令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

ノンポイント汚濁負荷削減装置

れいんクル

技術審査証明事

限 2029 年 3月31日

下水第2効期

道技術30

技術名称：れいんクル

（公財）

8号

有

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（ノンポイント汚濁負荷削減装置）

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，下水道の整備などで水環境の保全が行われているが，河川，特に湖沼や内湾などの閉鎖性水域では水質の改善が進んでいないのが現状である。この理由の 1 つに降雨に含まれる汚濁物質や屋根・道路・農地等の堆積物など面的に分布する汚染源，いわゆるノンポイント汚染源への対策が十分になされていないことがあげられる。
ノンポイント汚染源に存在する汚濁物質は，降雨により雨水排水として流出しており，この影響は少なくない。そこで，このノンポイント汚染源由来の雨天時排水のうち，汚濁負荷に占める割合が高い路面排水をオンサイトで浄化可能な装置として，本技術を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）汚濁負荷捕捉率：次の条件下で，ろ材カートリッジを交換するまで 1 年間使用する場合，雨水流出汚濁負荷量の総量で，SS として 50 ％以上，COD として 30 ％以上の捕捉率を有すること。
①処理水量 1.4 ㎥ /hr 以下②流入水濃度 SS 1,000 mg/L，COD110 mg/L 以下③雨水流出 SS 負荷原単位 184 kg/ha/年，年間平均降雨量 1,428 mm（２）維持管理性：ろ材はカートリッジ方式を採用しているため交換が容易であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「れいんクル」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2004 年３月３日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，施工マニュアルに従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）落ち葉，煙草の吸い殻，紙くずなどのきょう雑物により処理装置への流入が阻害されていないことを前提とする。
また，事故などにより多大な負荷が流入した場合は対象外とする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本装置の審査の結果は，Ａ市県道とＢ市国道に設置した実証施設における８ヵ月のデータに基づく計算および現地確認試験によるものである。なお，本装置を設置するにあたり，設置する場所の降雨量，発生負荷量を調査し，使用期間を考慮する。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2029 年 3 月 31 日７．審査証明の依頼者

ベルテクス株式会社（東京都千代田区麹町五丁目７番地２）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要『れいんクル』は，雨天時に宅地や道路などの市街地ノンポイント汚染源から流出する負荷を削減するための装置であり，下水道への負荷の流入や公共用水域への負荷の流入を低減することができる。
降雨は不定期，不定量に発生し，この時発生する雨水排水は，路面や周囲の状況，先行晴天日数，交通形態，その他さまざまな因子の影響を受けることから，不確定要素を多く含み一定ではない。本装置
は，そういった排水を処理する装置である。
本装置は，処理水量を超える雨水排水をオーバーフローさせる構造としているため，コンパクトな形状を実現し，既存の排水施設にも接続可能となっている。また，オーバーフロー構造となっていることより，大雨時にも本装置が雨水排除の妨げになることはない。
また，動力を使用しない自然流下上向流ろ過方式を採用しており，凝集剤などを使用しないため，雨天時に作業は必要ない。ろ材には，軽量・多孔質で親油性のあるポリプロピレン粒子を使用している。
このろ材は，水流により乱流動し，捕捉した粒子を振り落とすため，目詰まりがしにくいという特長がある。さらに，ろ材充てん部はカートリッジ方式を採用しており，交換が容易である。

流入ます

雨水はまず，流入ますに集められる。
排水中の大きなゴミを沈殿分離する。

処理槽では，流入ますを通過した汚濁物を処理材部を上向流で通過させて吸着・ろ過する。
取り除かれた汚濁物は，汚泥等堆積スペースに蓄積される。

雨水排水再利用システム

1．軽量，多孔質ろ材

3．オーバーフロー構造

OVERFLOW

処理槽

流入側
FLOW

流出側

流入ます

FLOW
排水ます
4．汚泥等堆積スペース

水質改善された雨水FLOW
2．上向流ろ過方式

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）汚濁負荷捕捉率以下の条件下で，ろ材カートリッジを交換するまで１年間使用する場合，雨水流出汚濁負荷量の総量で，SS として 50 ％以上，COD として 30 ％以上の捕捉率を有する。
１）処理水量 1.4 m3/hr 以下
２）流入水濃度 SS 1,000 mg/L，COD 110 mg/L 以下
３）雨水流出 SS 負荷原単位 184 kg/ha/年，年間平均降雨量 1,428 mm（２）維持管理性
ろ材はカートリッジ方式を採用しているため交換が容易である。
技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
流入水濃度

SS 1,000 mg/L，COD 110 mg/L 以下

処理水量

1.4 m3/hr 以下

平流入
水面

側

図面

図

処
理
水

写真－１ 雨天時にシステムに流入してくる雨水排水と処理水の比較
左から，降雨直後，30 分後，1 時間後，1.5 時間後，2.5 時間後，4.5 時間後に採取したもの

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年月

施工場所

工事件名

発注者

平成 19 年 2 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

平成 19 年 9 月

石川県

雨水浸透施設設置工事金沢市

平成 20 年 10 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

平成 21 年 2 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

平成 21 年 7 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

平成 21 年 12 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

平成 22 年 10 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

平成 23 年 7 月

石川県

雨水浸透施設設置工事

金沢市

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

ベルテクス株式会社

https://vertexgrp.co.jp/【問合せ先】

ベルテクス株式会社

TEL 03-3556-2810

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/