180228

快 適 環 境 お しら せ

家庭用 無線式 LPガス用

ガス・CO 警報器

XC-791NEW

高圧ガス保安協会検定合格品

快適環境をおしらせ！
LPガス検知・警報部と無線 で連動！

別売
ンでオプショマイコンメータとの無線連動も可能！
設置はカンタン。
ガス自動遮断をはじめとする、マイコンメータとの相互連動が可能になります。

マイコンメータ遮断用無線装置
RM-691（オプション）＊設置イメージです

COセンサを搭載！

ガス・CO ＋ 温度と湿度を監視してCOセンサ搭載により、燃焼器具の不完全燃焼によるCO（一酸化炭素）中毒の防止に役立ちますが 熱中症と乾燥をおしらせ！
快適環境おしらせ・CO検知部

LPガス検知・警報部

180417

CO警報機能と快適環境おしらせをプラスした警報器でもっと安心！
※
温度と湿度から「暑さ指数（WBGT）」を算出し、熱中症の危険がある状態をおしらせ

40℃

空気が乾燥したインフルエンザなどにかかりやすい状態をおしらせ
熱中症
（危険）

熱中症（危険）橙ランプ 点滅

音声

ポーン 部屋がたいへん暑くなっています。風通しをよくし水分や塩分を取るようにしましょう

気 温︵ 乾 球 温 度 ︶危険

冬はインフルエンザなどの対策に快適環境おしらせ範囲

熱中症（厳重警戒）

乾燥

ポーン 部屋が乾燥しています。
加湿や手洗い、うがいを行うようにしましょう音声

橙ランプ 60秒ごとに点滅※警報停止スイッチを押すと熱中症おしらせの音声が鳴動

青ランプ 60秒ごとに点滅※警報停止スイッチを押すと乾燥おしらせの音声が鳴動注意

熱中症（厳重警戒）
厳重警戒

乾燥おしらせ

4℃

20％

100％

相対湿度

※WBGT:暑熱環境下におけるリスクの度合いを判断するために用いられる指標※快適環境おしらせランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと熱中症または乾燥おしらせの音声が鳴動

仕 様

CO警報機能を搭載

XC-791
LPガス、燃焼排ガス中のCO
LPガス：熱線型半導体式、CO：電気化学式
爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
警報方式 赤（ガス警報）
ランプ点灯、音声合成音
応 答 時 間 30秒以内
警報ガス濃度 注意報を超えて550ppm以下
LPガス検知・警報部：黄（CO警報）
ランプ点灯
警 報 方 式 快適環境おしらせ・CO検知部：黄（CO警報）
ランプ1秒ごと1回点滅
音声合成音
応 答 時 間 5分以内
警報ガス濃度 50ppmを超えて250ppm以下
LPガス検知・警報部：黄（CO警報）
ランプ5秒ごと1回点滅
警 報 方 式 快適環境おしらせ・CO検知部：黄（CO警報）
ランプ5秒ごと1回点滅
5分経過後、音声合成音
応 答 時 間 10分以内
作 動 条 件 31℃以上（WBGT値）
快適環境おしらせ・CO検知部：橙ランプ60秒ごと1回点滅
おしらせ方式
音声合成音 (ランプ表示から10分後とその後30、60分後の計3回）
作 動 条 件 28℃以上31℃未満（WBGT値）
快適環境おしらせ・CO検知部：橙ランプ60秒ごと1回点滅
おしらせ方式※2※1
スイッチ押下時音声合成音 ※3
作動条件絶対湿度7g/m３以下
快適環境おしらせ・CO検知部：青ランプ60秒ごと1回点滅
おしらせ方式※2
スイッチ押下時音声合成音 ※3※1
無線
特定小電力無線（規格：ARIB STD-T108、920MHz帯）
付属機能
自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能
LPガス検知・警報部：AC100V±10%、50/60Hz
電源 ※4
快適環境おしらせ・CO検知部：専用リチウム電池（DC3V）
LPガス検知・警報部：監視時 約0.7W、警報時 約1.1W
消費電力等
快適環境おしらせ・CO検知部：最大200mA
LPガス検知・警報部：-10℃〜＋40℃
使用温度範囲 ※5
快適環境おしらせ・CO検知部：0℃〜＋50℃
LPガス検知・警報部：W85×H67×D30mm、約205g
外形寸法・質量 ※6
快適環境おしらせ・CO検知部：W85×H100×D30mm、約135g（電池を含む）
LPガス検知・警報部用：取付板、木ねじ、ピン、両面テープ、コード振れ止め
付属品
快適環境おしらせ・CO検知部用：石膏ボード用取付フック、ピン、木ねじ
その他：点検ガス採取器
型

燃焼器具の不完全燃焼によるCO中毒の防止に役立ちます。

緑（電源）
ランプ
赤（ガス警報）ランプ
黄（CO警報）ランプ
点検スイッチ

点検/警報停止スイッチ

緑（お知らせ）
ランプ
黄（CO警報）ランプ

警報スピーカー青（乾燥おしらせ）ランプ
橙（熱中症おしらせ）ランプ
交換期限表示

安全に関するご注意●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
●設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

本社
東日本営業部
東京
札幌営業所
仙台営業所
新潟営業所
静岡営業所
西日本営業部
関西
中部
北陸営業所
岡山営業所
広島営業所
九州営業所

乾燥おしらせピッピッピッピッ ガスがもれていませんか

厳重警戒

CO警報/注意報時

ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

危険ウーウーCO注意報

ガス警報時

CO警報

ガス警報、CO警報、快適環境おしらせをランプでお知らせ。
さらにLPガス検知・警報部にて、音声でお知らせします。

ガス警報

快 適 環 境 お し らせ 機 能

ランプと音声でお知らせ

熱 中 症 お し らせ

スタイリッシュでコンパクトなデザイン。
キッチンに溶け込み見た目もおしゃれです。

燃焼排ガス中のCO

コンパクト設計

ガス警報機能・CO警報機能

快適環境おしらせ・CO検知部とLPガス検知・警報部は無線で連動。
設定は必要なく電源を入れるだけで設置も簡単です。
さらに快 適 環 境 おしらせ・C O 検 知 部は電 池 式を採 用 。コンセントの場 所を気にすることなく、見た目もスッキリ！
さらにオプションのマイコンメータ遮断用無線装置(RM-691）で、マイコンメータとも無線連動が可能です。

LPガス無線式を採用。設定不要で設置も簡単式
検 知 対 象ガス
検 知 原 理警報ガス濃度※1 電源投入後1時間以内は快適環境おしらせ(熱中症/乾燥）
動作は行いません※2 熱中症おしらせ(厳重警戒）、乾燥おしらせは、動作を行わないよう設定ができます※3 スイッチとは快適環境おしらせ・CO検知部の点検スイッチ、もしくはLPガス検知・警報部の点検/警報停止スイッチを指します※4 LPガス検知部・警報部の電源コードは2.5m、予備コンセント付プラグ※5 いずれも結露しないこと※6 突起部を除く「快適ウォッチ」「快適環境おしらせ」
は新コスモス電機㈱の登録商標です。
交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。
警報器の作動状態確認のため、月に一度 点検を行ってください。

■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 − 5 − 4 TEL（06）6308−3155■ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（浜松町262ビル3F） TEL（03）5403−2706■ 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2（札幌センタービル20F） TEL（011）231−1101■ 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F） TEL（022）295−6061（ファースト米山201） TEL（025）365−1390■ 〒950-0916 新潟市中央区米山３-１■ 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7（三井生命静岡駅前ビル2F） TEL（054）255−1901■ 〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4 TEL（06）6308−3155■ 〒460-0004 名 古 屋 市 中 区 新 栄 町 2 - 4（ 坂 種 栄ビ ル 7 F ） TEL（052）951−2650■ 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1（アーバンユースフルビル2F） TEL（076）234−5611■ 〒710-0826 倉 敷 市 老 松 町 2 - 7 - 4（ 倉 敷 ビ ル 5 F ） TEL（086）435−5087■ 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16（広島稲荷町第一生命ビル6F） TEL（082）568−2800■ 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL（092）431−1881※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

（N）2018年4月制作（N）7511-A040