設計・提案〜施工〜水質分析・メンテナンスまでワンストップサービスを提供します

殺菌効果をデモ検証いたします！
殺菌効果でデモ検証いたします！
デモ機により、お客さまの現場に仮設して、流水殺菌装置の殺菌効果について、ビフォーアフター検証いたします。

水処理向け

デモ機仕様
処理水量［ｍ³/ｈ］

紫外線システム

7型式

GMV6001VF410 8

電圧[V]

100

消費電力[W]118

周波数[Hz]50,60共用ランプ

上水用紫外線照射装置
流水殺菌装置60W1灯

本体寸法[mm]

400*420*849H

運転重量(水含む)[kg]

43

出入口径

40A

大和分析センター
一般細菌、大腸菌、嫌気性芽胞菌、クリプトスポリジウム等の分析は自社で対応。

クリーンベンチ

一般細菌検査クリプトスポリジウム

ジアルジア

蛍光顕微鏡による観察

群馬県前橋市古市町118 〒371-0844

TEL.027-290-1800（代）FAX.027-290-1896■支店／東京、埼玉、栃木、横浜、千葉、高崎、東北■営業所／軽井沢、伊勢崎、茨城、太田、栃木市、神奈川県央、東松山、新潟、長野、渋川、川口、多摩、滋賀■附属施設／大和環境技術研究所、大和分析センター、加工センター、朝倉工場、教育センター、コンタクトセンター、サポートセンター

ヤマトホームページ www.yamato-se.co.jp/

クリプトスポリジウム検査

この製品のお問い合わせ先

環境事業部

TEL. 027-290-1821
FAX. 027-290-1844
2016/10(500）安心

RE LI E F

上水用紫外線照射装置 適用方法 ※1※1

紫外線ランプと安定器

は、国産品であり、高い信頼性と単独で使用する場合安定供給に自信あり

対象原水 ： レベル3（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある）

安

全

S AF ET Y

省エネ
S AVI NG E N E RGY※2

フッ素樹脂被覆ランプスリープ

地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌※2が検出されたことがあり、のさらに、原水濁度2度以下、原水色度5度以下の原水採用により、破損しても二次側への影響はゼロ

塩素消毒（原水）

伏流水
浅井戸等

高効率な紫外線ランプにより上水用紫外線照射装置※3

浄水

ランプ寿命の長期化を図るとともに省エネを実現

ろ過機と併用する場合
メンテナンスM AI N T E NANCE

本体制御盤に搭載のタッチパネルにより、警報履歴、運転状態の確認が行えるため、コールメンテのみの対応でほとんどのメンテナンスが可能

対象原水 ： レベル3（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある）
天候・自然災害等により、原水の濁度が２度以上、色度５度以上になる可能性がある原水に対して■ 高速繊維ろ過機、急速ろ過機との併用塩素消毒※3

上水用紫外線照射装置

導入事例

見える化

施設概要 S市 O浄水場 20,000m /日
3

水源 地下水仕様 YGHVS24006HLFC 240W×6灯 横型 2基

VI S UALI Z AT ION

計画段階で完成姿を見える化し、お客様の意思決定を迅速に（原水）

伏流水
浅井戸等

高速繊維ろ過機※4
急速ろ過機
（粗ろ過）

上水用紫外線照射装置

浄水※1 中圧ランプ安定器を除く ※2 中圧ランプを除く

3DCAD・CGによる配管図のシミュレーション

対象原水 ： レベル4（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれが高い）

クリプトスポリジウム対策に地表水を原水としており、当該原水から指標菌※2が検出されたことのある原水■ 浄水処理の安全性を高める観点からろ過機との併用（マルチバリアシステム）®

上水用紫外線照射装置 アイウォーターピュア は使われています。
小規模施設から大規模施設まで広範囲に採用いただいています。

塩素消毒※3

原水（地表水）®

上水用紫外線照射装置アイウォーターピュア は岩崎電気株式会社の商標登録でOEM商品です。

お客様と情報を共有するために、計画段階で見える化ツールを活用し、完成図（空間・仕様・納まり）をわかりやすくシミュレーションします。

凝集・沈澱池緩速ろ過機
急速ろ過機※4※1 厚生労働省［平成１９年 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針］に基づく※4 ろ過機カタログをご参照ください。

上水用紫外線照射装置

浄水※2 指標菌：大腸菌、嫌気性芽胞菌 ※3 薬品注入機カタログをご参照ください。

上水用紫外線照射装置は処理水量90〜55,000㎥/日まで対応

上水用紫外線照射装置納入事例

低圧紫外線ランプの上水用紫外線照射装置は、全機種JWRC基準適合認定取得済み。

上水用紫外線照射装置は300ｍ3/日〜 20,000ｍ3/日までの納入実績があります。

上水用紫外線照射装置型式（低圧紫外線ランプ）
処理水量型式[m³/日][m³/ｈ]903.7

YGMVS3001VFC

24010.0

YGMVS6501VFC

55022.9

YGMVS11001VFC

1,50062.5

YGMVS6503VSFC

3,400141.6

YGMVS11003VSFC

4,500187.5

設置
タイプ

345.8

YGMVS11006VSFC

1,05043.7

YGMVS6503HFC

3,400141.6

YGMVS6506HFC

3,700154.1

YGHVS24002HFC

7,500312.5

YGHVS24003HFC

11,000458.3YGHVS24004HLFC

20,000833.3

YGHVS24006HLFC

制御盤型

別置型

YGMVS6506VSFC

8,300

水道施設の設置形態に柔軟に対応できます！

併置型

縦ランプ

流水殺菌装置ステリアイWは、

適合認定登録番号[灯]301

紫適認 第20040号

651

紫適認 第20041号

1101

紫適認 第20073号

653

紫適認 第20074号

これからの水殺菌にはコスト低減と大量処理能力が要求されます。

1103

紫適認 第20085号

紫外線による水殺菌は、熱殺菌のように大型設備や656

紫適認 第20074号

65型(平成27年度現在)

[W]

110

横

流水殺菌装置別置型
240

食品原料水や工業用水の微生物を殺菌します。
食品原料水や洗浄用無菌水などの需要が急増しており

施設概要

M市 H浄水場 1,500m3/日

施設概要

S町 A浄水場 3,400m3/日

水

源

地下水水

源

地下水仕様

YGMVS6503VSFC 65W×3灯 縦型 2基仕様

YGMVS11003VSFC 110W×3灯 縦型 1基

大型熱源設備を必要とせず、薬品殺菌と異なり水質や味に影響を与えないというメリットがあります。

6

紫適認 第20085号

3

紫適認 第20039号

また飲料・食品流通向けには、四半世紀以上の運用実績があり、

6

紫適認 第20039号

そのほとんどが外国製品でしたが、すべて国産品で2

紫適認 第20043号

あるステリアイＷは、外国製品の置き換えに最適です。

3

紫適認 第20043号

4

紫適認 第20084号

6

紫適認 第20048号

安心

RE L IE F

上水用紫外線照射装置型式（中圧紫外線ランプ）
処理水量[m³/日][m³/ｈ]

55,0002,291.7型式

GPVS0704HC

設置タイプ

制御盤

横別置型型ランプ
[W]

[灯]

7200

4

適合認定登録番号
紫適認 第20088号

施設概要

N市 N配水場 3,700m3/日

施設概要

M市 H浄水場 4,500m3/日

水源

地下水水

源

地下水

仕様

YGHVS24002HFC 240W×2灯 横型 2基仕様

YGMVS6506VSFC 65W×6灯 縦型 2基

60W1灯用式装置

省エネ

省スペース

S AVING E N E RGY

C OMPAC T SPAC E

110W1灯用式装置

上水用紫外線照射装置との組み合わせ可能なろ過機も、豊富にラインアップ！

中圧紫外線ランプ型式は、岩崎電気株式会社のJWRC基準適合認定取得済み商品です。

施設規模50,000ｍ3/日の場合占有面積を約70％削減可能
低圧紫外線ランプ、占有面積を１００とすると、110W多灯用式装置

中圧紫外線ランプ、占有面積は、３３３分の１のスペースで設置可能
高速繊維ろ過機※仕様は予告なく変更する場合があります。

GPVS0704HC

重力式急速ろ過機

流水殺菌装置ステリアイWは岩崎電気株式会社の商品です。

省エネルギー・省スペース

流水殺菌装置は処理水量0.2 〜 105m3/hまで対応

高機能アマルガムランプ(60W以上)採用により、省エネルギー化を実現。

■ 処理水量は、枯草菌(芽胞)を99.9%殺菌する能力。

流水殺菌装置型式

消費電力を480Wから180Wへの省力化により、年間電気料金を約 60 % 削減しました
当社従来製品との比較例＜処理水量13m³/ｈ 110W 1灯の場合＞

新製品
GMV11001VF41（2）0 10

従来品
GMV1203VF420X

ランプ

高機能アマルガムランプ
110W 1灯

低圧水銀ランプ
120W 3灯

消費電力

180W

480W

年間CO2排出量約226kg-CO2

約603kg-CO2

項

目

処理水量(水道水レベル)[m³/日][m³/ｈ]

50.2

29168型

設置
タイプ

式

ランプ

制御盤

給水口タイプ［W］［灯］

GLV801VN4105（6）081B

1.2

GMV3001VN4105（6）0301A7.0

GMV6001VF41（2）0 81A

1A

1B

1B

1B

2A60

216

9.0

GMV6001VF41（2）0 12.5

312

13.0

GMV11001VF41（2）0 10432

18.0

GMV11001VF41（2）0 12.5528

22.0

GMV11001VF41（2）0 15

安心の国内生産840

35.0

GMV11002VF41（2）
0 15

1,344

56.0

GMV11002VF41（2）0 202A

紫外線ランプ、安定器とも国産品による一貫した保証。

2,16090.0

GMV11003VF41（2）0 203A

2,520

105.0

GMV11004VF41（2）0 204A※1 CO2排出量は0.43kg-CO2 /kWhで計算

用途例
食品工場

化学工場

医薬品工場

医療施設

温泉施設

型式表示方式5：50Hz

6：60Hz30W1灯 GMV3001VN410□05：50Hz

6：60HzGMV□□□①① 60：60W型

併置型

110

給水口は形式によって決まっています

8W1灯 GLV801VN410□060W 〜 110W

縦＜Aタイプ＞＜Bタイプ＞□□VF4□0 本体口径(cm)
②out

③out

② 01：1灯 ③ 1：100V

110：110W

02：2灯

2：200V

03：3灯

清涼飲料水
醸造用水の殺菌

材料・容器などの洗浄水や冷却水の殺菌

工場・機械洗浄水の殺菌

手洗水の殺菌プール用水の殺菌ろ過と併用した循環式
浴槽水の殺菌in

各菌の殺菌紫外線照射量表
微生物プロセスを重ねた処理システム（マルチバリアシステム）が効果的です

学
グラム陰性菌
グラム陽性菌

原水

膜ろ過装置

流水殺菌装置

処理水

in

04：4灯

ウイルス名

紫外線照射量和名

Escherichia coli NBRC 3972

大腸菌

Pseudomonas aeruginosa

緑膿菌

検体培地［mJ/cm²］

文

献9.8

116.521

Staphylococcus aureus NBRC 12732

黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌培地

9.4

Bacillus subtilis (spores) NBRC 3134

枯草菌(芽胞)培地

20.3

3Inﬂuenza

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ

6.64

文献 1 吉野潔 紫外線殺菌における指標微生物の紫外線感受性(その3)、IWASAKI技法No.26 PP8-14 2012
2 Water Environment Federation,Wastewater Disunfection.Manual of Practice FD-10,1996
3 吉野潔、坂井徳浩、岩崎達行 芽胞形成菌の紫外線感受性、IWASAKI技報No.22 PP9-12 2010
4 Kaufman,J.E.,IES Lighting Handbook 5th Ed.,1972※本表中の値は、様々な試験条件下で実施していますので厳密な相互比較は困難であることをご了承ください。 本表記載の紫外線照射量は、出展記載の値から計算した値もあります。