関西すまいづくり協議会
品質管理チェックシート≪木造（通常版）≫
まもりすまい保険設計施工基準に加え、次のＡまたはＢのタイプに適合する設計・施工いただくことで、関西すまいづくり協議会認定住宅品質管理基準に適合します。
各仕様の該当欄に☑して下さい。

Ａタイプ：基礎高 400 ㎜＋外壁通気構法とするタイプ
部

位

仕様

検査員ﾁｪｯｸ欄

基礎高さ□ ＧＬ＋400 ㎜以上（品質管理基準第 5 条）

外壁通気工法□ 外壁通気構法

Ｂタイプ：住宅性能評価基準の劣化対策等級２相当以上とするタイプ
部

位

基礎高さ

外壁の軸組等の防腐・防蟻（右記のいずれか）仕様

検査員ﾁｪｯｸ欄□ＧＬ＋４00 ㎜以上（品質管理基準第５条）
柱：□薬剤処理 □小径 12 ㎝以上□耐久性区分Ｄ1 のいずれか□ＧＬ１ｍ
柱以外の軸組材：の範囲□薬剤処理 □耐久性区分Ｄ1 のいずれか
合板：□薬剤処理□ 土台に接する外壁下部に水切設置

土台の防腐・防蟻対策 □ 薬剤処理（Ｋ3 以上）□ 耐久性区分Ｄ1のいずれか

浴室・脱衣室の防水 □ 防水上有効な仕上げ(右記のいずれか)□ ユニットバス設置
地盤の防蟻（右記のいずれか）□ ベタ基礎採用□ 地盤の薬剤処理□ 60 ㎜以上の防湿コンクリート（ベタ基礎等）又は床下の防湿・換気
0.1 ㎜以上の防湿フィルム※基礎断熱工法等の場合を除く□ 換気口の設置
小屋裏換気（右記のいずれか）※屋根断熱工法等の場
合を除く□ 小屋裏（妻壁）給排気

1/300 以上

□ 軒裏給排気1/250 以上

□ 軒裏又は小屋裏給気＋小屋裏排気

1/900 以上

□ 軒裏又は小屋裏給気＋排気塔排気給気口 1/900 以上
排気口 1/1600 以上関西すまいづくり協議会
品質管理チェックシート≪木造（ただし書き例外措置版）≫
まもりすまい保険設計施工基準に加え、次のＣまたはＤのタイプに適合する設計・施工いただくことで、関西すまいづくり協議会認定住宅品質管理基準に適合します。
各仕様の該当欄に☑して下さい。

Ｃタイプ：基礎高 300 ㎜＋外壁通気構法とするタイプ
部

位

仕様

検査員ﾁｪｯｸ欄

基礎高さ□ ＧＬ＋300 ㎜以上（品質管理基準第 5 条ただし書き適用：高さ制限等のある地域内において、基礎外周部の耐久性向上措置＋べた基礎等を施す）

外壁通気工法□ 外壁通気構法

Ｄタイプ：住宅性能評価基準の劣化対策等級２相当以上とするタイプ
部

位

基礎高さ

外壁の軸組等の防腐・防蟻（右記のいずれか）仕様

検査員ﾁｪｯｸ欄□ ＧＬ＋300 ㎜以上（品質管理基準第 5 条ただし書き適用：高さ制限等のある地域内において、基礎外周部の耐久性向上措置＋べた基礎等を施す）
柱：□薬剤処理 □小径 12 ㎝以上□耐久性区分Ｄ1 のいずれか□ＧＬ１
柱以外の軸組材：ｍの範囲□薬剤処理 □耐久性区分Ｄ1 のいずれか
合板：□薬剤処理□ 土台に接する外壁下部に水切設置

土台の防腐・防蟻対策 □ 薬剤処理（Ｋ3 以上）□ 耐久性区分Ｄ1のいずれか

浴室・脱衣室の防水(右記のいずれか)□ 防水上有効な仕上げ

地盤の防蟻（右記のいずれか）□ ベタ基礎採用

床下の防湿・換気□ 60 ㎜以上の防湿コンクリート（ベタ基礎等）又は※基礎断熱工法等の場合を除く
小屋裏換気（右記のいずれか）※屋根断熱工法等の場
合を除く□ ユニットバス設置□ 地盤の薬剤処理
0.1 ㎜以上の防湿フィルム□ 換気口の設置□ 小屋裏（妻壁）給排気

1/300 以上

□ 軒裏給排気1/250 以上

□ 軒裏又は小屋裏給気＋小屋裏排気

1/900 以上

□ 軒裏又は小屋裏給気＋排気塔排気給気口 1/900 以上
排気口 1/1600 以上関西すまいづくり協議会
品質管理チェックシート≪RC・SRC 造≫
まもりすまい保険設計施工基準に加え、以下に適合する設計・施工いただくことで、関西すまいづくり協議会認定住宅品質管理基準に適合します。
各仕様の該当欄に☑して下さい。
□コンクリートの品質等部

位

仕様

検査員ﾁｪｯｸ欄□ポルトランドセメント（日本工業規格 R5210)□フライアッシュセメント（日本工業規格 R5213)□高炉セメント（日本工業規格 R5211)
コンクリートのスランプ □コンクリート強度が 33N／㎟未満：18cm 以下（右記のいずれか）□コンクリート強度が 33N／㎟以上：21cm 以下使用するセメント（右記のいずれか）

コンクリートの単位水量 □185kg／㎥以下
コンクリート中の空気量□4％～6％（※日最低気温の平滑平年値の年間極値が 0℃を下回る場合）□最少かぶり厚さ （A 欄、B 欄のいずれかによる）
部

仕位
□A

□B

□55％以下□60％以下耐力壁以外の壁、 屋 内
床、屋根屋 外20mm 以上

30mm 以上

30mm 以上

40mm 以上

屋 内

30mm 以上

40mm 以上

屋 外

40mm 以上

50mm 以上

壁、柱、梁、基礎の立ち上がり部分

40mm 以上

50mm 以上

基礎（立上が部分、捨てコンクリート部分を除く）

60mm 以上

70mm 以上

普通コンクリートの水セメント比

直接土に接しない部分

直接土に接する部分

様

耐力壁、柱、梁検査員ﾁｪｯｸ欄※外壁、屋根で屋外に面する部位をタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げとする場
合は、屋外側の部分に限り 10ｍｍ減ずることができる。

関西すまいづくり協議会

品質管理チェックシート≪S 造≫

まもりすまい保険設計施工基準に加え、以下に適合する設計・施工をしていた
だくことで、関西すまいづくり協議会認定住宅品質管理基準に適合します。
各仕様の該当欄に☑して下さい。
□防錆措置＜構造耐力上主要な部分（柱、はり、筋かい）＞
部
最下階の柱脚部位

仕ｺﾝｸﾘｰﾄに埋設されるｺﾝｸﾘｰﾄの上端から下方 10 ㎝～上方１ｍ

上記以外

当該鋼材下端から上方 1ｍの範囲

上記以外の部分（右記のいずれか）様検査員ﾁｪｯｸ欄□ 最小厚：９㎜以上かつｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ１回以上塗装□ 上記と同等以上の防錆措置□ 最小厚：９㎜以上□ 最小厚：６㎜以上かつｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ１回以上□ 上記と同等以上の防錆措置＜構造耐力上主要な部分（柱、はり、筋かい以外）＞部

位

柱、はり、筋かい以外（右記のいずれか）仕様□ 最小厚：９㎜以上□ 鉛系さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 2 回以上塗布または鉛、ｸﾛﾑﾌﾘ―錆止めﾍﾟｲﾝﾄ 2 回以上検査員ﾁｪｯｸ欄□防湿措置（べた基礎の場合を除く）
部

位

仕様

検査員ﾁｪｯｸ欄□床下地面全体に厚さ 6 ㎝以上のコンクリートを打設
打設前の床下は十分突き固める□床下地面全体に防湿フィルム(JISA6930,JISZ1702,JISK6781 に適合で厚さ 0.1 ㎜以上)を敷き詰める。
防湿フィルムの重ね幅は 15 ㎝以上とし、防湿フィルムの全面を乾燥した砂、砂利又はｺﾝｸﾘｰﾄ押さえとする

床下地面（右記のいずれか）□床下換気（床下に空間が生じる場合（基礎断熱施工の場合を除く））
部

位

仕外周部
（右記のいずれか）様検査員ﾁｪｯｸ欄□有効面積：300 ㎡以上、間隔：４ｍ以内□ねこ土台：１ｍ当たり 75 ㎠以上□小屋裏換気（小屋裏空間が生じない時、屋根面に断熱材を施工する場合を除く）
部

位

換気口の設置

小屋裏
換気

有効面

仕様

□独立した小屋裏ごとに２か所以上□両妻壁に設置

有効換気面積：天井面積の 1/300 以上□軒裏に設置

有効換気面積：天井面積の 1/250 以上□軒裏換気、妻壁排気積（右記 を設置の い ず □器具を用いた排気孔、軒裏給気孔れか）□軒裏給気孔を設置□垂直距離で９０㎝以上離す□それぞれの換気孔面積：天井面積の 1/900 以上□排気孔面積：天井面積の 1/1600 以上□給気孔面積：天井面積の 1/900 以上□排気孔面積：天井面積の 1/1600 以上□給気孔面積：天井面積の 1/900 以上

検査員ﾁｪｯｸ欄