EB 8389-2
Originalanleitung

Ventildiagnose EXPERTplus
Elektropneumatischer Stellungsregler TROVIS 3793

Firmwareversion 1.01.xx
Ausgabe März 2023

Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet unter www.samsongroup.com >Service & Support > Downloads > Dokumentation zur Verfügung.

Hinweise und ihre Bedeutung! GEFAHR
Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen führen
! WARNUNG
Situationen, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen können

! HINWEIS
Sachschäden und Fehlfunktionen
Info
Informative Erläuterungen
Tipp
Praktische EmpfehlungenEB 8389-2

Inhalt1
1.1

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen....................................................5
Hinweise zu möglichen Sachschäden................................................................7

2
2.1
2.1.1
2.2

Bedienung.....................................................................................................8
Bedienung über TROVIS-VIEW/DD/DTM/EDD.................................................8
Bedienung über TROVIS-VIEW.........................................................................8
Vor-Ort-Bedienung..........................................................................................93
3.1

Inbetriebnahme..............................................................................................9
Stelldruckbegrenzung....................................................................................11

4
4.1
4.2
4.2.1

Konfiguration...............................................................................................13
Grenzwerte..................................................................................................13
Statusklassifikation........................................................................................14
Rücksetzen...................................................................................................15

5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.4
5.4.1

Gerätezustand.............................................................................................16
Informationsparameter..................................................................................16
Rücksetzen...................................................................................................16
Statusmeldungen...........................................................................................18
Gruppen- und Sammelstatus..........................................................................18
Protokollierung..............................................................................................18
Rücksetzen...................................................................................................19
Temperatur...................................................................................................19
Rücksetzen...................................................................................................20

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.4.1.1

Beobachtungsfunktionen...............................................................................21
Histogramme................................................................................................21
Rücksetzen...................................................................................................21
Ventilstellung................................................................................................22
Regelabweichung..........................................................................................23
Lastwechsel..................................................................................................24
Endlagenverlauf............................................................................................25
Unterer Endlagenverlauf................................................................................26
Rücksetzen...................................................................................................27
Oberer Endlagenverlauf................................................................................27
Rücksetzen...................................................................................................27
Zuluftdruckverlauf.........................................................................................29
Rücksetzen...................................................................................................29
Ventilsignatur................................................................................................30
Referenzaufnahme........................................................................................30
Rücksetzen...................................................................................................32

EB 8389-2

Inhalt

6.4.2
6.4.2.1
6.4.3
6.5
6.5.3.1

Beobachtung................................................................................................32
Rücksetzen...................................................................................................33
Reibung.......................................................................................................33
Leckagesensor..............................................................................................35
Rücksetzen...................................................................................................36

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2
7.1.2.3
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
7.4

Testfunktionen..............................................................................................37
Teilhubtest (PST)............................................................................................37
Testabbruchkriterien......................................................................................38
Teststart........................................................................................................40
Manuelles Starten.........................................................................................41
Autostart nach Ablauf 'Testintervall'................................................................41
Start durch Binäreingang...............................................................................41
Auswertung und Überwachung......................................................................42
Rücksetzen...................................................................................................44
Vollhubtest (FST)............................................................................................45
Testabbruchkriterien......................................................................................46
Teststart........................................................................................................46
Manuelles Starten.........................................................................................47
Start durch Binäreingang...............................................................................47
Auswertung und Überwachung......................................................................47
Rücksetzen...................................................................................................49
Tote Zone.....................................................................................................51
Rücksetzen...................................................................................................52
Ventilsignatur (Testfunktion)............................................................................53

8

Fehlermeldungen und Abhilfe.......................................................................55

EB 8389-2

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen
Bestimmungsgemäße Verwendung
EXPERTplus ist eine im Stellungsregler integrierte Diagnosefirmware, die eine vorbeugende,
zustandsorientierte Wartung von Stellventilen mit pneumatischem Antrieb erlaubt.
EXPERTplus erfasst Stellventilzustände bei laufendem Prozess (Automatikbetrieb) und gibt
Hinweise auf erforderliche Instandhaltungsarbeiten. Zusätzlich werden zahlreiche Tests im
Handbetrieb zur gezielten Fehlerortung angeboten.
Die Diagnosefunktionalitäten von EXPERTplus sind vollständig im Stellungsregler integriert.
Das Sammeln der Diagnosedaten sowie die Auswertung und das Speichern erfolgt im Stellungsregler. Aus der Auswertung werden klassifizierte Statusmeldungen über den Stellventilzustand generiert.
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Bei Durchführung von Testfunktionen folgt die Ventilposition nicht dem Sollwert, sondern den
Vorgaben der Testprozedur. Testfunktionen dürfen daher nur gestartet werden, wenn der Anlagenzustand dies auch zulässt.
Qualifikation des Bedienpersonals
Anbaugeräte dürfen nur von Fachpersonal konfiguriert und parametriert werden. Fachpersonal im Sinne dieser Bedienungsanleitung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis der einschlägigen Normen,
die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
Persönliche Schutzausrüstung
Für den direkten Umgang mit der im Stellungsregler integrierten Ventildiagnose ist keine
Schutzausrüstung erforderlich. Bei Montage- und Demontagearbeiten kann es sein, dass Arbeiten am angeschlossenen Ventil notwendig sind.
Î Persönliche Schutzausrüstung aus der zugehörigen Ventildokumentation beachten.
Î Weitere Schutzausrüstung beim Anlagenbetreiber erfragen.
Änderungen und sonstige ModifikationenÄnderungen und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung erforderlichen Voraussetzungen entspricht.

EB 8389-2

5Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Schutzeinrichtungen
Diagnoseeinstellungen können vor Ort am Stellungsregler oder über die Bediensoftware
TROVIS-VIEW sowie über DD, DTM und EDD vorgenommen werden.
Die Bediensoftware TROVIS-VIEW hat nur dann direkten Einfluss auf den angeschlossenen
Stellungsregler, wenn Daten zwischen Software und Stellungsregler ausgetauscht werden(Onlinemodus).
Warnung vor Restgefahren
Diagnoseeinstellungen, die vor Ort im Stellungsregler oder mittels aktiver Datenverbindungüber die Bediensoftware TROVIS-VIEW oder über DD, DTM und EDD vorgenommen werden,
haben direkten Einfluss auf das Stellventil. Um Personen‑ oder Sachschäden vorzubeugen,müssen Betreiber und Bedienpersonal Gefährdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen können,
durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Bedienpersonal alle
Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise der mitgeltenden Dokumente befolgen.
Sorgfaltspflicht des Betreibers
Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienpersonal diese Bedienungsanleitung und die mitgeltenden Dokumente zur Verfügung zu stellen und das Bedienpersonalin der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss der Betreiber sicherstellen,
dass das Bedienpersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.
Sorgfaltspflicht des Bedienpersonals
Das Bedienpersonal muss mit der vorliegenden Bedienungsanleitung und mit den mitgeltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienpersonal mit den geltenden
Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.
Mitgeltende Normen und Richtlinien
Keine.

6

EB 8389-2

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Mitgeltende Dokumente
Folgende Dokumente gelten in Ergänzung zu dieser Bedienungsanleitung:− Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) und Konfigurationshinweise (KH) für angeschlossenes Anbaugerät:u EB 8493 und u KH 8384-3− EBs für zugehöriges Stellventil (Antrieb, Ventil und weitere Anbaugeräte)

1.1 Hinweise zu möglichen Sachschäden! HINWEIS
Fehlfunktion des Stellventils durch nicht anwendungsgerechte Parametrierung und
Konfiguration!
Die Einstellungen der Ventildiagnose EXPERTplus können über die SAMSON-Software
TROVIS-VIEW vorgenommen werden. Im Online-Modus dieser Software wirken sich
Konfiguration und Parametrierung unmittelbar auf das angeschlossene Anbaugerät
und damit auf das Stellventil aus.
Î Online-Modus nur dann aktivieren, wenn Konfigurationen, Parametrierungen und
Messwerte vom Anbaugerät oder in das Anbaugerät übertragen werden sollen.
Manipulation der Konfiguration durch Fremdzugriff!
Der Stellungsregler kann durch ein individuell einstellbares Passwort vor Fremdeingriff
geschützt werden. Das Passwort kann über die Bedienung aktiviert und eingestellt werden.
Î Passwort nicht an Unbefugte weitergeben und unzugänglich aufbewahren.

EB 8389-2

7

Bedienung2 Bedienung
2.1 Bedienung über TROVISVIEW/DD/DTM/EDD
EXPERTplus erlaubt eine komfortable Darstellung und Parametrierung mit der SAMSONSoftware TROVIS-VIEW oder über DD/
DTM/EDD.
− TROVIS-VIEW · SAMSON-Bedienoberfläche zur Konfiguration und Parametrierung verschiedener SAMSON-Geräte,
Programm zum Download vgl.
u www.samsongroup.com > SERVICE &SUPPORT > Downloads > TROVIS-VIEW− DTM · Device Type Manager – Festlegung der Geräte- und Kommunikationseigenschaften, Integrationsdatei vgl.
u www.samsongroup.com > SERVICE &SUPPORT > Downloads > Geräteintegrationen

2.1.1

Bedienung über TROVISVIEWIn der vorliegenden Bedienungsanleitung
wird die Bedienung über TROVIS-VIEW beschrieben. Es gelten nachfolgende Festlegungen:− Die Werkseinstellung von Parametern
steht in eckigen Klammern [ ].
− Die Bedienung bezieht sich auf die Benutzerebene „Diagnose”.
− Beschreibungen, die sich auf die Benutzerebene „Kundenexpert” beziehen, sindgekennzeichnet.
Î After Sales Service von SAMSON
kontaktieren, um Zugang zur Benutzerebene „Kundenexpert” zu erhalten.

− EDD · Electronic Device Description, Integrationsdatei vgl. u www.samsongroup.
com > SERVICE & SUPPORT > Downloads > Geräteintegrationen

Info
Die Installation und Bedienung der Software
TROVIS-VIEW ist ausführlich in der Bedienungsanleitung u EB 6661 beschrieben. Die
Bedienungsanleitung liegt im Internet und im
Hilfemenü von TROVIS-VIEW ab.

Info
Damit Konfigurationen und Parametrierungen wirksam werden, müssen die Daten inden Stellungsregler übertragen werden.

Tipp
Parameter können über das Feld [Suchen...]in der Menüzeile gesucht werden:

8

EB 8389-2

Inbetriebnahme

2.2 Vor-Ort-Bedienung

3 Inbetriebnahme

Einige Parameter können nicht nur über die
Bedienoberfläche, sondern auch am Stellungsregler eingestellt werden. Eine detaillierte Auflistung aller am Stellungsregler einstellbaren Parameter enthält die StandardAnleitung des Stellungsreglers TROVIS 3793
(u EB 8493).

Damit die Ventildiagnose vollständig genutzt
werden kann, muss der Stellungsregler initialisiert sein. Bei der Initialisierung passt sichder Stellungsregler optimal an die Reibungsverhältnisse und den Stelldruckbedarf desStellventils an. Die Initialisierung kann mit
den Initialisierungsarten MAX, NOM oderMAN erfolgen. Bei einem mit Initialisierungsart SUB in Betrieb genommenen Stellungsregler sind nicht alle Funktionen von EXPERTplus nutzbar.

Ist eine Vor-Ort-Einstellung des Stellungsreglers nicht ohne vorherige Autorisierung gewünscht, kann ein Passwort aktiviert werden.
Nach Aktivieren des Passworts kann der
Stellungsregler vor Ort nur parametriert werden, wenn zuvor am Stellungsregler das
Passwort eingegeben wurde.
Info
SAMSON empfiehlt:− Passwort vor der ersten Nutzung ändern.
− Passwort unzugänglich aufbewahren.
− Passwort nur an autorisierte Personen weitergeben.
TROVIS 3793 > Konfiguration− Passwort aktivieren: [Inaktiv], Aktiv− Passwort ändern: 0000 bis 9999, [1234]

1. Stellungsregler mit Konfigurations- undBediensoftware verbinden.
Î Die Anbindung an die SAMSONSoftware TROVIS-VIEW erfolgt mittels Isolated USB Interface-Adapter(Bestell-Nr. 1400-9740).
2. Optionen des Stellungsreglers mit Software abgleichen.
Der Stellungsregler TROVIS 3793 kannmit unterschiedlichen Optionen ausgestattet sein oder nachgerüstet werden,
vgl. Einbau- und Bedienungsanleitungu EB 8493.
Î Parametereinstellungen und Status
der Optionen prüfen, vgl. Tabelle 1.
3. Stellungsregler gemäß Einbau- und Bedienungsanleitung u EB 8493 in Betrieb
nehmen.
SAMSON empfiehlt nachfolgende Einstellungen zu berücksichtigen:− Bei Stellungsreglern mit Pneumatikmodul-Kombination P3799-0001
und P3799-0000 oder Pneumatik-

EB 8389-2

9Inbetriebnahme

modul-Kombination P3799-0003
und P3799-004 wird die Luftlieferung der Softwaredrossel mit aktivierter Funktion 'Automatische Softwaredrosseleinstellung' automatisch an
die Größe des Antriebs angepasst.
TROVIS 3793 > Inbetriebnahme− Automatische Softwaredrosseleinstellung: [Aktiv]− Bei Stellungsreglern mit Drucksensoren gewährleistet die Initialisierung
mit Ventilsignatur die vollständige Diagnosefunktionalität.
TROVIS 3793 > Inbetriebnahme− Initialisierung mit Ventilsignatur: [Ja]Bei fehlgeschlagener Initialisierung generiert der Stellungsregler eine Statusmeldung entsprechend der eingestellten Statusklassifikation, vgl. Kap. 5.
Wird während der Initialisierung eine
Statusmeldung gesetzt, dann werden
auch die Gruppenstatus 'Inbetriebnahme' und 'Initialisierung' entsprechend
der eingestellten Statusklassifikation gesetzt, vgl. Kap. 5.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung >Konfiguration > Statusklassifikation− Init: Stiftposition: , [ ], , ,− Init: Keine Bewegung: , [ ], , ,− Init: Abbruch Regelgüte: , , , , ,[Höchste Klassifikation]− Init: Niedrige Regelgüte:, , , , , [Höchste Klassifikation]− Regler nicht initialisiert: , , [ ], ,− Init: externer Abbruch: , [ ], , ,− Init: Drehwinkelbegrenzung:, , , , , [Höchste Klassifikation]− Init: Timeout:, , , , , [Höchste Klassifikation]
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Inbetriebnahme− Initialisierung− Init: Falsche Betriebsart− Init: Hub zu klein− Init: Nennhub nicht erreicht− Init: Stiftposition− Init: Keine Bewegung− Init: Abbruch (Regelgüte)− Init: Niedrige Regelgüte− Regler nicht initialisiert− Init: externer Abbruch− Init: Drehwinkelbegrenzung− Init: Timeout

4. Stellungsregler auslesen.
Î In TROVIS-VIEW: Menü [Gerät >Auslesen] wählen.

− Inbetriebnahme:, , , , , [Höchste Klassifikation]− Initialisierung:, , , , , [Höchste Klassifikation]− Init: Falsche Betriebsart: [ ], , , ,− Init: Hub zu klein: , [ ], , ,− Init: Nennhub nicht erreicht:, [ ], , ,10

EB 8389-2

Inbetriebnahme

3.1 Stelldruckbegrenzung
Voraussetzungen für die Nutzung der Funktion „Stelldruckbegrenzung”:− Der Stellungsregler verfügt über die Option „Drucksensoren”, vgl. Typenschildund Tabelle 1.
Die Druckbegrenzung sorgt dafür, dass derzulässige Druck im Antrieb nicht überschritten wird.
Damit die Stelldruckbegrenzung aktiv ist,muss die Dichtschließfunktion aktiviert sein
(Parameter 'Endlage unten' = „Aktiv”).
TROVIS 3793 > Inbetriebnahme− Druckgrenze: 2,5 bis 10 bar, [7,0 bar]
TROVIS 3793 > Konfiguration > Sollwertverarbeitung− Endlage unten: [Aktiv]

Tabelle 1: Erforderliche Parametrierungen für Optionen und Module
Optionen und Module

Parametrierung für volle Funktion

Bemerkung

Drucksensoren

TROVIS 3793 > Konfiguration >Optionen Slots > Drucksensoren

Die Option Drucksensoren ist
Voraussetzung zur Nutzung
der Diagnosefunktionen:− Stelldruckbegrenzung, vgl.
Kap. 3.1− Zuluftdruckverlauf, vgl.
Kap. 6.2− Ventilsignatur, vgl. Kap. 6.4− Drucksensoren vorhanden: Ja

EB 8389-2

11

Inbetriebnahme

Optionen und Module

Parametrierung für volle Funktion

Bemerkung

Meldemodul Software NAMUR(Z3799 Module [N])Meldemodul Hardware incl.
NAMUR (Z3799 Module [P]) 2)
Meldemodul Hardware SPDT
(Z3799 Module [M]) 2)
Ext. Positionssensor Ohm(Z3799 Module [E]) 1) 2)
Abschaltmodul(Z3799 Module [V])Rückmeldemodul analog(Z3799 Module [T])Binär- und Leckagemodul(Z3799 Module [L])TROVIS 3793 > Konfiguration >Optionen Slots− Status Z3799 C/D: Modul aktiv− Identifikation: vgl. Spalte „Optionen und Module”
1)

zusätzlich:

TROVIS 3793 > Konfiguration >Optionen Slots
Binärein-/ausgang(Z3799 Module [U])Analogeingang 4...20 mA(Z3799 Module [A])− Status externer Positionssensor:
Option aktiv
2)

Das Binär- und Leckagemodul ist Voraussetzung zur
Nutzung der Diagnosefunktion Leckagesensor, vgl.
Kap. 6.5.

Optionsmodul kann nur in
Slot D eingebaut werden.

Abschaltmodul und ind. Grenzkontakte (Z3799 Module [F]) 2)
Ext. Positionssensor mA(Z3799 Module [Y]) 1) 2)
Meldemodul Software SPS
n.Ex. (Z3799 Module [X])
Pneumatikmodul A/B

TROVIS 3793 > Konfiguration >Pneumatikmodule− P3799 A/B: Status: Modul aktiv− Identifikation: Doppelwirkend,
Einfachwirkend OUTPUT 138,
Einfachwirkend OUTPUT 238,
Verblockmodul

12

EB 8389-2

Konfiguration

4 Konfiguration

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration

4.1 Grenzwerte− Grenzwert Wegintegral:1000 bis 90.000.000, [1.000.000]

Im Verzeichnis [Konfiguration] lassen sichGrenzwerte für die Generierung von Statusmeldungen konfigurieren.
Drucksensoren
Anzeige des Grenzwerts nur bei Stellungsreglern mit der Option Drucksensoren, vgl.
Tabelle 1:− 'Untergrenze Druck'
Bei Unterschreiten der Druckuntergrenze
durch den Zuluftdruck wird die Statusmeldung 'Geringer Zuluftdruck' entsprechend der eingestellten Statusklassifikation gesetzt.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration− Untergrenze Druck: 0,01 bis 10,00 bar,
[2,50 bar]** Der Parameter 'Untergrenze Druck' wird
während der Ventilsignatur automatischneu berechnet.

Belastungsfaktor
Der Bereich Belastungsfaktor steht in direkter
Verbindung zum Histogramm Lastwechsel,
vgl. Kap. 6.1.4.
Wegintegral− 'Grenzwert Wegintegral'Überschreitet das Wegintegral den
Grenzwert, dann wird die Statusmeldung'Wegintegral überschritten' gesetzt.

EB 8389-2

Regelabweichung− 'Nachlaufzeit Regelabweichung':
Die Nachlaufzeit wird während der Initialisierung bestimmt. Sie ist das Kriterium
für das Setzen der Statusmeldung 'Regelabweichung'.
Wird während der Initialisierung eine
Laufzeit unter 180 s festgestellt, danngilt: 'Nachlaufzeit Regelabweichung' =30 s.
Wird während der Initialisierung eine
Laufzeit über 180 s festgestellt, dann beträgt die 'Nachlaufzeit Regelabweichung' das Sechsfache der Laufzeit.
− 'Toleranzband Regelabweichung +/-':
Eine Sollwertabweichung wird als Regelabweichung erkannt, wenn der Istwert
um den hier eingestellten Wert vom Sollwert abweicht.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration− Toleranzband Regelabweichung +/-:
0,1 bis 10,0 %, [5,0 %]Protokollierung− 'Alle Klassifikationen protokollieren'Mit der Einstellung „Ja” werden auch
Meldungen mit der Klassifikation „Keine
Meldung” protokolliert.

13

Konfiguration

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration− Alle Klassifikationen protokollieren:[Ja], Nein

4.2 Statusklassifikation
Den Statusmeldungen der Ventildiagnose
EXPERTplus ist eine Statusklassifikation zugewiesen, mit der die Statusmeldung bei ihrem
Auftreten gesetzt wird.
Folgende Klassifikationen sind möglich:

Statusklassifikation von niedrig nach hoch

−

14

−

Keine Meldung
Ist einem Ereignis „Keine Meldung“
zugeordnet, so hat dieses Ereignis
keinen Einfluss auf den Sammelstatus.
Wartungsbedarf
Das Gerät kann seiner Aufgabenstellung noch (eingeschränkt) folgen, ein
Wartungsbedarf wurde festgestellt.
Der Abnutzungsvorrat ist bald erschöpft bzw. nimmt schneller ab als
vorgesehen. Ein Wartungseingriff ist
mittelfristig notwendig.

−

Außerhalb der Spezifikation
Das Gerät wird außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen betrieben oder hat noch keine erfolgreiche
Initialisierung durchlaufen.

−

Funktionskontrolle
Am Gerät werden Test- oder Abgleichprozeduren durchgeführt, das
Gerät kann für die Dauer dieser Prozedur seiner Aufgabenstellung vorübergehend nicht folgen.

−

Ausfall
Der Stellungsregler kann auf Grundeiner Funktionsstörung im Stellungsregler oder an seiner Peripherie seiner Aufgabenstellung nicht folgen.

− Höchste Klassifikation
Statusklassifikation eines Gruppenstatus,
vgl. Kap. 5.2.1. Der Gruppenstatus richtet sich nach den Statusklassifikationen
der zugewiesenen Statusmeldungen: Die
Statusmeldung mit der höchsten Klassifikation bestimmt den Gruppenstatus.
Info
In der Benutzerebene „Vor Ort” sind die
aktiven Statusmeldungen sichtbar, inmanchen Fällen nur der aktive Gruppenstatus ohne die zugewiesenen Statusmeldungen.
Die Statusklassifikation wird im Verzeichnis[> Diagnose/Wartung > Konfiguration >Statusklassifikation] vorgegeben. Alle Statusmeldungen sind werkseitig bereits mit einer
Statusklassifikation vorbelegt.
Bei Stellungsreglern mit als Störmeldeausgang konfigurierten Binärausgang werden
vorliegenden Fehlermeldungen mit der Statusklassifikation „Ausfall” signalisiert. Zusätzlich können über den Störmeldeausgang
auch Fehlermeldungen mit dem Sammelstatus „Funktionskontrolle” und/oder „Wartungsbedarf” und „Außerhalb der Spezifikation” signalisiert werden. Dazu müssen die
entsprechenden Parameter gesetzt sein, vgl.
Anhang A (Konfigurationshinweise).

EB 8389-2

Konfiguration

Info
Einem nicht initialisierten Stellungsregler ist die Klassifikation „Außerhalb der Spezifikation”
zugeordnet.

'Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Rücksetzen der Statusklassifikation'Diagnose
rücksetzen'

Rücksetzen
Initialisierung

4.2.1

NEIN

NEIN

NEIN

JA

Bild 1: > Diagnose/Wartung > Konfiguration

EB 8389-2

15

Gerätezustand

5 GerätezustandTemperatur

5.1 Informationsparameter

Zeit

Das Verzeichnis [Gerätezustand] enthält Informationsparameter zum Stellungsreglerzustand.

− 'Betriebsstundenzähler'

Drucksensoren− 'Gerät in Regelung'

Anzeige der Informationsparameter nur bei
Stellungsreglern mit der Option Drucksensoren, vgl. Tabelle 1:− 'Gerät in Regelung seit der letzten Initialisierung'− 'OUTPUT 138: Druck':
Aktueller Druck am Ausgang 138

Zähler− 'Anzahl Initialisierungen'− 'Diagnosedaten'
Die Diagnosedaten werden ausfallsicher
im EEPROM gespeichert. Die Sicherungkann manuell mit dem Befehl 'Speichern
Diagnosedaten' angestoßen werden.

5.1.1

Rücksetzen'Rücksetzen(erweitert)'− 'Zeitstempel min. Zuluftdruck'
Zeitpunkt des Auftretens des unter 'Min.
Zuluftdruck' angezeigten Werts

Speichern'Rücksetzen(Standard)'− 'Min. Zuluftdruck':
Geringster Wert des Zuluftdrucks− 'Anzahl Nullpunkabgleiche''Diagnose
rücksetzen'− 'Zuluftdruck':
Aktueller Zuluftdruck− 'Gerät eingeschaltet seit letzter Initialisierung'

Initialisierung− 'OUTPUT 238: Druck':
Aktueller Druck am Ausgang 238− Verzeichnis [Temperatur] vgl. Kap. 5.4

Rücksetzen von Infoparameter ohne Betriebsstundenzähler

JA

NEIN

JA

JA

Rücksetzen des Betriebsstundenzählers

NEIN NEIN NEIN NEIN

− 'Max. Zuluftdruck':
Maximaler Wert des Zuluftdrucks− 'Zeitstempel max. Zuluftdruck'
Zeitpunkt des Auftretens des unter 'Max.
Zuluftdruck' angezeigten Werts
Belastungsfaktor
Der Bereich Belastungsfaktor steht in direkter
Verbindung zum Histogramm Lastwechsel,
vgl. Kap. 6.1.4.
Wegintegral− 'Wegintegral':Aufsummierter Doppelhub

16

Rücksetzen vonGrenzwerten
1)

1)

JA

JA

JA

Rücksetzen abhängig vom Grenzwert

EB 8389-2

Gerätezustand

Bild 2: > Diagnose/Wartung > GerätezustandEB 8389-2

17

Gerätezustand5.2 Statusmeldungen
Der Stellungsregler enthält ein integriertes
Diagnosekonzept, um klassifizierte Statusmeldungen zu generieren. Im Verzeichnis[> Diagnose/Wartung > Gerätezustand >Statusmeldungen] werden im Ereignisfall alle
Statusmeldungen entsprechend ihrer Statusklassifikation angezeigt.
Info
Der Status „Keine Meldung” wird gesetzt,
wenn:− die Bedingungen zum Setzen einer Statusmeldung nicht erfüllt sind.
− die Bedingungen zum Setzen einer Statusmeldung erfüllt sind, aber der Status derStatusmeldung mit „Keine Meldung” klassifiziert wurde.

nem Sammelstatus zusammengefasst. Er ergibt sich aus der Verdichtung aller Statusmeldungen des Geräts. Die Statusmeldung mit
der höchsten Priorität bestimmt den Sammelstatus.
Tipp
Der Sammelstatus wird in TROVIS-VIEW
auch am rechten Rand der Infoleiste angezeigt.

5.3 Protokollierung
EXPERTplus kann bis zu 400 Ereignisse protokollieren. Sie werden im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Protokollierung] mit zusätzlichen Informationen
zum Vorgang und zum Zeitpunkt ihres Auftretens angezeigt.

Î Beim Auftreten einer Statusmeldung empfiehlt SAMSON die in Kap. 8 aufgeführten Handlungsanweisungen zu befolgen.

Die Protokollierung erfolgt im Hintergrund,eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

5.2.1− Der Stellungsregler wurde in Betrieb genommen.

Gruppen- und Sammelstatus

Um eine bessere Übersicht über die einzelnen Statusmeldungen zu erhalten, werdenverschiedene Statusmeldungen zu einem
Gruppenstatus zusammengefasst. Ist eine
ihm zugewiesene Statusmeldung aktiv, dannwird der Gruppenstatus entsprechend seiner
voreingestellten Statusklassifikation gesetzt.
Der Sammelstatus ist die Verdichtung aller
Statusmeldungen. Um eine bessere Übersichtüber den Zustand des Stellventils zu gewährleisten, werden alle Statusmeldungen zu ei-

18

Nachfolgende Ereignisse werden protokolliert:− Der Stellungsregler wurde erfolgreich initialisiert.
− EXPERTplus setzt eine Statusmeldung.
− Eine bestehende Statusmeldung wurde
zurückgenommen.
− Ein Test wurde erfolgreich beendet.
Tipp
Nutzen Sie das Feld [Suchen...], um ein bestimmtes Ereignis zu finden:

EB 8389-2

Gerätezustand

Bild 3: > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Protokollierung

Rücksetzen

EB 8389-2'Rücksetzen (Standard)''Rücksetzen (erweitert)'

Angezeigt wird die Gerätetemperatur:'Diagnose rücksetzen'

Rücksetzen der
NEIN
Protokollierung

5.4 Temperatur'Protokollierung rücksetzen'

Initialisierung

5.3.1

JA

NEIN

JA

JA

− 'Gerätetemperatur':
Aktuelle Gerätetemperatur− 'Min. Gerätetemperatur':
Geringste während des Betriebs aufgetretene Gerätetemperatur− 'Max. Gerätetemperatur':
Höchste während des Betriebs aufgetretene Gerätetemperatur

19

Gerätezustand− 'Min. Grenztemperatur':
Unterschreitet die Gerätetemperatur den
Grenzwert, dann wird die Statusmeldung'Min. Grenztemperatur unterschritten'
entsprechend der eingestellten Statusklassifikation gesetzt. Die Statusmeldung
wird zurückgenommen, sobald derGrenzwert wieder überschritten wird.
− 'Max. Grenztemperatur':Überschreitet die Gerätetemperatur den
Grenzwert, dann wird die Statusmeldung'Max. Grenztemperatur überschritten'
entsprechend der eingestellten Statusklassifikation gesetzt. Die Statusmeldung
wird zurückgenommen, sobald die
Grenztemperatur wieder unterschritten
wird.
Info
Die Parameter 'Min. Grenztemperatur' und'Max. Grenztemperatur' sind ab Werk auf–60 °C und 80 °C eingestellt. Diese Werte
lassen sich nur in der Benutzerebene „Kundenexpert” ändern.

Rücksetzen von Temperaturwerten

20

NEIN NEIN'Rücksetzen(erweitert)'

JA'Rücksetzen(Standard)''Diagnose
rücksetzen'

Rücksetzen
Initialisierung

5.4.1

JA

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen− Jahre (Einstellbereich: [Aktuelles Jahr],
Letztes Jahr, Vorletztes Jahr, Vor 3 Jahren, ..., Vor 5 Jahren)

6.1.1

Rücksetzen

Die Histogramme Ventilstellung, Regelabweichung und Lastwechsel werden gleichzeitig
zurückgesetzt. Das Rücksetzen eines einzelnen Histogramms ist nicht möglich.
'Rücksetzen (erweitert)'

Tipp
Die Datensicherung kann auch manuell mit
dem Befehl 'Speichern Diagnosedaten' imVerzeichnis [Diagnose/Wartung > Gerätezustand] angestoßen werden.

− Monate (Einstellbereich: [Aktueller Monat], Letzter Monat, Vorletzter Monat,
Vor 3 Monaten, ..., Vor 11 Monaten)'Rücksetzen (Standard)'

Histogramme sind statistische Auswertungen,die vom Stellungsregler selbsttätig in den Betriebsarten AUTO und SAFE ausgeführt werden. Dazu werden die Daten sekündlich aufgenommen und alle 24 Stunden ausfallsicher
gespeichert.

− Wochen (Einstellbereich: [Aktuelle Woche], Letzte Woche, Vorletzte Woche,
Vor 3 Wochen)'Diagnose rücksetzen'

6.1 Histogramme− Tage (Einstellbereich: [Heute], Gestern,
Vorgestern, Vor 3 Tagen, ..., Vor 6 Tagen)'Histogramme rücksetzen'

Beobachtungsfunktionen sammeln Daten
während des laufenden Prozesses – ohne Beeinträchtigung des Regelbetriebs, speichernsie im Stellungsregler und werten sie aus.
D. h., der Stellungsregler folgt jederzeit dem
vorgegebenen Sollwert. Bei einem Ereignis
wird eine klassifizierte Statusmeldung generiert.

(horizontalen) Koordinatenachse vorgegeben. In der Standardeinstellung wird das
Histogramm über die Lebenszeit angezeigt.
Weitere Einstellmöglichkeiten sind:

Initialisierung

6 Beobachtungsfunktionen

Rücksetzen der
Messwerte

JA

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen derArchivwerte

JA

JA

JA

JA

JA

Eine Aktivierung der Datenaufnahme und-auswertung ist nicht erforderlich.
EXPERTplus bietet Histogramme zu nachfolgenden Themen:− Ventilstellung, vgl. Kap. 6.1.2− Regelabweichung, vgl. Kap. 6.1.3− Lastwechsel, vgl. Kap. 6.1.4
Die Histogramme können für unterschiedliche Beobachtungszeiträume angezeigt werden. Die Beobachtungszeiträume werden
durch die Beschriftung der waagerechten

EB 8389-2

Statusmeldungen, die sich aufgrund der Histogrammauswertung ergeben, können ma-

21

Beobachtungsfunktionen

nuell nicht zurückgesetzt werden. Sie setzen
sich automatisch dann zurück, wenn die Bedingungen zum Setzen der Statusmeldungennicht mehr gegeben sind.

6.1.2

Ventilstellung

Das Histogramm Ventilstellung gibt Aufschluss darüber, wo das Ventil in seiner Lebenszeit vorwiegend arbeitet und ob sich ein
Trend für die Änderung des Arbeitsbereichsabzeichnet.
Der Stellungsregler nimmt sekündlich die
Ventilstellungen auf und ordnet sie vorgegebenen Ventilstellungsintervallen zu. Die Ventilstellungsintervalle werden grafisch in Formeines Balkendiagramms angezeigt.

Auswertung und ÜberwachungDie erste und letzte Intervallklasse zeigt an,
wie oft die Funktionen 'Endlage w ≤' bzw.
'Endlage w >=' ausgelöst hat.
− Mit der Funktion 'Endlage w ≤' wird das
Ventil bei Erreichen eines einstellbaren
Sollwerts in die Schließstellung gefahren.
− Mit der 'Endlage w ≥' wird das Ventil bei
Erreichen eines einstellbaren Sollwerts indie maximale Öffnung gefahren.
Die Funktionen sind im Verzeichnis [> Konfiguration > Sollwertverarbeitung] einstellbar.
Ist die Ventilstellung vorwiegend nahe derSchließstellung bzw. der maximalen Öffnung, dann weist dies auf ein über- bzw. unterdimensioniertes Ventil hin.
Î SAMSON empfiehlt, die Ventilauslegung
zu prüfen.

Bild 4: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Ventilstellung22

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen

6.1.3

RegelabweichungDas Histogramm Regelabweichung gibt Aufschluss darüber, in welcher Höhe die Regelabweichungen auftreten und ob möglicherweise Fehlzustände aufgrund eines beschränkten Stellbereichs vorliegen.
Der Stellungsregler nimmt sekündlich die Regelabweichung auf und ordnet sie vorgegebenen Intervallen (Klassen) zu. Die Intervalle
der Regelabweichung werden grafisch inForm eines Balkendiagramms angezeigt.
Auswertung und ÜberwachungIm Idealfall sollte die Regelabweichung nahe
0 % sein.

In kurzer Folge auftretende Regelabweichungen größer 1 % weisen auf eine Beschränkung des Stellbereichs nach oben hin.
Î SAMSON empfiehlt, den Anbau zu prüfen.
In kurzer Folge auftretende Regelabweichungen kleiner 1 % weisen auf eine Beschränkung des Stellbereichs nach unten oder auf
eine innere Leckage hin.
Î SAMSON empfiehlt, den Anbau sowie
Sitz und Kegel auf Verschleiß zu prüfen.
Sind nahezu alle Regelabweichungen derKurzzeitbeobachtungen größer 1 % oderkleiner –1 % weist das auf ein Klemmen der
Antriebs- oder Ventilstange hin.
Î SAMSON empfiehlt, die Kegelstange auf
Fremdeinwirkungen zu prüfen.

Bild 5: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > RegelabweichungEB 8389-2

23

Beobachtungsfunktionen

6.1.4

Lastwechsel! HINWEIS
Keine Auswertung des 'Dynamischen Belastungsfaktors' bei Einstellung 'Stangenabdichtung' = „Nicht ausgewählt” (= Werkseinstellung)!
Î Parameter 'Stangenabdichtung' einstellen, um das Histogramm Lastwechsel
auswerten zu können.

Das Histogramm Lastwechsel liefert eine statistische Auswertung über die gefahrenen
Zyklen und damit Informationen über die dynamische Beanspruchung des Balgs und/oder der vorhandenen Packung.
Der Stellungsregler nimmt unter Berücksichtigung der eingestellten Stangenabdichtung
die Höhe der gefahrenen Zyklen auf.

Auswertung und Überwachung

Die Zyklen werden vorgegebenen Intervallen(Klassen) zugeordnet. Die Intervalle werden
grafisch in Form eines Balkendiagramms angezeigt.

Die Beanspruchung des Balgs und/oder der
Packung kann am Parameter 'Dynamischer
Belastungsfaktor' abgelesen werden. Der
Wert wird unter Berücksichtigung der im
Ventil befindlichen Packung und aus den Zyklenspannen bzw. Zyklenhöhen ermittelt.

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand− Stangenabdichtung: [Nicht ausgewählt], Selbstnachstellend, Nachziehbar, Faltenbalg, Andere− Maximale Zyklengrenze:
1 bis 1000000000, [1000000]

x [%]
1

3

2

4
t [s]

Ein Zyklus beginnt bei
einer Richtungsumkehr
des Ventilhubs und endet bei der nächsten
Richtungsumkehr desVentilhubs.

Bild 6: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Histogramme > Lastwechsel

24

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen

Es wird eine Statusmeldung 'Dynamischer
Belastungsfaktor überschritten' entsprechend
der eingestellten Statusklassifikation gesetzt,
wenn− die Anzahl der gemessenen Zyklenspanne bei 'Stangenabdichtung' „Selbstnachstellend“ 2.000.000 überschreitet.
− die Anzahl der gemessenen Zyklenspanne bei 'Stangenabdichtung' „Nachziehbar“ 800.000 überschreitet.
− die Anzahl der gemessenen Zyklenspanne bei 'Stangenabdichtung' „Andere“
90 % der 'Maximalen Zyklenzählergrenze' überschreitet.
− die Anzahl der gemessenen Zyklenhöhen
bei 'Stangenabdichtung' „Faltenbalg“
8473930 überschreitet.
Tipp
Die Beanspruchung der Packung hängt neben den Lastwechseln auch von anderen
Faktoren, z. B. vom Medium und den Betriebsbedingungen ab. Deshalb besteht inder Benutzerebene „Kundenexpert” die
Möglichkeit, die Grenzwerte für das Auslösen der Statusmeldung 'Dynamischer Belastungsfaktor überschritten' individuell anzupassen.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand− Dynamischer Belastungsfaktor
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation− Dynamischer Belastungsfaktor überschritten:, [ ], , ,EB 8389-2

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Dynamischer Belastungsfaktor überschrittenÎ SAMSON empfiehlt bei gesetzter Statusmeldung, den Zustand der Packung zu
prüfen, um externe Leckagen zu vermeiden.

6.2 Endlagenverlauf
Die Datenaufnahme erfolgt unabhängig vonder eingestellten Betriebsart im Hintergrund,wenn die Voraussetzungen zur Datenaufnahme erfüllt sind, vgl. Kap. 6.2.1 und 6.2.2.
Eine Aktivierung der Datenaufnahme ist
nicht erforderlich.
Der Endlagenverlauf erfasst beim Anfahren
der Endlage die Messwerte:− Ventilstellung− Temperatur− Zeitstempel des Betriebsstundenzählers
Die neu erfasste Endlage wird mit der zuletzt
gespeicherten Endlage verglichen. Weicht
die Ventilstellung um 0,3 % vom letzten Wert
ab, werden die Daten der neuen Endlage
gespeichert.
Die gespeicherten Endlagen werden grafischüber die Zeit dargestellt.
Der Stellungsregler speichert die Ventilstellungen in einem Ringpuffer mit einer Speichertiefe von 30 Messwerten.
Auswertung und Überwachung
Die Statusmeldungen 'Unterer Endlagenverlauf' und 'Oberer Endlagenverlauf' werden
entsprechend der eingestellten Statusklassifi-

25

Beobachtungsfunktionen

kation gesetzt, wenn eine neu erfasste Endlage um den Wert 'Schwellwert Endlagenverschiebung' vom Referenzwert abweicht.
Der Referenzwert wird während der Initialisierung ermittelt, vgl. Kap. 6.2.1 und 6.2.2.
Er wird im Diagramm als Gerade dargestellt.

Der Referenzwert für den unteren Endlagenverlauf ist der Referenz-Nullpunkt. Er wird
bei der MAX- und NOM-Initialisierung und
bei einem Nullpunktabgleich ermittelt.

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Endlagenverlauf− Untere Endlage verschoben:, [ ], , ,− Schwellwert Endlagenverschiebung:
0,3 ... 100,0 %, [5,0 %]Info
Bei Temperaturschwankungen und bei Ventilen mit langem Isolierteil können die Statusmeldungen 'Unterer Endlagenverlauf' und'Oberer Endlagenverlauf' verfrüht auftreten.

6.2.1

Unterer Endlagenverlauf

Für die Datenaufnahme des unteren Endlagenverlaufs (Verhalten bei Dichtschließen)
müssen nachfolgende Voraussetzungen gegeben sein:− Stellungsregler wurde mit Initialisierungsart MAX oder NOM initialisiert.
− Die Dichtschließfunktion ist aktiv (Parameter 'Endlage unten' = „Aktiv”).
TROVIS 3793 > Konfiguration > Sollwertverarbeitung− Endlage unten: [Aktiv]

Info
Bei aktiver Endlage schließt das Ventil dicht,
sobald der Sollwert kleiner oder gleich dem
Wert 'Endlage w <=' ist.

26

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Untere Endlage verschoben

Das Auftreten der Statusmeldung 'Untere
Endlage verschoben' in Kombination mit einer Verschiebung des Endlagenverlaufs nach
unten deutet bei Ventilen mit metallischdichtender Sitz-Kegel-Dichtung auf Verschleißerscheinungen zwischen Sitz und Kegel hin.
Î SAMSON empfiehlt, Sitz und Kegel auf
Verschleiß zu prüfen.
Info
Bei Ventilen mit weichdichtender Sitz-Kegel-Dichtung tritt die Statusmeldung 'Unterer
Endlagenverlauf' konstruktionsbedingt schon
kurz nach der Initialisierung auf. Die Weichdichtung setzt sich nach einigen Belastungen, sodass sich der Nullpunkt nach unten
verschiebt. Bei diesen Ventilen ist erst ein
wiederholtes Auftreten der Statusmeldung
nach längerem Betrieb ein Indiz für Verschleißerscheinungen.
Das Auftreten der Statusmeldung 'Untere
Endlage verschoben' in Kombination mit einer Verschiebung des Endlagenverlaufs nach

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen

oben deutet auf eine Blockierung der Kegelstange, z. B. durch Verschmutzungen hin.

Endlage verschoben' entsprechend der eingestellten Statusklassifikation.

Î SAMSON empfiehlt, die Kegelstange auf
mechanische Blockade zu prüfen.

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation

6.2.1.1 Rücksetzen− Obere Endlage verschoben:, [ ], , ,Vgl. Tabelle 2

6.2.2

Oberer Endlagenverlauf

Für die Datenaufnahme des oberen Endlagenverlaufs muss der Stellungsregler mit derInitialisierungsart MAX initialisiert sein.
Der Referenzwert für den oberen Endlagenverlauf ist der Hub bei maximaler Öffnung
des Ventils. Er wird ausschließlich bei der
MAX-Initialisierung ermittelt.

> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Obere Endlage verschoben

Î SAMSON empfiehlt bei gesetzter Statusmeldung, die Kegelstange auf mechanische Blockade zu prüfen.

6.2.2.1 Rücksetzen
Vgl. Tabelle 2

Auswertung und Überwachung
Weist die Auswertung des oberen Endlagenverlaufs auf einen Fehler hin, generiert der
Stellungsregler die Statusmeldung 'Obere

Initialisierung

Nullpunktabgleich'Endlagenverlauf rücksetzen''Diagnose
rücksetzen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Tabelle 2: Rücksetzen des Endlagenverlaufs

Rücksetzen desReferenzwerts

Untere Endlage

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Obere Endlage

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Rücksetzen der
Messwerte

Untere Endlage

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

Obere Endlage

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen derStatus­meldung

Untere Endlage

JA

JA

NEIN

JA

JA

JA

Obere Endlage

JA

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

EB 8389-2

27

Beobachtungsfunktionen

Bild 7: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Unterer Endlagenverlauf

Bild 8: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Oberer Endlagenverlauf

28

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen'Diagnose rücksetzen''Rücksetzen (Standard)''Rücksetzen (erweitert)'

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Zuluftdruckverlauf

Rücksetzen'Zuluftdruckverlauf
rücksetzen'

Die Aufnahme des Zuluftdrucks erfolgt unabhängig von der eingestellten Betriebsart im
Hintergrund, wenn der Aktuelle Zuluftdruckum den Betrag 'Schwellwert neue Aufnahme
Zuluftdruck' vom letzten Wert im Diagramm
abweicht. Eine Aktivierung der Datenaufnahme ist nicht erforderlich.

6.3.1

Initialisierung

6.3 Zuluftdruckverlauf

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen derNEIN
Messwerte− Schwellwert neu Aufnahme Zuluftdruck: 0.10
bis 5.00 bar, [1.00 bar]

Bild 9: Diagnose > Beobachtung/Tests > Ventilsignatur > Zuluftdruckverlauf

EB 8389-2

29

Beobachtungsfunktionen

6.4 Ventilsignatur
Voraussetzungen für die Nutzung der Diagnosefunktion „Ventilsignatur”:
Der Stellungsregler verfügt über die Option„Drucksensoren”, vgl. Typenschild und Tabelle 1.
Beobachtungsfunktion Ventilsignatur nur
bei Stellungsreglern mit der Option Drucksensoren möglich.
Die Ventilsignatur zeichnet den Stelldruckbeim Be- und Entlüften in Abhängigkeit vonder Ventilstellung auf und ermittelt den Federbereichsanfang und das Federbereichsende.
Auf der Ventilsignatur basieren alle Diagnosefunktionalitäten, die vom Stelldruck abhängen.

Testvoraussetzung− Am eingesetzten Stellventil ist ein einfachwirkender Antrieb angebaut.
TROVIS 3793 > Konfiguration > Identifikation > Antrieb− Wirkungsweise: Einfachwirkend− Der Stellungsregler wurde erfolgreich mit
der Initialisierungsart MAX, NOM oder
MAN initialisiert.

6.4.1

Referenzaufnahme

Bei der Aufnahme der Referenz (Bild 10)
wird das Ventil von der drucklosen Endlage
bis nahe an die maximale Öffnung und wieder zurückgefahren. Dazu schalten die Pneumatikmodule in den Steuerbetrieb.
Nach Aufnahme der Referenz werden die
aufgenommenen Werte 'Druck (Belüften)',Bild 10: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Ventilsignatur

30

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen'Druck (Entlüften)' und die Ventilstellung auf
feste Stützstellen umgerechnet.

Nach der Referenzaufnahme verbleibt der
Stellungsregler in der Betriebsart MAN.

Referenz aufnehmen

Auswertung und Überwachung

Die Aufnahme der Referenz wird mit derEinstellung 'Initialisierung mit Ventilsignatur'= „Ja“ automatisch nach der Initialisierung
durchgeführt.

Der Stellungsregler nimmt die Be- und Entlüftungskurve auf und ermittelt die nachfolgend
aufgeführten charakteristischen Kennwerte:

TROVIS 3793 > Inbetriebnahme− Initialisierung mit Ventilsignatur: [Ja]Ist keine Referenz vorhanden, dann kann die
Referenzmessung manuell gestartet werden:
1. In die Betriebsart MAN wechseln.
Die Statusmeldung 'Betriebsart ungleich
AUTO' wird entsprechend ihrer voreingestellten Statusklassifikation gesetzt.
TROVIS 3793
− Gewünschte Betriebsart: MAN

2. Referenzaufnahme starten.
Die Anzeige 'Fortschritt' zeigt den Fortschritt des Referenzaufnahme in % an.
Der Sammelstatus'Funktionskontrolle'
wird gesetzt.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Ventilsignatur! Referenzaufnahme starten− Fortschritt

Info
Die Referenzaufnahme kann mit dem Parameter 'Test stoppen' oder durch Drücken desDreh-/Druckknopfs abgebrochen werden.
Dies kann notwendig werden, wenn die Testausführung zu lange dauert, z. B. bei Stellventilen mit großen Antrieben.

EB 8389-2− 'Mittelwert Hysterese': Durchschnittliche
Hysterese (durchschnittliche Stelldruckdifferenz bezogen auf den Federbereich)− 'Min. Hysterese': Minimale Hysterese(minimale Stelldruckdifferenz bezogen
auf den Federbereich)− 'Max. Hysterese': Maximale Hysterese(maximale Stelldruckdifferenz bezogen
auf den Federbereich)− 'Ermittelter Federbereichsanfang': Stelldruck pout bei minimaler Belüftung− 'Ermitteltes Federbereichsende': Stelldruck pout bei maximaler Belüftung
Sollte die Referenzaufnahme abgebrochen
werden, wird die Statusmeldung 'Ventilsignatur abgebrochen' entsprechend ihrer voreingestellten Statusklassifikation gesetzt. Einenähere Beschreibung der Abbruchursachekann dem Parameter 'Ergebnis der letzten
Ventilsignatur' entnommen werden.
Der Parameter 'Status Ventilsignatur' wird
auf „Ungültig” gesetzt, wenn zu wenig Werte aufgenommen wurden oder, wenn die Entlüftungskurve in Teilen über der Belüftungskurve liegt. In diesem Fall erfolgt keine Auswertung der Messung.

31

Beobachtungsfunktionen

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Ventilsignatur− Status Ventilsignatur: Gültig, Ungültig
− Ergebnis der letzten Ventilsignatur: Nicht ausgeführt, Erfolgreich, Abgebrochen manuell, ...
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation− Ventilsignatur fehlgeschlagen:, [ ], , ,TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Ventilsignatur fehlgeschlagen

Info
Zur Bewertung des Ventils kann die Ventilsignatur jederzeit erneut aufgenommen und mit
der Referenz verglichen werden, vgl.
Kap. 7.4.

6.4.2

Initialisierung'Diagnose
rücksetzen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

JA

JA

JA

JA

Beobachtung

Der Stellungsregler nimmt während des Regelbetriebs den Stelldruck (Diagramm Beobachtung) auf. Diese werden mit der Referenz
verglichen. Zusätzlich werden der minimale,maximale und der aktuelle Zuluftdruck im
Diagramm angezeigt.

32

Auswertung und Überwachung
Der Stellungsregler überwacht den Zuluftdruck und gibt im Ereignisfall eine der nachfolgenden Statusmeldungen aus:
− 'Kein Zuluftdruck', wenn der Zuluftdruck
0,1 bar unterschreitet.
− 'Geringer Zuluftdruck', wenn der Zuluftdruck unterhalb des Werts 'Untergrenze
Druck' aber über 0,1 bar liegt.
− 'Zuluftdruck >10 bar'
Die Statusmeldungen werden zurückgesetzt,
wenn der Zuluftdruck die Druckgrenzen wieder über- bzw. unterschreitet.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation

6.4.1.1 Rücksetzen

Rücksetzen der Statusmeldung

Die Datenaufnahme erfolgt unabhängig vonder eingestellten Betriebsart im Hintergrund,wenn eine Referenz vorliegt, eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

− Kein Zuluftdruck: ,− Geringer Zuluftdruck:− Zuluftdruck >10 bar:

, [ ], ,, [ ], ,, , [ ],,,TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Kein Zuluftdruck− Geringer Zuluftdruck− Zuluftdruck >10 bar

Î SAMSON empfiehlt bei gesetzter Statusmeldung, Zuluftdruck, Druckregler undpneumatische Anschlüsse zu prüfen.

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen

Initialisierung'Diagnose
rücksetzen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

6.4.2.1 Rücksetzen

Rücksetzen der Messwerte Beobachtung

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen der Statusmeldungen

JA

NEIN NEIN NEIN

6.4.3

Reibung

Der Stellungsregler berechnet während desRegelbetriebs die Reibung und vergleicht sie
mit der Reibung, die während der Referenzkurvenaufnahme ermittelt wurde.
Die Datenaufnahme erfolgt unabhängig vonder eingestellten Betriebsart im Hintergrund,wenn eine Referenzkurve vorliegt, eine Aktivierung ist nicht erforderlich.
Auswertung und Überwachung

Steigt die Reibung an einer Stützstelle auf
mehr als das Doppelte der Referenzreibung,dann wird die Reibung als größer erkannt.
Sinkt die Reibung an einer Stützstelle auf weniger als die Hälfte der Referenzreibung,dann wird die Reibung als kleiner erkannt.
Info
Um die berechnete Reibung mit der Referenzreibung vergleichen zu können, darf
sich das Ventil nicht zu schnell bewegen.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation− Reibungsänderung (AUF): , [ ], , ,− Reibungsänderung (Mitte): , [ ], , ,− Reibungsänderung (ZU): , [ ], , ,TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Reibungsänderung (AUF)− Reibungsänderung (Mitte)− Reibungsänderung (ZU)

Der Reibungsvergleich erfolgt für den Gesamtbereich des Ventils, die Ventilmittelstellung und für Bereiche nahe der Schließstellung.
Die Reibung berechnet der Stellungsregler
während des Regelbetriebs aus der Be- undEntlüftungskurve, und zwar dann, wenn eine
Richtungsumkehr der Ventilbewegung stattfindet. Die Reibung wird dann auf feste
Stützstellen in der Nähe des Umkehrpunkts
umgerechnet und mit der Referenzreibung
verglichen.

EB 8389-2

33

Beobachtungsfunktionen

Bild 11: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Ventilsignatur > Beobachtung

Bild 12: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Reibung

34

EB 8389-2

Beobachtungsfunktionen

6.5 Leckagesensor
Beobachtungsfunktion Leckagesensor nur bei
Stellungsreglern mit angebautem externen
Leckagesensor möglich (Optionsmodul L).
Durch die Erweiterung des Stellungsreglers
mit einem Leckagesensor ist es möglich, Leckagen in der Schließstellung festzustellen.
Zu diesem Zweck verstärkt der Leckagesensor den Geräuschpegel im Dichtschließen
und kann somit auf eine erhöhte innere Leckage hinweisen.
Voraussetzungen für die Nutzung des Leckagesensors:
1. Am Ventil ist ein Leckagesensor angebaut, vgl. Einbau- und Bedienungsanleitung des Stellungsreglers u EB 8493.
2. Der Stellungsregler verfügt über das Optionsmodul L (Z3799-xxx70), vgl. Tabelle 1.
3. Die Dichtschließfunktion ist aktiviert.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Leckagesensor
2.

− Status Leckagesensor: Option aktiv
TROVIS 3793 > Konfiguration > Sollwertverarbeitung3.

− Endlage unten: [Aktiv]− Endlage w <= 0.0 bis 49.9 %, [1.0 %]Die Datenaufnahme erfolgt unabhängig vonder eingestellten Betriebsart im Hintergrund,eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

Stellungsregler speichert die Pegelwerte ineinem Ringpuffer mit einer Speichertiefe von
30 Werten mit Zuordnung zum Betriebsstundenzähler.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Leckagesensor− Schwellwert Wertaufnahme: 3 bis 255 dB,[5 dB]

Auswertung und ÜberwachungÜberschreitet der Pegel im Dichtschließen
den 'Schwellwert Alarm 1', dann wird derAlarm ' Leckage: Pegelgrenzwert 1 überschritten' entsprechend der eingestellten Statusklassifikation ausgegeben. Bei Überschreiten des 'Schwellwert Alarm 2' wird derAlarm 'Leckage: Pegelgrenzwert 2 überschritten' entsprechend ausgegeben.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Leckagesensor− Schwellwert Alarm 1: 3 bis 255 dB, [30 dB]− Schwellwert Alarm 2: 3 bis 255 dB, [40 dB]
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation− Leckage: Pegelgrenzwert 1 überschritten:, [ ], , ,− Leckage: Pegelgrenzwert 2 überschritten:, [ ], , ,TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− Leckage: Pegelgrenzwert 1 überschritten− Leckage: Pegelgrenzwert 2 überschritten

Der Leckagesensor nimmt den Pegel auf,
wenn der Dichtschließvorgang verlassen
wird oder wenn sich der Pegel um den Wert
'Schwellwert Wertaufnahme' ändert. Der

EB 8389-2

35

Beobachtungsfunktionen'Diagnose
rücksetzen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Initialisierung

6.5.3.1 Rücksetzen

Rücksetzen der MessNEIN
werte

JA

JA

JA

Rücksetzen der Statusmeldungen

JA

JA

JA

NEIN

Bild 13: > Diagnose/Wartung > Beobachtungsfunktionen > Leckagesensor

36

EB 8389-2

Testfunktionen

7 Testfunktionen
Bei der Ausführung von Testfunktionen werden – ähnlich wie bei den Beobachtungsfunktionen – Daten gesammelt, im Stellungsregler gespeichert und ausgewertet. Nur
wird die Ventilposition nicht vom Sollwert,
sondern durch die Einstellungen der Testprozedur vorgegeben. Testfunktionen dürfen
nur gestartet werden, wenn der Anlagenzustand dies auch zulässt (z. B. Anlagenstillstand oder Wartung in der Werkstatt). Aus
Sicherheitsgründen sind die Testfunktionen –bis auf den Teilhubtest (PST) – nur in der Betriebsart MAN durchführbar.
Info
Bei unzureichender elektrischer Hilfsenergie
sowie bei Auslösen der Zwangsentlüftungwird eine Testfunktion beendet und der Stellungsregler wechselt in die Sicherheitsstellung.

7.1 Teilhubtest (PST)InfoIn älteren Softwareversionen wird der Begriff
anstelle von „Teilhubtest (PST)” der Begriff„Sprungantworttest (SRT)” verwendet. Beide
Begriffe sind synonym und beschreiben den
gleichen Testablauf.
Der Teilhubtest (PST) ist besonders für die zustandsorientierte Erkennung von Fehlzuständen pneumatischer Absperrarmaturen geeignet. So können die Versagenswahrschein-

EB 8389-2

lichkeit im Notfall gesenkt und erforderliche
Wartungsintervalle eventuell verlängert werden. Ein Festsetzen (Festfressen) einer im
Normalfall in der Endlage befindlichen Absperrarmatur kann verhindert werden. Am
Anfang der Bewegung aus der Endlage
muss das Losbrechmoment überwunden werden. Das Losbrechmoment ist abhängig vonder Abdichtung, von Ablagerungen, vom
Medium und von der Reibung in der Ventilgarnitur. Wird das Losbrechmoment überwunden, kann davon ausgegangen werden,
dass das Ventil auch vollständig schließt. Die
Aufnahme des Testverlaufs ermöglicht zusätzlich eine Bewertung des dynamischen
Stellverhaltens.
Beim Teilhubtest wird das Ventil vom aktuellen Arbeitspunkt um eine vorgegebene Hubänderung verfahren und kehrt dann wieder
in die Ausgangsposition zurück. Die Hubänderung ergibt sich aus dem 'Startwert' undder 'Sprunghöhe'.
Die Hubänderung kann als Rampe oder als
Sprung ausgeführt werden (Bild 14). Der Test
wird als Rampe ausgeführt, wenn die Rampenzeiten 'Rampe 1' und 'Rampe 2' ≠ 0 s
eingestellt sind.
Der Test beginnt nach Erreichen des 'Startwerts' und Ablauf der 'Wartezeit'. Ausgehend von der 'Startwert' durchfährt das Ventil die 'Sprunghöhe' in die 'Testrichtung'. In
dieser Position verharrt das Ventil für die im
Diagnoseparameter 'Wartezeit' vorgegebene Zeit, bevor es sich in einer zweiten Bewegung in entgegengesetzter Richtung bis zum
Arbeitspunkt bewegt. Die 'Abtastrate' legt

37

Testfunktionen

das Zeitintervall fest, mit dem die Messwerte
während des Tests aufgenommen werden.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Startwert: –20 bis 120 %, [100 %]− Sprunghöhe: 2 bis 100 %, [10 %]− Testrichtung: [Minus], Plus
− Rampe 1: 0 bis 9999 s, [60 s]− Rampe 2: 0 bis 9999 s, [6 s]− Abtastrate (nicht schreibbar)

7.1.1

Testabbruchkriterien

Verschiedene Testabbruchkriterien bieten zusätzlichen Schutz gegen ungewolltes „Losreißen“ und Überfahren der Sprunghöhe. Der
Stellungsregler bricht den Teilhubtest ab,wenn eine der folgenden Abbruchbedingungen erfüllt ist:

Teststart− 'Abbruch: max. Testdauer': Der Test wird
abgebrochen, wenn die vom Stellungsregler berechnete maximale Testdauer
erreicht ist.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Abbruch: max. Testdauer (nicht schreibbar)− 'Abbruch: max. Totzeit': Der Test wird
abgebrochen, wenn nach Ablauf der'Wartezeit' die eingestellte Zeit verstrichen ist, ohne dass sich das Ventil um
den Wert 'Grenzwert Ermittlung Totzeit'
verfahren hat.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der 'Grenzwert Ermittlung Totzeit'≠ 0 % eingestellt ist.

Teststart

Arbeitspunkt
Startwert
Sprunghöhe

2 x Startwert
Toleranzband +/–

x [%]

Zeit

Wartezeitt [s]Wartezeit
Wartezeit

Wartezeit
Rampe 1

Rampe 2

Bild 14: Ablauf des Teilhubtests (PST): Hubänderung als Sprung (links) und als Rampe (rechts)

38

EB 8389-2

Testfunktionen

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Abbruch: max. Totzeit (nicht schreibbar)− Grenzwert Ermittlung Totzeit: 1 bis 10 %,[2 %]Toleranzbänder
− 'Startwert Toleranzband +/–': Der Test
wird nicht gestartet, wenn der Arbeitspunkt außerhalb des Bereichs 'Startwert'± 'Startwert Toleranzband +/–' liegt.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Startwert Toleranzband +/–: 1 bis 100 %,[3 %]− 'Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–','Abbruch: Toleranzband (Sprung) +/–':
Der Test wird abgebrochen, sobald die
Abweichung der Ventilstellung (bezogen
auf den theoretischen Sprungendwert,
berechnet aus 'Startwert' und 'Sprunghöhe') den eingestellten Wert überschreitet.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der Wert 'Abbruch: Toleranzband(Sprung) +/–' bzw. 'Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–' ≠ 0 % eingestellt ist.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Abbruch: Toleranzband (Sprung) +/–:
Nur in der Benutzerebene „Kundenexpert”
einstellbar− Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–:
1 bis 100 %, [5 %]EB 8389-2

Ventilstellung− 'Abbruch: x-Überwachung': Mit der'Testrichtung' „Minus” wird der Test abgebrochen, sobald die Ventilstellung den
eingestellten Wert unterschreitet.
Mit der 'Testrichtung' „Plus” wird der Test
abgebrochen, sobald die Ventilstellung
den eingestellten Wert überschreitet.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der Wert 'Abbruch: x-Überwachung' ≠ 0 % eingestellt ist.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Abbruch: x-Überwachung: –20 bis 120 %,[ATO: 85 %; ATC: 15 %]Druckkriterium
Auswertung des Drucks nur bei Stellungsreglern mit der Option Drucksensoren möglich, vgl. Tabelle 1.
− 'Abbruch Druckgrenze': Bei Anfahren
des Testendwerts durch Entlüften wird derTest abgebrochen, wenn der Grenzwert'Abbruch Druckgrenze' unterschritten
wird. Bei Anfahren des Testendwerts
durch Belüften wird der Test abgebrochen, wenn der Grenzwert 'Abbruch
Druckgrenze' überschritten wird.
Dieses Abbruchkriterium ist nur wirksam,
wenn der Parameter 'Drucküberwachungaktivieren' = „Aktiv” ist.

39

Testfunktionen

Der Grund für einen Testabbruch ist im Parameter 'Ergebnis letzter Test' ersichtlich. Neben einem Abbruch aufgrund der eingestellten Testabbruchkriterien führen weitere Ereignisse zu einem Testabbruch, z. B.:− Bei Start des Teilhubtests über den Binäreingang wechselt die Flankensteuerung
erneut in den Zustand, der den Teilhubtest startet.
− In der Betriebsart AUTO wechselt die
Flankensteuerung in den Zustand, in dem
das Ventil einen Festwert anfährt, der außerhalb des Bereichs 'Startwert' ± 'Startwert Toleranzband +/–' liegt.

7.1.2

Teststart

Tabelle 3: Startbedingungen Teilhubtest(PST)
Start durch Binäreingang,vgl. Kap. 7.2.2.2

Infos zu den Abbruchkriterien− Bei Stellventilen mit doppeltwirkendem Antrieb und Umkehrverstärker sowie bei Stellventilen, die durch einen Ersatzabgleich
SUB in Betrieb genommen wurden, ist derTeilhubtest nur mit den Testabbruchkriterien
Zeit bzw. Ventilstellung durchzuführen.
− Bei Stellventilen mit Volumenstromverstärkern/Booster können höhere Überschwinger auftreten. Dementsprechend müssen
die Testabbruchkriterien 'Abbruch: x-Überwachung' und 'Abbruch: Toleranzband(Sprung) +/–' bzw. 'Abbruch: Toleranzband (Rampe) +/–': erhöht werden.

− Der Stellungsregler wechselt in die Betriebsart SAFE.

Autostart nach Ablauf'Testintervall', vgl.
Kap. 7.1.2.2− Drucküberwachung aktivieren: Aktiv− Abbruch Druckgrenze:[0,00] bis 10,00 bar

Î Per Software mithilfe des Parameters'Test stoppen'

Manuelles Starten(vor Ort oder über Software), vgl. Kap. 7.1.2.1

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration

Î Vor Ort durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs

Betriebsart

Tipp
Als Richtwert für den Grenzwert 'Abbruch Druckgrenze' können der minimale bzw. maximale Druck der Referenzmessung dienen, vgl. Kap. 7.1.3.

AUTO

JA

JA

JA

MAN

JA

NEIN

JA

− Die interne Zwangsentlüftung löst aus.
− Der Strom ist kleiner als 3,8 mA.
− Der Test wird manuell abgebrochen:40

EB 8389-2

Testfunktionen

7.1.2.1 Manuelles Starten
Vor-Ort-BedienungÎ Mithilfe des Dreh-/Druckknopfs zum Befehl 'Teilhubtest (PST)' navigieren (Menüpunkt: [10 Diagnose/Wartung > Testfunktionen]), vgl. u EB 8493.
Îdrücken, um Test zu starten.

Info
Durch erneutes Drücken des Dreh-/Druckknopfs kann der Test manuell abgebrochen
werden.
Software-Befehl über TROVIS-VIEW/Integration
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST)

7.1.2.2 Autostart nach Ablauf'Testintervall'
Der Teilhubtest (PST) wird in der Betriebsart
AUTO turnusmäßig nach Ablauf der unter'Testintervall' eingestellten Zeit gestartet,wenn die Funktion aktiviert ist. Mithilfe desParameters 'Verzögerung Testintervall' ist esmöglich, den Teststart einmalig nach hinten
zu verschieben.
Info
Der Zeitpunkt des nächsten turnusmäßig auszuführenden Tests kann im Infoparameter'Zeit bis nächste Ausführung' abgelesen werden.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Konfiguration− Testintervall: 1 bis 365 d, [7 d]− Aktivierung Testintervall: [Nicht aktiv], Aktiv− Verzögerung Testintervall: [0] bis 2160 h
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST)− Zeit bis nächste Ausführung (nicht schreibbar)! Test starten
Info
Mit dem Befehl 'Test stoppen' kann der Test
manuell abgebrochen werden.

7.1.2.3 Start durch Binäreingang
Funktion nur bei Stellungsreglern mit Optionsmodul [T] oder [V] möglich.
TROVIS 3793 > Konfiguration > Optionen Slots> Slot C− Aktion bei aktivem Binäreingang: PST starten− Flankensteuerung:[aktiv = Schalter zu], aktiv = Schalter auf

EB 8389-2

41

Testfunktionen

7.1.3

Auswertung und Überwachung

Die Auswertung der letzten fünfzig Teilhubtests (PST) werden im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest(PST) > Berichte und Diagramme] mit Zeitstempel abgelegt. Maximal die letzten sieben Auswertungen werden auch grafisch (imDiagramm) angezeigt.

Das Ergebnis des letzten Tests kann im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST)] eingesehen werden.
Info
Insgesamt können sieben Hubtests (PST plus
FST) mit Bericht und Diagramm angezeigt
werden.

Bild 15: > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Berichte und Diagramme42

EB 8389-2

Testfunktionen

Test erfolgreichBei einem vollständig durchgeführten Teilhubtest (PST) werden die nachfolgenden
Auswerteparameter angezeigt.

werden als Referenzmessung verwendet undsind schreibgeschützt. Alle anderen Teilhubtests können manuell mit einem Schreibschutz versehen werden:− Zeitstempel

Î Checkbox− Totzeit: Zeit vom Teststart bis zum ersten
messbaren Verfahren des Ventils.

Test nicht erfolgreich− T98: Zeit, die das Ventil vom Teststart bis
zum Erreichen von 98 % des endgültigen
Werts im Ruhezustand benötigt.
− Überschwingweite: Überschwingen bezogen auf die Sprunghöhe− Minimaler Druck: Niedrigster gemessener Druck während der Testdurchführung.
− Teststatus− Losbrechdruck: notwendiger Druck zum
Verfahren des Ventils aus der Ruhestellung bei Teststart
Für einen Vergleich können zwei Testberichte
gleichzeitig angezeigt werden. Der Vergleichstest ist frei wählbar.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST) > Berichte und Diagramme− Zeitstempel (nicht schreibbar)− Totzeit (nicht schreibbar)− T86 (nicht schreibbar)− Überschwingweite (nicht schreibbar)− Minimaler Druck (Rampe 1 entlüften)/Maximaler Druck (Rampe 1 belüften) (nur mit Drucksensoren) (nicht schreibbar)− Teststatus (nicht schreibbar)− Losbrechdruck

setzen.

Kommt es zum Testabbruch und es liegt kein
Ereignis vor, durch das die Sicherheitsstellung aktiviert wird, dann wechselt der Stellungsregler in die 'Gewünschte Betriebsart'.
Die Sicherheitsstellung kann unter anderem
durch das Auslösen der Zwangsentlüftungund durch einen Strom kleiner 3,8 mA ausgelöst werden.
Ein Testabbruch setzt die Statusmeldung 'PST
Abbruchkriterium erfüllt' entsprechend dereingestellten Statusklassifikation.
Kann der Test nicht gestartet werden, dannwird die Statusmeldung 'PST: Startkriterium
nicht erfüllt' entsprechend der Statusklassifikation gesetzt.
Info
Bei einem Test, der nicht gestartet werden
konnte, wird kein Diagramm aufgenommen.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation− PST: Abbruchkriterium erfüllt:, [ ], , ,− PST: Startkriterium nicht erfüllt:[ ], , , ,Die Ergebnisse des ersten mit der aktuellen
Konfiguration durchgeführten Teilhubtests

EB 8389-2

43

Testfunktionen

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− PST: Abbruchkriterium erfüllt− PST: Startkriterium nicht erfüllt

Startkriterium

Testabbruch

Tabelle 4: Handlungsempfehlungen bei gesetzer Statusmeldung
Testergebnis

SAMSON empfiehlt:

StromÎ Eingangssignal prüfen

interner Fehler

Î Test erneut starten

TimeoutÎ Sitz und Kegel auf
Fremdkörper und Ablagerungen prüfen

Keine Bewegung möglichStartkriterienÎ Testkonfiguration prüfen.

Funktion aktiv

Î Aktiven Test abwarten
und Test neu starten.

Falsche Betriebsart

Î Betriebsart entsprechend Tabelle 3 einstellen und Test neu
starten.

Statistische Auswertung
Jeder gestartete Teilhubtest führt dazu, dasssich je nach Teststatus einer der nachfolgenden Zähler erhöht.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Teilhubtest (PST)− Anzahl erfolgreicher Tests (nicht schreibbar)− Anzahl abgebrochener Tests (nicht schreibbar)− Anzahl fehlerhafter Startkriterien (nicht schreibbar)

7.1.4

Rücksetzen

Vgl. Tabelle 5

Initialisierung'Diagnose
rücksetzen''Berichte löschen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Tabelle 5: Rücksetzen des Teilhubtests (PST)

Rücksetzen der Konfiguration

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

Rücksetzen der Berichte

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen der Diagramme

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen des Referenztests

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen der Statusmeldungen

NEIN

JA

NEIN

JA

JA

44

EB 8389-2

Testfunktionen

7.2 Vollhubtest (FST)InfoIn älteren Softwareversionen wird der Begriff
anstelle von „Vollhubtest (FST)” der Begriff„Sprungantworttest (SRT-100 %)” verwendet.
Beide Begriffe sind synonym und beschreiben den gleichen Testablauf.
Die Aufnahme des Testverlaufs ermöglicht
die Bewertung des dynamischen Stellverhaltens. Beim Vollhubtest (FST) wird das Ventilüber den gesamten Stellbereich verfahren.
Der Stellbereich kann als Rampe oder als
Sprung durchfahren werden (Bild 16). Der
Test wird als Rampe ausgeführt, wenn die
Rampenzeit 'Rampe' ≠ 0 s eingestellt ist.

Startwert
Toleranzband +/–100

EndwertToleranzband +/–

x [%]

0

Der Test beginnt nach Ablauf der 'Wartezeit'. Die Wartezeit stellt sicher, dass das
Ventil die maximale Öffnung erreicht hat.
Ausgehend von der maximalen Öffnung
fährt das Ventil in die Schließstellung. In dieser Position verharrt das Ventil für die unterdem Parameter 'Wartezeit' vorgegebene
Zeit, bevor es sich in einem zweiten Sprung
in entgegengesetzter Richtung von der
Schließstellung in die maximale Öffnung bewegt. Die 'Abtastzeit' legt das Zeitintervall
fest, mit dem die Messwerte während desTests aufgenommen werden.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Konfiguration− Rampe 1: 0 bis 9999 s, [60 s]− Wartezeit: 0 bis 240 s, [2 s]Teststart

Teststart

Wartezeit

Wartezeitt [s]Wartezeit

Wartezeit
Rampe

Rampe

Bild 16: Ablauf des Vollhubtests (FST): Hubänderung als Sprung (links) und als Rampe (rechts)

EB 8389-2

45

Testfunktionen

Zeit− 'Abbruch: max. Testdauer': Der Test wird
abgebrochen, wenn die vom Stellungsregler berechnete maximale Testdauer
erreicht ist.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Konfiguration− Abbruch: max. Testdauer (nicht schreibbar)

Toleranzbänder
− 'Startwert Toleranzband +/–': Der Test
wird nicht gestartet, wenn der Arbeitspunkt außerhalb des Bereichs maximaleÖffnung – 'Startwert Toleranzband' liegt.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Konfiguration− Die interne Zwangsentlüftung löst aus.
− Der Strom ist kleiner als 3,8 mA.
− Der Test wird manuell abgebrochen:Î Vor Ort durch Drücken des Dreh-/Druckknopfs
Î Per Software mithilfe des Parameters'Test stoppen'− Der Stellungsregler wechselt in die Betriebsart SAFE.
− Bei Start des Vollhubtests über den Binäreingang wechselt die Flankensteuerung
erneut in den Zustand, der den Vollhubtest (FST) startet.

7.2.2

Tabelle 6: Startbedingungen Vollhubtest
(FST)

AUTO

NEIN 1)

NEIN 1)

MAN

JA

JA

− Startwert Toleranzband +/–: 1 bis 100 %,[3 %]− 'Endwert Toleranzband +/–': Der Test
wird abgebrochen, wenn die Ventilstellung nach dem ersten Sprung den Bereich Schließstellung + 'Endwert Toleranzband +/–' nicht erreicht.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Konfiguration− Endwert Toleranzband +/–: 1 bis 100 %,
[3 %]

46

Teststart

Start durch Binäreingang, vgl. Kap. 7.2.2.2

Der Stellungsregler bricht den Vollhubtest(FST) ab, wenn eine der folgenden Abbruchbedingungen erfüllt ist:

Zusätzlich wird der Vollhubtest (FST) bei einem der nachfolgend aufgelisteten Ereignissen abgebrochen:

Manuelles Starten(vor Ort oder über Software), vgl. Kap. 7.2.2.1

Testabbruchkriterien

Betriebsart

7.2.1

1)

Werkseinstellung
Durch Aktivieren des Parameters 'Start in Betriebsart AUTO erlaubt' in der Benutzerebene„Kundenexpert”, kann der Test auch in der Betriebsart AUTO gestartet werden.

EB 8389-2

Testfunktionen

7.2.2.1 Manuelles Starten

7.2.2.2 Start durch Binäreingang

Vor-Ort-Bedienung

Funktion nur bei Stellungsreglern mit Optionsmodul [T] oder [V] möglich.
TROVIS 3793 > Konfiguration > Optionen Slots> Slot C− Aktion bei aktivem Binäreingang: FST starten− Flankensteuerung:[aktiv = Schalter zu], aktiv = Schalter aufÎ Mithilfe des Dreh-/Druckknopfs zum Befehl 'Vollhubtest (FST)' navigieren (Menüpunkt: [10 Diagnose/Wartung > Testfunktionen]), vgl. u EB 8493.
Îdrücken, um Test zu starten.

Info
Durch erneutes Drücken des Dreh-/Druckknopfs kann der Test manuell abgebrochen
werden.
Software-Befehl über TROVIS-VIEW/Integration
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST)! Test starten
Info
Mit dem Befehl 'Test stoppen' kann der Test
manuell abgebrochen werden.

7.2.3

Auswertung und Überwachung

Die Auswertung der letzten maximal sechs
Vollhubtests (FST) und Diagramme werden
im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Berichte undDiagramme] mit Zeitstempel abgelegt.
Das Ergebnis des letzten Tests kann im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST)] eingesehen werden.
Info
Insgesamt können sieben Hubtests (PST plus
FST) mit Bericht und Diagramm angezeigt
werden.
Test erfolgreichBei einem vollständig durchgeführten Vollhubtest (FST) werden die nachfolgenden
Auswerteparameter angezeigt.
− Zeitstempel− Totzeit steigend: Zeit bis zum ersten
messbaren Verfahren des Ventils aus der
Schließstellung

EB 8389-2

47

Testfunktionen− Totzeit fallend: Zeit bis zum ersten messbaren Verfahren des Ventils aus der maximalen Öffnung− T86 steigend: Zeit, die das Ventil von der
Schließstellung bis zum Erreichen von
86 % des endgültigen Werts in der maximalen Öffnung benötigt.
− T86 fallend: Zeit, die das Ventil von dermaximalen Öffnung bis zum Erreichen
von 86 % des endgültigen Werts in der
Schließstellung benötigt.
− T98 steigend: Zeit, die das Ventil von der
Schließstellung bis zum Erreichen von
98 % des endgültigen Werts in der maximalen Öffnung benötigt.
− T98 fallend: Zeit, die das Ventil von dermaximalen Öffnung bis zum Erreichen
von 98 % des endgültigen Werts in der
Schließstellung benötigt.
− Teststatus− Losbrechdruck: notwendiger Druck zum
Verfahren des Ventils aus der Ruhestellung bei Teststart
Für einen Vergleich können zwei Testberichte
gleichzeitig angezeigt werden. Der Vergleichstest ist frei wählbar.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Berichte und Diagramme− Zeitstempel (nicht schreibbar)− Totzeit steigend (nicht schreibbar)− Totzeit fallend (nicht schreibbar)− T86 steigend (nicht schreibbar)− T86 fallend (nicht schreibbar)− T98 steigend (nicht schreibbar)− T98 fallend (nicht schreibbar)− Teststatus (nicht schreibbar)

48

Die Ergebnisse des ersten mit der aktuellen
Konfiguration durchgefüghrten Vollhubtests(FST) werden als Referenzmessung verwendet und sind schreibgeschützt. Alle anderen
Vollhubtests können manuell mit einem
Schreibschutz versehen werden:
Î Checkbox

setzen.

Test nicht erfolgreich
Kommt es zum Testabbruch und es liegt kein
Ereignis vor, durch das die Sicherheitsstellung aktiviert wird, dann wechselt der Stellungsregler in die 'Gewünschte Betriebsart'.
Die Sicherheitsstellung wird durch das Auslösen der Zwangsentlüftung und durch einen
Strom kleiner 3,8 mA ausgelöst.
Ein Testabbruch setzt die Statusmeldung 'FST
Abbruchkriterium erfüllt' entsprechend dereingestellten Statusklassifikation.
Kann der Test nicht gestartet werden, dannwird die Statusmeldung 'FST: Startkriterium
nicht erfüllt' entsprechend der Statusklassifikation gesetzt.
Info
Bei einem Test, der nicht gestartet werden
konnte, wird kein Diagramm aufgenommen.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Konfiguration > Statusklassifikation− FST: Abbruchkriterium erfüllt:, [ ], , ,− FST: Startkriterium nicht erfüllt:[ ], , , ,EB 8389-2

Testfunktionen

TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen− FST: Abbruchkriterium erfüllt− FST: Startkriterium nicht erfüllt

7.2.4

Rücksetzen

Vgl. Tabelle 8

Startkriterium

Testabbruch

Tabelle 7: Handlungsempfehlungen bei gesetzer Statusmeldung
Testergebnis

SAMSON empfiehlt:

StromÎ Eingangssignal prüfen

interner Fehler

Î Test erneut starten

TimeoutÎ Sitz und Kegel auf
Fremdkörper und Ablagerungen prüfen

Keine Bewegung möglichStartkriterienÎ Testkonfiguration prüfen.

Funktion aktiv

Î Aktiven Test abwarten
und Test neu starten.

Falsche Betriebsart

Î Betriebsart entsprechend Tabelle 6 einstellen und Test neu
starten.

Statistische Auswertung
Jeder gestartete Vollhubtest führt dazu, dasssich je nach Teststatus einer der nachfolgenden Zähler erhöht.
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST)− Anzahl erfolgreicher Tests (nicht schreibbar)− Anzahl abgebrochener Tests (nicht schreibbar)− Anzahl fehlerhafter Startkriterien (nicht schreibbar)

EB 8389-2

49

Testfunktionen

Bild 17: > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Vollhubtest (FST) > Berichte und Diagramme

Initialisierung'Diagnose
rücksetzen''Berichte löschen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Tabelle 8: Rücksetzen des Vollhubtests

Rücksetzen der Konfiguration

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

Rücksetzen der Berichte

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen der Diagramme

NEIN

JA

JA

JA

JA

Rücksetzen des Referenztests

NEIN

JA

NEIN

JA

JA

Rücksetzen der Statusmeldungen

NEIN

JA

NEIN

JA

JA

50

EB 8389-2

Testfunktionen

7.3 Tote Zone
Als „Tote Zone“ wird die Betragsdifferenz desSollwerts w bezeichnet, die eine minimaleÄnderung der Ventilstellung x herbeiführt.
Die Tote Zone wird beeinflusst von der Reibungshysterese und den elastischen Vorgängen in der Packung für die Ventilstangenabdichtung.
Der Test wird im Handbetrieb gestartet.
Während des Tote-Zone-Tests fährt der Stellungsregler in kleinen Sprüngen den Bereich'Startsollwert' ±½ 'Spanne' ab. Nach jedem
Sprung zeichnet der Stellungsregler die Antwort der Ventilstellung x auf.

Der Test startet am 'Startsollwert' und endet
an Position 1:− 'Startsollwert' – ½ 'Spanne' bei 'Startrichtung' = „Minus” bzw.
− 'Startsollwert' + ½ 'Spanne' bei 'Startrichtung' = „Plus”
Nach Ablauf der 'Wartezeit nach Sollwertänderung' fährt das Ventil aus Position 1 in
Position 2:− 'Startsollwert' + ½ 'Spanne' bei 'Startrichtung' = „Minus” bzw.
− 'Startsollwert' – ½ 'Spanne' bei 'Startrichtung' = „Plus”
Nach Ablauf der 'Wartezeit nach Sollwertänderung' gibt der Stellungsregler eine weitere Sollwertänderung vor, die in Position 2
startet und im 'Startsollwert' endet.

Bild 18: > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Tote Zone > Darstellung über Zeit

EB 8389-2

51

Testfunktionen

Auswertung und Überwachung
Der Tote-Zone-Test macht Aussagen über die
minimale, die maximale und die durchschnittliche Tote Zone:− 'Minimale Tote Zone': Minimale Sollwertänderung, die einen minimalen Hub herbeiführt− 'Maximale Tote Zone': Maximale Sollwertänderung, die einen minimalen Hub
herbeiführt− 'Durchschnittliche Tote Zone': Durchschnittliche Sollwertänderung, die einenminimalen Hub herbeiführt
Nach erfolgreichem Test steht der Testverlauf
als Diagramm zur Verfügung. Es stehen zwei
Darstellungsformen zur Verfügung:− Darstellung der Ventilposition [%] überden Sollwert nach Vorfilter [%]− Darstellung der Ventilposition [%] unddes Sollwerts nach Vorfilter [%] über die
Zeit [s]3. Test starten.
Der 'Teststatus' meldet „Aktiv“.
Der Sammelstatus'Funktionskontrolle'
wird gesetzt.
TROVIS 3793
1. − Gewünschte Betriebsart: MAN
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Tote Zone > Konfiguration
2. − Startsollwert: 0.0 bis 100.0 %, [50.0 %]− Startrichtung: Minus, [Plus]− Spanne: 1 bis 50 %, [1 %]− Wartezeit nach Sollwertänderung:
0.2 bis 25.0 s, [1.0 s]
3. ! Tote-Zone-Test starten

InfoÜber den Befehl 'Test stoppen' oder durch
Drücken des Dreh-/Druckknopfs wird derTest abgebrochen. Nach Abbruch des Tests
verbleibt der Stellungsregler im Handbetrieb.

Parametrierung

7.3.1

Rücksetzen

1. In die Betriebsart 'MAN' wechseln.

Vgl. Tabelle 9

Tabelle 9: Rücksetzen Tote-Zone-Test'Diagnose rücksetzen''Daten Tote Zone
rücksetzen''Rücksetzen (Standard)''Rücksetzen (erweitert)'

Initialisierung zurücksetzen

2. Test parametrieren.

Rücksetzen der Konfiguration

NEIN

NEIN

JA

JA

NEIN

Rücksetzen der Berichte

JA

JA

JA

JA

NEIN

Rücksetzen Messwerte und Diagramm

JA

JA

JA

JA

NEIN

52

EB 8389-2

Testfunktionen

7.4 Ventilsignatur (Testfunktion)
Zur Bewertung des Ventils kann die Ventilsignatur in einem Wiederholungstest erneut
aufgenommen und mit einer bereits aufgenommenen Referenz (vgl. Kap. 6.4) verglichen werden.
Der Wiederholungstest verläuft analog zum
im Kapitel 6.4.1 beschriebenen Aufnahme
der Referenz: Das Ventil wird von der drucklosen Endlage bis nahe an die maximaleÖffnung und wieder zurückgefahren. Dazu
schalten die Pneumatikmodule in den Steuerbetrieb.

Auswertung und ÜberwachungNach erfolgreichem Test steht der Testverlauf
im Verzeichnis [> Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Ventilsignatur > Berichte undDiagramme] als Diagramm zur Verfügung.
Für einen Vergleich werden der Testbericht
der Referenz (Initialisierung) und der Bericht
des letzten Wiederholungstests (Testfunktion)
gleichzeitig angezeigt werden.
Rücksetzen
Vgl. Tabelle 10

Nach Aufnahme der Ventilsignatur werden
die aufgenommenen Werte 'Druck (Belüften)', 'Druck (Entlüften)' und die Ventilstellung auf feste Stützstellen umgerechnet.
Parametrierung
1. In die Betriebsart 'MAN' wechseln.
2. Test starten.
Der 'Teststatus' meldet „Aktiv“.
Der Sammelstatus'Funktionskontrolle'
wird gesetzt.
TROVIS 3793
1. − Gewünschte Betriebsart: MAN
TROVIS 3793 > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Ventilsignatur
2. ! Wiederholungstest starten

InfoÜber den Befehl 'Test stoppen' oder durch
Drücken des Dreh-/Druckknopfs wird derTest abgebrochen. Nach Abbruch des Tests
verbleibt der Stellungsregler im Handbetrieb.

EB 8389-2

53

Tabelle 10: Rücksetzen Ventilsignatur (Testfunktion)'Diagnose
rücksetzen''Rücksetzen(Standard)''Rücksetzen(erweitert)'

Initialisierung
zurücksetzen

Testfunktionen

Rücksetzen der Konfiguration

NEIN

JA

JA

NEIN

Rücksetzen der Berichte

JA

JA

JA

NEIN

Rücksetzen Messwerte und Diagramm

JA

JA

JA

NEIN

Bild 19: > Diagnose/Wartung > Testfunktionen > Ventilsignatur

54

EB 8389-2

Fehlermeldungen und Abhilfe

8 Fehlermeldungen und Abhilfe
Meldung

Abhilfeklassifizierbar> Diagnose/Wartung > Gerätezustand > Statusmeldungen … Diagnose Stellventil
Reibungsänderung (AUF)

vgl. Kap. 6.3

JA [

]

Reibungsänderung (Mitte)vgl. Kap. 6.3

JA [

]

Reibungsänderung (ZU)

vgl. Kap. 6.3

JA [

]

Ventilsignatur fehlgeschlagenÎ Konfiguration prüfen.
Î Ventilsignatur neu starten.
Î Stellungsregler mit Einstellung 'Initialisierung mit Ventilsignatur' = „Ja“
initialisieren.

JA [

]

Kein ZuluftdruckÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.
Î Pneumatische Leitungen/Anschlüsse
prüfen.

JA []Geringer ZuluftdruckÎ Zuluftdruckversorgung prüfen.
Î Druckregler prüfen.
Î Pneumatische Leitungen/Anschlüsse
prüfen.

JA []Zuluftdruck >10 bar

Î Zuluftdruckversorgung prüfen.
Î Druckregler prüfen.

JA [

]

PST: Abbruchkriterium erfüllt

vgl. Kap. 7.1

JA [

]

PST: Startkriterium nicht erfüllt

vgl. Kap. 7.1

JA [

]

FST: Abbruchkriterium erfüllt

vgl. Kap. 7.2

JA [

]

FST: Startkriterium nicht erfüllt

vgl. Kap. 7.2

JA [

]

P3799: Ausfall

Î Luftqualität prüfen.
Î After Sales Service von SAMSON
kontaktieren

JA [Höchste Klassifikation]

P3799: Bewegung be­
einträchtigt

Î Zuluftdruckversorgung prüfen.
Î After Sales Service von SAMSON
kontaktieren

JA [Höchste Klassifikation]

P3799: Wartungsbedarf

Î Zuluftdruckversorgung prüfen.

JA [Höchste Klassifikation]

P3799: InitialisierungsfehlerÎ After Sales Service von SAMSON
kontaktieren

JA [Höchste Klassifikation]

AMR-Signal außerhalb BereichÎ Anbau prüfen.

JA [EB 8389-2]

55

Fehlermeldungen und Abhilfe

Meldung

Abhilfeklassifizierbar

HardwarefehlerÎ Fehler quittieren und Betriebsart
AUTO wählen.
Î Stellungsregler neu initialisieren.

JA [Höchste Klassifikation]

Grenzwert Wegintegral überschritten

Î Ventil und Anbau auf Verschleiß
prüfen.

JA []Untere Endlage verschoben

Î Kegel und Sitz auf Verschleiß prüfen (vgl. Kap. 6.2).

JA [

]

Obere Endlage verschoben

Î Kegel und Sitz auf Verschleiß prüfen (vgl. Kap. 6.2).

JA [

]

Dynamischer Belastungsfaktorüberschritten

Î Zustand der Ventilpackung prüfen(vgl. Kap. 6.1.4).

JA [

]

RegelabweichungÎ Anbau prüfen.
Î Zuluftdruckversorgung prüfen.
Î Pneumatische Leitungen/Anschlüsse
prüfen.

JA []BrownoutÎ Stromversorgung/Eingangssignal
prüfen.

JA []Strom zu geringÎ Stromversorgung/Eingangssignal
prüfen.

JA []IP ShutdownÎ Stromversorgung/Eingangssignal
prüfen.

JA []Strom zu hochÎ Stromversorgung/Eingangssignal
prüfen.

JA []DrehwinkelbegrenzungÎ Anbau prüfen.

JA [Höchste Klassifikation]

Min. Grenztemperatur unterschritten

Î Einbausituation des Stellventils in
Bezug auf Umwelt- und Umgebungseinflüsse prüfen. Ggf. Schutz
der Messstelle vor Umgebungseinflüssen verbessern.

JA [

]

Max. Grenztemperatur überschritten

Î Einbausituation des Stellventils in
Bezug auf Umwelt- und Umgebungseinflüsse prüfen. Ggf. Schutz
der Messstelle vor Umgebungseinflüssen verbessern.

JA [

]

Protokollierung ausgesetzt

Die Funktion des Stellungsreglers ist
nicht beeinträchtigt. Die Meldung wird
nicht mehr angezeigt, sobald der Stellungsregler die Protokollierung wieder
aufnimmt.

JA [

]

56

EB 8389-2

Meldung

Abhilfeklassifizierbar

Arbeitsbereich in Schließ­stellung

Î Anbau prüfen.
Î Zuluftdruck prüfen.
Î Einsatz eines anderen Ventils prüfen.

JA [

]

Arbeitsbereich in maximalerÖffnungÎ Anbau prüfen.
Î Zuluftdruck prüfen.
Î Einsatz eines anderen Ventils prüfen.

JA [

]

Arbeitsbereich verschiebt sichzur SchließstellungÎ Arbeitsbereich überdenken.

JA [

]

Arbeitsbereich verschiebt sichzur maximalen Öffnung

Î Arbeitsbereich überdenken.

JA [

]

Beschränkung Stellbereich unten

Î Pneumatische Anbauten und Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
Î Zuluftdruck prüfen.
Î Kegelstange auf mechanische
Fremdeinwirkung prüfen.

JA [

]

Beschränkung Stellbereichoben

Î Pneumatische Anbauten und Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
Î Zuluftdruck prüfen.
Î Kegelstange auf mechanische
Fremdeinwirkung prüfen.

JA [

]

Leckage: Pegelgrenzwert 1überschrittenÎ Kegel und Sitz auf Verschleiß prüfen.

JA [

]

Leckage: Pegelgrenzwert 2überschrittenÎ Kegel und Sitz auf Verschleiß prüfen.

JA [

]

Verblockmodul

Verblockmodul hat blockiert. Keine Abhilfe möglich. Fehlermeldung setzt sichzurück, wenn die Bedingungen zum
Setzen der Statusmeldungen nicht mehr
gegeben sind.

JA [

]

Wenn sich die Fehlermeldung nicht zurücksetzt:
Î After Sales Service von SAMSON
kontaktieren.

EB 8389-2

57

58

EB 8389-2

EB 8389-2

59

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

2023-03-15 · German/Deutsch

EB 8389-2