電気温水器

イチオシ製品紹介
貯湯量3L

自動水栓付

手洗いに最適非接触
衛生的福祉施設・オフィスビルなど

壁掛小型電気温水器

元止め式

手洗い用の壁掛小型電気温水器ESWM3シリーズ。配管本数が少なく小型のため、狭いスペースでも無理なく設置することが可能です。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
非接触で衛生的かつ経済的な自動水栓が標準で付属しています。用途に応じて、壁付タイプ、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの４種類からお選びください。

4タイプの専用自動水栓付

ESWM3A

壁付（SKタイプ）

ESWM3T（タイマー無し）

スタンダード（SSタイプ）

グースネック（SGタイプ）

お湯 × 自動水栓で万全の衛生管理をボタン付グースネック（FGタイプ）（タイマー付き）

水栓に手をふれず衛生的な自動水栓

自動水栓は水栓に直接手を触れることなく、手を近付けるだけでセンサー方式により湯水が出る仕組みの水栓です。湯水が無駄に出しっぱなしになることがなく、節水効果が高い経済的な水栓です。
また、手動水栓のハンドル周りには汚れやウイルス・雑菌などが付着する可能性がありますが、自動水栓は非接触のため衛生管理の面でも大変効果的です。

壁付タイプの水栓を新発売
2021年4月より、これまでの3種類の水栓に加え、壁付タイプの水栓を新たにラインナップ。設置場所や洗面台のデザインに合わせてご選択頂けるようになりました。
設備のリニューアル時に作業の手間とコストを抑えることが可能です。

2021 年 4 月発売

設置イメージ

ボタン付グースネック水栓
ボタン付きグースネック水栓は、水だけを出したいというニーズに応え、「湯水ボタン」によって湯水の切り替えが可能です。
また、手をかざした時だけ自動で吐水する通常の吐水機能に加え、連続吐水を可能にした「手動ボタン」も装備。

株式会社日本イトミック

設置イメージ

2種類のボタンでより便利に
手動ボタン

押すたびに自動吐水と連続吐水が切り替わります。
連続吐水時にはランプが点灯します。
1分で自動停止します。

湯水ボタン

押すたびに湯水が切り替わります。
湯と水のどちらかにランプが点灯します。

〒130-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 24Ｆ TEL.03-3621-2121 FAX.03-3621-2130

手洗いに適した適温出湯
湯かげんダイヤル

ESWM3A/M3Tは手洗い用に湯かげんダイヤルを搭載し、約37℃±約3℃ ※ で給湯温度の調整が可能です。熱いお湯が出ないためやけどのおそれがなく、手洗い専用として学校や病院などに最適です。

ぬるめ

回すだけのかんたん操作。
右に回すと出湯温度が上がり、左に回すと下がります。
季節などに合わせ、お好みの出湯温度に調整可能です。

あつめ※沸かし上げ温度75℃、給水温度15℃の場合。沸かし上げ温度と給水温度によって給湯温度は変化する場合があります。

調整可能な出湯温度（℃）
約 37±3

ESWM3A/M3T 価格・仕様型番

表示価格は税抜きです。標準仕様の型番を掲載しています。仕様変更をすると型番も変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

ESWM3ASS106C0
ESWM3ASS206C0
ESWM3ASK106C0
ESWM3ASK206C0
ESWM3ASG106C0
ESWM3ASG206C0
ESWM3AFG106C0
ESWM3AFG206C0
ESWM3TSS106C0
ESWM3TSS206C0
ESWM3TSK106C0
ESWM3TSK206C0
ESWM3TSG106C0
ESWM3TSG206C0
ESWM3TFG106C0
ESWM3TFG206C0

定格消費 湧き上がり 貯湯量
ポップ
標準電源
電力（kW） 時間（分） （L）
アップ穴

自動水栓タイプ

希望小売価格 タイマー

¥145,000

スタンダード（SS）−¥150,000

壁付（SK）−¥154,000

グースネック（SG）○¥175,000

ボタン付き
グースネック（FG）○−¥175,000

スタンダード（SS）−¥183,000

壁付（SK）−¥184,000

グースネック（SG）○¥205,000ボタン付きグースネック（FG）○○

寸法（mm）
WD

付属品

H

単相 100V【SKタイプ】（壁付水栓）●自動水栓× 1●取付金具× 1●ワンタッチチューブコネクタ× 1●ノンアスベストパッキン× 1●取付ナット× 1●固定用パッキン× 2●樹脂ワッシャー× 1●インサートリング× 1

単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V

18 ※ 10.6

単相 100V

約3230 150 292 【SS/SG/FG タイプ】
（スタンダード / グースネック /ボタン付きグースネック水栓）●自動水栓× 1●取付金具× 1●ワンタッチチューブコネクタ× 1●ノンアスベストパッキン× 1●取付ナット× 1●取付座× 1
●インサートリング× 1

単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V単相 200V

※ 1： 水温 15℃・沸き上がり温度 75℃で算出。

ESWM3 製品仕様

[寸法図]

[スタンダードタイプ水栓 寸法図]
自動水栓

130

9〜16センサー

150

給湯接続
チューブ
（0.9m）

給水口

32
25°

67

取付穴径(推奨：φ28)

取付ネジ

センサー
ケーブル

【平面図】

149.5

吐水口

電源プラグ
（200V用）取付穴

29

ワンタッチチューブ
コネクター（0.35m）(取り付け可能範囲：φ24〜φ35)

35

81.5

54.5

給湯口

[壁付水栓 寸法図]33

自動水栓接続方法

給湯接続チューブ長：1.2m

締め付けナット

センサーケーブル長：0.65m

49

センサーケーブル（0.5m）

167.6[グースネックタイプ水栓 寸法図]
172

デジタル
タイマー※

54

出湯温度調節ダイヤル

ボタン付きの場合

197※ウィークリータイマー付機種のみ

27

運転スイッチ

230【正面図】

締め付けナット

50(25)【右側面図】

ポップアップあり取付穴径(推奨：φ35)(取付可能範囲：φ30〜φ38)

154

154

給湯接続チューブ
（0.9m）
センサー
ケーブル（0.35m）

80
107（22）
（20）

249
155

20°

26

43

LED:橙
LED:青
LED:緑

（19）

1

ポップアップなし
取付穴径(推奨：φ28)(取付可能範囲：φ25〜φ38)118

φ3120°

（52）

10°

23.5

12

ポップアップカバー

1

φ3124926
ポップアップ棒（お客様手配品）

143

292

31236

吐水口

取付ネジ

センサー

[標準配管図]

ご発注の前にご確認ください①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。②本体を取り付ける際には、壁面が温水器の満水質量に対して十分な強度があることをご確認ください。③必ずメンテナンススペースが取れることをご確認ください。
不足している現場では思わぬ事故につながったり、修理や点検を行うたびに温水器を取り外す必要があります。
（P.83「施工時の注意事項」をご参照ください）④温水器の能力は十分であるかをご確認ください。湯切れを起こすと再度沸かし上げるまでに時間がかかります。⑤電気温水器と自動水栓はそれぞれ専用品です。他の電気温水器・水栓と組み合わせることはできません。⑥元止め式電気温水器のため、沸し上げ中に膨張水が自動水栓の先から少量滴下します。沸し上げが終わると滴下も止まります。⑦使用雰囲気温度や給水温度が高い場合は設定温度よりも高温の湯が少量出る場合があります。滴下した膨張水も設定温度よりも高温の場合があります。⑧電気温水器の運転スイッチを切っても自動水栓はご利用いただけます。⑨自動水栓を取り付ける洗面器の推奨は「陶器製・ホーロー製・樹脂製」となります。ステンレスシンクや特に鏡面仕上げのシンクについては誤作動を起こす可能性があります。⑩インバータや赤外線を用いた照明器具や他の機器などにより、誤作動する場合があります。⑪シンクが小さい場合や浅い場合などは、自動水栓のセンサーがシンク内面から外れ、距離を正しく認識しないことがあります。この場合、人が水栓の前に立つだけで出湯することがあります。また、反射率が良いシンクでは、センサーから少しでも手がずれると出湯が止まってしまうなどの、使用感に影響を及ぼす場合があります。⑫自動水栓のセンサーは赤外線を透過するガラスやステンレス製およびめっき仕上げのコップ等は感知できません。⑬直射日光や照明灯などが直接センサーに当たらないよう設置してください。