NF-12HM・NF-11TF

ケーブル貫通部防火措置工法
総
合
カ
タ
ロ
グ
国土交通大臣認定工法
防火区画貫通部 1時間耐火工法及び45分耐火工法【建築基準法施⾏令 第129条の2の4第1項第七号ハ】

一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
共住区画(特定共同住宅の住⼾等の壁)貫通部 1時間耐火工法【平成17年消防庁告⽰第4号】

製品紹介
製品紹介
耐火パテ(耐熱シール材)

プラシールNF-12HM

12HM

不乾性(非硬化型)熱膨張性耐熱シール材

プラシールNF-11TF
乾燥硬化型熱膨張性耐熱シール材

特⻑

・不乾性のため再通線作業が容易
・低温時でも硬くなりにくいので作業性が良い
・使いやすいスリット入り

特⻑

・比重0.9の軽量パテ
・柔らかくちぎりやすいので作業性が良い
・コンクリートになじみやすい色調

仕様

梱包 1kgブロック×10個/箱
色調 グレー
比重 1.6

仕様

梱包 400gブロック×20個/箱
色調 ライトグレー
比重 0.9国土交通大臣認定工法

国土交通大臣認定工法●中空壁 PS060WL-0574●中空壁 PS060WL-1161、1159、0869、0575
PS045WL-0880●片適用工法●ALC・コンクリート壁 PS060WL-0583

壁 PS060WL-0898●ALC・コンクリート壁 PS060WL-1158●コンクリート床

PS060FL-1160

11TF●ALC・コンクリート床 PS060FL-0584
適用工法

一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法●ALC・コンクリート壁 KK24-010号、012号●ALC・コンクリート床 PS060FL-0585
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法●ALC・コンクリート壁 KK24-011号、013号※屋外でのご使用は避けてください。

※屋外、水がかかる恐れのある箇所でのご使用は避けてください。
※⾼湿度環境下となる箇所ではナイコートSB-61等で表面をコーティングしてください。(吸湿性があるため、⾼湿度環境が⻑時間続くと、成分の滴下・しみ出しを起こす場合があります。)

耐熱シールシート材(消防評定工法専用)

乾燥硬化型パテ用 防湿スプレー

プラシールNF-18(S)

ナイコートSB-61

ガラスクロス積層アルミシート+耐熱シール材

仕

様

梱包
色調
比重

10枚/箱
グレー
1.8

仕

様

一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法

適用工法

1

●ALC・コンクリート壁
KK24-010号、011号※屋外でのご使用は避けてください。当製品単体ではご使用できません。

使い方

梱包
容量

6本/箱
420ml/本ナイコートSB-61を噴霧することによりパテ表面に薄いゴム⽪膜を形成します。⼀度乾燥させた後、2〜3回
以上重ね塗りを⾏ってください。

ホームページ

充填補助⾦具C - 7 H

CS - 7 H

円形・可動部あり

半円形

品

番

75C-7H

100C-7H

125C-7H

150C-7H

品番

75CS-7H

100CS-7H

125CS-7H梱

包100個/箱100個/箱100個/箱

70個/箱

梱

包

100個/箱100個/箱100個/箱

使用個数

1個/箇所

使用個数

1個/箇所

国土交通大臣認定工法

国土交通大臣認定工法●ALC・コンクリート壁 PS060WL-1158
適用工法●コンクリート床

PS060FL-1160●ALC・コンクリート壁 PS060WL-1158
適用工法●ALC・コンクリート床 PS060FL-0584、0585●コンクリート床

PS060FL-1160●ALC・コンクリート床 PS060FL-0584、0585

FA - 7 H

FA - 5 H

小開口用

鋼製電線管工法用

品

番

FA-7H

品

番

FA-5H

梱

包

100個/箱梱

包100個/箱

使用個数

2個/箇所

使用個数

国土交通大臣認定工法

国土交通大臣認定工法
適用工法●ALC・コンクリート壁 PS060WL-1158●コンクリート床

PS060FL-1160●ALC・コンクリート床 PS060FL-0584、0585

4個/箇所 (片側 各2個)

適用工法

●中空壁 鋼製電線管
PS060WL-0575、0574、PS045WL-0880●ALC・コンクリート壁 鋼製電線管
PS060WL-0575、0574

2

工法一覧

プラシールNF-12HM

12HM

国土交通大臣認定工法
中空壁 P5〜8

PS060WL-1161(旧PS060WL-0575を含む)

PS045WL-0880
45分準耐火中空壁 コンセント・スイッチボックス P9〜12

PS060WL-1159
6個用以下

PS060WL-0869
3個用以下

PS060WL-0575
鋼製電線管

PS045WL-0880
45分準耐火 鋼製電線管

片壁 P13

PS060WL-0898

ALC・コンクリート壁 P14〜16

PS060WL-1158(旧PS060WL-0582を含む)

PS060WL-1158
塩ビ管スリーブ

PS060WL-0575
鋼製電線管

PS060FL-1160
塩ビ管スリーブ 突き出しあり

PS060FL-1160
塩ビ管スリーブ 突き出しなし

コンクリート床 P17〜19

PS060FL-1160

3ホームページ

プラシールNF-12HM

12HM

国土交通大臣認定工法

消防設備安全センター評定工法

ALC・コンクリート床 P20〜21

ALC・コンクリート壁 P22〜23

PS060FL-0585

KK24-013号
WS-8工法

PS060FL-0585
鋼製電線管

プラシールNF-11TF

KK24-011号
WS-6工法11TF

国土交通大臣認定工法
中空壁 P24〜25

PS060WL-0574

ALC・コンクリート壁 P26〜27

PS060WL-0574
鋼製電線管

ALC・コンクリート床 P28〜29

PS060FL-0584

PS060WL-0583

PS060WL-0574
鋼製電線管

消防設備安全センター評定工法
ALC・コンクリート壁 P30〜31

PS060FL-0584
鋼製電線管

KK24-012号
WS-7工法KK24-010号
WS-5工法4プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

中空壁 PS060WL-1161

丸穴

■使用材料

PF管・CD管の本数制限なし

プラシールNF-12HM

占積率を62.2%まで大幅アップ(従来工法比1.5倍)
60㎜厚の押出成形セメント板にも使用可能
プラシールNF-12HMだけで施工可能※旧PS060WL-0575工法を含む

ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された壁にも対応。
■標準施工正面図■標準施工図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-1161

貫通する壁の構造

60分準耐火構造、60分耐火構造
ALCパネル
鉄筋コンクリート造

壁厚

60㎜以上

開口部

5

丸穴

φ160㎜以下

角穴

160㎜×160㎜以下

ケーブル

6600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-54、CD-54以下
本数制限なし占積率

62.2%以下

充填厚50㎜以上＋50㎜以上(壁内に奥⾏22㎜以上)
かぶせ10㎜以上

角穴

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

中空壁 45分準耐火 PS045WL-0880

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
45分準耐火構造に対応
プラシールNF-12HMだけで施工可能
ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された壁にも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS045WL-0880

貫通する壁の構造

45分準耐火構造
15㎜厚のせっこうボード1枚張りの構造および有機系断熱材※を壁内に充填している構造は除く

壁厚

74㎜以上

開口部

丸穴

φ110㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積100㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-36以下
合計2本以下(CD管は1本まで)

占積率

43.2%以下

充填厚50㎜以上＋50㎜以上(壁内に奥⾏22㎜以上)
かぶせ10㎜以上※有機系断熱材…プラスチック系(ウレタン、ポリスチレンなど)、紙や木などを原料とした可燃性のもの。

6

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

中空壁 鋼製電線管 PS060WL-0575

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填
ホームページ

充填補助⾦具FA-5H■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の4個/箇所(片側各2個)

混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された壁にも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-0575

貫通する壁の構造

60分準耐火構造、60分耐火構造

壁厚

80㎜以上

開口部

7

丸穴

φ123.4㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計1本以下

占積率

33.4%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚50㎜以上＋50㎜以上

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

中空壁 45分準耐火 鋼製電線管 PS045WL-0880

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填
ホームページ

充填補助⾦具FA-5H■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の4個/箇所(片側各2個)

混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された壁にも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS045WL-0880

貫通する壁の構造

45分準耐火構造
15㎜厚のせっこうボード1枚張りの構造および有機系断熱材※を壁内に充填している構造は除く

壁厚

74㎜以上

開口部

丸穴

φ123.4㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36以下
合計1本以下

占積率

35.8%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚50㎜以上＋50㎜以上※有機系断熱材…プラスチック系(ウレタン、ポリスチレンなど)、紙や木などを原料とした可燃性のもの。

8

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

中空壁 ｺﾝｾﾝﾄ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ6個用 PS060WL-1159

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

天井裏せっこうボード貫通部の占積率規定なし
PF管、CD管の本数制限なし
天井裏せっこうボードの開⼝形状は丸穴、角穴に対応

ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された60分準耐火構造にも対応。
■標準施工図(単位︓㎜)

合成樹脂製電線管配線

ケーブル直配線■標準施工正面図
合成樹脂製電線管配線

9

ケーブル直配線角穴

■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-1159

貫通する壁の構造

60分準耐火構造、60分耐火構造

壁厚115㎜以上

ボックス

貫通部側

開口部

仕様

鋼製ボックス1〜6個用(樹脂製ボックス使用不可)

サイズ

320±4㎜×117±4㎜×54±4㎜以下

丸穴

φ110㎜以下

角穴

110㎜×110㎜以下

鋼製ボックス側

290㎜×100㎜以下(6個用以下)

ケーブル

600V 導体断面積22㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-28以下
本数制限なし占積率➀ 天井裏の貫通部
占積率② PF管・CD管内

規定なし【開口部・貫通部の断面積】 に対する 【PF管・CD管・ケーブル断面積の総合計】 の割合

規定なし【PF管・CD管の内径断面積総合計】 に対する 【ケーブル断面積の総合計】 の割合

占積率③ 鋼製ボックス貫通孔内31.2%以下【鋼製ボックス貫通孔の面積】 に対する 【ケーブル断面積の総合計】の割合

充填厚50㎜以上(壁内に奥⾏22㎜以上)
かぶせ10㎜以上

鋼製ボックス部の措置

背面の貫通孔は0.05㎜以上のアルミニウムテープで閉塞

ケーブル側の開口部と鋼製ボックス側の開口部の距離が800㎜以外の場合は、当該物件の確認検査機関または所轄の⾏政機関にご相談の上、施工してください。

■ご注意
当工法は、国土交通大臣認定性能評価試験の規定上、ケーブルが壁面を貫通した状態の認定になります。
コンセントやスイッチを設置した状態へのご使用は、事前に所轄の⾏政機関にご相談ください。
(社内試験により、下記の仕様で耐火性能上問題がないことを確認しております。)

コンセント・スイッチを取り付けた状態で壁を貫通する場合(単位︓㎜)

コンセント・スイッチを取り付けた状態で壁を貫通しない場合(単位︓㎜)

10プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

中空壁 ｺﾝｾﾝﾄ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ3個用 PS060WL-0869

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

鋼製ボックス部の措置不要
天井裏せっこうボードの開⼝形状は丸穴、角穴に対応
プラシールNF-12HMだけで施工可能

ホームページ■特⻑▸PF管配線とケーブル直配線のどちらにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)に対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された60分準耐火構造にも対応。
■標準施工図(単位︓㎜)

合成樹脂製電線管配線

ケーブル直配線■標準施工正面図
合成樹脂製電線管配線

11

ケーブル直配線角穴

■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-0869

配線方法

PF管配線

ケーブル直配線

貫通する壁の構造

60分準耐火構造、60分耐火構造
木製下地および有機系断熱材※を壁内充填している構造は除く

壁厚100㎜以上

ボックス
貫通部側

開口部

仕様

鋼製ボックス1〜3個用(樹脂製ボックス使用不可)

サイズ

182㎜×117㎜×44㎜以下

丸穴

φ110㎜以下

φ58.2㎜以下

角穴

110㎜×110㎜以下

58.2㎜×58.2㎜以下

鋼製ボックス側

146㎜×92㎜以下(3個用以下)

ケーブル

600V 導体断面積22㎜²以下
PF-22以下合計3本以下合成樹脂製電線管
占積率➀ 天井裏の貫通部
占積率② PF管・CD管内
占積率③ 鋼製ボックス貫通孔内不可
17.0%以下【開口部・貫通部の断面積】 に対する 【PF管またはケーブル断面積の総合計】 の割合

50.6%以下規定なし【PF管の内径断面積の総合計】 に対する
【ケーブル断面積の総合計】 の割合

33.4%以下【鋼製ボックス貫通孔の断面積の総合計】 に対する 【ケーブル断面積の総合計】の割合

充填厚50㎜以上(かぶせ10㎜以上)

鋼製ボックス部の措置なし※有機系断熱材…プラスチック系(ウレタン、ポリスチレンなど)、紙や木などを原料とした可燃性のもの。
ケーブル側の開口部と鋼製ボックス側の開口部の距離が800㎜以外の場合は、当該物件の確認検査機関または所轄の⾏政機関にご相談の上、施工してください。

■ご注意
当工法は、国土交通大臣認定性能評価試験の規定上、ケーブルが壁面を貫通した状態の認定になります。
コンセントやスイッチを設置した状態へのご使用は、事前に所轄の⾏政機関にご相談ください。
(社内試験により、下記の仕様で耐火性能上問題がないことを確認しております。)
コンセント・スイッチを取り付けた状態で壁を貫通する場合(単位︓㎜)

コンセント・スイッチを取り付けた状態で壁を貫通しない場合(単位︓㎜)

12

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

片壁 PS060WL-0898

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
42㎜壁(21㎜厚強化せっこうボード重張60分耐火)対応
プラシールNF-12HMだけで施工可能
ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。

■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-0898

貫通する壁の構造

片面強化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁
国土交通大臣認定 耐火構造
FP060NP-0007、0046、0049、0071、0185、0189、
0192、0233、0250、0258、0294、0345、0360

壁厚

42㎜以上

開口部

13

丸穴

φ110㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積100㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-36以下
合計2本以下(CD管は1本まで)

占積率

43.2%以下

充填厚72㎜以上かつ壁面より30㎜以上(かぶせ10㎜以上)

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

ALC・コンクリート壁 PS060WL-1158

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

PF管、CD管、VE管、FEP管の貫通が可能
PF管、CD管、VE管、FEP管の本数制限なし※旧PS060WL-0582工法を含む

ホームページ

充填補助⾦具■特⻑

C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管・VE管・FEP管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管・VE管・FEP管の混在配線いずれにも対応。
▸充填補助⾦具が使用可能。(使用しなくても認定工法となります)■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-1158

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚

75㎜以上

開口部

丸穴

φ216㎜以下

ケーブル

6600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-54、CD-54、VE54、FEP-50以下
本数制限なし占積率

50.6%以下

充填厚

70㎜以上

14

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

ALC・コンクリート壁 塩ビ管スリーブ PS060WL-1158

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

打ち込み塩ビ管スリーブの撤去不要
PF管、CD管、VE管、FEP管の貫通が可能
PF管、CD管、VE管、FEP管の本数制限なし

ホームページ

充填補助⾦具■特⻑

C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管・VE管・FEP管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管・VE管・FEP管の混在配線いずれにも対応。
▸充填補助⾦具が使用可能。(使用しなくても認定工法となります)■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-1158

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚

75㎜以上

開口部

丸穴

φ260㎜以下(塩ビ管スリーブを後付け施工する場合)

外径

φ216㎜以下(呼び径200以下)

肉厚

11.0㎜以下

⻑さ

75㎜以上

規格

JIS C 8430、JIS K 6741、JIS K 6742、JIS K 6776
(VE管、VP管、VU管等)

スリーブ

15

ケーブル

6600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-54、CD-54、VE54、FEP-50以下
本数制限なし占積率

50.6%以下(塩ビ管スリーブ外径に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚

70㎜以上

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

ALC・コンクリート壁 鋼製電線管 PS060WL-0575

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK
ホームページ

充填補助⾦具FA-5H■特⻑▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填。

4個/箇所(片側各2個)▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-0575

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚

80㎜以上

開口部

丸穴

φ123.4㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計1本以下

占積率

33.4%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚50㎜以上＋50㎜以上

16

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

コンクリート床 PS060FL-1160

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

床厚70㎜以上の鉄筋コンクリート造に対応
PF管、CD管、VE管、FEP管の貫通が可能
PF管、CD管、VE管、FEP管の本数制限なし

ホームページ

充填補助⾦具C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)■特⻑▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管・VE管・FEP管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管・VE管・FEP管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060FL-1160

貫通する床の構造

鉄筋コンクリート造

床厚

70㎜以上

開口部

17

丸穴

φ216㎜以下

ケーブル

6600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-54、CD-54、VE54、FEP-50以下
本数制限なし占積率

50.6%以下

充填厚

70㎜以上

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

コンクリート床 塩ビ管スリーブ突き出しあり PS060FL-1160 丸穴■使用材料

打ち込み塩ビ管スリーブの撤去不要

プラシールNF-12HM

床厚70㎜以上の鉄筋コンクリート造に対応
PF管、CD管、VE管、FEP管の貫通が可能
PF管、CD管、VE管、FEP管の本数制限なし

ホームページ

充填補助⾦具C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)■特⻑▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管・VE管・FEP管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管・VE管・FEP管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060FL-1160

貫通する床の構造

鉄筋コンクリート造

床厚

70㎜以上

開口部

丸穴

φ260㎜以下(塩ビ管スリーブを後付け施工する場合)

外径

φ216㎜以下(呼び径200以下)

肉厚

11.0㎜以下

⻑さ

70㎜以上(床面突き出し寸法は30㎜以下)

規格

JIS C 8430、JIS K 6741、JIS K 6742、JIS K 6776
(VE管、VP管、VU管等)

スリーブ

ケーブル

6600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-54、CD-54、VE54、FEP-50以下
本数制限なし占積率

50.6%以下(塩ビ管スリーブ外径に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚

70㎜以上

18

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

コンクリート床 塩ビ管スリーブ突き出しなし PS060FL-1160 丸穴■使用材料

打ち込み塩ビ管スリーブの撤去不要

プラシールNF-12HM

床厚70㎜以上の鉄筋コンクリート造に対応
PF管、CD管、VE管、FEP管の貫通が可能
PF管、CD管、VE管、FEP管の本数制限なし

ホームページ

充填補助⾦具■特⻑

C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管・VE管・FEP管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管・VE管・FEP管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060FL-1160

貫通する床の構造

鉄筋コンクリート造

床厚

70㎜以上

開口部

丸穴

φ260㎜以下(塩ビ管スリーブを後付け施工する場合)

外径

φ216㎜以下(呼び径200以下)

肉厚

11.0㎜以下

⻑さ

70㎜以上

規格

JIS C 8430、JIS K 6741、JIS K 6742、JIS K 6776
(VE管、VP管、VU管等)

スリーブ

19

ケーブル

6600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-54、CD-54、VE54、FEP-50以下
本数制限なし占積率

50.6%以下(塩ビ管スリーブ外径に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚

70㎜以上

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

ALC・コンクリート床 PS060FL-0585

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
床厚100㎜以上のALCパネル床にも対応
ホームページ

充填補助⾦具C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)■特⻑▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060FL-0585

貫通する床の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

床厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-42以下
合計4本以下

占積率

42.6%以下

充填厚

70㎜以上

20

プラシールNF-12HM
国土交通大臣認定工法
12HM

ALC・コンクリート床 鋼製電線管 PS060FL-0585

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM

床上だけの片側施工
鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK
床厚100㎜以上のALCパネル床にも対応

ホームページ

充填補助⾦具■特⻑

C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-12HMを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060FL-0585

貫通する床の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

床厚100㎜以上

開口部

21

丸穴

φ150㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計1本以下

占積率

33.4%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚

70㎜以上

プラシールNF-12HM
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
12HM

ALC・コンクリート壁 KK24-013号 WS-8工法

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
住⼾内への引き込み線貫通箇所(共住区画)に使用
プラシールNF-12HMだけで施工可能
ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。

■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な評定条件 詳細は評定書をご確認ください。
評定番号

KK24-013号 WS-8工法

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積60㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-42以下
合計4本以下占積率28.2%以下

充填厚100㎜以上※貫通物の種類については、P32をご覧ください。

22

プラシールNF-12HM
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
12HM

ALC・コンクリート壁 KK24-011号 WS-6工法

丸穴

■使用材料
プラシールNF-12HM
電気室等の幹線貫通箇所(共住区画)に使用
ホームページプラシールNF-18(S)■特⻑▸ CV、CVTにプラシールNF-18(S)で被覆※しプラシールNF-12HMを充填。

■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な評定条件 詳細は評定書をご確認ください。
評定番号

KK24-011号 WS-6工法

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積250㎜²以下

合成樹脂製電線管不可

占積率25.3%以下

充填厚100㎜以上※CV、CVTにはプラシールNF-18(S)による被覆が必要です。ただし100㎜²以下の場合、各1条のみは被覆が不要です。
※貫通物の種類については、P32をご覧ください。

23

プラシールNF-11TF
国土交通大臣認定工法
11TF

中空壁 PS060WL-0574

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF
プラシールNF-11TFだけで施工可能
ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された壁にも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください
認定番号PS060WL-0574

貫通する壁の構造

60分準耐火構造、60分耐火構造

壁厚

80㎜以上

開口部

丸穴

φ110㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積100㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計2本以下

占積率40.6%以下

充填厚50㎜以上＋50㎜以上(かぶせ10㎜以上)

24プラシールNF-11TF
国土交通大臣認定工法
11TF

中空壁 鋼製電線管 PS060WL-0574

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF
鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-11TFを充填
ホームページ

充填補助⾦具FA-5H■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の4個/箇所(片側各2個)

混在配線いずれにも対応。
▸せっこうボード下地は軽量鉄骨(LGS)、木製のどちらにも対応。
▸強化せっこうボード(GB-F)以外に、せっこうボード(GB-R)で構成された壁にも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-0574

貫通する壁の構造

60分準耐火構造、60分耐火構造

壁厚

80㎜以上

開口部

25

丸穴

φ123.4㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計1本以下

占積率

33.4%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚50㎜以上＋50㎜以上

プラシールNF-11TF
国土交通大臣認定工法
11TF

ALC・コンクリート壁 PS060WL-0583

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF
プラシールNF-11TFだけで施工可能
ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。

■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060WL-0583

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-42以下
合計4本以下

占積率

42.6%以下

充填厚100㎜以上26

プラシールNF-11TF
国土交通大臣認定工法
11TF

ALC・コンクリート壁 鋼製電線管 PS060WL-0574

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF
鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK
ホームページ

充填補助⾦具FA-5H■特⻑▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-11TFを充填。

4個/箇所(片側各2個)▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください
認定番号PS060WL-0574

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚

80㎜以上

開口部

27

丸穴

φ123.4㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計1本以下

占積率

33.4%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚50㎜以上＋50㎜以上

プラシールNF-11TF
国土交通大臣認定工法
11TF

ALC・コンクリート床 PS060FL-0584

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF
床厚100㎜以上のALCパネル床にも対応
ホームページ

充填補助⾦具■特⻑

C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-11TFを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください
認定番号PS060FL-0584

貫通する床の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

床厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積325㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-42以下
合計4本以下

占積率

42.6%以下

充填厚

70㎜以上

28

プラシールNF-11TF
国土交通大臣認定工法
11TF

ALC・コンクリート床 鋼製電線管 PS060FL-0584

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF

床上だけの片側施工
鋼製電線管の全⻑は最短200㎜でOK
床厚100㎜以上のALCパネル床にも対応

ホームページ

充填補助⾦具C-7H、CS-7H、FA-7H(2個/箇所)■特⻑▸充填補助⾦具を設置し、プラシールNF-11TFを充填。
▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。
■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な認定条件 詳細は認定書をご確認ください。
認定番号PS060FL-0584

貫通する床の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

床厚100㎜以上

開口部

29

丸穴

φ150㎜以下

鋼製電線管サイズ

φ113.4㎜以下(JIS C 8305)

ケーブル

600V 導体断面積200㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-28、CD-36以下
合計1本以下

占積率

33.4%以下(鋼製電線管に対してのケーブル、合成樹脂製電線管の割合)

充填厚

70㎜以上

プラシールNF-11TF
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
11TF

ALC・コンクリート壁 KK24-012号 WS-7工法

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF

住⼾内への引き込み線貫通箇所(共住区画)に使用
プラシールNF-11TFだけで施工可能
ホームページ■特⻑▸ケーブル直配線のみ、PF管・CD管配線のみ、ケーブルとPF管・CD管の混在配線いずれにも対応。

■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な評定条件 詳細は評定書をご確認ください。
評定番号

KK24-012号 WS-7工法

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積60㎜²以下

合成樹脂製電線管

PF-36、CD-42以下
合計4本以下占積率28.2%以下

充填厚100㎜以上※貫通物の種類については、P32をご覧ください。

30

プラシールNF-11TF
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
11TF

ALC・コンクリート壁 KK24-010号 WS-5工法

丸穴

■使用材料
プラシールNF-11TF
電気室等の幹線貫通箇所(共住区画)に使用
ホームページプラシールNF-18(S)■特⻑▸ CV、CVTにプラシールNF-18(S)で被覆※しプラシールNF-11TFを充填。

■標準施工図■標準施工正面図(単位︓㎜)■主な評定条件 詳細は評定書をご確認ください。
評定番号

KK24-010号 WS-5工法

貫通する壁の構造

ALCパネル、鉄筋コンクリート造

壁厚100㎜以上開口部

丸穴

φ210㎜以下

ケーブル

600V 導体断面積250㎜²以下

合成樹脂製電線管不可

占積率25.3%以下

充填厚100㎜以上※CV、CVTにはプラシールNF-18(S)による被覆が必要です。ただし100㎜²以下の場合、各1条のみは被覆が不要です。
※貫通物の種類については、P32をご覧ください。

31

プラシールNF-12HM・プラシールNF-11TF
プラシールNF-12HM・プラシールNF-11TF
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法
貫通物の種類住⼾内への引き込み線貫通箇所(共住区画)

電気室等の幹線貫通箇所(共住区画)

KK24-013号 WS-8工法(プラシールNF-12HM)
KK24-012号 WS-7工法(プラシールNF-11TF)

KK24-011号 WS-6工法(プラシールNF-12HM)
KK24-010号 WS-5工法(プラシールNF-11TF)

PF管・CD管
配
線

線

1本

1本

C

38㎜²

1本

1本

I

T

38㎜²

1本

ー

C

I

V

38㎜²

1本

ー

C

V

60㎜²×3CーS-7C-FB

Φ10.2㎜

V

V

F

U

T

種

最大サイズ

T

250㎜²

2本

ー

V

38㎜²

2本

ー

T

100㎜²

ー

1本

I

V

38㎜²

ー

1本

1本

C

V

250㎜²

1本

ー

1本

1本

C

V

100㎜²

ー

1本

2.0㎜²×3C

1本

1本

P

0.5㎜-4P

1本

1本

光ファイバ

Φ14㎜

2本

1本

F C P E V

1.2㎜-5P

1本

1本

線

C

V

I

C

V

種

最大サイズ

T

60㎜²

V

直

配

線

C

C

P

0.65㎜-10P

1本

1本

E

B

T

0.5㎜-10P

1本

1本

A

E

V

1.2㎜-20P

1本

1本

P

1.2㎜-20P

1本

1本

E M - F P

1.2㎜×2C

1本

1本

H

V

V

あ

り

な

し

※KK24-011号 WS-6工法とKK24-010号 WS-5工法のCV、CVTにはプラシールNF-18(S)による被覆が必要です。
ただし100㎜²以下の場合、各1条のみは被覆が不要です。

32

工法表示ラベル、消防評定証票
ホームページ

国土交通大臣認定工法 工法表示ラベル■施工を正しく⾏った後、工法表⽰ラベル請求書を送付してください。
■施工写真は不要です。
■工法表⽰ラベル請求書は、当社ホームページからダウンロード可能です。

寸法︓50㎜×50㎜

寸法︓50㎜×50㎜

一般財団法人日本消防設備安全センター評定工法 消防評定証票■施工を正しく⾏った後、消防評定証票 請求書を送付してください。
■施工写真は不要です。
■消防評定証票 請求書は、当社ホームページからダウンロード可能です。
■一括マーク(プレート)および評定マーク(シール)は有償です。ご⼊⾦確認後に送付致します。
一括マーク(プレート)︓1,000円/枚(税別)

評定マーク(シール) ︓50円/枚(税別)

評定マーク(シール)寸法︓直径15㎜

⼀括マーク(プレート)
寸法︓90㎜×90㎜
33

工法表示ラベル、消防評定証票
ホームページからのご依頼方法

ホームページ➀トップ画面メニューバーの①「防火区画貫通部措置」にカーソルをあわせ選択肢より「工法表示ラベル請求書」をクリック。

②画面を下にスクロールすると各書類の選択画面が表⽰されます。

②
画面を下にスクロールすると選択画面が表⽰されます③パソコン/スマートフォンで入⼒される場合は③をクリック。

手書きで記入される場合はをクリック。

④画面に沿って入⼒フォームに必要項目を入⼒してください。

⑤送信ボタンをクリックして完了です。
※記載内容の不備や不明点がある場合
お電話等でお問い合わせをさせて頂き問題無いことが確認でき次第発⾏となります。
※適切な施工でない場合はラベル発⾏ができません。
あらかじめご了承ください。

34〒545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-24-24
T E L ( 0 6 ) 6 6 9 3 - 3 5 6 1 (代)FAX (06)6693-3838
プラシール

ホームページ
20231101 nitto-kasei