空調工具

真空ポンプ
取扱説明書

●お客様メモ製造番号 ：
購入年月日：年
お買い求めの販売店後日のために記入しておいてください。
お問い合わせや部品のご用命の際にお役に立ちます。

月日〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕
コードNo.IM0036
MEEIM1308

真空ポンプVACUUM PUMP

このたびは、真空ポンプをお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取り扱いで本機の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● 本機を使用用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
※ 本書記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります。

警告表示の分類
本書および本機に使用している警告表示は、2つのレベルに分類されます。

警 告

誤った取扱をすると使用者、第三者が死亡又は重症を負う可能性が想定されることを表しています。

注 意

誤った取扱をすると使用者、第三者が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

尚、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

記 号
ガス注意

猛 毒

火気厳禁

分解禁止

保護具着用

火 傷

感 電

火 災

爆 発

その他

取扱説明書

114

真空ポンプVACUUM PUMP
目次
安全上のご注意 .............................................. 3

故障状態
真空不足

オイル漏れ

ポンプが始動しない

故障箇所
原 因
ポンプが最大 ポンプを落とした
真空度に達し 熱電対の不良
ない
モータ不良
オイル汚れ
電子真空
エアー漏れ
測定でのシステムからの漏れ
読み
継手のシール
排 気
オイルの入れ過ぎ
システム圧力がポンプから抜ける
シール
ポンプの傾き処 置メーカー又は専門工場で修理
交換/清掃
修理/交換
１〜３回洗浄
修理/交換
分離/修理
修理/交換
油量を調節
油量をチェックしオイルを追加又は交換
油量をチェックしオイルを追加又は交換
ポンプ・シャフト
交換
シール不良
交換
モータの芯狂い調整/シール交換
ポンプ本体
モータの緩み調整/増し締め シールチェック
ボルトの緩み増し締め
ドレンバルブの不良
修理/交換
Ｏリングの不良
交換
モータ停止
モータの損傷修理/交換
ポンプの損傷メーカー又は専門工場で修理
ポンプの吸気口及びガスバラスト 吸気口とガスバラストバルブをバルブが閉じている
開く
加熱防止装置 電圧が低い
延長コードを短くする
による停止
寒冷時
吸気口又はガスバラストバルブを開き、暖気運転をする
オイルの汚れ１〜３回洗浄13

1

製品の構成 ............................................... 61‑1 各部の名称 ........................................... 61‑2 仕様.............................................. 61‑3 標準付属品 ........................................... 61‑4 別販売品 ............................................. 62使用方法 ................................................. 72‑1 準備.............................................. 72‑2 性能チェック ......................................... 72‑3 真空引き ............................................. 82‑4 効率よく使用するために ............................... 93真空乾燥 ................................................. 104保守・点検 ................................................ 114‑1 油量................................................ 114‑2 真空度 ............................................... 114‑3 オイル塗布 ........................................... 11
4‑4 温度 ................................................. 11
5

修理をご依頼される前に ................................... 122

真空ポンプVACUUM PUMP

安全上のご注意

5 修理をご依頼される前に●ここでは、本機を使用するにあたり注意していただきたい、一般的な注意事項を示します。
● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載します。

故障状態
異 音

故障箇所
モータ部

警 告ガス注意◆ 作業をする場所は、換気のよい場所で行ってください。
☆ 換気の悪い場所で、万一ガス漏れがありますと酸欠で窒息する恐れがあります。

猛 毒ポンプと全真空◆ フロンガスが燃焼するとホスゲンという猛毒が発生し、そのガスを吸い込むと大変危険です。
☆ 火気を絶対に近づけず、換気のよい場所で作業してください。

火気厳禁◆ 作業中の火気、たばこは厳禁。
☆ たばこを吸っている時に、フロンガスが漏れているとたばこの火でホスゲンが発生し、吸引する恐れがあります。

分解禁止◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
◆ 改造は絶対に行わないでください。

異音高温☆ 異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。
その他

ポンプ

◆ モータの回転部に指や物を入れないでください。
☆ 高速回転していますので、ケガや故障の原因となります。

保護具着用◆ 作業をする場合は、必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
真空不足

その他

感 電

◆ 40℃以上になる場所で運転したり、保管しないでください。
◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。
☆ 雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する恐れがあります。

◆ 必ず、アース(接地)を行ってください。
☆ アース(接地)を行っていないと、故障や漏電時に感電する恐れがあります。

3モータ部

原 因
モータの摩耗・損傷
ベアリングの不良
配線とローターの接触
モータ・ボルトの緩み
軸端遊びがない
オイル汚れ
オイル漏れ
エアー漏れ
①キャップ/接続部②ガスケット/Ｏリング③継手④システムからの漏れポンプ・ベアリングの不良
固定子の不良ポンプの調整不良
電圧が低い(10％以内)
ベアリングの不良
オイルの汚れオイルの不足ほこり/異物部品の摩擦システムに対して容量不足
エアー漏れ
ポンプ音あり システムからの漏れオイルの不足
オイルの汚れポンプの摩耗
エアー漏れ及び継手又はガスケット・シールの不良
ポンプ音なし オイルの汚れ
排気バルブの不良
ポンプが潤滑しない羽根が機能しない
固定子の未調整/不良
ポンプ・ベアリングの不良

12

処 置
交換/修理
交換/修理
配線を移動
増し締め調整洗浄して交換メーカー又は専門工場で修理
増し締め交換/オイルを塗る
交換/再シール
ポンプをバルブで分離してシステム漏れを修理メーカー又は専門工場で修理メーカー又は専門工場で修理メーカー又は専門工場で修理
延長コードを短くする
交換/修理
洗浄して交換追加/交換
ガスバラストバルブを開ける
オイル交換/メーカー又は専門工場で修理
ポンプのサイズを上げる
交換/修理
漏れの修理追加/交換
１〜３回洗浄メーカー又は専門工場で修理交換/修理
１〜３回洗浄交換/修理メーカー又は専門工場で修理メーカー又は専門工場で修理メーカー又は専門工場で修理メーカー又は専門工場で修理

真空ポンプVACUUM PUMP

4 保守・点検
4‑1 油 量警 告

真空ポンプを使用する前に必ず油量を確認する。
感 電

4‑2 真空度① 電子真空測定器で真空ポンプの真空度をチェックする。(P8参照)② オイルが劣化している場合は、オイルが熱くなるまで運転し、新しいオイルに交換する。

◆ 電源プラグは、常に点検し異常がないことを確認した上で、がたつきがない様に、しっかりとコンセントに差込んでください。
☆ 電源プラグに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電や火災の原因となります。

火 災

4‑3 オイル塗布
コード

真空ポンプオイルをガスバラストバルブ、吸気口キャップ、注油口(排気口)の各Oリングに塗ってください。

◆ 電源コードは、他の電気器具と併用したり、タコ足配線にしないでください。
◆ 電源コードを引っ張ったり、電源コードでプラグの抜き差しを行わないでください。
☆ 感電や火災，ケガの原因となります。

◆ 電源はAC100Vをご使用ください。
☆ 発熱・発煙・発火の原因となります。
機銘板・本取扱説明書に記載の仕様を参照してください。

4‑4 温 度ポンプとオイルの温度は、0℃以上でなければなりません。
寒冷時は、システムと接続する前にポンプを暖気運転します。
また、オイルが汚れているとポンプの始動が困難です。

爆 発◆ ガソリンやシンナー、可燃性ガスが漏れる恐れがある場所で使用しないでください。
☆ 本機は、始動時や運転中に火花を発します。
万一可燃性ガスが漏れて本機の周囲に溜まると、爆発・火災の原因となります。

その他◆ 本機から離れるときや、停電・保守・点検のときは、必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてください。
☆ 本機が急に動き事故の原因となります。

注 意火 災◆ 延長コードは、線径2.0㎜2で10m以下の3芯キャプタイヤコードを使用してください。
☆ 不適切な(細い線径や長すぎる延長コード)は、始動不良となるばかりではなく、発火・火災の原因となります。

その他11◆ 本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。
◆ 結果の予測ができない、また、確信がもてない取り扱いはしないでください。

4真空ポンプVACUUM PUMP
3 真空乾燥
真空乾燥とは真空ポンプを利用して配管内の水分を蒸発させることです。
1気圧(101,325Pa)では水の沸点(蒸発温度)は、100℃ですが、真空ポンプにより配管内の気圧を真空に近づけていくと沸点は下がっていきます。
この沸点を外気温以下に下げれば水は蒸発します。

注 意その他◆ 本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。
☆ 本機はシステムや回収ボンベを真空引きするための機械です。

◆ 本機に負担のかかる無理な使用はしないでください。
☆ 無理な作業は、本機の損傷を招くばかりでなく、事故の原因にもなります。

◆ 作業台や作業場所は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
☆ 作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
子供注意

取扱説明書

◆ 本機を使用しないときは、子供の手が届かない、乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
◆ 本取扱説明書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外は使用しないでください。

水の沸点と真空度
沸点温度

絶対圧力(abs)

ゲージ圧力(Gauge)

100℃

101,325Pa

760Torr

0Pa0mmHg

70℃

31,162Pa

234Torr−0.070Pa

526mmHg

50℃

12,335Pa

93Torr

−0.089Pa

667mmHg

40℃

7,375Pa

55Torr

−0.094Pa

705mmHg

30℃

4,241Pa

32Torr

−0.097Pa

728mmHg

20℃

2,337Pa

18Torr

−0.099Pa

742mmHg

10℃

1,277Pa

9Torr−0.100Pa

751mmHg

0℃

611Pa

5Torr

−0.101Pa

755mmHg−68℃

0.7Pa0Torr−0.101Pa

760mmHg☆ 事故や故障の原因となります。
分解禁止◆ 本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか点検してください。
◆ 各部の変形・腐食等がないか、日常点検を行ってください。
◆ 本機の異常(異臭・振動・異常音)に気づいたときは、ただちに停止し、本取扱説明書の「修理をご依頼される前に」を参照してください。
また、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
☆ 修理はお買い上げの販売店、または弊社までお申し付けください。

510

真空ポンプVACUUM PUMP

［気密チェック］⑦ マニホールドの低圧側・高圧側バルブと開閉バルブを閉じた状態で、5分以上放置してマニホールドゲージの指針が戻らないことを確認する。

1 製品の構成
1‑1 各部の名称※ 指針が戻る場合は、どこかで漏れ箇所があるので、配管接合部等を点検・修正して再度真空引きを行う。
ハンドル⑧ 真空ポンプに接続されているチャージングホースを外す。
⑨ 注油口に、注油口キャップを取付ける。

ガスバラストバルブ

吸気口1/2"

注 意
その他

吸気口1/4"

排気口(注油口)◆ 作業終了時、電源プラグをコンセントから抜いてください。
◆ 運転中や運搬中に本機を転倒させないでください。
電源スイッチ

注油口からオイルが漏れます。

油量計

モータ

2‑4 効率よく使用するために開閉バルブ

真空引きの時間を短縮するための重要なポイン
トは、チャージングホースの口径と、ムシです。

チャージングホースが大口径(1/4"＜3/8"＜1/2")であると、抵抗が少なくなり真空引きの時間が短縮されます。

ムシも抵抗となり、真空引きの時間を遅くします。システム側・ホース側のムシを取除いてください。

※ 別販売品Y18975 1/4"クイックチャージングバルブA
Y18985 5/16"クイックチャージングバルブA

9

ドレンバルブ

真空ゲージ

3/8"チャージング
1/2"強力型チャージング
ホースプラスⅡ
ホースプラスⅡ※各種サイズがあります。
ムシを外す① ポンプとシステムの接続はできるだけ短くし、内径の大きいチャージングホースを使用してください。(1/4" ＜ 3/8" ＜1/2")② システムのコア(ムシ)やチャージングホー
スのムシ押しを外すと、排気速度が速くなります。

ポンプ本体

排気速度アップ

ベース

1‑2 仕 様コードNo.
型 式
排気速度（50/60Hz）
到達真空度
モータ
回転数（50/60Hz）
オイル量
吸気口
寸 法
質 量

Y935494CFM
95・116 L/分

Y935696CFM
142・172 L/分
2.0 Pa［abs］（15ミクロン）
375 W
1,425・1,725 min−1
1.08 L1.02 L
1/4"・3/8"
413x156x293mm
413x156x293mm
15.4 kg
16.1 kg

Y935898CFM
190・229 L/分

1.29 L
1/4"・1/2"
442x156x293mm
17.0 kg

1‑3 標準付属品

1‑4 別販売品

コードNo.
品 名−
真空ポンプ本体−真空ポンプオイル
Y06114K 異径アダプタ1/4"（メス）×5/16"（オス）コードNo.
品 名Y93091 真空ポンプオイル0.47L
Y93092 真空ポンプオイル0.95L
Y93094 真空ポンプオイル3.80L
Y06101K 異径アダプタ1/4"（メス）×M10（オス）Y18975 1/4"クイックチャージバルブA
Y18985 5/16"クイックチャージバルブA
Y09340A 真空ポンプ用電磁式逆止弁
Y69075 電子式バキュームゲージ

Y19131

異径アダプタ1/2"（メス）×3/8"（オス）※8CFMのみ

IM0036

取扱説明書

6

真空ポンプVACUUM PUMP

2 使用方法2‑1 準 備2‑3 真空引き① 真空ポンプオイルのキャップを外す。
② 真空ポンプの注油口キャップと注油口を外し、真空ポンプオイルを油量計のレベル線の位置まで給油する。

① チャージングホースを以下のように接続する。
【真空ポンプ】※ オイルを入れ過ぎると、排気口からオイルが噴出すので、必ず適量を給油してください。

オ イ ル
真空ポンプオイルは、人間の血液のように重要な役割をします。
古いシステムを真空引きした場合、ポンプ保護のため排気が終わる毎にオイルを交換してください。
システムから取り除かれ、オイル内に混入した汚れ等は、腐食性の混合物で、そのまま放置するとポンプ部品を損傷することがあります。
YELLOW JACKET社 真空ポンプオイルは最高の真空度を得るために、特別に開発された高品質オイルです。
最大真空度にするため、必ず純正品をご使用ください。
（P6「1‑4 別販売品」の真空ポンプオイルを参照してください。)③ 注油口を取付ける。
※ 注油口キャップは取付けないでください。
取付けると排気ができません。

④ 電源プラグをコンセントに差込む。
⑤ 吸気口キャップを外す。
⑥ 電源スイッチを【ON】にして暖気運転をする。
※ 気温が低い場合は、屋内に持ち込んで暖気運転を行ってください。

⑦ 暖気運転が完了したら、電源スイッチを【OFF】にする。
⑧ 再度真空ポンプのオイル量を確認する。
不足している場合は、補充する。
［準備完了］

吸気口［フィルタ］(黄)【マニホールド】
低圧側
中央口
高圧側(青)【システム】
低圧側(赤)

高圧側※ マニホールドと真空ポンプの間に、フィルタ(別販売品:TF011 フィルタ 又は、
Y41119 1/4"マニホールドフィルタをご使用ください。）を取付けるとオイルの汚染が防止でき、ポンプの寿命も長くなります。

② マニホールドの低圧側・高圧側バルブを閉じる。
③ ガスバラストバルブを開く。
ガスバラストガスバラストとは、排気工程でポンプに引き込まれた水分(水蒸気)と他の凝縮性ガスをオイルから取り除くための作業です。
凝縮性ガスは、排気工程（圧縮・加圧)で液化してオイルに混入し、潤滑性の低下及び劣化の原因となり、ポンプ・シール部の寿命を縮めます。
ガスバラストバルブから空気を吸気することで、凝縮ガスは液化せずに、空気と一緒に排気されます。
ポンプ温度が高い程、ガスバラスト効果が得られますので、作業前に暖気運転することをお勧めします。
ガスバラストバルブを開けた状態では、高真空度は得られないのでご注意ください。

④ 電源プラグをコンセントに差込み、電源スイッチを【ON】にする。

注 意感 電2‑2 性能チェック◆ 必ずアース(接地)をしてください。

［簡易テスト方法］① マニホールドの低圧側と真空ポンプの吸気口をチャージングホースで接続する。
② マニホールドの低圧側・高圧側バルブを閉じる。
③ 電源スイッチを入れて、マニホールドの低圧側ゲージが30秒以内に真空度「‑0.09〜‑0.1MPa」を指したら、正常に作動しています。
④ 電源スイッチを【OFF】にする。

アース(接地)をしていないと、故障や漏電のとき感電する恐れがあります。

⑤ マニホールドの低圧側・高圧側をゆっくり開ける。
真空ゲージの表示が133．33〜266．66Pa（1000〜2000ミクロン／ZERO〜緑部分)に達したら、ガスバラストバルブを閉じる。
※ ガスバラストバルブを開けた状態では、高真空度は得られません。

［正確なテスト方法］① 電子真空測定器と真空ポンプの吸気口を接続する。
② 電源スイッチを入れて、20〜30分後に13.33Pa（100ミクロン）以下の数値なれば正常に作動しています。

7⑥ 運転を継続し、規定の真空度(システムの各メーカーマニュアルを参照)に達したら、マニホールドの低圧側・高圧側バルブと真空ポンプの開閉バルブを閉じて、電源スイッチを【OFF】にする。

8