太陽光発電用パワーコンディショナ
型式：SB 3500TL-JP-22/MP /SB 4500TL-JP-22/MP / SB 5400TL-JP-22/MP
技術資料

SMA ジャパン株式会社

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

1. はじめに本資料は、低圧連系用の太陽光発電システム用パワーコンディショナについての技術情報を掲載したものです。ただし、内容は予告なく変更する場合がありますこと、ご了承ください。
パワーコンディショナは、太陽電池による直流電力を交流電力に変換し、系統と連系するための、トランスレス方式による高効率電力変換装置です。太陽電池からの電力を、最大電力追従技術を利用することにより、高効率変換を実現することはもとより、系統保護のための各種保護機能をも有した、一体型パワーコンディショナです。また、屋外設置仕様であり、特別な空調設備（エアコンなど）が不要です。以下に、SMA 社製パワーコンディショナ導入のメリットを示します。
•

トランスレス式(*)による高効率電力変換。低出力領域から高効率を実現*注意:太陽電池モジュールは、非接地式のみ対応•

FRT 2017 年 4 月以降連系要件対応済み••

自励式電圧型電流制御方式を採用
力率固定可能（80%～100%で 1%刻み）•屋外設置用（屋内設置も可）•電子、電気部品収納部は保護等級 IP65 により、粉塵等の侵入無し•

極低騒音運転•変換効率が高く、発熱も少ないため、エアコン不要•

2 つの MPPT（最大電力追従）入力搭載•

DC 接続は、専用のコネクタ（Sunclix）利用により専用工具不要•

停電時でも利用できる、自立運転出力（101V）機能搭載• 外部との通信は有線方式：
イーサネット経由での Webconnect データモジュール（標準搭載）• JEM1498補足情報対応（フリッカ対策済み）

適用範囲 本書は、以下の装置に適用されます•SB 3500TL-JP-22/MP、および SB 4500TL-JP-22/MP、SB 5400TL-JP-22/MP
ファームウエアバージョン 4.00.05 以降2SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

2. 仕様
機 器 の 設 計 ・ 製 作 ・ 試 験 は そ れ ぞ れ 関 連 す る 各 種 IEC・EN(*)・ 系 統 連 系
規 程 (JEAC9701-2016) ・電気設備技術基準・ 内線規程に準拠・準用しています。
*EN は欧州規格

2.1 使用状態
以下の使用状態を想定しています。
•

設置環境：屋外および屋内
塩害・粉塵・有毒ガスに対する対環境性能は、IEC60721-3-4 準拠：4K4H•

周囲温度：-25℃～+60℃•

相対湿度：0%～100%•

標高：2000m 以下•

取り付け面：垂直壁面•

本体周辺のクリアランス：50mm 以上（正面）：300mm 以上（上面）：500mm 以上（下面）：100mm 以上（側面）•

本体接地「C または D 種」

2.2 装置構成
1.

SB 3500TL-JP-22/MP: 3.5kVA

インバータ（トランスレス方式）
SB 4500TL-JP-22/MP: 4.5kVA
インバータ（トランスレス方式）
SB 5400TL-JP-22/MP: 5.4kVA
インバータ（トランスレス方式）
2.

系統連系保護装置*系統連系規程(JEAC9701-2016)を準用した連系保護機能を内蔵

3

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

2.3 定格仕様: SB 3500TL-JP-22/MP
パワーコンディショナ本体の仕様を示します。
品名

Sunny Boy 3500TL-JP-22/MP

型式

SB 3500TL-JP-22/MP
定格出力(kW)

出力(AC)

定格出力電圧(V)、周波数(Hz)

連系時

3.5kW

自立運転時

1.5kW

連系時

AC 202V, 50/60Hz

自立運転時

AC 101V, 50/60Hz

最大出力電流(A)17.5A

入力電圧範囲(V)70V ～ 450V

起動最低入力電圧(V)110V (*1)

定格入力電圧(V)
入力(DC)

330 V

最大電力追従範囲(V)85 V ～ 360V

定格出力条件（入力最低電圧）

125V 以上

入力回路数

2 回路

入力端子数、形状

各 2 入力(各回路ごと)、専用コネクタ(SUNCLIX)利用

最大入力電流(A)

2 回路 x 15Aエレクトロニッ 最大使用電圧(V)ク・ソーラー・
入力開閉機能
最大使用電流(A)スイッチ (ESS)
最大使用電力(W)

主回路方式

保護機能

800V
35A
12kW

インバータ方式

電圧型電流制御方式

絶縁方式

トランスレス方式

電気方式

単相 2 線式（3 線接続式）

連系保護

過電圧:OV、不足電圧:UV、周波数上昇:OF、周波数低下:UF

単独運転検出受動および能動方式

変換効率(%) (*2)

96.5% （最大出力基本波力率0.95 以上 (-0.8 ～ 0.8 設定可能)

高調波歪み率(%)

総合 5％以下、各次 3％以下

待機時消費電力(W)

1W 以下（夜間）使用環境条件 (*3)

屋内及び屋外、周囲温度-25℃～+ 60℃、湿度 0 ～ 100%、海抜 2,000m 以冷却方式

受動式空冷

運転時騒音

25dB(A)以下

保護等級 (*4)
モニター機能通信方式
外形寸法（W×D×H）

IP65
本体部

本体モノクロ液晶パネル、LED インジケータによる瞬時発電、発電量ほか

屋内用モニター

HEMSシステム（別売り）
有線：イーサネット経由での Webconnect データモジュール（標準搭載）
490 mm x 185 mm x 519 mm

質量付属品25.5 kg
SUNCLIX コネクタ、エレクトロニック・ソーラー・スイッチ

JET 認証番号

MP-0105(*1)110V を越えた場合でも、発電量不足により運転を維持できない場合があります。
(*2)JIS C 8961 準拠(*3)IEC60721-3-4, Installation type C, Class 4K4H 準拠(*4)EN60529 準拠、ESS 装着時

過積載率はDC入力電力で200%（7kW）以下で延長保証も可能です。
DC電圧の上限は450Vですが、パワコンは自動的にDC電流を各MPP回路あたり15Aに制限しますの
で過積載は可能です。
4SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

SB 4500TL-JP-22/MP
品名

Sunny Boy 4500TL-JP-22/MP

型式

SB 4500TL-JP-22/MP
定格出力(kW)

出力(AC)

定格出力電圧(V)、周波数(Hz)

連系時

4.5kW

自立運転時

1.5kW

連系時

AC 202V, 50/60Hz

自立運転時

AC 101V, 50/60Hz

最大出力電流(A)22.3A

入力電圧範囲(V)70V ～ 450V

起動最低入力電圧(V)110V (*1)

定格入力電圧(V)
入力(DC)

330 V

最大電力追従範囲(V)85V - 360V

定格出力条件（入力最低電圧）

160V 以上

入力回路数

2 回路

入力端子数、形状

各 2 入力(各回路ごと)、専用コネクタ(SUNCLIX)利用

最大入力電流(A)

入力開閉機能2 回路 x 15A

最大使用電圧(V)エレクトロニック・ソーラー・ 最大使用電流(A)スイッチ (ESS)
最大使用電力(W)

800V
35A
12kW

インバータ方式
主回路方式

保護機能

電圧型電流制御方式

絶縁方式

トランスレス方式

電気方式

単相 2 線式（3 線接続式）

連系保護

過電圧:OV、不足電圧:UV、周波数上昇:OF、周波数低下:UF

単独運転検出受動および能動方式

変換効率(%) (*2)

96% （最大 96.7%)出力基本波力率0.95 以上 (-0.8 ～ 0.8 設定可能)

高調波歪み率(%)

総合 5％以下、各次 3％以下

待機時消費電力(W)

1W 以下（夜間）使用環境条件 (*3)

屋内及び屋外、周囲温度-25℃～+ 60℃、湿度 0 ～ 100%、海抜 2,000m 以冷却方式

受動式空冷

運転時騒音

25dB(A)以下

保護等級 (*4)

IP65

モニター機能通信方式
外形寸法（W×D×H）

本体部

本体モノクロ液晶パネル、LED インジケータによる瞬時発電、発電量ほか

屋内用モニター

HEMSシステム（別売り）有線：イーサネット経由での Webconnect データモジュール（標準搭載）
490 mm x 185 mm x 519 mm

質量付属品25.5 kg
SUNCLIX コネクタ、エレクトロニック・ソーラー・スイッチ

JET 認証番号

MP-0085(*1)110V を越えた場合でも、発電量不足により運転を維持できない場合があります。
(*2)JIS C 8961 準拠(*3)IEC60721-3-4, Installation type C, Class 4K4H 準拠(*4)EN60529 準拠、ESS 装着時

過積載率はDC入力電力で200%（9kW）以下で延長保証も可能です。
DC電圧の上限は450Vですが、パワコンは自動的にDC電流を各MPP回路あたり15Aに制限しますので過積載は可能です。

5

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

SB 5400TL-JP-22/MP
品名

Sunny Boy 5400TL-JP-22/MP

型式

SB 5400TL-JP-22/MP
定格出力(kW)出力(AC)

定格出力電圧(V)、周波数(Hz)

連系時

5.4kW

自立運転時

1.5kW

連系時

AC 202V, 50/60Hz

自立運転時

AC 101V, 50/60Hz

最大出力電流(A)26.7A

入力電圧範囲(V)70V ～ 450V

起動最低入力電圧(V)110V (*1)

定格入力電圧(V)
入力(DC)

330 V

最大電力追従範囲(V)85V - 360V

定格出力条件（入力最低電圧）

190V 以上

入力回路数

2 回路

入力端子数、形状

各 2 入力(各回路ごと)、専用コネクタ(SUNCLIX)利用

最大入力電流(A)

2 回路 x 18A(*5)
最大使用電圧(V)

800V

エレクトロニッ
入力開閉機能 ク・ソーラー・ 最大使用電流(A)スイッチ (ESS)
最大使用電力(W)

主回路方式

保護機能

35A
12kW

インバータ方式

電圧型電流制御方式

絶縁方式

トランスレス方式

電気方式

単相 2 線式（3 線接続式）

連系保護

過電圧:OV、不足電圧:UV、周波数上昇:OF、周波数低下:UF

単独運転検出受動および能動方式

変換効率(%) (*2)

96% （最大 96.7%)出力基本波力率0.95 以上 (-0.8 ～ 0.8 設定可能)

高調波歪み率(%)

総合 5％以下、各次 3％以下

待機時消費電力(W)

1W 以下（夜間）使用環境条件 (*3)

屋内及び屋外、周囲温度-25℃～+ 60℃、湿度 0 ～ 100%、海抜 2,000m 以

冷却方式

Opticool

運転時騒音33dB(A)以下

保護等級 (*4)
モニター機能通信方式
外形寸法（W×D×H）

IP65
本体部

本体モノクロ液晶パネル、LED インジケータによる瞬時発電、発電量ほか

屋内用モニター

HEMSシステム（別売り）
有線：イーサネット経由での Webconnect データモジュール（標準搭載）
490 mm x 185 mm x 519 mm

質量
付属品25.5 kg
SUNCLIX コネクタ、エレクトロニック・ソーラー・スイッチ

JET 認証番号

MP-0133(*1)110V を越えた場合でも、発電量不足により運転を維持できない場合があります。
(*2)JIS C 8961 準拠(*3)IEC60721-3-4, Installation type C, Class 4K4H 準拠(*4)EN60529 準拠、ESS 装着時(*5) In sum the DC current is limited to 30A / 運転時は入力電流を最大30Aに制御します。

過積載率はDC入力電力で200%（10.8kW）以下で延長保証も可能です。
DC電圧の上限は450Vですが、パワコンは自動的にDC電流を各MPP回路あたり15Aに制限しますので過積載は可能です。

6

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

2.4 出力特性以下に、効率曲線を示します。

7

SMA Solar Technology AG

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

2.5 主回路方式
スイッチング方式：PWM 方式

変換方式：トランスレス、自励式電圧型電流制御方式 出力方式
：連系運転時、単相 2 線式 202V（接続は 3 線式）
自立運転時、単相 2 線式 101V

2.6 その他制御および機能

8•

自動スタート、停止機能•

最大電力点追従制御•

電圧上昇抑制制御•

ソフトスタート制御•系統同期制御•地絡検出機能•直流分検出機能•

自立運転機能： 連系時の周波数（50/60Hz）に従います。

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

2.7

9

外形図

SMA Solar Technology AG

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

2.8 部品配置図

番号
A
B
C
D
E

名称
銘板
JET 認証シール
LED インジケータ
グラフィックディスプレイ
エレクトロニック・ソーラー・スイッチ
Electronic Solar Switch (ESS）F
G

本体の下部カバー本体の上部カバー（本体外部）（接続部：本体下部カバー取り外し後）
番号A
B
C
DEFGHI
K10名称太陽電池ストリング接続用 DC コネクタ（入力域 A）
エレクトロニック・ソーラー・スイッチ（ESS）接続用ソケット
太陽電池ストリング接続用 DC コネクタ（入力域 B）
AC ケーブル用端子
保護接地線の接続部
系統（AC）接続用ケーブルグランド（12mm ～ 21mmφ）
表示言語切り替えスイッチ（*SMA サービス担当者用）
使用しませんパラメータ（整定値）設定用ロータリースイッチ
SD カード用スロット（*SMA サービス担当者用）

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

2.9 単線結線図

11

SMA Solar Technology AG

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

3. 自動同期機能
本装置は、電圧型電流制御型パワーコンディショナです。PLL(Phase Locked Loop)技術を利用し、出力電流を系統電圧に同期させ、力率 0.95 以上を実現しています。

4. 最大電力点追従制御（MPPT 制御）
太陽電池の出力特性は、一般的に下図のように示され、太陽電池個別の特性や温度によって変化することにより、最大発電を実現できる電圧も刻一刻と変化します。
本機に搭載されている MPPT 機能により入力側電圧を変化させ、その結果得られる電力が常に最大となるポイントに追従します。
太陽電池からの入力電力全てを、系統へ逆潮流できない条件の場合には、MPPT 機能を停止し、MPPT 制御電圧（=太陽電池からの入力電圧）は、最大供給可能電流値によってのみ決定される値となります。
また、各種保護機能が働き、入力電力を減少させる必要がある場合は、MPPT 制御から速やかに外れます。
入力電流

入力電力

最大電力追従出力曲線(W)

太陽電池特性曲線
(I-V)

入力電圧

太陽電池の出力特性（パワーコンディショナへの入力特性）：概念図

12

SMA Solar Technology AG

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

5. 制御電源
制御電源は、太陽電池から供給されます。 液晶表示および通信回路電源は、太陽電池もしくは系統電力から供給されます。

5.1 起動および停止条件
起動電圧：入力 110V 以上
停止電圧：入力電圧 50V 以下

5.2 運転開始および運転停止条件（連系運転時）
開始電圧：入力 110V 以上
停止電圧：入力 70V 以下（自立運転時）開始電圧：入力 120V 以上
停止電圧：入力 120V 以下

5.3 ブロック図

制御基板

DC /DC+2 2V+1 5V+ 5V- 5V

AC /DC+1 2V

DC 入力

13

通信基板

AC 入力

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

6.単独運転検出

14

SMA Solar Technology AG

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

7. 電圧上昇抑制機能
本装置には、系統電圧を電圧上昇抑制整定値以下に維持するための、無効電力および有効電力制御機 能が備わっています。
•無効電力制御
工場出荷時の整定値は109 V、整定可能範囲は107～112 V（0.5V単位）です。
系統電圧が整定値を上回ると、3分で85%に達するまで無効電力を注入します。
系統電圧が整定値を下回ると、15%/30秒で無効電力の注入を低減します。
•有効電力制御
工場出荷時の整定値は110V、整定可能範囲は107～112 V（0.5V単位）です。
系統電圧が整定値を上回ると、5分で出力制限限度値（初期設定は定格有効電力の0%=0 kW)に達するまで有効電力の出力を低減します。
系統電圧が整定値を下回ると、100%/分で有効電力の出力を増加します（有効電力の出力値はDC入力値に準じます）。
※無効電力制御と有効電力制御は整定値により同時に機能いたします。
例：初期設定では、系統電圧が110Vを超えると無効電力制御と有効電力制御が同時に働きます。

15

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

8. 保護機能8.1 系統連系保護要素
項目

整定値

整定範囲

相数

検出時動作
ゲート
リレー
ブロック 解列

交流過電圧
OVR

検出レベル
検出時限

115V
1.0 秒

110～119V（1V 単位）2○○

交流不足電圧
UVR

検出レベル
検出時限

80V
1.0 秒

80～93V（1V 単位）

2○○

51.0Hz（50Hz）
61.2Hz（60Hz）

50.5 ~ 51.5Hz (50Hz) 0.1Hz 単位

周波数上昇 OFR

検出レベル
検出時限

1○

○

周波数低下 UFR

検出レベル
検出時限

1○

○

単独運転検出（能動方式）

検出レベル
検出時限

固定

1○

○

固定

1○

○

300 秒

150～300 秒（10 秒単位）---

無効電力制御機能

109.0V

107～112V（0.5V 単位）

-

-

-

有効電力制御機能

110.0V

107～112V（0.5V 単位）
および OFF

-

-

-

検出レベル
検出時限

125V
1.0 秒

固定

-

○

○

単独運転検出（受動方式）

1.0 秒
48.5Hz（50Hz）
58.2Hz（60Hz）

47.5 ~ 49.5Hz (50Hz) 0.1Hz 単位

1.0 秒

0.5～2.0 秒（0.1 秒単位）

瞬時交流過電圧8.2

57.0 ~ 59.4Hz (60Hz) 0.1Hz 単位

50Hz ±5.5%（50Hz）
60Hz ±5.5%（60Hz）

検出レベル
検出時限

0.2 秒以下

0.2Hz/秒

復電後の 投入阻止（*2）

電圧上昇抑制60.6 ~ 61.8Hz (60Hz) 0.1Hz 単位
0.5～2.0 秒（0.1 秒単位）

0.5 秒

その他の保護要素
項目
交流過電流
ACOC
直流過電圧
DCOVR

直流不足電圧 DCUVR

検出時動作
ゲート
リレー
ブロック
解列

整定値
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限
検出レベル
検出時限

24.1A (3.5kW)
26.9A (4.5kW)
32.5A (5.4kW)
450V
0.5 秒以下
70V
0.5 秒以下

○

○

○

○

○

○

○

○

150mA (3.5kW)
直流分流出検出検出レベル

200mA (4.5kW)

検出時限266mA (5.4kW)
0.5 秒以下

16

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

8.3 パワーコンディショナの保護機能
項目

絶縁抵抗
漏洩電流

説

明

非連系運転時のみ機能。
太陽電池モジュールの地絡検出。
連系運転時のみ機能。
本体もしくは太陽電池モジュールの接地不良

検出
レベル

検出
時限

3501

540 kΩ (3.5 kW)
420 kΩ (4.5 kW)
420 kΩ (5.4 kW)

-

3601

30 mA

1 秒以下

○

○

自動連系開始しない

自動入力過電流太陽電池モジュールからの入力電流が過大

3801,3802

1 秒以下

○

○

自動装置異常ハード、ソフトウェア異常

18A (3.5 kW)
18A (4.5 kW)
21A (5.4 kW)

-

-

1 秒以下

○

○

自動

温度異常

本体内部温度上昇

6502

110 °C

1 秒以下

○

○

自動7401-1 秒以下--

自動バリスタ異常 内部バリスタの異常

8.4 系統保護リレー仕様
製造者名
型式
定格電圧
耐電圧
定格電流
最大遮断電力定格制御電圧
標準動作時間定格遮断時間電気的ライフサイクル
接点タイプ

Tyco Electronics
PCFN-112H2MG
277VAC
2500Vrms
26A
7200VA
12VDC
6 回/分
10ms
30,000 回
NO（無電源時オープン）

8.5 避雷素子（DC 入力部）
製造者名
タイプ
型式

エプコス(株)サーモヒューズバリスタ
B72220T0511K101（AC 出力部）
製造者名
タイプ
型式
17

検出時動作ｹﾞｰﾄ
リレー 復帰
ﾌﾞﾛｯｸ
解列

ディスプ
レイ表示

エプコス(株)2 極アレスタ
EM3600XSSB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

9. 状態表示および操作
パワーコンディショナ本体前面に搭載されている液晶ディスプレイにて、状態表示が可能です。運転状態の概要は 3 つの LED で確認できます。（詳細は、マニュア ル参照）

A：（緑色）運転状態
・連続点灯：運転中・消灯：停止・点滅：連系準備中
B：（赤色）障害情報
・連続点灯：障害発生・消灯：障害無し
C：（青色）使用しません

18

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

10. 保護機能シーケンス（1）解列シーケンス（系統保護およびその他機能）
OVR(59)UVR(27)
OFR(95H)
UFR(95L)
単独運転検出（能動）単独運転検出 (受動)OR

ゲートブロック
リレー解列

交流過電流
直流過電圧
直流不足電圧
直流分流出検出本機保護機能）
漏洩電流
装置異常
温度異常

19

OR

ゲートブロック
リレー解列

SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG（2）再並列シーケンス
OVR(59)解除
UVR(27)解除
OFR(95H)解除
UFR(95L)解除
単独運転検出（能動）解除
単独運転検出（受動）解除AND

復帰時間
300 秒経過（工場出荷時）交流過電流解除
直流過電圧解除
直流不足電圧解除AND

直流分流出検出解除

ゲートブロック解除
リレー再並列（連系運転再開）

漏洩電流解除絶縁抵抗AND
装置異常解除温度異常解除20

太陽電池からの入力条件をクリアSB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

11. 自動起動・停止
通常運転時のフローチャートを以下に示します。なお、系統保護機能動作および、本機保護機能動作が、以下の通常運転よりも優先されます。
太陽電池入力待ち

太陽電池電圧＞ 110 V

系統電圧検出(50 Hz/60 Hz)

NO

復帰タイマーNO

300 秒経過 *保護リレー
動作テスト OK

*工場出荷設定

NOYES

絶縁抵抗測定値
420 kΩ (4.5 kW/5.4kW)

NO＞540 kΩ (3.5 kW)
YES

系統連系運転（ゲートブロック解除、保護リレー投入）

MPPT 制御運転

系統連系出力YES＞0 WNO
系統連系運転停止（ゲートブロック、保護リレー解列）系統電圧検出21SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG

12. 交換部品について定期的な交換部品はありません。

13. ご相談窓口
弊社製品に関しての技術的なご質問は、販売代理店へご相談ください。

14. 注意事項
本書の内容の所有権は SMA Solar Technology AG にあります。本書の内容についての公表は、部分的または全体的のいずれにおいても、Solar Technology AG の書面による許諾を必要とします。ただし、製品またはその正しい使用を検討する目的で本書を社内で複写することは認められ、許諾を必要としません。
商標
すべての商標は、個別に標示されていない場合でも公認されています。商標がない場合であっても、製品またはブランドが登録商標されていなことを意味するものではありません。
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal, GermanyTel.
+49 561 9522-0
Fax+49 561 9522-100
www.SMA.deE-Mail: info@SMA.de© 2004 to 2016 SMA Solar Technology AG 版権保有

22SB35-54TLJP22MP-TI-ja-11

SMA Solar Technology AG