1/7

FoamPro
自動泡混合システム
フォームプロ・モデル：FP-2001/24
Type“0”

取り扱い説明書項目

1. 概要及び特長
2. システム構成図（ＴＹＰＥ“0” ）3. システム仕様及びシステム機器
4. 操作方法
5. 保守、点検
6. 注意事項●

本システムを運用する前には必ず取り扱い説明書をお読み下さい2/7
１．概要及び特長
本装置は、電気モーター駆動で流量計測を元にした混合システムであり、流量を計測し、あらかじめセットされた混合比率の泡濃縮液を注入し水と混合します。
ボタン一つの操作で、他のシステムよりも容易に正確に泡を作り出し、流量や圧力の変化にも自動的に対応します。又、０.１％毎の間隔で泡濃縮液混合比率を変えられます。
２．システム構成図（ＴＹＰＥ“０”）システム構成は以下のようになります。

３．システム仕様及びシステム機器
１）システム容量

3/7

泡混合比
最大流量（L/min.）
０.１％
９,８４０
０.３％
３,２８００.５％
１,９７０
１.０％
９８０２）システム機器仕様
１．電源：ＤＣ２４Ｖ
２．泡ポンプ：種類：プランジャーポンプ
吐出量：９L/min. at １MPa
３．モーター：出力：０.４kW
４．最高使用圧：２.８MPa
５．最高使用温度：７１℃
６．最大電流値：２２Ａ
３）デジタル表示コントロールモジュール（制御用操作盤）

４）用語の解説（１）表示インフォメーション
デジタル表示コントロールモジュールのディスプレイ上の５桁の表示は、選択された各々の機能の値を示すか、警告を示します。
機能は、デジタル表示コントロールモジュールの表示／切替ボタンを押すことで選択されＬＥＤランプの点灯により示されます。
＊デジタル表示コントロールモジュール
ディスプレイ機能単位
内容流量L/min.
水あるいは泡混合液の現在の流量を示します。
積算水量
混合比率

積算泡量

L（リットル） 水あるいは泡混合液の積算量を示します。
％
泡濃縮液の混合比率を示します。
初期設定値は０.５％にセットしています。
使用範囲は０.１％～１.０％です。
（クラスＡ消火剤の場合）（例）
０.３％以下 残火処理
０.５％
初期放水
１.０％
ゴム、プラスチック火災、防火帯の構築
L（リットル） 泡濃縮液の消費積算量を示します。

4/7（２）ディスプレイメッセージ
混合装置を構成する電気モーターとポンプを守る安全機構が用意されています。
“Ｌｏ Ｃｏｎ”の表示の点滅
泡タンクの泡濃縮液量が少なくなっていることを示します。
２分間経過後、“Ｎｏ Ｃｏｎ”を表示します。
“Ｎｏ Ｃｏｎ”の表示
泡吐出ポンプを停止します。泡濃縮液を補充し泡ボタンを押すまでスタンバイ状態になり水放水となります。
“Ｈｉ Ｆｌｏ”の表示
水吐出が泡ポンプ容量より高すぎる場合に表示されます。
泡ポンプはその最大レートにおいて作動します。
“ＥＲＲ ＥＬ”の表示
電動モーターを停止します。電動モーターが１０秒間動かない時、表示は制御信号にフィードバックされないことをこのように示されます。
システムは電動モーターと部品を守る為、ＯＦＦ状態に戻ります。
４．操作方法
自動泡混合システムは電源スイッチを入れることで起動状態になります。
最初に運転席にあるＰＴＯスイッチ（電源スイッチ）を入れる。（艤装により異なります。）
操
123456＊＊

作－システムの開始－“泡ボタン”を押す。

ディスプレイ（表示）数秒間“ＨＹＰＲＯ”と表示され流量のＬＥＤランプが点灯します。
泡のＬＥＤランプが点灯し泡混合の準備が出来ていることを示します。

泡吐出可能量に放水量を設定して下さい。
流量が表示され、泡のＬＥＤランプが点滅します。
水の流れを自動的に計測し指定された混合比率（点滅している時は、泡ポンプが稼動している状で泡混合を行います。
態です。）
混合比０.５％で 30～1970L/min.（流量範囲）＊操作中の積算水量の読み取り“表示／切替ボタン”を押し積算水量のＬＥＤラ 積算水量が表示されます。
ンプを点灯させる。
＊操作中の泡混合比率％の読み取り“表示／切替ボタン”を押し混合比率のＬＥＤラ 泡の混合比率％が表示されます。
ンプを点灯させる。
＊泡混合比率％の変更“表示／切替ボタン”を押し混合比率のＬＥＤランプを点灯させる。次に“混合比率調整ボタン”
指示された新しい泡の混合比率％が表示されま↓又は↑を押します。
す。
混合比率％に示された濃度で泡濃縮液が注入されます。変更は放水中や、その前後何れにおいても可能です。
＊消費泡濃縮液積算泡量の読み取り“表示／切替ボタン”を押し積算泡量のＬＥＤラ 積算泡量が表示されます。
ンプを点灯させる。
泡混合不良時は、もし“泡ボタン”がＯＮ（泡のＬＥＤランプ点灯）なら、“泡ボタン”を押して泡のＬＥＤランプが消灯します。
下さい。
泡注入が停止します。
運転席にあるＰＴＯスイッチを切る。
点灯していたＬＥＤランプが消灯します。
各積算データ確認後、運転席にある電源ＯＦＦス
尚、各積算データがＺＥＲＯクリアー（消却）さイッチを切る。
れ泡混合比率も初期設定に戻ります。
－システムの終了－
ＰＴＯスイッチがＯＦＦでも通電状態を保ちます。（艤装により異なります。
）
電源ＯＦＦスイッチを切っても数秒間は表示されます。（本装置はコンデンサーを含む為。）

操作手順フローチャート｛＊｛＊5/7

注：艤装により異なります。
｝

注：艤装により異なります。
｝

機能のリセット方法（１）消費された水及び泡濃縮液の積算データは、リセット機能を実行することによりメモリーからＺＥＲＯクリアー（消去）されます。
“表示／切替ボタン”を押し“積算水量”あるいは“積算泡量”を選んで下さい。次に“混合比率調整ボタン”↓↑を同時に押す事でデータはクリアーされ“０”と表示されます。

6/7（２）操作中に変更された混合比率％も、リセット機能を実行することによりメモリーから初期設定値に戻ります。
“表示／切替ボタン”を押し“混合比率”を選んで下さい。次に“混合比率調整ボタン”↓↑を同時に押す事で初期設定値に戻り“０.５”と表示されます。
電源ＯＦＦスイッチを切る前には、必ず“積算水量”及び“積算泡量”をご確認下さい。

◎注意 （電源スイッチを切りますと、自動的に各積算データはＺＥＲＯクリアー（消去）され泡混合比率％も初期設定値に戻ります。
）

５．保守・点検
使用後点検

月度点検

年度点検

ホースの弱りや擦り切れ等の損傷がないかチェックして下さい。
機器の接続が確実であることを確かめて下さい。
泡濃縮液の残量を確かめて下さい。
（泡タンク容量は３０リットルです。）
配線、ホース、流量計の接続部等に腐食や漏れや損傷の異常がないかチェックして下さい。
消火剤ストレーナーを洗浄して下さい。
ご使用になる消火剤の種類によりまして天候や気温の変化でストレナーが目詰まりしやすくなることがあります。(低温時等)
月次点検に限らず状況により随時点検されることをお勧めします。
泡ポンプのオイルレベルの確認をして下さい。
（下図参照）
オイル計量棒を引き抜きフル（ＦＵＬＬ）のマーク上であることを確認して下さい。
その場合は、オイル確認窓で 1/2 から 3/4 の間で示されます。
必要であれば、オイルを追加して下さい。オイル：ＳＥＡ３０（洗浄剤なし用）
例：コスモオルパス１００（コスモ石油製）
泡ポンプのオイル交換を行って下さい。（下図参照）
オイルドレンプラグを外してオイルを抜いて下さい。（オイル容量 300cc）
その時、排出オイルに消火剤や水の混入の有無を確認願います。

６．注意事項
１）異なった銘柄の消火剤を絶対に混ぜ合わせないで下さい。
２）泡混合率は０.１％～１.０％の範囲でお使い下さい。
システム容量 参照３．－１）
３）修理時は、電源ＯＦＦスイッチ（運転席）、ＰＴＯスイッチ（運転席）及びメインパワースイッチ（泡ポンプ／モーターベースユニット）を切って下さい。
４）修理点検時には、配管内の圧力、残水及び泡溶液を抜いて下さい。
５）電気アーク溶接をする場合には、３）を実施するとともに機器保護のためコントロールモジュールあるいは他のフォームプロ機器から、グランドストラップやコントロールケーブルを外して下さい。
６）最高使用圧力２.８MPa 以上では使用しないで下さい。
７）温度７１℃以上に於いては使用しないで下さい。
８）低水位センサーが働いた（“ＬｏＣｏｎ”の表示が点滅した）ら、“泡ボタン”をＯＦＦにして泡濃縮液を補充して下さい。補充する際は専用のロート（じょうご）をご使用下さい。

7/7
備考

泡溶液による配管、ポンプや水タンクの汚染を防ぐ為に次のことを実施して下さい。
１）消火終了時には、先に“泡ボタン”をＯＦＦにして下さい。
＊ 配管内、ホース内の泡溶液が水で洗浄されます。
２）水タンクへ送水を行う場合は＊ 外部放水中（吐水コックが開）であればタンク送水を行ってもタンクへ泡溶液の進入はないかもしれません。
＊ 外部放水停止時（吐水コック閉）であれば事前に“泡ボタン”をＯＦＦにして下さい。
３）ポンプ冷却水への泡溶液の進入の防止については、外部放水中は泡溶液の進入はありませんが、外部放水停止時には、事前に“泡ボタン”をＯＦＦにして下さい。