■ 主な仕様
シリーズ

GRU1500シリーズ

グランドサーバラック

ＧＲU3500シリーズ

型番

GRU1500S-W

GRU1500S-B

GRU1500M-W

GRU1500M-B

GRU3500S-W

GRU3500S-B

GRU3500M-W

GRU3500M-B

ラック色

白系

黒系

白系

黒系

白系

黒系

白系

黒系

監視機能××◯◯××◯◯

W500mm × D600mm × H630mm <キャスター等含む>

W600mm × D600mm × H820mm <キャスター等含む><サイズ>有効内寸W410mm × D500mm × H520mm

W510mm × D500mm × H710mm

重量約30kg

約40kg<サイズ> 外寸

前面扉形状

アクリル窓付き
２枚（棚板固定ピッチ20mm）

棚板数

静音タイプ
（約33dB）

FANタイプ

3枚（棚板固定ピッチ20mm）

静音高機能タイプ（約33dB）

静音タイプ（約33dB）

静音高機能タイプ（約33dB）FAN搭載数

標準１ / 最大２（別途オプション追加）

天面耐荷重

20kg以下機能仕様/付属品

前面および背面扉施錠鍵付き・前面扉左右開き可・背面扉取り外し可・簡易固定用アジャスターおよびキャスター付き
ラック本体＋付属品＋ラック本体＋付属品＋ラック本体＋付属品

ラック本体＋付属品

システム構成監視制御機器＋温度センサー■ 電源制御装置/UPS仕様（全ラック共通装備）

監視制御機器＋温度センサー■ 監視制御部仕様（Ｍ型番装備）
Ethernet

10BASE-T / 100BASE-TX RJ45×1

インターフェース

入力端子×１（スイッチ用、接点出力型）

温度センサー

RJ-11×１（スイッチ用）

サージアブソーバー

DSA 501Mライン間（500V）,DSA 242M対地間（2,400V）

接点 / ACアウト

入力4 出力4（無電圧接点）/ 4（最大1500W）

電源ヒューズ/消費電力

15A（内蔵）/ 約2.2W（最大）

外形寸法

W220mm × D182mm × H45mm

使用電源/電源ケーブル

AC10V±10%（50/60Hz）/ ２極並行設置型（約２ｍ）

重量約1.7kg

使用環境

温度：5〜40℃ 湿度：20〜85%（但し結露なき事）

消費電力

最大5.5W

本体外形寸法 / 質量W220mm × D134mm × H42.6mm（突起部除く）/ 1.34kg（ケーブル含む）

使用環境

温度：5〜40℃ 湿度：20〜85%（但し結露なき事）

規格

RoHS指定準拠、特定電気用品認定品（電気用品安全法）

保護回路

ガラス管FUSE内蔵（15A）

リモートスイッチ形状

押しボタン（本体外形寸法W28mm × D45mm × H18mm）

規格

RoHS指定準拠

スイッチケーブル長5m（最大延長距離100m）

付属品

取扱説明書兼保証書、3P/2P変換アダプタ、
温度センサー

アウトプット/電力容量

バックアップコンセント×6、スルーコンセント×3 / 450W/750VA

外形寸法

W57mm × D28mm × H16.5mm（突起部除く）

バッテリー

小型シール鉛蓄電池（バッテリ運転時/ローバッテリー時警告音）

重量約140g（ケーブル、フェライトコア含む）

使用環境

温度：0〜40℃ 湿度：0〜95%（但し結露なき事）

ケーブル長約5m（コネクタ部除く）

外形寸法 / 質量W327mm×D105mm×H139mm / 4.6ｋｇ

温度検出範囲

-10℃〜+70℃

規格RoHS指定準拠、特定電気用品認定品（電気用品安全法）

検出精度

±２℃

安 全上のご注意● 正しく安 全にお使いいただくために、ご使用の前には「 取扱説明書」をよくお読み下さい。
● 水、湿気、ほこり、油煙 等の多い場所や密閉された状態で設 置しないで下さい。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

温度センサーUPS

２極並行接地付きコンセント×４ / 最大1,500W

監視制御装置電源制御装置アウトプット/制御容量

GRU series
GRU1500（小容量タイプ）
GRU3500（大容量タイプ）

環境に合わせた
２つのイロ
ご利用に適した
２つのカオ
ニーズに応じた２つのカタチ●本紙掲載の会社名および 商品名等は、各社の商標または登録商標です。●製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本カタログに掲載している製品の価格には消費税、配送設置工事・接続調整費等の費用は含まれておりません。●本機は屋内専用です。
屋外での使用は避けて下さい。●高温、高湿、腐食性ガス等の環境下での使用は避けて下さい。扉面で使用しているアクリルの変形、破損の原因となりますので、特に次の場所での設置は避けて下さい。１．空調や換気扇もなく、常時または長時間にわたって湿度80%以上または室温が40℃以上の場所（例：パイプシャフト室、ボイラー室、調理場等）２．直射日光が直接本機正面に当たる場所。● 本機に落下等の強い衝撃を与えないで下さい。●左右・背面を壁面より10cm以上離して設置して下さい。●収納機器の使用温度範囲を超える恐れがある場合は、背面ファンを使用し換気して下さい。●電源制御装置のアウトレットは、合計1,500Wでの連続使用はしないで下さい。●バッテリーの寿命は外部環境により変わります。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場 合や、異常動作の発生により生じた損害等の純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

対象範囲：本社・東京支社・伊丹工場

対象範囲：本社・東京支社

ビジネスパートナー部 営業第一課〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町 2-25-13
リンレイ日本橋ビル 5F
TEL：03-3667-2276 FAX：03-3667-5329

ビジネスパートナー部 営業第二課〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 4F
TEL：06-6121-6048 FAX：06-6121-6049

GRU1500

ビジネスパートナー部 営業第二課 福岡営業所〒819-0025 福岡市西区石丸 2-40-8
TEL：092-892-9677 FAX：092-892-9678

ht t p s: //www. alexo n.co . j p/

記載の内容は 2024 年 1 月現在の情報です。

ceb5.gru5

GRU3500

オフィスで必要な機器を収容するサーバラック

ネットワーク機器を適切に再起動する電源リブータ標準装備

電話・インターネット・重要ファイルなど、ビジネスの根幹に関わる製品類をキーロック付きサーバラックへ収納し、セキュリティの向上を図れます。
（物理的安全管理措置）

ネットワーク機器の不具合は殆どの場合、機器の再起動で復旧します。
しかしながら、ネットワーク機器の再起動は、該当機器の特定や再起動の順番など、機器構成に精通して複雑化する機器・配線類も整理し、内蔵のFANや電源リブータやUPSにより機器故障やシステムダウンのリスクを低減します。

いないと困難な面もあります。
全機種に標準装備の電源リブータは、ネットワーク機器の適切な再起動を可能にします。

停電時に効果を発揮するUPS標準装備
環境に合わせた２つのイロ

不意な停電は、機器の故障に繋がります。収容機器を内臓のUPS（無停電電源装置）に接続することで、機器の電源に起因するトラブルを防ぎます。

オフィスデザインにマッチングするように白と黒、２種類のラック色を用意しました。
明るいオフィスには、白ラック。ダーク基調のオフィスには黒ラックとオフィスデザインに違和感なく設置できるラックを選択できます。

また、雷サージも装備していますので、電源リブータの雷サージと併用して二重に落雷による過電流を防御します。

裏扉開閉
可能

UPSバックアップ時間（参考）

負荷(W)
30W
60W
90W
150W
300W

保持時間（分）
約105分
約59分
約42分
約23分
約6分

ニーズに応じた２つのカタチ
ラック内の温度上昇やFANの故障を検知・通知する監視機能付きパッケージ（M型番）を用意しました。温度条件に応じてFAN動作を制御、FANの故障やラック内の温度上昇を検知し、アラーム・
光※１・メール※2にて通知します。

ご利用に適した２つのカオサーバに収容する機器類・拡張性を考慮して、小容量タイプ（G R U 1 5 0 0 シリーズ）・大容量タイプ（GRU3500シリーズ）の２種類のラックタイプを用意しました。

M 型番監視機能イメージ
内蔵センサーにてラック内温度・FAN状態・電源リブータをチェック

ラック内温度に応じてFANを自動制御内蔵高機能FAN

Iternent

管理者

温度上昇・FAN故障・手動リブートを通知

GRUx500M

GRU1500

GRU3500[外寸（W×D×H）]
500mm×600mm×630mm[有効内寸（W×D×H）]
410mm×500mm×520mm[外寸（W×D×H）]
600mm×600mm×820mm[有効内寸（W×D×H）]
510mm×500mm×710mm

ラック別
主な収容可能機器

主装置（Mクラス）

GRU1500（小容量）サーバ◯※主装置またはサーバどちらかメイン

GRU3500
（大容量）

◯

◯

UTM

電源制御
UPS
（同梱） 関連機器

温度上昇時・FAN故障時に点灯

ルータ等◯

◯

△△

◯

◯

◯

◯

パトランプ※1（別途購入）

モバイル監視制御パッケージ（Ｍ型番オプション）

その他のオプション

モバイル回線を利用したアレクソン状態監視パッケージ。
５年間のシステム監視用通信費・保守費をパッケージ。
監視センターによる遠隔電源リブートができます。
お客様ネットワークを経由しないため、インターネット不通時にも制御が可能。手動リブートのできない無人局などに最適です。
【状態監視】 温度上昇・FAN故障・手動リブート確認【遠隔操作】 リモートリブート・FAN故障通知音停止■増設FAN（標準用）※３■増設FAN（Ｍ型番用）※３
監視機能と連動する高機能FAN※１ 光による通知には、別途パトランプが必要です。別途ご手配下さい。
※２ メール通知には、監視制御機器をお客様ネットワークを経由してインターネットに接続して、メールアカウント等の各種設定が必要です。
※３ FANは、１基標準装備です。増設用FANを追加することで、最大２基装備できます。