Eaton 5P UPS 650-1550VA
技術仕様 1/2
シリーズ
型式
給電方式
標準保証期間＜交流入力＞
入力電圧
入力電圧範囲
入力周波数
相数
入力プラグ形状＜交流出力＞
力率

Certifications
Agency markings
環境対応
サージ保護
＜通信＞
ポート
インターフェース
リモートコネクタ
管理ソフトウェア＜その他＞

5P1000R

100-125V
80-128V(100V設定時)
47-70Hz (50Hz), 56.5-70 Hz (60Hz)
単相2線
NEMA 5-15P
0.8
750VA/600W(120V)
625VA/500W(100V)

出力容量（VA/W）
出力電圧(V)
最大効率
出力周波数
出力波形
相数
出力コンセント(数)Group Master(数)Group 1(数)Group 2(数)＜バッテリー＞
期待寿命(25℃環境)
タイプ
管理
セルフテスト機能
出力波形
合計電圧
電圧,電流,数量
バッテリー交換
交換用バッテリー型番
拡張バッテリー＜寸法・重量＞
形状
寸法 HWD(mm)
重量(kg)
梱包時寸法
梱包時重量色＜動作環境＞
動作温度
保存温度
相対湿度
発熱量(BTU/hr) Online [*2]
発熱量(BTU/hr) Battery [*2]消費電力(W) Floating [*3]消費電力(W) Charging [*3]
騒音レベル
冷却方式
高度＜規格＞EMC (Emissions）

5P
5P750R
5P1000
ラインインタラクティブ方式
2年(バッテリー含む)

5P750

5-15R (8)4220.77
1000VA/770W(120V)
833VA/641W(100V)
100,120,125 (-10% / +6%：バッテリーモード時)
97%50/60Hz ±0.1Hz
正弦波
単相2線
5-15R (5)5-15R (8)5-15R (5)242222121

5年
メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
Advanced Battery Management(ABM)対応
有正弦波
24Vdc
6V,7Ah,4個
12V,9Ah,2個前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)
BP-5P750R
BP-5P1000
増設不可

12V,7Ah,2個
BP-5P750
タワー
233 x 150 x 346
11320 x 230 x 440
12ラック1U
44 x 438 x 509
14170 x 540 x 590
196V,9Ah,4個
BP-5P1000R

タワー
233 x 150 x 346
12320 x 230 x 440
13ラック1U
44 x 438 x 509
15170 x 540 x 590
19

黒0 ～ 35℃ (推奨：25℃)
バッテリー無し状態：-15 ～ 50℃ (推奨：10 ～ 25℃)
0-90% (結露なきこと)
82
389
1237

106
500
1333

1552

40dB未満ファン冷却
3000m
EN 55024 / CISPR22 Class B / FCC CFR 47 part 15 subpart B, Class A
UL 1778 4th edition (UL listed) / UL 497A / IEC 62040-2 C1-C2 /IEC 62040-3: 2001 / IEEE ANSI C62.41 Category A2 (UL Listed).
CE / cULus / NOM
RoHS指令準拠
IEEE ANSI C62.41 Cat B2
RS-232ポート, USBポート [*1]ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager(IPM)

保証書 / RS-232Cケーブル / USBケーブル / ユーザーマニュアル CD-ROM / クイック スタート /ダウンロードのご案内 / 安全ガイド / 「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内 /マニュアルとソフトウェアのご案内 / [ラックタイプは19インチラックレールキット付属]
約1.7m
入力電源ケーブル長
約1.8m
約120cm
RS232ケーブル長約175cm
USBケーブル長445mm(最短)～1000mm(最長)ラックレール長*1 RS232ポートとUSBポートを同時に使用する事はできません
製品の仕様は予告なく変更することがあります*2 全負荷時条件*3 弊社で計測した実測値を記載しております（無負荷時条件）
ダイトロン株式会社
営業本部：102-0083 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館
本社：532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11
https://www.eaton-daitron.jp/products/1493.html
弊社はEaton社UPS(無停電電源装置)の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです
GFD23-204OE01-4
付属品

Eaton 5P UPS 650-1550VA
技術仕様 2/2
シリーズ
型式
給電方式
標準保証期間＜交流入力＞
入力電圧
入力電圧範囲
入力周波数
相数
入力プラグ形状＜交流出力＞
力率
出力容量（VA/W）
出力電圧(V)
最大効率
出力周波数
出力波形
相数
出力コンセント(数)Group Master(数)Group 1(数)Group 2(数)＜バッテリー＞
期待寿命(25℃環境)
タイプ
管理
セルフテスト機能
出力波形
合計電圧
電圧,電流,数量
バッテリー交換
交換用バッテリー型番
拡張バッテリー＜寸法・重量＞
形状
寸法 HWD(mm)
重量(kg)
梱包時寸法
梱包時重量
色
＜動作環境＞
動作温度
保存温度
相対湿度
発熱量(BTU/hr) Online [*2]
発熱量(BTU/hr) Battery [*2]消費電力(W) Floating [*3]消費電力(W) Charging [*3]
騒音レベル
冷却方式
高度＜規格＞EMC (Emissions）
Certifications
Agency markings
環境対応
サージ保護
＜通信＞
ポート
インターフェース
リモートコネクタ
管理ソフトウェア
＜その他＞
付属品

5P
5P1500R
5P650i
ラインインタラクティブ方式
2年(バッテリー含む)

5P1500100-125V
80-128V(100V設定時)

5P1550G

200-240V
160-256V(200V設定時)
47-70Hz (50Hz), 56.5-70 Hz (60Hz)
単相2線

NEMA 5-15P

IEC C140.76
1440VA/1100W(120V)
1080VA/825W(100V)
100,120,125 (-10% / +6%：バッテリーモード時)
97%

5-15R (8)4225-15R (5)22136Vdc
12V,9Ah,3個
BP-5P1500
タワー
233 x 150 x 445
17320 x 230 x 540
180.650.71
650VA/420W(230V)
1550VA/1100W(230V)
585VA/378W(200V)
1395VA/990W(200V)
200,208,220,230,240 (-10% / +6%：バッテリーモード時)
95%
98%
50/60Hz ±0.1Hz
正弦波
単相2線
C13 (4)C13 (8)241212

5年
メンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
Advanced Battery Management(ABM)対応
有正弦波
12Vdc
6V,9Ah,6個12V,9Ah,1個
前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)
BP-5P1500R
BP-5P650i
増設不可
ラック1U
44 x 438 x 554
20170 x 580 x 750
25タワー
233 x 150 x 346
8320 x 230 x 440
1036Vdc
12V,9Ah,3個
BP-5P1550G
タワー
233 x 150 x 445
16320 x 230 x 540
18

黒18
43

0 ～ 40℃ (推奨：25℃)
0 ～ 35℃ (推奨：25℃)
バッテリー無し状態：-15 ～ 50℃ (推奨：10 ～ 25℃)
0-90% (結露なきこと)
0-90% (結露なきこと)
113
72
714
344
1915552940dB未満
ファン冷却
3000m

EN 55024 / CISPR22 Class B /FCC CFR 47 part 15 subpart B, Class A
UL 1778 4th edition (UL listed) / UL 497A /IEC 62040-2 C1-C2 / IEC 62040-3: 2001 /IEEE ANSI C62.41 Category A2 (UL Listed).
CE / cULus / NOM
IEEE ANSI C62.41 Cat B2

CISPR22 Class B
UL 1778 /IEC 62040-1: 2008 (C2) /IEC 62040-2: 2005, VCCI /IEC 62040-3: 2010
CE / cULus / EAC / TÜV
RoHS指令準拠
No Data

0 ～ 40℃ (推奨：25℃)
20-90% (結露なきこと)
1137141960(5P1500と同値)(5P1500と同値)(5P1500と同値)
IEEE ANSI C62.41 Cat B2

RS-232ポート, USBポート [*1]ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager(IPM)
保証書 / RS-232Cケーブル / USBケーブル / ユーザーマニュアル
CD-ROM / クイック スタート / ダウンロードのご案内 /安全ガイド / 「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内 /マニュアルとソフトウェアのご案内 /[ラックタイプは19インチラックレールキット付属]

左記＋電源ケーブル 1本

約1.7m
約1.8m
入力電源ケーブル長約120cm
RS232ケーブル長約175cm
USBケーブル長
445mm(最短)～1000mm(最長)ラックレール長*1 RS232ポートとUSBポートを同時に使用する事はできません
製品の仕様は予告なく変更することがあります*2 全負荷時条件*3 弊社で計測した実測値を記載しております（無負荷時条件）
ダイトロン株式会社
営業本部：102-0083 東京都千代田区麹町3-6 住友不動産麹町ビル3号館
本社：532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-11
https://www.eaton-daitron.jp/products/1493.html
弊社はEaton社UPS(無停電電源装置)の正規販売代理店および認定サービスプロバイダーです
GFD23-204OE01-4