BCD 信号分配器
特DB

長

必要分配数に応じて、２ 出力 ３ 出力 ４ 出力を選択可能
パリティチェック機能内蔵形

名DB−□□□□□□０
ＥＬ加算機能ホールド機能パリティ入出力仕様
電源
出力数

０：なし
１：あり（EL値をご指定ください。）
０：なし
１：０％ ホールド （０％ ホールド範囲をご指定ください。）
２：１００％ ホールド（１００％ ホールド値をご指定ください。）
３：０％，１００％ ホールド（上記両方をご指定ください。）
０：偶数パリティ
１：奇数パリティ
１：無電圧接点入力，リレー接点出力
２：TTL レベル入力，リレー接点出力
１：DC ２４V
２：AC １００/１１０V または AC ２００/２２０V（ご指定ください。）
２：２ 出力3：３ 出力４：４ 出力注１． 電源が「２」の場合は、AC １００/１１０V または AC ２００/２２０V のどちらかをご指定ください。
注２． 入力と出力の桁数（３〜５）をご指定ください。通常は入力と出力の桁数は同じですが、EL加算機能ありの場合は、入力より出力の桁数が多くなる場合がありますのでご注意ください。
注３． ホールド機能，EL加算機能ありの場合は、弊社係員までご相談ください。

仕様入 力 信 号 BCD ３〜５ 桁
各桁パリティ付き BUSY 信号付き入力仕様 注文時のご指定により次のどちらかとなります。
無電圧接点入力（DC ２４V， 約 ３０mA）負論理
TTL レベル入力（DC ５V， 約 ５mA）正論理
出 力 信 号 BCD ３〜５ 桁 負論理
各桁パリティ付き BUSY 信号付き
リレー接点出力 無電圧接点（DC ３０V， ０.１A 総合で 2A 以下 抵抗負荷）
電 源 表 示 灯 緑色 LED
警 報 出 力 電源断：電源が OFF の時、リレー接点を短絡します。
パリティエラー：パリティエラー発生時、リレー接点を短絡します。
無電圧接点（DC ３０V， ２A 以下 抵抗負荷）
電源 注文時のご指定により次のどれかとなります。
DC ２４V ±１０％
消費電力 ５０W（DC ２４V 約 ２.０A）以下
AC １００/１１０V ±１０％ ５０/６０Hz 消費電力 １００VA（AC １００V 約 １.０A）以下
AC ２００/２２０V ±１０％ ５０/６０Hz 消費電力 １００VA（AC ２００V 約 ０.５A）以下
絶 縁 抵 抗 電気回路一括と外箱間
２０MΩ 以上 DC ５００V 絶縁抵抗計にて耐 電 圧 電気回路一括と外箱間
AC １０００V　５０/６０Hz 1分間
ただし、DB−□２□□□□０（無電圧接点入力 交流電源）の場合は、入力一括と外箱間の耐電圧は AC ５００V ５０/６０Hz 1分間となります。
動 作 温 度 ０〜５０℃
相 対 湿 度 ３０〜８５％
ケ ー ス 色 マンセル N１.５ 半ツヤ（黒色）質量 DB−□１□□□□０（直流電源）約 ３.０kg 以下
DB−□２□□□□０（交流電源）約 ４.５kg 以下

8外形図
交流電源 2 出力

６０３５±１２２１８０

１１５７０±１１６.

電源ＯＮ表示灯INPUTOUTPUT１電源ＯＮ表示灯

INPUT

４−φ５穴

２２１８０１６.

２２１８０１６.

OUTPUT２OUTPUT１２３０２２０±１２００

４−φ５穴

OUTPUT３INPUTOUTPUT１電源ＯＮ表示灯

４−φ５穴

１５０８０±１

OUTPUT４交流電源 4 出力

１６.

OUTPUT２OUTPUT３OUTPUT４１８０２３０２２０±１２００

OUTPUT１端子カバー

M４ネジ端子カバー

M４ネジ

４−φ５穴

１５０８０±１４−φ５穴

２２

OUTPUT２INPUT

１６.

OUTPUT３INPUT

端子カバー

１００６０±１

電源ＯＮ表示灯

１６.

OUTPUT３OUTPUT２直流電源 4 出力

１８０

電源ＯＮ表示灯OUTPUT１INPUT

２２M４ネジ２３０２２０±１２００

交流電源 3 出力

１００６０±１２３０２２０±１２００

電源ＯＮ表示灯

１８０端子カバー

M４ネジ

M４ネジ

直流電源 3 出力

２２

OUTPUT２２３０２２０±１２００端子カバー

OUTPUT２２３０２２０±１２００

OUTPUT１

直流電源 2 出力

端子カバー

M４ネジ ４−φ５穴

結線図
結線例

ＢＣＤ信号分配器

線番号

１ １×１００
２ ２×１００
３ ４×１００
４ ８×１００
５ Ｐ×１００
６ １×１０１
７ ２×１０１
８ ４×１０１
９ ８×１０１
１０ Ｐ×１０１
１１ １×１０２
１２ ２×１０２
１３ ４×１０２
１４ ８×１０２
１５ Ｐ×１０２
１６ １×１０３
１７ ２×１０３
１８ ４×１０３
１９ ８×１０３
２０ Ｐ×１０３
２１ １×１０４
２２ ２×１０４
２３ ４×１０４
２４ ８×１０４
２５ Ｐ×１０４
２６ ＢＵＳＹ
２７ NOコネクション
２８ コモン

コネクタ

コネクタ

出力１

線番号

入力
コネクタ
出力２属品

ケーブル
線番号

コネクタ
出力３ケーブル
線番号

端子台

接点出力
電源断
パリティエラー
ＣＯＭ
電源（＋）
（−）
ＮＣ
ＮＣ

コネクタ
出力４

これは、４出力，５桁，出力１ に BCD 信号表示器を接続した場合の結線例です。
実際に結線される場合は、必ず納入仕様書の結線図をご覧ください。

付ＢＣＤ信号表示器
ケーブル

ケーブル

１ １×１００
２ ２×１００３ ４×１００
４ ８×１００
５ Ｐ×１００
６ １×１０１
７ ２×１０１
８ ４×１０１
９ ８×１０１
１０ Ｐ×１０１
１１ １×１０２
１２ ２×１０２
１３ ４×１０２
１４ ８×１０２
１５ Ｐ×１０２
１６ １×１０３
１７ ２×１０３
１８ ４×１０３
１９ ８×１０３
２０ Ｐ×１０３
２１ １×１０４
２２ ２×１０４
２３ ４×１０４
２４ ８×１０４
２５ Ｐ×１０４
２６ ＢＵＳＹ
２７ NOコネクション
２８ コモン
２９ NOコネクション
３０ NOコネクション

１ １×１００
２ ２×１００
３ ４×１００
４ ８×１００
５ Ｐ×１００
６ １×１０１
７ ２×１０１
８ ４×１０１
９ ８×１０１
１０ Ｐ×１０１
１１ １×１０２
１２ ２×１０２
１３ ４×１０２
１４ ８×１０２
１５ Ｐ×１０２
１６ １×１０３
１７ ２×１０３
１８ ４×１０３
１９ ８×１０３
２０ Ｐ×１０３
２１ １×１０４
２２ ２×１０４
２３ ４×１０４
２４ ８×１０４
２５ Ｐ×１０４
２６ ＢＵＳＹ
２７ NOコネクション
２８ コモン
２９ NOコネクション
３０ NOコネクション

１ １×１００
２ ２×１００
３ ４×１００
４ ８×１００
５ Ｐ×１００
６ １×１０１
７ ２×１０１
８ ４×１０１
９ ８×１０１
１０ Ｐ×１０１
１１ １×１０２
１２ ２×１０２
１３ ４×１０２
１４ ８×１０２
１５ Ｐ×１０２
１６ １×１０３
１７ ２×１０３
１８ ４×１０３
１９ ８×１０３
２０ Ｐ×１０３
２１ １×１０４
２２ ２×１０４
２３ ４×１０４
２４ ８×１０４
２５ Ｐ×１０４
２６ ＢＵＳＹ
２７ NOコネクション
２８ コモン
２９ NOコネクション
３０ NOコネクション

端子カバー

注 １． この製品は、水門関連でのご使用（ゆっくりした変化の入力信号）を想定し、リレー接点出力となっています。
注 ２． TTL レベル入力の場合は、入力ケーブルの長さを ５ m 以下としてください。
注 ３． 誤動作や異常発熱防止のため、入出力コネクタの接続後は必ず金具で固定してください。

9

センサ入力BCD信号分配器
特DBA-M長

磁歪式センサなどからのバイナリ信号を BCD 信号に変換
高速で高精度の開度計装置を実現
入力レンジ切替，ZERO 調整，ホールド機能などを内蔵
各機能は前面キーで設定可能
２出力形

名DBAー□Mー１２２

仕入

出力仕様

２：フォトMOS出力

出力数

２：２出力

入力仕様

1：内部から約10mA 供給

電源

２：AC 100/110V
3：AC 200/220V

様力

信号

磁歪式センサ，変換器などからのパラレル オープンコレクタ出力（負論理）24ビット バイナリデータ，データレディ信号，Parity信号，Alarm信号
データレディ信号が　1　のときデータ読込、アップデートタイム 50ms 以上
無電圧入力（内部から DC24V，約10mA を供給）
論理 データ，データレディ，Parity
1：ON（短絡） 0：OFF（開放）Alarm
異常：ON（短絡） 正常：OFF（開放）（ 推 奨 セ ン サ ） エムティエスセンサーテクノロジー株式会社製 変換器 SSI-1016E，適合磁歪式センサ
出力信号

BCD-P　５桁 BUSY信号付き 負論理（奇数パリティ）
フォトMOS 出力 無電圧 A 出力（AC/DC 125V， ０.１A 総合で ２A以下）
2出力（OUTPUT1， OUTPUT2 のコネクタから同じ信号を出力）
論理 データ，パリティ，BUSY 1：ON（短絡） 0：OFF（開放）BUSY信号：データ変化時のみ出力

入力レンジ切替 入力を ×1/1，×1/10，×1/100，×1/1000，×1/10000 のいずれかで読込（例：0.001mm単位の入力を ×1/1000で読込、1mm単位として出力）
ＺＥＲＯ調整入力の任意の位置で ZEROキーを押すことにより、出力を 0 に自動調整ホールド機能入力の任意の範囲を 0%ホールド，上限ホールドして出力設定値の記憶

設定値は内部の E2PROM に記憶し、電源断となっても保持

ＬＥＤ表示器

７セグメント LED
文字高 ７.６２mm 文字色 赤色

警

電源断：電源断時、接点を短絡
パリティエラー：入力信号でパリティエラー発生時、接点を短絡
ALARM：入力信号の Alarm信号が異常（短絡）時、接点を短絡
リレー接点出力 無電圧接点（DC 30V，2A以下 抵抗負荷）

報

出電絶
耐源 形名により次のどちらかを指定
AC 100/110V ±10% 50/60Hz 消費電力 80VA（AC100V 約0.8A）以下
AC 200/220V ±10% 50/60Hz 消費電力 80VA（AC200V 約0.4A）以下
縁抵

電抗

電気回路一括 と 外箱（FG）間20MΩ以上（DC 500V メガーにて）圧 電源一括 と 外箱（FG）間AC 2000V 50/60Hz 1分間
その他の電気回路一括 と 外箱（FG）間AC 500V 50/60Hz 1分間動作

温度0〜+50℃

相対湿度30〜85%

ケース

色

マンセル N1.5 半ツヤ（黒色）質10

力量 約 3.5kg

外形図
ｍａｘ
２２

１１５７０１８０１．
６

ＤＢＡ−Ｍ ＢＣＤ ＳＩＧＮＡＬ ＡＬＬＯＴＴＥＲ

ＲＳ２３２Ｃ

ＳＥＴ

ＯＫ

ＭＯＤＥ ＳＥＴＮＥＸＴ ＺＥＲＯ−＋５Ｌ１６

Ｌ２７ＦＧ

２３端子カバー

ＡＬＡＲＭ

４ＰＷＲ
ＯＦＦＰＡＲＩＴＹＥＲＲ
ＡＬＡＲＭ／ＥＲＲＣＯＭ

１ＳＯＵＲＣＥ２３０２２０２００

ＯＵＴＰＵＴ１ＯＵＴＰＵＴ２ＩＮＰＵＴＴＯＹＯ ＫＥＩＫＩ

端子ネジ Ｍ４４−φ５穴（取付ネジ Ｍ４）

取付金具

結線図
ＤＢＡ−□Ｍ ＢＣＤ信号分配器
ＩＮＰＵＴ
ＯＵＴＰＵＴ１（コネクタ）（コネクタ）
ケーブル

ケーブル

１

電源断

ＰＷＲ
ＯＦＦ
ＰＡＲＩＴＹＥＲＲＡＬＡＲＭ／ＥＲＲ

パリティ
警報出力 エラー
ＡＬＡＲＭ

ＡＬＡＲＭ

２３４ＣＯＭ

５電源

６７ＣＯＭ
Ｌ１Ｌ２ＦＧ

ＳＯＵＲＣＥ

入力信号
ピンＮｏ． 入力
１ Ｂｉｔ０ （ＬＳＢ）
２ Ｂｉｔ１３ Ｂｉｔ２４ Ｂｉｔ３５ Ｂｉｔ４
６ Ｂｉｔ５
７ Ｂｉｔ６
８ Ｂｉｔ７
９ Ｂｉｔ８１０ Ｂｉｔ９
１１ Ｂｉｔ１０
１２ Ｂｉｔ１１
１３ Ｂｉｔ１２
１４ Ｂｉｔ１３
１５ Ｂｉｔ１４
１６ Ｂｉｔ１５
１７ Ｂｉｔ１６
１８ Ｂｉｔ１７
１９ Ｂｉｔ１８
２０ Ｂｉｔ１９
２１ Ｂｉｔ２０
２２ Ｂｉｔ２１
２３ Ｂｉｔ２２
２４ Ｂｉｔ２３（ＭＳＢ）
２５ データレディ
２６ Ｐａｒｉｔｙ
２７ Ａｌａｒｍ
２８ ＣＯＭＧＮＤ

出力信号
ピンＮｏ． 出力
１ １×１０ ０
２ ２×１０ ０
３ ４×１０ ０
４ ８×１０ ０
５ Ｐ×１０ ０
６ １×１０ １
７ ２×１０ １
８ ４×１０ １
９ ８×１０ １
１０ Ｐ×１０ １
１１ １×１０ ２
１２ ２×１０ ２
１３ ４×１０ ２
１４ ８×１０ ２
１５ Ｐ×１０ ２
１６ １×１０ ３
１７ ２×１０ ３
１８ ４×１０ ３
３ＯＵＴＰＵＴ２ １９ ８×１０ ３
２０ Ｐ×１０（コネクタ）
２１ １×１０ ４
４
ケーブル ２２ ２×１０ ４
２３ ４×１０
２４ ８×１０ ４
２５ Ｐ×１０ ４
２６ ＢＵＳＹ
２７ ＮＯコネクション
２８ ＣＯＭ

出力信号
ピンＮｏ． 出力
１ １×１０ ０
２ ２×１０ ０
３ ４×１０ ０
４ ８×１０ ０
５ Ｐ×１０ ０
６ １×１０ １
７ ２×１０ １
８ ４×１０ １
９ ８×１０ １
１０ Ｐ×１０ １
１１ １×１０ ２
１２ ２×１０ ２
１３ ４×１０ ２
１４ ８×１０ ２
１５ Ｐ×１０ ２
１６ １×１０ ３
１７ ２×１０ ３
１８ ４×１０ ３
１９ ８×１０ ３
２０ Ｐ×１０ ３
２１ １×１０ ４
２２ ２×１０ ４
２３ ４×１０ ４
２４ ８×１０ ４
２５ Ｐ×１０ ４
２６ ＢＵＳＹ
２７ ＮＯコネクション
２８ ＣＯＭ

端子台のＦＧ端子はフレームＧＮＤです。
ＩＮＰＵＴ，ＯＵＴＰＵＴ１，ＯＵＴＰＵＴ２ コネクタの形式本体側コネクタ ：Ｓ−１６２８Ａ−ＳＴＡ（ヒロセ電機）
ケーブル側コネクタ：Ｐ−１６２８ＢＡ−ＣＡ（ヒロセ電機）

付属品

端子カバー、RS232Cダストキャップ

11