PC1-0411

見た目も機能もスマートに。
GP-148 は「見やすく」、「 使いやすく」、「 停電時も安心」でこれ1台で様々な用途や必要な点数に対応でき、様々な可燃性ガスフィールドニーズにお応えします。

可燃性ガス検知警報器

GP-148MODEL：液化石油ガス・一般高圧ガス保安規則適合品■ 見やすく：検知状態がすぐわかる■ 使いやすく：シンプル操作！
■ 停電時も安心：保安電源内蔵で停電時でも3日以上のガス漏えい監視を継続。
万一の災害時にも安心。
■ ガス検知部と炎検知器による一括監視が可能■ 必要な点数を選定可能（最大12点）■ 2接点搭載！回転灯とブザーなど同時に使用可能■ LPG・CNG・H 2スタンド等の可燃性ガス漏えい監視に対応「見やすく」、「使いやすく」、「停電時も安心」
01 見やすく：検知状態がすぐわかる
2色バーメータ表示で離れた場所からも検知状態がわかります。
また、パネルシートは日本語表記でわかりやすくなりました。

バーメータ表示02 使いやすく：シンプル操作！

正常時 緑

ガス警報時 赤

点検ボタンにより、全ての指示計ユニットを一括で点検モードに切替えることができます。
また、点検モードの操作もシンプルで簡単に作業が行えます。

▶ 点検の手順

中央の切り替えスイッチを点検

OFF ONM

CH1 OFF CH2OFF ON対象側へスライドさせます
警報テスト

警報テスト：（戻る）を押し警報が発することを確認します。

点検ボタンを長押しして点検モードに遷移

ゼロ

ゼロ調整：

を押すと自動で始まります。PASSが表示されたら成功です。

（検知部が清浄空気の状態で実施ください。
）
を押して校正ガスを当ててください。


長押しして測定モードに戻る

スパン

スパン調整：

点検ボタンをボタンで実ガス濃度に合わせ （決定） を押してください。

PASSが表示されたら成功です。
警報点

警報点確認：

を押すと表示されます。

03
a 停電時も安心：保安電源内蔵で停電時でも3日以上のガス漏えい監視を継続。
万一の災害時にも安心。

本器は保安電源用バッテリーを搭載することができ、万一、停電が起こった際にもガス漏えい監視が可能です。
保安時間【目安】
拡散式6点実装（LPG：0～100%LELの場合）連続測定で約5時間半、間欠測定設定※1で約3.4日間※2のガス漏えい監視が可能です。
※1 間欠測定設定は、0 〜100%LELのみ選択可能です※2 満充電状態、25℃、無警報動作、間欠測定設定（15秒オン／90分オフ）、有電圧出力無負荷の場合

さらに、保安電源で稼働している時の監視動作有無を検知部毎に設定できるため、停電時には保安重要エリアを効率よく監視することが可能です。
一例

バックアップ無バックアップ有消費設備

製造設備（保安重要エリア）

これ1台で様々な用途や必要な点数に対応
炎検知器の表示（例）01 ガス検知部と炎検知器による一括監視が可能
可燃性ガス検知部に加え、炎検知器の接続が可能です。
水素ステーション等の可燃性ガス検知部と炎検知器が併設される設備では本器一台で一括監視が可能なため、コスト削減が可能です。
拡散式ガス検知部
GD-A80型

02

吸引式ガス検知部
GD-D58型

炎検知器40/40シリーズ（Emerson社製）

定常状態

警報

必要な点数を選定いただけます（最大12点）

連結ケースにより、2点から最大12点まで指示計ユニット単位で、容易に増設が可能です。

GP-148（4点式）

03

指示計ユニット

GP-148（12点式）

04 LPG・ＣＮＧ・H 2スタンド等の2接点搭載！
回転灯とブザーなど同時に使用可能

各指示計ユニットより警報接点が2つ出力されます。警報時に回転灯やブザー等を同時に動作させることができるため、外部リレーの増設は不要です。

可燃性ガス漏えい監視に対応
本器はLPGスタンド、CNGスタンド、水素ステーション、その他一般の工場等で主に使用される可燃性ガスの漏えい監視に対応しています。
※平成22年12月『一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について』一部改正
により、水素の爆発防止（LEL）他、充填ホースと車両に固定した容器とのカップリ

指示計ユニット 端子台図⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①ング等接続部分付近では0.1％（1,000ppm）
以下の管理が求められます。

個別警報接点出力２EX-CONTACT（ ガス警報【標準】または故障警報【オプション】）

ALARM

個別警報接点出力１（ガス警報）

DETECTOR

回転灯
−PUMP
POWER
＋DC-OUT※接点容量：各AC 250V 2A（1段警報）報知器

GP-148 対応ガス一覧表
検知範囲単位
検知対象ガス名 表記文字
イソブタン
i-C4H10100％LEL
ＬPＧ
LPG
都市ガス
13A
メタン
CH4100％LEL
ＬＮＧ
LNG
ＣＮＧ
CNG
都市ガス
13A
メタン
CH412500ppm(表示1250)
ＬＮＧ
LNG
ＣＮＧ
CNG
100％LEL
水素H22000ppm
水素
H2100％LEL
プロパン
C3H8100％LEL
トルエン
C7H8100％LEL
アセチレン
C2H2
ガソリン
GASOLINE
100％LEL※その他のガス種、検知範囲についてはお問合せください。

１デジット
111001101111仕様型式
検知対象ガス対応検知部
表示GP-148可燃性ガス、炭化水素炎、非炭化水素炎
拡散式ガス検知部（GD-A80型）、吸引式ガス検知部（GD-D58型）、炎検知器（40/40シリーズ）

ガス警報動作・表示

故障警報動作・表示

外部出力

キャラクタLCD（バーメータ表示〈赤・緑2色〉）、各種ランプ、バッテリーレベルメータ（LEDランプ5個）
自己保持 または 自動復帰
ベースユニット：赤色ランプ点灯
指示計ユニット：赤色ランプ点滅 または 点灯（リセット操作後）ブザー連続音 または ブザー連続音＋音声メッセージ【オプション】
自動復帰
指示計ユニット：橙色ランプ点灯、故障内容（エラーコード）表示
ブザー断続音 または ブザー断続音＋音声メッセージ【オプション】
総合警報接点出力：無電圧 1c接点（接点容量：AC 250V 2A）
総合警報電圧出力：有電圧 DC 0-6-12V（10mA以下）
総合
外部ブザー用接点出力：無電圧1a接点 または 1b接点（接点容量：AC 250V 1A）
外部ブザー用電源出力：DC24V 10mA以下
個別

警報遅延
指示警報ユニット
電源入力
落雷対策
保安電源※2構造使用温度範囲
使用湿度範囲※3、a接点 または b接点
個別警報接点※1：無電圧 2接点（接点容量：AC 250V 2A）

2秒 または 最大60秒／1秒刻み
2点式（1ユニット単位）
AC 100～120Ｖ または AC 200～240V （50/60Hz）
雷サージ保護回路付
鉛蓄電池

12V

2.3Ah×2個

壁掛型 または 埋込型-10～+50℃（急変なきこと）

外形寸法 / 質量

10～90%RH（結露なきこと）
2点式 約305(W)×290(H)×73(D)mm
4点式 約395(W)×290(H)×73(D)mm
6点式 約485(W)×290(H)×73(D)mm
8点式 約575(W)×290(H)×73(D)mm
10点式 約665(W)×290(H)×73(D)mm
12点式 約755(W)×290(H)×73(D)mm

使用ケーブル距離（指示警報部-検知部間）

CVV （0.75mm2）ケーブルにて300m以内
CVV （1.25mm2、2.0mm2）にて500m以内（保安電源を含む）

外観色
※1
※2
※3

約3.9kg約5.0kg約5.8kg約6.6kg約7.4kg約8.2kg

下扉部：ライトグレー（マンセル N7.2）
その他：黒ガス警報接点＋ガス警報接点、もしくはガス警報接点＋故障警報接点のどちらかを選択できます
保安電源有り仕様を選択の場合
音声ユニット（別売品）の使用湿度範囲は85%RH以下

外観図

付属品
・埋め込み固定用金具（埋込型仕様のみ）

オプション（別売品）
・ヒューズ×2（5A・音声ユニット

φ5×20m）≪音声メッセージ≫
ガス警報時『ガスが漏れています。』
故障警報時『故障です。』※メッセージは固定です ※炎検知器は非対応です

株式会社パトライト社製

0570 - 001939

https://www.rikenkeiki.co.jp/
プロダクトサイト https://product.rikenkeiki.co.jp/
問い合わせ先〔営業部・営業所〕

営 業 一 課 ☎（03）
3966−1111㈹
営業二課 ☎（03）
3966−1114㈹
営業三課 ☎（03）
6454 −5583 ㈹札幌 ☎（011）
375−1 8 2 2 ㈹岩手 ☎（0197）
65−1 1 1 2 ㈹仙台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹水戸 ☎（029）
215−2 5 8 1 ㈹埼玉 ☎（048）
598−5 0 9 0 ㈹千葉 ☎（043）
497−6 3 0 3 ㈹神 奈 川 ☎（045）642−5 3 1 4 ㈹浜松 ☎（053）
437−9 4 2 1 ㈹※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

名 古 屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹
四 日 市 ☎（059）333−7 2 2 6 ㈹金沢 ☎（076）
240−7 0 6 0 ㈹大阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹神戸 ☎（078）
261−3 0 3 1 ㈹水島 ☎（086）
446−2 7 0 2 ㈹広島 ☎（082）
875−4 1 5 1 ㈹福岡 ☎（092）
692−1 1 6 1 ㈹熊本 ☎（096）
273−9 4 0 7 ㈹大分 ☎（097）
523−3 8 1 1 ㈹PC1-0411-230820 N