価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。

形式：R7G4HEIP-6-DC16B
リモートI／O R7G4H シリーズ

①付加コード

少点数入出力ユニット◆オプション仕様
無記入：なし／Q：あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）（EtherNet／IP用、プラスコモン（PNP対応）トランジスタ16点出力、ねじ端子台）
主な機能と特長●EtherNet／IP用プラスコモン（PNP対応）トランジスタ16点出力の少点数入出力ユニット●DLR（デバイス・レベル・リング）ネットワークに対応しており、リング接続が可能

オプション仕様◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）／C01：シリコーン系コーティング ＋1,000円／C02：ポリウレタン系コーティング ＋1,000円／C03：ラバーコーティング ＋1,000円

関連機器
・コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）・EDSファイル
コンフィギュレータソフトウェアおよびEDSファイルは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
本器をパソコンに接続する場合、市販のUSB MINI B規格のケーブルをご使用下さい。（お客様ご用意）

130

55
55

機器仕様

（mm）

形式：R7G4HEIP－6－DC16B－R①
価格
基本価格 40,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項
・形式コード：R7G4HEIP－6－DC16B－R①①は下記よりご選択下さい。
（例：R7G4HEIP－6－DC16B－R／Q）
・オプション仕様（例：／C01）

接続方式
・EtherNet／IP：RJ-45モジュラジャック
・供給電源・出力信号：M3ねじ2ピース端子台接続（締付トルク0.5N・m）
圧着端子：「推奨圧着端子」の図を参照下さい。
・推奨メーカ：日本圧着端子製造、ニチフ
・適用電線サイズ：0.25～1.65mm2（AWG22～16）端子ねじ材質：鉄にニッケルメッキ
ハウジング材質：難燃性灰色樹脂
アイソレーション：出力－EtherNet／IP・FE－供給電源間
通信断時出力設定：R7CFGにより設定
状態表示ランプ：PWR、RUNで状態を表示（詳細は取扱説明書を参照下さい）
接点出力状態表示ランプ：ON時緑色点灯■推奨圧着端子3.3max6max

端子台
6：電源用：ねじ端子台
通信用：RJ-45モジュラジャック
入出力用：ねじ端子台

EtherNet／IP仕様

種類
DC16B：プラスコモン（PNP対応）トランジスタ出力16点

供給電源
◆直流電源
R：24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）

通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T／100BASE-TX
伝送速度：10／100Mbps（Auto Negotiation機能付）
制御手順：EtherNet／IP
コネクション数：3個
コネクションタイプ：Exclusive owner、Listen only、Input only

R7G4HEIP-6-DC16B仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp（mm）NS-8004-C Rev.4 Page 1/5

形式：R7G4HEIP-6-DC16B
伝送ケーブル：10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）
100 BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）
トポロジ：ライン、スター、リング
セグメント最大長：100m
IPアドレス：192.168.0.250（工場出荷時設定値）
IPアドレスのホストアドレスのみロータリスイッチで変更可能
それ以外の項目はコンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）にて変更可能
DLR対応
Port番号：2222、44818
入出力データサイズ：1ワード
状態表示ランプ：MS、NS（詳細は取扱説明書を参照して下さい。）

出力仕様

コンフィギュレータソフトウェア設定
コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CFG）の使用方法については、R7CFGの取扱説明書をご覧下さい。
■チャネル一括設定
項 目
設定範囲
Output Hold ／ Clear Hold ／ Clear（通信断時出力）

初期値
Hold■ EtherNet 設定
項 目
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
TimeOut
Use IP Address

設定範囲
初期値
0.0.0.0 〜 255.255.255.255 192.168.0.250
0.0.0.0 〜 255.255.255.255 255.255.255.00.0.0.0 〜 255.255.255.255 192.168.0.1
0 〜 32767（0.1 秒）
30（0.1 秒）
DHCP ／ CONFIG
CONFIG

コモン：プラスコモン（PNP対応）16点／コモン
最大同時出力点数：制限なし（24V DC時）
定格負荷電圧：24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下
定格出力電流：0.1A／点 1.6A／コモン
残留電圧：1.2V以下
洩れ電流：0.1mA以下
ON遅延時間：0.2ms以下
OFF遅延時間：0.5ms以下
過電流保護機能：過電流を検出すると電流値を制限します。
過熱保護機能：過熱を検出すると出力をOFFします。
（誘導負荷（ソレノイドなど）を接続する場合は、負荷と並列にダイオードを接続して下さい）

設置仕様
消費電流
・直流電源：約50mA
使用温度範囲：-10～+55℃
保存温度範囲：-20～+65℃
使用湿度範囲：30～90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：壁またはDINレール取付（35mmレール）
質量：約200g

性能
絶縁抵抗：100MΩ以上／500V DC
耐電圧：出力－EtherNet／IP・FE－供給電源間
1分間

1500V AC

適合規格
適合EU指令：電磁両立性指令（EMC指令）EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令R7G4HEIP-6-DC16B仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8004-C Rev.4 Page 2/5

形式：R7G4HEIP-6-DC16B
パネル図
IPアドレス設定用
ロータリスイッチ
RJ-45
モジュラジャック

接点出力状態表示ランプ
コンフィギュレータ
設定用コネクタ

状態表示ランプ

LNK1

SA1×10

LNK2

SA2×1

PWR NS LNK2MS LNK1451627CNFG.

10 11 12 13 14 15 16 17 183123

供給電源用端子台

456789出力用端子台端子配列■出力の配線
101516171811121314V＋ Y1Y3Y5Y9 Y11 Y13 Y15Y7127893456V− Y0Y2Y4Y6Y8 Y10 Y12 Y14端子
番号123456789信号名機

能VーY0Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y140V
出力 0出力 2出力 4出力 6出力 8出力 10出力 12出力 14端子
番号
101112131415161718

信号名V＋Y1Y3Y5Y7Y9Y11Y13Y15

機

能24V DC（出力コモン）
出力 1出力 3出力 5出力 7出力 9出力 11出力 13出力 15■供給電源の配線
4567NC NC ＋24V 0V123NC NC FE①NC②NC③FE④NC⑤NC⑥+24V⑦0V−−機能接地−−供給電源（24V DC）
供給電源（0V）

R7G4HEIP-6-DC16B仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8004-C Rev.4 Page 3/5

形式：R7G4HEIP-6-DC16B
ビット配置
■接点出力
150出力 0出力 1出力 2出力 3出力 7出力 8出力150：OFF 1：ON

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図
15414055（4）5013045627310 11 12 13 14 15 16 17 18123456789DINレール（35mm幅）

5132−φ4.3 深さ 467−M3 供給電源用
端子ねじ

618−M3 出力用
端子ねじ

取付寸法図（単位：mm）
1402−M4ねじ

R7G4HEIP-6-DC16B仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8004-C Rev.4 Page 4/5

形式：R7G4HEIP-6-DC16B
ブロック図・端子接続図
EMC（電磁両立性）性能維持のため、FE端子を接地して下さい。
注）FE端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。
■出力回路※1EtherNet／IP RJ-45モジュラジャック※1
EtherNet／IP RJ-45モジュラジャック

通回

信路

制御回路

出回

力路

1 V-

10 V+

2 Y0
3 Y2

FE 3

2 Y0

4 Y4

24V DC 6電源回路

0V 75 Y6制御回路

6 Y8

NC 17 Y10

NC 2
NC 4
NC 58 Y1218 Y15

9 Y14

1 V-10 V+
11 Y112 Y3■出力部接続例

13 Y514 Y715 Y916 Y11V+ 10＋−

V- 1
Y0 2

17 Y13
18 Y15※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

Y15 18●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先ホットライン：0120-18-6321

R7G4HEIP-6-DC16B仕様書

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

NS-8004-C Rev.4 Page 5/5