

架渉線による張力支線による張力

支線
角度

支線
角度柱
角度５度以上で支線を中間柱

引留柱

支柱

３．電柱の点検①

点検前準備

電柱の点検を行なうにあたって点検用具を準備しましょう。

クラックスケール

少なくとも①〜④は必須と思われます。あとは必要に応じて持参してください。
①クラックスケール：ひび幅を測ります。
（必要に応じ測微鏡なども）②メジャー：コンベックス等の長さを測れるもの③電柱点検表（設計図面等もあれば持参してください）④カメラ⑤双眼鏡：高所目視用（高所作業車等が無い場合）⑥打音検査用ハンマー⑦霧吹き：ひび割れ部周辺に水を吹きかけると乾く時にひび割れがよく見えます。（但し、記録用紙に目視によるものか、霧吹きによるものか必ず記録します）⑧下げ振り：曲がりや反り、傾き具合を目視します。
尚、この点検は電柱の劣化点検を行なうもの
電柱の劣化点検を行なうものですので以下の点をご注意ください。
・経験者でないかぎりむやみに電柱に昇らないで電柱に昇らないでください。
・また経験者であっても十分に確認されない限りひび割れのひび割れのある柱には昇らないでください。
・電柱点検に気をとられて交通事故等が起きないよう周囲確・電柱点検に気をとられて交通事故認を徹底してください。

点検表電柱の点検②

参考ポイント

電柱の点検を行なう際、例えばひび割れを発見するにしてもよほど大きなものでない限りなかなか目につきません。
例えば0.１ｍｍ程度のひび割れは１ｍ離れたところからでは見つけにくいものです。外観目視の場合は10〜30cmの距離で観察することが好ましいと思われます。ですが、実際にそのように観察すると電柱1本で多くの時間がかかります。そこで、参考までに劣化がよく見られるポイントを以下に記します。
（但し、他のところの大きな劣化を見逃さないよう注意してください）・ひび割れは１０〜３０㎝くらいに近づいて見る。
・地際部（地面）〜地上２m
・地際部（地面）〜地上２mに多い
・引留柱は架渉線の反対方向
・中間柱、角度柱は架渉線の直行方向①地際部（地面）〜地上２ｍまでの間に多く見られます。
地際部（地面）〜地上２ｍまでの間に多く見られます。
（ひび割れの多くはこの間で発見されます）②ひび割れの発生しやすい方向もあります。
・端末柱では架渉線のある反対側
架渉線のある反対側にひび割れがみられます。
・中間柱、角度柱は架渉線沿いの直交方向直交方向にひび割れがみられます。

端末柱で無支線の場合は架渉線のある反対側

中間柱、角度柱では架渉線沿いの直角方向

地際部（地面）〜地上２ｍまで

電柱の点検③近くから外観目視点検１
近くから見て電柱の種別の確認
・柱種・製造年
・メーカー名・（No.,場所名等）
No.,場所名等）

はじめに電柱の種別確認を行ないます。コンクリートポールに柱種標と呼ばれる磁器（白）が取付けてあり、そこに製造年、設計荷重等が記載されております。また黒い墨で柱種（呼び名）表示が印字（胴体表示）されています（右写真参照）。
例：8‑14‑2.0→長さ8m−頭部直径14cm−設計荷重2.0kN
メーカー名、柱種、製造年及びご指定の番号や場所名等を記録

ひび割れはないか？
・横ひび割れ・縦ひび割れ・斜めひび割れします。古い柱では印字が消えていることがありますが目印となるものと一緒に写真撮影し後で長さを推測します。
次に地際部周辺を観察して、ひび割れの有無を観察します。
下写真の３枚は①横ひび割れ②縦ひび割れ③斜めひび割れ

ひび割れがあった場合・ひび幅・ひび長さ・ひび本数・ひびのある方向です。

これらが見つかった際は、ひび幅、ひび長さ、本数及び方向などを点検し記録します。ひび割れ幅はクラックスケール等で確認してください。

①②③

電柱の点検④近くから外観目視点検２

高い目視できないところは高所作業車若しくは双眼鏡等で確認してください。

①

写真①〜⑤は、コンクリートの欠け、剥落等の現象です。
①コンクリートの欠け：これは地際部の写真です。自動車等の衝突などにより発生します。
②内部からの錆汁跡：ひび割れから錆汁が垂れてきたものです。
③コンクリートの剥落：足場ボルトを締め過ぎたことにより起きた現象です④コンクリートの剥落：鉄筋の腐食膨張により剥離したものと思われます。
⑤エフロレッセンス（白色析出）：電柱の合せ目（縦に伸びた筋）に沿ってエフロが出ています。

②③④⑤

電柱の点検⑤

遠くから観察

電柱の点検を行なうにあたって、まずはじめに全体を観察してみます。
まずは、前頁にありましたように架渉線、支線等のバランスを確認します。
次に電柱の状態を確認します。下図はわりとよく見られる光景です。
①柱が途中でくの字に曲がっている
くの字に曲がっている状態。

遠くから見て電柱にくの字、反りはないか？
支線は弛んでいないか？

②柱が全体的に反っている反っている状態。
③支線が弛んで支線が弛んで柱が傾いている状態
どれも、横ひび割れの可能性を含んでいますので特に地際部周辺を注意深く目視点検します。
また、装柱状況についても異常な装柱状態ではないか、支線の必要性はないかなどの確認・点検も行ないます。

①②③

４．点検後の処置について点検終了後、電柱の劣化度合いから処置を判断していきます。以下に劣化区分から処置までの流れを示しておりますがほかに電柱の用途、折損影響度等も考慮して判断していく必要があります。
○架線の追加、アンテナ等の取付がされているもので再設計されていない場合は基礎とともに再設計を行います。
①種々の劣化事象毎にランク分けします。
②その劣化事象毎にその劣化度合いによってランク分けされます。

環境条件：ひび割れ等の劣化を③ 促進する付加因子

劣化が併発しているものについては更に危険度を割り増します。
③環境条件によって劣化の促進性を考慮します。

地域特性
・塩害地域
・凍害地域
・温泉地域
・工業団地地域

① 大分類
OK設
計との比
較

劣化度

項目
横ひび

大

柱の曲がり剥離

中

縦ひび

小

柱の反り

NG

小分類

劣化度

斜めひび

小〜大②

項目

小小さな欠け中小さな剥離

大大きな剥離架渉線取付状態・引留柱
・角度（コーナー）柱・不平衡荷重を受けるもの
支線の弛みの有無

その他

劣化度

OK

大至急再設計
NG

項目
建て替え
補強

建て替え検討
荷重低減検討

補修
点検強化
小定期点検

劣化度合いおよび処置について
下表は劣化項目、劣化度の目安、および劣化に対する検討・処置の目安をまとめたものです。
尚、下表は当社として保証するものではなく検討・処置の判断基準を決められる参考資料としてご利用ください。
劣化項目
横ひび

0.05mm以下
0.05mmを超える
0.05mm以下

ひび
割れ

0.2mm以下
縦ひび

0.4mm以下
0.4mmを超える
0.4mmを超え多数

劣化度
大
小中

大

斜めひび

大

ひび幅に関わらず錆汁のあるもの

大建て替え検討。
定期点検継続。
点検強化。
点検強化若しくは補修検討。
補修・補強検討若しくは建て替え検討。

○設置年数建て替え検討。

○地域特性
・塩害地域
・凍害地域
・温泉地域
・工業団地地域

建て替え検討。
建て替え検討。

小小さな剥離

中補修・補強検討

大きな剥離

大建て替え検討。

小

ひび割れが無い反りの場合、支線の設置等の反りを無くす処置で十分と思われます。

大建て替え検討。

小

支線効果の無い状態が長期に渡って続いた可能性があります。横ひび割れがあれば建て替え検討。

柱の反り
柱の曲がり
支線の弛み（ゆるみ）

劣化度付加因子補修・補強検討若しくは建て替え検討

厚さ数ミリ程度の表面の欠けでひび割れに連続していなければ定期点検継続で十分と思われます。

小さな欠け
コンクリート
剥離

劣化に対する検討・処置

その他外観の異常

エフロレッセンスの発生、ひびの無い錆汁等、目に付いたものは記録し大きなものは検討対象とします。

足場ボルト受口周辺のひび・浮き柱上作業者の人身落下の危険性あり。昇らないように処置＋○架渉線取付状態・引留柱
・角度柱（コーナー）・不平衡荷重を受けるもの