取扱説明書

小規模合併処理浄化槽[5 ～ 50 人槽 ]このたびは、小規模合併処理浄化槽 ハイバッキーをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、ハウステックサービス網一覧表とともに大切に保管してください。( なお、この取扱説明書は、契約書ではありません。)■特に注意していただきたいこと
この取扱説明書では、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、説明文や製品に次の表示をしています。表示と内容を必ずお読みになり、よく確認してください。この説明書で使われている表示マークには、次のような意味があります。

警告
注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う危険および物的損害※の発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

一般的な注意事項

●

初めに次のことをご確認ください。

1． 浄化槽の申請手続きはお済みですか？
浄化槽を設置する場合、建築基準法および浄化槽法により、工事着工前に申請および設置の届出が義務づけられています。必ず関係官公庁に所定の申請書を提出して許可を得てください。
2． 維持管理店とのご契約は、お済みですか？
浄化槽法により、浄化槽の維持管理（保守点検および清掃）を行うことが義務づけられていますので、専門知識と技術をもった専門業者に委託してください。詳しくは、お買い上げの販売・工事店または弊社営業所にご相談ください。また、契約がお済みになりましたら、別添の維持管理要領書を維持管理店の方へお渡しください。

目

安全のため必ずお守りください

次････････････････････････････････････

2････････････････････････････････

3････････････････････････････････････････････

3

小規模合併処理浄化槽のしくみ
小規模合併処理浄化槽とは浄化槽のしくみ

ご使用に際しての注意事項
一般的留意事項･･････････････････････････････････････

4･･････････････････････････････････････････････････

5

維持管理と法定検査について･･････････････････････････････････････

放流ポンプ槽（オプション）について･･････････････････････････････

放流ポンプ槽をご使用に際しての注意事項
保証とアフターサービスについて

6
7･･････････････････････････7･･････････････････････････････････

81安全のため必ずお守りください
浄化槽をご使用の前に、この「使用上の注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告………1）消毒剤による発火・爆発、有毒ガス事故防止（１）消毒剤は強力な酸化剤です。消毒剤の取扱説明書に従ってください。
（２）消毒剤には、塩素系の無機・有機の２種類があります。これらを一緒に薬剤受け（筒）に入れないでください。
これらの注意を怠ると、発火・爆発、有毒ガスを生じるおそれがあります。

警告………2）マンホール・点検口などからの転落・傷害事故防止（１）マンホール・点検口などのフタは、必ず閉めてください。また、ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。
（２）マンホール・点検口などのフタのひび割れ・破損などの異常を発見したら、直ちに取り替えてください。また、マンホールフタの上面に何も載っていない状態でフタが凹んで水がたまるようになった場合は、交換時期ですので新しいフタに取り替えてください。
（３）マンホール・点検口などのフタは、子供に触れさせないでください。
（４）鋳鉄製マンホールを使用する場合は、フタ及び枠の表面塗装の劣化状況に応じて再塗装してください。
これらの注意を怠ると、転落・傷害の生じるおそれがあります。

注意………３）消毒剤などによる器物破損事故防止

浄化槽へ流入する排水元の設備・機器（トイレ、浴室、洗面台、台所など）のトラップを見て、封水が切れていないことを確認してください。また、浄化槽の放流側の配管に他の排水管が接続されている場合は、トラップがあることと、封水が切れていないことを確認してください。特に集合住宅（アパート）等では、使用していない部屋の封水が切れていないことを確認してください。
また、浄化槽設置後、長期間使用しない場合は、消毒剤を浄化槽から取り外してください。
これらの注意を怠ると、封水が切れている場合に、消毒剤の塩素ガスや硫化水素などによって設備・機器が腐食し、器物破損・傷害の生じるおそれがあります。

注意………４）荷重による器物破損・傷害事故防止

通常の埋設工事を行った浄化槽（放流ポンプ槽付の場合は放流ポンプ槽含む）の上には、車などの重量物を載せないでください。車などが載る場合には、特殊工事が必要になります
ので、専門の工事業者にご相談ください。
これらの注意を怠ると、器物破損・傷害の生じるおそれがあります。

注意 ………５）感電・発火事故防止（１）ブロワのカバーは、むやみに開けないでください。
（２）ブロワの近く（約 50cm）には、物を置かないでください。
（３）ポンプをむやみに引き上げたり、改造したりしないでください。
（４）電源コードの上には、物を置かないでください。
（５）電源プラグを抜く時は電源コード部分を引っ張らないでください。
（６）電源コードは折り曲げた状態や引っ張られた状態で使用しないでください。
（７）電源プラグがコンセントに確実に差し込まれた状態で使用してください。
（８）濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
（９）電源プラグにほこりやゴミが付着したまま使用しないでください。
（10）ブロワ、ポンプなどの電気系統が故障した場合は、維持管理業者または専門の工事業者に連絡してください。
（11）浄化槽、ブロワ付近でのたき火はしないでください。
これらの注意を怠ると、感電・発火の生じるおそれがあります。

2

小規模合併処理浄化槽のしくみ■小規模合併処理浄化槽とは
小規模合併処理浄化槽とは、トイレ、浴室（お風呂）、洗面所、台所などから排出される生活排水を微生物の力で汚水に含まれている有機物を分解し、水を浄化する装置です。

■浄化槽のしくみ
ブロワ
いろいろな汚水が流れ込みます。
流入流出空気（酸素）を供給するために昼夜連続運転します。
薬品を使って消毒し、きれいになった処理水を放流します。

ブロワから送られる空気が水中に十分にある状態で、好気性微生物（酸素のあるところで働く微生物）が汚水中の汚れを分解します。

汚水中の浮遊物を取り除き、嫌気性微生物（酸素のないところで働く微生物）が汚水中の汚れを分解します。

3

ご使用に際しての注意事項
浄化槽の性能を安定させるためには、お客さまの正しい使い方が必要です。
つぎの事項に注意してご使用ください。
●コンビニエンスストアやスー
パーマーケットなどでは、食品廃棄物（店内で作ったおでんの残り汁、フライヤーの油、コーヒーメーカーのミルク、売れ残りの牛乳、コーヒー飲料、ジュース、ヨーグルトやソフトクリーム等）は浄化槽に流さないようにしましょう。
●ブロワの電源は常に付けておきましょう。

食品廃棄物は、事業系一般廃棄物として適正に処理してください。浄化槽に流した場合、浄化機能を著しく低下させると共に、臭気の発生や放流水質を悪化させる恐れがあります。また浄化槽に流す行為は「廃棄物処理法第 16 条に規定する投棄禁止規定」や「浄化槽法第３条第３項」に違反する場合があります。
電源をきりますと、空気（酸素）を送ることができません。槽内の微生物が酸素不足で死滅し、浄化されなくなってしまいます。

●揚げ物などに使用した油は、流し台に流さないようにしましょう。

鍋や皿などに付着した油は、紙などでふきとり、できるかぎり油を流さないようにしてください。油が多量に流入すると、浄化槽にかかる負担が大きくなり性能が低下してしまいます。

●一度に多量の水を流さないようにしましょう。

多量の水が流入すると、浄化槽の性能が低下します。浴槽の水を抜く時は、同時に洗濯のすすぎをするのは、控えましょう。寒冷地では、お風呂の水は温かいうちに流しましょう。

●便器、風呂などの掃除には、できるだけ中性洗剤を使いましょう。

掃除にはぬるいお湯を使うのが最も効果的で害がありません。市販のトイレ洗剤が中性ならばまず問題はありませんが、酸性・アルカリ性のものは使い過ぎると浄化槽の性能が低下することがあります。

●洗濯に使用する洗剤は、適量を使用しましょう。

多量に使用しても無駄になるだけで水を汚すことになります。洗剤は、できる限り無リンの洗剤を使用してください。リンは、富栄養化を促進し、水質の汚濁源となってしまいます。

●トイレでは専用のトイレットペーパーを使用し、水はきちんと流しましょう。

新聞紙、タバコ、脱脂綿、衛生用品、紙おむつ等は、管に詰ったり、浄化槽では溶けませんので便器に流さないでください。トイレットペーパーは水に溶け易いものを適量ご使用ください。

●台所からでる調理くずや、残飯などの生ゴミは、別に収集して処理しましょう。

生ごみが浄化槽に流入すると、負担が大きくなり、浄化性能が低下してしまいます。
ディスポーザは使用しないでください。

●マンホールのフタは、きちんと閉めましょう。また、ひび割れ等の異常があれば、直ちに交換しましょう。

マンホールのフタがずれていますと危険ですので、きちんと閉めて、ロックを施してください。とくにお子様には、気をつけてください。

●故障の場合は、すぐに連絡しましょう。

故障やその他具合の悪い点にお気づきのときは、維持管理店または浄化槽を設置した工事店にご連絡ください。

4

一般的留意事項
1

浄化槽を使用するときは、浄化槽の機能を正常に維持するために、次の事項を守るよう浄化槽法で定められていますのでご協力ください。
(1)(2)

し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、混入させないこと。

(3)

合併処理浄化槽には、工場排水、雨水その他の特殊な排水及びその他の浄化性能を妨げるものを流さないこと。

(4)
(5)

電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
浄化槽（放流ポンプ槽付の場合は放流ポンプ槽含む）の上部または周辺には、保守点検または清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

(6)

浄化槽（放流ポンプ槽付の場合は放流ポンプ槽含む）の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。（駐車場仕様で特殊工事が行われた場合を除く。)

(7)
(8)

ブロワの開口部をふさがないこと。
浄化槽（放流ポンプ槽付の場合は放流ポンプ槽含む）に支障または異常を認めたときは、直ちに維持管理店にその旨を通報すること。

2

浄化槽の保守点検・清掃には、それぞれ技術上の基準があります。保守点検は、浄化槽保守点検業者の登録制度が条例で定められている場合、登録を受けた浄化槽保守点検業者と、また、条例が定められていない場合、浄化槽管理士と契約してください。
汚泥引き抜きなどの清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

3

浄化槽は法律で定められた法定検査を受けてください。法定検査には、浄化槽の使用開始後3 ヶ月を経過した日から 5 ヶ月間に行う水質検査と、毎年 1 回定期的に行う定期検査があります。水質検査に係わる手続きは工事店（浄化槽工事業者・施工業者）に、定期検査に係わる手続きは維持管理店（保守点検業者・清掃業者）に委託することができます。

410 日間以上、家族が留守（転居・家屋売却など）にする場合は、保守点検業者にあらかじめ

5

ブロワなどから異常な騒音・振動が発生したり、また、悪臭などでお困りのときは、維持管

6

浄化槽の使用開始後および清掃後は、汚れを分解する微生物が増殖するまでの間、汚水中のご相談ください。
理店又はお買い上げの販売・工事店にご相談ください。
洗剤成分によって好気ろ床槽から発泡することがあります。発泡が著しい場合は、保守点検業者にご相談ください。
7

浄化槽内の汚水、汚泥、流出水および浄化槽から発生する泡は、飲食できませんので、絶対8

浄化槽の取扱説明書などを紛失・破損された場合は、お客様ご相談窓口（裏表紙参照）にに口に入れないでください。皮膚に付いた場合は、石鹸でよく洗ってください。
ご連絡ください。

5

維持管理と法定検査について
浄化槽の機能は、槽内の微生物が休みなく働いて発揮されるものです。それには、適正な維持管理を実施することが必要です。そのために、浄化槽管理者（浄化槽の所有者および占有者）は、定期的に保守点検と清掃をすること、そして法定検査を受けることが「浄化槽法」で義務づけられています。ただし保守点検と清掃には、専門的な知識と技術が要求されますので、登録、許可を受けた専門業者等に委託することができます。

維持管理は、必ず行ってください。
※維持管理を怠りますと、浄化槽法により罰せられます。
保守点検と清掃

維持管理は、保守点検と清掃に区分されます。

保守点検と清掃には専門的な知識と技術が要求されますので、極力、登録、許可を受けた専門業者に委託してください。
■維持管理時期または頻度
項
保守点

清目

時期

または頻度

検・第一回目は、浄化槽の使用開始直前
・使用開始後は 4 ヶ月に 1 回以上 (5 ～ 18 人槽 )3 ヶ月に 1 回以上 (21 ～ 50 人槽）

掃・1 年に 1 回以上・保守点検と清掃の内容は、弊社の維持管理要領書をご覧ください。
・保守点検の頻度は、行政庁などにより異なる場合がありますので、行政庁等の指示に従ってください。
・清掃は、毎年１回行うこととされています。ただし、汚泥の堆積等により浄化槽の機能に支障を生じるおそれがある場合には、清掃を速やかに行う必要があります。
法

定

検査

浄化槽管理者は、保守点検と清掃とは別に、公的機関により、法定検査を受けなければなりません。
■法定検査の内容

法定検査

浄化槽法第７条検査（水質検査）

浄化槽の使用開始後3 ヶ月を経過した日から 5 ヶ月間の期間に受けてください。
( 浄化槽法施行規則第四条第１項 )浄化槽法第 11 条検査（定期検査）

毎年 1 度、定期的に受けてください。

6放流ポンプ槽 ( オプション）について■放流ポンプ槽とは放流ポンプ槽は、浄化槽の放流管が放流先より低くなってしまう場合や、放流先が遠い場合などの理由により適正な配管勾配がとれない時に、浄化槽の流出側に取付け浄化槽から流出される処理水を圧送するためのポンプを備えた装置です。

■放流ポンプ● ポンプは２台セットされ、ポンプに付いているフロートスイッチまたはセンサにより、２台自動交互運転します。
● 1 台のポンプが故障しても、他の 1 台が自動運転します。
● 異常水位になった場合には、2 台同時運転を行います。

放流ポンプ槽をご使用に際しての注意事項
下記に示す注意事項は、放流ポンプ槽の機能を正常に維持するためのものです。
よくお読みになり、正しくお使いください。

●ポンプの電源を切らない
電源を切ると処理水を圧送することができなくなり、槽内から水が溢れたり、浄化槽へ処理水が逆流し、浄化槽が正常に機能しなくなります。

●ポンプを 1 台引き上げて 1 台運転とさせない
異常水位になった場合には、1 台のポンプで水が吐ききれなくなり、水が槽から溢れたり、逆流したりします。また、2 台設置されていれば、１台が故障してももう 1 台が自動運転します。

●未処理排水は入れない
本品は浄化槽にて処理された処理水をポンプにて圧送する装置です。本槽に未処理排水を流入させると、ポンプがつまり故障の原因となります。

7

保証とアフターサービスについて
保証書について●製品に添付しております保証書には、お買い上げの販売・工事店が、あらかじめ必要な事項（据付日、販売・工事店の店名、住所、電話番号、認印）を記載してお渡ししますので、記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
●保証書には、お客様のご住所、お名前、電話番号などを記入しておいてください。
●保証期間中でも有料になることがありますのでご了承ください。
（保証書の記載内容をよくお読みください）
保証期間槽本体 ( 放流ポンプ槽含む）：使用開始日より３年
ブ ロ ワ、ポ ン プ：使用開始日より１年
その他の部品（マンホール蓋、担体等）：使用開始日より３年◆担体が長期間の使用で減量したときは、補充または交換を保守点検業者に依頼してください。保証期間が過ぎたものは有料となります。

消 耗 部 品 に つ い て ●消耗部品の交換時期は、下表のとおりです。
項

目部品名交換時期

浄化槽本体

消毒剤

補充：４ヶ月（5 ～ 10 人槽）
補充：2 ～ 3 ヶ月（14 ～ 50 人槽）

ブロワ

ダイアフラム、弁類、フィルタ類

1年※ポンプの消耗部品についてはポンプ付属の「取扱説明書」に基づき交換を行ってください。

補修用性能部品の最低 ●浄化槽の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 7 年間です。
保有期間について●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

故 障 の 場 合

●故障やその他具合の悪い点にお気づきの時は、維持管理店またはお買い上げの販売・工事店、あるいは裏表紙に記載のお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご連絡の際は次のことをお知らせください。
(1) 商品名、型式(4) 現象（出来るだけくわしく）(2) 購入日(5) お客様名、住所、電話番号(3) 据え付け日または使用開始日

8

〇お客様ご相談窓口のご案内
窓口 全般●商品のお問合わせ・修理のご依頼は、電話混雑時には繋がりにくいため、弊社ホームページ www.housetec.co.jp
お客様サポートの「よくあるご質問」「商品のお問い合わせ」「修理のご依頼」のweb画面からのご利用をおすすめいたします。
●補修部品のご購入は弊社ホームページでご案内のショップをご利用ください。
メールでのお問合せも受付しております。

お電話での問合わせは下記にて承っています。
商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

修理のご用命は補修部品のご購入は（代引き販売窓口）

734T1082WA
24-01

浄化槽ご使用の皆様へ
浄化槽は毎日稼動し、生活排水を処理しています。いつも正常な状態で稼動するためには適切な維持管理(定期点検)が必要になります。
（維持管理は浄化槽法で義務づけられています。）
当社では、全国に専門のアフターサービス網を配備しております。
サービス店はお客様との維持管理契約により、各部のチェック、消毒剤の補給などの定期点検をはじめ、さまざまなサービスを行います。
維持管理契約及び修理等についてのご相談は、下記窓口又は裏面の弊社サービス店までご連絡ください。

ハウステックサービス網一覧表
浄化槽の維持管理や修理は下記へお申し付けください。
北海道 札幌営業所

札幌市中央区北一条西(011)215-0561
8-1-2
東 北 岩手日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 盛岡市黒川22-56(019)696-5611
秋田日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 秋田市外旭川字三千刈(018)863-0648
106-1㈱山形日化ｻｰﾋﾞｽ 天童市大字乱川3640-3(023)652-3210
米沢営業所
米沢市窪田町藤泉91-17(0238)37-6500㈱宮城日化ｻｰﾋﾞｽ 仙台市青葉区上愛子字車 (022)392-9811
39－3仙南営業所
宮城県柴田郡柴田町大字 (0224)55-2855
下名生字大畑脇39－1
福島日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 郡山市田村町金屋字新家 (024)944-4815
81-2
いわき営業所
いわき市平下荒川字(0246)38-3851
諏訪下16-2
会津営業所
会津若松市神指町(0242)32-3367
東城戸255福島営業所
福島市南矢野目字鼓田17-3 (024)553-9832
関 東 日化メンテナンス㈱ 水戸市城南2-5-45(029)303-2051
東日本支店茨城事業所（ユニゾン城南ビル）
茨城日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 水戸市吉沢町301-4(029)246-2451
水戸支店
水戸市吉沢町301-4(029)246-2451
勝田支店
ひたちなか市田彦434-1(029)274-2451
ひたち営業所
常陸太田市金井町1880-13 (0294)70-1666
かすみがうら営業所 行方市麻生2735-1(0299)72-0660
つくば支店
下妻市鯨2317-1(0296)30-6625㈱栃木日化ｻｰﾋﾞｽ 宇都宮市海道町511-3(028)662-2662
宇都宮営業所宇都宮市海道町511-3(028)662-2662
栃木営業所
栃木市大平町富田2105-1 (0282)43-1516
大田原営業所
大田原市中田原1476-1(0287)24-0218
群馬日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 太田市西新町13-14(0276)31-6290
高崎営業所
高崎市下大類町550-1(027)353-0852
館林営業所
館林市苗木町2619-14(0276)75-6030
埼玉日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ さいたま市北区宮原町(048)666-1101
2-111-8
東京日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 国分寺市東元町4-16-13 (042)323-5634
東京東支店
葛飾区鎌倉1-19-14(03)3671-3324
中央日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 千葉市花見川区犢橋町(043)259-2971
1627-12
柏営業所
柏市塚崎965-5(04)7190-2212
茂原営業所
茂原市粟生野3410-1(0475)34-7801
木更津営業所木更津市祇園1-15-10(0438)30-5341
成田営業所
成田市北須賀1642-1(0476)28-2711
横浜支店
横浜市中区寿町1-3-5(045)641-7351
湘南営業所
伊勢原市小稲葉2294(0463)92-2235
横須賀営業所
横須賀市大矢部1-1-9(046)833-7335
甲信越 新潟日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 新潟市東区木工新町1180-1 (025)272-0080
長岡営業所
長岡市南七日町41-6(0258)46-8340
上越営業所
上越市高土町2-6-3(025)546-7172
柏崎出張所
柏崎市田中16-27(0257)23-1145
長野日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 長野市大字安茂里1557-1 (026)228-6138
松本営業所
松本市野溝東1-16-26(0263)29-0586
上田営業所
上田市古里1963-34(0268)26-3418
山梨日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 山梨県中巨摩郡昭和町(055)275-6911
築地新居907-1
白州営業所
北杜市白州町上教来石125 (0551)35-4361
注 「※」印のサービス店は修理業務のみの対応となります。

[ 2021年10月27日現在 ]中 部 中部日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 北名古屋市徳重御宮前62 (0568)26-0090
中部支店
北名古屋市徳重御宮前62 (0568)27-3366
刈谷営業所
刈谷市熊野町5-13-5(0566)29-2211
豊橋営業所
豊橋市菰口町5-88(0532)32-5064
西尾営業所
西尾市熊味町北十五夜17 (0563)57-7767
岡崎営業所
岡崎市上六名3-10-13(0564)71-0898
岐阜支店
岐阜市茜部大川1-94(058)273-8744
東濃出張所 土岐市土岐口中町1-66(0572)55-7633
富山営業所
富山市一本木1010(076)452-6001
三重支店
津市桜橋1-682(059)228-1367
北勢営業所
三重県三重郡菰野町大字 (059)394-0777
福村字南起46-6
静岡市駿河区中野新田57-46 (054)203-3511
静岡支店
沼津営業所
沼津市江原町1-40(055)939-7100
浜松営業所
浜松市東区長鶴町127(053)411-9677
近 畿 日化メンテナンス(株) 大阪市中央区平野町1-8-7 (06)6201-4525
西日本支店
小池ビル8F
大阪営業所
東大阪市中新開2-5-7(072)960-0909
京滋営業所
守山市大門町330-1(077)574-8515
阪和営業所
和歌山市六十谷180-25(073)407-2001
兵庫営業所
西宮市北六甲台4-9-5(078)571-6030
淡路営業所
南あわじ市山添95-3(0799)45-1700
奈良日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 大和郡山市千日町25-2(0743)55-0437
香芝営業所
香芝市逢坂3-427-1(0745)76-4760
四 国 愛媛日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 松山市保免西2-3-11
東予営業所
新居浜市西の土居町
1-3-50㈲香川日化ｻｰﾋﾞｽ 高松市高松町1452-19
徳島日化ｻｰﾋﾞｽ㈲ 徳島市八万町寺山240-1㈱四国清掃工業 高知市南ノ丸町12-7
中 国 広島日化ｻｰﾋﾞｽ㈱ 広島市南区出島2-4-34
山口営業所
山口市黒川372㈱宇部クリーン
宇部市大字妻崎開作
1305-32(089)971-2230(0897)34-1511(087)841-4922(088)668-4587(088)833-4128(082)255-1580(083)925-2885(0836)44-1130

日化メンテナンス(株)西日本支店
岡山営業所※

岡山市北区野田5-17-19
松江市東朝日町168-8㈱浄管センター
福山市御幸町中津原
1678-1
九 州 ㈲北九州ﾘﾌｫｰﾏｰ 北九州市小倉南区北方2-6-2 A-6
ｻｰﾋﾞｽ※福岡営業所※ 太宰府市通古賀1丁目6-8 110号
㈲鹿児島住機
日置市日吉町吉利
2784-1
ｻｰﾋﾞｽ※㈲熊本日化ｻｰﾋﾞｽ 熊本市中央区島崎1-31-14㈲大分日化ｻｰﾋﾞｽ 大分市向原東2-3-24㈱佐賀日化ｻｰﾋﾞｽ※ 佐賀市嘉瀬町大字扇町
2398-1㈲山陰日化ｻｰﾋﾞｽ※(086)246-7071(0852)21-0030(084)955-8181(093)922-1822(092)919-5177(099)292-5270(096)354-0878(097)573-1330(0952)22-7485

734Ｔ0760XA
23-01