省エネ取り組み
事例紹介
大分キヤノン株式会社

大分キヤノン株式会社

アジェンダ【会社紹介】

・会社紹介
・省エネ組織【省エネ取り組み事例紹介】

・取り組み事例① インフラ設備の省エネ
・取り組み事例② 従業員の省エネ意識向上2

大分キヤノン株式会社

会社紹介① ～会社紹介～
社 名： 大分キヤノン株式会社
創 立： 1982年2月1日操業開始 ： 1982年12月6日
資本金： 8,000万円
事業内容 ： デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、映像制作機器、ネットワークカメラなどの製造

企業理念
『共生』

わたしたちは、この理念のもと、文化、習慣、言語、民族などの違いを問わず、すべての人類が末永く共に生き、共に働き、幸せに暮らしていける社会をめざします。
しかし、経済、資源、環境など…現在、地球上には共生を阻むさまざまな問題があります。
キヤノンは、共生に根ざした企業活動を通じて、これらを解消するため、積極的に取り組んでいきます。
真のグローバル企業には、顧客、地域社会に対してはもちろん、国や地域、地球や自然に対してもよい関係をつくり、社会的な責任を全うすることが求められます。
キヤノンは、「世界の繁栄と人類の幸福のために貢献していくこと」をめざし、共生の実現に向けて努力を続けます。
3大分キヤノン株式会社

会社紹介② ～事業所紹介～
安岐事業所
大分県 国東市

大分事業所
大分県 大分市【安岐事業所 情報】
敷地面積 ： 約12万m2（東京ドーム2.6個分）
延べ床面積： 約 6万m2
従業員数 ： 約1,500人

日田事業所
大分県 日田市

大分キヤノン株式会社は安岐・大分・日田の３事業所で構成
4大分キヤノン株式会社

会社紹介③～大分キヤノンのものづくり～
大分キヤノン HPより

デジタル一眼レフカメラ
CINEMA EOS SYSTEM

交換用レンズ

キヤノンの新製品立ち上げ/ 自動組立装置設計・製作 /部品調達 / 品質評価 / 品質保証 / 修理対応 など
5大分キヤノン株式会社

会社紹介④ ～安岐事業所インフラ設備～

特高受変電設備

20℃冷却水製造設備（装置冷却用）

圧縮空気製造設備（装置動力用等）

蒸気製造設備（空調用等）

7℃冷水製造設備（空調用等）

純水製造設備（部品洗浄用等）
6

空調機/AHU（空調用）

省エネ組織①

キヤノン株式会社

大分キヤノン株式会社

CEGS委員会
エネルギーコスト削減Gr.

二次エネ コスト削減Gr.

大分キヤノン株式会社
環境保証実行管理委員会
単位組織責任者

EMS管理責任者

社長

施設環境部門長

GCM分科会（グリーンコストマネジメント）

エネルギーコスト削減活動
A職場

二次エネ コスト削減活動

B職場

エネルギー使用量の見える化

実行管理委員

各課所属長

C職場
遵法管理分科会

D職場
環境管理連絡会

2022年より、従来の「エネルギー管理分科会」から「GCM分科会」に名称を変更。
GCM分科会を中心として、キヤノン本社と連携し、エネルギーの削減だけでなく、製品ライフサイクルにおけるCO2排出量の低減など活動範囲を拡大して活動を進めている。
7

・・・・・・

大分キヤノン株式会社

省エネ組織② ～二次エネ活動紹介～
二次エネとは？
一次エネルギー（加工されていないエネルギー）を加工・転換することで発生するエネルギー※電気は一般的には二次エネであるが、キヤノンでは外部から購入する一次エネとして取り扱っている

一次エネルギー
電気

二次エネルギー
圧縮空気

機械装置

水

ガス
LPG

生産職場

蒸気

冷水・温水・純水・排水8

空調機

大分キヤノン株式会社

省エネ組織② ～二次エネ活動紹介～
キヤノンGr.では、一次エネルギーやエネルギーの使用先の省エネだけでなく、二次エネルギーの製造効率・コストにも着目
一次エネルギー
電気

二次エネルギー

生産職場

圧縮空気

機械装置

水

二次エネ効率 ＝ 二次エネ製造量 / （一次エネ使用量 + 保全費等）

単純に一次エネルギー（電力・ガス）を減らすだけでなく、インフラ設備を効率的に運転することで省エネを追求している9大分キヤノン株式会社

省エネ組織③ ～省エネ診断紹介～
省エネ組織の取り組みとして、キヤノンGr. および、 大分キヤノンで選抜チームを作り、設備の動作原理を習得、各事業所へ出向き、設備運転状態を確認し、5ゲン主義で省エネ提案を行っている
・現地・現物・現実・原理・原則
10

大分キヤノン株式会社

省エネ組織④ ～エネコス削減Gr.活動紹介～
二次エネ効率化 や 省エネ診断による改善 を含む、省エネ取り組み内容・削減効果をコツコツ積み上げ、毎月集計し、キヤノン エネルギーコスト削減Gr. で取り纏めている。

大分キヤノン安岐事業所 2022年の積み上げ削減実績
約20,000千円/年
11大分キヤノン株式会社

アジェンダ【会社紹介】

・会社紹介
・省エネ組織【省エネ取り組み事例紹介】

・取り組み事例① インフラ設備の省エネ
・取り組み事例② 従業員の省エネ意識向上
12大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～空調機（AHU）の送風機出力低減による省エネ（1/6）
インフラ設備の省エネ取り組みの一例として、空調機の送風機出力低減に関する取り組みを紹介する

空調機（AHU）とは＝空気調和機、Air Handling Unit
冷暖房、換気、空気の清浄化を1台で行うデバイス
主にフィルター、熱交換器、送風機等で構成される
大分キヤノン 空調機
13

大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～空調機（AHU）の送風機出力低減による省エネ（2/6）
空調機の「吹出空気温度」と空調エリアの「室内温度」の差が小さい状態は、エネルギーの無駄が隠れている。 なぜならば・・・
この差に着目！

例）冷房動作時
（還気）

空調機

（外気）

フィルター

（吹出空気）
熱交換器

送風機14大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～空調機（AHU）の送風機出力低減による省エネ（3/6）
吹出空気温度 と 室内温度 の差が小さい状態というのは空調する必要のない空気を必要以上に送風機で循環させている状態。
送風機のINV周波数を下げ、送風量を少なくすることが、空調機の省エネに大きく寄与する。次ページ以降 詳細を解説する。
例）INVを60Hz⇒40Hzに下げた場合。冷房動作時（還気）

空気の循環量を減らして省エネ

空調機

（外気）

フ
ィ
ルター

熱交換器

（吹出空気）

送風機
送風機のINV周波数を下げると吹出空気温度が下がる。
次ページで詳細を解説する。
15

大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～空調機（AHU）の送風機出力低減による省エネ（4/6）
【INV周波数低下による省エネのメカニズム（冷房を想定）】
空調機の送風機のINV周波数を低下させると、送風機の回転数が低下し、給気風量が減少する。(＝空気の循環のムダ削減)
給気風量が減少しても、熱交換器で取り去る熱エネルギー量は一定である為、給気温度が低下する。
給気温度が低下しても、給気風量が減少しているため室内温度は、ほぼ変化しない。

⇒空調送風機動力の省エネができる
16

大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～空調機（AHU）の送風機出力低減による省エネ（5/6）
P1[kW]：省エネ後の消費電力【省エネ効果算出】
f1[Hz]：省エネ後のINV周波数
モーターの軸動力P1は、INV周波数の3乗に比例する。 f0[Hz]：定格周波数P[kW]：ファンの定格電力（公式）

P1[kW] ＝（f1[Hz] / f0[Hz]）^3 × P[kw]例）30[kW]モータ送風機搭載 , 240日/年 , 10時間/日 の空調機
INV周波数60[Hz]→40[Hz] に低下させた場合、前：30[kW]×240日×10時間= 72,000[kWh/年]
後：30[kW]×240日×10時間×（40[Hz]/60[Hz]）^3 = 21,333[kWh/年]

周波数削減の3乗に比例して動力が減少

約50,000[kWh]/年、 100万円/年 の省エネ ※¥20/kwh
17大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～空調機（AHU）の送風機出力低減による省エネ（6/6）
【変更時の注意事項】
・給気温度が下がり過ぎ/上がり過ぎてないか（目安 室温との温度差 5℃～7℃程度まで）
・吹き出し口、ダクトが結露していないか※給気温度と室内露点温度の差が小さい場合は結露の恐れあり（目安2℃）

・室内の温度分布 や 換気量・CO2濃度が許容範囲内か※換気量・CO2濃度が低下する場合は、OAダンパとRAダンパの開度を調整してOA風量を増加させると改善可能・ダクトのサージング（異音・振動）が起きていないか
・INVの周波数は20Hz以上確保すること（モーター故障防止）18

大分キヤノン株式会社
取り組み事例①～インフラ設備の省エネ～

設備チューニングによる省エネの継続
省エネ年間計画

一例（ 空調用 冷水製造設備）＜例＞冷水製造設備（ターボ冷凍機）の月毎の冷水設定温度変更

ターボ冷凍機は冷水設定温度が高くなるほど効率が良くなる為、季節毎に負荷側に要求されるスペック（空調であれば露点温度等）を満足させる範囲内で、冷水設定温度を高く維持することが省エネとなる→予め、負荷の要求するスペックを想定し、計画を立てる

省エネ年間計画を作成することで、誰でも・漏れなく 設備チューニング
19

大分キヤノン株式会社

アジェンダ【会社紹介】

・会社紹介
・省エネ組織【省エネ取り組み事例紹介】

・取り組み事例① インフラ設備の省エネ
・取り組み事例② 従業員の省エネ意識向上
20

大分キヤノン株式会社
取り組み事例②～従業員の意識向上～

全社を巻き込んだ活動の推進
国際的な省エネ活動への積極参加

従業員参加型 省エネイベントの開催「省エネ標語 募集」

応募総数2095件！
事務局・経営層でNO.1を決定し表彰

従業員が省エネを身近に感じられるよう、省エネの草の根的な活動を促進している21

大分キヤノン株式会社
取り組み事例②～従業員の意識向上～

全社を巻き込んだ活動の推進
キリキリ運動 推進ポスター

照明スイッチ 色分け表示の例
照明スイッチ「何をどうすればいいのか」をルール化して表示することで社員一人一人が活動できる仕組みを構築している
22

大分キヤノン株式会社
取り組み事例②～従業員の意識向上～

Microsoft PowerBIを用いた
部門別エネルギー使用量のビジュアル化
電力
量

A部門
B部門

C部門

A部門

電力量

B部門
C部門

1時間毎のエネルギー使用量を部門別にビジュアル化
全従業員がいつでも閲覧でき、自部門の省エネ効果をチェックできる23大分キヤノン株式会社

おわりに私たち大分キヤノンは、省エネや、その他の様々な課題に全従業員が一丸となって挑み続けます。

ご清聴ありがとうございました。
24