◇◇仕様書

◇◇

お得意様名
件 名

台

仕様書No.：

RL00023006（-0）

機種名：

電気温水器（角型）

電気用品安全法：

特定電気用品（電気温水器）

設置方式：

床置型

型

ES-150RTS-1

番：

製品コード：325643【営業用図面】
総組立図No.

RL00123006

回路図No.

C023219

その他
上部固定金具

RL00113004【電気仕様】
電源電圧：

単相

２００Ｖ （５０Hｚ／６０Hｚ）

定格消費電力：２．４ｋＷ（定格加熱能力／定格入力）

【構造】
構

造：

密閉・先止め式貯湯型

最大貯湯量：

１５０ ﾘｯﾄﾙ

最高使用圧力：０．１ＭＰａ【使用条件】
設置場所：

屋内

使用雰囲気温度：

０～４０℃（凍結しないこと）

使用水圧（静止時）：０．１～０．５ＭＰａ
給水温度：

４０℃以下（凍結しないこと）

使用水：

水道水

【タイマー制御】
タイムスイッチ（工場出荷時に現在時刻と２３：００～７：００の夜間時間帯設定済み）【温度制御】
温度制御：

バイメタル式

設定温度：

約８５ ℃

初期沸き上げ時間：

約 ３０６ 分（水温１５℃の場合）【安全装置】
漏電検出、過昇温検出【付属品】
脚部化粧カバー,二次給水用クイックニップル（R１／２）【本体色】
アイボリー（マンセル値：９．０GY７．５／０．７）【注意事項】●屋外に設置しないでください。感電や故障の原因となります。
●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。発火のおそれがあります。
●湿気の多い場所や浴室には設置・使用しないでください。水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や感電のおそれがあります。
●製品設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場合では、各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。凍結により破損、漏水のおそれがあります。
●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。
●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。健康を害するおそれがあります。
●大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示（平成２４年国土交通省告示第１４４７号）」が平成２４年１２月１２日に公布され、平成２５年４月１日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。
●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。

◇◇仕様書

◇◇

お得意様名
件 名
●浴用または水気のある場所で使用する場合は、別売の耐熱絶縁パイプ（関連商品）を取り付けてください。
●温水器内蔵の漏電遮断器は過負荷短絡保護型ではありません。電源一次側には必ず配線用遮断器を取り付けてください。
●本器は「時間帯別電灯」対応のタイムスイッチ内蔵型電気温水器です。

台80150φ39098120ﾟ

195
φ40給湯口φ40排水口

平面図

120155140

φ40給水口φ40二次給水口
φ19
電源引込口

A-A'断面図(上から見た図)25445

注８7501332500

ドレンパン
排水口

上部固定金具詳細

90222

50(164)

(164)

6-φ6

注１.脚をアンカーボルトで固定して下さい。
注２.温水器の近くにガス類や引火物を置かないで下さい。
注３.給水および給湯配管の途中に絶縁パイプ（耐熱性塩化ビニルパイプ）0.5m以上を取り付けて下さい。
注４.電源側に内線規定に定められた定格の配線用しゃ断器を必ず取り付けて下さい。
注５.Ｄ種接地工事を必ず行って下さい。
注６.逃し管の凍結による電気温水器の破損を防止するため逃し管には，保温工事等の凍結防止策を施して下さい。
注７.給水配管には、必ず温水器専用の止水栓を取り付けてください。
注８.メンテナンススペースとして前方60cm、上方30cm以上が必要です。
注９.漏電遮断器の動作を毎月１回確認して下さい。
注10.負圧についての注意事項
負圧による電気温水器の破損を防止するため次のことをお守り下さい。
(1)温水器本体より低い場所への給湯配管はしないで下さい。
(2)排水管の落差は30cm以上にしないで下さい。
(3)温水器本体に給湯ポンプを接続しないで下さい。
注11.長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などにより水質の変化が起こる場合があります。
固形物や変色、にごり、異臭があった場合は飲用を控えて下さい。

ﾟ40
70
100120

本器は屋内設置型・先止め式、時間帯別電灯対応のタイムスイッチ内蔵型電気温水器です。

3-φ15×75.5
アンカー穴12022! 注意

φ12R6

上部固定金具
右側面側取付穴3014

上部固定金具左側面側取付穴338

注８500(15)最大107(固定金具取付範囲)
左右取付位置も同様

20913386152AA'11二次給水接続口高さ

21

最高使用圧力1951804162.5排水接続口高さ

828

14給水接続口高さ

給湯接続口高さ

1364

1800

18162010190.1 MPa

22 上部電源引込口
φ19(膜付きグロメット付)
121 排水栓点検窓―
120 逃し弁点検窓―
119 漏電遮断器点検窓―
118 ストレーナー―
117 二次給水接続口
R1/2 PPS(付属クイックニップル) 116 排水接続口
R3/4 PPS
115 給湯接続口
R3/4 C3604
114 給水接続口(逆止機構内蔵) R3/4 C3604
113 逃し弁(吸気機構付)
97kPa PPS
112 ドレンパン排水ホース
φ12×φ16 L=750
111 排水バルブ
PPS
110 減圧弁
85kPa PPS
19 保温材
グラスウール18 タンク
高耐食ステンレス
17 上部固定金具
亜鉛鋼板
16 後板
亜鉛鋼板
15 脚亜鉛鋼板
34 化粧カバー
塗装鋼板 アイボリー
13 側面板
塗装鋼板 アイボリー
22 前カバー
塗装鋼板 アイボリー
11 上蓋
亜鉛鋼板
1No.
名称
規格・材質・備考
数

貯湯量

150 Lシリーズ

型番

本体質量38 kg

ES-R

ES-150RTS-1

満水質量

品名

電気温水器
仕 様

188 kg

タイムスイッチ内蔵型
516

正面図

1217右側面図

承認 日

23.12.01

尺度

A31:12

図 法

承 認

検図

製図

図面区分図 番改訂

瀬谷

清末

神谷

営業用総組立図RL00123006

1

! 注意
注１.本器に内蔵しております漏電遮断器は“漏電”の検出を行い、遮断します。過電流での遮断は行いません。
電源側に 内線規定に定められた定格の配線用遮断器を必ず取り付けて下さい。
注２.Ｄ種接地工事を必ず行って下さい｡

仕様表
itm型 番01ES-150RTS-102

ES-200RTS-1

電源ヒータ

定格電流

発生熱量

単相 200V

2.4kW

12.0 A

8.64 MJ/h

１φ２００ＶETBELB74TSPR6THTS5
注2 8PROHTH32H

電源接続高さ7851

部品配置図(図はES-150RTS)

注28E アース端子
丸端子 5.5-4
17TS タイムスイッチ AC200V 10A 1a
16TB 200V端子台
50A 丸端子5.5-415PR パワーリレー
AC250V 30A 1a
14 ELB 漏電遮断器
30A 感度電流15mA
13TH 自動温度調節器 250V 35A 84.5℃ OFF 自動復帰 12 OHTH 温度過昇防止器 250V 35A 手動復帰11H ヒータ
仕様表参照 C1220T(脱酸銅)1No. 記号名称
規格・材質・備考数シリーズ

型番品 名ES-R

ES-150,200RTS-1

電気温水器仕様

標準(タイムスイッチ内蔵型)
承認 日

23.09.01

尺度

A3図法-承 認

検 図

製 図

図面区分

図番

改訂

瀬谷清末神谷営業用電気回路図

C0232190120902050
1.62-φ4.5×20

12 12 12 12 12 12 12 12160

2030

2-φ6×202-C38-φ6×128-φ4.5×122-φ12×142-C3

φ1214306-φ64070
100

材質：SGCC
日付

尺度23.05.23

1:2

図法 承認 検図 作図 図面区分
瀬谷 清末 神谷
名称シリ－ズ

部品図

ES-R

t=1.6

型番
ES-RM/RMK/RTS

図番

上部固定金具

RL00113004-1