令和２年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道マンホール用耐震性継手

スペーサージョイントＳＲ

技術審査証明事

限 2026 年 3月31日

下水第2効期

道技術
03

技術名称：スペーサージョイントＳＲ

（公財）

9号

有

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道マンホール用耐震性継手）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）本技術は，マンホールと下水道本管の接続部での地盤の不同沈下等による管の破損，地下水の浸入および下水の漏れを防止するとともに，レベル２地震動に適応する性能を有し，また，作業環境にあまり影響されることなく，施工を容易にすることを目的に開発した下水道マンホール用の耐震性継手である。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）可とう性：マンホールと本管の接続部は，以下の各条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐えること。
①屈曲角 10 °②管軸直角方向の変位 ± 10 ㎜
③管軸方向の変位 ± 60 ㎜
また，とう性管の場合，管外径の５％の偏平があっても①～③に記載の各条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPaの水圧に耐えること。
（２）耐震性：マンホールと本管の接続部は，レベル２地震動の耐震計算による屈曲角１°かつ管軸方向の変位± 60 ㎜の変位が生じても，外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐えること。
また，とう性管の場合，管外径の５％の偏平があっても上述の条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐えること。
（３）物（Ⅳ類）に規定する物性を有すること。
性：本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」（４）施工性：マンホールへの取付けは，削孔後 15 分以内で完了できること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「スペーサージョイントＳＲ」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2000 年 12 月 20 日に審査証明を取得し，更新された技術である。
2021 年 3 月 18 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工手順に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工手順に基づいた施工を行うこと。
（建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2026 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

株 式 会 社 サ ン リ ツサンエス護謨工業株式会社
株 式 会 社 信 明 産 業（富山県中新川郡立山町上中 143 番地）（大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 1 丁目 9 番 18 号）（東京都大田区平和島六丁目 1 番 1 号 東京流通センタービル 531 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
スペーサージョイントＳＲは，本体ゴム・支持リング・拡張リング・締付けバンド・バックアップ材で構成されるマンホールと下水道本管を接続する下水道マンホール用耐震性継手である。
本体ゴムは，筒状の弾性体であり，可とう性および伸縮性を有する。取付けは，支持リングに装着されたステンレスボルトを締め付けることにより，拡張リングが拡径して本体ゴムをマンホール削孔面に押圧し固定する。管との接続部は締付けバンドで締め付ける。
また，本技術は特殊治具・接着剤等を使用せずに取付け可能にした耐震性継手である。

二重構造リング
支持リング拡張リング
締付けバンド本体ゴム

写真－１ 製品外観図－１ マンホールへの取付状況

図－２ 各部品の名称

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）可とう性
マンホールと本管の接続部は，以下の各条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐える。
①屈曲角 10 °②管軸直角方向の変位 ±10 ㎜③管軸方向の変位±60 ㎜

また，とう性管の場合，管外径の５％の偏平があっても①～③に記載の各条件で外水圧 0.10
MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐える。
（２）耐震性
マンホールと本管の接続部は，レベル２地震動の耐震計算による屈曲角１°かつ管軸方向の変位 ±60 ㎜ の変位が生じても，外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐える。
また，とう性管の場合，管外径の５％の偏平があっても上述の条件で外水圧 0.10 MPa および内水圧 0.05 MPa の水圧に耐える。
（３）物性
本体ゴムは「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅳ類）に規定する物性を有する。
（４）施工性
マンホールへの取付けは，削孔後 15 分以内で完了できる。
１２

削孔面のホコリ等をウエスでふき取る。
削孔面のホコリ等をウェスでふき取る。
（くぼみや段差がある場合は補修する。）

本体ゴムに表示されている↑印を真上にしてストッパー位置まで押し込む。

４５３ボルトを下部から左右交互に締める。

バックアップ材

６モルタル

マンホール
本体ゴム

本管を本体ゴムに挿入する。

本管位置が決まったら，トルクレンチで締付けバンドを十分に締め付ける。

図－３ 標準施工手順

バックアップ材を本管とゴムの間隙の奥まで挿入し，モルタル等で目地仕上げを行う。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
マンホール：組立マンホール１号，２号，３号
管種：硬質塩化ビニル管，鉄筋コンクリート管，陶管管

径：呼び径 350 ～ 500
呼び径 300 ～ 450

硬質塩化ビニル管
鉄筋コンクリート管，陶管施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
都道府県

市町村

対象管渠

使用開始年度

静岡県

掛川市

硬質塩化ビニル管

令和１年

愛知県

名古屋市

陶管

令和１年

栃木県

真岡市

鉄筋コンクリート管

令和１年

愛知県

津島市

鉄筋コンクリート管

令和１年

千葉県

木更津市

鉄筋コンクリート管

令和１年

兵庫県

加西市

鉄筋コンクリート管

令和１年

埼玉県

熊谷市

硬質塩化ビニル管

令和１年

群馬県

館林市

硬質塩化ビニル管

令和１年

茨城県

稲敷市

鉄筋コンクリート管

令和１年

和歌山県

和歌山市

鉄筋コンクリート管

令和１年

山口県

岩国市

硬質塩化ビニル管

令和１年

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

株式会社サンリツ

http://www.sanritsu.com/

サンエス護謨工業株式会社

http://www.sun-esu.co.jp/

株式会社信明産業

http://www.shinmei-ri.co.jp/

株式会社サンリツ

TEL：076-462-9325

サンエス護謨工業株式会社

TEL：06-6942-5681

株式会社信明産業

TEL：03-3767-4300

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2021 年３月 18 日～2026 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/