基 安 化 発 第 0725001号
平 成

18 年 7 月 25 日

都道府県労働局労働基準部長 殿
厚 生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長

建築物等の解体等の作業 におけるアスベス トぱく露防止対策の徹 底について標記については､かねて よ り石綿障害予防規則等 に基づきそ の徹 底 を図 って いるところであるが､本年 6月30日､新潟労働局管内の小学校において､吹付けアスベス トの除去作業中にアスベス トを含む粉 じんが作業場外に漏洩 し､付近にいた児童等がその粉 じんを吸入 したと思われる事案が発生 した ところである｡
本事案の概要は､別紙のとお りであるが､作業場所か らのアスベス トの漏洩 は､労働者のぱく露だ けでな く､ 当該建築物の利用者や一般公衆 にも影響を及ぼすおそれが ある ものである｡
っいては､今後､学校施設 にお いては､夏休み等を利用 し､吹付けアスベス トの除去作業が集中的に行われる ことが予想 されることか ら､下記事項について､関係団体 に対 し周知す るとともに､計画届又は作業届の審査､監督指導及び個別指導の実施に当たっては､石綿障害予防規則に定める措置のほか､下記事項にも留意の うえ､事業者 に対する適切な指導 に遺憾な きを期 されたい｡
なお､関係団体に対 しては別添 のとお り要請 を行 ったので了知 されたい｡

記

1 石綿障害予防規則第 6条に基づ く隔離については､シー トが破れた り接着テー プがはがれた り
す ることのないよう､また､作業場所 について建築物の構造上外部 に通 じる隙間がないか どうか目視､設計図書等 によ り事前に確認 し､さらに作業場所 を負圧に維持す ること等 によ り外部 にアスベス トが漏洩することのないよ う確実な措置を講 じること｡

2

サ ン ドブラス ト機は発 じんが多 く､また､作業場所を加圧させるもので ある ことか らアスベストの除去作業では使用 を避ける こと｡他の方法で除去することが困難な場合等やむを得ず使用する場合は､大量の粉 じんが発生す る こと､作業場所が加圧される ことを念頭 に入れ､適切な除 じん装置の選定､フィルターの点検及び交換頻度の設定 を行い､作業場所の負圧状態を維持す ること｡
また､シー トの養生の状況 について も点検 回数 を増やす こと､接着テー プの接着力の確保等に/
よ り､アスベス トが漏洩する ことのないよう確実な措置 を講 じる こと｡

3 石綿作業主任者等が除 じん装置の正常な稼働状況や作業場所 の負圧状態 を監視す る体制 を確立すること｡

4

漏洩事案が発生 した場合には､直ちに漏洩箇所周辺を立ち入 り禁止にす る等､関係労働者及び第三者がアスベス トにぱ く露す る ことを回避するため必要な措置を講 じる こと｡

5 石綿ぱく露防止対策等 の実施内容を建物の利用者等が見やす い場所に掲示す ること｡

(別紙 )

新潟局管内の小学校 で発生 したアスベ ス ト漏洩事案につい て

1 発生状況

.

′ト学校校舎階段を ビニール シー トで隔離 し､サン ドブラス ト機 を使用 してアスベ ス ト除去工事 を行 っていた ところ､負圧 除 じん装置 のフ ィル タ‑の 目詰 ま りによ り､同装置 の能力 が低下 し､作業場所内が加圧状態 とな り､ ビニール シー トの接 着部 の疲 労等 に よ り生 じた隙間
(幅 1｡m､長 さ 15cm) か ら､アスベ ス トを含む粉 じんが作業場所外部 に漏洩 した もので ある02 発生原因
(1)負圧除 じん装置の負圧 に よる引っ張 り､セ キュ リテ ィー ゾー ン と作 業場所 の間の労働者の出入 りに よる外力が､ ビニール シー トの接続部 にかかったこ とによ り､接続部 の粘 着テープがはがれ ､当該 ビニール シー トに隙間が生 じた こと｡(2)負圧除 じん装置 について､性能 に応 じた適切 なフィル ターの交換 を行 ってお らず ､同装置の能力低 下をきた し､サ ン ドブラス ト機使用によ り作業場所内が加圧 状態 になった こと｡(3) 負圧除 じん装置の異常 を知 らせ る警告 ランプが､作業場所 か ら離れ た場所 にあ り､常 に確認 できる状態 となっていなか ったため､除 じん装置の異常 に気付 くのが遅れ ､加圧 状 態で作業 を続 けたこと｡

基安化発第 0725002号
平成 18年 7月 25日

関係 団体の長殿

厚生労働省 労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

建築物等の解体等の作業にお けるアスベス トぱ く露防止対策の徹底 について
標記 につ きま しては､貴会員事業場 におかれて も石綿障害予防規則等 に基づ き必要 な対策 の実施 に努 めていただいている ところですが､アスベ ス トが作業場外 に漏洩す る事案が散見 されるところであ り､本年 6月 30 日には､新潟 県内の小学校 において､吹付 けアスベ ス トの除去作業中にアスベ ス トが作業場所か ら漏洩 し､付近 にいた児童等がその粉 じんを吸入 した と思われ る事案が発生 した ところです｡
本事案 の概要は､別紙の とお りですが､アスベス トの漏洩 は､労働者の ぱ く露だけでな く､当該建築物の利用者や一般公衆にも影響 を及 ぼすおそれがあるものですO
っきま しては､貴協会 におかれては､貴会会員事業場 に対 し､石綿障害予 防規則等 に基づ く
必要な対策の実施 について引き続 き指導 していただ くとともに､今回の事案 等 を踏まえ､下記の事項について周知徹底 していただきます よ うお願いいた します｡
記

1 石綿障害予防規則第 6条 に基づ く隔離 については､シー トが破れた り接着テープがはがれた りす ることのないよ う､また､作業場所 について建築物 の構造上外部 に通 じる隙間がない
か ど うか 目視 ､設計図書等 によ り事前 に確認 し､さらに作業場所 を負圧 に維持す ること等 により外部にアスベス トが漏洩す ることのない よ う確実な措置 を講 じるこ と02 サン ドブラス ト機 は発 じんが多 く､また､作業場所 を加圧 させ るもので あることか らアス
ベス トの除去作業では使用 を避 けることo他 の方法で除去す ることが困難 な場合等やむ を得ず使用す る場合 は､大量の粉 じんが発生す ること､作業場所が加圧 され るこ とを念頭 に入れ､適切 な除 じん装置の選定､フイ/レターの点検及び交換頻度の設定を行い､作業場所の負圧状態を維持す ることO
また､シー トの養生の状況 についても点検回数 を増やす こと､接着テ ープの接着力の確保
等によ り､アスベス トが漏洩す ることのない よ う確実な措置 を講 じるこ と｡

3 石綿作業主任者等が除 じん装置の正常な稼働状況や作業場所の負圧状態 を監視す る体制 を確立す ること｡
4 漏洩事案が発生 した場合 には､直 ちに漏洩箇所周辺を立 ち入 り禁止 にす る等､関係労働者及び第三者がアスベ ス トにぱ く露す ることを回避す るため必要な措置 を講 じること｡

5 石綿ぱ く露防止対策等の実施内容 を建物の利用者等が見やすい場所に掲示す るこ と｡

社団法人建築業協会
社団法人 日本土木工業協会
社団法人 日本建設業団体連合会
社団法人全国建設業協会
社団法人全国解体工事業団体連合会
建設業労働災害防止協会
社団法人住宅生産団体連合会
中央労働災害防止協会(社)全国中ノ｣､建築工事業団体連合会(社) 日本建築士会連合会(財)建設業振興基金(社)建設産業専門団体連合会(社)全国中ノト建設業協会
全国建設業協同組合連合会
住宅 リフォーム推進協議会(社)不動産協会(杜)全 日本不動産協会(社) 日本建築士事務所協会連合会(社) 日本建築家協会(社)全 日本建築士会(社) 日本左官業組合連合会(杜) 日本鳶工業連合会(社) 日本塗装工業会