価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：IT60SA3積層形表示灯 インテリジェントタワー シリーズ

接点入力表示灯（超小形、直径60mm、接点入力用、1～5段ランプ、ポール取付専用）
主な機能と特長●接点入力表示灯●PLC(プログラマブルコントローラ)からの接点制御信号により表示ランプの点灯が可能■円形台座取付タイプ■L字金具取付タイプ

6060

※1

※2

①ランプ段数
1：1段
2：2段
3：3段
4：4段
5：5段

②ランプ1発光色（上から1段目）
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青
W：白

③ランプ2発光色（上から2段目）
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青
W：白
N：無し（※ランプ段数2～5段時は指定できません。）

94
32 （mm）※1、ランプ段数1段の場合は362.5mm、2段の場合は394.5mm、3段の場合は426.5mm、4段の場合は458.5mm、5段の場合は490.5mm（図は5段の場合）※2、ランプ段数1段の場合は395.5mm、2段の場合は427.5mm、3段の場合は459.5mm、4段の場合は491.5mm、5段の場合は523.5mm（図は5段の場合）④ランプ3発光色
形式：IT60SA3－①②③④⑤⑥⑦－AR⑧価格
基本価格 30,000円
加算価格
ランプ段数4段 -1,200円
ランプ段数3段 -2,400円
ランプ段数2段 -3,600円
ランプ段数1段 -4,800円
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：IT60SA3－①②③④⑤⑥⑦－AR⑧①～⑧は下記よりご選択下さい。
（例：IT60SA3－5RYGBWC－AR／Q）
・オプション仕様（例：／C01）（上から3段目）
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青
W：白
N：無し（※ランプ段数3～5段時は指定できません。）⑤ランプ4発光色（上から4段目）
R：赤
Y：黄G：緑
B：青
W：白
N：無し（※ランプ段数4～5段時は指定できません。）

IT60SA3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2400 Rev.6 Page 1/6

形式：IT60SA3⑥ランプ5発光色

入力仕様（上から5段目）
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青
W：白
N：無し（※ランプ段数5段時は指定できません。）

接点入力：無電圧スイッチ、オープンコレクタPNP NPN
定格入力電圧：24V AC（許容範囲±10%、周波数範囲47～66Hz）
24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）
入力電流：28mA以下／点（＠24V DC）
入力抵抗：約600Ω※複数段で同色の指定はできません。
※ランプ段数で指定した段数以外は無しを指定して下さい。

⑦取付方法
C：円形台座取付
L：L字金具取付

供給電源
◆交直共用
AR：24V AC（許容範囲±10%、周波数範囲47～66Hz）／
24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）⑧付加コード◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

設置仕様
消費電力・交流電源：3.6VA以下 24V AC・直流電源：3.2W以下 24V DC
使用温度範囲：-10～+55℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガスのないこと
取付：ポール取付（垂直方向のみ）
質量・円形台座取付：約750g
・L字金具取付：約700g

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）
EN 60947-5-1
RoHS指令オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

機器仕様
保護等級：
・円形台座取付：IP65
・L字金具取付：IP13（垂直方向で設置された場合のみ準拠します。底面を除く。）
接続方式：UL1007 AWG22
ハウジング材質：難燃性樹脂
レンズ材質：難燃性透明樹脂
ランプ：赤、黄、緑、青、白色LED

IT60SA3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2400 Rev.6 Page 2/6

形式：IT60SA3
パネル図■円形台座取付タイプ■L字金具取付タイプ

ランプ1ランプ1ランプ2ランプ2ランプ3ランプ3ランプ4ランプ4ランプ5ランプ5

ガスケット

IT60SA3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2400 Rev.6 Page 3/6

形式：IT60SA3
外形寸法図（単位：mm）■円形台座取付タイプ

26±1.5A±4

φ60±1.553±1.5M5×20ねじ
（4）

ガスケット

ランプ段数
123
45

最大可能板厚 6

298.5±2.5

φ17.3±1（内径φ12.7±1）

A6496128160192

平座金
（4）
バネ座金
（4）
ナット（4）

約1300
φ94±1.5

リード線

IT60SA3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2400 Rev.6 Page 4/6

形式：IT60SA3■L字金具取付タイプ

φ17.3±1（内径φ12.7±1）331.5±2.5（301.5）

26±1.5A±4

φ60±1.5

M17ナット
L字金具ランプ段数
12345※1 平座金（2）※1 バネ座金（2）

ゴムブッシュ

※1 ナット（2）※1 M8ボルト
（2）

3±0.5

A6496128160192

約1300

30±1.5

リード線※1、付属していません。

取付寸法図（単位：mm）■L字金具取付タイプ
配ma 線用xφ 貫15 通穴※

1■円形台座取付タイプ

205727

取付穴 2−φ9φ7332

取付穴 4−φ6正面方向※1、取付ける板金等のエッジでリード線を傷つけないように注意して下さい。
穴径は、ご使用のリード線、ケーブル、コネクタ類の大きさを考慮して下さい。

IT60SA3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2400 Rev.6 Page 5/6

形式：IT60SA3
ブロック図・端子接続図

入力信号

ランプ1入力赤LAMP1※1

ランプ2入力黄LAMP2※1

ランプ3入力緑LAMP3※1

ランプ4入力青LAMP4※1

ランプ5入力白LAMP5※1

コモン

橙POW

ランプ1〜5入力回路

制御回路※1、ランプ段数5段で、発光色が上から赤、黄、緑、青、白の場合です。
ランプ色とケーブル色は同じ色になります。
●電源と入力信号の配線・接点入力接続例

点灯用

0.5A

・PNP入力例

・NPN入力例
積層形表示灯積層形表示灯

LAMP1

点灯用

LAMP1

積層形表示灯

点灯用

LAMP1

LAMP2

LAMP2

LAMP2

LAMP3

LAMP3

LAMP3

LAMP4

LAMP4

LAMP4

LAMP5

LAMP5

LAMP5POW

0.5A

POW

0.5A

POW

注1、NPN入力、PNP入力は、24V DCのみ使用できます。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

IT60SA3仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-2400 Rev.6 Page 6/6