一般社団法人 北海道電気管理技術者協会

厳島神社の鳥居と瓶子岩（江差町 かもめ島）

親子熊岩（せたな町（久遠郡））

日本海追分ソーランライン
道の駅巡りを兼ねて、普段はあまり走らない「追分ソーランライン」を訪れた時の写真です。
追分ソーランラインの名称は、ルート上に、北海道の民謡『江差追分』、『ソーラン節』発祥の地があることから、この名前がつけられたそうです。
海沿いを走るこの道には他にも景色を楽しめる絶景スポットや夕日のビューポイントが沢山ありますので、皆さんもぜひおとずれてみてはどうでしょうか。

（札幌支部水戸）第９号

保安教育資料
保安教育資料

北海道電力ネットワーク（株）
北海道電力ネットワーク（株）（以下ほくでんネットワーク）の高圧引込線を自家用柱（第１柱）（以下ほくでんネットワーク）の高圧引込線を自家用柱（第１柱）で受けてから、で受けてから、敷地内などの自家用柱を経由し自家用配電線路で高圧受電設備
敷地内などの自家用柱を経由し自家用配電線路で高圧受電設備（キュービクルなど）（キュービクルなど）まで電気を引込む方式です。
まで電気を引込む方式です。
この設備の維持・管理においては樹木などの接触による停電事故の防止対策が必要になります。
この設備の維持・管理においては樹木などの接触による停電事故の防止対策が必要になります。
今回は樹木接触による影響および対策について記載しましたので参考にしていただき、必要に応じ今回は樹木接触による影響および対策について記載しましたので参考にしていただき、必要に応じ電気管理技術者、又は電気工事店などに相談しましょう。
電気管理技術者、又は電気工事店などに相談しましょう。
高圧引込線
高圧引込線

【自家用配電線路】【自家用配電線路】

入・切入・切停停
電電発発
生生

自家用区分開閉器
自家用区分開閉器
GG
付付PASPAS

ほくでん柱
ほくでん柱

自家用柱
自家用柱
（第１柱）
（第１柱）

自家用柱
自家用柱

自家用柱
自家用柱

技術基準は、電気事業法に基づく省令の一つとして、電気保安の確保のための基礎となる重要な技術基準は、電気事業法に基づく省令の一つとして、電気保安の確保のための基礎となる重要なものである。
ものである。
電気事業法においては、電気事業法においては、電気工作物はすべて技術基準に適合するように維持されなけれ電気工作物はすべて技術基準に適合するように維持されなければならないと定められている。
ばならないと定められている。
（電気事業法第３９条）（電気事業法第３９条）
電気設備技術基準（第電気設備技術基準（第7979条）では樹木との接触について次のとおり明記されています。
条）では樹木との接触について次のとおり明記されています。
【低高圧架空電線と植物との接近】【低高圧架空電線と植物との接近】（省令第（省令第5 5条第条第1 1項、第項、第2929条）条）
第第7979条：低圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いている風等により、植物に接触しないよう
条：低圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いている風等により、植物に接触しないように施設すること。に施設すること。

（１）（１）樹木が接触し、高圧電線の被覆が損傷した場合、樹木が接触し、高圧電線の被覆が損傷した場合、地絡（漏電）が発生し自家用区分開閉器地絡（漏電）が発生し自家用区分開閉器（G（G付付PAS）が動作し電気設備で停電が発生するPAS）が動作し電気設備で停電が発生すると、ほくでんネットワークの変電所で故と、ほくでんネットワークの変電所で故障を検知します。
障を検知します。
（２）（２）樹木により高圧電線が混線し短絡した場合、ほくでんネットワークの変電所で故障を検知
樹木により高圧電線が混線し短絡した場合、ほくでんネットワークの変電所で故障を検知し、近隣が一時停電してしまいます。なお、再送電後には事業場の電気設備のみが停電継し、近隣が一時停電してしまいます。なお、再送電後には事業場の電気設備のみが停電継続します。
続します。
焼け融けた電線被覆が地面に落下、焼け融けた電線被覆が地面に落下、（３）（３）樹木が接触し、高圧電線の被覆が焼損した場合に、樹木が接触し、高圧電線の被覆が焼損した場合に、草木に延焼し火災が発生する草木に延焼し火災が発生すると消防隊が出動する。と消防隊が出動する。
（４）（４）
樹木が接触したまま放置すると、大雨、大雪、強風時での停電リスクが増大します。
樹木が接触したまま放置すると、大雨、大雪、強風時での停電リスクが増大します。

また、停電が休日・夜間に発生した場合は、対応に時間を要するとともに、高圧電また、停電が休日・夜間に発生した場合は、対応に時間を要するとともに、高圧電線が断線した場合に、復旧する工事会社の手配にも時間を要します。
線が断線した場合に、復旧する工事会社の手配にも時間を要します。

1

（１） 【定期点検】電気主任技術者が実施する、月次点検・年次点検の外観点検等において、自家用配電線路への樹木接触、設備の損傷がないか確認する。
（２） 【日常巡視】電気工作物の運用、運転にあたる従業員や保全要員における日常巡視が事故等を未然に防げるため、樹木接触を発見した場合は電気主任技術者に報告する。
（３） 樹木接触箇所の伐採は、専門の電気工事会社など資格を有する箇所に依頼するとともに、伐採は危険防止のため停電作業での実施が望ましい。
（感電事故防止）など、自家用配電線路への樹木接触による事故防止に努めて下さい。

当協会会員の事業場における実際の樹木接触箇所の確認と対策後の状況について下の写真のように対策したので参考にして下さい。
樹木接触で電線被覆が損傷し電線導体が露出●夏季では葉が生い茂り電線への影響も確認出来ない状況であった。
●冬季に状況を確認したところ電線の被覆が損傷し、停電事故が発生するリスクが大であった。
（冬季の確認も重要です）●風が吹いても接触しないように伐採し停電事故防止策を実施した。

樹木との距離が確保され停電リスクが低減

2

令和 4 年
年33月
月31日までまで
202231日（処分期間終了）（処分期間終了）（令和４年）

変圧器・コンデンサー等

豊田事業エリア

ポリ塩 化ビフェニ ル（PCB）使2022
用 3製31 品（処分期間終了）
及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて年（令和４年）

月日まで

変圧器・コンデンサー等

変圧器・コンデンサー等

大阪事業エリア北九州事業エリア
PCB廃棄物は定められた処分期間までに処分しなければなりません。
年 月日まで2021 3 31（令和３年）
年月日まで
2018
331
高濃度PCB廃棄物は、期限を過ぎると事実上処分することができなくなります。
（平成30年）（処分期間終了）（処分期間終了）
令和５年 10月版
年 3月日まで
低濃度PCB廃棄物の処分期間
2027
低濃度PCB廃棄物の処分期間
令和 9 年 3 月31日31まで（令和９年）

高濃度PCB廃棄物の処分期間

PCBとはどんなものですか？
!
! PCBとはどんなものですか？
安定器及び汚染物等

北海道（室蘭）・東京 事業エリア

令和 5 年 3 月31 日まで
2023

変圧器・コンデンサー等

北海道（室蘭）事業エリア（令和５年）（処分期間終了）

令和 4 年年33月
月31日
202231日
7*)の用途（処分期間終了）の用途
安定器及び汚染物等7*)
PCB は電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、以下のとお（令和４年）

まで
まで

・大阪・豊田 事業エリア
り様々な用途に利用されていました。現在は新たな製造が禁止されています。
は電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、以下のとお
PCB北九州
変圧器・コンデンサー等

用 途
製品例・使用場所
り様々な用途に利用されていました。現在は新たな製造が禁止されています。

年 月31日まで
2021
変圧器用 3
ビル・病院・ 工場・ 鉄道車両・船舶等の変圧器（令和３年）
用 途

絶縁油

東京事業エリア

製品例・使用場所（処分期間終了）

2022
4（処分期間終了）

変電所等の電力用コンデンサー、蛍光灯の安定器・テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサー
令和 年
年33月
月31日までまで
工場・ 鉄道車両・船舶等の変圧器
変圧器用
ビル・病院・31日
コンデンサ―用（令和４年）
直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー、医療用X線装置用コンデンサー
絶縁油
変電所等の電力用コンデンサー、蛍光灯の安定器・テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサー
コンデンサ―用 各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱
直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー、医療用X線装置用コンデンサー
熱媒体（加熱用、冷却用）
集中暖房、パネルヒーター
各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱
熱媒体（加熱用、冷却用）
潤滑油
高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤
集中暖房、パネルヒーター
絶縁用
電線の被覆・絶縁テープ
潤滑油
高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤
可塑剤

難燃用
絶縁用
その他
難燃用

可塑剤
感圧複写紙
その他
塗料・印刷インキ
感圧複写紙
塗料・印刷インキ
その他
その他

ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂
電線の被覆・絶縁テープ
ニス、ワックス・アスファルトに混合ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂

変圧器・コンデンサー等

豊田事業エリア2022（処分期間終了）

年 3 月31 日まで
ノンカーボン紙（溶媒）、電子式複写紙
ニス、ワックス・アスファルトに混合（令和４年）
印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料
ノンカーボン紙（溶媒）、電子式複写紙
建築用シーリング材
紙等のコーティング、自動車のシーラント、印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料
陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤
建築用シーリング材
紙等のコーティング、自動車のシーラント、変圧器・コンデンサー等
陶器ガラス器の彩色、農薬の効力延長剤
水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。
変圧器・コンデンサー等
また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、大阪事業エリア
水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。の北九州
事業エリア
電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、性 質の
年 3 月31 日まで（令和３年）は製造・輸入ともに禁止されています。
電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在
年 3 月31 日まで
性質（平成30年）!"# とはポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いは製造・輸入ともに禁止されています。
種類の異性体が存在し、なかでもコプラナー
により理論的に $%&!"#'（コプラナーとは、共平面状構造の意味）と呼!"# とはポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いばれるの毒性は極めて強くダイオキシン類として総称されるもののーつとされています。
!"#
により理論的に $%& 種類の異性体が存在し、なかでもコプラナー !"#'（コプラナーとは、共平面状構造の意味）と呼PCB
PCB

2018
（処分期間終了）

低濃度PCB廃棄物の処分期間
2027
低濃度PCB廃棄物の処分期間
92021（処分期間終了）

ばれる !"# の毒性は極めて強くダイオキシン類として総称されるもののーつとされています。
年 月 日まで
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こ
令和年 3 月31 日まで（令和９年）
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起この すことが報告されています。
!"# が大きく取りあげられる契機となった事件として、昭和 () 年に食用油の製造過程において熱媒
毒 性の すことが報告されています。
体として使用された!"# が混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般に!"# に!"# が大きく取りあげられる契機となった事件として、昭和() 年に食用油の製造過程において熱媒PCBPCB3 31

毒性

よる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹（塩素ニキビ）、爪の変形、まぶた体として使用された !"# が混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般に!"# にや関節の腫れなどが報告されています。
よる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹（塩素ニキビ）、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。

7*)廃棄物の分類
廃棄物の分類7*)
廃棄物は、PCB 濃度により高濃度 PCB 廃棄物と低濃度 PCB 廃棄物に分類されます。
PCB

廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）で処理を行っ高圧変圧器・コンデンサー等の高濃度
PCB
廃棄物と低濃度PCB 廃棄物は、PCB 濃度により高濃度
PCB
PCB 廃棄物に分類されます。

3ています。低濃度
PCB 廃棄物については環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可す高圧変圧器・コンデンサー等の高濃度
PCB 廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）で処理を行っる施設で処理を行っています。ています。低濃度 PCB 廃棄物については環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可す変圧器・コンデンサー等の場合
高濃度 PCB かどうかの判別方法

昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油に !"# が使用されたものがあります。

B 含有の有無を判別する方法
P C!"#
高濃度のを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。

詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本電機工業会のホームページを参照してください。

$%%&'())***+,-./01-%+23+,&)4/&/1-'-)&5')&67)&678$/17-%'9+$%.:
変圧器・コンデンサー等の場合高濃度PCBかPCBか
低濃度どうかの判別方法
どうかの判別方法変圧器・コンデンサー
昭和28年から昭和47年に国内で製造された数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成;年頃までに製造した電気には絶縁油にが使用されたものがあります。
!"#
機器には、!"#汚染の可能性があることが知られています。
高濃度のを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判!"#
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成３年以降に製造されたものは!"#汚染の可能性はない別できます。とされています（ニチコン製のコンデンサーについては、平成３年以降のものでPCB汚染の報告があります。
）。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、（一社）日本電機工業会のホームページを参照してください。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年以降に出$%%&'())***+,-./01-%+23+,&)4/&/1-'-)&5')&67)&678$/17-%'9+$%.:

荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できれば!"#汚染の可能性はないとされています（ただし、富士電機製の一部の機器については、平成6年までに低濃度か 汚染の可能性が残るとされています。）。
PCB !"#
出荷された機器に数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成年頃までに製造した電気;（PCB）
ポリ塩 化ビフェニ ル
使用製品
どうかの判別方法
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確

機器には、!"#汚染の可能性があることが知られています。
認することで!"#汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器について絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成３年以降に製造されたものは!"#汚染の可能性はない
は、実際に電気機器から絶縁油を採取して!"#濃度を測定して!"#汚染の有無を判別します。ただし 、とされています（ニチコン製のコンデンサーについては、平成３年以降のものでPCB汚染の報告がありPCB廃棄物は定められた処分期間までに処分しなければなりません。
コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくます。）。
高濃度PCB廃棄物は、期限を過ぎると事実上処分することができなくなります。
なるのでご注意ください。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年以降に出 令和５年 10月版

及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できれば銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり!"#汚染の可能性はないとされています（ただし、富士電機製の一部の機器については、平成6年までに高濃度PCB廃棄物の処分期間大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
出荷された機器に!"#汚染の可能性が残るとされています。）。

したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確安定器及び汚染物等該当認することでさらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器について銘板から高濃度!"#
PCB汚染の可能性を確認し、使用
使用中：「高濃度 PCB 含有電気工作物」
北海道（室蘭）・東京 事業エリア
電気機器かどうかを確認
は、実際に電気機器から絶縁油を採取して!"#濃度を測定して!"#汚染の有無を判別します。
ただし
、廃止後
：
「高濃度PCB 廃棄物」 変圧器・コンデンサー等
令和 5 年 3 月31 日まで
2023（令和５年）
北海道（室蘭）事業エリア
コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなく（処分期間終了）
該当せず
令和 4 年
年33月月31日まで
まで
202231日なるのでご注意ください。 該当せず
（令和４年）
0.5mg/kg（処分期間終了）
安定器及び汚染物等
超5
製造年を確認
絶縁油※北九州を採取
使用中：「低濃度 PCB 含有電気工作物」
・大阪・豊田 事業エリア
変圧器・コンデンサー等
廃止後：「微量 PCB 汚染廃電気機器等」●
変圧器：
してPCB濃度
銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり
2021 年 3 月31 日まで
東京事業エリア
平成６年（1994年）以降※1※2を測定 （令和３年）※1 変圧器については、絶縁油の入替や絶縁
令和 4 年
年33月月31日までまで大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
202231日（処分期間終了）
油に係るメンテナンスが行われていないこと● コンデンサー：（令和４年）※3※4※2 富士電機製の一部の機器については、（処分期間終了）
平成３年（1991年）
以降
平 成 6 年までに出荷された機器にPCB汚染の可能性が残るとされています。
該当 0.5mg/kg 以下
ニチコン製のコンデンサーについては、銘板から高濃度
使用中※3：「高濃度PCB 含有電気工作物」
変圧器・コンデンサー等
該当PCB使用
平成３年以降のものでPCB汚染の報告があ電気機器かどうかを確認るため処分前に濃度測定をお願いします。
廃止後：「高濃度 PCB 廃棄物」豊田事業エリア
詳細は同社HPを確認ください。
2022 年 3 月31 日まで※4 東芝製の高圧コンデンサーについては、（令和４年）平成3年以降のもので汚染の可能性がある
該当せず
PCB は含有されていません。
（処分期間終了）
ため処分前に濃度測定をお願いします。
詳
0.5mg/kg
該当せず
細は同社HPをご確認ください。
引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処理してください。
※5 変 圧器については、製 造時に充超変圧器填され・コンデンサー等製造年を確認
絶縁油※5を採取
使用中：「低濃度PCB 含有電気工作物」
た絶縁油中のPCB濃度であること
変圧器・コンデンサー等
大阪事業エリア廃止後：「微量汚染廃電気機器等」● 変圧器：
してPCB濃度
北九州PCB
事業エリア
42021 年 3 月31 日まで（令和３年）
平成６年（1994年）以降※1※2を測定
年 3 月31 日まで
2018※1 変圧器については、絶縁油の入替や絶縁（平成30年）（処分期間終了）
油に係るメンテナンスが行われていないこと● コンデンサー：（処分期間終了）※3※4※2 富士電機製の一部の機器については、
平成３年（1991年）
以降
平 成 6 年までに出荷された機器にPCB汚染
NA@ɑɳɕ0./62/6-.6-0/018..
以下月の可能性が残るとされています。
0.5mg/kg
低濃度 廃棄物の処分期間は廃棄物の処分期間は日 まで
年月
令和
低濃度PCB廃棄物の処分期間
2027
3月31日まで
低濃度
日 まで
年
令和
低濃度PCB廃棄物の処分期間
令和月31日まで9年 3年（令和９年）※3 ニチコン製のコンデンサーについては、該当平成３年以降のものでPCB汚染の報告があ低濃度廃棄物等の処理についてPCB
廃棄物等の処理について
PCB!! 低濃度
7*)
7*)

 

  低濃度廃棄物の無害化処理について7*)
低濃度
廃棄物の無害化処理について7*)PCB は含有されていません。

るため処分前に濃度測定をお願いします。
詳細は同社HPを確認ください。

※4 東芝製の高圧コンデンサーについては、平成3年以降のもので汚染の可能性があるため処分前に濃度測定をお願いします。詳細は同社HPをご確認ください。

引き続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処理してください。
低濃度
廃棄物の処理はではなく、民間の処理事業者により行われています。
$%&"'※5 変 圧器については、製 造時に充 填され低濃度廃棄物の処理はではなく、民間の処理事業者により行われています。
!"#!"#$%&"'
た絶縁油中のPCB濃度であること
低濃度
廃棄物の処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と都道府県市の長から!"#低濃度 !"# 廃棄物の処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と都道府県市の長から4廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。
廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。
!"#!"#
低濃度
廃棄物についても計画的に、これらの事業者に委託して処理してください。
低濃度!"#!"#
廃棄物についても計画的に、これらの事業者に委託して処理してください。

無害化処理事業者の連絡先等は環境省の以下のホームページで紹介していますので、個別にお問い合わせ
無害化処理事業者の連絡先等は環境省の以下のホームページで紹介していますので、個別にお問い合わせください。
ください。

NA@ɑɳɕ0./62/6-.6-0/018..

())*+,--.../012/34/5*-6078790-*498-:;7<9<)<0+/()=9())*+,--.../012/34/5*-6078790-*498-:;7<9<)<0+/()=9

使用中の低濃度
含有電気工作物の処理について
7*)
使用中の低濃度
含有電気工作物の処理について
7*)

4

私の趣味
ムーンライトウオッチング
札幌支部

柴田健一

皆さんは、「月」「木星」「土星」をご覧になったことがあるでしょうか？
多くの方々は「写真でなら」とお答えになると思います。
しかし、天体望遠鏡を使って肉眼で見る本物の天体は素晴らしく、写真で見る天体とは比べものにならない迫力があるのです。私たちが望遠鏡で星を見ようとすると、札幌であれば中島公園の札幌市天文台がお馴染みです。ところが、一般公開の夜に合わせて出向かなければなりませんし、曇っていると見られませんから、望遠鏡を使って天体を見る機会は限られています。
私は星が綺麗な夏の夜、札幌天文同好会の仲間と共に、札幌市大通公園西11丁目広場に天体望遠鏡を持参して、サプライズ観望会を開催しています。つまり、通行人は天文台に行くまでもなく、通りすがりに素晴らしい星の観望が出来るのです。
上弦（半月）の頃は、月のクレーターが手に取るようにハッキリ見え、太陽の光が照らし出す境界線の地形が実に美しく、この世の物とは思われません。初めて見た人は、思わず声を上げてしまいます。あまりの素晴らしさに、立ち去りがたく終了時刻まで残っている人も珍しくありません。一方、木星は楕円形の本体に縞模様が見えて、木星の月（衛星）が木星の周囲を回って、影に隠れたり、突然現れたりなど、天体の運行を観察する事もできます。土星は鋭いリングに囲まれ、クリアーな宇宙にポツンと真珠の指輪のように浮かんでいます。
この企画は望遠鏡を覗いた人達からたいへん感謝され、その喜びが心地よくて30年余りも続いています。札幌での活動は、暖かい5月～ 10月までの土日・祝日に限られますが、上弦の月が見える晴れた夜に開催しております。近くへお出かけの際は、西11丁目まで足を延ばしてみては如何でしょうか。
開催日の詳細は、札幌天文同好会のHPに掲載されていますのでご覧下さい。

家族連れで札幌天文同好会ホームページアドレス

https://satten.littlestar.jp/

望遠鏡で見た月（2024年5月18日）

お一人で通行中

札幌市大通公園 西11丁目で開催しているムーンライトウオッチング
通りすがりの人が望遠鏡を覗いて感嘆の声をあげます5

ぷらり道の駅「オスコイ！かもえない」
小樽支部

奈良茂

平成８年８月５日（月）に登録された道内35番目の道の駅。日本海に面した国道229号沿いに有り、積丹半島をめぐるドライブの休憩に最適。
施設内では、神恵内村で獲れた魚介類の水産加工品や特産品の販売を行っている。
特に、館内にある水槽に入った活ホタテは自分で網を使って獲り、購入することができるので好評。
春は「干ふのり」
や「塩わかめ」、夏は「塩水うに」
や「甘漬けうに」、秋は「こんぶ」など季節の商品を多数販売している。
神恵内村のマスコットキャラクター「どらごん太」をモチーフにした「どらごん太のおやつ」をドライブのお供に是非お選びください。

案内板

水槽（ホタテ・牡蠣）

道の駅「オスコイ！かもえない」
6電気の保安管理はでんきくん
かんりちゃん

当協会員がお手伝いします!!
NETWORK
札幌支部

小樽支部

旭川支部

〒078‑8211
旭川市1条通23丁目111番地25
館脇ビル２Ｆ

TEL（0166）74-6435
FAX（0166）74-6447〒090‑0803
北見市朝日町48番地311

北見支部

TEL（0157）33-3553
FAX（0157）33-3553〒060‑0041
札幌市中央区大通東３丁目２番地
北海道電気会館内

釧路
支部

TEL（011）241-3965
FAX（011）241-3965〒085‑0814
釧路市緑ヶ岡３丁目１番45号

TEL（0154）41-8385
FAX（0154）41-8385〒047‑0156
小樽市桜１丁目27番46号

TEL（0134）52-0129
FAX（0134）52-0129〒080‑0016
帯広市西６条南24丁目７番地

帯広支部

TEL（0155）21-3856
FAX（0155）21-3856

函館支部

苫小牧支部

〒040‑0084
函館市大川町14番11号

TEL（0138）41-7919
FAX（0138）41-7970

室蘭支部

一般社団法人〒053‑0852
苫小牧市北光町４丁目12番10号

TEL（0144）84-3476
FAX（0144）84-3478〒050‑0076
室蘭市知利別町４丁目５番13号

TEL（0143）83-6328
FAX（0143）83-6329

北海道電気管理技術者協会

本部事務局／〒060‑0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館

TEL（011）596-8312 FAX（011）596-8313
メールアドレス info@denkikanri-hokkaido.jp
ウェブサイト https://denkikanri-hokkaido.jp編集
後記

保安教育資料では樹木と電線の接触事故防止を掲載しました。
天候が悪化しやすい秋冬の前に対策を推奨します。
PCB含有機器の処分期限が2027年です該当機器の分析を推奨します。
（石山 豊）電 気
かんり北海道

発行人
編集人

佐藤 喜一
広報委員会
石山豊
岡本 圭二

水戸加藤公人優椋木賢一