リモートI／O R7F4D シリーズ

取扱説明書

DeviceNet® 用、プラスコモン（NPN 対応）接点 8 点入力、マイナスコモン（NPN 対応）接点 8 点出力、コネクタ形スプリング式端子台

少点数入出力ユニット

形 式

R7F4DD－DAC16C－C

ご使用いただく前にご注意事項

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

●EU 指令適合品としてご使用の場合・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CEマーキングへの適合を確認していただく必要があります。
●取扱いについて・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため、必ず電源および入出力信号を遮断して下さい。
・コネクタの取外または取付を行う場合は、危険防止のため、必ず電源および入出力信号を遮断して下さい。
・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。
スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。
●設置について・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -10 〜 +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 〜 90 % RH を超えるような場所や結露するよ
うな場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
・縦取付時は放熱のため、本体の左右に 10 mm 以上のスペースを設けて下さい。
●配線について・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

■梱包内容を確認して下さい
・接点入出力ユニット ................................................1 台・縦・壁取付用スライダ .............................................2 個■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。
■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。
■EDS ファイル
EDS ファイルは弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

DeviceNet は、ODVA の登録商標です。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8007-E

改1

P1/9

R7F4DD−DAC16C−C
各部の名称
■前面図

■側面図

接点入出力状態表示ランプ

ノードアドレス設定用
ロータリスイッチ

状態表示ランプ
通信／供給電源用端子台

X0 1 2 3 4 5 6 7MS

NSY0 1 2 3 4 5 6 7×1×10

センサ用電源用
コネクタ

CONFIG

SW1ON

動作モード設定用
ディップスイッチ（SW1）■状態表示ランプ
ランプ名状

点灯
点滅
点灯
点滅
消灯
点灯
点滅
点灯
点滅
消灯

MS

NS

コンフィギュレータ
設定用コネクタ■動作モード設定
ランプ
表示色
緑
緑
赤
赤−緑緑
赤
赤−

態

入出力用コネクタ

動作

正常状態
未設定状態
致命的な故障
軽微な故障
供給電源なし通信接続完
通信未接続
致命的な通信異常
軽微な通信異常
供給電源なし（＊）は工場出荷時の設定●伝送速度設定（SW1-1、2）
リモート I／O ターミナルでは、伝送速度をディップスイッチで設定します。
SW1

伝送速度1OFFON
OFFON

125 kbps
250 kbps
500 kbps
自動追従（＊）

2
OFFOFFONON●ステータス付加設定（SW1-3）■接点入出力状態表示ランプ
各入出力の状態をランプ（緑色）で表示します。
ON：点灯
OFF：消灯■ノードアドレス設定
リモート I ／ O ターミナルでは、ノードアドレス（10進数）の 10 の桁を左のロータリスイッチで、1 の桁を右のロータリスイッチで設定します（0 〜 63）。
（工場出荷時設定：00）
456

901

23

●通信断時出力設定（SW1-4）
SW14

通信断時出力出力保持（前回正常受信データを保持）（＊）
出力クリア（出力を OFF）

OFFONにて通信を行います。

901

ノードアドレス設定（×1）
ノードアドレス設定（×10）

MG CO., LTD.
www.mgco.jpなし（＊）
あり

注）125 kbps、250 kbps、500 kbps は電源投入時の設定速度

7878

23

456

SW13OFF
ON

ステータス付加自動追従は電源投入時に PLC から通信データを解析し、送伝速度を決定します（電源再投入することにより PLCの伝送速度に追従し速度を決定します）。

NM-8007-E

改1

P2/9

R7F4DD−DAC16C−C■端子配列●通信／供給電源の配線
本体側コネクタ：MSTB2,5/5-GF-5,08AU（フエニックス・コンタクト製）
ケーブル側コネクタ：MSTB2,5/5-STF-5,08AU（フエニックス・コンタクト製）
適用電線サイズ：0.2〜2.5mm2
剥離長：7mm

12345

端子
番号
12345

色

信号名機

能赤白−
青黒V＋
CAN̲HDrainCAN̲L
V−

通信／供給電源ケーブル＋側
通信データ High 側
シールド
通信データ Low 側
通信／供給電源ケーブル−側●センサ用電源の配線
本体側コネクタ：MCV1,5/5-GF-3,5（フエニックス・コンタクト製）
ケーブル側コネクタ：TFMC1,5/5-STF-3,5（フエニックス・コンタクト製）
適用電線サイズ：0.2〜1.5mm2
剥離長：10mm
推奨圧着端子AI0,25-10YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,34-10TQ 0.34mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,5-10WH 0.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,75-10GY 0.75mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1-10 1.0mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1,5-10 1.5mm2（フエニックス・コンタクト製）

54321端子
番号
12345

信号名

機

SNSR.EXC1＋
SNSR.EXC1−NC
SNSR.EXC2＋
SNSR.EXC2−センサ用電源 1 ＋側（入力用）
センサ用電源 1 −側（入力用）
未使用
センサ用電源 2 ＋側（出力用）
センサ用電源 2 −側（出力用）

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

能NM-8007-E

改1P3/9

R7F4DD−DAC16C−C●入出力の配線
本体側コネクタ：MCV1,5/16-G-3,5（フエニックス・コンタクト製）
ケーブル側コネクタ：FMC1,5/16-ST-3,5（フエニックス・コンタクト製）
適用電線サイズ：0.2〜1.5mm2
剥離長：10mm
推奨圧着端子AI0,25-10YE 0.25mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,34-10TQ 0.34mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,5-10WH 0.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI0,75-10GY 0.75mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1-10 1.0mm2（フエニックス・コンタクト製）
AI1,5-10 1.5mm2（フエニックス・コンタクト製）
X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7+24V+24V

GND

GND

ピン
番号X0 123X1 123X2 123X3 123X4 123X5 123X6 123X7 123

信号名

機X0+24V
GNDX1+24V
GND
X2+24V
GND
X3+24V
GND
X4+24V
GND
X5+24V
GND
X6+24V
GND
X7+24VGND

入力 0
24V DC0V
入力 1
24V DC0V
入力 224V DC0V
入力 3
24V DC0V
入力 4
24V DC0V
入力 5
24V DC0V
入力 6
24V DC0V
入力 724V DC0V

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

能ピン
番号
Y0 123
Y1 123Y2 1
23
Y3 123
Y4 1
23
Y5 123Y6 123Y7 123

信号名機

能Y0+24V
GND
Y1+24V
GND
Y2+24V
GND
Y3+24V
GND
Y4+24V
GND
Y5+24V
GND
Y6+24V
GND
Y7+24VGND

出力 024V DC0V
出力 124V DC0V
出力 224V DC0V
出力 324V DC0V
出力 424V DC0V
出力 524V DC0V
出力 624V DC0V
出力 724V DC0V

NM-8007-E

改1

P4/9

R7F4DD−DAC16C−C
取付方法■DIN レール（横）取付・取付の場合①本体裏面の上側フックを DIN レールに掛けます。
②本体下側を押込みます。

・取外の場合①マイナスドライバなどでスライダを下に押下げます。
②手前に引いて本体下側を取外します。
③本体上側を DIN レールから取外します。

②②

①

③

①・取外の場合①マイナスドライバなどでスライダを下に押下げます。
②手前に引いて本体下側を取外します。
③本体上側を DIN レールから取外します。
②■壁取付①下図のように付属の 2 つのスライダを本体背面のレールに合うようにセットし、1 回カチッと音がするまで挿入して下さい。

③①■DIN レール（縦）取付・取付の場合①下図のように、付属の長いスライダを本体背面のレールに合うようにセットし、2 回カチッと音がするまで挿入して下さい。

①①②取付寸法図を参考に、M4 ねじで取付けて下さい。
（締付トルク：1.4 N・m）①

②本体裏面の上側フックを DIN レールに掛けます。
③本体下側を押込みます。
③②注）本体の左右に 10mm 以上のスペースを設けて下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8007-E

改1P5/9

R7F4DD−DAC16C−C
接続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）
13812311553550DINレール（35mm幅）（4）

32−φ4.3 深さ 4端子接続図
V＋CAN̲H
他のDeviceNet
Drain
機器へ
CAN̲L
V−

2 ＋24V
3 GND
1 X0

2 ＋24V
3 GND
1 X7

入力X0・・・・・

検出回路

2 ＋24V
3 GND
1 Y0

出力Y0

2 ＋24V
3 GND
1 Y7

出力Y7

入力X7・・・・・

1 SNSR.EXC1＋2 SNSR.EXC1−センサ用電源1（IN）

1 SNSR.EXC1＋2 SNSR.EXC1−センサ用電源1（OUT）

4 SNSR.EXC2＋5 SNSR.EXC2−センサ用電源2（IN）

4 SNSR.EXC2＋5 SNSR.EXC2−センサ用電源2（OUT）

ステレオジャック

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

検出回路

コンフィギュレータ
接続用ジャック

NM-8007-E

改1P6/9

R7F4DD−DAC16C−C取付寸法図（単位：mm）
125

2−M4 ねじ

コンフィギュレータソフトウェア設定
コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）の使用方法については、R7CFG の取扱説明書をご覧下さい。
■通信設定
項 目
通信タイムアウト時間

設定範囲
0〜32767（0.1 秒）

初期値10（0.1 秒）

データ配置
下図の先頭アドレスは「R7F4DDのノードアドレス」およびマスタ機器の設定により決定されます。
■ステータスなし
15
先頭＋0

未使用

出力データ

0R7F4DD−DAC16C

15
先頭＋0

未使用

入力データ

0

R7F4DD−DAC16C■ステータスあり
15
先頭＋0＋1

未使用

出力データ
R7F4DD−DAC16C

015
先頭＋0未使用

入力データ

0

R7F4DD−DAC16C

ステータス

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8007-E

改1P7/9

R7F4DD−DAC16C−C
ビット配置■接点入出力15015

入力0
入力1
入力2
入力3・・・
入力7
未使用
・・・
未使用

0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
・・・
0：OFF／1：ON

出力0
出力1
出力2
出力3・・・
出力7
未使用
・・・
未使用

0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
0：OFF／1：ON
・・・
0：OFF／1：ON

0■ステータス15

10 9 80

未使用
・・・
未使用
0：正常／1：電圧低下（約16V以下）
通信／供給電源
センサ用電源1（入力用） 0：正常／1：電圧低下（約16V以下）
センサ用電源2（出力用） 0：正常／1：電圧低下（約16V以下）
未使用
・・・
未使用

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8007-E

改1P8/9

R7F4DD−DAC16C−C
伝送データ■入出力データ機種

R7F4DD−DAC16C

出力データ＊ 1（R7F4DD →マスタ）
1（単位：ワード）
入力データ＊ 2（マスタ→ R7F4DD）
1■ステータス
SW1-3 を ON にすることにより、ステータスを送信することができます。
送信する場合、伝送データ数（ワード数）が加算されます。
ステータスの内容については、前述のステータスの項をご参照下さい。
ステータスありなし

出力データ＊ 1（R7F4DD →マスタ）
10（単位：ワード）
入力データ＊ 2（マスタ→ R7F4DD）
00＊ 1、出力データは R7F4DD からマスタ機器に送信するデータを示します。
＊ 2、入力データはマスタ機器から R7F4DD が受信するデータを示します。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NM-8007-E

改1

P9/9