一般社団法人 北海道電気管理技術者協会

１ 湧別町

チューリップ公園

２ 滝上町

芝さくら滝上公園

今年も春がきて、そよ風に乗り札幌から道東方面にドライブに行きました。
目的は何年かぶりに滝上公園の芝さくらを見て､ 次に湧別町チューリップ公園へ行き雄大な花畑を見ることでした。
（札幌支部坂東利保）

2019.夏油入変圧器の劣化診断


技術委員

佐藤喜一

はじめに
油入変圧器は高圧（6.600Ｖ）の電気を私たちが使用する100Ｖ，200Ｖに変成する機器です。電気設備の主要構成機器です。年月と共に変圧器は劣化が進行してきます。寿命は耐熱紙使用の油入変圧器の場合は巻線の最高点温度を105℃連続として30年程度が期待できますが、実際の運転下では25年程度と言われています。
機器の更新は寿命が来て電気事故等になる前に実施するのが一般的です。
一般社団法人日本電機工業会の更新推奨時期は高圧配電用変圧器では20年となっています。本稿では油入変圧器の劣化要因と劣化診断の紹介をさせていただきます。
１、油入変圧器の構造と寿命
油入変圧器は鉄心・巻線・絶縁紙・絶縁油とこれらを納める鉄製のケース等から成り立っています。
絶縁油は絶縁紙に油を含侵させ絶縁と冷却を担っています。絶縁油の劣化は絶縁油の交換、濾過、活性アルミナ投入等で延命を図る事ができます。しかし、絶縁紙は劣化しても交換が出来ないので変圧器の寿命は絶縁紙の劣化で決まります。絶縁紙の劣化が判明した時は変圧器の更新をご検討下さい。

出典：中部電力ＨＰより

２、劣化の要因（１）絶縁紙
 絶縁紙は巻線を覆っています。巻線は電流が流れると温度が上昇します。この温度上昇の熱劣化で絶縁紙は機械的強度が低下し脆くなります。このようになった絶縁紙では変圧器の振動や、大きな電流による電磁力に耐えることができず、短絡等の故障に至ります。油入変圧器の寿命は絶縁紙の引張強さが初期値の60％にまで低下した時期といわれています。過負荷の継続や短絡電流が流れる事故があると寿命は著しく低下しますので注意が必要です。
1（２）絶縁油
 食用油の劣化は油が古くなって色や味が悪くなってくることですが、これは油が酸化されて品質に変化を生じてきたということです。
焦げたような油臭い臭いに変化したり、色が濃くなってきます。
変圧器の絶縁油にもこれと同様な事が起こります。変圧器が運転されると温度が変化し外気との間で呼吸作用が行われます。パッキング劣化等で絶縁油に空気中の酸素や水分が混入し、変圧器が稼働し温度上昇すると、絶縁油の酸化が進行し、絶縁油内部にスラッジ（泥状物質）が発生し、コイルや鉄心に付着し始めます。スラッジは冷却効果を妨げ、熱による劣化が促進されるため、放置すると絶縁破壊につながるおそれがあります。

絶縁油の色は透明に近く劣化が進行していない状態

絶縁油の色は褐色で劣化が進行している状態

３、劣化診断方法
劣化診断方法は多数ありますが、主なものを紹介させていただきます。
（１）絶縁破壊電圧試験
 絶縁油の絶縁破壊電圧を調べる試験です。油中の水分、繊維、ゴミなどに対する敏感な試験です。
６年に一度年次点検で実施しています。
（２）全酸価試験
 絶縁油の酸化の程度を調べる試験で絶縁油の劣化診断に用いられます。
数値が多いとスラッジ（泥状物質）が発生します。これも６年に一度年次点検で実施しています。
（３）油中のフルフラール分析
 絶縁紙の劣化診断に用いられます。変圧器内部の絶縁紙が熱によって劣化する時にフルフラールという有機化合物が生成されます。フルフラール分析は絶縁油中に溶解したこのフルフラール生成量を分析し、この生成量から劣化の診断をします。絶縁紙の寿命で変圧器の寿命がほぼ決まります
ので、変圧器の更新の時期が来ているが、まだ大丈夫かどうか判断したい時に有効な分析です。絶
縁紙の劣化が判明した時は変圧器の更新をご検討下さい。
注意：フルフラールの性質上、吸着剤(活性アルミナ)が使用されている変圧器には適用できません。
（４）油中のガス分析
 変圧器内部で局部的な過熱・放電等により絶縁油や絶縁物が熱分解する際に生じた分解ガスは、絶縁油中に溶解します。油中ガス分析は、この油中に溶解したガスを抽出して分析し、内部異常の有無を診断する方法です。例えば、一酸化炭素、二酸化炭素の量で絶縁紙の経年劣化の程度が推定できます。主に大容量の主要変圧器などの診断に用いられています。
おわりに油入変圧器の劣化状態を把握し劣化箇所の処置等の実施が油入変圧器の延命、電気事故防止につながります。油入変圧器の劣化診断を活用していただけると幸いです。
2高濃度PCB廃棄物はありませんか？
平成30年３月に一足早く処分期限が来た北九州事業エリアでは、平成30年にはいっても高濃度PCB廃棄物である変圧器・コンデンサー等の存在が新規に発覚する事案が発生しています。（平成31年１月31日時点で216件。）電気室、キュービクル、倉庫での発見が多いですが、その他の場所での発見事例もあります。倉庫等の片づけ（大掃除等）の際に発見された事例もあります。使用しなくなったボイラー室、使用されていない工場、管理されていない空きスペース。廃工場、廃墟ビル、廃業した旅館/ホテル、廃業した会社の倉庫。（先代で廃業したり、売却等されており、現在の所有者が把握していない場合等）
又、屋外設置機器等悪環境下で使用されていた機器等で銘板が読取れない場合は、PCB濃度測定が必要となる場合があります。
処分期限間際で高濃度PCB廃棄物が発覚した場合は自治体の処分の指導がありますが、指導に従わず処分委託を行わない保管事業者に対しては改善命令が出されます。改善命令期限後処分委託を実施していない場合は行政代執行が実施された事例があります。
北海道︵室蘭︶事業エリアの変圧器・コンデンサーの高濃度PCB廃棄物の処分期間は2022年３月31日までとなっています。
（出典：第８回北海道地域PCB廃棄物早期処理関係者連絡会資料）

3

4

事業場
探訪その

マルゼン食品株式会社
主にホッキ貝を扱っている会社です。
ホッキ貝はアミノ酸の宝庫、肉はあまみがあっておいしい。

ホッキ貝

貝の活性化向上のため水槽に数日いれ、砂だしと減菌を行います。
元気を取り戻したホッキ貝を育成年数やサイズ、色で選別し出荷します。
生食・ホッキ貝加工品などに利用されます。

社

名マルゼン食品株式会社

住所

苫小牧市字樽前６番地の13

代表取締役

三小田

設

昭和63年11月

立和宏（さんこだかずひろ）

電気管理技術者からの一言（苫小牧支部 紺谷）
工場内では、トイレと通路照明にはセンサーを設置・休憩時間の消灯をし省エネをして夜間作業時は深夜電力の活用で電気料金を削減に努力しています。問題点は最大電力が夏が非常に多く、冬は少ない点です。
電気設備は電灯 50KVA・動力 300KVA

5

ぷらり道の駅 「ＹＯＵ・遊・もり」函館支部



平成７年８月３日（金）に登録された道内23番目の道の駅。１階の特産物販売所では、森町名物の「いかめし」や「韃靼そば」などの土産品が販売され、ドライバーの人気を集めています。国道５号線沿いにあり、屋上展望ラウンジから駒ヶ岳や羊蹄山、噴火湾を一望できる絶景ポイント。周辺には、オニウシ公園､青葉ヶ丘公園など都市公園があり、春は桜の名所として知られています。オニウシ公園から歩いて５分の青葉ヶ丘公園（1914年開設）では､毎年５月３日から『もりまち桜まつり』を開催。
世界にここにしかない珍しい品種の桜を是非見に来てください。

展望ラウンジより駒ヶ岳を望む

道の駅

浅岡聡

オニウシ公園「ＹＯＵ・游・もり」
6電気の保安管理はでんきくん
かんりちゃん

当協会員がお手伝いします!!
NETWORK
札幌支部

小樽支部

旭川支部

〒070‑0035
旭川市５条通14丁目左４号
東北電材ビル３Ｆ〒090‑0831
北見市西富町１丁目３番５号

北見支部

TEL（0166）22-8222
FAX（0166）22-8222

TEL（0157）25-3162
FAX（0157）33-1250〒060‑0041
札幌市中央区大通東３丁目２番地
北海道電気会館内

釧路
支部

TEL（011）241-3965
FAX（011）241-3965〒085‑0026
釧路市寿１丁目４番14号

TEL（0154）24-8668
FAX（0154）22-6620〒047‑0046
小樽市赤岩１丁目24番30号

TEL（0134）23-4816
FAX（0134）23-4816〒080‑2475
帯広市西25条南３丁目45番地４

帯広支部

TEL（0155）37-5380
FAX（0155）37-5380

函館支部

苫小牧支部

〒040‑0084
函館市大川町14番11号

TEL（0138）41-7919
FAX（0138）41-7970

室蘭支部

一般社団法人〒053‑0042
苫小牧市三光町５丁目12番９号

TEL（0144）84-1044
FAX（0144）84-1044〒059‑0028
登別市富岸町２丁目30番８号

TEL（0143）43-3048
FAX（0143）87-3818

北海道電気管理技術者協会

本部事務局／〒060‑0041 札幌市中央区大通東３丁目２番地 北海道電気会館

TEL（011）596-8312 FAX（011）596-8313

メールアドレス info@denkikanri-hokkaido.jp
ホームページ http://www.denkikanri-hokkaido.jp

編集
後記

令和になって最初の「電気かんり北海道」です、今回は高圧受電設備内で要となる変圧器に入ってる絶縁油の劣化についてと、絶縁油の高濃度PCB廃棄物についての記事を中心にしてみました。これからも電気を安全に使用するために、より良くわかりやすい「電気かんり北海道」の発行を行っていきます。(坂東)電 気かんり北海道

発行人
編集人

柴田 健一
広報委員会
坂東 利保 浜谷 信英
塩田 辰也 長谷川哲男
佐藤 喜一 (技術)千葉宮下和弘隆司