一般社団法人 北海道電気管理技術者協会

１ 中富良野（彩香の里）

２ 中富良野（ファーム冨田）

３ 美瑛（四季彩の丘）

４ 美瑛（四季彩の丘）

写真提供者 旭川在住

第３号

保安教育資料

年次点検・停電作業時の処置及びトラブルとその防止対策
技術委員会
事業主の皆様方へ
自家用電気工作物は事業主が自主的に設備の保安管理を実施する事が電気事業法により義務付けられています。その為には保安規程に定められた月次点検と共に、年に１回（特例として３年に１回）、電気設備を停電して年次点検を実施する必要があります。
この停電による点検、及び復電に際して、各種装置の事前・事後処置が必要となります。
又、この際には色々なトラブルが発生する事も種々報告されております。
今回はその事前・事後処置、及びトラブル防止対策について、以下の通り列挙しますので、事業主の皆様におかれましては担当する当協会の電気管理技術者と十分なる打合せを行い、実施されます
ようお願い致します。

トラブルと防止対策項

目

事前・事後処置、トラブル防止対策

従業員・関係者への停電周知

停電作業であっても必要に応じて、非常用（予備）発電機を運転して点検作業を実施する事があります。
全従業員・関係者・顧客に対して停電
この場合、作業員が誤って感電する恐れがあります。
時間、停電範囲などを事前に周知して又、停電作業終了後の復電時に工場の機械設備がおく事が大切です。
突然動き出し、近くにいる人が怪我をする事も想定されます。

警備会社・
エレベーター
管理会社への停電周知

警備会社へ連絡せずに停電を行うと、警備員が現場に駆け付ける事となり、後日、緊急出動費を請求される事があります。
（連絡忘れが非常に多い）
又、 古 い エ レ ベ ー タ ー は 停 電・ 復 電 に 際 し て、故障する事が有ります。

特に警備会社へは、事前に必ず連絡する事が必要であり、出来れば停電日が決定した時点で連絡しておくと、後日の連絡忘れを防ぐ事ができます。

冷凍・冷蔵庫

停電に伴い、中の食材が傷む事があり、停電時間の長さに注意が必要です。
又、復電時、装置の故障で冷凍・冷蔵機能が働かず解凍してしまう事があります。

復電時は、装置の電源ランプが点灯している事、冷却機能が働いている事の確認が必要です。

水道水、及び水利用設備

ビル、マンションには給水（加圧）ポンプが設置されています。停電中は運転不能となるので、 停電前に水の確保が必要です。
飲料水、水洗トイレなどが使用不能となります。

電話（交換機）

内蔵バッテリーの経年劣化により、復電後、電話 常日頃のメンテナンスが必要です。
が使用不能になる事があります。
（定期的なバッテリーの交換など）

周知
設備

1

状況、及び発生しうるトラブル

パソコン
サーバー

装置の電源スイッチを「入」のまま停電すると、正規の手順でシャットダウンを行ない、稀にデーターが破損する事があります。
電源スイッチを「切」にしておく必要
又、サーバーは復電時にその立ち上げに苦労するがあります。
事があります。

エレベーター

停電直前に安易に乗り込み、閉じ込められる事が 停 電 直 前 に 所 定 の 階（ １ 階 な ど ） に有ります。この場合、直ぐに復電し救出する事と 降ろし「休止」状態とする事、及び、なりますが、限られた停電時間内での点検作業に 「停電作業中」の札を貼っておくことなども有効です。
支障をきたす事となります。

項

目

事前・事後処置、トラブル防止対策

ボイラー設備通常、ボイラーは停電にて停止し、復電時、自動運転にはならない事になっています。

復電後、ボイラー制御装置のリセット
操 作 を 行 い、 再 運 転 出 来 る 事 を 確 認します。

TVアンテナ用ブースター（増幅器）

停電前にブースターの電源スイッチを古いＴＶブースターは停電・復電時のサージや「切」にするか、又はコンセントからノイズにより故障する事があります。
電源プラグを抜いておく必要があります。

ナースコールナースコール等の緊急呼出装置にはバッテリーが常日頃のメンテナンスが必要です。
内蔵されています。 復電時に使用不能となる事（定期的なバッテリーの交換など）が稀に発生しています。

設備状況、及び発生しうるトラブル

その他電子機器停電前に、必ず装置本体の電源スイッチを「 切 」 に す る か 又 は 電 源 プ ラ グ をコンセントから抜いておく必要があります。
年数の古い電子部品が内蔵されている装置は、部品 【装置例】が劣化している事が考えられます。
・ＩＴＶ監視装置、電話設備
高圧開閉器及び低圧開閉器の開閉操作時、ノイズ・放送設備、音響設備が装置に侵入し故障する事があります。
・ラジオ、テレビ、ウォシュレット
・冷房・暖房等の空調設備
・医療用機器・ＮＣ機械加工設備
・その他電子機器【特記事項】
上記で述べたトラブルは、電力会社の配電線が停電した場合でも同じ現象として発生するものです。
定期的な電源の「入・切」、動作確認、古くなったバッテリーやプリント基板の交換など、普段からの各種装置のメンテナンスをメーカー又はサービスメンテナンス業者に依頼しておく事がトラブル防止になります。

2

保安教育資料

ブレーカーが切れたら広報委員会
ご家庭、又は事務所で突然照明が消えたり特定のコンセントに接続されている機器の電源が切れたりする事がありますが、その原因の殆どはブレーカーが何らかの原因で切れた事によるものです。
今回はこのブレーカーが切れる原因とブレーカーの種類による復帰の仕方を解説します。
（但し、ご自分で処置する事に不安がある場合は当協会の電気管理技術者に相談して下さい）「ブレーカーが切れる原因」「写真の分電盤に付いているブレーカーの種類」
主幹ブレーカー
漏電ブレーカー
分岐回路ブレーカー（安全ブレーカー等）

１．「分岐回路ブレーカーが切れる場合」
ブレーカーの電流容量以上の電気機器を使用した場合に切れます。
殆どの分岐回路ブレーカーは20A・30Aの電流値以上で遮断するものが殆どですがコンセント回路の場合、このブレーカー１回路に対して数か所のコンセントに接続されています。特に消費電力の多い電気ストーブ・電気ポット・コーヒーメーカー等を同時に使用する事により切れる事が多いですので、切れた場合は該当コンセントに接続されている機器を外してからブレーカーを投入すると復帰できます。

２．
「漏電ブレーカーが切れる場合」
漏電ブレーカーは、過電流によりブレーカーを切れる機能に加えて、漏電が発生した場合にブレーカーが切れる機能を有しています。その場合、過電流か漏電で切れてるかを判別するために、ブレーカー表面に漏電で切れた場合にだけ飛び出して表示されるボタンがあります。（左の写真を参照下さい）
このボタンが飛び出ていない状態で切れた場合は１.と同様の処置で復帰出来ますが、漏電表示ボタンが飛び出て切れた場合、ブレーカーレバーを一度下に下げてから漏電表示ボタンを押し下げて復帰させ、再びレバーを上げて復帰させて下さい。漏電が継続している状態の場合はブレーカーを再投入しても再び切れますので、その場合は無理に復帰させる事はしないで、当協会の電気管理技術者、電気工事会社に連絡して漏電の原因調査と漏電箇所の改修をしてから復帰させて下さい。

３．「主幹ブレーカーが切れた場合」
分岐ブレーカーは切れないのに大元の主幹ブレーカーが切れた場合は、各分岐回路は分岐ブレーカーの容量以内で使用されていますが、各分岐回路の総合的な電流値が主幹ブレーカーの容量を超えた場合切れる事になります。その場合、応急的には各分岐回路で使われる機器を制限して復帰させる事になりますが、何度も切れる場合は当協会の電気管理技術者に相談頂き、分電盤全体の電気容量の増設等のご検討を頂く事になる場合もあります。

3また、場合によっては主幹ブレーカーに漏電ブレーカーが使用されている場合もありますが、この場合はどの分岐回路で漏電が起こった場合でも、全ての電源が切れる事になりますので停電と同じ状態になります。その場合の漏電が起こっている分岐回路以外を除いて復帰する方法を次に説明します。

「主幹漏電ブレーカーが切れたときの処置」
写真は住宅用の分電盤ですが、ビル内の事務所でも主幹ブレーカーに漏電ブレーカーがある場合は形・大きさが違っていても構造はほぼ同じです。この場合、配線用ブレーカー（分岐ブレーカー）の、どの回路で漏電が発生した場合でも主幹漏電ブレーカーが切れますので、この分電盤から配電される場所全体が停電状態となります。

「漏電している分岐回路以外を復帰させる手順」
１）漏電の発生により主幹漏電ブレーカーが切れた場合はブレーカー表面の表示ボタンが（写真のブレーカーの場合は黄色のボタン）飛び出しているので確認する。（漏電以外で切れた場合は、表示ボタンは出ない）
２）漏電表示が飛び出していて切れた場合は、分電盤内の分岐ブレーカーを全て開放（切）としてから主幹漏電ブレーカーを投入復帰する。
（切れた場合、投入レバーは「ON」と「OFF」の中間にあるので一旦 ｢OFF｣としてから入れなおす）
３）次 に、開放した分岐ブレーカーを順次投入して行き
主幹漏電ブレーカーが再び切れた時の分岐回路が漏電の発生回路なので、そのブレーカーを切りのままにして主幹漏電ブレーカーを再び投入し、漏電している回路以外の分岐ブレーカーを順次投入する。
４）漏電発生の回路は、調査修理の上復帰投入する。

45６78事業場
探訪そのは ね い し羽石牧場
道東別海町にて畜産業を経営しています。
別海町は、北海道の東（道東）、根室半島と知床半島の中間に位置します。
酪農は、広大な面積に恵まれ、乳牛11万頭を数え、「新酪農村」の建設で、かつて例のない大型酪農地帯を形成し生乳生産量日本一を誇っています。
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業として、平成29年11月に竣工しております。
フリーストール牛舎：延べ面積2909㎡（120ｍ×25m）……乳牛：130頭、搾乳量：3,800kg ／日※フリーストール牛舎とは、牛の通路・牛床（牛の寝床・休息場所）・飼槽・飲水設備・糞尿搬送設備で構成される。牛は、自由に歩いて、採食・飲水・休息などの行動ができるため、ストレスなく過ごすことができる。
ひ ばい

肥培施設
（牛糞を集積し乾燥して肥料にする施設）

上空からの全景撮影（ドローン）

ひ ばい

電灯：20kVA、動力：100kVA、常用発電機：100kVA

肥培圧送ポンプ施設（牛糞を送るポンプ）

牛舎

自動給餌機

搾乳ロボット

自動照明・エアーカーテン

バルククーラー（生乳を冷却する施設）

電気管理技術者からの一言（釧路支部福嶋）

牛舎内機器は、タイマー及び温度計・照度計・センサーによりオートメーションで動作します。
9事業場
探訪その株式会社

ひ ろ

広び し菱

事業場名 広 菱〒089-1300
河西郡中札内村常盤西１線250-11℡ 0155-68-3737

株式会社 広菱の鋼材加工事業場「広菱」は、中札内「道の駅」の南側に位置する敷地内に本社と工場があります。
同社は「とび・土木工事・管工事・鋼構造物工事」を主な対応工事にしており、同社が工事で使用する、鋼材他資材加工・製品の製作は、すべてこの事業場で行っています。
会社をあげて「健康・福祉・安全衛生」の向上に取り組んでいます。

本社

プレハブハウス製作中

鋼材加工機

鋼材加工機

引込柱

屋内キュービクル

屋外作業場

電気管理技術者からの一言（帯広支部藤本芳弘）

自動点滅器やタイムスイッチを設置して、電気使用の無駄を減らす努力を行っています。
受電設備は屋内に設置され、設備容量は130kVA。
10

電気の保安管理はでんきくん
かんりちゃん

当協会員がお手伝いします!!
NETWORK
札幌支部

小樽支部

旭川支部

〒078‑8211
旭川市1条通23丁目111番地25
館脇ビル２Ｆ〒090‑0018
北見市青葉町10番14号北見支部

TEL（0166）74-6435
FAX（0166）74-6447

TEL（0157）31-8670
FAX（0157）31-8670〒060‑0041
札幌市中央区大通東３丁目２番地
北海道電気会館内

釧路支部

TEL（011）241-3965
FAX（011）241-3965〒084‑0906
釧路市鳥取大通３丁目10番11号

TEL（0154）51-3745
FAX（0154）51-3745〒047‑0046
小樽市赤岩１丁目24番30号

TEL（0134）23-4816
FAX（0134）23-4816〒080‑0801
帯広市東１条南28丁目17番地２

帯広支部

TEL（0155）25-0982
FAX（0155）25-0982

函館支部

苫小牧支部

〒040‑0084
函館市大川町14番11号

TEL（0138）41-7919
FAX（0138）41-7970

室蘭支部

一般社団法人〒053‑0042
苫小牧市三光町５丁目12番９号

TEL（0144）84-1044
FAX（0144）84-1044〒059‑0028
登別市富岸町１丁目２番地12

TEL（0143）84-1288
FAX（0143）84-1919

北海道電気管理技術者協会

本部事務局／〒060‑0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館

TEL（011）596-8312 FAX（011）596-8313

メールアドレス info@denkikanri-hokkaido.jp
ホームページ http://www.denkikanri-hokkaido.jp

編集
後記

毎回掲載している（保安教育資料）は電気機器を安心・安全にご使用して頂く為に掲載しています。
特に今回は「低濃度ＰＣＢ廃棄物処理」に関しての解説も掲載していますので、ご理解を深めて頂き早期の対応をご検討頂ければと思います。
（坂東）電 気かんり北海道

発行人
編集人

柴田 健一
広報委員会
坂東 利保
上田剛
国本 洪正

浜谷塩田
佐藤信英 千葉 和弘
辰也 宮下 隆司
喜一（技術委員会）