令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

耐震性ゴムリング継手付ボックスカルバート

ＳＪ−ＢＯＸ

技術審査証明事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：ＳＪ－ＢＯＸ（公財）

3号

有11

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（耐震性ゴムリング継手付ボックスカルバート）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，下水道管路部材は耐震性能が求められている。しかし，安価で手軽な耐震性ボックスカルバートが少なく，対応に苦慮していた。
そこで，屈曲が可能で，かつ，挿し込み長の長い継手構造を採用することによって，個々のボックスカルバートの継手部に可とう性を持たせ，安価でありながら継手部を挿し込むだけで十分な水密性能や「下水道施設の耐震対策指針と解説 -2014 年版-」に記述されているレベル２地震動に対応した耐震性能を有するボックスカルバート，ＳＪ－ＢＯＸを開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）可とう性：ジョイント部が次の各条件で水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有すること。
１）標準位置２）屈曲角① BOX 呼び寸法
600 × 600 ～ 1500 × 1500（L=100 mm）RC 構造
1.0 °② BOX 呼び寸法 1800 × 1200 ～ 3000 × 3000（L=120 mm）RC・PC 構造とも 0.8 °
３）水平方向抜出し量① BOX 呼び寸法
600 × 600 ～ 1500 × 1500（L=100 mm）RC 構造
35 mm② BOX 呼び寸法 1800 × 1200 ～ 3000 × 3000（L=120 mm）RC・PC 構造とも 50 mm（２）耐震性：レベル２地震動に対する以下の変位状態の組み合わせにおいて，水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有すること。
①製品有効長 L=2.0 ｍ RC 構造 600 × 600 ～ 2000 × 2000 屈曲角 0.24 ° 水平方向抜出し量 24.7 mm②製品有効長 L=2.0 ｍ PC 構造 1800 × 1200 ～ 3000 × 3000 屈曲角 0.24 ° 水平方向抜出し量 24.7 mm③製品有効長 L=1.5 ｍ RC 構造 2200 × 1800 ～ 2500 × 2500 屈曲角 0.18 ° 水平方向抜出し量 18.5 mm④製品有効長 L=1.0 ｍ RC 構造 2800 × 1500 ～ 3000 × 3000 屈曲角 0.12 ° 水平方向抜出し量 12.3 mm（３）物性：ゴムリングに使用するゴムは，「JIS K 6353 水道用ゴム」（Ⅳ類）に準じた物性を有すること。
（４）内面目地工省略：内目地を省略することができる水密性を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＳＪ－ＢＯＸ」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2005 年３月３日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関公益財団法人

日本下水道新技術機構理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術は，「JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品」，「JIS A 5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品」に準じ，設計，製作を行うものとする。
（２）本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

ベルテクス株式会社（東京都千代田区麹町五丁目７番地２）建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
本技術は，耐震性向上方策として，継手部を屈曲可能とし，かつ，挿し込み長を長くしたプレキャス
トボックスカルバートである。
これにより継手の耐震性（レベル２地震動・縦断方向）を満足するものとなっている。
継手部のゴムリングは，コンクリート打設時に挿し口へ埋め込むことにより，ゴムリングの剥離防止と止水性の向上を計っている。
また，受け口と挿し口の勾配はほとんど無く，接合後，抜出し始めても，ゴムリングの圧縮率があまり変化しない（水密性能を維持しやすい）構造となっている。

L1

図－１ 本体構造図

写真－１ 取付状況

L2

技術の特長技術の特長
技術の特徴を以下に示す。
（１）可とう性
ジョイント部がそれぞれの条件で水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有すること。
①標準位置

②屈曲角
表－１
形状

形状と可とう性（屈曲角）
呼び寸法の範囲

BOX 呼び寸法

RC 構造

1500 以下（L※=100 mm）

600×600～1500×1500

BOX 呼び寸法

RC・PC 構造とも※

1800 以上（L =120 mm）

屈曲角
1.0 °
0.8 °

1800×1200～3000×3000

L※:受け挿しの長さ③

水平方向抜出し量
表－２形状

形状と可とう性（水平方向抜出し量）
呼び寸法の範囲

BOX 呼び寸法

RC 構造※

1500 以下（L =100 mm）

600×600～1500×1500

BOX 呼び寸法

RC・PC 構造とも※

1800 以上（L =120 mm）

1800×1200～3000×3000

水平方向抜出し量
35 mm
50 mm

L※:受け挿しの長さ（２）耐震性
レベル２地震動に対する下記の変位状態の組み合わせにおいて水圧 0.06 MPa に耐える水密性を有すること。
表－３形状
製品有効長 L=2.0 ｍ

形状と耐震性能（屈曲角・水平方向抜出し量）
呼び寸法の範囲
RC 構造 600×600～2000×2000
PC 構造 1800×1200～3000×3000

屈曲角

水平方向抜出し量

0.24 °

24.7 mm

製品有効長 L=1.5 ｍ

RC 構造 2200×1800～2500×2500

0.18 °

18.5 mm

製品有効長 L=1.0 ｍ

RC 構造 2800×1500～3000×3000

0.12 °

12.3 mm（３）物性
ゴムリングに使用するゴムは，「JIS K 6353:水道用ゴム」（Ⅳ類）に準ずる物性を有すること。
（４）内面目地工省略
内目地を省略することができる水密性を有すること。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
・管種：プレキャストボックスカルバート・呼び寸法：□600×600～□3000×3000

・準ずる規格 ： 「JIS A 5372:プレキャスト鉄筋コンクリート製品」「JIS A 5373:プレキャストプレストレストコンクリート製品」※液状化に関しては別途検討すること

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

ベルテクス株式会社

https://vertexgrp.co.jp/【問合せ先】

ベルテクス株式会社

TEL 03-3556-2810

審査証明有効年月日審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人 日本下水道新技術機構

https://www.jiwet.or.jp/

・建設技術審査証明協議会

https://www.jacic.or.jp/sinsa/