一般社団法人 北海道電気管理技術者協会

ばら星雲

ＳＦ映画「スタートレック」に出てくるような星雲で、オリオン座の左（東）にあります。
距離は4,600光年、直径は130光年で、満月の２倍くらいの大きさです。
中心にある星から出る紫外線が、星間ガスを赤よりも赤い光で輝かせています。
肉眼では殆ど見えず、中心にある星の集まり（星団）が見えます。
望遠鏡と特殊なフィルターを使って、90分間シャッターを開放して撮影しました。
撮影：柴田健一

第１号

保安教育資料

低圧配線器具による電気火災の原因と対策
我々電気管理技術者は、お客様の電気設備を安全に運用して頂くため、定期点検も含めた保守管理業務を適切に行い報告していますが、お客様自身も何が危険かを見極められるような電気保安教育資料として、社内で有効利用頂けるような事例と対策を、今後２年間に渡り『電気かんり北海道』で掲載して行きたいと考えています。

トラッキング現象による火災 札幌支部

上田剛

電気火災の原因としてトラッキング現象という言葉を聞く事が多くなりました。これはコンセントに挿したプラグの根元にホコリがたまり、長期間に渡りホコリが結露や空気中の湿気により電気を通し易くなる事で、家電製品を使用していない状態であっても徐々に電気が流れて発熱し、それが時間と共に加速してついにはホコリが熱を持って炭化します。そうなると更に電気を通し易くなります。ついには電流が一気に増加して発火に至ります。プラグとコンセント間の接触不良がこれに加わると、電気製品を使った時の発熱がホコリの炭化を促進することがあり、さらにトラッキング現象が進みます。

家具の裏に隠れているコンセントはホコリが溜まりやすい
そしてこの「トラッキング現象」で一番見落とされる所は電気製品を使用していないスイッチが「OFF］の状態であっても、コンセントにプラグが挿さっているだけで発生する事です。

1

対 策
１．使用しないときはコンセントからプラグを抜く。
２．家具の裏、又はデスクの影になっている場所のコンセントを見つけて時々掃除する。
３．トラッキング防止加工されたコードや、プラグにホコリが溜まらないカバーなどを使用する。

トラッキング防止用カバー

コードのショート（短絡）による電気火災
トラッキング現象も最終的にはショート（短絡）により発火しますが、トラッキング以外にもコード・ケーブル類の断線、又は異物がコンセントに挟まる事により短絡が発生して発火することもあります。例えばテーブルタップ等、延長コードの電線の上に家具等が乗っていた場合、長い間にコードが潰れて変形して電線がショートすることがありますし、コード内で電線が一部断線して電流による発熱から発火する場合もあります。またコード類が稼働中の機械ケースに常時触れている事により被覆が破れてショートする事もあります。

↑スーパーのショーケースと床に挟まり、被覆が破れ素線が露出しショートしたもの

束ねたままのコードも素線切れにより発火の恐れがあります

対 策
１．テーブルタップはなるべく使用しない。使用する場合は常に目視出来る場所に設置する。
２．コードの上に家具等が来ないように注意する。
３．コードをステップル及びビス等で止めない。

2保安教育資料

雷による停電波及事故防止対策
技術委員会
お客様事業場構内の電柱上に設置されている高圧交流負荷開閉器（以後PASと表記、

パスと読みます）が雷により焼損する事故があります。その場合、３割が近隣の電気使用者を停電に巻き込む波及事故に至っており、損害賠償を伴うことがあります。
写真（左）は雷が電線路を伝わりPASに侵入して内部で高圧電気放電が発生。これにより、地絡事故から短絡事故に発展し、爆発的に破損した事例です。爆発でケースが歪み、発生した熱で塗装が焦げています。

高圧電線路に外付けされた避雷器
この雷による波及事故が発生した事業場では、「避雷器」が設置されていないケースが殆どでした。この事からPASの焼損や波及事故を未然に防ぐ「避雷器」の設置をご検討下さい。
避雷器は、高圧電線路に設置する写真（右）のタイプと、PAS本体に内蔵されているものがあります。
PASを交換される場合は、避雷器が内蔵されているタイプをお勧めします。
その際は、当協会の電気管理技術者へご相談下さい。

「波及事故発生時の損害事例」① 突然の停電による操業停止等の損失費用② 仮復旧の為の緊急仮設工事の費用③ 破損した電気工作物の改修費用
3

4

5

ぷらり道の駅 「とうや湖」
札幌支部

宮下隆司

平 成20年 ４ 月26日（ 土 ）に オ ー プ ン し た
道内104番目の道の駅。施設内には、洞爺湖
町内で獲れた新鮮な農作物や加工品が生産者 を 明 示 し て 紹 介。 販 売 し て い る 物 産 直 売コーナー、食事・休憩コーナーがあり、別棟でトイレ棟が設けられている。国道230号に面し、施設の南側にある展望台からは洞爺湖、北側には羊蹄山がそびえ、雄大な景色を体感できる。
また、近くには、青く輝く洞爺湖の大パノラマが広がる絶景ポイントに「サイロ展望台」がある。
洞爺湖、中島、昭和新山、有珠山を一望しながら、展望レストランで食事ができ、バター作り等の体験学習も楽しめる。

サイロ展望台からの風景

直売コーナー

道の駅とうや湖６電気の保安管理はでんきくん
かんりちゃん

当協会員がお手伝いします!!
NETWORK
札幌支部

小樽支部

旭川支部

〒078‑8211
旭川市1条通23丁目111番地25
館脇ビル２Ｆ〒090‑0018
北見市青葉町10番14号

北見支部

TEL（0166）74-6435
FAX（0166）74-6447

TEL（0157）31-8670
FAX（0157）31-8670〒060‑0041
札幌市中央区大通東３丁目２番地
北海道電気会館内

釧路支部

TEL（011）241-3965
FAX（011）241-3965〒084‑0906
釧路市鳥取大通３丁目10番11号

TEL（0154）51-3745
FAX（0154）51-3745〒047‑0046
小樽市赤岩１丁目24番30号

TEL（0134）23-4816
FAX（0134）23-4816〒080‑0801
帯広市東１条南28丁目17番地２

帯広支部

TEL（0155）25-0982
FAX（0155）25-0982

函館支部

苫小牧支部

〒040‑0084
函館市大川町14番11号

TEL（0138）41-7919
FAX（0138）41-7970

室蘭支部

一般社団法人〒053‑0042
苫小牧市三光町５丁目12番９号

TEL（0144）84-1044
FAX（0144）84-1044〒059‑0028
登別市富岸町１丁目２番地12

TEL（0143）84-1288
FAX（0143）84-1919

北海道電気管理技術者協会

本部事務局／〒060‑0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館

TEL（011）596-8312 FAX（011）596-8313

メールアドレス info@denkikanri-hokkaido.jp
ホームページ http://www.denkikanri-hokkaido.jp

編集
後記『電気かんり北海道』の冊子を見てもらい、事業者様と一緒に電気事故防止の勉強会が出来る様に作成しました。８月からは電気事故防止月間が始まりますので、事業者様には電気事故が無い様、電気管理技術者との勉強会を行ってください。
（浜谷）

電 気かんり北海道

発行人編集人

柴田 健一
広報委員会
坂東 利保
上田剛
国本 洪正

浜谷塩田
佐藤信英 千葉 和弘
辰也 宮下 隆司
喜一（技術委員会）