家庭用保存版

付けて安心、使って実感、ガス警報器のある豊か な 暮らし

ガスもれ事故防止のための手引き
ガスもれCO（一酸化炭素）

ガス警報器の交換期限は５年です。
ガス警報器で事故を未然に防ぎましょう！

ガス警報器設置・交換運動 実施中
主催：一般社団法人全国LPガス協会 特別民間法人高圧ガス保安協会 ガス警報器工業会
後援：経済産業省 総務省消防庁 主婦連合会 全国女性団体連絡協議会 LPガス安全委員会

1 目で確認してから！には換気2点火したつもりでもついていないことがあります。
炎を確認してください。

ガス使用中は換気扇をまわすなど、必ず換気してください。
ガスストーブ使用中は、ときどき窓を開けて換気しましょう。

調理中（ガスコンロを使用中）はゴム管はときどき点検、年を目安に取り替えましょう！

点火は必ずコンロから離れる時は、火を消しましょう。

2 〜3
4 2〜3!

▲ゴム管からのガスもれ点検は、石鹸水を塗って泡が出ないことで確認できます。

固くなっているものやひび割れ、全体に白っぽくなっているものは、必ず交換してください。

1

ガスご使用上の注意

3 コンロから離 れないで。

充分気をつけてください！

これだけは守っていただきたい ︑ガスは青い炎 の外出・就寝時には、ガス栓5 状態で使いましょう！

6 及び器具栓をしっかり

赤っぽい炎は、不完全燃焼してCOが発生していることが多く危険です。ガス会社に連絡して点検を受けてください。

ガスご使用後は器具栓を閉め、口火の消火も確認しましょう。

閉 めましょう！

!

▲正常▲危険な状態

新しいガス器具を購入使用する時は、ガスの種類に適合しているか、確認してください。

燃焼器具名
LPガス用型式
ガス消費量
製造会社名
製 造 年 月製造会社の銘板★ 都市ガス用の器具はLPガスには使えません！
！
事故のもとです。
●新しくガス器具を設置するときは、ガス会社にご相談ください。

2

ガス警報器の設置をおすすめしま
ガス警報器の設置をおすすめしま
ガス警報器は、うっかりミスなどによるガスもれをすばやく感知して、ブザーや音声で知らせます。
ガ ス も れ 事 故 の 多 くは
「 点 火 し た つ もり 」
「閉め た つ もり」「 誤って 未使 用のガス栓を開けた」
な ど の うっ か り ミ ス によるものです。
ガス も れ 事 故 を 防ぐために警 報 器 の 設 置をおすすめします。

器具の老朽化や埋設管の腐食によるガスもれを知らせます。
埋設管の腐食ガスホースや器具の老朽化によるガスもれや、地中埋設管の腐食等でガスがもれ出し建物の床下からガス警報器

床下地中埋設管腐食部

3

室内にガスが侵入した場合などにお知らせします。

ガス
ガス管す。
警報器の電源プラグは常時コンセントに差し込んでおきましょう

警報器のまわりにものを置かないようにしましょう

電源プラグが抜かれていたため、ガスもれが感知されず、発見が遅れたり、事故が拡大したケー
スがあります。電源プラグは常時コンセントに差し込んでおきましょう。

警 報 器 の ま わりに も の を
置 い て い る と 、ガ ス も れを 感 知しにくくなりま す 。
警 報 器 の ま わりに も の を置かないようにしましょう。

（水が掛からないよう注意もしましょう）

安全をより高めるガス警報器とマイコンメーターの連動
ガスもれをブザーや音声で知らせ、マイコンメーターに信号を送りガスを自動的に止めます。

ガス

ガスもれ事故防止のために

ガス警報器ご使用上の注意！
！

ガスもれ発生マイコンメーター

ガスもれ信号警報器

4

（一酸化炭素）警報器の設置警報器の設置を
CO
C
O（一酸化炭素）CO警報器は、不完全燃焼などで発生したCOを感知して、ブザーや音声で知らせます。
ガスが 燃 焼 するには、たくさんの空気が必要です。部屋を閉め切ってガス器具を使用すると酸素が不足して不完全燃焼が起こり、CO（一酸化炭素）が発生して大変危険です。ガスを使用するときは、必ず換気してください。

事故例
排気筒の腐食によるCO中毒事故
午前4時頃、マンションで一酸化炭素中毒事故が発生、1階3名、3階5名及び4階1名の計9名が軽症を負った。警察・消防による検証の結果、事故原因は1階消費者宅の天井部分の排気筒が元の形をとどめないほど腐食しており、給湯器から発生したCOが排気筒からもれ、1階天井裏に充満し、建物内部を伝わり2〜4階の居室に流入したものと推定された。

5CO

ワンポイントメモ
COは、無色無臭で発生に気付きにくい。少量でも吸い込むと手足がしびれて動けなくなり、重症になると死亡することがある毒性の強い気体です。

おすすおすおすすめします。
すめしまめしますす。

1 こまめに換気をする

2 小型瞬間湯沸器は正しく使う

室内でガスを使用するときは、時々換気をしましょう。

ホースなどで 延 長して 洗 濯 機やお風呂への給湯、シャワーとして使用することは絶対にしないでください。

禁止

3 同時使用に注意！

風呂釜と換気扇の排気筒や燃焼器具を4 チェックする。

自然 排 気式の風呂釜と台所の換気扇を同時に使用すると、浴室内の気圧が低くなり、風呂釜の排気ガスが逆流してCO中毒事故を起こすことがあります。

排気筒がズレたり、腐食して穴があいていないか、鳥の巣などの 異 物 が 詰まって い な い かをチェック。燃 焼 器 具 は、青 い 炎
で 燃 え て い ることを 確 認しましょう。

CO発生異物ＣＯ︵一酸化炭素︶中毒事故防止のためにCO中毒事故を防止するための注意事項！
！
6ガス警報器が鳴ったら!
絶対にしてはいけないこと●電気のコンセントやスイッチに触れること室内の火は全て消してください。

※換気扇をつけることも危険です! 危険スイッチには絶対にさわらないガス栓、器具栓を閉めてください。

ドアや窓を開けて充分に換気をしてください。

ガス会社に連絡し、点検が終わるまでガスを使わないでください。

火災のときは●まず避難。
●余裕があれば、初期消火をしましょう。
●容器バルブを閉めてください。
※都市ガスをご使用のご家庭は、ガスメーターバルブを閉めてください。
（バルブの操作方法は8ページ下をご確認ください）●ガス会社にも連絡してください。

7

地震のときは●まず身の安全を優先！
●ゆれが おさまった後 で 器 具 栓 、ガス栓を閉めてください 。安 全が確認できるまではガスのご使用はお止めください。

CO警報器が鳴ったら!
絶対にしてはいけないこと●CO警報器が鳴っている部屋に、いきなり入ること。
※部屋のCO濃度が高い
場合、CO中毒になる危険性があります。

ガス栓、器具栓を閉めてください。

ドアや窓を開けて充分に換気をしてください。
換 気 を 行った 後 、C O 警 報 器 が鳴っている間は部屋から退出してください。

ガス会社に連絡し、ガス器具の点検をしてもらいましょう。
点検が終わるまでガスを使わないでください。

ガスメーターバルブ・容器バルブの閉め方
時計まわり

ガスメーターバルブ

閉める

容器バルブ

●開けるときは、ガス会社の点検を受けるなど、安全を確認してください。

8ガス警報器及びCO警報器の交換期限は 年です！

5

交換期限がきたらすぐに交換してください！
警報器に貼ってある「交換期限表示ラベル」を確かめてください。

交換期限が近づいたら、ガス会社に連絡して必ず取り替えてください。

交換期限の年
２０２９年

認！
確をこ
こ

▲LPガスの場合

交換期限
２０２９年 4 月

２０２9 年▲都市ガスの場合

ラベルの形状、大きさ、色はメーカーにより異なります。

9

注意：交換期限が過ぎたものは、正しく作動しない場合があります。

ガス警報器故障かな？
ガス警報器故障
ガス警報器故障かなかな？
？ と思ったらと思ったらと思
こんなときは▼電源ランプが消灯している

電源ランプが点滅している（警報音はしない）

ここを確認して▼処置してください。
▼

電源プラグが抜けている

電源プラグを差し込んでください

電源プラグは差し込んでいるブレーカーが落ちてい たり、停 電 で なけ
れば警報器の故障が考えられます

電源を入れた直後点滅が止まり、点灯しますので暫くお待ちください

故障を知らせています
交換期限（５年）が過ぎていませんか

ガスを使用していないのに警報する

たびたび警報するお求めの販売店に連絡してください

近くで殺虫剤などスプレーを使用した噴霧剤にガスが使用
さ れ て い ます 。
ドアや窓を開けて換気してください。
このとき、コンセントは抜かないでください。

警報器に水が掛かったコンセントを抜いて、お求めの販売店に連絡してください

調理にお酒、アルコール類をたくさん使用したドアや窓を開けて換気してください

ガス器具、ガスホースなどの異常が考えられます

ガス器具などの点検を受けてください

この表を確認しても解決しない場合や、表に該当しない異常の場合はガス会社に連絡してください。

10®

お問い合わせはガス警報器工業会〒105-0001 東京都港区虎ノ門1- 16 -4 アーバン虎ノ門ビル4F
TEL.03 - 5157 - 4777 FAX.03 - 3597 - 2717
URL:https://www.gkk.gr.jp

24.04. IP.KO. 450,000