Leveliqq.co.jp

LINEARlight Flex 非防防水タイプ
型名LINEARLIGHT FLEX COLORMIXX ADVANCED（ LF05CA2-RGB3）

取扱説明書

2015.1.9作成 / JAPAN1

Leveliqq.co.jp

施工者様へ○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○施工には電気工事士の資格が必要要です。
○取付工事の後、この取扱説明書をを必ずお客さまへお渡しください。

安全のために必ず守ること誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、警誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を警警告
警告、注意の表示にて区分して説明しています。
注意の表示にて区分して説明しています
表示の意味は表中で説明しています。

安全上のの注意
警告
告〇施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。（落下、感電、火災の原因）〇この製品は定格出力電圧DC24Vの定電圧電源を使用してください。それ以外は使用しないでください。（感電、火災
ださい それ以外は使用しないでください （感電 火災の原因）〇布や紙などの燃えやすいもので覆ったりしないでください。（発熱・火災の原因）〇煙や異臭などの異常を感じた場合は速やかに電源を切り、修理または購入先にご相談ください。
〇電線を接続する場合、ゆるみ、抜け、外れのないように確実に接続してください。（感電、火災の原因）〇この製品は、照明器具等に納められ、部品として用いられれるものとして設計されており、それ以外の形態では使用しないでください。水滴が直接かかる様な屋外露出で使用しないで下さい。（感電、火災の原因）〇屋外、直射日光の当たる場所、振動のある場所、衝撃のある場所、湿気の多い場所、水のかかる場所、水分が付着し凍結する環境、粉塵の多い環境、腐食性ガスの発生する場所
ガ、海上や臨海部などの重塩害地帯や重工場地帯では使用しないでください。(絶縁不良、感電、火災、落下等の原因)〇この製品の改造及び構成部品の交換は、絶対に行わないでください。（感電、火災の原因）〇製品仕様に基づき放熱性を考慮した設置を行ってください。（損傷、ヤケドの原因）

注意意〇この製品は温度測位置TcでLF05CA2-RGB3〇この製品は温度測位置TcでLF05CA2
RGB3 -30℃～75℃の30℃～75℃のの範囲で使用してください これ以外で使用しないでくださの範囲で使用してください。これ以外で使用しないでください。（短寿命、明るさ低下の原因)
位置Tcの温度が40℃以下の時の光束が初特性の70%以下にな〇この製品の設計寿命は50,000時間（モジュール温度測定位るまでの推定点灯時間）です。ただし、この設計寿命は保証値ではありません。
〇取付、取外しの際は、必ず電源を切ってから行ってください。（感電の原因）〇この製品はメンテナンスフリーではありません。高所などに使用する場合はメンテナンスを考慮して設置ください。
〇３年に１回は点検をお勧めします。設置して10年経つと外外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。交換してください。(落下、感電、発煙の原因)〇シンナ〇シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤ではベンジン アルカリ 弱酸性 塩素系洗剤では拭かないでください。（変色、劣化等の原因）
拭かないでください （変色 劣化等の原因）〇LEDは発光色や明るさのばらつきが大きいため、製品内の個々のLEDや同一形名の製品でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
〇LED素子は静電気、サージ電圧等高電圧によりダメージを受ける場合があります。このため、取り扱い時には、静電ストラップをするなど静電気対策を施してください。
〇基板、素子等を傷めるひっかき、強い衝撃、化学的処理等は避けて下さい。（割れ、欠け、輝度不均一の原因）〇最終ユーザーがLEDを直接取り替える、あるいは取り扱うことはしないでください。
〇点灯状態のLEDを長時間直視しないでください。（目を傷める原因）〇製品を汚れた手袋やほこりの多い場所で取り扱わないでください。汚れが付着しますと、明るさが低下することがあります。（短寿命、明るさ低下の原因)〇一度貼り付けたLEDモジュールを剥がして再度利用しないでください。剥がすときにLEDや実装部品に負荷がかかる恐れがあります。（短寿命、明るさ低下の原因)

2015.1.9作成 / JAPAN2

Leveliqq.co.jp

製品仕様 LINEARLIGHT COLORMIX ADVANC
CED (LF05CA2)

入力方向

1リールの長さ

最小分割ユユニット

品名
基板
粘着テープ
LEDパッケージ

形名

LF05CA2-RGB3

定格電圧
DC (V)

色

24

赤緑青
赤緑
青

材料
ポリエチレンナフタレート
アクリ
リル系-ドミナント
波長(nm)
625
525
465

備考
3M製

F-9460PC

全光束1全(lm/m)

1m当たりのLED数（個）最小分割ユニット
長さ(mm)

LED間隔（mm）

18.0
7.2
54
5.44.8RGB3in1チップ
50個20mm20※1：1mあたりの数値
保存温度範囲（温度測定点Tc） ：-40℃～85℃
使用時温度範囲（温度測定点Tc）： 30℃ 75℃
使用時温度範囲（温度測定点Tc）：-30℃～75℃
設計寿命：50,000時間 （温度測定点Tcの温度が40℃以下の時）
寿命定義：光束が初特性の70%以下になるまでの推定点
点灯時間※使用時間が設計寿命の50,000時間に満たたない場合でも、設置後10年で交換してください。
入力電圧範囲：24±1V (23～25V)
最大順電圧：25V
最大逆電圧：25V
1リールあたりの長さ= 4000mm
1リールあたりの質量：約166g
最小分割ユニット：100
最大連結長さ：4000mm
水に対する保護：保護はありません。屋内専用の照明器器具等に納めてご使用ください。
電源線延長距離：電源からLEDモジュールの入力まではは10ｍ以内で延長が可能です。
※延長には1.25m㎡(AWG16)以上のケーブルを使用ししてください。

2015.1.9作成 / JAPAN3

Leveliqq.co.jp

アクセサリ

2015.1.9作成 / JAPAN

標準コネクタ一覧と対応製品

4

Leveliqq.co.jp

加工方法 取付方法
加工方法、取付方法
作業項目

参考図
モジュールの切断

LEDモジュールの切断
最小分割ユニット毎に切断が可能です。用途や電源の電流容量に応じて、ハサミ等を用いて切断して下さい。
静電気による放電はLEDにダメージを与える可能性があります。静電ストラップなど、アースをとってください。
静電ストラップ

作業項目

参考図
別売のスリムコネク
クタを使用する場合

入力用コネクタ LF-4PIN Flex SC
LEDモジュールの裏面にある両面テープをコネクタへ差し込む分だけ剥がします。
① LEDモジュールの極性を確かめ、右図のようにLEDモジュールを奥まで差し込みうを奥込ます。
② コネクタを上からカチッと音がなるまで押し込みロックします。
連結用コネクタ LF-CONN Flex SC①②極性を確かめ、LEDモジュールを両側からコネクタへ奥まで差し込みます。
③コネクタを上からカチッと音がなるまで押し込みロックます。
フレックスモジュールの基板上に書かれている極性を確認してください。
LF-4PIN Flex SC

赤色線
緑色線
青色線
黒色線

⇒⇒⇒⇒

LF-CONN Flex SCRGB+24V
赤色線
緑色線
青色線
黒色線

2015.1.9作成 / JAPAN5

Leveliqq.co.jp

作業項目

参考図
クタを使用する場合別売のスリムコネク

連結用ワイヤ LF-WIRE-30, LF-WIRE-150①極性を確かめ、LEDモジュールを連結コネクタの奥まで差し込みます。
②連結用ワイヤは両端にある電極部分を正面の向きにした状態で連結用コネクタへ奥まで差し込みます。
③連結用コネクタを上からカチッと音がなるまで押し込みロックします。
④もう一つの連結用コネクタを連結用ワイヤへはめ込みます。
⑤連結するLEDモジュールを連結用コネクタへ差し込みます。
⑥連結用コネクタを上からカチッと音がなるまで押し込みロックします。
LEDモジュールをコネクタへ差し込む前に、必ずLEDモジュールの裏面にある両面テープをコネクタへ差し込む分だけ剥がしてください！

2015.1.9作成 / JAPANLF-WIRE-30, LF-WIRE-150の背面にある青色のカバーは剥剥がさないでください！

6

Leveliqq.co.jp

作業項目

参考図
コネクタの外し方

コネクタを外す場合(1) コネクタとLEDモジュールを裏側へ返します○(2)マイナスドライバ等の先が平らなものでコネクタのツメを外します。
コネクタのツメを外します
LEDモジュールを外します。
※スリムコネクタは使い捨てになります。
一度外したコネクタは再利用しないでください！
LEDモジュールの設置
LEDモジルの設置
モジュールの貼り付け方
LEDモジュールの貼り付けには裏面粘着テープをお使い下さい。(粘着テープ; メーカー :3M社製、型名 : 接着材転写テープF-9460PC)(注1) 保護紙は完全に剥がしてください。

静電ストラップ

LEDモジュールの切断面について金属等の電気を通すものに貼付ける場合、切断面断面でむき出しとなった配線パターンと貼付線貼付面との距離が小さくなるため、切断面と貼付面との間に、切断面より大きい絶縁性・耐熱性のテープを挟んでから貼り付けて下さい。

LEDモジュール
ヒ トシンクヒートシンク
切断面

絶縁性・耐熱性テープ

LEDモジュールの貼り付け面についての注意事項確実 貼 付
確実に貼り付けし、良好な放熱を確保するた
良好な放熱を確保するた
めには、貼付対象としてアルミ板をお勧めします。
貼付前に貼付対象の表面を清浄にし、かつ、乾燥状態にすること、常温で貼付作業して下さい。
下記①、②のようなことを防ぐために、一度接着した後に剥がし、再接着しないでください。初接着は十分注意して行って下さい。
※接着力が低下して確実に固定できなくなる※半田クラックが発生することがある

一度貼り付けたLEDモジュールを剥がして再度使用しないでください。

2015.1.9作成 / JAPAN

7

Leveliqq.co.jp
作業項目

参考図
曲面への貼り付けにについての注意事項

LEDモジュールは曲面にも張付けることができますが、このときのLEDモジュールの最小曲げ半径は20mmとして下さい。
LEDモジュールを折らないで下さい。

LEDモジュールを折らないで下さい。

電源との接続電源との接続LEDモジュールと定電圧電源の極性を合わせて接続します。
電源は電気特性が安定した、短絡、過負荷、加熱保護機能の付いたものを使用してください。

RGB用定電圧電源の場合
黒色 ＋24V

赤色 R－
緑色 G－
青色 Bー

LEDモジュールの接続制限
1LEDモジュ ルの1直列あたりの最大連結長
1LEDモジュールの1直列あたりの最大連結長さは、右表のように4.0mとなります。
並列接続数は電源の容量に合わせて増やすことが可能です。
使用する電源仕様に従い、電気容量に注意して余裕をもった接続数にしてください。

XX

電源について電源は法規、規格を満たし、短絡、過負荷、電源は法規規格を満たし 短絡 過負荷
加熱保護機能の付いた電源を使用してください。
調光について調光はPWM方式のみ対応しております。電源メーカーが推奨する調光器を使用してください。

〒105-0012

XX
24V定電圧電源

型番

最大連結長さ X (m)LF05CA2

4 0m
4.0m

東京都港区芝大門2-6-6 芝大門エクセレントビル
ル7F

Tel 03-6809-1990 Fax 03-6809-1991 URL www.leveliqq.co.jp E-mail info@leveliqq.co.jp

2015.1.9作成 / JAPAN8