業務用ガス検知警報器
(警報部)

製品仕様書

型式B-78012ᨵゞ␒ྕసᡂ᪥ᖺ᭶᪥ᨵゞ᪥ᖺ᭶᪥ᴗົ⏝࢞ࢫ᳨▱㆙ሗჾ㆙ሗ㒊 〇ရ௙ᵝ᭩᪂ࢥࢫࣔࢫ㟁ᶵᰴᘧ఍♫ ᆺᘧ᳨▱㒊ධຊಙྕ᳨▱㒊౪⤥㟁※᳨▱㒊᥋⥆ྎᩘ㟁※
ᾘ㈝㟁ຊ
㏻㟁⾲♧ึᮇࢱ࢖࣐࣮㆙ሗ᪉ᘧ㆙ሗ೵Ṇ
ᅇ㊰Ⅼ᳨ᶵ⬟እ㒊ฟຊಙྕ









Ⓩ㘓θ&/&ᢎㄆ☜ㄆసᡂ%㸰ẁ㝵᭷㟁ᅽ㸱⥺ᘧ ࣭┘ど᫬㸸㹂㹁 㸴㹔 㹂㹁 㸳㹔㹼 㸴㹔  ࣭࢞ ࢫ ₃ ࢀ ㆙ ሗ ᫬㸸㹂㹁㸯㸰㹔 㹂㹁㸯㸯㹔㹼㸯㸳㹔  ࣭㟁※㹍㹄㹄ཬࡧࢺࣛࣈࣝ᫬㸸㹂㹁 㸮㹔 㹂㹁 㸮㹔㹼 㸱㹔  ࣭ධ ຊ ࢖ ࣥ ࣆ ࣮ ࢲ ࣥ ࢫ㸸㸰㸵NȐs㸳㸣㹂㹁㸰㸲㹔s㸰㸮㸣ࠊ㸵㸮㹫㸿௨ୖ㸦᳨▱㒊㸯ྎᙜࡓࡾ㸧㸯ྎ㹼㸱ྎ㸦ࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳ࡟ࡼࡾ㑅ᢥ㸧 ᭱኱㸱ྎࡲ࡛᥋⥆ྍ⬟㸿㹁㸯㸮㸮㸭㸰㸰㸮㹔s㸯㸮㸣ࠊ㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸㸦➃Ꮚྎᘧ㸧↓㆙ሗ᫬㸸⣙㸳㹕ࠊ㆙ሗ᫬㸸⣙㸯㸮㹕㟁※ࣛࣥࣉ㸦⥳㸧Ⅼⅉ⣙㸱㸮⛊㛫㸦ึᮇࢱ࢖࣐࣮୰ࡣ⥳㸦㟁※㸧ࣛࣥࣉⅬ⁛㸧
༶᫬㆙ሗᆺࠊ⮬ື᚟ᖐᘧࡲࡓࡣ⮬ᕫಖᣢᘧ㸦ࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳ࡛㑅ᢥྍ⬟㸧ࠊ࢞ࢫ₃ࢀ㆙ሗඃඛ㸯㸬࢞ࢫ₃ࢀ㆙ሗ᫬  ձ㆙ሗ᫬    ࣭㉥㸦㆙ሗ㸧ࣛࣥࣉⅬ⁛ࡲࡓࡣⅬⅉ㸦༶᫬㸧࣭㡢ኌྜᡂ㡢ཪࡣࢫࣆ࣮࣮᩿࢝⥆㟁Ꮚ㡢㸦ࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳ࡛㑅ᢥྍ⬟  ㆙ሗ㡢㔞㸶㸮㹢㹀㸦㸿㸧㸭㹫௨ୖ࣭ᾘ㡢タᐃྍ⬟㸦ࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳ࡛㑅ᢥྍ⬟㸧  ղ㆙ሗ೵Ṇ᫬  ࣭㉥㸦㆙ሗ㸧ࣛࣥࣉⅬⅉࡲࡓࡣᾘⅉ㸦༶᫬㸧࣭ᾘ㡢㸰㸬ࢺࣛࣈࣝ㆙ሗ᫬  ձ㆙ሗ᫬    ࣭㯤㸦ᨾ㞀㸧ࣛࣥࣉⅬ⁛ࡲࡓࡣⅬⅉ㸦༶᫬㸧࣭ࢫࣆ࣮࣮᩿࢝⥆㟁Ꮚ㡢㆙ሗ㡢㔞㸶㸮㹢㹀㸦㸿㸧㸭㹫௨ୖ࣭ᾘ㡢タᐃྍ⬟㸦ࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳ࡛㑅ᢥྍ⬟㸧  ղ㆙ሗ೵Ṇ᫬  ࣭㯤㸦ᨾ㞀㸧ࣛࣥࣉⅬⅉࡲࡓࡣᾘⅉ㸦༶᫬㸧࣭ᾘ㡢ᢲࡋ࣎ࢱࣥ㸦㆙ሗ೵Ṇࢫ࢖ࢵࢳ㸧࡟ࡼࡾ㆙ሗ㡢ࢆ೵Ṇྍ⬟㸦㆙ሗ೵Ṇ୰ࠊᚋ⥆㆙ሗࡀධࡗࡓሙྜࠊ෌㆙ሗ㸧ᢲࡋ࣎ࢱࣥ㸦Ⅼ᳨ࢫ࢖ࢵࢳ㸧࡟ࡼࡾ࢞ࢫ₃ࢀ㆙ሗືసⅬ᳨ྍ⬟㸦㸱Ⅼྠ᫬Ⅼ᳨㸧㸦ฟຊ㸯㸧㸰ẁ㝵᭷㟁ᅽ㸰⥺ᘧࠊ༶᫬ฟຊ࣭┘ど᫬㸸㹂㹁 㸴㹔㸦㹂㹁 㸳㹔㹼 㸴㹔㸧࣭࢞ࢫ₃ࢀ㆙ሗ᫬㸸㹂㹁㸯㸰㹔㸦㹂㹁㸯㸯㹔㹼㸯㸳㹔 ࣭ࢺ ࣛ ࣈ ࣝ ᫬㸸㹂㹁 㸮㹔㸦㹂㹁 㸮㹔㹼 㸱㹔 ࣭ᐃ ᱁ ㈇ Ⲵ㸸㸯㸬㸰NȐ㹼㸳㸮NȐ㸦ฟຊ㸰㸧↓㟁ᅽ㸯㹟࣭㸯㹠᥋Ⅼฟຊ
࣭᥋ Ⅼ ᐜ 㔞㸸㹂㹁㸰㸲㹔ࠊ㸯㸿࣭┘ど᫬ࠊࢺࣛࣈࣝ᫬㸸㹍㹄㹄࣭࢞ ࢫ ₃ ࢀ ㆙ ሗ ᫬㸸㹍㹌࣭ฟ ຊ 㐜 ᘏ ᫬ 㛫㸸༶᫬ࡲࡓࡣ⣙㸱㸳⛊ ࢹ࢕ࢵࣉࢫ࢖ࢵࢳ࡛㑅ᢥྍ⬟ 㸦ฟຊ㸱㸧᭷㟁ᅽ㸿㹁㸯㸮㸮㸭㸰㸰㸮㹔ฟຊ㸦ධຊࡋࡓ㟁※㟁ᅽ࡜ྠࡌ㟁ᅽࢆฟຊ㸧࣭᥋Ⅼᐜ㔞㸸㸿㹁㸯㸿࣭┘ど᫬ࠊࢺࣛࣈࣝ᫬㸸㹍㹄㹄࣭࢞ ࢫ ₃ ࢀ ㆙ ሗ ᫬㸸㹍㹌 ࣭ฟ ຊ 㐜 ᘏ ᫬ 㛫㸸༶᫬ཪࡣ⣙⛊ 㹑㹕࡟ࡼࡾ㑅ᢥ 

NO2/4付

属

回路

1. 通電初期警報防止用約30秒タイマー(タイマー作動中、緑（電源）ランプ点滅)
2. 雷サージ保護回路(ＦＧ端子)
3. 誤接続保護回路
4. 検知部入力及び外部出力短絡保護回路

使用温度範囲－１０℃～＋４０℃（結露しないこと）

寸法

幅１３８×高さ１８０×奥行き３３ｍｍ（突起部分は含まない）

質量約420ｇ（電源コード含まず）

取付方法

警報器上下にあるフック部をねじ止めして固定

接続方法

入出力共に端子台に圧着端子にてネジ止め接続

接続可能検知部

耐圧防爆型検知部
耐圧防爆型検知部
耐候型検知部
耐候型検知部
簡易型検知部

付木ネジ（φ３．８×２５）
２本
Ｙ形圧着端子１０個
電源コード（端子台ネジ止め済み３ｍ） １本

属品

ＫＤ－５Ｇ （ＬＰガス用）
ＫＤ－５ＧＭ（空気より軽いガス用）
ＫＤ－５Ｔ （ＬＰガス用）
ＫＤ－５Ｍ （メタンガス用）
ＧＤ－１Ｂ （ＬＰガス用）

防爆等級ｄ２Ｇ４
防爆等級ｄ２Ｇ４
耐候型
耐候型
防滴型

NO3/4『機能及び動作』
×：消灯、△：点滅、●：点灯
出力１：２段階有電圧２線式即時出力
出力２：無電圧1ａ（1ｂ）接点出力
出力３：有電圧ＡＣ１００／２２０Ｖ出力
項目

電源投入時
(通電初期タイマー中)

通常監視時

緑ランプ

△

●

赤ランプ

××

黄ランプ

××

警報音

外部出力等なし

タイマー約３０秒
出力１：ＤＣ６Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦなし

出力１：ＤＣ６Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ

ガス漏れ警報時●△×「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスが漏れていませんか」(ブザー音又は消音に設定可)

出力１：ＤＣ１２Ｖ
出力２：ＯＮ（ＯＦＦ）(即時又は約３５秒遅延後)
出力３：ＯＮ（即時又は約３５秒遅延後）トラブル警報時●

×△「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、………」(消音に設定可)

出力１：ＤＣ０Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ
出力１：ＤＣ１２Ｖ
出力２：ＯＮ（ＯＦＦ）（即時又は約３５秒遅延後）
出力３：ＯＮ（即時又は約３５秒遅延後）

ガス漏れ・トラブル同時警報(ガス漏れ警報優先)

●

△

△

「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスが漏れていませんか」(ブザー音又は消音に設定可)

自動復帰－監視復帰時(ガス漏れ又はトラブル警報より)

●

×

×

なし

出力１：ＤＣ６Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ
出力１：ＤＣ１２Ｖ
出力２：ＯＮ（ＯＦＦ）（即時又は約３５秒遅延後）
出力３：ＯＮ（即時又は約３５秒遅延後）

自己保持－監視復帰時(ガス漏れ警報より)

●

●

×

「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスが漏れていませんか」(ブザー音又は消音に設定可)

自己保持－監視復帰時(トラブル警報より)●×●「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、………」(消音に設定可)

出力１：ＤＣ０Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ●「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスが漏れていませんか」(ブザー音又は消音に設定可)

出力１：ＤＣ１２Ｖ
出力２：ＯＮ（ＯＦＦ）（即時又は約３５秒遅延後）
出力３：ＯＮ（即時又は約３５秒遅延後）なし

出力１：ＤＣ６Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ
出力１：ＤＣ６Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ

自己保持－監視復帰時(ガス漏れ・トラブル警報より)
警報停止－自己保持解除(ガス漏れ・トラブル警報中より)

●

●

●

●

●

警報停止－自己保持解除(自己保持における監視復帰警報中より)

●

×

×

なし

警報停止後の監視復帰

●

×

×

なし

×

「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスが漏れていませんか」(ブザー音又は消音に設定可)

点検

●

△

出力１：ＤＣ６Ｖ
出力２：ＯＦＦ（ＯＮ）
出力３：ＯＦＦ
出力１：ＤＣ１２Ｖ
出力２：ＯＮ（ＯＦＦ）（即時又は約３５秒遅延後）
出力３：ＯＮ（即時又は約３５秒遅延後）

NO4/4

ディップスイッチ 設定仕様

ＳＷ１
検知部２ＳＷ２
検知部３ＳＷ３
警報方法

ＳＷ４
出力遅延

ＳＷ５
警報音

ＳＷ６
警報音種

ＯＮ

接続無し

接続無し

自動復帰

３５秒無し

ブザー警報

ＯＦＦ

接続有り

接続有り

自己保持

即時有り

音声警報

初期設定

ＯＦＦＯＦＦ

ＯＮ

ＯＮ

ＯＦＦＯＦＦ

138

33

45
20

4.5

１２６１
１３２５180４７21

１２45９2８１０
１１端子カバー開放時

1623412112.5112202(取付ピッチ)

３22020.05.07 取付フック用ねじ追記 山本

12020.03.13 電源用端子台変更

山本

02020.01.15 作成

山本

新コスモス電機株式会社

１３ 取付板引っ掛け部
１２ 取付フックΦ3.8×25
１１ 交流電源入出力端子
AC100/220V
１０ 警報機能設定スイッチ
９ ヒューズ
(250V、2A)
８ 検知部接続端子及び出力端子 1a･1b接点、2段階有電圧
７ 端子カバー
６ スピーカー
５ 点検ボタン
４ 警報停止ボタン
３ 黄（故障）ランプ
２ 赤（警報）ランプ
１ 緑（電源）ランプ
番号名称備
考
承認［APPROVED］
Ｈ．ＮＡＧＡＩ
確認［CHECKED］
Ｎ．ＮＡＧＡＳＡＫＩ
設計［DESIGNED］
Ｎ．ＹＡＭＡＭＯＴＯ
作成［DRAWN］
Ｎ．ＹＡＭＡＭＯＴＯ
日付［DATE］
２０２０．０５．０７

機種名［MODEL］

Ｂ－７８０
題

名［TITLE］

外観図
三角法
単 位
THIRD ANGLE
ＵＮＩＴ
PROJECTIONｍｍ
図番［DRAWING.№］

尺 度
ＳＣＡＬＥ
１／２

Ｘ－Ａ６４２－１０２ Ａ３NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD.