№344：24-08版

ネオカットウッドフェンス
取扱説明書④ハンヨウフェンス

目次①施工・使用上のご注意②最重要寸法
③梱包内容④各部名称と基本寸法（アルミ柱75×75）⑤各部名称と基本寸法（アルミ柱40×40）⑥設置順序⑦パネルの加工⑧その他オプション（門扉）（笠木セット）（控え柱セット）（背面補強材）・・・ 1・・・ 2・・・ 2・・・ 3・・・ 4・・・ 5・・・ 6・・・ 7・・・ 8・・・ 9・・・ 10

現場加工で自由に創れるハンヨウフェンス！

F1W140-21A
S1W140-21A
D2W140-21A
F1W50-21A
S1W50-21A
Z1W140-21A
M2W140-21A
M2W100-21A////////

横張り
横張り
横張り
横張り
横張り
横張り
横張り
横張り

F1板140㎜幅
S1板140㎜幅
D2板140㎜幅
F1板50㎜幅S1板50㎜幅
Z1板140㎜幅
M2板140㎜幅
M 2 板 1 0 0 ㎜ 幅 New【施工前のご確認のお願い】●商品発送は細心の注意を心掛けておりますが、作業遅れなどのトラブルを未然に防ぐために、お受取の際は届いた商品内容を一度ご確認頂き、万が一不足や破損等がございましたら至急ご連絡をお願い致します。
●各パネルとも比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差しの強い場所に保管しないでください。
●本商品は素材の性質上熱による伸縮がありますので、本内容を正しくご理解した上で施工、お取扱い等お願い致します。

①施工・使用上のご注意
施工上のご注意●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
●台風や突風などで事故がないよう、施工場所には十分ご注意ください。
●各パネルとも比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差しの強い場所に保管しないでください。
●各パネルとも素材の特性上、多少の反りや曲がりがある場合がありますが、製品上の問題はありませんので、右図のようにパネルを矯正しながら固定してください。

水抜き穴
直径5～6㎜

柱●ブロック上に施工する場合は、ブロック強度を十分に考慮し、ブロック高さを含めてH2,000を超える場合は、控え柱等の補強を設けるなどしてください。
●ブロック上に施工する場合は、ブロック強度や高さを考慮し必要強度を保つ範囲内で、埋込みを必要長さにカットしてください。
●ブロック上やコンクリート基礎上に施工する場合は、凍結破損を防ぐため必ず5～6㎜の水抜き穴をあけ、あけた穴をふさがないように柱を埋め込んでください。 また状況により発泡スチロール等を入れて水が溜まらないようにしてください。
●各パネルとも、照り返し熱により最下段のパネルに変形の恐れがあるため、下地との隙間は70㎜程度あけてください。
●各パネルとも右記のような熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は○軽量樹脂板（D2）、シャビーウッド（S1）、フローウッド（F1）
隙間を十分取ってください。
表面温度40℃変化 ⇒ 1mあたり約3㎜伸縮●長いスパンを設置する際、パネル伸縮に対応するため樹脂パネル（F1、S1、D2）の○人工木板（M2）、ゼン人工木板（Z1）場合は6m毎、人工木パネル（Z1、M2）の場合は10m毎に縁切り（連結部の柱を2本）
表面温度40℃変化 ⇒ 1mあたり約2㎜伸縮してください。
●各パネルとも樹脂が含まれるため、日中や日差しが強い時など高温になりますので、施工時および使用時は保護具を使用してください。
●各パネルともペンキや接着剤の使用、釘での固定は避け、ドリルビスで固定してください。
●長いスパンを設置する場合は、より確実で安全な施工をして頂くために柱上部にアルミ背面補強材を固定し、柱の振れ止めを行ってください。また日差しの強い場所や強風が当たる場所では、短いスパンでもなるべくアルミ背面補強材を設けてください。

使用上のご注意●各パネルとも樹脂が含まれるため日中や日差しが強い時など高温になりますので、日中直接手を触れる際は十分注意してください。
●各パネルとも熱による変形が生じやすい材料の為、熱を発生するものや高温となる場所、近くでの火気のご使用はお避けください。
●人工木板およびゼン人工木板は、水気や湿気の多い場所に長時間放置するとカビ等の原因となりますので、こまめなメンテナンスをおすすめします。
●人工木材は、経年変化により発生した成分が直接あるいは雨水などと混じり衣類等に付く場合がありますので、衣類・布団・洗濯物などが直接触れないようにしてください。
●フェンスに登ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりなどの過度な負荷、柱やパネルへの強い衝撃、重量物の積載などは倒壊や破損の原因となりますので絶対にしないでください。

お手入れ方法●軽量樹脂板やシャビーウッド、フローウッド表面に傷が付いた場合は、ペーパー(#80)やメラミンスポンジ等で長手方向に軽く擦り、布等で拭き取ると目立たなくなります。
●シャビーウッド表面を掃除する際は、表面模様が消える可能性があるためアルコール系または石油系溶剤（パーツクリーナー等）を使用しないでください。
●人工木板やゼン人工木板に傷が付いた場合は、サンドペーパー(#60)やヤスリ等で擦ると立たなくなりますが、その際は必ず長手方向の目に沿ってこすってください。

1

②最重要寸法

必ず以下の内容をお守りください
柱サイズ

柱ピッチ※4

パネル隙間（幅方向）

パネル隙間（長手方向）※46～8㎜

1000㎜ 以内

75×75角、40×40角

6㎜（冬季施工 8㎜）

5㎜ 以上

パネルビス穴の大きさ※1

パネルビス穴の位置※2

ビスのとめ方※3

パネルはね出し25～200㎜

25㎜以
上

直径8㎜

直径6㎜

端部は8㎜、中央は6㎜

強く締め過ぎない

端から25㎜以上 かつ中心25㎜以上 200㎜以内※1 間柱の位置を中央としてパネル伸縮に対応する為、中央は6㎜、端部は8㎜のビス穴をあけてください。
※2 ビス穴がパネル端部に寄り過ぎると板割れの恐れがあります。
※3 イ ンパク ト ドライバーを使用する際は、パネル伸縮を妨げないようビスが喰い込まない程度にしてください。
※4 パネルの隙間が少ない場合や柱ピッチが広い場合、パネルの曲りや変形の恐れがあります。

■参考基礎寸法
H寸法
（㎜）

A寸法
（㎜）

～1300

40×40200200

150～200075×75500600300※基礎寸法は参考ですので、フェンスタイプや地盤状況、風当り等の現場によって異なる場合があります。
状況に応じてご判断ください。

アルミ柱40×40

アルミ柱75×75

ブロックA

基礎H

基礎A

埋込み埋込み（㎜）

埋込み柱サイズブロックH

フェ ンスH（㎜）

100㎜
以上

割栗石

③梱包内容
フローウッド F140L20／軽量樹脂パネル D140L20
シャビーウッド S140L20
W140×T15

アルミ柱75×75
キャップ75×75用

アルミ柱40×40
キャップ40×40用

SWドリルビス5×35（樹脂ワッシャー付き）

ゼン人工木パネル Z140L20
人工木パネル M140L20
W140×T15

SWドリルビス5×50

フローウッド F50L20
シャビーウッド S50L20
W50×T30

アルミ背面補強材（ビス付き）
キャップ30×15用

ボードフェンス
穴あけ治具

人工木パネル M100L20（M2スリム）W100×T15

Ｍ２スリム
穴あけ治具

100幅板

Φ8使用

※通常、ボードフェンス穴あけ治具は商品に含まれませんので、ご要望に応じてお求めください。

2

④各部名称と基本寸法（アルミ柱75×75）
パネル（W1 L=1000000の場 -3(4)合）■各部名称と基本寸法

パネルW140の場合
隙間6(8)

パネルL（W2 =2000㎜000の場 -隙間合）

パネルW140

しね出ルは 内）ネ
パ 0㎜以（20隙間00=10 合）Lル
場パネ 1000の隙間（W3（4）

SWドリルビス5×35

ヨコバリ門扉

柱芯々1パネル（W1 L=1000000の場 -3(4)合）

000

㎜以内

パネルW50の場合
隙間6(8)以内0㎜00々1

柱芯

パネルL（W2 =2000㎜000の場 -隙間合）

隙間3（4）

パネルW100の場合

しね出ルは 内）ネ
パ 0㎜以（20隙間6(8)SWドリルビス5×35
パネルW100

パネルW50
SWドリルビス5×50
柱芯々1000㎜以内

柱芯

内㎜以0001芯々々1

柱000㎜以内※()寸法は冬季施工時の場合となります。

■パネル詳細部寸法
人工木パネル M140L20
ゼン人工木パネル Z140L20

フローウッド F50L20
シャビーウッド S50L20

人工木パネル M100L20（M2スリム）W140×T15

W140×T15

W50×T30

W100×T15

88

325～200

25～200825～200

100

50

25

850

25

140

2525～200

8825

8
140

825

フローウッド F140L20
シャビーウッド S140L20
軽量樹脂パネル D140L20

⑤各部名称と基本寸法（アルミ柱40×40）
パネル（W1 L=1000000の場 -3(4)合）隙間■各部名称と基本寸法

パネルW140の場合
6(8)

パネルL
（W2 =2000㎜000の場 -隙間合）

パネルW140
SWドリルビス5×35

しね出ルは 内）
ネパ 0㎜以（20隙間3(4)

隙間6(8)

柱芯々1000

パネルW50㎜以内以内

0㎜

00
々1

SWドリルビス5×50

柱芯

柱芯

々1

パネルW50の場合

000㎜以内隙間6(8)

パネルW100の場合

パネルW100000㎜以内※()寸法は冬季施工時の場合となります。

（基本寸法例）

はね出し200㎜以内

柱芯々1000㎜以内

パネルL＝997（996）（W1000の場合）

隙間6(8)

アルミ柱40×40

パネルL＝1994（1992）（W2000の場合）

はね出し
200㎜以内々1

隙間3（4）

隙間3（4）

柱芯

柱芯々1000㎜以内

SWドリルビス5×35■パネル詳細部寸法
フローウッド F50L20
シャビーウッド S50L20

人工木パネル M100L20（M2スリム）W140×T15

W50×T30

W100×T15

82525～20025～20010050251401402525～2008825258

人工木パネル M140L20
ゼン人工木パネル Z140L20

50

フローウッド F140L20
シャビーウッド S140L20
軽量樹脂パネル D140L20
W140×T1525～2004

⑥設置順序①アルミ柱を全て設置する。
アルミ柱75×75

アルミ柱40×40

注 意
柱芯々10

柱芯00㎜

々1以内

※柱ピッチは芯々1000㎜以内とし、現場状況に応じて控え柱等の補強を施してください。

000㎜

注 意

注 意

※アルミ柱40×40の場合は、パネルの継ぎ目は必ず2本柱としてください。

※柱は垂直に、かつ間隔は正確に設置してください。

②パネルをカットし、ビス穴をあけ両端部を固定する。

隙間
パネル（W10 L=1000- 6(8)00の 3(4)場合）
パネル=
（W20 L2000㎜－00の場合 隙間）

注 意※パネル継ぎ目は必ず隙間をあけてください。
（夏季6㎜、冬季8㎜）パネル隙間（W10 L=1000- 6(8)00の 3(4)場合）
パネル=L（W20 2000㎜－00の場合 隙間）

パネルW140

パネルW140
SWドリルビス5×35（W50の場合は5×50）

SWドリルビス5×35（W50の場合は5×50）③パネルを中間部(間柱)で固定し、キャップを取付ける。

隙間6～8㎜

注 意
25㎜

以上 ※端部ビス穴は必ず直径8㎜、端から25㎜以上で中心で固定してください。

注 意※伸縮に対応するためビスは締め過ぎないようにしてください。

注 意

柱キャップ75×75用※パネル中央部(間柱)は丸穴(直径6㎜)をあけて固定してください。
丸穴(直径6㎜)

柱キャップ40×40用

注 意※パネルに曲がりがある場合、両端を固定した後に中間部を矯正しながら固定してください。

注 意※キャップは必ず柱にビス固定10㎜してください。
丸穴(直径4.5㎜)

5⑦パネルの加工②-1 隙間を考慮してパネルをカットする。

L=20（W2 00㎜-隙000の間場合）

注 意※パネル継ぎ目は必ず隙間をあけてください。
（夏季6㎜、冬季8㎜）

隙間6～

カッ
ト8㎜
L2000～
2010㎜②-2 パネルにビス穴(端部は直径8㎜、間柱がある場合は直径6㎜)をあける。
・治具を使用しない場合⇒ P3もしくはP4（詳細部寸法）をご参照ください。

直径8㎜

（端部）

50

注 意
直径8㎜

※パネル端部のビス穴は必ず直径8㎜であけてください。

直径6㎜

（中央部）

直径

直径8㎜

8㎜

（端部）

（端部）

100

140

・治具を使用する場合（側面を揃え、各治具の穴を使用）

F140L20
S140L20

Z140L20

F50L20

M140L20

側面を揃え、治具外側の穴を1ヶ所使用

D140L20
幅方向を揃え、治具外側の穴を2ヶ所使用
パネル端部S50L20

中央部・はね出し部

200㎜
以内

パネ
ル端部

25㎜

25㎜
25㎜

25㎜
25㎜

中央部・はね出し部

折り曲げた治具でパネルを挟み、治具中央の穴を使用

100幅板

25㎜

50㎜

パネ
ル端部
100幅板

中央部・はね出し部

Ｍ２スリム
穴あけ治具
100幅板

25㎜

25㎜

M100L2050㎜
25㎜

6⑧その他オプション （門扉）
■各部名称
錠側柱
フェンス柱

門扉

吊元側柱

打掛錠

■取付け方法①フェンス柱設置後に、門扉の位置および開き方向を確認する。

□吊元が左、前開き（Aタイプ）の場合 □吊元が右、後開き（Dタイプ）の場合
扉寸

法

扉寸法

注 意
※門扉の仕様や部品等変更となる場合がありますので、必ず配置図や組立図を確認後に取付けてください。
※打掛錠の受けの位置は、錠ハンドルがあたる場合があるためコーナー部分を避けてください。
柱内々（扉 寸法開口）

法々寸
柱内 開口）（扉②吊元側柱に丁番を固定し、門扉側の丁番を差し込む。
スペーサー

皿ドリルビス4×30
面付旗丁番

面付旗丁番
皿ドリルビス4×30

スペーサー
吊元側柱

吊元側柱

③門扉に打掛錠を取付け、錠側柱に片開き受けを固定する。

注 意門扉□プレートラッチの場合
トラスドリルビス4×19

門扉

片開き受け

※門扉取付後は、門扉本体に過度な負荷や衝撃は避けてください。

錠側柱7

打掛錠 LFU-01Ｓ

プレートラッチ

錠側柱⑧その他オプション （笠木セット）
笠木用パネルW140■各部名称

SWドリルビス5×35
フェンス柱75×75

F/D/M/Z140K

笠木用Lアングル

笠木用パネルW100
フェンス柱40×40
SWドリルビス5×35
ナベドリルビス5×25
笠木用Lアングル

M100K■取付け方法
①アルミ柱を設置後に、笠木用Lアングルの位置を確認する。

注 意※寸法調整部は柱位置にあわせてカットしてください。
※Lアングルは必ずフェンス柱上部を完全に塞いで固定してください。
※コーナー部は、フェンス柱を2本使用して各直線ごとに固定してください。
※コーナー部は、笠木より表面パネルが短く設置される場合があります。

アルミ柱40×40

アルミ柱75×75
笠木用Lアングル

笠木用Lアングル
パネル□フェンス端部

パネ
ルルパネ□コーナー部□センター(継ぎ目)部□パネル端部

ルパネ□コーナー部②笠木用Lアングルを、アルミ柱との隙間をあけずに固定する。
笠木用Lアングル

笠木用Lアングル
ナベドリルビス
5×25
フェンス柱
75×75

7575

ナベドリルビス
5×2575③笠木用パネルに丸穴(直径8㎜)をあけ、パネル同士隙間をあけながらLアングルに固定する。
M100K

F/D/M/Z140K
SWドリルビス5×35

SWドリルビス5×35

パネ

隙間

ル端6～8㎜パネ部よル端り25㎜

部よ隙間

6～

丸穴（直径8㎜）

8㎜笠木用パネルW140
笠木用Lアングル

り25㎜以

上

笠木用パネルW100
丸穴（直径8㎜）
笠木用Lアングル8

⑧その他オプション （控え柱セット）■各部名称

アルミC型ジョイント

柱キャップ60×30
控え柱60×30

フェンス柱■取付け方法①フェンス柱設置後、控え柱の長さや位置を確認する。

②アルミC型ジョイントをフェンス柱に固定する。

フェンス高さ目安
2000～2500㎜

控え柱
長さ目
1500㎜ 安アルミ柱

控え柱埋め込み目安
300～500㎜

アルミC型ジョイント

コンクリートで根巻き

60

SWドリルビス
5×35

安
隔目
柱間 0㎜
30

③柱キャップを固定した控え柱をフェンス柱に固定する。

注 意※柱キャップは必ず先にビス固定してください。

フェンス柱

柱キャップ
丸穴(直径4.5㎜)

910㎜

控え柱

トラスドリルねじ
4×19

⑧その他オプション （背面補強材）■各部名称

背面補強材15×30
SWドリルビス5×35
端部キャップ15×30用■取付け方法①フェンス柱設置後に、背面補強材の位置を確認する。
□センター部

注 意※寸法調整部は柱位置にあわせてカットしてください。

□端部キャップ部
はね出し3㎜

背面補L＝ 強材
2000㎜

以上

背面補強材

□コーナー部（端部キャップがない場合）
柱芯々1000㎜

背面補強材
柱芯々1000㎜②背面補強材を、パネルの最上段位置でフェンス柱の裏側より固定する。

③端部キャップを背面補強材に固定する。

注 意

注 意

※強く締め過ぎると、表面が陥没する恐れがあるのでご注意ください。

※端部キャップは必ずビス固定してください。

3㎜

SWドリルビス
5×35

丸穴(直径4.5㎜)

背面補強材
10㎜

端部キャップ10「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
㈱髙儀 エクステリア事業部〒955-0814
新潟県三条市金子新田乙945-29

TEL：0256-36-7800

FAX：0256-36-7160