遠隔監視と出力制御をまとめて実現1出力制御スケジュール出力制御スケジュール履歴

制御予定や結果をリアルタイムで確認L･eye監視画面により、出力制御スケジュールやPCSごとの制御状況をリアルタイムで確認できます。

●一日の予定制御率が表示されます。

●出力制御関連の履歴を表示します。

固定・更新スケジュールカレンダー上に、当該日に設定されているスケジュールの種類と予定制御率を表示します。制御率をクリックすると、当該日の30分ごとの詳細な予定制御率も確認可能。

制御結果ダウンロード

ダウンロードボタンをクリックすると、予定制御率、全体定格比率、全体発電電力量、PCS定格比率、PCS発電電力量がCSV形式でダウンロードされます。

PCS ごとの制御状況一覧●確定した出力制御予定日や予定制御率を色分けして表示。

PCS ごとの制御状況詳細

PCSごとの詳細状況ページで、全てのPCSの情報欄に制御率と定格比率を表示します。

PCS故障履歴

制御状況の表示

制御率・定格比率

出力制御スケジュールを自動で取得し、指令値に従って発電電力を制御します。現在の制御状況「制御率」と、PCSごとの定格容量に対する発電割合「定格比率」を表示します。

発電電力量、日射、気温、予定制御率のデータをグラフおよび帳票で確認できます。グラフと帳票どちらも30分ごとの平均値または積算値で表示します。

2

各PCSの発電電力や1日の積算値、運転状況のほか、出力制御率、定格比率を表示します。

電力メーター（計量値）

出力制御スケジュールによる精緻な制御

PCS詳細故障の発生・復帰の履歴を確認でき、CSV形式でダウンロードもできます。PCS故障時にメール通知することもできます。

発電サイトマップ

計測制御端末Solar Link ZEROが出力制御ユニットの役割も担うため、追加機器は不要です。
電力サーバから定期的に出力制御スケジュールを取得し、PCSの出力を制御します。
出力制御機器構成イメージ図

遠隔監視システム & サービス取得出力制御スケジュール

電力サーバ

アップロード計測機 兼 出力制御ユニット

出力制御スケジュール

スマートメーター（低圧・高圧）や検定付きメーターで取得した情報が表示されます。CSV形式でのダウンロードも可能です。

制御結果遠隔監視サーバ

制御命令

L・eye 監視画面

※低圧スマートメーターの計測は、別途 Wi-SUNドングル（有償）が必要です。

グループの各サイトをリスト形式で監視でき、マップ上ではピンを配置して発電所の位置情報を表示させることができます。
ピンをクリックすると、サイトの基本情報が確認できます。

制御結果

太陽電池

3

PCS

4

PCSメーカー純正出力制御ユニット向け業界一の PCS 対応力

3

回線シェアセット

39社ものメーカーのPCSに対応しているので、PCSに合わせて機器を選定する手間を省くことができます。

出力制御ユニット用通信回線と遠隔監視システムをセットにして、出力制御エリア限定でご提供。

出力制御が可能なメーカー 一覧 (予定を含む)IDEC

インリー・グリーンエナジージャパン

ウエストホールディングス

エクソル

SMAジャパン

カナディアン・ソーラー・ジャパン

Q セルズ

クリーンベンチャー 21

Sungrow Japan

三社電機製作所

サンテックパワージャパン

GS ユアサ (GSユアサインフラシステムズ ( 旧：サンケン電気 )含む )JAソーラー・ジャパン

新電元工業

ソーラーエッジテクノロジージャパン

ソーラーフロンティア

ダイヘン

ダイヤゼブラ電機

DMM.com

デルタ電子

トリナ・ソーラー・ジャパン

東芝 ITコントロールシステム

日新電機

ニチコン

日本エネルギーホールディングス

ネクストエナジー・アンド・リソース

ネミー

ノーリツ

パナソニック三洋電機

日立インダストリアルプロダクツ（旧：日立製作所）

日立産機システム

藤崎電機

富士電機

ファーウェイジャパン

MARICI Japan

三菱電機

明電舎

安川電機

YAMABISHI

華為技術日本

（旧：ABB）

遠隔監視用のLTE回線を出力制御ユニットにシェアするため回線手配は不要。
遠隔監視と出力制御をまとめて実現します。

ファーウェイ製純正出力制御ユニット(SmartLogger3000A/1000A)とファーウェイ版同社PCSの組み合わせでの出力制御案件に対応します。

ファーウェイ社の商流にてお客様手配

LTE回線をファーウェイ出力制御ユニットにシェア

LTE

出力制御スケジュール※太陽光発電の設備容量によって、対応可能なメーカー・機種が異なります。

LTE※下記以外のメーカー等につきましてはお問い合わせください。

太陽電池

発電量計測値

ファーウェイ出力制御ユニット（SmartLogger3000A/1000A）

余剰買取に対応

NEW

電力会社配信サーバ

ファーウェイ製PCS

新機能

L・eye 監視画面

収納ボックス

構成図（収納ボックス内）

収納ボックス標準

塩害

電源

AC100V

内容物

計測機 Solar Link ZERO

収納ボックス

サイズ

MOBILEアンテナ

安全ブレーカ材質

AAS樹脂

PC＋ABS樹脂

ACアダプター

LANケーブル(出力制御ユニット-当社計測機間)

IP規格

IP44

IP65

全量買取だけなく、余剰買取にも対応。
余剰方式の出力制御として、2パターンの制御方法から選択できます。

当社計測サーバ

当社計測機

1

ACタップ

木ねじ

W424×H521×D201mm※W400×H500×D200mm※突起・屋根を含む※ 1 出力制御ユニットと 2 PCS・出力制御ユニット間用通信ケーブルはお客様手配となります。
出力制御イメージ図

出力制御イメージ図

従来

全量方式の出力制御

100

出力制御値 (%)

NEWaa , b いずれかの制御方法で対応

逆潮流を出力制御値 (出力上限値) 以下に制御

出力︵100

出力制御値 (%)

発電電力

40%

売電電力

% 40

売電電力の確保0

消費電力

自家消費発電電力

ソーラーエッジ社製PCSが同社のサーバへデータアップロードするための回線シェアを行います。

ソーラーエッジ版

出力制御の場合はSolar Link ZEROが出力制御ユニットとなります。

ソーラーエッジ社の商流にてお客様手配

︶

自家消費

出力︵︶

消費電力

注意事項・L・eye 監視画面上で出力制御スケジュールの確認はできませんが、出力制御ユニットから PCS への制御率は確認できます。
・ファーウェイ製の監視サービスは使用できません。

余剰方式の出力制御

売電電力

% 40

2

ソーラーエッジ監視画面

LTE

データアップロード

ソーラーエッジサーバ

0b

太陽電池

出力︵消費電力

自家消費

0

自家消費電力として活用※本機能を使用するには、系統連系協議・出力制御試験等が必要となる可能性があります。

5

ソーラーエッジ製PCS

当社計測機

当社計測サーバ

発電電力

L・eye 監視画面

収納ボックス

構成図（収納ボックス内）︶

発電電力を有効活用できます。

LTE

出力制御値 (%)
売電電力% 40

電力会社配信サーバ

OK

100

自家消費分は出力制御されないため、LTE

出力制御スケジュール

発電量計測値スイッチングハブ

逆潮流 = 0 に制御

LTE回線をデータアップ用にシェア※注意事項参照

収納ボックス標準タイプ

電源AC100V

内容物

計測機 Solar Link ZERO

収納ボックス

サイズ

W425×H419×D161mm

MOBILEアンテナ

ACアダプター

材質

AAS樹脂

ACタップ

LANケーブル

IP規格

IP44

スイッチングハブ一式

スイッチングハブ取付用金具※※突起・屋根を含む

注意事項・対象 PCS：SE5500H-JP(J)/SE25K-JP(*)/SE33.3K-JP(J)/SE50K-JP(J)・ソーラーエッジ製の監視サービスに関しては当社の責任範囲外となります。
・スイッチングハブはお客様側での組み込みとなります。

6