KCユカマスS
標準施工法●お守りください
お守りいただく内容の種類を右の絵表示で区分し、説明しています。

1 基礎貫通部排水管の設置①流出径100の場合
VU100

気をつけていただきたい

行ってはいけない

必ず実行していただく「注意喚起」の内容です。

「禁止」の内容です。

「強制」の内容です。

●排水管の両端を養生してください。
●流出径100の場合、VU100立上り管が垂直となるように、排水管を鉄筋等にしっかり固定してください。
●流出径75の場合、VULL75の上面が水平となるよう、排水管を鉄筋等にしっかり固定してください。

垂直確認

養生

4 排水枝管の接続●KCユカマスSと排水枝管を接着接合してください。
●KCユカマスSに接続する管は、VU75をご使用ください。VU50を接続する場合は、異径継手75 50をご使用ください。（管、継手はクボタケミックス製をご使用ください）●排水枝管を接続しないKCユカマスS受口には、専用キャップ（別売）を本紙裏面記載の手順で取り付けてください。

コンクリート打設時に排水管が傾くとKCユカマ
スSの水平がとれません。排水管が移動しないようコンクリートを打設してください。
流出径100の場合、排水管は必ずクボタケミック
ス製VU100を使用してください。VP100は接合できません。

②流出径75の場合
異径エルボ
VUL100 75 VU75

VUDL100

5 管の支持固定●排水枝管は下表の支持間隔・勾配を目安に支持固定してください。

流出径75の場合、KCユカマスS下流側の継手は必ずVULL75を使用し、宅地ますへの接続は異径
エルボVUL100 75でφ100に拡径してください。深基礎の場合はKCユカマスSの流出口にVUDS75を接合し、VU75を介してVULL75に接続してください。

水平確認

大曲がりエルボ75(VULL75)

呼び径

1箇所目
2箇所目（X）
呼び径
勾配

支持金具(市販品)

2 立上り管端部の切断・仕上げ（流出径100の場合）
立上り管の切断

内面バリ取り●立上り管を基礎天端で管軸に対して垂直に切断、バリ取りを行ってください。
●KCユカマスSを仮挿しして受口内面までの高さを測ってください。
●仮挿し時の受口内面までの高さが45〜50mmになるように立上り管の内面処理を行ってください。

6 仕切板の設置
5【仕切板の取り外し方】
仕切板蓋
リング
反時計回り

6

取り外し
取り外し

取り外し

仮挿し時の受口内面までの高さ
3550

出荷時位置

＜内面切断例>

叩き込んで接合しないでください。

接着剤塗布

接合後60秒以上保持75
1/100以上●2Fトイレまたは3Fトイレ配管を接続する場合はKCユカマスS内部の仕切板を一旦取り外し、仕切りの位置を流入方向に合わせてください。
●雑排水および6L以下の1Fトイレ配管の場合、仕切板の位置変更は不要です。
●リフォームの際には必ずトイレの容量を確認し、仕切りの要、不要を判断してください。

このマークを流入方向に合わせる

仕切り位置●基礎貫通排水管の上流側内面（VULL75、VUDS75の受口内面、またはVU100の内面）とKCユカマスS流出
口外面に接着剤を塗りムラや塗りもれのないように円周方向に薄く均一に塗布してください。
●KCユカマスSが水平となるよう排水管の上流側に接合し60秒以上保持してください。

50
1/50以上【仕切り（別売）の追加設置方法（例）】KCユカマスSの仮挿し

3 KCユカマスSの接続

KC ユカマスS付近
1.2m以内1.5m以内●2Fトイレと3Fトイレを同時に接続する
場合は仕切り（別売）を追加設置してください。
●1Fに8Lトイレを接続する場合は2F、3Fトイレに加えて、1Fトイレを接続する側にも仕切りを設置してください。

【仕切板の設置方法】＜内面取り例>

75

50

支持間隔

仕切り

流入

流入

仕切りを奥まで差し込む

仕切り

流入

汚水が越流しますので仕切りが必要な箇所には必ず設置してください。
下から見た図裏面（注意事項・設計の留意事項）をご覧下さい仕切り板を使用しない方法●トイレ配管の1F床下配管部分に水平曲がりを2ヶ所以上入れることで仕切板と同様の越流防止効果が得られます。
●水平2曲がりのうち、左図の配管については1曲がりと見なしてください。

KCユカマスS

トイレ
手洗い

上記LLオフセットは１曲がりと見なす●キャップのOリングにクボタケミックスVスプレーを外周全体にわたり、吹きかけてください。
●キャップの爪部とKCユカマスS受口部の切り欠き部を本体合いマーク合わせて挿入してください。
●キャップを時計回りに止まるまで回してください。こキャップのとき本体合いマークとキャップのU字溝の位置が合U字溝っていることを確認してください。

キャップ（別売り）の取り付け方法
爪ユカマス
受口Oリング

トイレ

KCユカマスSは1F床下に設置してください。
通気管

上記45L連続2曲がりは１曲がりと見なす
洗面

切り欠き設計の留意事項

滑材は必ずVスプレーを使用してください。

キャップ
時計回り

KCユカマスS

Oリングにねじれや汚れがないことを確認してください。

キャップ

注意事項

台所洗濯機

バス

KCユカマスSに合流可能な最大排水量は「雑排水131L/分＋トイレ2台」です。
トイレ排水は単独で直接KCユカマスSに接続し、雑排水系統と合流させてください。（ただし、通気管または通気弁のついた2F・3Fトイレは同階のトイレ手洗いと合流可能です。）

トイレ
手洗いトイレ

雑排水は、VUDV継手で合流後、KCユカマスSに接続してください。合流部は45Y継手のご使用を推奨します。

2Fと3Fのトイレを合流した場合、
KCユカマスSに接続できません
トイレ

トイレ

トイレ

トイレ

手洗い トイレ

手洗い トイレ

2Fと3Fの排水には通気管または通気弁を設置してください
2F、3Fにトイレを設置する場合

2F、3Fで雑排水を2器具以上合流する場合
洗面リング合いマークKCユカマスS本体とリングの合いマークが合っていることを確認してください。

本体合いマーク

ロックされ、簡単にリングが回らないことを確認してください。

リング

袋等で覆う

洗濯機
トイレ

2Fと3Fのトイレを合流した場合、KCユカマスSに接続しないでください。
※同時排水時にトラップの封水がはね出す場合があります。

ほこり等の侵入を防ぐため、工事中は袋等で覆い養生してください。

2Fと3Fの排水については、騒音や誘導サイフォンによる破封を防ぐために、従来配管と同様に通気管または通気弁を設置してください。

蓋の着脱に支障をきたさないように、蓋の上方には100mm以上のスペースを確保してください。
床下は空気の流入が行われるよう通気口等を設けてください。

蓋内部の通気弁を分解しないでください
蓋

蓋に内蔵している通気弁は、取り外し・分解を行わないでください。通気弁が破損する危険があります。

床下点検口や人通孔からKCユカマスSや基礎壁に到達可能なように排水枝管を配管してください。

分解通気弁

本社
東京本社

〠556-8601〠111-0041

大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
東京都台東区元浅草二丁目6番7号マタイビル4階☎06(6648)2375（ダイヤルイン）☎03(5246)7800（ダイヤルイン）