2017年9月22日
第20回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成29年度第1回サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択プロジェクト

岐阜商工信用組合本部新築計画

提案者
提案協力者

岐阜商工信用組合
株式会社竹中工務店

計画概要

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

概要
・計画地

コンセプト
：岐⾩県岐⾩市美江寺町⼆丁⽬4番3

・建物⽤途：事務所『地域にアピールできるシンボル』

優れた環境性能の確保、働く職員の意欲向上

・建築⾯積：1,393.84[㎡]『業務効率の向上』

・延床⾯積：3,701.04[㎡]・建物規模：地上3階

S造

本部機能の集約、ワークスタイル改⾰の推進

耐震構造『事業継続性の確保』
Ｎ

ぎふメディアコスモス

震災への備えとBCP、永く使える建物づくり

⻄⾯外観イメージ

岐⾩市新庁舎（2021年完成）

地⽅検察庁

地⽅裁判所

計画地

消防本部
中警察署

⾄
JR岐⾩駅

中部電⼒南⾯外観イメージ【計画地 北⾯】
地⽅裁判所【計画地 南⾯】
中部電⼒岐⾩⽀店

岐⾩市役所

1

計画地の環境分析

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

計画地における気象条件を分析し、効率的に⾃然エネルギーを活⽤できるプランを構築する。
気象条件（光） ※ 南⻄⾯について春秋分の⽇を⼀例として記載

気象条件（⾵）計画建物■中間期⽇中平均（8〜20時）
外気温度：20.9[℃]
外部⾵速：2.2[m/s]

中部電⼒

北⾯

室内温度：23.9[℃]
卓越⾵向：北⻄及び南南⾯■⾵圧⼒平⾯図（北⻄⾵）
地⽅裁判所

計画建物

中部電⼒

■⾵圧⼒平⾯図（南⾵（8⽉））
地⽅裁判所

計画建物

中部電⼒

⇒ 南北⽅向よりも東⻄⽅向に⾵が通り抜ける計画が望ましい

中庭で建物東⻄⽅向（80ｍ）を3分割し、エリア毎に東⻄⽅向に⾵の抜ける開⼝部を配置する。
勤務時間中、特に直達⽇射が厳しい⻄⾯・南⾯は負荷低減⼿法を取り⼊れたファサードデザインとする。
2

導⼊する省CO2技術

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

汎⽤性の⾼い省CO2技術をバランスよく取り⼊れると共に、建設時の効率化⼯法やワークスタイル改⾰の推進等により、LCCO2の削減と知的⽣産性の向上を図る。

3

デザインと融合したパッシブファサード

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

岐⾩市中⼼の官庁街で⽬抜き通りに⾯する⻄⾯はパッシブな⼿法を組み込み、直達⽇射の抑制と⾃然換気が可能なファサードデザインを構築する。また、南⾯は1スパン毎にフルハイトの開⼝部とし、堀の深いファサードと縦横ルーバーにより、直達⽇射を抑えた⾃然光の取⼊れを⾏う。
⻄⾯ファサード概要（断⾯）南⾯ファサード概要（平⾯）4

潜熱・顕熱分離空調システム

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

直天で天井⾼の⾼い執務室空間はアンダーフロア空調を採⽤し、効率的且つドラフト感の少ない快適な空調計画とする。直膨式の全熱交換器ユニットと⾼顕熱型空冷パッケージを組み合わせた潜熱・顕熱分離空調⽅式を採⽤し、CO2センサーによる最適外気量導⼊制御や、予熱時外気停⽌制御と組み合わせることで、更なる省CO2化を図る。
潜熱・顕熱分離空調システム
直膨式全熱交換器ユニット（潜熱処理）【梁下】
FL＋2800【スラブ下】FL＋4000

⾼顕熱型空冷パッケージエアコンによるアンダーフロア空調（顕熱処理）

5

冷房排熱回収システム

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

冷暖フリーマルチシステムによる冷暖同時運転での⾼効率特性を活かし、サーバー室のパッケージエアコンと執務室系の直膨式全熱交換器ユニットを同⼀システムで構成する。サーバー室の冷房廃熱を執務室の暖房エネルギーとして熱回収運転を⾏い、⼤幅な効率化を図ることができ、汎⽤機器を⽤いた効果的な省エネルギー技術として波及・普及が期待できる。
冷房排熱回収システム
冷媒の流れ（冬期）
室外機

直膨式
全熱交換器ユニット

空冷パッケージ
エアコン

②
①

冷暖フリー

冷房運転

暖房運転

サーバー室

執務室等

①

暖房の（冷）排熱を回収して、冷房運転に利⽤②

冷房の排熱を利⽤して、省電⼒で暖房に必要な熱を⽣成
6

ワークスタイル改⾰とエネルギーの⾒える化

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

計画の初期段階から⾦融機関としてのワークスタイル改⾰に向けた取り組みを構築し、運⽤時の効果検証⼿法のひとつとしてエネルギーの⾒える化を導⼊する。各種エネルギーをリアルタイムで把握し、更なる業務改善アクションを起こしやすい環境を形成することで、ワークスタイル改⾰におけるPDCAサイクルの促進を図る。
「ワークスタイル改⾰」と「エネルギーの⾒える化」による知的⽣産性の向上と更なる省CO2の促進「ワークスタイル改⾰」におけるPDCAサイクルへフィードバック

エネルギーの⾒える化
BACnet IP

データサーバーPC

ネットワークコントローラー

7＋
電灯盤

マルチメーター

動⼒盤

（計測器）

デジタルサイネージ

7汎⽤性の⾼い省CO2技術の採⽤例

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

⾼効率照明器具の全⾯採⽤（ＬＥＤ）

全熱交換器

⾼効率でメンテナンス性に優れたLED照明を全⾯的に採⽤し、照明消費電⼒の削減とメンテナンス性向上を図る。

居室の換気設備には全熱交換器を採⽤する。室内の空調された空気を排気する際、室内に取り⼊れる空気と間接的に接触させることで熱交換を⾏い、外気の熱負荷を低減する。

LEDダウンライト（例）照明⼈感センサー制御
トイレの照明制御には⼈感センサーを採⽤する。未使⽤時の無駄な照明点灯を無くし、消費電⼒を削減する。

LEDベースライト（例）照明ON照明OFF

人感センサー

⼈がいるとき人感センサー

⾼効率パッケージエアコン
空調システムは、電気式ヒートポンプエアコンを採⽤する。
空調消費エネルギーを削減するため、標準機以上に効率の⾼い「⾼効率パッケージエアコン」を採⽤する。

⼈がいないとき⾃然採光を利⽤した照明明るさセンサー制御

室内CO２濃度による換気⾵量制御執務室等の照明は、明るさセンサーによる調光制御を導⼊し、省エネルギーを図る。また、外部庇により不快な直達⽇射の侵⼊を抑制し、間接光のみを取り⼊れることにより、窓際部の温熱環境にも配慮する。

営業室は業務形態上在席率が変動しやすく、またホールや会議室は在室⼈数が不特定のため、室内のCO2濃度により、外気の導⼊量を抑えることで省エネ効果を⾼める。

8

建設時における効率化⼯法の採⽤

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画

敷地間⼝約25ｍ、奥⾏約130ｍの細⻑い旗竿型の敷地形状で効率的な施⼯を実施するため、3層⼀体型の鉄⾻ユニットを敷地奥から並列に進める建⽅を採⽤することで、省⼒化・省⼈化により建⽅時のCO2排出量を削減する。

25[ｍ]ユニット架構による効率的な鉄⾻建⽅⼯法

計画建物

80[ｍ]
130[ｍ]

3層⼀体型ユニット

9その他、環境に対する取り組み
地産地消

岐⾩商⼯信⽤組合本部建替計画
ZEB Ready

内装材には岐⾩県産の⽊材を多く使⽤し、親しみのある空間づくりを⾏うと共に、地場産業の振興と循環型社会に貢献する。

⼤幅な外⽪負荷の低減を図ったパッシブファサード
をはじめ、汎⽤性の⾼い省CO2技術をバランス良く導⼊することで、ZEB Readyの達成を⽬指す。

2F 中庭に⾯した来客エリア【標準建物】

100%

パッシブファサード 【西面】

96%

パッシブファサード 【南面】

96%

その他

換気

空調

照明

潜熱・顕熱分離空調システム

87%

冷房排熱回収システム
エネルギーの見える化

3F ホール

82%
※2

81%

高断熱・高遮熱
照明の省CO2技術
空調・換気の省CO2技術

66%
51 %
46%

－54％

※1 コンセントのエネルギーは含まず※2 エネルギーの見える化による削減量は想定値

10