安全上のご注意

MC732MTDT_(02)_空気より軽い 12A・13A ガス用

家庭用

ネットワーク機能付き

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

住宅用火災
（煙式）
・
ガス・CO警報器

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品
住宅用防災警報器 検定合格品

必ず行う

警報器の取り外し・取り付けを行うときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。

止警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。
｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢分解禁止｣事項を示しています。

｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

禁

禁

取扱説明書
● 住宅用火災（煙式）
・ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書は住宅用火災（煙式）
・ガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 本取扱説明書は、保証書がついています。
取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。
＜本警報器のご利用について＞● 本警報器は、通信上の高い秘話・秘匿機能を備えるLTE方式の電波を使用しておりますが、第三者に通信を傍受される可能性が無いとは言えませんのでご留意ください。
● 本警報器は、LTE無線基地局と通信を行うことで、サーバーと情報のやり取りを行うことができます。
いかなる通信環境での使用を保証するものではなく、お客さまのご使用環境によっては、接続・通信ができなかったり、接続・通信に時間がかかったり、ご使用時の一時的な通信断が発生する場合がございます。
ご了承ください。
● 本警報器は、サーバーとのやり取りを行うためにSIMカードが内蔵されています。
内蔵されたSIMカー
ドはお客様で取り出すことはできません。
また、SIMカードは機器に対して登録されており、本警報器のSIMカードを取り出して他の機器（他の警報器を含む）に使用したり、他のSIMカードを取り付けて本警報器を使用することはできません。SIMカードが内蔵された本警報器を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
詳しくはご契約いただいた事業者までご連絡ください。
● 本警報器は、常時LTE無線基地局に接続される仕様であり、本警報器の警報を含む稼働情報をサーバーに送信したり、アプリなどからの配信を行うことなどで、自動的にデータ通信が行われる場合があります。
データの読み出しや書き込みなどデータ通信中に本警報器の電源を切らないでください。
● 本警報器は家庭用の電子機器として設計されております。
人命に直接関わる医療機器や、極めて高い
信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）
では使用しないでください。
● 本警報器のサーバー通信に関わるソフトウェアは日本国内仕様です。
日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。
＜住宅用火災（煙式）
・ガス・CO警報器について＞● 本警報器は、火災による煙を感知して警報を発するものです。
火災の発生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による損害を防止することを保障するものではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は火災による煙を感知して、警報を発するものです。
換気扇等により煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しない場合は、
火災警報機能が働きません。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスやCOが到達しない場合
は、
ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

ガス警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

止

止● 内蔵電池は、お取り付け時には十分充電されていません。
警報器のご利用開始後すぐは、バックアップ
電源としての使用時間が短くなることがありますのでご了承ください。
● 内蔵電池は自動で充放電を繰り返しておりますが、警報器のご使用条件によってはバックアップ電源の駆動時間が短くなることがありますのでご了承ください。
（以下、連携サービス）について＞＜警報器・サーバー・アプリを連携させることにより各種情報の提供を行うサービス● 本警報器は、スマートフォンアプリを用いて警報器をサーバーに登録することで、連携サービスの利用を開始することができます。
インターネットにアクセスすることが可能な情報端末を準備してください。
アプリのインストールや連携サービスの設定、サーバーからスマートフォンへのプッシュ通知など、
スマートフォンのご利用にて発生するデータ通信の料金は、お客さまのご負担となりますのでご了承ください。
● 本警報器は、連携サービスをご利用されている際に、ネットワークを利用して本警報器のシステム
アップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには自動でアップデートを行います。
システムアッ
プデートに伴うアプリの追加/更新の詳細については、アプリをご確認ください。
システムアップデー
ト途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アップデートに失敗することがあります（アップデートに失敗すると本警報器で連携サービスが使用できなくなることがあります）● 本警報器は、連携サービスの確実な提供を保証するものではありません。
● お客さま宅の通信環境などにより、連携サービスの一部または全部が提供できない場合があります。
本警報器において、サーバーからの情報の内容、
受信タイミング、情報を受信又は受信できなかったことに起因した事故を含め、連携サービスに関連して発生した損害については一切責任を負いません。
● 予告なく連携サービスの一部、または全部が変更されることがあります。
連携サービスの詳細については、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。
＜電波法に関する注意＞● 本警報器は、電波法に定められた無線局です。
したがって、電波法に基づく検査を受けていただく必要があります。
あらかじめご了承ください。
● 本警報器は、
日本国外での電波法には準じていません。
日本国内でお使いください。

禁止

内蔵電池内部などの物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
失明や皮膚への障害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けてください。

必ず行う

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

対象ガス

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、
電気製品のスイッチを入・切しないでください。
禁●この警報器は火災（火災等による煙）、都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス中のCOを検知します。
●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
供給区域外ではお使いにならないでください。

止

電源プラグを抜かないでください。
禁止CO警報音もしくは火災警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。また、火災により生命に危険が生じる
恐れがあります。

●白
（通信）
ランプ

必ず行う

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
止必ず行う

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

㆙࿌
必ず行う

設置後、
5年
（有効期限）を過ぎた警報器は、
新しい警報器とお取り替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
有効期限は、警報器本体に示しています。

シリアルナンバー（QRコードと内容は同じ）

通常は点灯しています。
故障しているときに高速点滅します。
※ 高速点滅時はP.5を参照ください。

製造年月

殺虫剤を使用するときは、
以下の内容を必ず守ってください。
（P.10参照）●警報器をポリ袋などで覆う。
●噴霧が終わったら、換気した後、
ポリ袋を取り除く。
誤作動の原因となります。

ガスを検知すると、点滅します。
※ 点滅時はP.6・7を参照ください。

型番

製造番号

分解禁止

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
また、
電波法に基づく無線機器の分解や改造は法律で禁止されています。
衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

ガスおよびCOを検知し
ます。

瞬時点滅

通信点検

電池切れ
点滅

10秒ごとに
1回点滅

電池切れ

故障点滅

0.25秒ごと
に
1回点滅

故障

有効期限
切れ点滅

3秒ごとに
2秒点灯

有効期限切れ●黄（CO警報）
ランプ

COを検知すると点滅します。
※ 点滅時はP.7を参照く
ださい。

形式認証
証票

●赤
（火災警報）
ランプ

止

電源コードにステップルや釘などを打たないでください。
火災の原因となります。
止火災による煙を感知すると、点滅します。
※ 点滅時はP.6を参照く
ださい。

●警報スピーカー

ガス、COを検知、または火災による煙を感知すると、音声合成音が鳴ります。

●警報停止スイッチ

警報停止スイッチを操作すると警報音を停止させたり、定期点検を行う
ことができます。

●有効期限ラベル止●電源コード
煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
ガスセンサの故障の原因となります。

●電源プラグ

止必ず行う■ ガス警報機能・CO警報機能
警報器周囲のガスやCOが規定濃度以上になると、それを検知して、注意報または警報を発します。
必ず行う《お断わり》● ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
● ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえ使用ください。
また、装着部と本警報器が15cm未満に近づかないようにしてください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、
本警報器の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売御者に電波による影響についてご確認ください。

60秒

点滅周期

1秒

注意報

警報

赤
（ガス警報）
ランプが点滅する

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

点滅周期

10秒

点滅周期

緑
（電源）
ランプ点灯
赤
（ガス警報）
ランプ
5秒ごと1回点滅

点滅周期

3秒

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因となります。

音声内容

緑
（電源）
ランプ点灯
赤
（ガス警報）
ランプ点滅

点滅周期

警報
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

事象

対応方法
－

※1

●/△

○

○

○

※2 連携サービス音声

サーバーからの連携サービス音声

※1

●/△

★

○

○

なし

ガス注意報

P.6参照

ガス警報

P.7参照

CO注意報

P.7参照

●/△

◎

○

○

※1

●/△

○

★

○

なし

－

※1

●/△

○

◎

○

CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ
CO警報
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

※1

●/△

★

★

○

なし

ガス注意報とCO注意報

P.6・7参照

※1

●/△

◎

★

○

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」

ガス警報と
CO注意報

P.7参照

○

CO警報音声CO警報と「ウーウー ピッポッピッポッ
ガス注意報
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

※1

●/△

★

◎

※1

●/△

◎

◎

○

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」と、
ガス警報と
CO警報音声CO警報「ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」
の交互音声

必ず行う

警報

緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報）
ランプ
5秒ごと1回点滅

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときはウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

P.6・7参照

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
交互に鳴る 窓を開けて換気してください
緑
（電源）
ランプ点灯
赤
（ガス警報）
ランプ点滅
黄（CO警報）
ランプ5秒ごと1回点滅
または点滅

P.7参照

◎

火災警報

内蔵電池が少なくなったときは

※1

●/△

★

○

◎

火災警報と
ガス注意報

バックアップ電源駆動時に内蔵電池の電池が少なくなると、「もうすぐ警報器が使用できなくなります」が１回鳴り、緑（電源）ランプが電池切れ点滅します。
その後に「ピッ」と約1分ごとに繰り返し鳴り
ます。

※1

●/△

◎

○

◎

※1

●/△

○

★

◎

※1

●/△

★

★

◎

２分後の音声「ウーウー カンカンカン
火事です 火事です」

※1

●/△

◎

★

◎

火災警報と
ガス警報と
CO注意報

※1

●/△

○

◎

◎

火災警報と
CO警報

※1

●/△

★

◎

◎

※1

●/△

◎

◎

◎

瞬時
点滅

●/△

○

○

○

なし

通信確認中

※1

電池
切れ
点滅

○

電池切れ音声「もうすぐ警報器が使用できなくなります」

電池切れ時（バックアップ電源駆動時のみ）

故障
点滅

○

○

○

○

有効期限
切れ点滅

○

○

○

火災警報と
ガス警報
火災警報と
CO注意報
火災警報と
ガス注意報と
CO注意報

P.6参照

火災警報と
ガス注意報と
CO警報
火災警報と
ガス警報と
CO警報

故障しているときはご契約いた
故障警報音声
だいた事業
故障警報「故障です アプリまたは保証者にご連絡（警報器が故障診書を確認し交換の手続きをしていただき、交断機能により故障ください」（１0分ごと）換の手続きと判断した状態）「ピッピッピッ」（１分ごと）
をしてくだ
さい。
ご契約いた
だいた事業
有効期限切れ有効期限切れ音声者にご連絡「有効期限が切れています（警報器の有効期
いただき、
交
新しい警報器に交換してくださ 限が4か月以上過換の手続きい」（４時間ごと）
ぎた状態）
をしてくだ
さい。

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
止4

ただし、警報停止スイッチを押すと、「もうすぐ警報器が使用できなくなります」が１回鳴り、以降警報音は停止します。
緑（電源）
ランプの電池切れ点滅は止まりません。
※ 内蔵電池が少ない状態でしばらく時間が経過すると、内蔵電池が無くなり警報器の電源が自動的にオフになります。
※ 煙やガスおよびCOを検知した場合は、警報が可能であれば警報音を発します。
※ バックアップ電源駆動を停止したい場合
は、P.9の＜バックアップ電源駆動を停止
したいときは＞を参照ください。

－
P.5参照

白
（通信）
ランプ
瞬時点滅

緑（電源）ランプが点滅、白（通信）ラン
プが瞬時点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

緑
（電源）
ランプ点滅

2 電源に接続してから約30秒後、

緑
（電源）
ランプ点灯
赤
（ガス警報）
ランプ点灯
黄（CO警報）
ランプ点灯
赤（火災警報）ランプ点灯

ランプが全点灯した後、消灯します。

います」
と鳴って緑
（電源）
ランプが点灯し、監視状態に入ります。
※ 電源に接続してから約30秒間で通信の判定ができない場合は、「警報器正常です」と鳴った後、白（通信）ランプの瞬時点滅が継続します。最大3分以内に通信判定を行いその結果を音声でお知らせします。
（通信正常時「電波が受信できています」、通信不良時「通信できません」）

白
（通信）
ランプ
通信判定後、
・通信正常：消灯・通信不良：60秒ごと3回点滅

警報器
正常です
電波が
受信でき
ています

緑
（電源）
ランプ点灯

周囲の環境をご確認いただき、通信を妨害するような家具や家電が無いことを確認してください。
対処した結果、通信不良が改善されない場合は、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。

○

火災警報音声「ウーウー カンカンカン
火災警報器が作動しました
確認してください」

1 電源プラグをコンセントに〈通信不良の表示が出た場合〉○○『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた【赤（ガス警報）
ランプが点滅】〈ガス警報〉

2 ガス栓や器具栓を閉める。

「警報器正常です 電波が受信できています」とは鳴らずにP.5に記載している故障発生時の動作となります。
※ ご契約いただいた事業者にご連絡いただき、交換の手続きをしてください。

●/△

火災警報音声「ウーウー カンカンカン
火事です 火事です」

3

1 ドアや窓を開けて換気する。

〈警報器が故障している場合〉

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

※1

ȿɟਖ਼ᇣඨ

3

黄
（CO警報）
ランプ点滅

P.7参照

●：点灯、
◎：点滅、
★：5秒に1回点滅、▲：高速点滅、△：60秒に1回点滅、○：消灯

電源プラグは、
コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損の恐れがあります。

緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報）
ランプ
5秒ごと1回点滅
約5分後※ 故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、ご契約いただいた事業者にご連絡いただき、交換の手続きをしてください。
※1 白
（通信）
ランプは、
警報器の無線通信状況をお知らせしています。
消灯…サーバーからの連携サービス音声が通知できる状態です。
60秒ごと3回点滅…サーバーからの連携サービス音声が通知できない状態です。
※2 サーバーからの連携サービス音声は、連携サービスの内容により様々な音声が鳴ります。

必ず行う

2

緑
（電源）
ランプ点灯

通常動作(監視中)

※1

緑
（電源）
ランプ点灯

使用方法

3「警報器正常です 電波が受信できてガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときはなし

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」

白
（通信）
ランプ
60秒ごと
3回点滅

差し込む。

ガスがもれたときは0.25秒

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電する恐れがあります。

1※ 火災警報とCO警報が同時に成立すると、「ウーウーカンカンカン 火事
です 火事です」の警報音となります。

○※1

電源プラグは、
以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

禁

点滅周期

○

内部電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

《お断わり》● 換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部の煙が規定濃度以上にならないときは、警報機能が働きません。
● 火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。

赤（火災警報）ランプ点滅

ウーウーカンカンカン
火事です 火事です

○

※1

必ず行う

火災などにより、警報器周囲の煙が規定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

緑
（電源）
ランプ点灯

通信不良（無線基地局との通信ができない状態）になると、白（通信）ランプが60秒ごと3回点滅します。
サーバー・アプリとの連携ができない状態ですので、周囲の環境をご確認いただき、通信を妨害するような家具や家電が無いことを確認してください。
対処した結果、通信不良が改善されない場合
は、ご契約いただいた事業者までご連絡くだ
さい。

（2分後）

●/△

本警報器に関して生じた損害について、当社に責めがある場合又は法令上責任が定められている場合を除き、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 火災警報機能

ウーウーカンカンカン
火災警報器が作動しました
確認してください※1

煙を感知します。

ガス検知部は、
絶対にふさがないでください。
ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

警報器の機能について

火災による煙が発生したときは
点滅周期

点滅周期

5秒

通信不良

1秒ごとに
1回点滅

●煙感知部

止

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
火災、
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

禁

1秒

ガス・CO
注意報

60秒ごと 60秒ごとに
3回点滅
3回点滅

●ガス検知部

水ぬれ禁止

禁

60秒

火災・ガス・
CO警報

5秒ごとに
1回点滅

●赤
（ガス警報）
ランプ

警報器や電源プラグを水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

R 003-180062
T D180034003

5秒ごと
1回点滅

●緑
（電源）
ランプ

●製造番号シール

必ず行う

必ず行う

QRコード

通常は消灯しています。
無 線 通 信 が 切 断 さ れ、
サーバーからの連 携
サービス音声が通知できないときに60秒ごとに3回点滅します。
※ 60秒ごと3回点滅時
はP.6を参照ください。

●検定合格証票

常に電源が入っていること（緑（電源）
ランプ点灯）
を確認してください。
電源が入っていないと火災、
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

禁

1秒ごとに
1回点滅

黄
赤
白
緑
赤
(通信) (電源) (ガス警報) (CO警報) (火災警報)

警報器の背面に、警報器をサーバーに登録するための情報が表示されています。
同じ内容が、かんたん設定ガイドにも貼り付けされています。

火災警報音が鳴り、消火が不可能なときは、
避難してください。

禁

正常
60秒ごと 60秒ごとに（バックアップ
1回点滅
1回点滅
電源駆動時）

ランプ●登録シール

必ず行う

禁正常（電源駆動時）

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

各部のなまえとはたらき

CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

禁

連続して
点灯

通信不良のときはバックアップ電源駆動時は、一部ランプの点灯パターンが異なるものがあります。
詳細はP.4「ランプ表示・音声出力の事象一覧表」をご確認ください。

注意報

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁点灯・点滅方式

止＜バックアップ電源駆動と内蔵電池について＞● 本警報器は、停電等で警報器に一時的な電源断が起こった際、一定時間、電源供給とサーバーへの通信を継続させるバックアップ電源（二次電池）が内蔵されています。
● 本警報器の内蔵電池は、ニッケル水素電池です。
停電等での一時的な電源断時において、警報器のバックアップ電源として使用するものであり、AC100V電源供給がない状態で駆動することを保証するものではありません。

警報器の近くで一般電話・テレビ・ラジオなどを使用しないでください。
一般電話・テレビ・ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてくださ
い。

火気厳禁

お知らせ内容止༴㝤MC-732M

点灯

点滅

この商品は検定合格品ですが、消防法で定められた自動火災報知設備には該当いたしませんので、それらの用途には使用できません。
禁

型式名

パターン

必ず行う

絵表示の内容｢必ず行う｣事項を示しています。

ランプの点灯、点滅は次のように動作します。

警報器をお手入れするときは、
必ず電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

㆙࿌

警報器のお知らせ機能について■ランプのつきかたについて

故障が発生すると、「故障です アプリまたは保証書を確認し交換の手続きをしてください」が1回鳴り、緑（電源）ランプが点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰り返
し鳴り、約10分ごとに「故障です アプリまたは保証書を確認し交換の手続きをしてください」
が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

ただし、警報停止スイッチを押すと、警報音は約36時間停止します。
緑（電源）ランプの点滅は止まりません。
※ ご契約いただいた事業者にご連絡いただ
き、交換の手続きをしてください。

1と鳴ったときの処置のしかた
もうすぐ警報器が使用できなくなります
その後、
約１分ごとに ピッ
緑
（電源）
ランプ
電池切れ点滅【赤（火災警報）
ランプが点滅】〈火災警報〉『ウーウー カンカンカン 火災警報器が作動しました 確認してください』の警報音が約2分間継続すると、または、火災警報とCO警報が同時に成立す
ると、『ウーウー カンカンカン 火事です 火事です』と警報音が変わります。

1 火元の確認をする。
2 必要な手段をとる。
119番への通報

緑
（電源）
ランプ
電池切れ点滅約１0分ごとに故障です アプリまたは保証書を確認し交換の手続きをしてください
緑
（電源）
ランプ
故障点滅

緑
（電源）
ランプ
故障点滅
警報停止
スイッチ

有効期限が切れています
新しい警報器に交換してください
緑
（電源）
ランプ
有効期限切れ点滅

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

4

黄（CO警報）
ランプ
が5秒ごと1回点滅しているときの処置のしかた〈CO注意報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、
黄（CO警報）ランプは消灯します。

2 原因を確認する。

CO濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.8参照）※ 黄（CO警報）ランプの点滅が約5分間継続すると、「ウーウー ピッポッ
ピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめます。

5『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO警報）
ランプが5秒ごと1回点滅または点滅】〈CO警報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。
2 ガス機器の使用を中止し、3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

【黄（CO警報）ランプ消灯】

6『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』【赤（ガス警報）
ランプが点滅、黄（CO警報）
ランプが5秒ごと
1回点滅または点滅】〈ガス警報とCO警報の同時警報〉

初期消火

119

1 ドアや窓を開けて換気する。

天ぷら油から炎が出ているときは、ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓を開けるときはご契約いただいた事業者までご連絡ください。
警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤（火災警報）ランプが消灯します。

《お断わり》● 火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、赤（ガス警報）ランプ
および黄（CO警報）ランプの点滅の有無を確認してください。
※ 火災警報を発している場合は、音声は火災警報が優先されるため、音声によるガス警報およびCO警報は発しません。
● 赤（ガス警報）ランプおよび黄（CO警報）ランプが点滅している場合は、
P.6・7の処置を行ってください。

〈火災以外の煙などで火災警報を発しているとき〉
P.8の処置を行ってください。

2

4 ガスもれの原因を点検する。

が交互に鳴ったときの処置のしかた

警報停止スイッチ

故障です アプリまたは保証書を確認し交換の手続きをしてください
その後、
約１分ごとに   ピッピッピッ【赤（ガス警報）ランプ消灯】

ガス栓や器具栓を閉める。

『ウーウー カンカンカン 火災警報器が作動またはしました 確認してください』『ウーウー カンカンカン 火事です 火事です』

有効期限が過ぎたときは
有効期限を4か月以上過ぎると、「有効期限が切れています 新しい警報器に交換してください」が1回鳴り、緑（電源）ランプが有効期限切れ点滅します。
その後に「有効期限が切れています 新しい
警報器に交換してください」と約4時間ごとに繰り返し鳴ります。
また、有効期限を4か月以上過ぎて電源を再投入すると、30秒後に「正常です」が鳴らずに「有効期限が切れています 新しい警報器に交換してください」が鳴ります。
※ ご契約いただいた事業者にご連絡いただ
き、交換の手続きをしてください。
5

警報器が作動したら3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

3 ガスやCOがなくなれば、

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

警報音が鳴りやむ。
【赤（ガス警報）
ランプ・
黄（CO警報）
ランプ消灯】

4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

7

部屋の外から警報音に気づいた
ときは1 部屋に入らない。

赤（ガス警報）
ランプ

室外からドアや窓を開けられるときは、
ドアや窓を開けて換気する。

が5秒ごと1回点滅しているときの処置のしかた〈ガス注意報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。

しばらく換気を続けると、赤（ガス警報）
ランプは消灯します。

2 原因を確認する。

ガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
（P.8参照）
6

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。
メーターガス栓を開けるときはご契約いただいた事業者までご連絡ください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
7

4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。
6 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはご契約いただいた事業者へ連絡する。
● たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

8

異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した
ときの処置のしかた

ガスやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプが5秒ごと1回点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ5分間止めることができます。
※ 警報器周囲の空気の汚れが十分換気できていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。

1

ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点滅や警報音が止まる。

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったときは停電などの電源断が起きたときは
停電や、電源プラグを抜くなどの一時的な電源断が起きたときは、警報器から音声が鳴り、警報器はバッ
クアップ電源駆動に移行します。
※ 停電が解消されたり、電源プラグを差し込んでAC電源を供給すると、警報器から音声が鳴り、通常の電源駆動の監視状態に戻ります。
※ バックアップ電源駆動は、内蔵電池が持つ限り動作します。内蔵電池が少なくなると、警報器からお知らせ音声が鳴ります。
（P.5「内蔵電池が少なくなったときは」参照）※ 長時間の停電などで内蔵電池の容量が少なくなった場合は、再度停電などの一時的な電源断がおこった際、バックアップ電源駆動時間が短くなりますのでご了承ください。
バックアップ電源駆動中でも、警報・注意報や故障・有効期限切れのお知らせを行います。
※ 一部、ランプ表示が異なる場合があります。
詳細はP.4「ランプ表示・音声出力の事象一覧表」をご確認ください。
サーバーからは連携サービスに関連したお知らせが鳴ります。
鳴動する音声やアプリとの連携の詳細については、アプリをご確認ください。

＜バックアップ電源駆動を停止したいときは＞バックアップ電源駆動を停止したい場合は、警報停止
スイッチを約10秒間押してください。
「ピッ ピッピッ ピー 警報器を停止します」の音声が鳴った後に、警報器の電源がオフになります。
※ 電源オフになった後に、再度警報停止スイッチを押しても、バックアップ電源駆動は行いません。
※ 警報器の電源がオフになった後に、停電が解消されたり、電源プラグを差し込んでAC電源を供給す
ると、P.6「使用方法」の電源投入時の動作を行い、警報器が監視状態になります。

警報停止スイッチを押してください。警報音が止まります。
● 火災警報音を5分間止めることができます。
※ 警報器周囲の煙が規定濃度以下になっていない場合は、5分後に再び火災警報を発します。5分後に再警報してもスイッチを再度押すことで警報音を止めることができます。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

以下の原因が考えられますので、調べてください。

㆙࿌
殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。
電源プラグを抜かないでください。
電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに殺虫剤を使用すると、使用後に再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ることがあります。

警報器を取り付けている部屋で殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に次の処置をしてください。

〈準備するもの〉● ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● ひも(1本)● 粘着テープ

よく絞る● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性
洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、ア
ルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

P.6「使用方法」に記載の動作を行います。

取付
フック

〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

2 電源コードをコード振れ止めに取り付ける。

はめ込む
電源コード■木ねじの場合

木ねじをゆるめる〈取り外しかた〉1 電源コードをコード振れ止めから取り外す。

警報器を取り外す。

〈注意〉
強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじから警報器が外れたりして、落下する恐れがあります。

点滅
点滅

消灯
点滅
消灯

消灯
消灯
点滅

点滅
消灯
消灯

ここを確認してこう処置してください

緑
（電源）
ランプが
消灯している。

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

長時間の停電で、警報器の電源が切れていませんか。

長時間の停電による電源オフでなければ警報器の故障が考えられますので、ご契約いただいた事業者にご連絡いた
だき、交換の手続きをしてください。

30cm
40cm
輪ゴム
（3本）

粘着
テープ

輪ゴム（3本）で止める

警報器が温かくなっている。

－

緑
（電源）
ランプが
高速点滅している。

警報器の故障を知らせています。

ご契約いただいた事業者にご連絡い
ただき、交換の手続きをしてください。
（機器故障音声機能）

原因を調べてください。
（P.8参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
ランプの点滅や警報音が止まります。
鳴りやまない場合はご契約いただいた事業者までご連絡ください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

ガス機器以外の燃焼
機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

10日以内に警報を発していませんか。

鳴動原因表示機能によるもので、故障ではありません。
（P.6参照）

火災、ガスもれ、COの発生ではないのに、赤ランプや黄ラ
ンプ が 点 滅したり、警報音が鳴る。

コード巻き取り部分②ポリ袋の端を粘着テープで壁面に貼り付けてください。
ポリ袋と壁面の間にすき間ができないように、
粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がしわになっている部分や電源コードが通っている部分に注意してください。
※ 壁面などの状況により、粘着テープでの貼り付けができない場合、①のみの処置でも一定の効果はあります。

粘着テープで周囲を貼る

電 源 を 入 れ た ときに、赤ランプや黄ラン プ が 長 く点 灯 する。
緑（電源）ランプが有
効期限切れ点滅（３
秒ごとに２秒点滅）している。

電源コード部分にすき間ができないようにする通電により、センサ部を加熱しています。
異常ではありません。

警報器の有効期限ラベルに記載の有効期限が切れていません
か。

有効期限が切れていれば、ご契約いた
だいた事業者にご連絡いただき、交換の手続きをしてください。
（P.5参照）● 部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の殺虫剤をご使用ください。
● 殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
● ポリ袋と壁面の間にすき間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
● 警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
● 経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

3.ポリ袋を取り外す

本警報器は、電源プラグを抜くとバックアップ電源駆動になります。
廃棄される際は、電源プラグを抜いた後にバックアップ電源駆動を停止させ（P.9の＜バックアップ電源駆動を停止したいときは＞参照）、廃棄作業を行ってください。

お客さまで警報器を廃棄される場合は、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。
警報器には充電式ニッケル水素電池が内蔵されています。
ご使用済みの電池は一般家庭ごみとして廃棄せず、コネクタ部をテープで巻いて絶縁しリード線を固定してから、最寄のリサイクル協力
店にお渡しいただくか設置してある「小型充電式リサイクルBOX」に入れてください。
（Ｐ.12＜内蔵電池の取り出しかた＞参照）。

㆙࿌

リード線は引っかけて露出しないように、
ビニールテープ等で固定するコネクタ部分はビニールテープなどで絶縁する

粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。
取り出した電池

11

天井
60cm
以上

項

目

種

仕

様

別 光電式住宅用防災警報器

型

式

番

号 住警第2022 ～ 1号

検

知

原

理 煙感知方式
（光電式）

感

知

性

能 2種

象

8m以内

燃焼器具

※ 燃焼器具側に警報器を取り付けてください

取付例※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。
天井面

たれ壁60cm以上

50㎝

検

知

ス

方

式 半導体式

50㎝

8m以内

22 ～ 30cm以内

ガス栓設置に不適当な範囲

床面作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス
赤（ガス警報）
ランプ5秒ごと1回点滅
注意報 表 示・発報方式 発報音無し

ガ警

作動条件 * 爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報ス
赤（ガス警報）
ランプ点滅
報 表 示・
発報方式 音声合成警報音

検

知

方

式 電気化学式

作動条件 300ppmのCOに対し 5分以内に注意報

CO
黄（CO警報）
ランプ5秒ごと1回点滅
注意報 表 示・発報方式 発報音無し
作動条件

550ppmのCOに対し 5分以内に警報
300ppmのCOに対し 10分以内に警報（CO警報）
ランプ点滅
表 示 ・黄発報方式 音声合成警報音

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）
都市ガス用ガス警報器検査規程
認証合格品
警

報

音

電

量 70dB（A）/m以上
源 AC100V±10V 50/60Hz

バックアップ 電 源

二次電池（ニッケル水素充電池（２本組））
DC2.4Vバ ッ ク ア ッ プ 電 源 停電等の一時的な電源断時に24時間以上駆動
動作
条
件 ※停電時の電池充電率や使用条件により異なります。
消

費

無

電
線

属

力 監視時 約0.8Ｗ、警報時 約1.1Ｗ
部 LTE（Cat. M1）

機

能通電初期警報防止タイマー付、
故障診断機能、
有効期限お知らせ機能

幅85×高さ125×奥行き42ｍｍ（突起部を除く）
約290g

寸

法・

質

量

電

源

ー

長さ2.5ｍド（約2.2ｍは警報器背面に巻取可能）

付

コ

属

品

コード振れ止め×3、木ねじ（φ3.1×10mm）
×3、木ねじ（φ3.1×16mm）
×1、取付フック×1、
ピン（φ1×20mm）
×10、
取扱説明書
（保証書付）〔本書〕
×1、
かんたん設定ガイド×1※ バックアップ電源駆動時は、
一部ランプ表示が異なる場合があります。
＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、
最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

12〒532-0036 /東京都港区浜松町2-6-2
大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4（06）6308－2310 ㈹本社 東日本支社〒105-0013
TEL(03)5403-2707[北 海 道]札幌 （011）231－1101 ㈹

[東

北]

仙

台 （022）295－6061 ㈹

[北

陸]

金

[関

東]

名古屋 （052）951－2650 ㈹

[中

部]

静

岡 （054）255－1901 ㈹

沢 （076）234－5611 ㈹

[関

西]

大

阪 （06）6308－2310 ㈹東

京 （03）5403－2707 ㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435－5087 ㈹新潟 （025）365－1390 ㈹広

島 （082）568－2800 ㈹福岡 （092）431－1881 ㈹

保 証 書

州]

商品名

住宅用火災
（煙式）
・ガス・CO警報器型

MC-73２M

式記
1. 保証期間
警報器本体の保証期間はお取り付け後5年間です。
お客さまが、
この警報器をリース契約により借り受けてご使用になられる場合は、そのリース契約期間中に限り無償保証（最長でお取
り付け後５年間）させていただきます。
ただし、当該リース契約が、そのリース契約期間中に解約・解除等により終了した場合は、当該リース契約の終了をもって、
当該警報器の無償保証期間も終了（無償保証の対象外）とさせていただきます。
2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
ご契約いただいた事業者へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
なお無償でお取り替えできない場合について「4.保証の適用除外」の項目に記載しておりますのでご確認ください。

都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）
燃焼排ガス中のCOガ・ 本警報器の搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作権人格権をはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正ある
いは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイ
ル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。
・ 機器内部で、以下のソフトウェアが組み込まれたものを使用しています。
FreeRTOS（MIT License）
参照URL https://opensource.org/licenses/mit-license.php
・ LTEは欧州電気通信標準協会（ETSI）の登録商標です。
・ QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。
お取り付けいただきました商
品につきまして、
本保証書記載の内容により保証させていただきます。

住宅用防災警報器 検定合格品
対著作権・商標等について

[九

ガスコンロ

使 用 温 度 範 囲 0℃～＋40℃（結露しないこと）

取り出した内蔵電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
また、リード線は露出しないようテープ等で固定してください。
内蔵電池の廃棄方法を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあります。
また、ケガをしたり、
火災の原因になります。

● 天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。

仕様

付

殺虫剤の使用が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器を取り外した場合は、元の位置に取り付けてください。

10

有効期限は、保証書記載の年月よりも、警報器本体に貼ってある有効期限ラベルに記載の年月が優先されますので、
有効期限ラベルの年月を確認してください。

CO
警 報

おねがい

1.5m以上1.5m以上《お断わり》

廃棄についておねがい
9点滅■ この警報器は、５年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
お客さまが、この警報器をリース契約により借り受けてご使用になられる
場合は、そのリース契約期間中に限り無償保証（最長でお取り付け後５年間）させていただきます。
ただし、当該リース契約が、そのリース契約期間中に解約・解除等により終了した場合は、当該リース契約の終了をもって、当該警報器の無償保証期間も終了（無償保証の対象外）とさせていただきます。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがあります
ので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、ご契約いただいた事業者までご連絡く
ださい。
■ 引越しをされるときは、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

● 屋外。
屋外用ではありません。

※警報器の取り付けや取付位置を変える必要が生じたときは、ご契約いただいた事業者までご連絡ください。

〈無線通信について〉● 周囲に、電波を遮断したり無線基地局との通信を妨害するような金属製の家具・家電製品が無いことを確認してください。
● 周囲に、LTE回線を用いた通信機器など電波干渉を起こしやすい機器がある場合は、障害物を移動するなど通信状況の改善を行ってください。

〈取り付けてはいけない場所について〉
以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
● レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
アルコール等で警報することがあります。
● 換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
● すき間風の入る場所。
● 30cm以上（警報器含）のたれ壁などの下。
● たれ壁60cm以上で区切られている場所。
● エアコンなどの吹出口に近い場所。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。
● 燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

3. 保証の範囲
保証は警報器本体を対象とします。内蔵電池については、保証対象外です。警報器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。
4. 保証の適用除外
保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
（4）火災、塩害、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性の有毒ガス、ほこり等、ならびに異常気象、異常
電圧、
異常電磁波などによる故障および損傷。
（5）動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
（6）水や煮こぼれ等の液体による故障または損傷。
（7）車両、
船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（8）建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、
筺体の色あせ等の経
年変化、ご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
（9）音、
振動、
塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、
経
年変化による場合。
（10）施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（11）警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障および損傷。
（12）警報器に故障が認められない場合。
（13）本書のご提示がない場合。
あるいは販売店の訂正印なしで、字句を（14）本書にお取付日、販売店名の記入のない場合、書きかえられた場合。
（15）その他製造元の責任によらない故障および損傷。
5. お客さまへ（1）有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。
また、
有効期限後はぜひ新しいものとお取り替えください。
（2）本書は日本国内のみ有効です。
※This warranty is valid only in Japan．
（3）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点
検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お取付日

お 名 前

13

様
扱

● 振動、衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。
● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因になります。

日

ご 住 所

● 食器棚などから60cm以内の場所。

● カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

月〒● 火災以外の煙や蒸気がかかる場所。

●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
● 使用時でないと電源を入れない場所。
警報器としての機能を果たしません。

年

販 売 店

2 木ねじをゆるめて

持ち上げて
取り外す

点滅

こんなときは開口部分を粘着テープで巻く

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

コード
振れ止め

消灯

故障かな？と思ったら

2.殺虫剤を使用する

引っ掛ける。

消灯● 換気口など、空気の吹出口から1.5ｍ以上離してください。

アフターサービス● 業務用・工業用。
家庭用です。業務用・工業用ではありません。

お 客 さ ま8〈取り付けかた〉点滅

60cm以上共 通 仕 様ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器の電源プラグは抜かないでください。

持ち上げて
取り外す

（火災警報）

ガス検知部● 煙、ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
● 煙、ガス、COが滞留しやすい位置で、緑（電源）ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
● ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で8ｍ以内、警報器の底面から天井面までの距離が22 ～ 30cm以内の位置に取り付けてください。
● たれ壁やはりから60cm以上離してください。

❹引き抜く
❺取り出す

燃焼排ガス中のＣＯ

おねがい

2 本体を持ち上げて取り外す。

（CO 警報）ひもで縛る

ポリ袋を前面から
覆い被せる

電源コード

赤

（ガス警報）③「ピー」と終了音が鳴り、監視状態（緑（電源）ランプ点灯）に戻ります。
※ 音声警報中に本機能を終了したい場合は警報停止スイッチを押すと「ピー」と鳴り、終了します。

外す

取付
フック

黄

（電源）

電池コネクタ内蔵電池

ガス警報機能・ＣＯ警報機能

コード
振れ止め

から取り外す。

4

赤ウーウーカンカンカン
火事です 火事です
ウーウーカンカンカン
火災警報器が作動しました
確認してください
ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください① ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、コード巻き取り部分を輪ゴム（3本）
でしっかり止めてください。

〈取り外しかた〉● 湯気が直接かかっていませんか。
● タバコ・焼き魚・線香などの煙を警報器にかけていませんか。
● くん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。

粘着
テープ

ひも
（1本）

3

緑

④ 電池コネクタを引き抜く。
⑤ 内蔵電池を取り出す。

● ガス検知部に他の機器などを密着させないでください。
警報が遅れることがあります。

〈正しい取付場所について〉

都市ガス■取付フックの場合〈火災警報〉

40cm〈処置のしかた〉● 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

1 電源コードをコード振れ止め

ランプ
音声内容

ポリ袋
（1枚）

● ポリ袋（30㎝×40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● 輪ゴム（3本）● 粘着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに壁面を傷めないテープを選んでください。

4 警報器を取り付ける。（P.9・10参照）
5 電源プラグをコンセントに差し込む。

1 警報器を取付フックに30cm〈準備するもの〉

警報器の取り外し・取り付けかた● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● ガスコンロの着火ミスがありませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。
● 換気扇を回さずに大鍋（業務用）で湯を沸かしていませんか。点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

① 警報停止スイッチを約３秒間押すと、「ピッ ピッピッ」と開始音が鳴ります。
② 警報停止スイッチから手を離すと以下のように動作することを確認して
ください。

1

❷ 電池蓋の
両端を
押しながら

❶シールを
はがす

〈警報音の確認方法〉

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき● 長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響をおよぼす室内の滞留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス[エアコンの冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。

〈ガス警報・ＣＯ警報〉

ポリ袋
（1枚）

① 警報器を取り外してください。
②警報器にポリ袋を被せ、袋の口を電源
コードの上からひもで縛ってください。
③ポリ袋と電源コードの間にすき間ができないように、ポリ袋の開口部分に粘着テープを巻き付けてください。
④ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

おねがい

❷

警報器が正常に動作していることを確認する
緑（電源）ために、警報停止スイッチによる点検を行っ
ランプ点灯てください。
赤（ガス警報）① 警報停止スイッチを約１秒間押すと「ピッ」
ランプ点灯
と鳴り緑
（電源）
ランプが点滅します。
黄（CO警報）ランプ点灯②「ピッ」と鳴ったらすぐに手を離してください。 警報器
正常です
赤（火災警報）③ 全ランプが１秒間点灯し、「警報器正常です」
ランプ点灯が鳴ります。
過去約10日以内に警報が作動した場合は、全ランプが点灯した後に、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、約1秒間点灯します。
（鳴動原因表示機能によるものです。）④ 一定時間後、通信の判定結果を表示します。
通信正常時：白（通信）
ランプが点灯し、「電波が受信できています」
が鳴動
通信不良時：白（通信）
ランプが高速点滅し、「通信できません」
が鳴動※通信の判定は、最大3分間かかる場合があります。

動作順● 照明器具の近く。
（可能な限り離す）

正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。
取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

❸外す〈本体機能の点検〉

2〈処置のしかた〉ランプの点滅や警報音が止まる。

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき

1 電源プラグをコンセントから抜く。
2 警報器を取り外す。（P.9参照）
3 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。

緑
（電源）
ランプ点灯

定期点検

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは● 温度が0 ～ +40℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原因になります。

電池蓋

火災警報機能2 警報器周囲の煙がなくなると、取り付ける。

1.警報器をポリ袋で覆う
警報停止スイッチ① 警報器左側面の製造番号シールをはがす。
② 電池蓋の矢印部分を押す。
③ ②の状態で電池蓋を押しながら、電池蓋を外す。

日常、警報器の緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）ランプが消灯している場合は、ご契約いただいた事業者にご連絡いただき、交換の手続きをしてください。
（P.11「故障かな？と思ったら」を参照ください。）〈確認〉
警報器が確実に固定されていることを確認してください。

取付位置の確認〈内蔵電池の取り出しかた〉

日常点検

ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

水または石けん水〈火災警報音を止めたいとき〉

1 警報器を木ねじに引っ掛ける。
2 木ねじを締め付けて固定する。
3 電源コードをコード振れ止めにピッ ピッピッ ピー
警報器を停止します

お手入れのしかた●警報器表面・壁面
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。
●電源プラグ
乾いた布でふき取ってください。

定期点検〈取り付けかた〉製造元

新コスモス電機株式会社〒532 - 0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06（6308）2310

者