新製品紹介

2 02 2 年 1 0 月 発 売 予 定

電気の局所給湯設備でコストカット。メンテナンス負荷も軽減します
宿泊施設様向け

400V タイプ
ホテル客室内の電気瞬間湯沸器
EIWX G3 00A1

シャワーに最適EIWX-G300A1は 宿泊施設様向けの局所給湯設備です。セントラル給湯方式では大きなコストと手間がかかるメンテナンスの省力化と、イニシャル／ランニングコストの削減が可能です。
また、給湯温度設定や温度／流量優先機能切替

セントラル給湯における配管に掛か る 負 担 を 削 減 し ま す。客 室 内
シャワー室の近くに設置することでムダも削減（→詳細は裏面）などさまざまな給湯設定が可能で、施工も簡単なため、宿泊施設様の負担を軽減させます。

※シャワーヘッドと並べたイメージです。湯沸器本体のシャワー室内への設置はご遠慮ください。

製品の特長＜多機能設定パネル＞

1

客室内に設置できる小型の壁掛式湯沸器

2

排水処理が不要で施工が簡単

3

多機能設定パネルでお好みの温度に 1℃刻みで設定が可能（30 〜 60℃）

4

温度優先と流量優先機能の切替設定可能

5

漏水など異常時に給水を遮断する機能を搭載。安全機能が充実

設定温度・給湯温度・給水温度・流量を表示することができます。現在の状態を把握することができるので、お湯のご利用状況に合わせてさまざまな設定が可能です。

仕NEW

温度優先と流量優先切替機能（イメージ）<例>標

温度優先機能

給湯温度

水温５℃に55℃

給湯温度 55℃

なると…
流量約 10.8L/分

給湯温度設定：55℃
水温：15℃

流量約 8.6L/分

様型
流量優先機能準電番

EIWXG300A1

源三相400V

定 格 消 費 電 力（ k W ）30.0

定 格 電 流 （A）

43.3

発 生 熱 量（ M J / h ）108.0

給湯温度 45.0℃

号算17.2※現在温度表示モードで表示可能

設 定 温 度 範 囲（ ℃ ）30〜60

使用流量範囲（ L/min ）約2.0〜15.0

流量約 10.8L/ 分数換

満 水 質 量（ k g ）約8.0

使用圧力（静止時）（MPa）

0.1〜0.75

幅255×高さ397×奥行97mm

本体寸法

温度優先を選択すると、給水温度に関わ流量優先を選択すると、給水温度に関設

置場

所

屋内

らず設定した給湯温度を保ちます。

わらず設定した流量を保ちます。

価格

オープン

流量は少なくりますが、変わらない温度

給湯温度は下がりますが、流量を減ら付品

配管カバー/安全弁・逆止弁（組込済）/ネジ類

での給湯が必要な場合に適しています。

したくない場合に適しています。

属

3 年保証

省エネ

「ミラブル plus」をセットで販売中
ウルトラファインバブル生成シャワーヘッド「ミラブル plus」をラインナップ。
※1
EIWX とセットでのご購入が可能です。

サイエンス
ウルトラファインバブル
生成シャワーヘッド
ミラブルplusEIWX でご利用のシャワーヘッドをミラブル plus にするだけで、毛穴の奥まで届くウルトラファインバブル※2（超微細気泡）を生成する、優れた洗浄効果を持つシャワーに変わります｡普段どおりにシャワーを浴びているだけで、1cc あたり約 2000 万個以上※3 のウルトラファインバブルが毛穴やシワの間に入り、汚れを吸着してきれいに洗い流してくれます。

※１：シャワーヘッド単体での販売は行っておりません。シャワーヘッド＋盗難防止キット＋EIWX本体のセットでの販売となります。
※ 2：ウルトラファインバブル：直径 1 μ m 未満の泡の事（ISO で定められた国際標準規格）で､ マイクロバブルよりさらに小さく､ 非常にすぐれた洗浄力を持つ｡※ 3：ミラブルを通過した水に含まれる気泡数を計測。気泡の評価は差分法による。測定はファインバブル産業会 1b 認証。

局所給湯方式によるメリット

宿泊施設におけるセントラル給湯と局所給湯

セントラル給湯方式と局所給湯方式のランニングコスト比較
ガス給湯器を利用したセントラル給湯方式と電気瞬間湯沸器 EIWXG300A1 を利用した局所給湯とを比較しました【年間コスト】

ガス給湯器
年間ランニングコスト：￥12,140,523＋法定点検費用※：￥400,000＝￥12,540,523

EIWX G300A1 だと
12,540,523−10,793,049＝￥1,747,474 の

電気瞬間湯沸器 EIWX G300A1

お得！

年間ランニングコスト：￥10,793,049＋法定点検費用：￥0＝￥10,793,049

7 階建てビジネスホテルを想定（当社納入実績ホテルにて想定） 客室数 219 室、セントラル給湯の場合の配管長 718m（50A）と仮定、給湯使用量は 1 室あたり 200L（60℃）

試算条件と仮定。電力単価

夏季 17.29 円 /kW、その他期 12.21 円 /kW、都市ガス単価 130 円 / ㎥（単位発熱量 10,748kcal/ ㎥、機器効率 82％）
、ガス給湯器に関しては点検コストとして年間 40 万円加算

※ガス給湯器の法定点検費用は導入後 3 年以内に一度発生する費用として計上

セントラル給湯方式と局所給湯方式の設備比較
セントラル給湯のイメージ

局所給湯のイメージ

給湯場所から離れた場所で大量にお湯を作り、建物全体にめぐらせた配管で給湯します。
給湯

バスルーム

＜例＞

給湯場所の近くにある給湯設備（小型温水器）でお湯を作ります。
給湯返湯（循環）オフィスフロア

給水

給水
小型電気瞬間湯沸器

少ない配管でムダがない！

バスルーム

オフィスフロア

貯湯
燃焼系
ボイラー タンク

厨房

厨房

循環ポンプ

※排水管・詳細配管は省く。

水道本管※排水管・詳細配管は省く。

水道本管

小型電気瞬間湯沸器を利用した局所給湯のメリット
・配管が短いため、初期費用およびメンテナンス費用が削減できる

・火を使わないため換気設備が不要

・給湯箇所が近いため、お湯を直ぐに出すことができる

・使う時しか電気を使わないため省エネルギー

・貯湯タンクを持たず、設置スペースが小さい

・CO/CO2 が発生せず、環境負荷が小さい

・大量にお湯を使ってもお湯が無くなることがない

・環境性の高さ、省エネ性から SDGs などの取り組みに貢献できる・燃焼系給湯器と比べて効率が良く、熱エネルギーを無駄なく給湯に使うことが可能

客室の給湯設備で採用増の局所方式について
宿泊施設での給湯設備はこれまでガスや重油などを利用した燃焼系のボイラーによるセントラル方式が主に採用されてきました。
施設全ての給湯をカバーするセントラル給湯は、大きい貯湯タンクと広い設置スペースが必要です。配管は貯湯タンクから給湯箇所まで膨大な長さと本数が必要となるため、初期費用だけでなく経年によるメンテナンスの費用負担が大きいものとなっています。
費用面だけでなく、脱炭素を目指すこれからの社会においては、燃焼系ボイラーによる給湯から、熱源を燃焼系から電気へシフトするなど、給湯の在り方を転換する動きも始まっています。
こういったことから、客室の給湯設備にはメンテナンスが容易で費用が抑えられる局所給湯方式を採用する事例が増えてきており、イトミックは給湯のプロフェッショナルとしてご協力致します。

株式会社日本イトミック〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 24F TEL.03-3621-2121 FAX.03-3621-2130