2019.02.12	 Ver.2

内装制限緩和	 告示内容に基づく離隔距離の範囲 （ドブレ760WD №1/3）
第一項二号

イ、ロ （ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。）
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離○告示第225号第一項第二号イの場合

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離780942

不燃材料のうち、平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、第10号、第12号から第17号までに該当する材料。

ストーブの鉛直投影面積（正面・背面）：Av=4602cm2（78cm×59cm）
ストーブの鉛直投影面積（左右側面）：Av=3510.5cm2（59.5cm×59cm）

・コンクリート・れんが

1.正面（開口部がある面の離隔距離（ｶﾞﾗｽ等扉付））
Ｌsop=2.4×√4446=162.8cm

・瓦・陶磁器タイル
・繊維強化セメント板
・ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）（※薪投入用サイドドアー：常時使用しない扉のため開口部とみなさない）
Ｌssl=1.59×√3510.5=94.2cm※範囲外
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

設置プラン集離隔距離595

2.右側面（開口部がない面の離隔距離）※範囲内
間柱および下地を特定不燃材料とする。
仕上げを壁又は天井について特定不燃材料ですること。

設置プラン集離隔距離◇特定不燃材料◇計算方法・計算結果□ストーブ等可燃物燃焼水平距離

9421079

ストーブ等可燃物燃焼水平距離※範囲計算条件◇ストーブ本体機種：ドブレ760WD◇壁のｼｰﾙﾄﾞ無し◇側面扉を開口部とみなさない。
◇水平投影面積は脚を含まない。

405

国土交通省告示第225号

400

・繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）
・鉄鋼

3.左側面（開口部がない面の離隔距離）
Ｌssl=1.59×√3510.5=94.2cm

・金属板
天板

・モルタル・しっくい・石□ストーブ等可燃物燃焼垂直距離
ストーブの水平投影面積：Ah=4641cm2（78cm×59.5cm）
5.ストーブ上面の離隔距離
Hs=0.0106×（1+（10000/（4641+800）））×4641=139.6cm

・せっこうボード（厚さ12mm以上で、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの）

・ロックウール

1628

780
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離4.背面（開口部がない面の離隔距離）
Ｌssl=1.59×√4602=107.9cm

・グラスウール板□ストーブ等可燃物燃焼基準距離（作図により軌跡を示す）
Ｄs=（（Hs-h）/Hs）×Ls（※Dsは各高さの計算結果の軌跡によって表現される。）

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離1628

5951079※範囲外
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

204

※範囲外
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

1396

ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離※範囲内
間柱および下地を特定不燃材料とする。
仕上げを壁又は天井について特定不燃材料ですること。

天板

2196

1396

1593.1590設置プラン集
離隔距離

400

210

800

1662.6780

800

ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離※範囲内
間柱および下地を特定不燃材料とする。
仕上げを壁又は天井について特定不燃材料ですること。

2196

CH=2400（例）※ストーブ壁仕上の仕様はメトス設置プラン集を参考のこと。

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離ストーブ等可燃物
燃焼水平距離※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局	 告示の概要、および独立行政法人	 建築研究所	 住宅の内装防火設計マニュアルによる。

942

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離780

942

2019.02.12	 Ver.2

内装制限緩和	 告示内容に基づく離隔距離の範囲 （ドブレ760WD №2/3）
国土交通省告示第225号

第一項

二号

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離イ、ロ （ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。）

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離

780

942

942

○告示第225号第一項第二号ロの場合※範囲外仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

・コンクリート

ストーブと遮熱板等の最低距離：27.5cm	  以上壁と遮熱板等の最低距離：2.5cm	  以上・れんが・瓦・陶磁器タイル（1）-（ii）ストーブと可燃物燃焼部分の天井との距離
ストーブと遮熱板等の最低距離：27.5cm	  以上天井と遮熱板等の最低距離：2.5cm	  以上360＊不燃材料のうち、平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、第10号、第12号から第17号までに該当する材料。

（1）-（i） ストーブと可燃物燃焼部分の壁との距離

595

595

・繊維強化セメント板
・ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）
・繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）
・鉄鋼

可燃物水平距離の1/3の距離と最低距離30cmを比較し、距離が長い値以上とする。
ドブレ760CBの場合： 前面 ：54.3cm以上
右側面：31.4cm以上
左側面：31.4cm以上
背面 ：36.0cm以上

遮熱板等

・金属板・モルタル・しっくい・石・せっこうボード（厚さ12mm以上で、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの）※遮熱板の範囲は、壁の位置や形状により計画ごとに検討します。
この資料に示す範囲（二点鎖線部分）は一例です。

・ロックウール・グラスウール板

25＊ 289＊

天板

314＊

780

（※942×（1/3）=314＞300以上）

1628

ストーブと壁までの最低クリアランス

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離（2）

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離◇特定不燃材料

335＊ 25＊※範囲計算条件◇ストーブ本体機種：ドブレ760WD◇壁のｼｰﾙﾄﾞ：遮熱板等あり◇側面扉を開口部とみなさない。
◇水平投影面積は脚を含まない。

※範囲内（遮熱板等がある場合）
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

1079※遮熱板等範囲計算の一例※本資料（ドブレ760WD №2/3）のストーブと壁までの最低クリアランスは室内の煙突を口元より上部の仕様について、断熱直筒若しくは2重直筒を使用する場合とします。
室内（シングル）直筒を使用する場合は別途「薪ストーブ設置プラン集」をご参照下さい。

100

れんが等の場合

空気層25mm以上
壁：難燃仕上335＊ 25＊360＊

25＊ 289＊314＊

780

25＊ 289＊

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離942※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局	 告示の概要、および独立行政法人	 建築研究所	 住宅の内装防火設計マニュアルによる。

986.4

天板

314＊

800

ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離※範囲内（遮熱板等がある場合）仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

※寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離780942

背面遮熱板等高さ	 1786.4

遮熱板等の範囲

25＊ 289＊314＊

側面遮熱板等高さ	 1767.8

800

背面遮熱板等高さ	 1786.4
側面遮熱板等高さ	 1767.81396

ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離金属板の場合空気層25mm以上
壁：難燃仕上※範囲外
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

2196

CH=2400（例）204※遮熱板等の高さライン※寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。

590

1079

21059513961628※遮熱板等とは「特定不燃材料の板等」のこと。

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離800

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離2019.02.12	 Ver.2942

イ、ロ （ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。）

55
8375

4.
2834.1

188.7（コーナー設置の場合）※範囲計算条件◇ストーブ本体機種：ドブレ760WD◇壁のｼｰﾙﾄﾞ：遮熱板等あり◇側面扉を開口部とみなさない。
◇水平投影面積は脚を含まない。
1883.7754.2

遮熱板等の範囲

遮熱板等

57※遮熱板等範囲計算の一例※範囲内（遮熱板等がある場合）
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

9421.
5

○告示第225号第一項第二号ロの場合

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離780

1129.5Ｂ’

Ｂ551.5

矢視視Ｃ

矢Ｄ

ＡＣ矢視展開図※Ｄ矢視展開図は反転させた形状とする。
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離ストーブ等可燃物
燃焼水平距離595

1079

20416281396

遮熱板等

ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離

1396

天板

780

210590※範囲内（遮熱板等がある場合）仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

800

800

834.1
1149.2

ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離※範囲外
仕上げを壁又は天井について木材または難燃材料ですること。

2196

CH=2400（例）Ａ-Ａ’断面図※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局	 告示の概要、および独立行政法人	 建築研究所	 住宅の内装防火設計マニュアルによる。

Ｂ-Ｂ’断面図

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離942

ストーブ等可燃物燃焼水平距離780

9421628

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離7.
7361149.2

800

1683.91590.3314

28925595578

1079

二号

ストーブ等可燃物
燃焼水平距離ストーブ等可燃物
燃焼水平距離第一項

国土交通省告示第225号

№3/3）

Ａ’

内装制限緩和	 告示内容に基づく離隔距離の範囲 （ドブレ760WD