Opteon™ XP44Refrigerant (R-452A)

Informazione sul prodotto
Opteon™ XP44 (R-452A) è un refrigerante basato su
idrofluoroolefine (HFO) a basso potenziale di riscaldamento
globale (GWP) non dannoso per l’ozono che sostituisce
R-404A/R-507A nelle applicazioni di refrigerazione abassa e media temperatura a espansione diretta (DX) perusi commerciali, industriali e di trasporto. Indicato per lenuove apparecchiature e per la riqualificazione dei sistemi
esistenti, Opteon™ XP44 offre un’efficienza energetica
comparabile con proprietà ambientali migliorate e senzainnalzare le temperature di scarico del compressore.

• Riqualificazione da R-404A/R-507A rapida, facile edeconomica

Applicazioni• Può essere rabboccato dopo le perdite• Sistemi di refrigerazione DX a bassa e media temperatura per usi di trasporto(1)–– Camion frigoriferi–– Furgoni refrigerati–– Container refrigerati• Sicuro e non infiammabile (ASHRAE(2) A1)• Approvato e adottato dai principali costruttori di attrezzature• Compatibile con il design e i lubrificanti delle attrezzatureesistenti

Secondo il rapporto di valutazione 5 (AR5)American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers(2)

Proprietà di Opteon™ XP44
Codice ASHRAE

R-452A

Composizione

R-32/R-125/HFO-1234yf

Peso %

11,0/59,0/30,0

Peso molecolare

103,5 g/mole

Punto di ebollizione a 1 atm(101,3 Pa)-47,0 °C

Pressione critica

4002 kPa [abs]Temperatura critica

74,9 °C

Densità del liquido a 21,1 °C

1148,8 kg/m3Potenziale di riduzione dell’ozono(CFC-11 = 1,0)

0–– Essenziale per le applicazioni di trasporto

Potenziale di riscaldamento­globale AR51945• Stessa portata di massa di R-404A/R-507

Classificazione di sicurezza
ASHRAE

A1

Glide di temperatura~3 K• Sistemi di refrigerazione DX a bassa e media temperatura per usi commerciali e industriali• Nuova attrezzatura o riqualificazione di sistemi esistenti

Vantaggi• Basso GWP: riduzione del 45% rispetto aR-404A/R-507(1)• Stessa temperatura di scarico di R-404A/R507–– Senza sostituzione della valvola di espansione termica(TXV)

Opteon™ XP44

Refrigerant

Per ulteriori informazioni sulla gamma di refrigeranti Opteon™ o su altri prodotti refrigeranti, visitate opteon.com o chiamate il numero (800) 235-7882.
Le informazioni qui contenute sono messe a disposizione a titolo gratuito e sono basate su dati tecnici che Chemours ritiene essere affidabili. Le informazioni sono messe a disposizione dipersonale tecnicamente qualificato, a sua discrezione e rischio. Considerato che le condizioni di utilizzo ed esercizio dei prodotti sono fuori dal nostro controllo, Chemours non presta
garanzie di alcun tipo, esplicite e/o implicite, e non si assume alcuna responsabilità riconducibile all’utilizzo delle informazioni stesse. Niente in questo documento può essere interpretato
come un diritto di utilizzo di qualsivoglia brevetto e/o domanda di brevetto, oppure un’autorizzazione implicita a violare gli stessi.
© 2018 The Chemours Company FC, LLC. Opteon™ e qualsiasi logo associato sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di The Chemours Company FC, LLC. Chemours™ e illogo Chemours sono marchi commerciali di The Chemours Company.
Sostituisce: K-28828
C-10022-IT (1/18)