令和５年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

既設管きょ・マンホールの継手部および接続部の耐震化技術

マグマロック工法

技術

審査証明

事

限 2029 年 3月31日

下水第2効期

道技術
30

技術名称：マグマロック工法

（公財）

5号

有

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（既設管きょ・マンホールの継手部および接続部の耐震化技術）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）現在，耐震性の継手構造を持たない下水道管路が多く埋設されており，地震による地盤変動は , 継手部に隙間や屈曲が生じるため，浸入水（漏水）の発生を招くばかりでなく，地盤沈下や道路陥没を引き起こす原因に繋がる恐れがある。また，マンホールと管きょの接続部は，構造上の違いから，地震動によって , この部分にひずみが集中してひび割れや破損が発生する。
そこで，管きょと管きょの継手部，マンホールの直壁の継手部およびマンホールと管きょの接続部の耐震化技術として本工法を開発した。

（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）管きょと管きょの継手部
１）施工性：マグマロック工法は，次の各条件下で施工でき，次の水圧に耐える水密性を有すること。
①使用材料と施工装置が , マンホール口環径 600 ㎜から搬入できること。
②水深が管径の 25 ％（最大 40 ㎝）の条件で施工できること。
③管きょの継手部が，隙間 35 ㎜，段差５ ㎜，水平角度２ °の条件で施工でき，外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有すること。
２）耐震性：施工後の管きょの継手部が，レベル２地震動を想定した次の複合条件下で，外水圧 0.1 MPa，および内水圧 0.2MPa に耐える水密性を有すること。
①水平抜出し量 37 ㎜
②屈曲角 0.8 °（２）マンホールの直壁の継手部
１）施工性：マグマロック工法は，マンホールの継手部に施工できること。
２）耐震性：施工後のマンホールの継手部が，レベル２地震動を想定した次の条件下で，外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有すること。
①目地開口量 ５ ㎜（３）マンホールと管きょの継手部
１）施工性：マグマロック工法 mini・NGJ およびマグマロック工法 NGJ は，次の各条件下で施工できること。
①使用材料と施工装置が , マンホール口環径 600 ㎜から搬入できること。
②マグマロック工法 mini・NGJ は１号マンホール内で施工（誘導目地切削，マグマロック設置）ができること。
③マグマロック工法 NGJ は，水深が管径の 25 ％（最大 40 ㎝）で施工（誘導目地切削，マグマロック設置）ができること。
２）誘導目地の有効性：施工後の管きょが，次の条件を満足すること。
①誘導目地を設けても管体の強度低下がないこと。
②誘導目地にマグマロックおよびミニマグマを設置後，曲げ試験により，誘導目地にひび割れを誘導できること。
３）耐震性：誘導目地の位置でひび割れた管きょが，レベル２地震動を想定した次の複合条件下で，外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有すること。
・既設管にマグマロック工法 mini・NGJ を設置した場合①水平抜出し量 30 ㎜（呼び径 350 以上は 37 ㎜）②屈曲角 0.9 °・更生管（自立管）にマグマロック工法 mini・NGJ を設置した場合①水平抜出し量 110 ㎜②屈曲角 2.4 °～ 8.5 °（複合抜出し量頂部 110 ㎜ 底部 140 ㎜相当）
・既設管および更生管（複合管）にマグマロック工法 NGJ を設置した場合①水平抜出し量 37 ㎜
②屈曲角 0.8 °（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「マグマロック工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2005 年３月３日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2024 年 3 月 13 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構理事長
記

１．審 査 の 結 果
すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工マニュアルに従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の施工にあたっては，標準施工マニュアルに基づいた施工を行うこと。
（２）マンホールと管きょの接続部の耐震化にあたっては，マンホールと管きょが一体化されているものに適用する。
（３）本技術は，硫化水素濃度対策が講じられていない場所については，基本的には適用しないが，状況により発注者と事前協議により対応を検討する。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限
2029 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

東亜グラウト工業株式会社
藤村クレスト株式会社（東京都新宿区四谷二丁目 10 番地）（新潟県柏崎市栄町７番地８号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
本工法は，非開削で①既設管きょと管きょの継手部，②マンホールの直壁の継手部および③マンホールと管きょの接続部を短時間にレベル２地震動に耐える耐震構造に改善する工法である。
主要材料は，円筒形状のゴムスリーブの内側に，同じく円筒状に曲げ加工したステンレススリーブと固定金具で構成されている。設置方法は，既設の管きょ・マンホールの継手部または既設管きょに設けた誘導目地の位置に，仮組されたステンレススリーブを，油圧ジャッキをもちいて固定金具を圧入することで拡径しながら強固な一体リングを形成し，ゴムスリーブを管きょ内面に均等に圧着させる。
①管きょと管きょの継手部および②マンホールの直壁の継手部に設置したマグマロックは，レベル２地震動で発生する抜出しや屈曲に対して，水密性を維持することが可能となる。
③マンホールと管きょの接続部の耐震化については，マンホールに接続する管きょに一定の深さで円周状の切込み（誘導目地）を設け，地震時にその箇所がひび割れを起すことでマンホール側と管きょが，別々に動くフレキシブル構造となることで接続部への影響を小さくする。
誘導目地に取付けたマグマロックおよびミニマグマは，継手部と同様のメカニズムで水密性を維持する。
本工法は，更生工法（自立管，複合管）を施された既設管きょとマンホールの接続部についても適用可能である。
マグマロック工法②マンホールの直壁継手部の耐震化

誘導目地

マグマロック工法 NGJ③マンホールと管きょの接続部の耐震化

マグマロック工法①管きょと管きょの継手部の耐震化

図－１ マグマロック工法 mini・NGJ

図－２ マグマロック工法 NGJ

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）管きょと管きょの継手部
１）施工性
マグマロック工法は，次の条件下で施工でき，次の水圧に耐える水密性を有する。
①使用材料と施工装置が，マンホール口環径 600 mm から搬入できること。
②水深が管径の 25％（最大 40 cm）の条件で施工できること。
③管きょの継手部が，隙間 35 mm，段差 5 mm，水平角度 2 °の条件で施工でき，外水圧 0.1MPa に耐える水密性を有すること。
２）耐震性
施工後の管きょの継手部が，レベル２地震動を想定した次の複合条件下で，外水圧 0.1MPa，および内水圧 0.2 MPa に耐える水密性を有する。
①水平抜出し量 37 mm②屈曲角 0.8 °（２）マンホールの直壁の継手部
１）施工性
マグマロック工法は，マンホールの継手部に施工できる。
２）耐震性
施工後のマンホールの継手部が，レベル２地震動を想定した次の条件下で，外水圧 0.1 MPa に耐える水密性を有する。
①目地開口量 5 mm（３）マンホールと管きょの接続部
１）施工性
マグマロック工法 mini・NGJ およびマグマロック工法 NGJ は，次の条件下で施工できる。
①使用材料と施工装置が，マンホール口環径 600 mm から搬入できること。
②マグマロック工法 mini・NGJ は，１号マンホール内で施工（誘導目地切削，ミニマグマ設置）ができること。
③マグマロック工法 NGJ は，水深が管径の 25 ％（最大 40 cm）で施工（誘導目地切削，マグマロック設置）ができること。
２）誘導目地の有効性
施工後の管きょが，次の条件を満足する。
①誘導目地を設けても管体の強度低下がないこと。
②誘導目地にマグマロックおよびミニマグマを設置後，曲げ試験により，誘導目地にひび割れを誘導できること。
３）耐震性
誘導目地の位置でひび割れた管きょが，レベル２地震動を想定した次の複合条件下で，外水圧0.1 MPa に耐える水密性を有する。
・既設管にマグマロック工法 mini・NGJ を設置した場合①水平抜出し量 30 mm（呼び径 350 以上は 37 mm）②屈曲角 0.9°・更生管（自立管）にマグマロック工法 mini･NGJ を設置した場合①水平抜出し量 110 mm②屈曲角 2.4 ° ～ 8.5 °（複合抜出し量頂部 110 mm

底部 140 mm 相当）

・既設管および更生管（複合管）にマグマロック工法 NGJ を設置した場合①水平抜出し量 37 mm②屈曲角 0.8 °技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型

技術の適用範囲
技術の適用範囲①管きょと管きょの継手部の耐震化 〔マグマロック工法（管きょ）〕種

類：

鉄筋コンクリート管，ダクタイル管，鋼管，FRPM 管

呼び径：800 ～ 3500

②マンホールの直壁の継手部の耐震化〔マグマロック工法（マンホール）〕
種類：

円形組立マンホール，円形標準マンホール

内

径：

900 ～ 1800（１号～４号）③マンホールと管きょの接続部の耐震化 〔マグマロック工法 NGJ〕
〔マグマロック工法 mini・NGJ〕
種

類： 鉄筋コンクリート管，更生管※-1（自立管，複合管）※－1：鉄筋コンクリート管，陶管に更生した場合を適用範囲とする。
呼び径： 200 ～ 700 【マグマロック工法 mini・NGJ】
800 ～ 3000【マグマロック工法 NGJ】
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
マグマロック工法，マグマロック工法 mini・NGJ,マグマロック工法 NGJ
施工年月

施工場所

工事件名

工法名

工事内容

平成 30 年 7 月

長野県

公共下水道事業下水道管路耐震化第 3 工区

mini・NGJ

Φ 200～ 600,37 箇所

平成 30 年 12 月

埼玉縣

岩槻第 3 処理分区下水道工事

NGJ

Φ 800～1200,66 箇所

令和元年 6 月

千葉市

下水道施設改良工事（登戸 30-1 工区）

mini・NGJ

Φ 250～ 400,66 箇所

令和元年 10 月

愛知県

総合地震対策マンホール改築工事

NGJ

Φ1100～1200,36 箇所

令和 2 年 6 月

福岡県

光明二丁目地内他（その 1）管渠更生工事

令和 2 年 7 月

宮崎県

令和 2 年度 下水道管耐震対策工事（1 工区）

令和 3 年 8 月

石川県

令和 3 年度 下水道管耐震化工事（1 工区）

令和 4 年 3 月

大阪府

令和 3 年度 下水道管路耐震可とう性継手設置工事

令和 4 年 8 月

北海道

中央処理区汚水管改築その 2 工事

令和 5 年 2 月

広島県

下水道管渠耐震化工事（4-1）

mini・NGJ

Φ200,60 箇所

NGJ

Φ1200,11 箇所

mini・NGJ

Φ 250～ 350,34 箇所

NGJ

Φ 800～1500,31 箇所

mini・NGJ
NGJ

Φ250,32 箇所
Φ 800～1200,30 箇所

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

東亜グラウト工業株式会社

http://www.toa-g.co.jp/

藤村クレスト株式会社

https://fujimura-crest.co.jp/

日本スナップロック協会

TEL 03-3355-3851

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2024 年３月 13 日～2029 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会○○○○○○

http://www.jiwet.jp/examination
http://www.jacic.or.jp/sinsa/