TOYO
KEIKI

ダックリレー

DR−１

電動機駆動装置の過負荷検出器〔概要〕

本過負荷検出器は、電動機で駆動される機械装置の異常負荷を電動機の負荷電流で検出し、ただちに、あるいは一定時限後に電動機への電気回路をしゃ断し、機械装置の破損を未然に防ぐ装置です。
用途としては、チエンコンベア、粉砕機、工作機械、クレーン、その他電動機駆動装置で機械的過負荷を防ぐ必要のあるものに適用できます。
〔特長〕● 小型発光ダイオード式メータリレーの採用で長寿命・高信頼性。
● 取扱いおよび設定が容易。
● 負荷電流が直読可能。
● 遠隔からのリセット操作可能。
● 取付けおよび保守点検が容易。
● 負荷電流設定が０からできるため、モータ用電磁接触器の選択が広範囲である。

〔仕様〕

形
検出

方式

DR−１″式

無接点式（発光ダイオード式）
メータリレー（過負荷電流検出および、負荷電流表示）

モータ起動補償時限 （０.５〜１０秒調整可能）
連 続 過 負 荷 時 限 （０.３〜 ５秒調整可能）

標準時限（特別仕様の場合はご指示ください。）

負 荷 電 流 設 定

電動機定格電流の０〜１５０％程度

メ

力

AC５A
（電流交換器内蔵）
およびDC６０mVまた１００mV。
（直流モータ用も製作します。）
AC, １００ or ２００V
（５０/６０Hz共通）

ータ入

操

作

電源

出力

接点

１ab（１C）
接点、しゃ断電流：AC２３０V, ７A（cos ＝１抵抗負荷）

色

本体……７.５BG４/１.５、メータカバー……N−１.５または７.５BG４/１.５

塗装

絶縁

試

験

計器の電気回路と外箱間…５００Vメガにて１０MΩ以上

電圧

試

験

計器の電気回路と外箱間…AC１５００V（５０/６０Hz １分間）
接点リレー回路と他の電気回路間…AC５００V（５０/６０Hz １分間）

質量 １.８５kg〔動作説明〕
モータ起動用押釦の操作によって、モータ起動と同時に、接触子 MC 以後からとった電源、MC0、MC1によって、ダックリレー内の起動補償ディレーリレーが励磁、と同時に運転表示用ランプ（RUNNING：グリーン）が点灯します。この場合、起動補償設定時限内は、変流器 C T の二次側を起動補償ディレーリレーの b 接点で短路して、メータリレー側に起動電流を流さないようにしています。したがってモータの起動電流（過電流）を検出してロックすることはありません。
起動補償時限後、モータが定常状態に入ると、メータリレーは負荷電流を指示するようになります。
つぎに、モータ運転中、過負荷事故が発生し、メータリレーの過負荷設定値を超える過電流が流れると、メータリレーはこれを検出し、過負荷設定時限以上過電流が継続して流れると、過負荷時限用ディレーリ
レーが動作、同接点によって過負荷防止用リレーが自己保持し、外部出力接点は、b 接点から a 接点側に切り替ります。したがって、モータ用電磁接触器 M C が消磁し、モータは停止します。
これと同時に、過負荷事故表示ランプ（O V E R L O A D：レッド）が点灯し、事故発生を表示します。
BZ 、ベルなどの警報を発することができ
この場合、外部接点（過負荷防止リレー）の a 接点により、ブザー○ます。
事故復旧後は、R E S E T 用押釦（R E S E T ）、または外部リセット用 PB'2 を操作し、過負荷防止リレーの自己保持を解除することにより、再び正常運転に戻すことができます。
また、モータ起動に関係なく回路をテストする場合は、T E S T 用押釦によってこれを行なうことができます。

20

TOYO
KEIKI
〔外形図〕
T1：モータ起動補償用時限調整ツマミ
モータ運転表示用ランプ（G）≒133

過負荷事故表示用ランプ（R）

5.5

115

15

M-φ5

DUCK RELAY
STRAT TIME
TEST

100
100

メータリレーMRSEC
OVERLOAD TIMERESET147

OVER LOAD
136.5（取付寸法）

RUNNINGH

TOYO KEIKI CO.,LTD.

負荷電流設定用ツマミℓ MC0 MC1 R0k

100 200

R1acb
T2：過負荷時限調整用ツマミ

320M3ネジ穴（アース取付用）

0100（取付寸法）

2-M4ネジ取付用穴（φ5×7）

140

M3.5ネジℓ MC0 MC1 R0100 200k

R1ac

電源

交流器 モ ー タ 外 部
出力接点
起動信号 リセット
電源 （使用しない場合は短絡）

1.2b〔機器説明〕……本体内蔵品
４）G：モータ運転表示用ランプ（緑色）１）MR：光電式メータリレー

R：過負荷事故表示用ランプ

負荷電流表示および過負荷電流検出
検出方法

発光ダイオード式

メータ入力

AC５A

メータ目盛指定による。

（モータ停止表示用ランプ）、（赤色）５）X：過負荷防止用リレー６）出力接点：Xリレー接点、１ab
（１c）
接点、

２）T１：モータ起動補償時限用ディレーリレー

しゃ断電流

AC２３０V, ７A（抵抗負荷）

前面ツマミにより０.５〜１０秒調整可能です。
７）使用温度範囲：−１０℃〜＋５０℃
３）T２：過負荷時限用ディレーリレー

その他計器内部の特性は JIS１１０２−１〜９直動

前面ツマミにより０.３〜５秒調整可能です。

〔接続図〕

式指示電気計器の規格に準拠します。

〔使用上の注意〕
１. 外部リセット用押釦 外部リセット用押釦を使用しない場合は、端子R０、R１の短絡はそのままにしておいてください。

MCR
200V S
T

M
CT1（11）MC0 MC1c Xリレー接点

0bダック
リレーa

起 MC
動

操作電源
100Vまたは200V

停止
MCkℓR0

外部リセットボタン
PB 12

R1kℓ
200or
100V MC0 MC1

変流器k,ℓ

２. 操 作 用 電 源 端子０、１００または２００に操作用電源AC１００V、または２００V（常設）を接続してください。
（MC０、MC１電源の併用は不可）
３. モ ー タ 起 動 信 号 端子MC０、MC１にはモータ起動信号入力として、モータ用接触子MC以後の電源を接続してください。
（a接点信号方式の場合は発注時とくに指定してください。）
４. 負 荷 電 流 設 定 系統負荷の負荷特性を（機械装置に１００％負荷がかかった場合のモータ流入電流を１００％とし１００％＋α＝１５０％程度を限度に）考慮し、設定してください。
５. START TIME 設定 モータの起動電流継続時間によって設定してください。

Bz

モータ側電源より６. OVER LOAD TIME 設定 装置の安全時間を考慮し、設定してください。
７. 負 荷 リレ ー 接 点 端子 a, b, c が出力接点となっていますのでモータ停止用接点あるいは警報用接点として使用してください。

（9）

（10）

（3）
印は外部接続用端子を示します。

８. 復RX
旧 過負荷事故検出後は◯ランプが点灯し負荷リレー◯が事故保持したままになっていますので、事故復旧後、RESET 釦を押し、正常運転に戻してください。

φタップ穴を利用し適宜設置してくだ
９. ケ ー ス ア ー ス ケースアースは端子右下の３さい。
注）ご注文時には、必ずMC０、MC１間電圧（モータ回路電圧）をご指示ください。
（標準はAC２００Vで製作しています。）

21