EB 8310-1 SVÖversättning av orginalinstruktionerna

Typ 3271 pneumatiskt ställdon

Typ 3271-5 (120 cm²)
Typ 3277-5 (120 cm²)
Pneumatiska ställdonUtgåva november 2022

Typ 3277 pneumatiskt ställdon

Upplysningarna till dessa monterings- och bruksanvisningar
Dessa upplysningar till den befintliga montage- och skötselanvisningen (EB) leder till säkrare
montage och drift. Dessa upplysningar skall följas när SAMSON-utrustningen används.
Bilderna som visas i dessa instruktioner är endast avsedda som illustrationer. Den faktiska
produkten kan variera.
Î Läs denna EB noggrant före användning och spara den för senare behov. På så sättuppnås en säker och korrekt drift.
Î Vid frågor om innehållet i denna EB, kontakta After Sales Service hos SAMSON(aftersalesservice@samsongroup.com).

Dokument om enheten, så som monterings- och bruksanvisningar, finns
tillgängliga på vår webbplats på www.samsongroup.com > Service &Support > Downloads > Documentation.

Att observera! FARA
Farliga situationer som förorsakar dödsfall
eller svåra skador! VARNING
Farliga situationer som kan förorsaka
dödsfall eller svåra skador! UPPLYSNINGSkadad utrustning eller felmeddelandeInformation
Ytterligare information
Tips
Rekommenderade åtgärder

EB 8310-1 SV

Innehåll

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder.............................................................1-1
Anmärkningar om möjlig allvarlig personskada.............................................1-4
Varning för möjlig personskada....................................................................1-4
Varning för möjliga skador på egendom.......................................................1-5
Varningar på enheten..................................................................................1-62
2.1

Märken på enheten.....................................................................................2-1
Ställdonets typskylt.......................................................................................2-1

3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5

Utförande och driftprincip............................................................................3-1
Verkningsriktning och signaltryckdirigering....................................................3-3
Felsäker position..........................................................................................3-3
Ställdonets spindel skjuts ut...........................................................................3-3
Ställdonets spindel dras in............................................................................3-3
Tillbehör......................................................................................................3-4
Versioner.....................................................................................................3-5
Tekniska data...............................................................................................3-5

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4

Leverans och förflyttning på plats................................................................4-1
Ta emot de levererade varorna......................................................................4-1
Ta bort förpackningen från ställdonet.............................................................4-1
Transport och lyft av ställdonet......................................................................4-1
Transport av ställdonet..................................................................................4-2
Lyfta ställdonet.............................................................................................4-2
Förvara ställdonet........................................................................................4-2

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2

Installation..................................................................................................5-1
Förberedelse för installation..........................................................................5-1
Montera enheten..........................................................................................5-1
Montera ställdonet på ventilen......................................................................5-2
Pneumatisk anslutning..................................................................................5-7

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2

Driftsättning................................................................................................6-1
Anpassa slaglängdsområde..........................................................................6-2
Slagstopp....................................................................................................6-3
Nedre slagstopp (min. slag)..........................................................................6-3
Övre slagstopp (max. slag)...........................................................................6-3
Version med handratt...................................................................................6-3
Förläng ställdonets spindel manuellt...............................................................6-4
Dra tillbaka ställdonets spindel manuellt.........................................................6-4

EB 8310-1 SV

Innehåll

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Drift............................................................................................................7-1
Strypningsfunktion.......................................................................................7-1
På/av-funktion.............................................................................................7-1
Manuellt läge (endast versioner med handratt)...............................................7-2
Ytterligare noteringar om driften...................................................................7-2

8
8.1
8.2

Felfunktioner...............................................................................................8-1
Felsökning...................................................................................................8-1
Nödåtgärd..................................................................................................8-2

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.5
9.5.1
9.6
9.7

Service och konvertering.............................................................................9-1
Regelbunden testning...................................................................................9-2
Förberedelse för service och konvertering......................................................9-2
Montering av ställdonet på ventilen efter service eller konverteringsarbete........9-3
Serviceingrepp............................................................................................9-3
Byte av membran.........................................................................................9-3
Byta ut tätningarna för ställdonets spindel......................................................9-5
Konverteringsarbete.....................................................................................9-7
Kasta om verkningsriktningen (felsäker åtgärd)...............................................9-7
Bestämma dimension a.................................................................................9-9
Beställning av reservdelar och drifttillbehör....................................................9-9

10

Urdrifttagning...........................................................................................10-1

11
11.1
11.2

Borttagning...............................................................................................11-1
Ta bort ställdonet från ventilen....................................................................11-2
Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet.......................................................11-4

12
12.1

Reparationer.............................................................................................12-1
Returnera enheter till SAMSON...................................................................12-1

13

Bortskaffande...........................................................................................13-1

14Intyg.........................................................................................................14-1

15
15.1
15.2
15.3
15.4

Bilaga.......................................................................................................15-1
Åtdragningsmoment, smörjmedel och verktyg..............................................15-1
Reservdelar...............................................................................................15-1
Kundservice...............................................................................................15-4
Information om Storbritanniens försäljningsområde......................................15-4

EB 8310-1 SV

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder

1 Säkerhetsinstruktioner och åtgärder
Avsedd användning
SAMSON ställdon typ 3271 och typ 3277 är konstruerade för att manövrera en monteradkägelventil. I kombination med ventilen, används ställdonet för att stänga av vätskor, gaser
eller ångor i rörledningen. Beroende på version är ställdonet lämpligt för reglering eller av/
på-funktion. Ställdonet kan användas i bearbetnings- och industrianläggningar.
Ställdonet är konstruerat för att arbeta under exakt definierade förhållanden (t.ex. drivkraft,
slaglängd). Därför måste operatörerna se till att ställdonet endast används vid driftsförhållanden som uppfyller specifikationerna som användes vid dimensioneringen av ställdonet vid
beställningstillfället. Om operatörer avser att använda ställdonet för andra användningsområden eller under andra villkor än vad som anges, kontakta SAMSON.
SAMSON tar inget ansvar för skador till följd av försummelse att använda enheten för dess
avsedda syfte eller för skador orsakade av yttre krafter eller andra externa faktorer.
Î Se tekniska data och typskylten för begränsningar och användningsområden samt möjliga användningsområden.
Förutsebar felaktig användning
Ställdonet är inte lämpligt för följande användningsområden.
− Användning utanför de gränser som har definierats vid dimensioneringen och i tekniskadata.
− Användning utanför de gränser som definieras av tillbehören som är anslutna till ställdonet
Även följande aktiviteter uppfyller inte den avsedda användningen:− Användning av icke originalreservdelar.
− Genomförande av service- och reparationsingrepp som inte beskrivs
Driftpersonalens kvalifikationer
Ställdonet får endast monteras, startas, underhållas och repareras av utbildad och behörig
personal; gällande industripraxis och bestämmelser ska respekteras. I enlighet med bruksanvisningen syftar utbildad personal på sådana personer som kan bedöma det arbete som dehar fått tilldelat och kan känna igen möjliga faror tack vare sin specialutbildning, kunskap
och erfarenhet samt kännedom om gällande standarder.

EB 8310-1 SV

1-1

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder

Personlig skyddsutrustning
Vi rekommenderar att du använder följande personliga skyddsutrustning när du hanterar
pneumatiska ställdon av typ 3271 och typ 3277:− Skyddshandskar och säkerhetsskor vid montering eller borttagning av ställdon.
− Ögonskydd och hörselskydd medan ställdonet är i drift.
Î Kontakta fabriksanläggningens ansvariga person för mer information om ytterligare
skyddsutrustning.
Revideringar och andra ändringar
Revideringar, konverteringar eller andra ändringar tillåts inte av SAMSON. De utförs på användarens egen risk och kan leda till säkerhetsrisker. Dessutom kan det hända att produkten
inte längre uppfyller kraven för avsedd användning.
Säkerhetsanordningar
Ställdonen av typ 3271 och typ 3277 har ingen särskild säkerhetsutrustning.
Varning för kvarstående risker
För att undvika personskador eller materiella skador ska operatörer och driftpersonal förebygga faror som kan orsakas i ställdonet på grund av signaltryck, lagrad fjäderenergi eller
rörliga delar genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Anläggningsoperatörer och
driftpersonal måste följa alla faro-, varnings- och försiktighetsanvisningar i bruksanvisningen.
Operatörens ansvar
Operatörer ansvarar för en korrekt användning och efterlevnad av säkerhetsföreskrifterna.
Operatörerna är skyldiga att tillgängliggöra bruksanvisningen, såväl som de refererade dokumenten till driftpersonalen och instruera dem angående korrekt drift. Dessutom måste operatörer se till att driftpersonal eller tredje personer inte utsätts för någon fara.
Driftpersonalens ansvar
Driftpersonalen måste läsa igenom och förstå bruksanvisningarna, såväl som de refererade
dokumenten och följa de angivna faro-, varnings- och försiktighetsanvisningarna. Dessutommåste driftpersonalen känna till gällande regler för hälsa, säkerhet och förebyggande av
olyckor och följa dem.

1-2

EB 8310-1 SV

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder

Referensstandarder, direktiv och bestämmelser
I enlighet med riskbedömningen för antändning som utförs i enlighet med avsnitt 5.2 i
ISO 80079-36, har de icke elektriska ställdonen inga egna potentiella antändningskällor, inte ens i händelse av ett driftsfel. Som ett resultat omfattas de inte av direktiv 2014/34/EU.
Î För anslutning till det ekvipotentiella bindningssystemet, följ kraven som anges i avsnitt
6.4 i EN 60079-14 (VDE 0165-1).
Ställdonen av typ 3271 och typ 3277 är delvis kompletta maskiner enligt definitionen i maskindirektivet 2006/42/EC eller direktivet 2008 nr. 1597 leverans av maskiner (säkerhetsföreskrifter 2008).
Referensdokumentation
Följande dokument är en bilaga till bruksanvisningen:− Bruksanvisningar för ventilen på vilken den sitter monterad− Bruksanvisningarna för monterade ventiltillbehör (lägesställare, magnetventil o.s.v.)− Säkerhetshandbok u SH 8310 för användning i säkerhetsinstrumenterade system− u AB 0100 för verktyg, åtdragningsmoment och smörjmedel

EB 8310-1 SV

1-3

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder

1.1 Anmärkningar om möjlig allvarlig personskada! FARA
Risk för att ställdonet sprängs.
Ställdonen är trycksatta. En felaktig öppning kan leda till att ställdonets komponenter
sprängs.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet, ska alla sektioner på anläggningen samt
ställdonet tryckavlastas.

1.2 Varning för möjlig personskada! VARNING
Krossfara på grund av rörliga delar.
Ställdonen innehåller rörliga delar (ställdonets spindel) som kan skada händer eller
fingrar om de sticks in i ställdonet.
Î Vidrör inte kägelspindeln och stick inte in händer eller finger i oket eller under ställdonets spindel när lufttillförseln är ansluten till ställdonet.
Î Innan ingrepp utförs på ställdonet ska du koppla från och låsa den pneumatiska
lufttillförseln såväl som kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets spindel genom att sticka in föremål i oket.
Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter att det har blockerats (t.ex. på grund av att
det kärvar efter en längre tid i samma position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se "Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i
avsnittet "Borttagning".
Risk för personskada när ställdonet avluftas.
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft avluftas under driften.
Î Installera reglerventilen på ett sådant sätt att ventilationsöppningarna inte är placerade i ögonhöjd och att ställdonet inte avluftar i ögonhöjd i arbetslägen1).
Î Använd lämpliga ljuddämpare och ventilationskäglor.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.
1)

1-4

Om inget annat beskrivs i ventildokumentationen, är arbetspositionen för reglerventilen frontvynöver manöverreglagen (inklusive ventiltillbehör).

EB 8310-1 SV

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder

! VARNING
Risk för personskada på grund av förspända fjädrar.
Ställdon med förspända fjädrar är under spänning. Dessa ställdon kännetecknas av flera långa bultar med muttrar som sticker ut från membranhusets botten. Dessa bultar gör
att fjäderkompressionen avlastas jämnt även vid demontering av ställdonet. Ställdon
med kraftigt förbelastade fjädrar är även märkta på motsvarande sätt (se avsnitt "Märkningar på enheten").
Î Innan något arbete utförs på ställdonet, frigör komprimeringen från de förspända
fjädrarna. Se "Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet "Borttagning".
Risk för personskada genom felaktig drift, användning eller installation som ett resultat av att informationen om ställdonet har blivit oläslig.
Med tiden kan märken, etiketter och typskyltar på ställdonet täckas med smuts eller bli
oläsliga av annan anledning. Som ett resultat kan det hända att information om faror
inte noteras och instruktioner inte följs. Det finns en risk för personskada.
Î Se till att alla relevanta märken och inskriptioner på enheten upprätthålls i ett läsbart skick.
Î Byt omedelbart ut skadade, saknade eller felaktiga typskyltar och etiketter.

1.3 Varning för möjliga skador på egendom! OBS
Risk för skador på ställdon på grund av felmonterade lyftslingor.
Î Fäst inte lyftslingor i handhjul eller slaglängdsbegränsare.
Risk för skador på ställdonen på grund av alltför höga eller låga åtdragningsmoment.
Observera de specificerade åtdragningsmomenten vid åtdragning av ställdonets komponenter. Alltför höga åtdragningsmoment leder till att delar slits ut snabbare. Delarsom inte dras åt tillräckligt kan lossna.
Î Observera de angivna åtdragningsmomenten (u AB 0100).

EB 8310-1 SV

1-5

Säkerhetsinstruktioner och åtgärder! OBS
Risk för skador på ställdonet på grund av användning av olämpliga verktyg.
Vissa verktyg krävs för att arbeta på ställdonet.
Î Använd endast verktyg som har godkänts av SAMSON (u AB 0100).
Risk för skador på ställdonet på grund av användning av olämpliga smörjmedel.
Smörjmedlen som ska användas beror på ställdonets material. Olämpliga smörjmedel
kan korrodera och skada ytor.
Î Använd endast smörjmedel som har godkänts av SAMSON (u AB 0100).

1.4 Varningar på enheten
VarningVarningens betydelse

Enhetens placering

Varning som indikerar att fjädrarna i ställdonet är
förspända.
Ställdon med förspända fjädrar är under
spänning. Felaktig öppning av ställdonet kan leda
till personskada genom plötslig och okontrolleradutkastning av delar.
Innan något arbete utförs på ställdonet, frigör
komprimeringen från de förspända fjädrarna. Se"Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet "Borttagning".

1-6

EB 8310-1 SVMärken på enheten

2.1 Ställdonets typskylt

Typskylten som visas var uppdaterad vid tidpunkten för publiceringen av detta dokument. Typskylten på enheten kan skilja sigfrån den som visas.

Typskylten sitter på membranhuset. Den
innehåller all information som krävs för att
identifiera enheten.

34Made in12
13

2 Märken på enheten

16

2
30
31

5

S/N:
Mat.

40

25

6

9
10

cm²
15

18
19

28

20
24

Fig. 2-1: Inskriptioner på typskylten för ställdon av typ 3271 och 3277 med 120 cm²
ställdonsområde
Del Inskriptionens betydelse

Del Inskriptionens betydelse

2 Typbeteckning

28 Symbol för manuell åsidosättning:

3 Företagets namn
4 Företagets adress (postnummer och postort)
5 Datamatriskod
6 Enhetsbeteckning(tillval)
30 Version (tillval), t.ex. SAM001
31 Version (tillval), t.ex. HW xx.xx.xx

9 Serienummer
10 Materialnr.
12 Ursprungsland
13 Tillverkningsmånad och -år
15 Symbol som indikerar en felsäker åtgärd:
Ställdonets spindel skjuts ut (FA)
Ställdonets spindel dras in (FE)
16 Ställdonsområde i cm²
18 Fjäderområde i bar
19 Fjäderområde i psi
20 Ställdonets slag i mm
24 Tillåtet drifttryck pmax
i bar och/eller psi
25 Membranmaterial
26 Typ av anslutningsgänga

EB 8310-1 SV

2-1

2-2

EB 8310-1 SVUtförande och driftprincip

3 Utförande och driftprincip
Ställdonen av typ 3271 - 5 och 3277 - 5
har ett ställdonsområde på 120 cm². Ställdonen består i huvudsak av två diagramhus(A1, A2), ett rullande membran (A4) och invändiga fjädrar (A10). Se Fig. 3-1 och
Fig. 3-2. Ställdonen monteras i synnerhet på
SAMSON-ventilerna serie 240 och typ 3510
mikroflödesventiler.
Signaltrycket pst skapar kraften F = pst · Apå membranytan A som pressas av fjädrarna (A10) i ställdonet. Fjäderområdet fastställs av antalet fjädrar som används, men
hänsyn till det nominella slaget. Slaget är
proportionellt mot signaltrycket pst. Verkningsriktningen för ställdonets axel (A7) beror på hur fjädrarna är installerade i ställdonet. Flera fjädrar kan monteras i varandra.

A15 A9Ta bort spindelkopplingens klämmor
(A26/27) för ventilerna serien 240 kopplar
samman ställdonets (A7) med ventilens
kägelaxel. Ställdonets axel (A7) och
kägelaxeln (5) på mikroflödesventilen är
ansluten med en gängad axelkoppling.
Ställdonet av typ 3277-5 har ett extra ok på
det nedre membranhuset (se Fig. 3-2). Den
tillåter direkt montering av en lägesställare
och/eller gränslägesbrytare. Fördelen med
den här designen är att slagväxelhjulet som
finns inuti oket är skyddat mot yttrepåverkan.

A10

A1
A16

A20/21

A4
S
A5.1
A40
A42
A41

A8

A5.2

A2

A133

A7
A26/27
Fig. 3-1: Ställdon typ 3271-5 med
120 cm² ställdonsområde

EB 8310-1 SV

3-1

Utförande och driftprincip

A20/21

A10

A15
A7
A9

A133

A2

A1

A5.2

A40
A42
A5.1

A4

A2.1
A8
A27.3

A2.1

A41

A27.1
A26/27

Version för mikroflödesventil
Fig. 3-2: Ställdon typ 3277-5 med 120 cm² ställdonsområde

Bildtext för Fig. 3-1 och Fig. 3-2
A1Övre membranhus

A4

Membran

A21

A2

Nedre membranhus

A5.1

Membranplatta

A2.1

Omkoppling/ansl.platta A5.2
för signaltryckA7
redigering
A8
Anslutning för
A9ställdonets
spindelutskjutning (FA) A10
A15
Anslutning för

Membranplatta

A26/27Spindelns
anslutningsklämmor

A2.2

A2.3

3-2

ställdonets
spindelindragning (FE)Ställdonets spindel
Ringmutter
Sexkantsmutter
FjäderFlänsmutter

A16

Avluftningsplugg

A20

Sexkantsbult

Sexkantsmutter

A27.1 Spindelns
anslutningsmutter
A27.3 Låsmutter
A40

Radialaxeltätning

A41

Skrapring

A42

Torrlager

A133

Stoppbussning

S

Signaltryckanslutning

EB 8310-1 SVUtförande och driftprincip

3.1 Verkningsriktning och
signaltryckdirigering
Typ 3271‑5 (se Fig. 3-1)
I versionen "ställdonets spindel skjuts ut" leds
signaltrycket genom den nedre signaltryckanslutningen (S) till den nedre membrankammaren och flyttar ställdonets spindel (A7)uppåt mot fjäderkraften.
I versionen "ställdonets spindel dras in" leds
signaltrycket genom den övre signaltryckanslutningen (S) till den övre membrankammaren och flyttar ställdonets spindel (A7) nedåt
mot fjäderkraften.
Typ 3277‑5 (se Fig. 3-2 och Fig. 3-3)
På ställdonet av typ 3277-5 överförs signaltrycket till membrankammaren genom hålen
på okets vänstra eller högra sida och överen omkopplingsplatta (A2.1, tillbehör, se
Fig. 3-3). Ställdonets felsäkra verkan ("ställdonets spindel skjuts ut" eller "ställdonets
spindel dras in") bestämmer hur omkopplingsplattan måste riktas in i förhållande till
markeringen (A2.5).
Om ställdonet arbetar utan en lägesställare,
krävs en anslutningsplatta (A2.1, tillbehör, se
Fig. 3-3) istället för omkopplingsplattan. I
detta fall leds signaltrycket direkt översignaltryckanslutningen (A2.9) påanslutningsplattan till membrankammaren.
Omkastning av verkningsriktningen

3.2 Felsäker positionObs
De angivna felsäkra åtgärderna gäller för
SAMSON kägelventiler.
När signaltrycket minskar eller vid fel på
styrsignalen, beror det felsäkra läget för reglerventilen på om fjädrarna är monteracde iden övre eller nedre membrankammaren.
Version med handratt: i aktivt manuellt läge
(handratten är inte i neutralläge) flyttas inte
ventilen till det felsäkra läget även vid fel påtilluften.

3.2.1

Ställdonets spindel
skjuts ut

När signaltrycket minskar eller vid fel på
styrsignalen, flyttar fjädrarna ställdonets
spindel nedåt och stänger kägelventilen.
Ventilen öppnar när signaltrycket ökar tillräckligt för att övervinna fjäderkraften.

3.2.2

Ställdonets spindel
dras inNär signaltrycket minskar eller styrsignalen
uteblir, flyttar fjädrarna ställdonets spindeluppåt och öppnar en monterad kägelventil.
Ventilen stänger när signaltrycket ökastillräckligt för att övervinna fjäderkraften.

Verkningsriktningen för både typ 3271 och
typ 3277 kan kastas om (se avsnittet "Service och konvertering").

EB 8310-1 SV

3-3

Utförande och driftprincip

Omkopplingsplatta

Anslutningsplatta
A2.7

A2.9

A2.8
A2.6

A2.4

A2.4
A2.5

A2.5

Ställdonets spindel skjuts ut
Vänster fäste
Höger fäste

Ställdonets spindel dras in
Vänster fäste
Höger fäste

Ställdonets spindel
Skjuts ut
Dras in

A2.4

Symbol

A2.7

Med höger fäste

A2.5

Markering för signaltryckingång

A2.8

Tätning med filter

A2.6

Med vänster fäste

A2.9

Signaltryckanslutning

Fig. 3-3: Omkopplingsplatta och anslutningsplatta av typ 3277-5

3.3 Tillbehör
Omkopplingsplatta/anslutningsplatta
Omkopplingsplattor och anslutningsplattor
är listade som tillbehör.

Omkopplingsplatta

Med
index

Ordernr.

Ny.01

1400-6822

Gammal.00

1400-6819

Ny.01

1400-6823.00

1400-6820.00

1400-6821

AnslutG-gänga
ningsplatta
NPT-gänga

3-4

Obs
Ställdon med enhetsindex .01 är försedda
med nya anslutningsplattor. Gamla och nya
anslutningsplattor är inte utbytbara.
Avluftningspluggar
Avluftningspluggar skruvas in i frånluftsportarna på pneumatiska och elektropneumatiska enheter. De garanterar att eventuell frånluft som bildas kan ventileras ut i atmosfären(för att undvika övertryck i enheten). Dessutom tillåter avluftningspluggarnas luftintag att
vakuum bildas i enheten. u AB 07

EB 8310-1 SVUtförande och driftprincip

Lyftfäste

− Version med handratt

Ett speciellt lyftverktyg finns tillgängligt för att
lyfta pneumatiska ställdon med 120 cm²
ställdonsområde (u AB 0100).
Återkopplingsanslutning (gränssnitt för
slagväxelhjul) enlig IEC 60534-6-1
Olika ventiltillbehör enligt IEC 60534-6-1
och NAMUR-rekommendationen kan monteras på SAMSON reglerventiler som är konstruerade enligt modulprincipen. Se respektive dokumentation för ventilen. Gränssnitt för
slagväxelhjul för dessa monterade enheter
kan beställas (tillbehör):
Tillbehör för
Fäste på en si- Fäste på bådaStälldonda
sidor
Typ...
sområde (delnummer)(materialStälldon
i cm²
nummer)3271

120

1400-6816(ingår i ställdonets leverans)

3277

120

1400-6816

3.5 Tekniska data
Typskylten ger information om ställdonets
version (se avsnittet "Märkningar på enheten").
Obs
Mer information finns i databladetu T 8310‑1.
Temperaturområde

100029690

Det tillåtna temperaturområdet beror på
NBR-membranmaterialet.

100029690

Strypningsfunktion: –35 till +80 °C–31 till +176 °F

3.4 Versioner− Standardversion
Höljena för de pneumatiska ställdonen
av typ 3271-5 och typ 3277-5 har ett
ställdonsområde på 120 cm² och är tillverkade av pressgjuten aluminium.
− Version med slagstopp
Ställdonen av typ 3271-5 och typ 32775 kan monteras med ett mekaniskt justerbart slagstopp. Slaget begränsas i bådaverkningsriktningarna (spindeln sträcks
ut eller dras in)

EB 8310-1 SV

Ställdonen av typ 3271-5 och typ 32775 kan monteras med ett extra handhjul.
Handratten sitter monterad på det övremembranhuset och används för att justera slaget manuellt.

På/av-funktion:-20 till +80 °C–4 till +176 °F

Tilloppstryck
Maximalt tillåtet tillförselstryck anges i reglerventilens orderbekräftelse. Tilloppstrycketfår dock inte överskrida 6 bar i strypningsfunktion. Se avsnittet "Användning" för begränsningar vid på/av-funktion.
Dimensioner och vikter
Se Tabell 3-1 och dimensionsritningar på sidan 3-7 och 3-8.

3-5

Utförande och driftprincip

Tabell 3-1: Mått i mm och vikter i kg
StälldonTyp3271‑53277‑5

Ställdonsområde

cm²

120

120

H'

69

70

H1

205

293

H4ratedFA

75

75

H4maxFA

78

78

H4maxFE

78

78

H5

–

88

H6

34

34

H8

75

75
168

Höjd

ØD

168

ØD2

10

10

Ød

M30x1,5 1)

M30x1,5 1)a

G 1/8 (1/8 NPT)–

Utan handratt

2,5

3,2

Med handratt

4

4,5

Diameter
Gänga
Luftanslutning
Vikt

1)
2)

3-6

2)

I version för mikroflödesventil: M20x1,5 gänga
De angivna vikterna gäller för en specifik standardenhetskonfiguration. Vikten på andra ställdonkonfigurationer kan skilja sig beroende på version (material, antal ställdonsfjädrar o.s.v.).

EB 8310-1 SVUtförande och driftprincip

ØDH'Måttritningar

H5
H6

H4

H6

H4

H'

ØD

ØD2
Ød

Typ 3271-5

EB 8310-1 SV

Typ 3277-5

ØD2
Ød

3-7

Utförande och driftprincip

Måttritningar
ØD

H6

H4

H4

H6

H'

H5

H1

H'

H8

ØD

Ød

Typ 3271-5 med handratt

Typ 3277-5 med slagstopp

ØD2
M14 x 1
Ød

10.5

max. 58
10.5

ØD2
M14 x 1
Ød

H6

ØD2

Ød

max. 58
H6

ØD2

Versioner med 7,5 mm slag för mikroflödesventil typ 3510

3-8

EB 8310-1 SV

Leverans och förflyttning på plats

4 Leverans och förflyttning påplats
Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.

4.1 Ta emot de levererade
varorna
Efter att ha mottagit försändelsen, gör följande:
1. Kontrollera leveransens omfattning. Kontrollera att specifikationerna på ställdonets namnskylt överensstämmer med specifikationerna i följesedeln. Se avsnittet"Märken på enheten" för information om
typskylten.
2. Kontrollera om det förekommer transportskador på försändelsen. Rapportera
eventuella skador till SAMSON och speditören (se följesedeln).
3. Bestäm vikten och dimensionerna för deenheter som ska lyftas och transporteras
för att välja lämplig lyftutrustning och
lyfttillbehör. Se transportdokumenten och
avsnittet "Tekniska data".

4.2 Ta bort förpackningenfrån ställdonet
Se följande sekvens:Î Öppna inte eller ta bort förpackningen
förrän omedelbart före monteringen av
ställdonet.

EB 8310-1 SVÎ Lämna ställdonet i dess transportbehållare eller på lastpallen för att transportera
den till installationsplatsen.
Î Kassera och återvinn förpackningen enligt lokala bestämmelser.

4.3 Transport och lyft av
ställdonet! FARA
Fara på grund av hängande last som kan
falla ned.
Î Håll dig borta från upphängda eller rörliga laster.
Î Stäng av och säkra transportvägarna.

! VARNING
Risk för att lyfttillbehör välter och risk för
skador på lyfttillbehören på grund avöverskridande av den nominella
lyftkapaciteten.
Î Använd endast godkända lyfttillbehör
och tillbehör vars minsta lyftkapacitet är
högre än ställdonets vikt (inklusive förpackning, om tillämpligt).
Tips
Vår kundservice kan erbjuda mer
detaljerade transport- och lyftanvisningar
på begäran.

4-1

Leverans och förflyttning på plats

4.3.1

Transport av ställdonet

Ställdonet kan transporteras med lyftutrustning (t.ex. kran eller gaffeltruck).
Î Lämna ställdonet i dess transportbehållare eller på lastpallen för att transporteraden.
Î Följ transportinstruktionerna.
Transportinstruktioner− Skydda ställdonet mot yttre påverkan (t.
ex. slag).
− Skada inte korrosionsskydd (färg, ytbeläggningar). Reparera eventuella skador
omedelbart.
− Skydda ställdonet mot fukt och smuts.
− Den tillåtna transporttemperaturen är
mellan –20 och +65 °C.

4.3.2

Lyfta ställdonet

På grund av den låga servicevikten behövs
ingen lyftutrustning för att lyfta ställdonet(t.ex. för att installera den på en ventil). Om
lyftutrustning (t.ex. kran eller gaffeltruck) ska
användas, finns en gripanordning tillgänglig
för ställdonet (se "Tillbehör" i avsnittet "Utförande och driftprincip").
Obs
Se ventilens dokumentation för mer information om att lyfta hela reglerventilenheten

4-2

4.4 Förvara ställdonet! OBS
Risk för skador på ställdonet på grund av
felaktig förvaring.
Î Respektera förvaringsinstruktionerna.
Î Undvik långa förvaringstider.
Î Kontakta SAMSON vid speciellaförvaringsförhållanden eller längre
förvaringstider.
Obs
Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera ställdonet och de rådande förvaringsförhållandena under längre förvaringsperioder.
Förvaringsinstruktioner− När ventilen och ställdonet redan harmonterats, kontrollera förvaringsförhållandena för reglerventiler. Se respektive
dokumentation för ventilen.
− Skydda ställdonet mot yttre påverkan (t.
ex. slag).
− Säkra ställdonet under förvaringen så att
den inte kan glida eller välta.
− Skada inte korrosionsskydd (färg, ytbeläggningar). Reparera eventuella skador
omedelbart.
− Skydda ställdonet mot fukt och smuts.
Förvara den vid en relativ luftfuktighet på
mindre än 75 %. Undvik kondens i fuktiga utrymmen. Använd vid behov ett torkmedel eller värme.

EB 8310-1 SV

Leverans och förflyttning på plats− Se till att omgivningsluften är fri från syror eller andra frätande ämnen.
− Den tillåtna förvaringstemperaturen är
mellan –20 och +65 °C.
− Placera inga föremål på ställdonet.
Särskilda förvaringsanvisningar för
elastomerer
Elastomer, t.ex. ställdonets membran− För att hålla elastomererna i form och för
att förhindra sprickbildning, ska de inteböjas eller hängas upp.
− Vi rekommenderar en lagringstemperaturpå 15 °C för elastomerer.
− Förvara elastomerer borta från smörjmedel, kemikalier, lösningar och bränslen.
TipsVår kundservice kan erbjuda mer detaljerade förvaringsanvisningar på begäran.

EB 8310-1 SV

4-3

4-4

EB 8310-1 SV

Installation

5 Installation

5.2 Montera enheten

Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.

Beroende på version levereras SAMSON
reglerventiler antingen med ställdonet redanmonterat på ventilen eller så levereras
ventilen och ställdonet separat. När ventilen
och ställdonet levereras separat måste demonteras samman på plats. Gör på följandesätt för att montera ställdonet och för
driftsättning

5.1 Förberedelse för
installation
Före installationen, se till att följande villkor
har uppfyllts:− Ställdonet är inte skadat.
− Ställdonets typbeteckning, material ochtemperaturområde matchar de omgivande förhållandena (temperaturer o.s.v.).
Se avsnittet "Märken på enheten" för information om typskylten.
Gör på följande sätt:Î Förbered nödvändigt material och verktyg för att ha dem redo under installationen.
Î Kontrollera att avluftningspluggarna som
används inte är igensatta.
Î Kontrollera eventuella manometrar som
finns monterade på ventiltillbehör för att
kontrollera att de fungerar korrekt.
Î När ventilen och ställdonet redan harmonterats, kontrollera åtdragningsmomenten för skruvförbanden(u AB 0100). Komponenter kan lossna
under transporten.

EB 8310-1 SV! VARNING
Risk för personskada på grund av
avluftningsluft
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft
avluftas under driften.
Î Under monteringen ska du kontrollera att
ventilationshålen inte är placerade iögonhöjd på reglerventilens arbetsposition och att ställdonet inte avluftar iögonhöjd i arbetsläget.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.
! VARNING
Krossfara på grund av rörelsen frånställdonets spindel.
Î Vidrör inte ställdonets spindel och stick
inte in händer eller finger i oket när lufttillförseln är ansluten till ställdonet.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet
ska du koppla från och låsa den pneumatiska lufttillförseln samt kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets
spindel genom att sticka in föremål i
oket.

5-1

Installation

Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter
att det har blockerats (t.ex. på grund av
att det kärvar efter en längre tid i samma
position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".
! OBS
Risk för skador på ställdonen på grund av
alltför höga eller låga åtdragningsmoment.
Observera de specificerade åtdragningsmomenten vid åtdragning av ställdonets komponenter. Alltför höga åtdragningsmoment
leder till att delar slits ut snabbare. Delarsom inte dras åt tillräckligt kan lossna.
Î Observera de angivna åtdragningsmomenten (u AB 0100).
! OBS
Risk för skador på ställdonet på grund av
användning av olämpliga verktyg.
Î Använd endast verktyg som har godkänts av SAMSON (u AB 0100).

5.2.1

Montera ställdonet på
ventilen! OBS
Risk för skador på ventilen eller felfunktion
på grund av felaktig inriktad V-portplugg.
När du monterar ställdonet på ventiler försedda med en V-portsplugg, se till att den

5-2

V-formade porten som inte är övertäckt först
är vänd mot ventilutloppet.
Î Läs avsnittet "Montera ställdonet på ventilen" i respektive ventildokumentation.
Tips
Ventilen och ställdonet monteras med särskild uppmärksamhet på ställdonets intervall
och rörelseriktning. Dessa uppgifter anges
på ställdonets namnskylt (se avsnittet "Märken på enheten").

a) Montering på ventiler i serien
240 utan antirotationsfäste
1. Fäst låsmuttern (10) och spindelanslutningsmuttern (9) på ventilen.
2. Tryck in kägeln ordentligt tillsammans
med pluggspindeln i sätesringen.
3. Skruva fast låsmuttern och spindelanslutningsmuttern.
4. Ta bort klämmorna på spindelkopplingen(A 26/27) och ringmutter (A8) från ställdonet.
5. Skjut ringmuttern över kägelspindeln.
6. Placera ställdonet på ventilhuven (2) och
lås fast den med ringmuttern.
7. Kontrollera signaltrycket. Se avsnitt 5.2.2.
8. Skruva på spindelanslutningsmuttern (9)för hand tills den nuddar ställdonets
spindel (A7).

EB 8310-1 SV

Installation

2

Huv/fläns

8

Gängad bussning

9

Skaftets
anslutningsmutter

A810Låsmutter

A7
2
84

84

Indikatorskala slag

A7

Ställdonets spindel

A8

RingmutterS

A26/27
9

A26/27Spindelns
anslutningsklämmor

S

Signaltryckanslutning

108Fig. 5-1: Typ 3271 pneumatiskt
ställdon på en ventil
serie 240

9. Vrid spindelanslutningsmuttern ytterligare ett kvarts varv och säkra detta läge
med låsmuttern (10).
10. Placera spindelanslutningsklämmorna(A26/27) och skruva fast dem.
11. Rikta in slagindikatorskalan (84) med
spetsen på spindelanslutningsklämman.

b) Fäste på typ 3510
mikroflödesventil
1. Ta bort ringmuttern (A8) från ställdonet.
2. Lossa den gängade låsmuttern (A 27.3)
och spindelanslutningsmuttern (A 27.1)
uppåt på ställdonet.
3. Placera ställdonet på oket ( 3 ).

EB 8310-1 SV

4. Skjut ringmuttern (A8) över spindelanslutningsmuttern (A27.1) och låsmuttern(A27.3) på ställdonets spindel (A7) och
skruva åt ordentligt. Respektera åtdragningsmomenten.
5. Kontrollera signaltrycket. Se avsnitt 5.2.2.
6. På versionen "ställdonets spindel
sträcks ut": för att dra in ställdonets
spindel, applicera ett signaltryck motsvarande ca 50 % av intervallet till ställdonet. Fäst spindelns kopplingsmutter(A27.1) ordentligt i nedre änden av ställdonets spindel (A7) till lagerhylsan(A27.2) på pluggspindeln (5). Kopplafrån signaltrycket.

5-3Installation

3

Ok

5

Kägelspindel med
kägel

84

Indikatorskala slag

A2

Membranhusets
bottenA7

Ställdonets spindel

A8

Ringmutter

A27.1 Skaftets
anslutningsmutter
A27.2 Lagerhylsa(spindelkopplingens
nedre del)A2

A27.3 Låsmutter

3

A8
A7
A27.3
A27.1

84

A27.2

Fig. 5-2: Typ 3277 pneumatiskt
ställdon på en mikroflödesventil typ 3510

5

A27.3
Fig. 5-3: Inriktning av
Indikatorskalans slag

A27.1
O-ring

5-4

84

EB 8310-1 SV

Installation

På version "ställdonets spindel dras in":fäst spindelns kopplingsmutter (A27.1)
ordentligt i nedre änden av ställdonets
spindel (A7) till lagerhylsan (A27.2) påkägelspindeln (5).
7. På versionen "ställdonets spindel
sträcks ut": applicera ett signaltryck motsvarande det nedre intervallvärdet till
ställdonet. Vrid spindelanslutningen(A27.1 och A27.2) på ställdonets spindel tills kägeln (5) börjar röra sig ut ur
sätet.
På version "ställdonets spindel dras in":applicera ett signaltryck motsvarande detövre intervallvärdet till ställdonet. Vrid
spindelanslutningen (A27.1 och A27.2)
på ställdonets spindel tills kägeln (5) börjar röra sig ut ur sätet.
Obs
Upprepa proceduren som beskrivs i 7 tills
spindelanslutningen är korrekt justerad.
8. Lås fast spindelanslutningens position
med låsmuttern (10).
9. Rikta in slagindikatorskalan (84) så att
den nedre linjen på skalan är på samma
höjd som O-ringen på spindelanslutningsmuttern. Se Fig. 5-3.

c) Montera på ventilversioner
med antirotationsfäste

2. Antirotationsfäste som ännu inte harmonterats på ventilen:
Följ instruktionerna som beskrivs under"Montering av extern antirotationsfäste" itillhörande ventildokumentation fram tillden punkt där ställdonet ska monteras.
Antirotationsfäste som redan har monterats på ventilen:
Lossa något på skruvarna (303) och vrid
spindeln (9) inuti spindelanslutningsklämmorna (301) några varv för att flytta detnedåt.
3. Ta bort klämmorna på spindelkopplingen(A 26) och ringmutter (A8) från ställdonet.
4. Skjut ringmuttern över kägelspindeln.
5. Placera ställdonet på ventilhuven (2) och
lås fast den med ringmuttern.
6. Kontrollera signaltrycket. Se avsnitt 5.2.2.
7. Fortsätt att följa instruktionerna som beskrivs i "Montering av det externa antirotationsfästet" i tillhörande ventildokumentation från den punkt där spindeln (9)gängas uppåt tills spindelns huvud vilar
på den förlängda ställdonsspindeln.
8. Rikta in och fäst slagindkatorskalan som
beskrivs i avsnittet "Montera ställdonet
på ventilen" i respektive ventildokumentation.

1. Tryck in kägeln ordentligt tillsammans
med kägelspindeln i sätesringen.

EB 8310-1 SV

5-5

Installation

2
A8
A7
A8

A26

A7

9

A26

303

9
301

2

303
301

A7

Ställdonets spindel

2

Ventilhuv

A8

Ringmutter

9

SpindelA26 Spindelns
anslutningsklämmor

301

Klämmor303

SkruvarFig. 5-4: Antirotationsfäste: standardversion (vänster) och specialversion (höger)5-6

EB 8310-1 SV

Installation

5.2.2

Pneumatisk anslutning

Maximalt tillåtet tilloppstryck anges i reglerventilens orderbekräftelse. Det är dock begränsat till 6 bar i strypningsfunktion. Se avsnittet "Användning" för begränsningar vid
på/av-funktion.
Hur och med vilka tillbehör lufttillförseln ansluts beror på ställdonets modell och dessverkningsriktning. Se "Verkningsriktning och
signaltryckdirigering" i avsnittet "Utförandeoch driftprincip".
Fastställ de nedre och övre värdena för signaltryckintervall innan tilluften ansluts:− Det nedre värdet för signaltryckintervall
motsvarar minimivärdet för intervallet eller slagintervallet (när rörelseintervalletär anpassat, se "Anpassa slagintervall" iavsnittet "Uppstart").
− Det övre värdet för signaltryckintervall
motsvarar det maximala värdet för intervall eller arbetsområdet (när slagintervallet är anpassat, se "Anpassa slagintervall" i avsnittet "Uppstart").

a) Typ 3271-5
Version med felsäker verkan "Ställdonets
spindel skjuts ut" (FA)

Version med felsäker verkan "ställdonets
spindel dras in" (FE)Î Anslut signaltrycket till den övre signaltryckanslutningen (S).
Stignaltrycket leds till den övre membrankammaren och flyttar ställdonets
spindel (A7) nedåt mot fjäderkraften.
Î Skruva i ventilpluggen i anslutningen på
den nedre membrankammaren.

b) Typ 3277-5
Drift med lägesställare (omkopplingsplatta)
Î Vrid omkopplingsplåten för att rikta insymbolen (A2.4) som matchar den
felsäkra verkan och fästsidan med
markeringen (A2.5). Se Fig. 5-5.
Drift utan lägesställare (anslutningsplatta)
Î Vrid anslutningsplattan så att symbolen(A2.4) matchar den felsäkra verkan med
markeringen (A2.5). Se Fig. 5-5.
Î Se till att packningen för anslutningsplattan är korrekt isatt.
Î Anslutningsplattan har gängade hål med
NPT- och G-gängor. Sätt igen anslutningen som inte används med gummitätningen och fyrkantspluggen.

Î Anslut signaltrycket till den nedre signaltryckanslutningen (S). Se Fig. 5-1.
Stignaltrycket leds till den nedre membrankammaren och flyttar ställdonets
spindel (A7) uppåt mot fjäderkraften.
Î Skruva fast ventilpluggen i anslutningen
ovanpå membranhuset.

EB 8310-1 SV

5-7

Installation

Omkopplingsplatta

Anslutningsplatta
A2.7

A2.9

A2.8
A2.6

A2.4

A2.4
A2.5

A2.5

Ställdonets spindel skjuts ut
Vänster fäste
Höger fäste

Ställdonets spindel dras in
Vänster fäste
Höger fäste

Ställdonets spindel
Skjuts ut
Dras in

A2.4

Symbol

A2.7

Med höger fäste

A2.5

Markering för signaltryckingång

A2.8

Tätning med filter

A2.6

Med vänster fäste

A2.9

Signaltryckanslutning

Fig. 5-5: Omkopplingsplatta och anslutningsplatta av typ 3277-5

5-8

EB 8310-1 SV

Driftsättning

6 Driftsättning
Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.
! FARA
Risk för sprängning på grund av felaktigöppning av trycksatt utrustning eller komponenter.
Pneumatiska ställdon är trycksatt utrustning
som kan spricka vid felaktig hantering. Utflygande fragment eller komponenter kan orsaka allvarlig skada eller till och med dödsfall.
Innan något ingrepp utförs på ställdonet:Î Tryckavlasta alla berörda anläggningssektioner och ställdonet. Frigör all lagrad
energi.
! VARNING
Risk för personskada på grund av förspända fjädrar.
Ställdon med förspända fjädrar är under
spänning. Dessa ställdon kännetecknas av
flera långa bultar med muttrar som sticker utfrån membranhusets botten. Ställdon med
kraftigt förbelastade fjädrar är även märkta
på motsvarande sätt (se avsnitt "Märkningar
på enheten").
Î Öppna endast ställdonet enligt instruktionerna i detta dokument. Se "Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet"Borttagning".

EB 8310-1 SV! VARNING
Risk för personskada på grund av avluftningsluft
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft
avluftas under driften.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.

! VARNING
Krossfara på grund av rörelsen frånställdonets spindel.
Î Stick inte in händer eller finger i oket när
lufttillförseln är ansluten till ställdonet.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet
ska du koppla från och låsa den pneumatiska lufttillförseln samt kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets
spindel genom att sticka in föremål ioket.
Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter
att det har blockerats (t.ex. på grund av
att det kärvar efter en längre tid i samma
position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".
! VARNING
Risk för personskada genom felaktig drift,användning eller installation som ett resultat av felaktig informationen om ställdonet.
Efter eventuella justeringar eller konverteringsarbeten kan det hända att uppgifterna
på ställdonets namnskylt inte längre är kor-

6-1

Driftsättning

rekta. Detta kan till exempel gälla konfigurations-ID eller symbolen efter omkastning av
verkansriktningen.
Î Byt omedelbart ut typskyltar och etikettermed felaktig eller föråldrad information.
Î Lägg till eventuella nya värden på
typskylten. Om det är nödvändigt,
kontakta SAMSON för att få en ny
namnskylt.
! OBS
Risk för skador på ställdonen på grund av
alltför höga eller låga åtdragningsmoment.
Observera de specificerade åtdragningsmomenten vid åtdragning av ställdonets komponenter. Alltför höga åtdragningsmoment
leder till att delar slits ut snabbare. Delarsom inte dras åt tillräckligt kan lossna.
Î Observera de angivna åtdragningsmomenten (u AB 0100).
! OBS
Risk för skador på ställdonet på grund av
användning av olämpliga verktyg.
Î Använd endast verktyg som har godkänts av SAMSON (u AB 0100).

6.1 Anpassaslaglängdsområde
I vissa fall har ventilen och ställdonet olika
nominella rörelser. Beroende på verkansriktningen, gör på följande sätt:

6-2

Ställdonets spindel skjuts ut
När en SAMSON-ventil i kombination med
ett överdimensionerat ställdon (d.v.s. ställdonets nominella slaglängd är större än nominell ventilrörelse), ändras intervallet.
Exempel: DN 25-ventil med 7,5 mm nominellt slag och 120 cm² ställdon med 15 mm
nominellt slag: 0,4 till 1,2 bar intervall.
Signaltrycket för halva ställdonets rörelse(7,5 mm) är 0,8 bar. Att lägga till det till det
lägre värdet för signaltryckintervallet på
0,4 bar resulterar i ett signaltryck på 1,2 bar
som krävs för att anpassa slagintervallet. Det
nya värdet för det nedre signalintervallet är
1,2 bar och det nya värdet för det övre signalintervallet är 2,0 bar.
Î Skriv det nya signaltryckintervallet på
1,2 till 2,0 bar på typskylten som driftintervall med anpassat slagintervall.
Ställdonets spindel dras in
När en SAMSON-ventil i kombination med
ett överdimensionerat ställdon (d.v.s. ställdonets nominella slaglängd är större än nominell ventilrörelse), kan den första hälften av
ställdonets intervall användas.
Exempel: DN 25-ventil med 7,5 mm nominellt slag och 120 cm² ställdon med 15 mm
nominellt slag: 0,2 till 1 bar intervall.
Vid halva ventilrörelsen är driftsintervalletmellan 0,2 och 0,6 bar.
Î Skriv det nya signaltryckintervallet på
0,2 till 0,6 bar på typskylten som driftintervall med anpassat slagintervall.

EB 8310-1 SV

Driftsättning

6.2 Slagstopp

6.2.2 Övre slagstopp (max. slag)

I versionen med slagstopp kan det maximalaoch minimala ställdonets rörelse begränsas
(se Fig. 6-1).

1. Lossa låsmuttern (A70).
2. Justera kåpan (A73) till nödvändigt
slagstopp.
3. Dra åt låsmuttern (A70).

6.2.1 Nedre slagstopp (min. slag)

6.3 Version med handratt

1. Lossa låsmuttern (A 70) och ta bort kåpan (A 73).

En spindelkoppling (A51) förbinder handratten och ställdonets spindel. Ställdonets spindelposition kan justeras med handratten(A60). Se Fig. 6-2.

2. Skruva loss låsmuttern (A74) och vrid
justeringsmuttern (A72) för att justeraslagstoppet.
3. Dra åt låsmuttern (A74).
4. Sätt på locket (A73) och dra åt låsmuttern (A70).

A73
A74
A72

A70

A1

Membranhusets topp

A5

Membranplatta

A7

Ställdonets spindel

A70 Låsmutter
A72 Justermutter
A73 Kåpa
A74 Låsmutter

A1

A5

Vänster halva: Ställdonets spindel dras in (FE)
Höger halva: Ställdonets spindel skjuts ut (FA)A7
Fig. 6-1: Slagstopp

EB 8310-1 SV

6-3

Driftsättning

För att byta från manuell till automatisk drift,sätt handratten i neutralläge genom att rikta
in pricken på spindelkopplingen (A51) i
fönstret på plastkåpan med den horisontellamarkeringen på huset. För att byta från manuell till automatisk drift, placera handratten
i neutralläge.

6.3.1

Obs
Om du vill montera en handratt på ett ställdon, kontakta vår kundservice.

6.3.2

Förläng ställdonets
spindel manuellt

1. Vrid handratten medurs tills det nedre
stoppläget nås.
2. Förläng ställdonets spindel upp till önskat
läge.

Dra tillbaka ställdonets
spindel manuellt

1. Vrid handratten moturs tills det övrestoppläget nås.
2. Dra tillbaka ställdonets spindel upp tillönskat läge.

A60
Prick

Horisontell markering på huset

A51

A51

Spindelkoppling

A60

Handratt

Fig. 6-2: Typ 3271-5 ställdon med handratt

6-4

EB 8310-1 SV

Drift7 Drift
Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.
! VARNING
Risk för personskada på grund av avluftningsluft
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft
avluftas under driften.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.
! VARNING
Krossfara på grund av rörelsen frånställdonets spindel.
Î Stick inte in händer eller finger i oket när
lufttillförseln är ansluten till ställdonet.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet
ska du koppla från och låsa den pneumatiska lufttillförseln samt kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets
spindel genom att sticka in föremål ioket.
Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter
att det har blockerats (t.ex. på grund av
att det kärvar efter en längre tid i samma
position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".

EB 8310-1 SV! VARNING
Risk för personskada genom felaktig drift,användning eller installation som ett resultat av felaktig informationen om ställdonet.
Efter eventuella justeringar eller
konverteringsarbeten kan det hända att
uppgifterna på ställdonets namnskylt inte
längre är korrekta. Detta kan till exempel
gälla konfigurations-ID eller symbolen efteromkastning av verkansriktningen.
Î Byt omedelbart ut typskyltar och etikettermed felaktig eller föråldrad information.
Î Lägg till eventuella nya värden på
typskylten. Om det är nödvändigt,
kontakta SAMSON för att få en ny
namnskylt.

7.1 Strypningsfunktion
Maximalt tillåtet tilloppstryck anges i reglerventilens orderbekräftelse. Det är dock begränsat till 6 bar i strypningsfunktion för
pneumatiska ställdon av typ 3271-5 och
typ 3277-5.

7.2 På/av-funktion
Vid på/av-funktion måste matningstrycket
begränsas beroende på ställdonets
fjäderområde eller driftintervall.
Det tillämpliga fjäderområdet eller
arbetsområdet som ställdonet kan röra
sig genom anges på typskylten (seavsnittet 'Märkning på enheten').

7-1

DriftStälldonets spindel dras in
Med felsäker verkan "ställdonets spindel
dras in" får det tillåtna tilloppstrycket inteöverstiga det övre värdet för fjäderområde
mer än 3 bar:
Nominellt
signalområde
0,2 till 1,0 bar
0,4 till 2,0 bar
0,6 till 3,0 bar

FelsäkeråtgärdStälldonets spindel dras inMax.
tilloppstryck
4 bar
5 bar
6 bar

Ställdonets spindel skjuts ut
Med felsäker verkan "ställdonets spindel
skjuts ut" och slagstopp får tilloppstrycket
inte överstiga det övre värdet för
signalområde med mer än 1,5 bar.

7.4 Ytterligare noteringar om
driftenÎ Märk ställdon med reducerat tilloppstryck
med en etikett ("Max. tilloppstryck begränsat till ... bar").
Î Applicera endast signaltrycket på
signaltryckanslutningen (S) på ställdonets
membrankammare som inte innehåller
några fjädrar (se fig. 3-1 i avsnittet"Utförande och driftprincip").
Î Använd endast avluftningspluggar som
släpper igenom luft (A16 i fig. 3-1 i avsnittet "Utförande och driftprincip").

7.3 Manuellt läge (endast
versioner med handratt)
I manuellt läge öppnas och stängs ventilen
med handratten. Ventilpositionen är oberoende av signaltrycket eller ställdonets fjädrar.
Handratten måste vara i neutralt läge för att
ställdonet ska kunna röra sig genom hela sittslagintervallet vid strypning eller med på/
av-funktion.

7-2

EB 8310-1 SVFelfunktioner

8 Felfunktioner
Läs faro-, varnings- och försiktighetsanvisningar i avsnittet "Säkerhetsinstruktioner ochåtgärder".

8.1 FelsökningFel

Möjliga orsakerStälldonets spindel rör
sig inte på begäran.

Ställdonet är blockerat. Kontrollera fastsättningen.
Ta bort blockeringen.
VARNING! Ett blockerat ställdon (t.ex. på grund av
kärvningar efter att ha varit i samma position underlång tid) kan plötsligt börja röra sig okontrollerat.
Skador på händer eller fingrar är möjliga om desticks in i ställdonet eller ventilen.
Innan du försöker frigöra ställdonets spindel, ska dukoppla bort och låsa den pneumatiska lufttillförseln
samt kontrollsignalen. Innan du frigör ställdonets
spindel, frigör eventuell lagrad energi i ställdonet(t.ex. fjäderkomprimering). Se "Avlasta
fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet"Borttagning".

Ställdonets spindel slårinte hela slaglängden.

Rekommenderad åtgärd

För lågt signaltryck

Kontrollera signaltrycket.
Kontrollera om det förekommer läckage på
signaltrycksledningen.

Signaltrycket är inte
anslutet till rättmembrankammare.

Se "Signaltryckdirigering" i avsnittet "Utförande ochdriftprincip".

Ställdonets membran
är defekt

Se "Byte av diagram" i avsnittet "Service".

Slaglängdsbegränsare
är aktiv

Se "Justera slagstopp" i avsnittet "Driftsättning".

För lågt signaltryck

Kontrollera signaltrycket.
Kontrollera om det förekommer läckage på
signaltrycksledningen.

Felaktig inställning av
ventiltillbehör.

Kontrollera ställdonet utan ventiltillbehör.
Kontrollera ventiltillbehörens inställningar.

Obs
Kontakta vår kundservice för fel som inte finns i tabellen.

EB 8310-1 SV

8-1

Felfunktioner

8.2 Nödåtgärd
Anläggningsoperatörer ansvarar för nödåtgärder som ska vidtas på anläggningen.

8-2

EB 8310-1 SV

Service och konvertering

9 Service och konvertering
Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.
Följande dokument krävs även för att utföra
service på ventilen:− u AB 0100 för verktyg, åtdragningsmoment och smörjmedel! FARA
Risk för sprängning på grund av felaktigöppning av trycksatt utrustning eller komponenter.
Pneumatiska ställdon är trycksatt utrustning
som kan spricka vid felaktig hantering. Utflygande fragment eller komponenter kan orsaka
allvarlig skada eller till och med dödsfall.
Innan något ingrepp utförs på ställdonet:Î Tryckavlasta alla berörda anläggningssektioner och ställdonet. Frigör all lagrad
energi.
! VARNING
Risk för personskada på grund av
förspända fjädrar.
Ställdon med förspända fjädrar är under spänning. Dessa ställdon kännetecknas av fleralånga bultar med muttrar som sticker ut frånmembranhusets botten. Ställdon med kraftigt
förbelastade fjädrar är även märkta på motsvarande sätt (se avsnitt "Märkningar på enheten").
Î Öppna endast ställdonet enligt instruktionerna i detta dokument. Se "Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet"Borttagning".

EB 8310-1 SV! VARNING
Risk för personskada på grund av avluftningsluft
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft
avluftas under driften.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.
! VARNING
Krossfara på grund av rörelsen från ställdonets spindel.
Î Stick inte in händer eller finger i oket när
lufttillförseln är ansluten till ställdonet.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet
ska du koppla från och låsa den pneumatiska lufttillförseln samt kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets
spindel genom att sticka in föremål ioket.
Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter
att det har blockerats (t.ex. på grund av
att det kärvar efter en längre tid i samma
position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".
! VARNING
Risk för personskada genom felaktig drift,användning eller installation som ett resultat av felaktig informationen om ställdonet.
Efter eventuella justeringar eller konverteringsarbeten kan det hända att uppgifterna
på ställdonets namnskylt inte längre är kor-

9-1

Service och konvertering

rekta. Detta kan till exempel gälla konfigurations-ID eller symbolen efter omkastning av
åtgärdsriktningen.
Î Byt omedelbart ut typskyltar och etikettermed felaktig eller föråldrad information.
Î Lägg till eventuella nya värden på
typskylten. Om det är nödvändigt,
kontakta SAMSON för att få en ny
namnskylt.
! OBS
Risk för skador på ställdonen på grund av
alltför höga eller låga åtdragningsmoment.
Observera de specificerade åtdragningsmomenten vid åtdragning av ställdonets komponenter. Alltför höga åtdragningsmoment
leder till att delar slits ut snabbare. Delarsom inte dras åt tillräckligt kan lossna.
Î Observera de angivna åtdragningsmomenten (u AB 0100).
! OBS
Risk för skador på ställdonet på grund av
användning av olämpliga verktyg.
Î Använd endast verktyg som har godkänts av SAMSON (u AB 0100).
! OBS
Risk för ventilskador på grund av
användning av olämpliga smörjmedel.
Î Använd endast smörjmedel som har
godkänts av SAMSON (u AB 0100).

9-2

Obs
− Produktgarantin upphör att gälla om
service- eller reparationsarbeten som inte
beskrivs i dessa instruktioner utförs utan
föregående överenskommelse med
SAMSONs kundtjänst.
− Använd endast originalreservdelar frånSAMSON, som överensstämmer med
originalspecifikationerna.

9.1 Regelbunden testning
Beroende på driftförhållandena, kontrollera
ställdonet vid vissa intervall för att förhindra
eventuella felfunktioner. Anläggningsoperatörer ansvarar för att en inspektions- och
provplan upprättas.
Tips
Vår kundservice kan hjälpa dig med att
schemlägga en inspektions- och testplan för
din anläggning.

9.2 Förberedelse för service
och konvertering
1. Förbered nödvändigt material och verktyg så att du har dem till hands vid serviceingreppet.
2. Ta ställdonet ur drift (se avsnittet ”Urdrifttagning”).
3. Ta bort ställdonet från ventilen (se avsnittet "Borttagning")

EB 8310-1 SV

Service och konverteringObs
För att ta bort ett ställdon med felsäker "spindelförlängning" och/eller med förspända
fjädrar, måste ett visst signaltryck appliceraspå ställdonet (se avsnittet "Borttagning").
Därefter måste signaltrycket tas bort och lufttillförseln kopplas bort igen och låsas.
4. Frigör komprimeringen från de förspända fjädrarna. Se "Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet "Borttagning".
5. Skruva av och ta bort muttrarna och bultarna (inklusive brickorna) runt ställdonets hölje.
Följande serviceingrepp och/eller konvertering kan utföras efter att förberedelserna hargenomförts:− Byt ut membranet (se avsnitt 9.4.1)− Byt ut tätningarna för ställdonets spindel(se avsnitt 9.4.2)− Kasta om rörelseriktningen (se avsnitt 9.5.1)

9.3 Montering av ställdonet på
ventilen efter service eller
konverteringsarbete
1. Montera ställdonet (Se avsnittet "Installation").
2. Justera värdena för övre eller nedre intervallvärden (se avsnittet "Driftsättning").

EB 8310-1 SV

9.4 Serviceingrepp
Se Fig. 9-1

9.4.1

Byte av membran

Tips
Vi rekommenderar att även byta ut tätningen
för ställdonets spindel vid byte av membranet. Se avsnitt 9.4.2.

a) Ställdonets spindel skjuts ut
1. Lyft av det övre membranhuset (A1) ochta bort fjädrarna (A10).
2. Dra ut ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membranet (A4) och membranplattan(A5.2) ur membranhusets botten (A2).
3. Skruva loss flänsmuttern (A15).
! OBS
Felfunktion på grund av lossad mutter.
Muttern (A9) på ställdonets spindel används
till att justera dimension a.
Î Lossa inte muttern (A9).
Î Om muttern har lossats, justera om dimensionen a enligt beskrivningen i Tabell
9-1.
4. Ta bort membranplattan (A5.1), membranet (A4) och membranplattan (A5.2)
från ställdonets spindel (A7).
5. Placera det nya membranet på membranplattan (A5.2). Placera på den andra membranplattan (A5.1).

9-3

Service och konvertering

A15 A9

A10

A1
A16

Fig. 9-1: Pneumatiska ställdon
av typ 3271-5 och
typ 3277 - 5

A4
S

a

A5.1
A40
A42

A8

A5.2

A7
A41

Typ 3271-5

aA20/21

A2.1

Typ 3277-5

A133

A1

Membranhusets topp

A7

Ställdonets spindel

A21

Sexkantsmutter

A2

Membranhusets botten

A8

Ringmutter

A40

Radialaxeltätning

A2.1

Omkoppling/ansl.platta A9för signal för tryckväg
A10

Sexkantsmutter

A41

Skrapring

Fjädrar

A42

Torrlager

A15

Flänsmutter

A133

Stoppbussning

A16

Avluftningsplugg

S

Signal tryckanslutning

A20

Sexkantsbult

Dim. a Se Tabell 9-1

A4

Membran

A5.1

Membranplatta

A5.2

Membranplatta

9-4

EB 8310-1 SV

Service och konvertering

6. Kontrollera tätningselementet på flänsmuttern (A15). Byt ut tätningen (ordernr.
8353-0533) om det är nödvändigt.

4. Ta bort membranplattan (A5.1), membranet (A4) och membranplattan (A5.2)
från ställdonets spindel (A7).

7. Applicera ett lämpligt smörjmedel på
ställdonets spindel (A7).

5. Placera det nya membranet på membranplattan (A5.2). Placera på den andra membranplattan (A5.1).

8. Placera ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membran (A4) och membranplatta(A5.2) i det nedre membranhuset (A2).
9. Dra åt flänsmuttern (A15).
10. Placera fjädrarna (A10) i det nedre
membranhuset, centrera dem i de avsedda urtagen.
11. Placera det övre membranhuset (A1)ovanpå.
12. Montera samman de övre och nedre
membranhusen (A1, A2) med muttrarna(A21) och bultarna (A20). Respektera åtdragningsmomenten.

b) Ställdonets spindel dras in
1. Lyft av det övre membranhuset (A1).
2. Dra ut ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membranet (A4) och membranplattan(A5.2) ur membranhusets botten (A2).
3. Skruva loss flänsmuttern (A15).
! OBS
Felfunktion på grund av lossad mutter.
Muttern (A9) på ställdonets spindel används
till att justera dimension a.
Î Lossa inte muttern (A9).
Î Om muttern har lossats, justera om
dimensionen a enligt beskrivningeni Tabell 9-1.
EB 8310-1 SV

6. Kontrollera tätningselementet på flänsmuttern (A15). Byt ut tätningen (ordernr.
8353-0533) om det är nödvändigt.
7. Kontrollera om fjädrarna (A10) vilar korrekt i det nedre membranhuset (A2).
8. Applicera ett lämpligt smörjmedel på
ställdonets spindel (A7).
9. Placera ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membran (A4) och membranplatta(A5.2) i det nedre membranhuset (A2).
10. Dra åt flänsmuttern (A15).
11. Placera det övre membranhuset (A1)ovanpå.
12. Montera samman de övre och nedre
membranhusen (A1, A2) med muttrarna(A21) och bultarna (A20). Respektera åtdragningsmomenten.

9.4.2

Byta ut tätningarna för
ställdonets spindel

Tips
Vi rekommenderar att även byta ut tätningen
för ställdonets spindel vid byte av membranet. Se avsnitt 9.4.1.

9-5

Service och konverteringa) Ställdonets spindel skjuts utb) Ställdonets spindel dras in

1. Lyft av det övre membranhuset (A1) ochta bort fjädrarna (A10).

1. Lyft av det övre membranhuset (A1).

2. Dra ut ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membranet (A4) och membranplattan(A5.2) ur membranhusets botten (A2).
3. Ta bort radialaxeltätningen (A40).
4. Kontrollera det torra lagret (A42) och
torkaren (A41) och byt ut dem vid behov.
5. Applicera ett lämpligt smörjmedel på tätningsläppen på den nya radialaxeltätningen.
6. Använd ett lämpligt verktyg för att montera radialaxeltätningen. Observera denkorrekta inriktningen av radialaxeltätningen (se Fig. 9-2).
7. Fyll håligheten i radialaxeltätningen (ivilken fjädern sitter) med smörjmedel.
8. Applicera ett lämpligt smörjmedel på
ställdonets spindel (A7).
9. Placera ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membran (A4) och membranplatta(A5.2) i det nedre membranhuset (A2).
10. Placera fjädrarna (A10) i det nedre
membranhuset, centrera dem i de avsedda urtagen.
11. Placera det övre membranhuset (A1)ovanpå.

2. Dra ut ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membranet (A4) och membranplattan(A5.2) ur membranhusets botten (A2).
3. Ta bort radialaxeltätningen (A40).
4. Kontrollera det torra lagret (A42) och
torkaren (A41) och byt ut dem vid behov.
5. Applicera ett lämpligt smörjmedel på tätningsläppen på den nya radialaxeltätningen.
6. Använd ett lämpligt verktyg för att montera radialaxeltätningen. Observera denkorrekta inriktningen av radialaxeltätningen (se Fig. 9-2).
7. Fyll håligheten i radialaxeltätningen (ivilken fjädern sitter) med smörjmedel.
8. Applicera ett lämpligt smörjmedel på
ställdonets spindel (A7).
9. Placera ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membran (A4) och membranplatta(A5.2) i det nedre membranhuset (A2).
10. Placera det övre membranhuset (A1)ovanpå.
11. Montera samman de övre och nedre
membranhusen (A1, A2) med muttrarna(A21) och bultarna (A20). Respektera åtdragningsmomenten.

12. Montera samman de övre och nedre
membranhusen (A1, A2) med muttrarna(A21) och bultarna (A20). Respektera åtdragningsmomenten.

9-6

EB 8310-1 SV

Service och konvertering

Radialaxeltätning

Tätningsläpp

Skrapring
Fig. 9-2: Rikta in radialaxeln och tätningens
skrapring

9.5 Konverteringsarbete
Se Fig. 9-1

9.5.1

Kasta om verkningsriktningen (felsäker åtgärd)

Verkningsriktningen (och felsäker åtgärd) för
pneumatiska ställdon kan ändras. Den
felsäkra åtgärden indikeras på typskylten
med en symbol:
Ställdonets spindel skjuts ut
Ställdonets spindel dras ina) Omkastning av verkningsriktningen från spindeln sträcker
sig till spindelindragningar
1. Lyft av det övre membranhuset (A1) ochta bort fjädrarna (A10).

EB 8310-1 SV

2. Dra ut ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membranet (A4) och membranplattan(A5.2) ur membranhusets botten (A2).
3. Skruva loss flänsmuttern (A15).
! OBS
Felfunktion på grund av lossad mutter.
Muttern (A9) på ställdonets spindel används
till att justera dimension a.
Î Lossa inte muttern (A9).
Î Om muttern har lossats, justera om
dimensionen a enligt beskrivningeni Tabell 9-1.
4. Ta bort membranplattan (A5.1), membranet (A4) och membranplattan (A5.2)
från ställdonets spindel (A7) och sätt tillbaka dem igen i omvänd ordning.
5. Dra åt flänsmuttern (A15).
6. Applicera ett lämpligt smörjmedel på
ställdonets spindel (A7).
7. Placera fjädrarna (A10) i det nedre
membranhuset (A2) genom att centrera
dem i de avsedda urtagen.
8. Placera ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membran (A4) och membranplatta(A5.2) i det nedre membranhuset (A2).
9. Placera det övre membranhuset (A1)ovanpå.
10. Montera samman de övre och nedre
membranhusen (A1, A2) med muttrarna(A21) och bultarna (A20). Respektera åtdragningsmomenten.

9-7Service och konvertering

11. Typ 3271-5: anslut signaltrycket enligt
beskrivningen i "Pneumatisk anslutning" iavsnittet "Installation". Skruva loss avluftningspluggen (A16) från den övre signaltryckanslutningen och skruva fast den
i den nedre anslutningen (S).
Typ 3277-5: anslut signaltrycket enligt
beskrivningen i "Pneumatisk anslutning" iavsnittet "Installation".
Ställdonets fjädrar, som nu trycker mot
membranplattan underifrån, gör att ställdonets spindel dras in. Signaltrycket ärinte anslutet till den övre anslutningen (S)ovanpå membranhuset. Som ett resultat
sträcker sig ställdonets spindel mot fjäderkraften när signaltrycket ökar.
12. Fäst en ny namnskylt med ändrad symbol och nytt konfigurations-ID på ställdonet.

b) Omkastning av verkningsriktningen från spindeln drasin till spindelns utsträckningar
1. Lyft av det övre membranhuset (A1).
2. Dra ut ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membranet (A4) och membranplattan(A5.2) ur membranhusets botten (A2).
3. Ta bort fjädrarna (A10).
4. Skruva loss flänsmuttern (A15).

9-8

! OBS
Felfunktion på grund av lossad mutter.
Muttern (A9) på ställdonets spindel används
till att justera dimension a.
Î Lossa inte muttern (A9).
Î Om muttern har lossats, justera om
dimensionen a enligt beskrivningeni Tabell 9-1.
5. Ta bort membranplattan (A5.1), membranet (A4) och membranplattan (A5.2)
från ställdonets spindel (A7) och sätt tillbaka dem igen i omvänd ordning.
6. Dra åt flänsmuttern (A15).
7. Applicera ett lämpligt smörjmedel på
ställdonets spindel (A7).
8. Placera ställdonets spindel (A7) tillsammans med membranplattan (A5.1),
membran (A4) och membranplatta(A5.2) i det nedre membranhuset (A2).
9. Placera fjädrarna (A10) i det nedre
membranhuset (A2) genom att centrera
dem i de avsedda urtagen.
10. Placera det övre membranhuset (A1)ovanpå.
11. Montera samman de övre och nedre
membranhusen (A1, A2) med muttrarna(A21) och bultarna (A20). Respektera åtdragningsmomenten.
12. Typ 3271-5: anslut signaltrycket enligt
beskrivningen i "Pneumatisk anslutning" iavsnittet "Installation". Skruva loss avluftningspluggen (A16) från den nedre signaltryckanslutningen och skruva fast den
i den övre anslutningen (S).

EB 8310-1 SV

Service och konvertering

Typ 3277-5: anslut signaltrycket enligt
beskrivningen i "Pneumatisk anslutning" iavsnittet "Installation".

9.7 Beställning av reservdelaroch drifttillbehör

Ställdonsfjädrarna, som nu trycker mot
membranplattan uppifrån, gör att ställdonets spindel skjuts ut. Signaltrycket ärinte anslutet till den nedre ansluningen(S) på den nedre membrankammare.
Som ett resultat dras ställdonets spindel
tillbaka mot fjäderkraften när signaltrycket ökar.

Reservdelar

13. Fäst en ny namnskylt med ändrad symbol och nytt konfigurations-ID på ställdonet.

9.6 Bestämma dimension a

Kontakta ditt närmaste SAMSON dotterföretag eller SAMSONs kundtjänst för information om reservdelar, smörjmedel och verktyg.
Se Bilaga för informatin om reservdelar.
Smörjmedel
Se dokument u AB 0100 för detaljer om
lämpliga smörjmedel.
Verktyg
Se dokument u AB 0100 för detaljer om
lämpliga verktyg.

Om muttern (A9) har lossnat vid ställdonets
spindel (A7) under service- och konverteringsarbeten, måste dimensionen a (seFig. 9-1) justeras igen.
Tabell 9-1: Dimension a
Slaglängd
[mm]

Dimension a[mm]3271‑5

15

100,75

Typ 3271-5 för
mikroflödesventil

7,5

86

3277‑515188,53277‑520

185,5

Typ 3277-5 för
mikroflödesventil

7,5

158,5

Typ/version

EB 8310-1 SV

9-9

9-10

EB 8310-1 SV

Urdrifttagning

10 Urdrifttagning
Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.
! FARA
Risk för sprängning på grund av felaktigöppning av trycksatt utrustning eller
komponenter.
Pneumatiska ställdon är trycksatt utrustning
som kan spricka vid felaktig hantering. Utflygande fragment eller komponenter kan orsaka allvarlig skada eller till och med dödsfall.
Innan något ingrepp utförs på ställdonet:Î Tryckavlasta alla berörda anläggningssektioner och ställdonet. Frigör all lagrad
energi.
! VARNING
Risk för personskada på grund av
förspända fjädrar.
Ställdon med förspända fjädrar är under
spänning. Dessa ställdon kännetecknas av
flera långa bultar med muttrar som sticker utfrån membranhusets botten. Ställdon med
kraftigt förbelastade fjädrar är även märkta
på motsvarande sätt (se avsnitt "Märkningar
på enheten").
Î Öppna endast ställdonet enligt
instruktionerna i detta dokument. Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".

! VARNING
Risk för personskada på grund av
avluftningsluft
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft
avluftas under driften.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.

! VARNING
Krossfara på grund av rörelsen frånställdonets spindel.
Î Stick inte in händer eller finger i oket när
lufttillförseln är ansluten till ställdonet.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet
ska du koppla från och låsa den pneumatiska lufttillförseln samt kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets
spindel genom att sticka in föremål ioket.
Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter
att det har blockerats (t.ex. på grund av
att det kärvar efter en längre tid i samma
position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".
För att ta ställdonet ur drift för serviceingrepp eller för att ta bort det från ventilen,
gör på följande sätt:
1. Ta reglerventilen ur drift. Se respektive
dokumentation för ventilen.
2. Koppla från tryckluften för att tryckavlasta ställdonet.

EB 8310-1 SV

10-1

10-2

EB 8310-1 SV

Borttagning

11 Borttagning
Arbetet som beskrivs i detta avsnitt får endast utföras av personal som är behörig för
att utföra sådana uppgifter.
! FARA
Risk för sprängning på grund av felaktigöppning av trycksatt utrustning eller komponenter.
Pneumatiska ställdon är trycksatt utrustning
som kan spricka vid felaktig hantering. Utflygande fragment eller komponenter kan orsaka allvarlig skada eller till och med dödsfall.
Innan något ingrepp utförs på ställdonet:Î Tryckavlasta alla berörda anläggningssektioner och ställdonet. Frigör all lagrad
energi.
! VARNING
Risk för personskada på grund av förspända fjädrar.
Ställdon med förspända fjädrar är under
spänning. Dessa ställdon kännetecknas av
flera långa bultar med muttrar som sticker utfrån membranhusets botten. Ställdon med
kraftigt förbelastade fjädrar är även märkta
på motsvarande sätt (se avsnitt "Märkningar
på enheten").
Î Öppna endast ställdonet enligt instruktionerna i detta dokument. Se "Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet" i avsnittet"Borttagning".

EB 8310-1 SV! VARNING
Risk för personskada på grund av avluftningsluft
Ställdonet drivs med luft. Det innebär att luft
avluftas under driften.
Î Använd ögon- och hörselskydd vid arbete nära ställdonet.

! VARNING
Krossfara på grund av rörelsen från ställdonets spindel.
Î Vidrör inte kägelspindeln och stick inte inhänder eller finger i oket eller underställdonets spindel när lufttillförseln äransluten till ställdonet.
Î Innan något ingrepp utförs på ställdonet
ska du koppla från och låsa den pneumatiska lufttillförseln samt kontrollsignalen.
Î Förhindra inte rörelsen för ställdonets
spindel genom att sticka in föremål ioket.
Î Innan ställdonets spindel frikopplas efter
att det har blockerats (t.ex. på grund av
att det kärvar efter en längre tid i samma
position), frigör eventuell lagrad energi i
ställdonet (t.ex. fjäderkomprimering). Se"Avlasta fjäderkomprimering iställdonet" i avsnittet "Borttagning".
Innan du tar bort ventilen, se till att följande
villkor har uppfyllts:− Ställdonet har tagits ur drift (se avsnittet”Urdrifttagning”).

11-1Borttagning

11.1 Ta bort ställdonet frånventilena) Ventiler serie 240

4. Lyft av ställdonet från ventilen.
5. Fäst låsmuttern (10) och spindelanslutningsmuttern (9) på ventilen.
6. Fäst ringmuttern (A8) på ställdonet.

1. Ta bort klämmorna på spindelkopplingen(A 26/27).
2. Lossa spindelanslutningsmuttern (9) ochlåsmuttern (10).
3. På versionen "ställdonets spindel
sträcks ut": för att dra in ställdonets
spindel, applicera ett signaltryck motsvarande ca 50 % av intervallet till ställdonet. Lossa ringmuttern (A8). Koppla frånsignaltrycket.
På versionen "ställdonets spindel drasin" version: ta bort ringmuttern (A8).
2

Huv/fläns

8

Gängad bussning

9

Spindelns
anslutningsmutter

A810Låsmutter

A7
2
84

84

Indikatorskala slag

A7

Ställdonets spindel

A8

RingmutterS

A26/27
9

A26/27Spindelns
anslutningsklämmor

S

Signaltryckanslutning

10
8

11-2

Fig. 11-1: Typ 3271 pneumatiskt
ställdon på en ventil
serie 240

EB 8310-1 SV

Borttagningb) Typ 3510 mikroflödesventil
1. Lossa låsmuttern (A 27.3).
2. På versionen "ställdonets spindel sträcks
ut": för att dra in ställdonets spindel, applicera ett signaltryck motsvarande ca
50 % av intervallet till ställdonet. Använd
ett lämpligt verktyg för att hålla spindelanslutningsmuttern (A27.1) och lagerhylsan (A27.2) stationär och skruva loss
dem. Koppla från signaltrycket.
På versionen "ställdonets spindel drasin": Använd ett lämpligt verktyg för att

hålla spindelanslutningsmuttern (A27.1)
och lagerhylsan (A27.2) på plats och
skruva loss dem.
3. Lossa ringmuttern (A8).
4. Lyft av ställdonet från ventilen.
5. Låssa den gängade låsmuttern (A 27.3)
och spindelanslutningsmuttern (A 27.1)
på ställdonet.
Obs
Lagerhylsan (A 27.2) sitter kvar på ventilen.
6. Fäst ringmuttern (A8) på ställdonet.
3

Ok

5

Kägelspindel med kägel

84

Indikatorskala slag

A2

Membranhusets botten

A7

Ställdonets spindel

A8

Ringmutter

A27.1 Spindelns
anslutningsmutter
A27.2 Lagerhylsa (spindelkopplingens nedre del)A27.3 Låsmutter

A2
A8
A7

3

A27.3
A27.1
A27.2

EB 8310-1 SV

84

Fig. 11-2: Typ 3277 pneumatiskt
ställdon på en mikroflödesventil typ 3510

5

11-3

Borttagning

11.2 Avlasta fjäderkomprimering i ställdonet
De långa spännbultarna med långa låsmuttrar och de korta bultarna med korta muttrar
är anordnade jämnt runt ställdonets omkrets
för att fästa de övre och nedre membranhusen. Fjädrarna i ställdonet komprimeras medde långa låsmuttrarna och bultarna.
Frigör komprimeringen för fjädrarna i ställdonet på följande sätt:
1. Skruva av och ta bort de korta muttrarnaoch bultarna (inklusive brickorna) påmembranhusen.
2. Lossa de långa låsmuttrarna och bultarna på membranhusen korsvis för att
gradvis avlasta fjäderkomprimeringen.
Håll fast bulthuvudet med ett lämpligt
verktyg och applicera åtdragningsmomentet på muttrarna.

11-4

Kort bult
BrickaKort mutter
Spännbult

BrickaLåsmutter
Fig. 11-1: Förladdade fjädrar

EB 8310-1 SVReparationer

12 Reparationer
Om ställdonet inte fungerar korrekt enligt
fastställda kriterier eller inte fungerar alls, är
det defekt och måste repareras eller bytas ut.
! OBS
Risk för skador på ställdonet på grund av
felaktig service eller reparation.
Î Utför inga reparationsarbeten på egenhand.
Î Kontakta SAMSONs kundservice för
reparationsarbeten.

12.1 Returnera enheter till
SAMSON
Defekta enheter kan returneras till SAMSON
för reparation.
Gör på följande sätt för att returnera enheten:− Ifylld deklaration om kontaminering,som kan laddas ner från vår webbplats u www.samsongroup.com >Service och support > Kundservice.
Efter att ha kontrollerat din registrering,skickar vi dig en Auktorisering av returvaror (RMA).
3. Fäst RMA (tillsammans med
deklarationen om kontaminering) påutsidan av din försändelse så att
dokumenten är väl synliga.
4. Skicka försändelsen till adressen som
anges på RMA.
Obs
Mer information om returnerade enheter och
hur de hanteras finns på u www.
samsongroup.com > Service och support >Kundservice.

1. Undantag gäller för vissa speciella enhetsmodeller u www.samsongroup.com> Service och support > Kundservice.
2. Skicka ett e-postmeddelandeu retouren@samsongroup.com för att
registrera returförsändelsen inklusive
följande information:− Typ− Artikelnr.
− Konfigurations-id− Originalorder

EB 8310-1 SV

12-1

12-2

EB 8310-1 SV

Bortskaffande

13 BortskaffandeÎ Följ lokala, nationella och internationella
avfallsföreskrifter.
Î Släng inte komponenter, smörjmedel ochfarliga ämnen tillsammans med dittövriga hushållsavfall.

EB 8310-1 SV

13-1

13-2

EB 8310-1 SV

Intyg

14 Intyg
Inkorporeringsförklaringarna i enlighet med
maskindirektiv 2006/42/EU och direktiv
2008 Nr. 1597 maskinmatning (säkerhet)
bestämmelser 2008 för pneumatiska ställdon
typ 3271-5 och typ 3277-5 med 120 cm²
ställdonsområden finns på följande sidor.
Certifikaten om anges var uppdaterade vid
tidpunkten för publiceringen. De senaste certifieringar finns på vår webbplats.
− u www.samsongroup.com > Produkter
och tillämpningar > Produktväljare >Ställdon > 3271
− u www.samsongroup.com > Produkter
och tillämpningar > Produktväljare >Ställdon > 3277
Andra certifikat finns tillgängliga på begäran

EB 8310-1 SV

14-1

14-2

EB 8310-1 SVDeclaration of Incorporation of Partly Completed Machineryin accordance with Schedule 2 Part 2 Annex II, section 1.B. of the Directive 2008 No. 1597
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
For the following product:
Type 3271 and Type 3277 Actuators
We certify that the Type 3271 and Type 3277 Actuators are partly completed machinery as defined in the in
Directive 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation
described in Annex VII, (Part 7 of Schedule 2) part B has been compiled.
Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has
been declared in conformity with the provisions of the Directive 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008.
Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the process medium and operating pressure in the valve as
well as by the signal pressure and moving parts.
The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associatedmounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet atwww.samsongroup.com.
For product descriptions refer to:
Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X
Referenced technical standards and/or specifications:
VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018"[German only]
VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für
Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03
Comments:
See mounting and operating instructions for residual hazards.
Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:
SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 13 December 2021

Stephan Giesen

Director
Product Management

Peter Scheermesser

Director
Product Life Cycle Management and ETODevelopment for Valves and Actuators

Revision 00
Classification: Public · SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismuellerstrasse 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany

EB 8310-1 SV

Page 1 of 1

14-3

14-4

EB 8310-1 SV

Bilaga

15 Bilaga
15.1 Åtdragningsmoment, smörjmedel och verktyg
u AB 0100 för verktyg, åtdragningsmoment och smörjmedel

15.2 Reservdelar1Övre membranhus

65

Lockskruv

2

Nedre membranhus

68

Axialnåltätning

2.1

Omkopplingsplatta eller anslutningsplatta 1)

69

Mellanlägg

4

Membran76

Radialaxeltätning

5

Membranplatta (två delar)

77

Torrlager

7

Ställdonets spindel

80

Handratt

8

Ringmutter

134

Bricka10

Fjäder135

Membranplatta (två delar)

11

Fjäder138

Sprint15

Flänsmutter

139Låsring

16

Avluftningsplugg

160*

Dammskydd (tillval)

20

Sexkantsbult

191

Sprint21

Sexkantsmutter

192

Gängad bussning

25

Bricka193

Glidbricka

194Låsring

195

Bricka196

Membranhus

197

Membranhus

206

Tätning207

Filter300

Skruvstift

307

Skruvstift308

Skyddskåpa

FA

Ställdonets spindel skjuts ut

26/27 Spindelns anslutningsklämmor
27.1

Spindelns anslutningsmutter 2)

27.3Låsmutter 2)

28

Klämma med fäste

29

Sexkantsbult

30

Sexkantsmutter

40

Radialaxeltätning

41

Skrapring

42

Torrlager

44

Stoppbussning

50

Axel

51

Hylsa

52

Lagerhylsa

58

Glidbricka

EB 8310-1 SV

FE

Ställdonets spindel dras in1)

Endast typ 3277
Endast i version för mikroflödesventil

2)

15-1

193
65
195

194

Z

307

80
192

Z

52

58

191

68
69

51
50

A
76
77

15

10
11

300

1
135
4
5

20
25
21
308
160*

2
40

16

FE

FA

134
42

8

44
41

29

7

28

26/27
30

Ställdon typ 3271-5

A-A

197
139

138
139
196

15-2

EB 8310-1 SV

2
42

27.3

160*
8

41

27.1

Version för mikroflödesventil

FA

40

206

7

42
2.1
2

X

X

FE

160*

42

26/27

8
207

41

Ställdon typ 3277-5

EB 8310-1 SV

15-3

Bilaga

15.3 Kundservice.
Kontakta vår kundservice för hjälp som rör
service eller reparationsarbeten, eller om felfunktioner eller defekter uppstår.
E-postadress
Kontakta vår kundservice påaftersalesservice@samsongroup.com.
Adresser för SAMSON AG och dess dotterbolag
Adresserna till SAMSON AG, deras dotterbolag, representanter och serviceanläggningar över hela världen finns på (www.
samsongroup.com) eller i alla SAMSON
produktkataloger.
Nödvändiga specifikationer

15.4 Information om Storbritanniens försäljningsområde
Följande information överensstämmer med
2016 Regulations No. 1105 Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016, STATUTORYINSTRUMENTS, 2016 No. 1105 (UKCA
marking). Gäller inte för Nordirland.
Importör
SAMSON Controls Ltd
Perrywood Business Park
Honeycrock Lane
Redhill, Surry RH1 5JQ
Tfn: +44 1737 766391
E-post: sales-uk@samsongroup.com
Webbplats: uk.samsongroup.com

Skicka in följande uppgifter:− Ordernummer och positionsnummer i ordern− Typ, modellnummer, ställdonsområde,slag, verkningsriktning och fjäderområde
(t.ex. 0,2 till 1 bar) eller ställdonets
driftområde
− Typ av monterad ventil (om tillämplig)− Installationsritning

15-4

EB 8310-1 SV

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com

2023-12-29 · Swedish/Svenska

EB 8310-1 SV