CO警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

ネットワーク機能付き

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

快適環境おしらせ

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

XW-735

禁＜サーバーからの各種情報の提供
（以下、
サービス）
について＞
● 本警報器は、サービスの確実な提供を保証するものではありません。
● お客さま宅の通信環境などにより、サービスの一部または全部が提供できない場合があります。
● 予告なくサービスの一部、または全部が変更されることがあります。
＜無線ＬＡＮ通信に関する注意＞● 本警報器の使用周波数帯（２．
４ＧＨｚ）では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
・ 本警報器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
・ 万一、
本警報器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
・ その他、本警報器から移動体識別用の特定小電力無線局かアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
＜電波法に関する注意＞● 本警報器は、電波法に基づく特定小電力無線機器として技術適合証明を受け
ています。
従って、
本警報器を使用するときに無線局の許可は必要ありません。
● 本警報器は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。
● 本警報器は、
日本国外での電波法には準じていません。
日本国内でお使いください。
＜警報器と接続するルーターについて＞● ルーターはお客さまでご準備ください。
※モバイルルーターやテザリングではご使用いただけません。
● ルーターのセキュリティに関する設定を「ＷＰＡ／ＷＰＡ２」「ＷＰＡ２」「ＷＰＡ」の暗号化方式に設定してください（「ＷＥＰ」の暗号化方式にも対応しておりますが、情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。
これら以外のセキュリティ設定を行うと、警報器とルーターが接続できません。
また、ルーターのセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。
悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークにアクセスし、
・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）・ 傍受した通信内容を書き替えて発信する（改ざん）
・ コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう。

必ず行う

必ず行う

必ず行う

水ぬれ禁止

衝撃を与えないでください。

禁

誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
また、5年を越えて長期間ご使用されますと、電源プラグ（予備コンセント含む）がほこりや水分の影
響により発煙・発火する恐れがあります。
有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

止●ガス検知部●警報スピーカー

ガスおよびCOを検知します。

ガス、COを検 知すると、音声合成音が鳴ります。
簡易セキュリティ時に侵入 者を検 知すると威 嚇
音声が鳴ります。また、コ
ネクトセンサーの通信や
Wi-Fi設定に関わる音声が鳴ります。

●ガス検知部点検口●製造番号シール

禁止

ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。
警報器以外の電気製品を同時に使用するときは、警報器の電源プラグに付属の予備コンセントを使用してください。
電源コードにステップルや釘などを打たないでください。

● 警報器をポリ袋などで覆ってください。
● 殺虫剤の使用が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除いてください。
誤作動または不作動の原因となります。

通常は点灯しています。
初回
設定時は点滅、コネクトセン
サーとの接続確認時は瞬時点滅、ネットワークに接続していない場合は消灯します。
※点滅または消灯時はP.7
を参照ください。

型番

通常は点灯しています。
故障しているときに高速点滅します。
※ 点滅時はP.3を参照ください。

禁止

COを検知すると点滅または点灯します。
※ 点滅または点灯時はP.3～ 5を参照ください。

止ガスを検知すると点滅または点灯します。
※ 点滅または点灯時はP.3 ～ 5を参照ください。

警報音を停止させたり、コネ
クトセンサーとの無線強度を確認するときに使用します。
※ 詳細はP.5・8を参照ください。

●電源コード●電源プラグ●有効期限ラベル●予備コンセント
消費電力が1490W以下の機器を接続できます。

〈コネクトセンサー〉●コイン電池（CR2032）2個

ガスもれまたはCOを検知しなくなり
ます。

●本体

●状態LED（緑）
通常は消灯しています。
初めてご使用の際に電源保護フィル
ムを抜くか、リセットボタンを押すとLEDが約60秒間点滅します。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因となります。

●本体用カバー

感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損の恐れがあります。

必ず行う
予備コンセントには、消費電力が1490W以下の機器を接続してください。
1490Wを超えると火災の恐れがあります。

●リセットボタン●ストラップホール

約１秒間押すと、コネクトセン
サーが再起動します。

持ち運 んで 使 用する際に、ストラップを通す場合のストラップホールです。

警報器の電源プラグ・予備コンセントに接続する他の電気製品の電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

取扱説明書中のランプの点灯、点滅は次のように動作します。
点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.5秒周期）

点滅周期

感電の恐れがあります。

必ず行う

高速
点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.25秒周期）

点滅周期

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、
予備コンセントを触ったりしないでください。
感電する恐れがあります。

瞬時
点滅

ぬれ手禁止
警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめください。
）

禁

止

必ず行う

止

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。

絵表示の内容点滅周期

点灯と消灯の繰り返し(0.9秒点灯・0.1秒消灯周期)

警報器のお知らせ機能について

コネクトセンサー、
マグネットについて、
・病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
本製品の電波や磁力で医療機器（ペースメーカーなど）
や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
・高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）、引火性ガスや油煙が発生する場
所では使用しないでください。
・加熱用機器（電子レンジなど）
や高圧容器に入れないでください。
・充電、
分解、
改造、
修理、
変形、
加熱、
火に入れるなどしないでください。
・導電性物質（金属片・鉛筆の芯など）を接続端子に接触させたり、内部に入れたりして接続端子をショートさせたりしないでください。
・高所からの落下、投げつける、
踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
・指定以外の電池は使用しないでください。
・通電状態では接続端子を手や指などで触れないでください。
・水などの液体をかけないでください。
また濡れた手での使用はしないでください。
・水に濡れたり、落下したり、破損させたりした場合などはそのまま使用しないでください。
・電池は(+)(-)をショートさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しないでください。
・電池から液漏れや異臭があるときは、漏れた液に引火する恐れがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。
・電池に直接はんだ付けしないでください。
・新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しないでください。

警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

注意報

警報

P.3参照

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
ランプ点滅

緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報）
ランプ消灯

注意報｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢分解禁止｣事項を示しています。

取付位置を移動させないでください。

感電やけがの原因となります。

必ず行う｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

༴㝤

必ず行う

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

火花などにより、爆発の恐れがあります。

禁警報の遅れの原因となります。

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁止
警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。

止ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

対象ガス

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ点灯

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。 ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか
交互に鳴る

P.4 ～ 5参照
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

禁止

故障が発生すると、
その後、約１分ごとに「故障です 販売店に連絡してください」
ピッピッピッが1回鳴り、緑（電源）ランプが高速点滅し約１0分ごとにます。
故障です
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰販売店に連絡してください
り返し鳴り、約10分ごとに「故障です 販 緑（電源）ランプ
売店に連絡してください」が鳴ります。
赤（ガス警報）
高速点滅 黄（CO警報） ランプ消灯
それ以降も同じ警報を繰り返します。

赤（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ消灯

ピッ
有効期限が切れています
販売店に連絡してください●この警報器は都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス
中のCOを検知します。
●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならな
いでください。
1

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
ランプ点灯

黄（CO警報）
ランプ
点滅または点灯

2

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス栓や器具栓を閉めてください。
ガスコンセント接続の場合、ガス
コンセントからソケットを外してください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
4 ガスもれの原因を点検してください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

3『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO警報）
ランプが点滅または点灯】

༴㝤
警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中のガス機器を止めてください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具
ガスコンセント接続の場合、ガス
コンセントからソケットを外してください。

警報器の使用方法

2 電源に接続してから約30秒後、ラ※ 過去約10日以内に警報が作動した場合は、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。（鳴動原因表示機能によるものです。）

3「警報器正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯し、監視状態に入ります。
※ 警報器が故障している場合は、「警報器正常です」とは鳴らずに
P.3に記載している故障発生時の動作となります。販売店までご連絡ください。

緑
（電源）
ランプ点滅

緑
（電源）
ランプ点灯

青
（乾燥）
ランプ消灯
赤
（ガス警報）
ランプ点灯
黄（CO警報）
ランプ点灯

橙
（熱中症）
ランプ消灯

警報器
正常です

白
（通信）
ランプ点灯

青
（乾燥）
ランプ消灯

緑
（電源）
ランプ点灯

1

が点滅しているときの処置のしかた

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 原因を確認してください。

もれたガス濃度がうすい場合に赤（ガス警報）ランプが点滅します。
ＣＯ濃度がうすい場合に黄（CO警報）ランプが点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.5 ～ 6参照）
3

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉めてください。

ガスコンセント接続の場合、ガス
コンセントからソケットを外してください。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検してください。

禁6

処置をしても、警報音が鳴りやまない
ときの処置のしかた

最寄りのガス会社へ連絡する。
● たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

7

異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した
ときの処置のしかた

ガスもれやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

止

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉めてください。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
【赤（ガス警報）
ランプ・黄（CO警報）
ランプ消灯】
4 ガスもれやCO発生の原因を点検してください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。
4

・気温が高い・湿度が高い・風が弱い・日差しが強い

激しい労働や運動によって体内に著しい熱が産生される

暑い環境に体が充分に対応できていない

熱中症予防指針
熱中症は気温が低くても、湿度が高くなると危険性が高くなります。
日常生活における熱中症予防指針では、熱中症指標（ＷＢＧＴ）として「危険」、「厳重警戒」、「警戒」、「注意」の４通りで危険度をランク分けしています。

■ 日常生活における熱中症予防指針
温度基準(WBGT)

注意すべき
生活活動の目安

注意事項

高齢者においては安静状態でも発生する危危険
険性が大きい。外出はなるべく避け、涼し（31℃以上）すべての生活活動で い室内に移動する。
おこる危険性外出時は炎天下を避け、室内では室温の上
厳重警戒（28℃以上 31℃未満）
昇に注意する。
中等度以上の生活 運動や激しい作業をする際は定期的に充分
警戒（25℃以上 28℃未満） 活動でおこる危険性 に休息を取り入れる。
注意
強い生活活動で一般に危険性は少ないが激しい運動や重労（25℃未満）おこる危険性働時には発生する危険性がある。
出典：日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 より乾燥について湿度が低くなるとインフルエンザウイルスの繁殖は活発になります。加湿器などで室内の湿度を調整しながら乾燥を防ぐことが必要となります。

■ 絶対湿度とインフルエンザ予測

警報停止スイッチを押すと、

༴㝤

電源プラグを抜かないでくだ
さい。

＜からだ＞

熱中症を引き起こす可能性あり

2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点滅や

止

＜環境＞

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えな
どが考えられます。

が交互に鳴ったときの処置のしかた

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

熱中症について■ 熱中症を引き起こす条件【赤（ガス警報）ランプが点灯と黄（CO警報）ランプが点滅または点灯】

火気厳禁

この警報器には、「熱中症」と「乾燥」をおしらせする機能があります。
警報器周辺の温湿度が規定値を超えるとランプが点灯しておしらせします。また、スマートフォン・タブレットにコネクトアプリを登録・設定すると、お客さまのインターネット回線を通じてアプリへプッ
シュ通知することができます（コネクトアプリの登録・設定方法の詳細は、別紙の「かんたん設定ガイド」をご確認ください）。

5 ガス栓や器具栓を閉めてください。

灯を確認してください。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてくだ

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

快適環境おしらせ

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプの消『ウーウーピッピッピッピッ  ガスがもれていませんか』と『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、ガス警報ランプ(赤)・
CO警報ランプ(黄)が点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますのでドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
その際、警報器の電源プラグを抜かないでください。

熱中症とは、高温環境下で、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称です。

4

赤（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプ

1 部屋に入らないでください。

※ 警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過
後に再び警報音を発します。
※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押しても、音声鳴動はしません。

赤（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ消灯

白
（通信）
ランプ点灯

・もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられます。
・CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。
・火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやみます。

青
（乾燥）
ランプ消灯

橙
（熱中症）
ランプ消灯

部屋の外から、すぐに入室しないでください。

● ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、
警報音は1回だけ5分間止めることができます。

【黄（CO警報）
ランプ消灯】

以下の場合は、ガスもれやCOで警報しており誤報ではありません。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用した場合。
● ガスコンロの着火ミスがあった場合。
● 自動車の排気ガスが室内にこもった場合。
● 炭火や練炭を使用した場合。

おねがい警報音が鳴っている間は、

メーターガス栓を開けるときはガス会社にご連絡ください。

栓を閉めてください。

緑
（電源）
赤
（ガス警報）
ランプ
ランプ消灯
ゆっくり点滅 黄（CO警報）
ランプ消灯

ときの処置のしかた

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気してください。

止

ランプ消灯

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

ないでください。

故障です
販売店に連絡してください

警報器が作動したら

黄（CO警報）
ランプ点滅

止

電源プラグを抜かないでくだ
さい。

禁

赤
（ガス警報）
ランプ消灯

止マッチやライターなど、火気を使わ故障しているときはンプが全点灯した後、消灯します。

緑
（電源）
ランプ点灯

警報

警報器の前に物を置いたり、取り付
けたりしないでください。

禁
電源プラグを抜かないでください。

止警報器の取り外し・取り付けを行う
ときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意
してください。

止

ガス警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

禁

禁

警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にご相談ください。

黄（CO警報）
ランプ消灯

白
（通信）
ランプ点灯

P.4 ～ 5参照

換気扇、電灯、蛍光灯など、
電
気製品のスイッチを入・切しないでください。

【赤（ガス警報）
ランプ消灯】

緑（電源）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

黄（CO警報）
ランプ点滅

約5分後

赤
（ガス警報）
ランプ消灯

緑
（電源）
ランプ
ゆっくり点滅

橙
（熱中症）
ランプ消灯

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください赤（ガス警報）
ランプ消灯

緑
（電源）
ランプ点灯

ピッピッピッ
セキュリティー異常を検知しました1 電源プラグをコンセントに差し込む。

警報

P.4 ～ 5参照

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを抜いてください。

設置されたコネクトセンサーを「簡易セキュリティ」にて設定を行った場合にコネクトセンサーとマグネットを設置したドアや窓が開閉するとスマート
フォンのアプリを通じて警報器から威嚇音声を鳴らすことができます。
※ アプリとコネクトセンサーによる事前の設定が必要です。
操作に関する詳細は、アプリホーム画面の左上のメニューから「お客さまサポート」
をタップし、「設定について」の「確認」
から操作をご確認ください。
※ 威嚇音声は５分間鳴動します。鳴動から５分経過するか、アプリの操作で音声は停止します。

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。
（低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。
）

禁

禁※コネクトセンサーの使用方法はＰ.8 ～ 10をご確認ください。

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときはマッチやライターなど、火気を使わないでください。

ドアや窓の開閉を検知したときは

P.4 ～ 5参照

黄（CO警報） 赤（ガス警報）
ランプ消灯 ランプ点灯

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発の恐れがあります。

部屋の外から警報音に気づいた

༴㝤

༴㝤

赤
（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報） 警報停止スイッチ
ランプ消灯

有効期限を半年以上過ぎると緑（電源）ランプがゆっくり点滅し、警報停止スイッチ
を約1秒間押すと、「ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」が鳴ります。
また、有効期限を半年以上過ぎて電源を再投入すると、30秒後に「警報器正常です」
が鳴らずに「有効期限が切れています 販売
店に連絡してください」
が鳴ります。
※販売店までご連絡ください。

ガスがもれたときはコネクトセンサー、
マグネットについて、
発熱、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、販売店までご相談ください。
・異臭、・電池の(+)極と(-)極は正しく接続してください。
・電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
・電池から漏れた液をなめてしまった場合は、
すぐにうがいをし、医師の診察を受けてください。
・電池の液が皮膚や衣服に付着した場合、すぐにきれいな水で十分に洗い流してください。
・電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと一緒にしないようにテープなどで端子部を絶縁してください。

緑
（電源）
ランプ点灯

5

【赤
（ガス警報）
ランプが点灯】

青
（乾燥）
ランプ点灯

有効期限が過ぎたときは
点滅周期

ゆっくり 点灯と消灯の繰り返し
点滅（2秒点灯・1秒消灯周期）と鳴ったときの処置のしかた

火気厳禁

警報器周囲の温度・相対湿度・絶対湿度が規定値以下になるとおしらせします。
※ 電源投入後1時間は、警報（警報停止スイッチを押した場合）器を設置環境になじませポーンるため、快適環境おしらせ
部屋が乾燥しないよう心がけましょう
は作動しません。

ただし、警報停止スイッチを押すと警報音は約36時間停止します。
緑（電源）
ランプの高速点滅は止まりません。
※ 販売店までご連絡ください。
緑（電源）※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押 ランプ
警報停止
高速点滅
しても、
音声鳴動はしません。
スイッチ■ランプのつきかたについて必ず行う
予備コンセントに接続する他の電気製品は、必ず電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行ってください。

赤（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報） 警報停止スイッチ
ランプ消灯

乾燥しているときは

出荷時は、本体とコイン電池の間に電源保護フィルムが挟み込まれています。
電池が切れた場合は、お客さまでご購入の上、取り換えをお願いいたします。
（電池寿命の目安は約１年）

ガスセンサの故障の原因となります。

必ず行う

緑
（電源）
ランプ点灯

●赤
（ガス警報）
ランプ●警報停止スイッチ

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

製造年月

2『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』

取るようにしましょう

熱中症おしらせは橙ランプ、乾燥おしらせは青ランプが点灯します。
動作の詳細は、P.3の「高温高湿になったときは」「乾燥しているときは」を参照ください。

止
ガス検知部は、絶対にふさがないでく
ださい。

製造番号

●快適環境おしらせ
ランプ

●緑
（電源）
ランプ

火災の原因となります。

禁警報器周囲の温度・湿度が規定値以上になるとおしらせします。
※ 電源投入後1時間は、警報（警報停止スイッチを押した場合）器を設置環境になじませ
ポーン
部屋が大変暑くなっています
るため、快適環境おしらせ 橙（熱中症）
風通しをよくし水分や塩分をランプ点灯は作動しません。

形式認証
証票

電源プラグや予備コンセントを使用するときは、
以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

火気厳禁〈ガス・ＣＯ警報器〉●黄（CO警報）
ランプ
警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。

禁誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

必ず行う

故障の原因となります。
また、電波法に基づく特定小電力無線機器の分解や改造は法律で禁止されています。

故障の原因となります。

警報器や電源プラグ（予備コンセント含む）を水につけたり、水をかけた
りしないでください。

禁｢必ず行う｣事項を示しています。

分解禁止

殺虫剤
（くん煙・くん蒸・噴射式）
を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
（P.10 ～ 11参照）

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

㆙࿌

電源が入っていないとガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

分解や改造はしないでください。

設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、
新しい警報器とお取り替えください。

本警報器（コネクトセンサーを含む）に関して生じた損害について、当社に責めがある場合又は法令上責任が定められている場合を除き、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

誤って飲み込んだ場合は、電池内部の電解液によって中毒が引き起こされる恐れがあります。

高温高湿になったときは

●白
（通信）
ランプ

常に電源が入っていること（緑（電源）
ランプ点灯）
を確認してください。

● ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書はガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 本取扱説明書は、保証書がついています。
取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。

＜コネクトセンサーについて＞● 本製品にはBluetooth通信を使用して、ドアの開閉検知や、帰宅確認、温度、湿度などを測定できるコ
ネクトセンサーがついています。
● コネクトセンサーを利用するためには、
コネクトアプリの登録が必要です。
コネクトセンサー１個につき使用できる機能は１つです。
コネクトアプリでコネクトセンサーの機能を選択し、使用してください。
● コネクトセンサーを使った様々なサービスは、
コネクトセンサーが検知した情報により、
防犯対策等の安全管理や体調管理などにお役立ていただくものであり、事故や犯罪、生活の中で起こる異変、熱中症などを必ず防止できるものではありません。
● コネクトセンサーは、無線でデータ通信を行います。
設置場所によっては電波が届かない、他機器に電波影響を与える、または他機器からの電波影響を受ける可能性があります。

止㆙࿌

ネットワーク機能は、以下の内容に同意したうえでご利用ください＜ガス・CO警報器について＞● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスやCOが到達しない場合
は、
ガス警報機能やCO警報機能が働きません。
●「熱中症おしらせ機能」は、警報器周囲の環境条件から熱中症注意の目安を示し体調管理などにお役立ていただくもので、熱中症を防止できるものではありません。
●「乾燥おしらせ機能」は、警報器周囲の環境条件から空気の乾燥をお知らせし健康管理などにお役立ていただくもので、
インフルエンザなどを防止できるものではありません。
● 本警報器は、ルーターと通信を行うことで、サーバーと情報のやり取りを行うことができます。
ルーターの仕様、
セキュリティ設定についてはルーターの取扱説明書をご確認ください。
● 全てのルーターとの接続や、いかなる通信環境での使用を保証するものではなく、お客さまがお使いのルーターによっては、警報器との接続・通信ができなかったり、接続・通信に時間がかかったり、ご使用時の一時的な通信断が発生する場合がございます。
ご了承ください。
● 本警報器は、スマートフォンまたはタブレットを用いて警報器をサーバーに登録することができます。
インターネットにアクセスすることが可能な情報端末を準備してください。
● 警報器がサーバーと通信するため、インターネットの通信費がかかります。
インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金は、お客さまのご負担となりますのでご了承ください。
● 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。
人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）
では使用しないでください。
● 本警報器のサーバー通信に関わるソフトウェアは日本国内仕様です。
日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

禁

止

保証書付

本警報器は、
お客さま宅の通信環境（常時接続のインターネット環境、
ネットワーク環境、
お客さま宅の無線ＬＡＮルータ（以下、ルーター））
を利用することで、サーバーと情報のやり取りを行い、各種情報を提供することができます。
インターネットに接続すると、警報器の稼働状況や警報器が検知・感知したセンサのデータを、サービス
情報を配信するサーバー (以下、サーバー )へ自動的に送信します。
これらの情報はお客さまへの各種情報提供に加え、
警報器の稼働状況の確認や、商品、サービスの開発、改良などの目的で使用されます。
ご同意していただいたうえで、警報器とルーターとの接続設定を行ってください。
詳しくは、アプリをイン
ストールいただく際にスマートフォンやタブレットの画面上に表示される、サービスの「利用規約」をご覧ください。

誤って飲み込んだ場合は、死に至ることがあるため、直ちに医師の診察を受けてください。
コネクトセンサーのコイン電池を口に入れないでください。

必ず行う

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

取扱説明書

止

CO警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

ガス・CO警報器
型式名

禁

各部のなまえとはたらき

ＸＷ-７３５

家庭用

コネクトセンサー、マグネットは乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

㸰㸮࣭㸮㸵㸯㸰㸱㸲㸳㸴

W735CT_(00)_空気より軽い 12A・13A ガス用

さい。

警報音が止まります。

以下の原因が考えられますので、ご確認ください。
● 長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響をおよぼす室内の滞留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス[エアコンの冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。
● 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

絶対湿度［11g/m3 以下］［7g/m3 以下］

インフルエンザの流行が始まる湿度
インフルエンザの流行が大きくなる湿度

日本におけるインフルエンザの流行予測 地球環境 Vol.8 No2,165-174(2003) より・絶対湿度：空気中に含まれる水蒸気の量

警報器の快適環境おしらせについて■熱中症おしらせ
警報器周囲の温度・湿度が、『熱中症予防指針』における「危険 (WBGT：
31℃以上 )」「厳重警戒 (WBGT28℃以上 31℃未満 )」で換算される目安に達した場合、警報器の橙（熱中症）ランプが点灯し、警報停止スイッチを押すと音声でおしらせします。
※ 警報器での熱中症おしらせは「危険」「厳重警戒」どちらも同じ表示です。
アプリのプッシュ通知は「危険」「厳重警戒」のどちらかが通知されます。
※ 警報器周囲が適切な温度環境になるとおしらせ状態は自動的に解除されます。

≪お断わり≫● 温度、湿度の組み合わせから得られる目安をおしらせするものです。個
人差、体調により感じ方が異なる場合があります。
● 警報器から離れた場所や屋外は表示できません。
● 公的機関から発表される「注意」「警報」と一致しない場合があります。

＜おしらせがあった場合の対策＞●特別な場合以外は運動を止めて、体温の上昇に注意し、十分な休息と水分補給を行ってください。

■乾燥おしらせ● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
● 長い間閉め切っている部屋に設置していませんか。建材などから発生する成分の作用によって、警報音が鳴りやすくなることがあります。
● 警報器を設置した状態で、十分な換気をせずに内装工事（リフォーム含む）
を行っていませんか。揮発成分がセンサに影響を与え、誤報を誘発します。
また、内装工事（リフォーム含む）を終えた段階でも、十分な換気が行われなかった場合、同様に事象が発生します。

警報器周囲の湿度が、『インフルエンザの流行予測』における絶対湿度７g/m3
以下（インフルエンザの流行が大きくなる湿度）で換算される目安に達した
場合、警報器の青（乾燥）ランプが点灯し、警報停止スイッチを押すと音声でおしらせします。
おしらせは警戒度に応じて「警戒」…絶対湿度［7g/m3 以下］温度［30℃未満］相対湿度［40％以下］「注意」…絶対湿度［7g/m3 以下］相対湿度［40％超］の２種類に分けられます。
※ 警報器での乾燥おしらせは「警戒」「注意」どちらも同じ表示です。アプリのプッシュ通知は「警戒」「注意」のどちらかが通知されます。
※ 警報器周囲が適切な湿度環境になるとおしらせ状態は自動的に解除され
ます。

5

6

≪お断わり≫● 絶対湿度や温度等から推測される季節性インフルエンザのウイルスの生存しやすさを表示するもので、ウイルスの存在を断定するものではありません。

＜おしらせがあった場合の対策＞●手洗い・うがいを徹底し、加湿器などを使って、適切な湿度（50 ～ 60%）を保ってください。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表
ランプ
緑
黄
赤
白
橙
青
(電源) (CO警報) (ガス警報) (通信) (熱中症) (乾燥)
点灯

消灯

消灯

※1

消灯

消灯

点灯

消灯

点滅

※1

消灯

消灯

点灯

消灯

点灯

※1

消灯

点灯

点滅

消灯

※1

消灯

点灯

点灯
点灯

点灯

点灯

高速
点滅

点滅
または
点灯

消灯

点滅

点滅

点滅

点滅
または
点灯

点滅
または
点灯

消灯

点灯

点滅

点灯

消灯

※1

※1
※1

※1

※1

※1

消灯

消灯
消灯

消灯

消灯

消灯

ゆっくり
点滅

消灯

点灯
点灯

消灯
消灯

消灯
消灯

※1
※1

点灯
消灯

点灯

消灯

消灯

※1

消灯

消灯

※1

消灯

事象

対応
方法

通常動作
(監視中)
ガス注意報

－

音声内容
なし

なし
P.3参照
ガス警報音声P.4 ～ 5消灯 「ウーウーピッピッ
ガス警報
ピッピッ ガスが参照
もれていませんか」
消灯
なし
CO注意報
P.3参照
CO警報音声「ウーウー ピッポッ
P.4 ～ 5
消灯 ピッポッ 空気が汚れ CO警報
参照て危険です 窓を開けて換気してください」
ガス注意報と
消灯
なし
P.3参照
CO注意報
ガス警報音声
ガス警報とP.4 ～ 5消灯 「ウーウーピッピッ
ピッピッ ガスがCO注意報
参照
もれていませんか」
CO警報音声「ウーウー ピッポッ
P.3 ～ 5
消灯 ピッポッ 空気が汚れ CO警報と参照て危険です 窓を開け ガス注意報て換気してください」
ガス警報音声「ウーウー ピッピッ
ピッピッ ガスがもれていませんか」と、
CO警報音声
ガス警報とP.4 ～ 5消灯 「ウーウー
ピッポッ CO警報参照
ピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」の交互音声
故障警報音声「故障です 販売店に 故障警報（警報器が 販売店に連絡してください」 故障診断機能によ 連絡して消灯 （１0分ごと）
り故障と判断した ください
「ピッピッピッ」状態）（１分ごと）
有効期限切れ（警報 販売店に消灯
なし
器の有効期限が半 連絡して年以上過ぎた状態） ください
消灯なし
熱中症おしらせP.3参照
点灯なし
乾燥おしらせP.3参照
威嚇音声
ピ ッ ピ ッ ピ ッ セ 簡易セキュリティ
消灯 「キュリティー異常を
P.3参照
検知
検知しました」※故障したときは、
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。
※1 白
（通信）
ランプは、
警報器の無線通信状況をお知らせしています。
点灯…お客さま宅のルーターと接続できている状態です。
消灯…お客さま宅のルーターと接続できていない状態です。
白（通信）
ランプの消灯が続く場合は、ルーターとの接続確認や再設定を行ってください。

・ コネクトセンサーを設置する際は接着面が汚れていたり、凹凸があった
り、濡れているとセンサーを接着できないことがあります。また、コネクトセンサーの両面テープを剥がすときは塗装面や壁紙を剥がしてしまうことがあります。設置場所の選定やシールを貼る際や剥がす際は十分にご注意ください。
・ 設置場所によっては落下の恐れがありますので、必ず設置後に確認を行ってください。
・ コネクトセンサーの設置場所の変更や電池交換後の再設置は、必ず新しい
両面テープで行ってください。
免責・ 温度、湿度が頻繁に変化する場所でのご利用は正常に動作しない場合があります。
・ コネクトセンサーと警報器は約１分間隔でデータ通信を行っていますので、コネクトセンサーの情報は即時に反映されない場合があります。

設定の流れについて２
３
４
５

コネクトセンサーの利用場所を確認する▼
アプリの会員情報を登録する▼
ガス・CO警報器を登録する▼
コネクトセンサーを設定する▼
コネクトセンサーを設置する

１ コネクトセンサーの利用場所を確認する
コネクトセンサーを、ご希望の場所で利用できるか確認してください。

1.設置場所の確認機能について
コネクトセンサーとガス警報器はBluetoothで通信します（通信距離は直線
距離で約７ｍ以内(推奨)）。利用するサービスに応じた設置場所でご利用でき
るか、ガス警報器の音声で確認できます。
接続できます接続できません※ 本機能は、ガス・CO警報器の登録後はご利用できません。
コネクトセンサーの利用場所を確認してから、ガス・CO警報器の登録へ進んでください。

2.利用サービスを選択する〈コネクトセンサーを接続してできること〉
コネクトセンサーとの設定・詳細な使用方法については、別紙の「かんたん設定ガイド」に記載しています。
専用アプリ（以下、コネクトアプリ）の設定をすることで、スマートフォン・タ
ブレットからガス警報器の状態確認や、コネクトセンサーを使った様々なみ
まもりサービスを利用できるようになります。
コネクトアプリを使うには、ガス警報器とルーターとの無線ＬＡＮ接続、ガス警報器とコネクトセンサーとのBluetooth接続が必要です。

①簡易セキュリティ

②生活みまもり不在時、ドアや窓が開いたことをお知らせします。

トイレや洗面所のドアが動いていな
いことをお知らせします。

設置箇所例：玄関のドア設置箇所例：トイレのドア

不在時の玄関ドア等の
開閉を検知

ドアが
開きました
検知を
お知らせ

ご 家 族 がトイレ等を長 時間
利 用してい な
いことを検知６時間動きがありません
利用していない
ことをお知らせ※スマートフォン・タブレットを操作すると警報器から威嚇音声を鳴動させることができます（「P.3 ドアや窓の開閉を検知したときは」参照）③帰宅確認④熱中症予防※ ガス・ＣＯ警報器の設置についてはガス会社にお任せください。
※ ルーターについては、・ IEEE802.11bまたはg、nに対応していること（2.4GHzのみ）
・ セキュリティに関する設定が「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」いずれかの暗号化方式に対応していること
・ DHCPサーバー機能を搭載していること
上記3点をルーターの取扱説明書でご確認ください。
※ コネクトセンサーとガス・ＣＯ警報器、ガス・ＣＯ警報器と無線LANルー
ターの無線接続設定については、お客さまにて設定が必要です。
※ アプリのダウンロードと登録、警報器・コネクトセンサーとの接続については、お客さまにて設定が必要です。

ご家族の帰宅や外出をお知らせします。

お部屋の熱中症の危険性をお知らせします。

設置箇所例：お子さまのランドセル

設置箇所例：リビングの壁 / 子ども部屋 等

同梱物確認
コネクトセンサーの箱の同梱物が揃っていることを確認してください。
同梱物… 本体1個（コイン電池含む)、本体用カバー 1個、本体用両面テープ2枚、本体用ストラップ1本、マグネット１個(両面テープ付着状態)、
マグネット用両面テープ1枚

ご家族の帰宅をお知らせ
在・不在状況
を検知

部屋が暑くなっています
熱中症の危険性を
お知らせ
お部屋の
温度を検知

3.コネクトセンサーと警報器の接続を確認する

白

お客さまのスマートフォン・タブレットの「Bluetooth」を使用して、お客さ
まのルーターを検索し、警報器を登録します。
※ スマートフォン・タブレットの「Bluetooth」を「ON」にしてください。
※ Android端末では、Bluetooth利用時に「位置情報」を「ON」にしてから、『アプリへの「位置情報」の許可』を行うことが必要な場合があります。

ガス・CO警報器をご自宅のルーターに接続する① ガス・CO警報器が設置されていることを確認します。
ガス・CO警報器の近くでご自宅のルーターが正常に動作していることを確認してください。
② コネクトアプリのガス警報器登録画面から「登録開始」をタップします。
ガス・CO警報器と接続されるまで少し時間がかかります。
③ Wi-Fi選択画面が表示されますので、ご自宅のルーターを選択します。パス
ワードの入力画面が表示されたら、ご自宅のルーターのパスワードを入力
し「Wi-Fi設定」をタップします。
④ ガス警報器がルーターに登録されると「ガス機器登録完了」「次へ」「ホームへ」と表示されます。
「ホームへ」をタップした場合：次項の①「サービス追加」のタップから操作を行ってください。
「次へ」をタップした場合：次項の③「STEP1.コネクトセンサー登録へ」のタップから操作を行ってください。

４ コネクトセンサーを設定する
お客さまのスマートフォン・タブレットの「Bluetooth」を使用して、コネク
トセンサーと接続し、警報器との登録を行います。
※ スマートフォン・タブレットの「Bluetooth」を「ON」にしてください。
※ Android端末では、Bluetooth利用時に「位置情報」の許可が必要な場合があります。
① アプリのホーム画面で「サービス追加」
をタップします。
② 機器追加画面でコネクトセンサーの「追加する」をタップします。
③コネクトセンサー登録画面下部の「STEP1.コネ
クトセンサー登録へ」をタップします。
④ お客さまのスマートフォン・タブレットをコ
ネクトセンサーの近くに持っていき、コネクトセンサーの「リセットボタン」を押し、コネクトセンサーと接続されるまで待機します。
⑤ コネクトセンサー登録完了と表示されたら、「STEP2.コネクトサービス設定へ」をタップします。
⑥ 設定するサービスに応じて設定を行います。
各サービスの詳細とアプリ内での設定方法について
は、別紙の「かんたん設定ガイド」をご参照ください。
⑦ アプリの「ホーム」をタップし、画面上で、ガス警報器や各種センサが以下の状態で表示されていることを確認してください。
・ ガス警報器「正常に動作しています」
・ ガスセンサ「監視中」・ COセンサ「監視中」・ 熱中症/乾燥おしらせ「監視中」・ コネクトセンサー…サービスに応じた表示内容※ 必要に応じて画面右上の更新ボタンを押して、各表示を最新の状態に更新してください。

Bluetooth通信

Wi-Fi通信警報器(ガス会社が設置)

ルーター

・ コネクトセンサーと警報器は直線距離７ｍ以内(推奨)で通信を行っています。コネクトセンサーと警報器との距離が離れていたり遮へい物があるとコネクトセンサーのデータは警報器に届きません。
・ コネクトセンサーを浴室や脱衣所、コンロの近くなど、湿気が多い場所や水のかかる可能性がある場所でのご利用は故障の原因となりますので、設置しないでください。
・ 直射日光の当たる場所、極端に低温になる場所、ほこりの多い場所での設置はしないでください。
7

1.アプリをインストールする
コネクトセンサーを利用するためには、スマートフォンやタブ
レットにコネクトアプリをインストールする必要があります。
右記の二次元コードを読むか、iPhoneやiPadなどのiOS端末の場合はApp Store、Androidスマートフォン・タブレットの場合はGoogle Playにアクセスして「コネクト ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ※」をインストールします。バージョン情報などアプリの詳細については、アプリ紹介の各説明画面をタップしてご確認ください。
※製作元：ＥＮＣＯＲＥＤ ＪＡＰＡＮ Ｉｎｃ.
8

こちらよりアプリをダウンロード《お断わり》

警報器の電源を抜いている間は、コネクトセンサー・警報器の情報をアプリで表示することはできませんので、ご了承ください。

2 警報器を取り外してください。（P.10参照）
3 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取ってください。
●警報器表面・壁面
よく絞る
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。
●電源プラグ
水または乾いた布でふき取ってください。 石けん水

－－－

－－－

－－－
－－－－－－
－－－
－－－

－－－

警報器の動作については、P.3「警報器の使用方法」
をご参照ください。

－－－－－－ －－－－－－－－－〈取り付けかた〉けてください。
取付
フック

取付
フック

－－－
－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－ －－－
－－－

持ち上げて
取り外す

既存の取付板からの取り外しかた－－－－－－－－ －－－－－－

既存の取付板への取り付けかた

2 電源コードをコード振れ止めに取り付けてください。
〈確認〉

－－－

設定したサービスによって設置物と設置場所が異なります。

殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

〈引くほうのドア側などにコネクトセンサーを付ける場合〉

殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

両面テープ

コネクトセンサー

ドア③剥離紙をはがす

接着面

マグネット

④ コネクトセンサーと接着面が平行になるように粘着面を貼りつける② もう片方の剥離紙をはがして、 1cm以内
粘着面を貼りつける〈押す方のドア側などにコネクトセンサーを付ける場合〉① 付属の両面テープの片側の剥離紙をはがしてコネクト
センサーに貼りつける
両面テープ

コネクトセンサー

ドア

マグネット

④ コネクトセンサーと接着面が垂直になるように粘着面を貼りつける② もう片方の剥離紙をはがして、 0.5cm以内
粘着面を貼りつける■「帰宅確認」① 付属の両面テープの片側の剥離紙をはがしてコネクトセンサーに貼りつける
コネクトセンサー

コネクトセンサーを設置する
コネクトセンサーを、以下の手順を参照して、リビングの壁などに設置します。
リビングの壁等の設置したい場所にコネクトセンサーを貼り付ける。
※ 接着面が汚れていないこと・接着面に凹凸がないこと・濡れていないことを確認して
ください。
9

接着面

両面
テープ

日常の点検
日常、警報器の緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）ランプが消灯もしくは高速点滅、ゆっくり点 緑（電源）
ランプ点灯
滅している場合は、販売店に連絡してください。
（P.11 ～ 12
「故障かな？と思ったら」を参照ください。）

警報機能の点検〈点検のしかた〉こんなときは

ここを確認してこう処置してください

緑（電源）ランプが消灯している。

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

②もう片方の剥離紙をはがして、粘着面を貼りつける

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、販売店に連絡してください。

警報器を取り付けている部屋で殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

緑（電源）ランプがゆっくり点滅している。

警報器の有効期限切れを知らせています。警報停止ス
イッチを 1 秒間押してください。

「ピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください」と鳴りますので、新しい警報器に交換（有償）
してください。
（有効期限切れ音声機
能）ガ ス も れ、CO の発生ではないのに、
赤ランプ や黄ラン
プ が 点 滅・点 灯したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.5 ～ 6 参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。
それでも止まらない場合は、電源プ
ラグを抜き、最寄りのガス会社へ連絡してください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

ガス機器以外の燃
焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

〈処置のしかた〉① 警報器を取り外してください。
（P.10参照）
10

30cm
粘着
フック部 テープ
持ち上げて
取り外す

11

有効期限は、保証書記載の年月よりも、警報器本体に貼ってある有効期限ラベルに記載の年月が優先されますので、
有効期限ラベルの年月を確認してください。

著作権について・Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

本社〒532-0036

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）231－1101 ㈹

[東

北]

仙

台 （022）295－6061 ㈹

[北

陸]

金

[関

東]

（06）6308－2310 ㈹名古屋 （052）951－2650 ㈹

[中

部]

静

岡 （054）255－1901 ㈹

沢 （076）234－5611 ㈹

[関

西]

大

阪 （06）6308－2310 ㈹東

京 （03）5403－2707 ㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435－5087 ㈹新潟 （025）365－1390 ㈹広

島 （082）568－2800 ㈹福岡 （092）431－1881 ㈹[九警報器本体のネットワーク情報を初期化して廃棄してください。
初期化の方法はP.10「コネクトアプリで「Wi-Fi再設定」
「ガス警報
器初期化」
を行ったときは」をご参照ください。
また、警報器の廃棄
後や、スマートフォンなどの端末を譲渡、廃棄、機種変更等で手放される際は、
アプリのアンインストールを行ってください。
警報器はルーター情報（SSIDやパスワード）を記憶しており、情報を残したまま廃棄されると、お客さま宅のネットワーク機器情報が不正に取得されるおそれがあります。

必ず行う

一般の不燃ごみとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。
コネクトセンサーのコイン電池を廃棄する場合は、お住まいの自治体の指示に従って処分してください。

州]

項

C
O

目

対

象

警
検

報
知

都
市
ガ
ス

燃
焼
排
ガ
ス
中
の
CO

ガ ス
警 報
ガ ス
注意報

CO
警報

CO
注意報

仕
様
都市ガス（空気より軽い 12A・13A ガス用）
燃焼排ガス中の CO音
量 70dB（A）/m以上
方式 半導体式
作動条件 ☆爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報
表 示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点灯
発報方式 音声合成警報音
作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
表 示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点滅
発報方式 発報音無し
550ppm の CO に対し 5 分以内に警報作動条件
300ppm の CO に対し 10 分以内に警報
表 示 ・ 黄（CO 警報）ランプ点灯または点滅
発報方式 音声合成警報音
作動条件 300ppm の CO に対し 5 分以内に注意報
表 示 ・ 黄（CO 警報）ランプ点滅
発報方式 発報音無し
ガス

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）都市ガス用ガス警報器検査規程
認証合格品
電
消

このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。
お取り付けいただきました商
品につきまして、
本保証書記載の内容により保証させていただきます。
商品名

快適環境おしらせ ガス・CO警報器型

XW-735

式記
1. 保証期間
警報器本体の有効期限はお取り付け後5年間です。有効期限は、警報器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。
この有効期限までが警報器の保証期間になります。
コネク
トセンサーの保証期間はお取り付け後１年間です。
2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
お取り付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
なお無償でお取り替えできない場合について「4.保証の適用除外」の項目に記載しておりますのでご確認ください。
3. 保証の範囲
保証は警報器本体とコネクトセンサーを対象とします。
コネクトセンサーの電池に関しては保証対象外です。警報器本体およびコネクトセンサー以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。

仕様〈過去約10日以内に警報が作動した場合〉故障かな？と思ったら《お断わり》

保 証 書① 警報停止スイッチを押すと
「ピッ」
と鳴り、
緑
（電源）
ランプが点滅します。
② 警報停止スイッチを離すと、ランプが1秒間全点灯し、正常であれば「警報器正常です」と鳴り、監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。
上記ランプが1秒間全点灯した後に最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。
（鳴動原因表示機能によるものです。）■ この警報器は、５年間の無償保証です。
コネクトセンサーは、１年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器、コ
ネクトセンサーが正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合
は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがあります
ので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

廃棄について日常、アプリをご確認いただき、①警報器が故障していないか、状態を確認してください。
②電池が消耗していないか確認してください。
※アプリのホーム画面左上のメニューから「機器情報」をタップすると、コネクトセンサーの電池残量を確認することができます。

販売店に連絡してください。
（機器故障音声機能）

40cm
ひも
（1本）

※コネクトセンサーの設置や設定については、別紙「かんたん設定ガイド」もご参照ください。

有効期限の過ぎた警報器とコネクトセンサーは、販売店にて回収いたします。

警報器の故障を知らせています。

ポリ袋（1枚）

警報器が緑点滅し「故障です 販売店に連絡してください」となっている場合は、警報器が故障しています。販売店または最寄りのガス会社に連絡してください。

●お買い上げ品の場合

緑（電源）ランプが高速点滅している。

● ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
取付●ひも(1本)フック●粘着テープ

ガス警報器登録後、
表 示 画 面に「 故 障
しています」など異常表示が出る。

●リース品の場合

1.警報器をポリ袋で覆ってください〈準備するもの〉

コネクトセンサーと警報器の通信はBluetooth による無線通信です。同じような周波数の電波を発するもの（電子レンジなど）があると電波干渉が起こる可能性があります。また、警報器との間に鉄の扉など電波を遮るものがあると、通信が確立しないことがあります。周囲の通信環境を確認してください。

粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき

コネクトセンサーをご家族が使用するカバンやランドセル等に入れる※ご自宅への設置の必要はありません。

■「熱中症予防」

電源プラグを抜かないでください。
電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに殺虫剤を使用すると、使用後に再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ることがあります。

出荷時に電池に挿入されている電源保護フィルムが抜かれていることを確認してください。

警報器との距離が離れすぎていない
ことを確認してください。
※警報器との通信距離は、直線距離で約 7m 以内（推奨）です。

おねがい

ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

③剥離紙をはがす

接着面

㆙࿌

電池が入っていることを確認してください。

ご使用されてから時間がたっている
場合は、電池が切れていないか確認
してください。
※電池寿命の目安は、約 1 年です。

2.殺虫剤を使用する

警報器は定期的に（1 ヶ月に1度）以下の手順でスイッチを押して、正常に作動するか点検してください。

コネクトセンサーとマグネットを設置する
コネクトセンサーの裏面の「MAGNET▲」の文字が、マグネットの方向を向いていることを確認して、コネクトセンサーとマグネットをドアの開閉部に貼り付ける。
※ 接着面が汚れていないこと・接着面に凹凸がないこと・濡れていないことを確認してください。
① 付属の両面テープの片側の剥離紙をはがしてコネクト
センサーに貼りつける

コネクトセンサーを確認してください。

電源コード部分にすき間ができないようにする

点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは■「簡易セキュリティ」「生活みまもり」※ 壁面などの状況により、粘着テープでの貼り付けができない場合、①のみの処置でも一定の効
果はあります。

㆙࿌

コード

警報器が確実に 振れ止め
固定されている
はめ込む
ことを確認して 電源コードください。

警報器の警報停止スイッチを押し、「センサの接続を確認します。センサのリセットボタンを押してください」と鳴ることを確認してください。
警報器の白（通信）ランプが瞬時点
滅（0.9 秒点灯、0.1 秒消灯）していることを確認してください。

①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、コード収納カバー部分を輪ゴム（3本）でしっかり止めてください。
②ポリ袋の端を粘着テープで壁面に貼り付けてく ポリ袋を コード収納カバー
前面から
ださい。
覆い被せる
ポリ袋と壁面の間にすき間ができないように、
粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がし
粘着テープでわになっている部分や電源コードが通っている
周囲を貼る部分に注意してください。

コネクトセンサーの点検

してください。

－－－－－－

警報器の電源が入っていることを確認してください。

〈処置のしかた〉定期点検

1 電源コードをコード振れ 1 警報器を取付フックに引っ掛
2 本体を持ち上げて取り外警報器を確認してください。

輪ゴム（3本）で止める

殺虫剤の使用が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器を取り外した場合は、元の位置に取り付けてください。

電源コード
更新
ボタン

●コネクトセンサーと警報 器が 接続されない。
●警報 器が「接続できま せ ん 」と鳴る。

3.ポリ袋を取り外してください

4 警報器を取り付けてください。（P.10参照）
5 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

振れ止め

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
（P.3 参照）

輪ゴム（3本） 粘着テープ●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の殺虫剤をご使用ください。
●殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
●ポリ袋と壁面の間にすき間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
●警報器をポリ袋で覆う前に、ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩
素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

警報器の有効期限
ラベルに記載の有効期限が切れてい
ませんか。

40cm

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいて
ください。

おねがい

電 源を入 れたとき
や、警報停止スイッチを 1 秒 以 上 押したときに「有効期限
が 切 れています
販売店に連絡してください」と鳴る。

アフターサービスについて

源 AC100V±10V 50/60Hz
力 監視時 約1.3W、警報時 約2.0W[警報器⇔ルーター ]準拠規格：IEEE 802.11 b/g/n、
使用周波数帯域：2.4GHz、
無線
部 セキュリティ：WPA2/WPA-Personal/WEP※１、
Wi-Fi設定方式：情報端末でのルーター情報入力による手動設定[警報器⇔コネクトセンサー間]
準拠規格：Bluetooth 4.2、使用周波数帯域：2.4GHz
温 湿 度 検 知 方 式 温度：バンドギャップ式、
湿度：静電容量式付
属機
能 通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、有効期限お知らせ機能
使 用 温 度 範 囲 0℃～＋50℃（結露しないこと）
寸
法 ・
質
量 幅85×高さ125×奥行き32.5mm（突起部を除く）、
約260ｇ
長さ 2.5m（約2.2mは警報器背面に巻取可能）
電 源 コ ー ド 予備コンセント付プラグ（予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下）
コード振れ止め×3、木ねじ（φ3.1×10mm）×3、木ねじ（φ3.1×16mm）
×1、取付フック×1、（φ1×20mm）
×10、取付板×1、
コード収納カバー×１、
付
属
品 ピン
取扱説明書
〔本書〕
×1、
施工説明書×1、
かんたん設定ガイド×１、
登録IDシール×１
型
番 SEN1-FLG
電
源 コイン電池(CR2032)2個 ※電池寿命の目安：約1年
使 用 温 度 範 囲 0℃～ +40℃ (結露しないこと)
無線
部 Bluetooth 4.2
通信認
証 209-J00204
内 蔵 セ ン サ ー 開閉センサー、
温度センサー、
湿度センサー寸
法 ・
質
量 幅47.3×高さ47.3×奥行き12mm、
約20g
本体1個
（コイン電池含む)、
本体用カバー 1個、付
属
品 本体用両面テープ2枚、本体用ストラップ1本、マグネット１個(両面テープ付着状態)、
マグネット用両面テープ1枚
コネクトアプリ対応端末
iOS、Android
費

電☆

爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※1 警報器と接続するルーターのセキュリティに関する設定は「ＷＰＡ／ＷＰＡ２」「ＷＰＡ２」「ＷＰＡ」の暗号化方式としてください（「ＷＥＰ」の暗号化方式にも対応しておりますが、情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。

12

4. 保証の適用除外
保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
（4）火災、塩害、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性の有毒ガス、ほこり等、ならびに異常気象、異常
電圧、
異常電磁波などによる故障および損傷。
（5）動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
（6）水や煮こぼれ等の液体による故障または損傷。
（7）車両、
船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（8）建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、
筺体の色あせ等の経
年変化、ご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（9）音、
振動、
塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、
経
年変化による場合。
（10）施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（11）警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障および損傷。
（12）警報器に故障が認められない場合。
（13）本書のご提示がない場合。
あるいは販売店の訂正印なしで、字句を（14）本書にお取付日、販売店名の記入のない場合、書きかえられた場合。
（15）その他製造元の責任によらない故障および損傷。
5. お客さまへ（1）有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。
また、
有効期限後はぜひ新しいものとお取り替えください。
（2）本書は日本国内のみ有効です。
※This warranty is valid only in Japan．
（3）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点
検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お取付日

年

月

日

〒

ご 住 所

お 名 前

様

販 売 店

通信が可能な距離

1 電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● 輪ゴム（3本）● 粘着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに壁面を傷めないテー
プを選んでください。

30cm

こう処置してください
鳴動原因表示機能によるもので、故障ではありません。
（P.3 参照）

コネクトセンサー

コネクトセンサー

７ｍ以内
（推奨）

お手入れのしかた

止めから取り外してください。 コード
外す

ポリ袋
（1枚）

ここを確認して10 日以内に警報を発していませんか。

お 客 さ ま取り付け時・取り外し時の注意
警報器はガス・COを検知するため、設置位置が決められております。
コネクトセンサーとルーターは、警報器との通信が可能な距離に設置・配置するようにしてください。

コネクトセンサーはボタン電池（ＣＲ２０３２）で動作しています。電池が無くなった場合はお客さまにて交換をお願いいたします。
※ アプリのホーム画面左上のメニューから「機器情報」をタップすると、コネクトセンサーの電池残量を確認することができます。
※ 電池を交換されるときは、新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しないでください。

警報器の取り外し・取り付けかた
リセット
ボタン

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき● ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）

コネクトセンサーの電池交換について〈取り外しかた〉

開口部分を粘着テープで巻く④ ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

〈準備するもの〉

白
（通信）
ランプ点滅
緑
（電源）
ランプ点灯

スイッチを離す

５ コネクトセンサーを設置する

２ アプリの会員情報を登録する
コネクトアプリを利用するために、お客さまのスマートフォン・タブレット
で会員情報を登録してください。
※ コネクトアプリは、アプリのインストールに際しスマートフォンやタブ
レットの画面上に表示される、サービスの「利用規約」にご同意のうえでご利用いただけます。
※ コネクトセンサーおよび警報器が検知・感知したデータ、利用履歴など
サーバーに送信された情報（これらを分析した情報を含む）は、カスタマー
サポート対応や商品、サービスの開発、改良などの目的で利用されます。詳
しくは、サービスの「利用規約」をご覧ください。
※ カメラのアクセスなどアプリからの使用許可通知については、お客さまがお持ちのスマートフォン・タブレットによって通知の有無や通知内容が異なる場合があります。

白
（通信）
ランプ点灯
緑
（電源）
ランプ点滅

③ ポリ袋と電源コードの間に隙間ができないように、ポリ袋の開口部分に粘着テープを巻き付けてください。

こんなときは電源を入れたときに、赤ランプや黄ランプ
が 1 秒間点灯する。

共通仕様① コネクトセンサーの電源保護フィルムを抜き取り、コネ
瞬時点滅
クトセンサーの電源を入れた状態にします。
② ガス警報器の警報停止スイッチを「ピッピッピッ」と鳴るまで約6秒押し続け、音が鳴ったら離します。
緑警報器が「センサの接続を確認します。センサのリセッ
点灯
トボタンを押してください」と鳴り、白（通信）ランプが警報停止スイッチ
瞬時点滅します。
③「コネクトセンサー」を持って利用したい場所※に移動し、コネクトセンサーのリ
緑点滅
セットボタンを押すと、LEDが点滅しリセットボタンます。
●「接続できます」と聞こえた場合その場所での利用が可能です。「２．アプリの会員情報を登録する」に進んでください。
●「接続できません」と聞こえた場合
先ほど確認した場所とは異なるところで③の操作を繰り返してください。
警報器の白(通信)ランプの瞬時点滅が消灯に変わった場合は、②～③の操作を行ってください。
※「帰宅確認」機能は、Bluetooth通信が届く約７ｍを家の中とみなすこと
で、コネクトセンサーをお持ちの方の
「帰宅」
「外出」
を通知するものです。
家の中でよくコネクトセンサーを置くところで操作を行っていただき、「接続できます」
が鳴ることを確認してください。

ピッ
ピッピッ
ピッピッピッ
ピー

ひもで縛る

警報機能

※1 開閉は、１日あたり１２８回分までの最新データをコネクトアプリ上に表示することができます。
※2「熱中症予防」は、コネクトセンサー周囲の環境条件から熱中症注意の目安を示し体調管理などにお役立ていただくもので、熱中症を防止できるものではありません。

ご家族が帰宅しましたコネクトアプリで「Wi-Fi再設定」「ガス警報器初期化」を行う際、警報器の警報
停止スイッチを押して、警報器からルーターの情報を消去する必要があります。
① コネクトアプリの「ガス警報器設定」画面から「Wi-Fi再設定」または「ガス警報器初期化」を選択してください。
② 警報停止スイッチを「ピッ ピッピッ ピッピッピッ ピー」と鳴るまで押してからスイッチを離してください。
白（通信）ランプが点滅し、ルーターとの接続が切断されます。
③ コネクトアプリの画面に従って「Wi-Fi再設定」または「ガス警報器初期化」を完了させてください。

② 警報器にポリ袋を被せ、袋の口を電源
コードの上からひもで縛ってください。

ガス警報機能・サービス名
設置場所(例)
サービスの概要
簡易
玄関のドア
コネクトセンサーの設置箇所に開閉※1があった時にコ
ネクトアプリに通知
セキュリティ
生活みまもり トイレのドア コネクトセンサーの設置箇所に一定時間以上開閉※1がなかった時にコネクトアプリに通知
帰宅確認
お子さまの
外出中（15分以上センサーデータ受信なし）及び在宅
ランドセル （センサーデータ受信あり）の状態になったことをコネ
クトアプリに通知
熱中症予防※2 リビングの壁 コネクトセンサー設置箇所の温度情報及び湿度情報をもとに、熱中症のおそれがある時にコネクトアプリに通知㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫 㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫
࠙Ⓩ㘓㹇㹂ࠚ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫

コネクトセンサーを登録するȝ޵ȨɑɁȧᒲ‫ޤ‬Ƚȼ
ɹʳɰʓ
ɬʡʴ
ɿ˂ʚ
ȝ޵Ȩɑȟ
ȝ޵Ȩɑ
ȝધȴɁ
ȝ޵ȨɑɁ
ȝ޵ȨɑɁ
ི፷ ÌÁÎ
ɽʗɹʒ
ɶʃˁÃÏ
ʵ˂ʉ˂Ɂ
ʃʨ˂ʒʟɳʽɁ
ʵ˂ʉ˂ ɮʽʉ˂ʗʍʒ
ʅʽɿ˂
ឬ‫بڨ‬
ɮʽʉ˂ʗʍʒᣮαᣮαÂìõåôïïôè
×é­Æéȝ޵ȨɑȟȝધȴɁᣮαᣮαʃʨ˂ʒʟɳʽˁ
ʉʠʶʍʒ

コネクトアプリで「Wi-Fi再設定」「ガス警報器初期化」を行ったときは㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ㸫㸫㸫

３ ガス・CO 警報器を登録する

本サービスはコネクトセンサー１台につき、１つのサービスをご利用いただけます。
利用するサービスを以下の4つから選んで、設置箇所を決めてください。

コネクトセンサーの使用方法① インストールされたコネクトアプリを起動します。
② 新規登録画面になりますので、「メールアドレスもしくは電話番号」と「パス
ワード」
を入力し
「登録」
をタップします。
※ 入力された「メールアドレス」
または「携帯電話番号」に確認コードのご案内が届きます。
③ 確認コードご案内のメールに記載されている「確認コード」を入力し、  「認証」をタップします。
④「“コネクト”がカメラへのアクセスを求めています」と表示されるので「OK」をタップします。
⑤「“コネクト”は通知を送信します。よろしいですか？」と表示されるので「許可」をタップします。
⑥ 登録ＩＤを入力します。
二次元コード取扱説明書などが入っている袋に登録ＩＤ（英数字21桁。
同梱されている登録ＩＤシールも;;;;;;;;;;;「お客さまＩＤ手動登録」;;;;;;;;;;
しくはガス警報器の背面の二次元で使用）
コードを読み取ってください。
※ 二次元コードが読み取れない場合は、画面下の「お客さまＩＤ手動登録」
をタップし、シールに表示された21桁の登録ＩＤを直接入力し「登録」をタップしてください。
〈お願い〉
袋に同梱されている製品登録用の二次元コードが表示されたシールは、再度登録するときに使用します。
無くさないよう大切に保管ください。
⑦ 画面に表示される利用規約をよくお読みの上、「利用規約に同意」をタップし、「次へ」をタップします。
⑧ プロフィール情報を入力し「始める」をタップします。
「新規会員登録」が完了します。
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫

コネクトセンサーとコネクトアプリについて、
以下の流れで設定を行ってください。
１2.会員情報を登録する

製造元

アプリや
設定に関する
お問い合わせは扱者

新コスモス電機株式会社〒532 - 0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06（6308）2310

新コスモス電機(株)サポートセンター

電話受付時間0120-027-317
または 03-6735-7047

9：00 ～ 18：00※年末年始除く

フリーダイヤル

13