大阪広域水道企業団

令和５年度
大阪広域水道企業団水質検査計画

目

次

はじめに

…… １

Ⅰ

共通編

…… ２

Ⅱ

水道用水供給事業編

…… ８

Ⅲ

水道事業編

Ⅲ－１

藤井寺水道事業編

…… 43

Ⅲ－２

泉南水道事業編

…… 55

Ⅲ－３

四條畷水道事業編

…… 64

Ⅲ－４

大阪狭山水道事業編

…… 73

Ⅲ－５

阪南水道事業編

…… 83

Ⅲ－６

豊能水道事業編

…… 91

Ⅲ－７

忠岡水道事業編

…… 99

Ⅲ－８

熊取水道事業編…… 104

Ⅲ－９

田尻水道事業編…… 110

Ⅲ－10 岬水道事業編…… 116

Ⅲ－11 太子水道事業編…… 125

Ⅲ－12 河南水道事業編…… 136

Ⅲ－13 千早赤阪水道事業編…… 145

Ⅳ

参考資料…… 157

はじめに■

大阪広域水道企業団は、それまでの水道用水供給事業に加え、市町村との水道事業統合により、平成 29 年４月から四條畷市、太子町、千早赤阪
村、平成 31 年４月から泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、令和３年４月から藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町の区域における水道事業を開始しました。この水質検査計画は、水道用水供給事業と13 水道事業を対象とし、令和５年度に行う水質検査の基本方針や実施方法を示すものです。

■

大阪広域水道企業団では、水道水の安全性の確保のため、「水道水源から浄水場、受水市町への受け渡し地点、そして 13 市町村の給水栓までの一貫した水質管理」を目標に掲げ、この計画に沿って水質検査を実施します。

■

この水質検査計画は、共通編、水道用水供給事業編、水道事業編の 3 部構成としています。各事業で共通の項目を共通編に記載し、事業別に異なる項目を各事業編に記載しています。

1

Ⅰ

共通編

１ 概要

３

２ 基本方針４

３ 臨時の水質検査

４４ 水質検査の方法

５５ 水質検査計画及び水質検査結果の公表と評価

５

６ 水質検査結果の精度と信頼性保証

６

７ 関係者との連携

７

2

１．概要
（１）水道用水供給事業及び水道事業の範囲
大阪広域水道企業団*1 では、水道水の「卸売り」をする水道用水供給事業者として府内の 42 市
町村（大阪市を除く）に、年間約５億１千万 m3 の高度浄水処理水（給水している市町村で使われている水道水の約７割）を送っています。また、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の 13 市町村では、各家庭に給水する水道事業を行っています。
水道用水供給事業（水道事業に水道水を供給）

水道事業（各家庭に水道水を給水）

13 市町村の水道事業

琵琶湖

水源

浄水場

分
岐
淀川

水源

浄水場

配水施設

送水施設

各家庭

13 市町村以外の府内の受水市町（大阪市を除く）
大阪広域水道企業団水質検査計画の適用範囲

配水施設

水源

各家庭

浄水場

水道用水供給事業及び水道事業の範囲
大阪広域水道企業団の水道用水供給事業における水質検査計画は、水源から水道事業及び市町村
水道への受け渡し地点（以下「分岐」という。
）までを対象とします。
水道事業における水質検査計画は、分岐あるいは自己水源から各家庭へ給水するまでを対象とします。
*1 旧大阪府水道部が行ってきた水道用水供給事業を平成 23 年 4 月 1 日から大阪広域水道企業団が承継しました。

3

（２）水質検査の基本理念
大阪広域水道企業団は、さまざまな水質の課題に対応できるように分析機器を備え、水源の水質の監視をはじめ、浄水場での処理過程、送配水管路、給水栓のすべてにおいて水質管理を行い、水道水の安全性の確保に努めます。
また、水源から分岐まで、又は水源から給水栓までの一元的かつ継続的な管理を行うことにより、水道水の安全性をより確実なものとします。
水質検査の信頼性確保の取組みとして、外部精度管理調査*2 への積極的な参加に加え、精度管理を実施し、正確で精度のよい検査結果の確保に努めます。
*2 大阪広域水道企業団外の複数検査機関と同一の検査試料を測定し、第３者機関が結果を評価し、信頼性の向上を図るもの。この場合、厚生労働省や大阪府が第３者機関となる。

２．基本方針水道用水供給事業及び水道事業について、次の基本方針に基づいて水質検査計画を策定します。
また、水質検査計画による検査結果については、ウェブページで公表します。
（１）水道用水供給事業
水道水の原料である水源の水質について、汚濁状況と浄水処理に影響を及ぼす水質項目の監視を行います。
また、浄水場においては、適切な浄水処理が行われ、水質基準に適合した安全で良質な水道水が作られていることを確認するため、浄水場の処理過程毎に水質検査を行います。
送水においては、水道水が水道法で定められた水質基準に適合し安全で良質であることの確認と、送水管路での水質変化を把握するための水質検査を行います。また、水質を連続的に自動測定する
水質モニターを配置し、送水の水質を監視します。水質基準に適合していることの確認を行う場所
は、水道用水供給事業においては、水道法施行規則に基づき、原則、分岐としています。
（２）水道事業
水道水が水道法で定められた水質基準に適合し安全で良質であることを確認するために水質検査を行います。水質基準に適合していることの確認を行う場所は、各配水区域において、原則としてその配水区域の始点からの流達時間が最長となる給水栓とします。水道法で 1 日 1 回以上の検査が定められている色、濁り、消毒の残留効果の確認（毎日検査）を行う場所は、主要な給水栓など系統を代表する場所とします。
また、自己水源を持つ水道事業においては、安全で良質な水道水が作られていることを確認する
ため、浄水場原水及び浄水場出口水について水質検査を行います。

３．臨時の水質検査
事象があり、分岐や給水栓で水質基準値を超えるおそれがある場合には、水源や浄水場、分岐及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。この水質検査は直ちに実施し、安全性が確認されるまで行います。

4

臨時の水質検査
臨時の水質検査が必要な事象
1.

検査項目

水源の水質が著しく悪化したとき
かび臭の発生2.

水源に異常があったとき

化学物質の汚染事故
魚の浮上

3.

4.

5.

6.

色度、濁度、マンガン及びその化合物、アンモニ
ア態窒素、残留塩素など
2-メチルイソボルネオール、ジェオスミン、藻類など該当物質、臭気など
シアン化物イオン及び塩化シアン、フェノール類、
毒物や有害物質など

クリプトスポリジウム症のクリプトスポリジウム、濁度など
発生
その他の消化器系感染
大腸菌など
症発生
色度、濁度、大腸菌、一般細菌、マンガン及びそ浄水過程に異常が起こ 凝集・ろ過不良の化合物、クリプトスポリジウムなどったとき
塩素注入異常大腸菌、一般細菌、残留塩素、色度、臭気など
色度、濁度、残留塩素３項目から水質基準項目
送水管等の工事その他 送水管工事等
51 項目まで状況に応じて水道施設が著しく汚染さ
色度、濁度、大腸菌、一般細菌など汚染状況に応れたおそれがあるとき
水道施設の汚染
じて
その他特に必要があると認められたとき
必要に応じた項目
水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき４．水質検査の方法
水質基準項目については法令で定める方法に基づき、また、水質管理目標設定項目については厚
生労働省の通知で定める方法により自己検査を行います。また、残留塩素の検査についても法令で定める方法により行います（参考資料２）。

５．水質検査計画及び水質検査結果の公表と評価
水質検査計画及び水質検査計画に基づき実施した検査結果を、ウェブページで公表します。さらに検査結果を解析して、浄水処理や送配水過程での水質変化について評価を行い、安全で良質な水
道水の供給に活用します。また、検査結果の評価に基づき、翌年の水質検査計画の見直しを行います。

5助言・指導大 阪 広 域 水 道 企 業 団公

水質検査計画の策定

国又は大阪府
による監督

表

ご意見

検査の実施

公

検査結果の評価

利用者表

水質検査計画及び水質検査結果の公表と評価
６．水質検査結果の精度と信頼性保証
水質検査項目は多種多様ですが、測定値の信頼性を確保するために、正確で精度の高い検査体制を構築しています。
（１）水質検査の精度
原則として、基準値及び目標値の 10 分の１、農薬類の場合は目標値の 100 分の１の定量下限値を確保します。その際、基準値及び目標値の 10 分の 1 程度の濃度の測定において、データのバラツキ（変動係数）が有機物の場合は 20％以下、その他の場合は 10％以下となるよう精度を確保します。
（２）信頼性保証
１）厚生労働省の通知等に基づき水質検査結果の信頼性を向上させます。
 信頼性の高い水質検査体制を構築するため試験所品質マニュアルを作成しています。
 水質検査方法の標準作業手順書（SOP）を整備し、これに基づき水質検査を実施します。
 精度管理に影響する事項について不具合があれば、是正措置を行います。
２）厚生労働省及び大阪府が実施する精度管理調査（外部精度管理）に参加することにより、技術水準の把握と精度管理状況の評価を行い、水質検査の精度向上と信頼性の確保に努めます。
３）正確で精度の高い検査結果が得られるよう、大阪広域水道企業団内で精度管理（内部精度管理*3）を行います。

*3 検査機関内部において同一の検査試料を測定し、内部で結果を評価し、信頼性の向上を図るもの

6

７．関係者との連携

アクアネット大阪（大阪広域水道企業団と受水市町とのネットワーク）により、受水市町との間で、送水データ、貯水量、水質モニター等のプラント情報や水道用水供給事業における水質検査結果等の情報交換を行います。また、水質異常時などには、緊急伝文によって情報連絡を
行います。



水道水で水質の異常があった場合は、関係機関と連携して水質検査等を行い、影響の拡大を防ぐとともに速やかな復旧に努めます。



水道用水供給事業の水源である淀川水系で水質事故が発生し、水道水に影響が生じるおそれがある場合には、受水市町に連絡し、影響が拡大することを防ぎます。



淀川水系で水質事故が発生した場合には、淀川水質汚濁防止連絡協議会*4 及び淀川水質協議会*5の緊急時連絡体制により、情報の連絡を迅速に行うとともに、現地で調査を行い、安全で良質な水道水の供給に努めます。また、事故原因の究明を行い、事故の再発防止に努めます。


水道事業では、水源水質事故に備え、関係機関と連携し、水源水質事故時の連絡体制を構築するなど、事故時に速やかに対応できるよう努めます。



淀川水質汚濁防止連絡協議会や淀川水質協議会を通じて、水源保全のための調査研究や国や関係機関等への要望活動を実施します。
*4 淀川水系の水質改善等を目的に設立された協議会。淀川の河川管理者である近畿地方整備局をはじめ、流域自治体（環境部局や下水道部局等を含む）等の計 24 機関で構成する。
*5 淀川の水質保全・水質調査等を目的とする協議会。淀川から取水する９水道事業体（大阪広域水道企業
団、大阪市、枚方市、守口市、吹田市、尼崎市、伊丹市、西宮市、阪神水道企業団）で構成する。

水質検査計画 共通編に対するご意見・ご質問は…

大阪広域水道企業団 水質管理センター
電話：072-840-3183
FAX：072-840-2281
住所：〒573-0014 大阪府枚方市村野高見台 7-2
E-mail：suishitsu@sbox.wsa-osaka.jp7

Ⅲ－６ 豊能水道事業編

１ 豊能水道事業の概要

92

２ 原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点

93

３ 水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度

9391

１． 豊能水道事業の概要
豊能水道事業では、約 80％を水道用水供給事業から受水し、残りを古江浄水場(池田市と共同施設)から給水しています。
以下に、給水状況、浄水場施設の概要を示します。
（１） 給水状況（令和３年度）
表 1．給水状況（令和３年度）
区
給

分
水

普
給
年

人
及

水
間

戸
給

水

内

容

口

18,724 人（令和４年３月末現在）

率

99.9％

数

8,009 戸 （令和４年３月末現在）

量1,816,904 ㎥

一 日 最 大 給 水 量

6,207 ㎥ （令和３年 12 月 31 日）

一 日 平 均 給 水 量

4,978 ㎥

一人一日平均給水量

266 L

一日平均給水量（㎥）・給水人口の推移（人）25,00020,00019,864

19,615

19,212

18,967

18,72415,00010,000
5,496

5,434

5,280

5,202

4,978

H29

H30

R1

R2

R3

5,000
0
一日平均給水量（㎥）

給水人口（人）図１．一日平均給水量・給水人口の推移（２） 浄水場の名称と浄水方法
表２．浄水場の名称と浄水方法

区分

浄水場の名称内容

古江浄水場(池田市と共同施設)

水源の名称

猪名川（表流水）

浄水処理方法凝集沈澱＋急速ろ過

給水区域

西部

92

２．原水及び水道水の水質状況、水質管理上の留意点（１）水道水の受水状況
１）水道用水供給水の受水 (東部全量及び西部一部水量)
水道用水供給事業では、高度浄水処理して供給しており、すべての水道水質基準項目について基準値を満足しています。
２）自己水原水の水質状況（西部一部混合水量）
池田市古江浄水場は、一庫ダム放流口の下流約 11km にあり、池田市との共同施設で猪名 川から取水しています。猪名川の水質は、上流域の下水道整備が進み改善が図られています。
（２）水道水の水質状況
各受水の水質状況については、水道用水供給水系では残留塩素*1 及びｐＨの変化、自己水系では消毒副生成物*2 の変化に注意しています。
*1 水道水中に消毒効果のある状態で残っている塩素。
*2 消毒用の塩素と有機物が反応して生成される副生成物。

３．水質検査地点、水質検査項目及び検査頻度（１）検査地点
水道法第 20 条第１項（水道法施行規則第 15 条）の規定により行う水質検査地点は、給水栓を原則とし、供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定します。
１）毎日検査法令に基づき、1 日 1 回以上行う色、濁り、消毒の残留効果の確認(遊離残留塩素)は、分岐
系統ごと、配水量の少ない地域及び分岐地点から最も離れた配水池の給水栓を 12 箇所選定
し、毎日検査を行います。
２）毎月検査
水道用水供給事業からの受水系統で 1 箇所、水道用水供給事業からの受水と古江浄水場からの受水の混合系統で 1 箇所、計 2 箇所を選定し、毎月、水質の確認を行います。また、夏場における消毒副生成物の変化とカビ臭物質の確認等のため、この 2 箇所で年 4 回全項目検査を行います。
① 寺田・・・水道用水供給事業からの受水（木代分岐系）② 新光風台・・水道用水供給事業からの受水（余野分岐系）＋古江浄水場（自己水）
また、水道用水供給事業からの受水系統のうち、余野分岐系では東地区から西地区へ送水していることを踏まえ、給水栓 1 箇所で毎月平常 12 項目の水質確認を行います。
③ 東ときわ台・・水道用水供給事業からの受水（余野分岐系）

93

【 毎日検査地点図 】

牧

寺田

野間口

（用水供給水（野間口系））

切畑（用水供給水（木代系））
川尻
吉川（用水供給水（余野系））

余野（自己水＋用水供給水（余野系））
木代（用水供給水（余野系））

新光風台

光風台

東ときわ台
高山

（用水供給水（余野系））

図２．毎日検査地点【 毎月検査地点図 】
寺田（用水供給水（野間口系））（用水供給水（木代系））

新光風台（用水供給水（余野系））（自己水＋用水供給水（余野系））（用水供給水（余野系））

東ときわ台（用水供給水（余野系））

図３．毎月検査地点94

表３．検査地点
水道用水供給水系
系統
野間口分岐系

木代分岐系

余野分岐系

採水地点名

検査地点

毎日検査

毎月検査

野間口

野間口地内

●

余野

余野地内

●

木代

木代地内

●

切畑

切畑地内

●

牧

牧地内

●

寺田

寺田地内

●

川尻

川尻地内

●

高山

高山地内

●

東ときわ台

東ときわ台 5 丁目地内

●

●※

検査地点

毎日検査

毎月検査

●

※平常 12 項目のみ

自己水混合系（水道用水供給＋自己水）
系統

余野分岐＋
古江浄水場（自己水）系

採水地点名
吉川

吉川地内

●

光風台

光風台 4 丁目地内

●

新光風台

新光風台 5 丁目地内

●

95

●

毎日検査地点、
野間口分岐
用水供給

木代分岐

毎月検査地点

野間口地区
東部受水池

希望ヶ丘・余野地区
牧配水池

牧地区
水

寺田配水池

寺田地区

切畑高区配水池

切畑地区

木代高区配水池

木代地区

川尻低区･高区配水池

川尻地区

高山配水池

高山地区

東ときわ台高区･最高区配水池

東ときわ台地区

道
用
水
供

給
余野分岐

古江浄水場

豊能町受水場
吉川･ときわ台地区

水
系

自

己

吉川配水池

水
光風台配水池ときわ台･光風台地区

新光風台低区･高区配水池

新光風台地区

混
合

系
水 源

分岐名

受水地点

配 水 池

図４．配水系統図

96

給水区域

（２）定期水質検査項目及び検査頻度
表４．定期水質検査項目及び検査頻度項

目

基準値(mg/L)

寺田

新光風台

東ときわ台

100 集落以下/mL

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

１
２

一般細菌
大腸菌

３
４

カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物

0.003 以下
0.0005 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

５
６

セレン及びその化合物
鉛及びその化合物

0.01 以下
0.01 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

７８

ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物

0.01 以下
0.02 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

９10亜硝酸態窒素ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

0.04 以下
0.01 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

1112硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物

10 以下
0.8 以下

毎 月
4・7・10・1 月

毎 月
4・7・10・1 月

1314

ホウ素及びその化合物
四塩化炭素

1.0 以下0.002 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

15

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.05 以下

4・7・10・1 月

4・7・10・1 月

0.04 以下

4・7・10・1 月

4・7・10・1 月

1718

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.02 以下
0.01 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

1920

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ベンゼン

0.0１以下0.01 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

21
22

塩素酸
クロロ酢酸

0.6 以下0.02 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

2324

クロロホルム
ジクロロ酢酸0.06 以下
0.03 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

25
26

ジブロモクロロメタン
臭素酸

0.1 以下0.01 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

27
28

総トリハロメタン
トリクロロ酢酸

0.1 以下0.03 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

2930

ブロモジクロロメタン
ブロモホルム0.03 以下
0.09 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

31
32

ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物

0.08 以下
1.0 以下4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

33
34

アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物

0.2 以下0.3 以下4・7・10・1 月
毎 月

4・7・10・1 月
毎 月

35
36

銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物

1.0 以下200 以下4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

3738

マンガン及びその化合物
塩化物イオン

0.05 以下
200 以下

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

39
40

ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)
蒸発残留物

300 以下500 以下4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4142

陰イオン界面活性剤
ジェオスミン

0.2 以下0.00001 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

43442-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
非イオン界面活性剤

0.00001 以下
0.02 以下

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

4・7・10・1 月
4・7・10・1 月

45
46

フェノール類有機物(全有機炭素(TOC)の量

0.005 以下
3 以下

4・7・10・1 月
毎 月

4・7・10・1 月
毎 月

毎 月

47
48

ｐＨ値
味

5.8～8.6
異常でないこと

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

49
50

臭気
色度

異常でないこと
５度以下

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

毎 月
毎 月

51

濁度

２度以下

毎 月

毎 月

毎 月

16

検出せず

97

毎 月

毎 月

毎 月
毎 月

水質検査計画 豊能水道事業編に対するご意見・ご質問は…

大阪広域水道企業団 豊能水道センター
電話：072-738-3311 FAX：072-738-7527
住所：〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台 1-2-3

98

Ⅳ

参考資料

参考資料１

水道法施行規則で定める検査頻度

158

参考資料２

水質検査方法159

参考資料３

水質基準項目解説

161

157

参考資料１
番号
基 01
基 02
基 03
基 04
基 05
基 06
基 07
基 08
基 09
基 10
基 11
基 12
基 13
基 14
基 15
基 16
基 17
基 18
基 19
基 20
基 21
基 22
基 23
基 24
基 25
基 26
基 27
基 28
基 29
基 30
基 31
基 32
基 33
基 34
基 35
基 36
基 37
基 38
基 39
基 40
基 41
基 42
基 43
基 44
基 45
基 46
基 47
基 48
基 49
基 50
基 51

水道法施行規則＊1 で定める検査頻度

水質基準項目
検査回数
項目
分類
一般細菌
病原
概ね 1 月に 1 回以上生物
大腸菌
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
金属 概ね 3 月に 1 回以上
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素概ね 3 月に 1 回以上
シアン化物イオン及び塩化シアン
無機 概ね 3 月に 1 回以上
物質
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
金属
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
一
般
概ね 3 月に 1 回以上
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
有トランス-1,2-ジクロロエチレン
機
ジクロロメタン化学
テトラクロロエチレン
物
トリクロロエチレン
質
ベンゼン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸消毒
ジブロモクロロメタン
副
臭素酸
概ね 3 月に 1 回以上
生
総トリハロメタン
成物
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルムホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
金属
鉄及びその化合物
概ね 3 月に 1 回以上
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
味覚
マンガン及びその化合物
色
塩化物イオン
概ね 1 月に 1 回以上カルシウム、マグネシウム等(硬度) 味覚
蒸発残留物
概ね 3 月に 1 回以上
陰イオン界面活性剤
発泡
ジェオスミン
かび臭 概ね月 1 回以上 （産出する藻類の発生が少なく、検物質 査を行う必要がないことが明らかであるときを除く）
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤
発泡
概ね 3 月に 1 回以上
フェノール類におい
有機物（全有機炭素（TOC）の量） 味覚
pH 値
基
味
礎
概ね 1 月に 1 回以上
臭気
的
性
色度
状
濁度

検査回数
の減
不可

*2 のとおり*2 のとおり不可*2 のとおり不可*2 のとおり*3 のとおり*2 のとおり不可*2 のとおり*3 のとおり*1 水道法施行規則第 15 条
*2 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去 3 年間における当該事項についての検査結果がすべて基準値の 5 分の１以下である時は概ね 1 年に 1 回以上と、過去 3 年間における当該事項についての検査結果がすべて基準値の 10 分の１以下であるときは、概ね 3 年に１回以上とすることができる。
*3 連続測定・記録をしている場合、概ね 3 月に 1 回以上とすることができる。

158

参考資料２－１

水質検査方法（水質基準項目）

番号

目

項

*

基準値 (mg/L)

水質検査方法100 集落以下/mL
検出せず
0.003 以下
0.0005 以下
0.01 以下
0.01 以下
0.01 以下
0.02 以下
0.04 以下
0.01 以下
10 以下
0.8 以下1.0 以下0.002 以下
0.05 以下

標準寒天培地法
特定酵素基質培地法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
還元気化‐原子吸光光度法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法
イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

0.04 以下

パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

0.02 以下
0.01 以下
0.01 以下
0.01 以下
0.6 以下パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
イオンクロマトグラフ法

基 22 クロロ酢酸

0.02 以下

溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法

基 23 クロロホルム

0.06 以下

パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

基 24 ジクロロ酢酸

0.03 以下

溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法

基 25 ジブロモクロロメタン
基 26 臭素酸
基 27 総トリハロメタン

0.1 以下0.01 以下
0.1 以下パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
イオンクロマトグラフ‐ポストカラム吸光光度法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

基 28 トリクロロ酢酸

0.03 以下

溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法

基 0１ 一般細菌
基 02 大腸菌
基 03 カドミウム及びその化合物
基 04 水銀及びその化合物
基 05 セレン及びその化合物
基 06 鉛及びその化合物
基 07 ヒ素及びその化合物
基 08 六価クロム化合物
基 09 亜硝酸態窒素
基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
基 12 フッ素及びその化合物
基 13 ホウ素及びその化合物
基 14 四塩化炭素
基 15 1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
基 16
トランス-1,2-ジクロロエチレン
基 17 ジクロロメタン
基 18 テトラクロロエチレン
基 19 トリクロロエチレン
基 20 ベンゼン
基 21 塩素酸

基 29
基 30
基 31
基 32
基 33
基 34
基 35
基 36
基 37
基 38
基 39
基 40
基 41
基 42
基 43
基 44

ブロモジクロロメタン
ブロモホルムホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオンカルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

0.03 以下
0.09 以下
0.08 以下
1.0 以下0.2 以下0.3 以下1.0 以下200 以下0.05 以下
200 以下300 以下500 以下0.2 以下0.00001 以下
0.00001 以下
0.02 以下

パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法
溶媒抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法
誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法
イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法
重量法
固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法
固相抽出‐高速液体クロマトグラフ法、固相抽出-吸光光度法
固相抽出‐誘導体化‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法
基 45 フェノール類
0.005 以下
固相抽出‐液体クロマトグラフ‐質量分析法
基 46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）
3 以下
全有機炭素計測定法
基 47 ｐＨ値
5.8～8.6
ガラス電極法基 48 味異常でないこと
官能法
基 49 臭気
異常でないこと
官能法
基 50 色度
5 度以下
透過光測定法 ほか
基 5１ 濁度
2 度以下
積分球式光電光度法 ほか* 平成 15 年 7 月 22 日厚生労働省告示第 261 号（最終改正 令和 4 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 134 号）

159

参考資料２－２
番号項

水質検査方法（水質管理目標設定項目）
目目 01 アンチモン及びその化合物*

水質検査方法

目標値 (mg/L)
0.02 以下

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法

目 02 ウラン及びその化合物

0.002 以下（暫定）

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法

目 03 ニッケル及びその化合物

0.02 以下

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法

目 04 削除目 05 1,2-ジクロロエタン

削除
0.004 以下

削除
パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

目 06 削除

削除

削除

目 07 削除

削除

削除

目 08 トルエン

0.4 以下パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

目 09 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）

0.08 以下

溶媒抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析法

目 10 亜塩素酸

0.6 以下―削除

削除

0.6 以下―目 11 削除目 12 二酸化塩素
目 13 ジクロロアセトニトリル

0.01 以下（暫定）

溶媒抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

目 14 抱水クロラール

0.02 以下（暫定）

溶媒抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

目 15 農薬類

1 以下

固相抽出‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法 他

目 16 残留塩素

1 以下ジエチル‐p‐フェニレンジアミン法 他

目 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)10～100イオンクロマトグラフ（陽イオン）による一斉分析法

目 18 マンガン及びその化合物

0.01 以下

誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法

目 19 遊離炭酸

20 以下

滴定法

目 20 1,1,1-トリクロロエタン

0.3 以下パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

目 21 メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）

0.02 以下

パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

目 22 過マンガン酸カリウム消費量

3 以下

滴定法

目 23 臭気強度(TON)

3 以下

官能法

目 24 蒸発残留物

30～200重量法

目 25 濁度

1 度以下

積分球式光電光度法 ほか

目 26 pH 値

7.5 程度ガラス電極法目 27 腐食性 (ランゲリア指数)

-1～0

計算法

目 28 従属栄養細菌目 29 1,1-ジクロロエチレン
目 30 アルミニウム及びその化合物
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
目 31
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

2000 集落以下/mL（暫定）

R２A 寒天培地法

0.1 以下パージトラップ‐ガスクロマトグラフ‐質量分析計による一斉分析法

0.1 以下誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ‐質量分析装置による一斉分析法

0.00005 以下（暫定）

固相抽出‐液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法* 平成 15 年 10 月 10 日付健水発第 1010001 号（最終改正 令和 4 年 3 月 31 日薬生水発 0331 第 1 号）
平成 15 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 318 号（最終改正 令和 4 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 133 号）

160

参考資料３－１

水質基準項目解説（その１）＊

水質基準項目
番号

項目名

基
01

一般細菌

基
02

分類

基準値（mg/L）

解

説

100 集落以下/mL

水や土壌といった身の回りの様々な環境中に存在して増殖する菌で、水道水の一般的清浄度の指標です。一般細菌の検出は病原性の細菌が存在することを直接的に示すものではありません。

大腸菌

検出されないこと

人や動物の腸内常在菌であり、糞便汚染の指標です。水道水中で検出された
場合は、病原生物に汚染されている疑いがあります。

基03

カドミウム及びその化合物

0.003 以下

河川やダムの水から検出されることはまれですが、鉱山や工場等の排水から混入する場合があります。

基
04

水銀及び
その化合物

0.0005 以下

河川やダムの水から検出されることはまれですが、下水や工場等の排水から混入する場合があります。

基
05

セレン及び
その化合物

0.01 以下

河川水にはごく微量含まれているときがあります。鉱山や工場等の排水から混入する場合があります。

基
06

鉛及び
その化合物

0.01 以下

水道水には含まれていませんが、水道管の家庭への引込等に鉛管が使われていると検出されることがあります。また鉱山や工場等の排水から混入する場
合があります。

基
07

ヒ素及び
その化合物

0.01 以下

河川やダムの水から検出されることはありませんが、鉱山や工場等の排水から混入する場合があります。

基08

六価クロム化合物

0.02 以下

河川やダムの水から検出されることはありませんが、鉱山や工場等の排水から混入する場合があります。
令和 2 年度から基準値が強化されました。

基09

亜硝酸態窒素0.04 以下

窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素化合物が化学的、微生物学
的に酸化、還元を受けて生成します。

基10

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01 以下

河川やダムの水から検出されることはありませんが、工場等の排水から混入する場合があります。

基11

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10 以下

窒素肥料・家畜の糞尿や生活排水・下水に多く含まれますが、高濃度に含まれると乳幼児がメトヘモグロビン血症を起こす場合があります。

基
12

フッ素及び
その化合物

0.8 以下地質に由来するものの、自然界に広く分布しているため、河川水から微量に検出される場合があります。適量を摂取すれば虫歯の予防に効果があるとされていますが、 高濃度に含まれると斑状歯症状が現れることがあります。

基
13

ホウ素及び
その化合物

1.0 以下鉄合金などの硬度増加材のほか、ガラス、化粧品の原料として使用されています。自然由来として火山地帯の地下水、温泉からの混入があります。

基
14

四塩化炭素

0.002 以下

フロンガスの製造原料、薫蒸殺菌剤、金属洗浄溶剤等に使われます。表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。

基
15

1,4-ジオキサン

0.05 以下

溶剤、溶剤の安定剤、人工皮革の表面処理剤等に使われます。検出される事
例は工場排水に由来するものです。

基
16

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 以下

塩素系溶剤、化学合成品の中間体、溶剤、ラッカー等に使われます。表流水に排出されたものは大気中に揮散し、容易に光分解されますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。

基17ジクロロメタン

0.02 以下

塗料剥離剤、洗浄剤、溶剤等に使われます。表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。

基18

テトラクロロエチレン

0.01 以下

ドライクリーニング溶剤、金属の脱脂洗浄剤等に使われます。地下水汚染物質として知られています。表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。

基19

トリクロロエチレン

0.01 以下

金属の脱脂洗浄剤、溶剤等に使われます。表流水に排出されたものは大気中に揮散しますが、土壌汚染などにより地下水に検出されることがあります。

病原
生物

金属

無機
物質

金属

一般
有機
化学
物質

医薬品、染料、香料、合成樹脂などの原料等に使われます。表流水に排出されたものは大気中に揮散し、分解されます。水中では生物分解されます。芳香を有する溶剤です。
＊厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」及び日本水道協会「水道用語辞典」等を参考にして作成しました。
基
20

ベンゼン

0.01 以下

161

参考資料３－２

水質基準項目解説（その２）＊

水質基準項目分類

基準値（mg/L）

解

説

番号

項目名

基
21

塩素酸

0.6 以下消毒剤で使用している次亜塩素酸ナトリウムを長期間貯蔵することでできる、分解生成物です。

基
22

クロロ酢酸

0.02 以下

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で
す。

基
23

クロロホルム0.06 以下

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で
す。

基
24

ジクロロ酢酸0.03 以下

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物です。平成 26 年に食品安全委員会より水道水での評価値が新たに示され、平成 27 年度から水道水質基準値が強化されました。

基25

ジブロモクロロメタン

0.1 以下原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で
す。

基
26

臭素酸

0.01 以下

オゾン処理時に生成します。

基27

総トリハロメタン

0.1 以下クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計
値が総トリハロメタンです。浄水場では、できる限り低減させるための努力を行っています。

基28

トリクロロ酢酸

0.03 以下

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物です。平成 26 年に食品安全委員会より水道水での評価値が新たに示され、平成 27 年度から水道水質基準値が強化されました。

基29

ブロモジクロロメタン

0.03 以下

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で
す。

基
30

ブロモホルム0.09 以下

原水に含まれる有機物質と消毒用の塩素剤が反応してできる消毒副生成物で
す。

基
31

ホルムアルデヒド

0.08 以下

工場排水や塗料などからの溶出により河川水に混入することがあります。また、浄水処理におけるオゾン処理や塩素消毒によって生成します。

基
32

亜鉛及び
その化合物

1.0 以下地質に由来する場合や、鉱山や工場等の排水から混入する場合等があります。また亜鉛メッキ鋼管から、溶出することもあります。高濃度に含まれると、水が白濁します。

基33

アルミニウム及びその化合物

0.2 以下

地球上に広く多量に存在し、特に土壌に多く含まれています。水に溶けにくい
ので自然水中には少ないが、近年酸性雨により土壌中のアルミニウムが水源に溶出することが心配されています。浄水場においては、ポリ塩化アルミニウム（PAC）が凝集処理剤として使用されています。

消毒
副生
成物

金属
基
34

鉄及び
その化合物

0.3 以下地質に由来する場合や、ダム等の水では夏場に濃度が上がることがあります。
高濃度に含まれると異臭味（金気）や、洗濯物を茶褐色に着色することがありま
す。

基
35

銅及び
その化合物

1.0 以下鉱山や工場等の排水や農薬が混入した場合等があります。また給湯器等に使われている銅管から溶出することもあります。高濃度に含まれると水道施設や洗濯物を青色に着色することがあります。

基36ナトリウム及びその化合物

味覚200 以下工場排水や海水、または消毒用の塩素剤に由来する場合があります。高濃度に含まれると水がまずくなります。

基37

マンガン及びその化合物

色0.05 以下

河川、ダム等の底層水の溶存酸素が少なくなると底質から溶出してくることがあります。高濃度に含まれると水が黒くなることがあります。

基38

塩化物イオン

200 以下地質に由来する場合や、海水、下水、工場・家庭の排水、し尿の混入などがあります。高濃度に含まれると水がまずく（塩辛く）なります。

主に地質に由来します。硬度とは、カルシウムとマグネシウムの合計量を炭酸カルシウムの値として換算したものです。 硬度は水の味を大きく左右する成分
300 以下です。適度に含まれていればおいしい水になりますが、低すぎると、こくのない
味がし、高すぎると、しつこい味になります。
＊厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」及び日本水道協会「水道用語辞典」等を参考にして作成しました。
基39

カルシウム、マグネシウム等
（硬度）

味覚

162

水質基準項目解説（その３）＊

参考資料３－３

水質基準項目
番号

項目名

分類

基準値
（mg/L）

基
40

蒸発残留物

味覚

500 以下水中に溶解または浮遊している物質の総量で、その水の一般的性状を示す水質指標です。主にミネラルの含有量を示しています。蒸発残留物の量が多いと苦味、渋味が増し適度に含まれていると、こくのあるまろやかな味となります。

基41

陰イオン界面活性剤

発泡

0.2 以下生活排水や工場排水により混入する場合があります。高濃度に含まれると水が泡立つ原因となります。

基42

ジェオスミン

0.00001 以下

微生物が産生するかび臭物質のひとつで、ダム、湖沼、河川等の表流水を水源とする水道の異臭味障害原因物質として知られています。

基432-メチルイソボルネオール

0.00001 以下

微生物が産生するかび臭物質のひとつで、ダム、湖沼、河川等の表流水を水源とする水道の異臭味障害原因物質として知られています。

基44

非イオン界面活性剤

発泡0.02 以下

界面活性剤のうち、水溶液中でイオンにならないもので、陰イオン界面活性剤とともに洗剤として使用されています。

基45

フェノール類におい0.005 以下

工場排水等の混入により、河川水から検出されることがあります。少量でも異臭味がしますが、塩素処理を行うと、さらに微量でも臭いの原因となります。

基46

有機物（全有機炭素（TOC）の量）

味覚3 以下

水中には有機物や無機物のかたちで炭素が含まれていますが、そのうちの有機物由来の炭素を指し、水の有機物汚染の指標となります。

基
47

pH 値

5.6～8.6

酸性・アルカリ性の液性の指標で、0 から 14 の数値で表します。７が中性で、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、小さくなるほど酸性が強くなります。

基
48

味

異常でないこと

水の味は、地質または生活排水、工場排水、海水、化学薬品等の混入や藻類等の繁殖に起因します。

基
49

臭気

異常でないこと

水の臭気（におい）は、化学物質、油、生活排水、工場排水などの混入や藻類の繁殖に起因します。

基
50

色度

5 度以下

水についている色の程度を示します。鉄・マンガン等や有機物等が高濃度に含まれていると高くなることがあります。基準値以下なら、ほとんど無色です。

かび臭
物質

基礎的
性状

解

説

基
濁度
2 度以下
水の濁りの程度を示します。基準値以下なら、ほとんど透明です。
51＊厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」及び日本水道協会「水道用語辞典」等を参考にして作成しました。

163