住宅用エネルギーソリューションシステム
住宅用太陽光発電/蓄電池/V2H/HEMS

https://jp.sharp/sunvista/

総合カタログ 2024 - 2“いつも”おトク な電気のくらし。

“もしも”の時も V� Hでさらに安心。

シャープの3電池システム
太陽電池

蓄電池

EV

＊画像はイメージです。実際の設置にはケーブルを固定する金具等の取り付けが必要です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

自宅で電気をつくる。

クリ ー ン な 電 気 で 、家 計 に も 環 境 に も 配 慮 。

nergy

nvironment

つくった電気で充電。

蓄電池にもEV に も 同 時 に 充 電 。もし も の 時 も 安 心 。

conomy

電気をかしこく使う。

AIがあなた を サ ポ ー ト 。電 気 の マ ネ ジ メ ン ト は お ま か せ 。
01

「 E e e コ ネ ク ト 」は 機 器 や サ ー ビ ス を イ イ（ 良 い ）感 じ に つ なぐことで、
太 陽 光 で 生 み 出 さ れ た ク リ ー ン な エ ネ ル ギ ー（ E n e r g y）を 、
地 球 環 境（ e n v i r o n m e n t ）に 配 慮 し 、

経 済 的（ e c o n o m y）に も メ リ ッ ト の あ る 形 で 有 効 活 用 し ます。
太陽光発電
COCOROENERGY（クラウドサーバー）

電力モニタ

ブロードバンドルーター

クラウド連携エネルギーコントローラ（HEMS）

EV用
コンバータ

蓄電池用
コンバータ

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

スマート
分電盤

＊イメージ図住宅設備

EV（電気自動車）

クラウド蓄電池

エネルギーをつくる

P.05

エネルギーをためる

P.07

エネルギーをためる

P.03

エネルギーを賢く使う

P.13

シャープとともに社会全体の脱炭素化に貢献しませんか。

環境価値取引を活用したサービス「COCORO ENERGYエコ会員」をスタート
太陽光発電の電気をご自宅で使用する全ての電気を電力会社から
買った場合

ことにより
「環境価値※1」が生まれます。
その価値をシャープに譲渡いただくことで、通常は有償の見守りサービスを無償

CO2
排出量

でご利用いただけるサービスです。
※1 環境価値とは：
太陽光発電でつくった電気を使うことにより、電力会社からの化石燃料を使ってつくった電気の買う量を減らすことができます。
これにより削減できるCO2排出量のこと。

詳細はこちら

環境価値

環境価値を譲渡「Ｊ−クレジット制度※2」を活用し価値化※2 温室効果ガス排出削減量を
クレジットとして国が認証する制度

太陽光発電の自家消費で削減
平常時の稼働状況のお知らせ※3

異常時の
通知 ※3

会員様

有償サービスの
無償提供

SHARP

※3 詳しくはP.17をご覧ください。
●COCORO ENERGYエコ会員様の環境価値譲渡期間は入会から8年間です。
●ご加入条件、申し込み詳細については、当社ウェブサイト（ https://jp.sharp/sunvista/hems/cocoroenergy-eco/ ）にてご確認ください。

02

V 2 H システ ム●

仕様はP.28をご覧ください。

V � Hでもっとエコで快 適 に。C O � “ ゼロ” の 暮らNEW
2024年3月発売予定

EV用コンバータ

JH-WE2301●V2Hとは、Vehicle to Homeの略称。EVやPHVの大容量電池を家庭の電力として使用できる仕組みのこと。 ＊画像はイメージです。実際の設置にはケーブルを固定する金具等の取り付けが必要です。

コンパクトサイズの壁掛け設置

HEMS連携警報発令時、自動でEVを充電し、万一の停電に備える。
COCORO ENERGYモニタリング基本機能

気象警報発令は…

自動でEVを充電

万が一の停電に備える
詳しくは P.16へ＊画像はイメージです。実際の設置にはケーブルを固定する金具等の取り付けが必要です。

03

設定した時刻（夜間充電開始等）にEVが接続されていない場 合 は 、スマートフォンに通知されます。
翌日充電されていないというリスクに備えます。

しへ 。
シャープの３連 携システム
太陽電池／EV／蓄電池の電気を効率よくやり取りできる
EVと蓄電池間のダイレクト充放電が可能
少ないロスでクリーンなEV走行が可能

太陽光発電

DCで発電

EV用
コンバータ

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

蓄電池用
コンバータ

後付け可能

1台で3連携を制御

家とEVの電気の往復が可能※2

蓄電池／EV
同時に充電可能※1

蓄電池
DCで充電

EV

DCで充電

※1 運転モードに沿った優先順位で充放電制御されます。 ※2 放電非対応車種の場合、EV用コンバータ操作での手動充電のみ可能です。放電はできません。

安心のアフターサービス

お客様に合わせたプランをご用意。
機器保証（無償）

5年

停電時

E Vダイレクト充 放 電

非停電地域でEVに充電した電力を自宅へ給電しながら蓄電池にも充電。
停電地域

自然災害補償＊
偶発事故補償＊＊対象車種は接続確認後、順次追加予定です。

詳しくはこちら

公共充電施設などでEV充電

コールセンター24時間365日対応

V2H補償サービス
（有償）

非停電地域

対応車種

5年

外部充電費用補償＊

停電地域で電気が使える＊損害保険ジャパン株式会社が提供する動産総合保険に加入。●詳細はP24をご確認ください。

04

太陽電池モジュー ル

太陽光発電システム●

仕様はP.25をご覧ください。

太陽の光を電気に変える。同じ屋根でも発電量
サイズ小型化と高効率化 による、高 い搭載容量と意匠性を兼 ね 備えた

フラッグシップモデル。

大電流モデル

寄棟・切妻屋根向け（屋根置型）
＊

令和４年度

新エネ大賞 受 賞
カーボンニュートラルに貢献する太陽電池モジュール「BLACKSOLAR ZERO」

新エネルギー財団
会長賞

商品・サービス部門
主催：一般財団法人新エネルギー財団

NQ-120LP NEW

NQ-230BP NEW

NQ-151BP NEW

NQ-120RP NEW＊受賞対象：住宅用太陽光発電システム［BLACKSOLAR ZERO＋ルーフィット設計］●太陽電池モジュールには低反射ガラスを使用しています。
気象条件、設置条件によっては色のばらつきが見える場合がありますが、
モジュールの出力や品質上の問題はありません。

モジュールの小型化＋ルーフィット設計 ※2により、搭載容量をアップ
59㎜

59㎜

従来機種
（NQ-254BM）

従来機種（NQ-180BM）

146㎜

119㎜

NQ-230BP

NQ-151BP

59㎜

タテ
従来機種
（NQ-130RM）

NQ-120RP

109㎜

ヨコ

小型化により、
従来機種に比べ搭載容量を多く確保

従来機種

NQ-254BMシリーズ

6,534 W
平均搭載容量※3

1枚多く設置しやすい

6,683 W 62％
平均搭載容量※3

勝率※4

1列多く設置できる

19％

従来機種より109～146㎜小型化

アップ■搭載容量アップの一例

59㎜小型化
従来機種より149 w

新機種

NQ-230BPシリーズ

アップ

NQ-254BM
NQ-180BM
NQ-130LM／RM
搭載容量

8枚
6枚
12枚

NQ-230BP
NQ-151BP
NQ-120LP／RP

4,672W

搭載容量

高 い意匠性3枚
18枚
18枚

5,568 W

黒を基調としたデザインによる意匠性の向上。
屋根に美しく調和する外観。
従来機種
モジュール部品を黒色化

白い部分が見える一体感のある意匠

安心のプレミアム保証設置後も安心。
BLACKSOLAR限定※5の長期保証。
※5 BLACKSOLAR ZEROは
BLACKSOLARプレミアム保証の対象です。

詳しくは P.23へ

積雪���cm対応 (NQ-���BP)

無償※6＊画像はイメージです。

05●実際の設置枚数は設置条件などによって異なります。詳細は販売店にお問い合わせください。 ●太陽電池モジュールは、基本的にシステム販売です。 ※1 大電流モデル対応のパワーコンディショナをご使用ください。詳細はP.27のモジュール接続（入力）枚
数表をご確認ください。 ※2 サイズ・形状が異なる4機種の太陽電池モジュールを組み合わせ、屋根の大きさに合わせて効率よく設置できます。 ※3 50種類の寄棟屋根形状に対する搭載容量の平均値。 ※4 50種類の寄棟屋根形状に対する搭載容量の比較において、従来機種に対して新機種の搭載容量が優る割合。

※1

が違 います。

太陽電池
モジュール
ラインアップ

切妻屋根向け（屋根置型）「縦置き」「横置き」対応のスタンダ ードモ デル
NU-228AP
大電流モデル
約※1

積雪200㎝対応※6

16% 軽量化で＊施工性を改善＊モジュール質量。当社2021年度
モデル（NU-259AM）との比較です。

NU-228AP＊写真はNU-228AP 縦置きの設置イメージです。

サイズの小型化と、「 縦置き※7」「 横置き※8」両方対応で設置容量アップ「縦置き※7」「横置き※8」両方対応で、屋根に合わせて最適なレイアウトが可能。
横置きの場合、あと一列が設置できない…

縦置きすれば、より多く設置できる

縦置きの場合、
ムダなスペースがある…

設置容量

設置容量

約
％
アップ

約
％
アップ

20

3段5列 228W×15枚＝3.42kW

NU-228AP、NU-415PP

横置きすれば、より多く設置できる

11

3段6列 228W×18枚＝4.10kW

3段6列 228W×18枚＝4.10kW「セル大型化技術」でモジュール変換効率を向上

当社従来機種のセル※9

4段5列 228W×20枚＝4.56kW

NU-228AP、NU-415PP

NU-228AP、NU-415PPのセル

大型化

166mm

モジュール出力182mm

セルの角 小

セルの角

20年保証

（無償）

（有償）

NU-415PP

安心の長期保証●それぞれの保証にお申込みが必要です。

詳しくは P.23へ

設置面積の大きい切妻屋根に適した大型・高出力モデル

モジュール出力約11％、モジュール変換効率0.7ポイントアップ（当社従来比※10）■ 対応屋根の拡大 ＊対応屋根の詳細は、P.25にてご確認ください。

NU-415PP
NEW
大電流モデル
横置き限定

穴あけ不要の施工※11※1

DC立平工法汎用性が高いスマートラック工法※12

モジュール

モジュール

ラック

はぜ部

＊写真はNU-415PPの設置イメージです。

マルチアンカー金具

つかみ金具

瓦アンカー金具※��

パワーベース※��

瓦アンカー金具・パワーベースを使用することで、従来対応できなかった瓦屋根にも対応を拡大。

※6 モジュール裏面に別売りの補強バー2本を現場取り付けすることで、積雪性能を強化し、垂直積雪量＊1200cm対応＊2。＊1過去の積雪データなどに基づき、各特定行政庁が定めています。
お住まいの地域の垂直積雪量は、各特定行政庁のウェブサイトなどでご確認ください。 ＊2積雪200cmの対応は、横置き限定（長辺を横方向）です。 ※7 長辺を縦方向に向けた設置。 ※8 長辺を横方向に向けた設置。 ※9 当社従来機種は、2021年度モデル（NU-259AM）と2022年度モデル（NU-375KH）になります。 ※10 当社2022年度モデル（NU-375KH）との比較です。 ※11 穴あけ不要はDC立平工法のみです。 ※12 スマートラックは高島株式会社の登録商標です。 ※13 瓦アンカー金具、
パワーベースは瓦屋根専用の金具になります。

06

クラウド 蓄 電 池 システ ム●

仕様はP.28をご覧ください。

電気代を節約しながら、安心をこれまで以上に。
発電した電気と、ためた電気を有効活用できる クラウド蓄 電 池
発電した電気使える電気
蓄電池連携型
パワーコンディショナ

太陽光発電
システム

家電製品など太陽光発電だけでまかなえない

ためる

時や、停電時にためた電気を使います。

ご家庭に合わせて選べる
充実のラインアップ

蓄電池用
コンバータ

家中まるごと停電対応で
安心

蓄電池本体

ハイブリッドシステムで発電とためた電気を有効活用

太 陽 光 発 電 ＋ 蓄 電 池を設 置 後 の 基 本 的な動 作イメージ（1日）

クリーン モ ード

使う電力 1日で使用する電力の流れ

余 剰 電 力をた め て 活 用（自家 消 費 ）余ってためる電力ためた電力を使う

昼 間 、太 陽 光 発 電で余った電 力を蓄 電し、発 電 量が 少 ない 時 間 帯 などに 使 用 。太 陽 光 で つくるク
リーンな電 力をより多く使うことができ、電気の購入も抑えることができます。
＊電気料金はご契約プランによって異なります。

太陽光発電でまかなえる電力
夜間

朝

昼間

夜間

充電

放電

経 済 性 モ ード

放電

使う電力 1日で使用する電力の流れ

売電を優先し、割安な深夜電力を活用

つくる電力 太陽光で発電できる電力の流れ※1余って売る電力

夜間の割安な電力を蓄電し、発電量が少ない朝夕などの時間帯に使用することで、割高な電気の購入を抑えることができ、電気料金を軽減することができます。
＊電気料金はご契約プランによって異なります。
＊時間は設定により異なります。
＊シャープのシステムはダブル発電になりません。

つくる電力 太陽光で発電できる電力の流れ

ためた
電力を使う
夜間

太陽光発電でまかなえる電力

朝

充電

割安な深夜電力
を使う
ためた
電力を使う

昼間
放電

夜間
放電

充電

クラウドと連 携して蓄電 池を安心・便利に制御
HEMSを導入すれば、蓄電池がクラウドHEMSサービスのCOCORO ENERGYと連携。
気象情報などの外部情報や、AIが学習する生活パターン情報を使って、お客様に寄りそった蓄電池制御を実現します。

COCOROENERGY

07

AI

AIが余剰電力に合わせて自動制御
AIが天気予報や生活パターンから余剰電力を予測、昼間の割高な電気の詳しくは P.15へ
購入を抑えます。

●掲載の写真・図表は説明の為のイメージです。設置イメージ写真には実際に配管等があります。 ●売電中には蓄電池から放電されません。買電量が少ない（0.1kW未満）場合は放電されない場合があります。 ●クリーンモードで余剰電力を充電する場合、電力会社からなるべく電力を買わないように制御するため、一定量の売電をしながら充電します。●停電時用に備えておく容量は、
あらかじめ設定されていますが、任意（10％ごと）に設定できます。 ●停電時は特定の電流波形（半波整流）
を有する機器（一部のドライヤー、電気ストーブ、
ホットカーペットなどの電熱機器や温水便座など）
やモーターで作動する機器(一部の掃除機、冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)、運転開始時に大きな電流が流れる機器を使用した場合、保護機能が働き、システムの運転が停止する場合があります。
また、アースを必要とする機器は使用できない場合があります。 ●消費電力が短時間で大きく変動する機器（トースターなど）の使用時は蓄電池から放電されない場合があります。
●本商品の設置にはご家庭の契約電力に合わせてRPR（逆潮流検出用）
センサー（100A用 JH-AS50／200A用 JH-AS51）、蓄電池ケーブルを別途購入いただく必要があります。
また、ご使用には別途電力センサーや、ケーブル類が必要になる場合があります。 ※1 時間帯別電灯契約（昼間は割高で、深夜は割安）の場合。時間により電気代が異なります。地域や条件により異なります。

蓄電池製品ラインアップ

消費電力量や設 置場所に合わせて選べるクラウド蓄電 池
自家消費にも、
長時間の停電時の備えにも適した大容量モデル●万が一の浸水に配慮した ※4蓄電池本体
蓄電池本体の底面にネジ穴 がない構 造に蓄電池本体

JH-WB2021

より、地上高500mm ※5

公称容量

9.5 kWh

設置場所

屋外・屋内

※２

までの水位でも、内部に水 が 入りにくくなり、
故障リスクが低減されます※4。

底面ネジ穴レス設計

500㎜＊JH-WB2021のみ。
■ システム特長※3

家中まるごと停電対応

ミドルタイプ

大容量タイプ

増設も可能なスリムモデル

ゆとりのある大容量モデル

JH-WB1921

JH-WB1921 x 2

公称容量

6.5 kWh ※２

公称容量13.0kWh※２

設置場所

屋外・屋内

設置場所

屋外・屋内

設置後の増設にも対応します。
■ システム特長※32台接続で13kWh対応。
■ システム特長※3

家中まるごと停電対応

家中まるごと停電対応

コンパクトタイプ

大容量タイプコンパクトサイズ

大容量でも省スペース

JH-WB1621 ＊ 在庫僅少

JH-WB1821 ＊ 在庫僅少

公称容量

4.2 kWh ※２

公称容量8.4kWh※２

設置場所

屋外・屋内

設置場所

屋外・屋内

停電時にも必要最低限の備えができる小容量モデル。
■ システム特長※3

消費電力量の多いご家庭向け。
すばやく充電できる大容量モデルです。
■ システム特長※3■ 屋外または屋内の設置場所を選択可能。
■ 簡易基礎により短い工期で設置できます ※ 6（屋外設置の場合）。
■ 寒冷地や塩害地域では屋内に設置できます※7。

家中まるごと停電対応

クラウド
蓄電池システム■ 安全性を追求したシステム設計
蓄電池の安全性試験を実施し、「震災対策基準」（有償）を満たしています。
また、異常発生時には自動で放電を停止するなどして、安全性を高めています。
詳しくは P.24へ

卒FIT※8におすすめのお得な余剰電力
買 取 サ ービス

卒FITを迎えるご家庭向けに丸紅新電力㈱と協業して余剰電力買取サービスを実施。
蓄電池をご購入のご家庭向けにはお得な買取プランがございます。

詳しくはSHARP プラン

で検索

●EV連携に関する詳細はP.11、仕様に関する詳細および組み合わせはP.27〜P.29をご確認ください。 ※２ 実際に使用できる容量は、使用する機器や蓄電池の内部温度により変動します。
また、
電力変換損失や蓄電池保護等により少なくなります。
※3 家中まるごと停電対応は蓄電池連携型パワーコンディショナ、
EV連携はJH-55NF3/JH-40NF2と接続時のみの機能となります。
システム組み合わせ早見表はP.29参照ください。 ※4 蓄電池本体内部に水が浸入しないことを保証するものではありません。実際の自然災害時などでは、水流の影響や配管の状況等によっては浸入する可能性があります。万が一浸水した場合は安全が確認できるまで使用しないでください。 ※5 簡易基礎の高さ100mm（耐震クラスB相当）を含みます。
※6 コンクリート面への簡易基礎の設置を推奨します。土の上に設置する場合、設置面が沈み込まなくなるまでしっかりと踏み固めてから簡易基礎を設置してください。 ※7 パワーコンディショナを屋内に設置する場合は別途、開閉器が必要です。
※8 10年間の固定価格買取制度の買取期間が満了するお客様。

08クラウド 蓄 電 池 システ ム●

仕様はP.28をご覧ください。

シャープは「家中まるごと停電対応」。電気の備え
停電時の電気の使い方も選べます
停電時も普段に近い 生 活をしたい 方は

家中まるごと停電対応／停電時200V機器対応
停電しても分電盤に電気を供給するので、家中で電気が使えます※1。
さらにエアコンやIHクッキングヒーターなどの200V機器も使えます※2。
※1 実際は電気配線によりますので、停電時に使用可能な場所については販売店とご相談ください。
接続している機器、
太陽光発電システムおよび蓄電池システムの使用状況や環境条件等により機器を使用できない場合があります。
分電盤に繋がる
機器をたくさん使うと、ためた電気を早く使い切るため、停電時は使用する機器にご注意ください。 ※2 特定の電流波形（半波整流）を有する機器（一部のドライヤー、電気ストーブ、
ホットカーペットなどの電熱機器や温水便座など）
やモーターで作動する機器(一部の掃除機、冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)、運転開始時に大きな電流が流れる機器を使用した場合、保護機能が働き、システムの運転が停止する場合があります。
また、アースを必要とする機器は使用できない場合があります。

家中まるごと

停電対応

停電でもあわてずに電気を使うことができます。

停電時に節電しながら特 定 の 機 器を使うなら

COCORO ENERGY(HEMS)と連携することでココだけしっかり停電対応／停電時200V 機器対応＊

停電時には、
あらかじめ決めた専用配線のみ（冷蔵庫の近くなど）電気※2＊機器の組み合わせにより対応可能。
が使え、電気の使い過ぎを防げます 。

停電への備えがさらに充実。
発令された気象警報や雷注意報、
または地震情報をキャッチし、自動的に蓄電池を制御します。
停 電に備えることができるので、さらに安心が得られます。

詳しくは P.16へ

停電時
昼間はつくった電気を、夜間は蓄えた電気を使います

太陽光発電システムで発電しながら、余った電力を蓄電します。
夜は蓄電池から電力供給を行い、テレビや照明など接続した機器を一定時間使用することができます。

＊1■ 停電時の機器使用時間例（2日間使用を想定した1日あたりの使用パターン）（満充電蓄電池と太陽光発電の併用時）

使用機器

冷蔵庫＊2

テレビ

照明

スマートフォン
充電

電気ケトル＊イラストはイメージです。

エアコン＊5 ＊6

ルーター

電子レンジ

炊飯器

IH＊5 ＊9

5時間／日

24時間

3回＊7／日

1回＊8／日

1口15分／日

24時間

3回＊7／日蓄電池
容量13.0kWh
9.5kWh
6.5kWh
4.2kWh

24時間／日

3時間／日

5時間／日

4台＊3／日

3回＊4／日

4時間／日
2時間／日

＊上記例の機器はすべて同時に使えるものではありません。

＊1 太陽光発電（約4.2kW）とセットで使用した場合のシミュレーションより算出。
日本国内における雨天時などの日射量の少ない日を想定し、2kWh／日の発電量の条件で当社試算。 ＊2 定格内容積400Lクラス、
インバーター制御冷蔵庫。
＊3 1台あたり約2時間半充電。 ＊4 1回あたり約800mlを約4分で沸騰。 ＊5 200V機器使用のため蓄電池連携型パワーコンディショナと組み合わせた場合を想定しています。 ＊6 14畳タイプのエアコン。冷房時、設定温度26℃、外気温は35℃での使用を想定。 ＊7 1回あたり600W、2分20秒加熱。 ＊8 1回あたり約1時間で炊飯。 ＊9 1口中火で使用。
●上記は使用機器の一例です。
実際に停電した場合はシステムの使用状況や機器の優先度により使用する機器を選択ください。 ●各製品のカタログ値などを基に計算したものであり、動作を保証するものではありません。
特に周囲温度によって消費電力が変わる機器（冷蔵庫やエアコンなど）
では、使用時間が短くなることがあります。
また、同時に使用できる機器は、各機器の仕様や使用状況などによって異なり、各機器の消費電力の合計が定格出力（自立）以下でも動作しない場合があります。 ●停電時に使用できる機器はあらかじめ専用配線に接続しておく必要があります。専用配線は、平常時・停電時ともに定格出力（自立）まで使えます。 ●停電時に自動で太陽光発電や蓄電池からの電力供給に切替するには、初期設定の変更が必要です。
また、自動切替設定時でも運転モードの切替のために、一時的に電気が供給されない時間があります。

09

は進化しています。
ハイブリッドシステムで、発電した電気とためた電気を有 効 活用
停電時は、自動で「使う」「 ためる」を同時に制御発電時にたくさん電気を使って、夜間は使いたい機器を使う

太陽光発電で発電した電気を家庭で使いながら、蓄電池へ

停電時は、晴れた昼間に、エアコンを使いながらIHや炊飯器を同時にの充電も可能。電気をたくさん使う夜に備えることができます。

6kW発電

使って料理もできます。夜は、一度にたくさん電気を使うと早く使い切るため、定常的に使用する冷蔵庫や照明を使いながら、必要に応じて、

太陽光発電
システム

電気ケトル等が使用可能です。

停電時にも使用したい機器■停電時に同時に使える最大電力（機器使用例）（専用配線）

3kW

蓄電池用
蓄電池連携型
コンバータ パワーコンディショナ

ためる

※3

3kVA
使う

発電時の出力最大
5.5kVA

蓄電池のみの出力

最大
3.0kVA
JH-WB2021
9.5kWh蓄電池

9.5kWh蓄電池

約0.4kW＊上記はイメージです。

売電できない電力は逃さずチャージ

定常的に使用する機器＊

出力制御または系統電圧上昇による出力抑制があった場合、＊条件によっては充電できない場合があります。

太陽光発電
システム

3.3kW売電

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

売電
できない

蓄電池用
コンバータ

約2.5kW

一時的に使用する機器

発電時に使用する機器

1.3kW

0.8kW

0.6kW

1.0kW

0.95kW（最大1.9kW)

0.95kW（最大1.9kW)：4.0kVA、（13.0kWh
6.5kWh：2.0kVA ）＊詳しくはP.27〜P.28にてご確認ください。

0.04kW

売電できない電力は、自動で蓄電池に充電されます。
3.5kW発電約2.6kW

0.02kW

電圧上昇／出力制御

電力会社
0.25kW

0.07kW

ためる●上記はJH-55NF3を使用した場合のイメージ。定格出力（自立）の範囲内で機器が使用可能。
●使用機器の一例です。発電状況や周囲温度、蓄電池残量、使用機器の特性などにより変動するため、すべて同時に使えることを保証するものではありません。

太 陽光発電を新 設の方にも、設 置 済みの方にもおす すめ
クラウド蓄電池システムは、太陽光発電と蓄電池の両方を制御するハイブリッド型なので新築、既築の住宅はもちろん、太陽光発電を設置済みで、機器の買い替えをお考えの方にも設置していただけます。

生活 環 境の変化などに応じて、後から蓄電 池を増設できます
生活環境などにより消費電力が増えて、6.5kWh蓄電池ではまかないきれない

蓄電池用
コンバータ

買電を抑えたい場合や、太陽光発電
をよりたくさん自家消費したい場合に、蓄電池連携型パワーコンディショナを設 置 後 、後 から蓄 電 池を増 設して、
1 3 . 0 k W hにすることができます ※ 4 。
大容量になり、大きなゆとりが生まれ

太陽電池
モジュール

蓄電池用
コンバータ

増 設

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

6.5kWh蓄電池

6.5kWh蓄電池

ます。
※3 発電時は定格出力（自立）まで使えます。 ※4 対象はJH-WB1921のみ。蓄電池の増設可能な期間は、蓄電池連携型パワーコンディショナ設置後おおよそ5年以内となります。
あくまで目安期間であり対象となる蓄電池システム構成機器が生産終了となった場合等、対応できない場合があります。対象機器などの詳細についてはP.24クラウド蓄電池システム10年保証（後付け／増設）の条件をご覧ください。

電圧上昇抑制について

電力会社は、法律で定められた範囲内で電圧を調整しながら電力供給を行っています。太陽光発電の電力を電気系統に流す際は、その範囲を超えないようパワーコンディショナの出力を抑制します。系統電圧が上昇した場合は、一時的に余剰電力を売電できなくなります。

10

パワーコンディショナ●

仕様はP.27をご覧ください。

つくった電力を高 効率で使える電力 へ。
太陽光発電／蓄電池に蓄電池連携型パワーコンディショナ

蓄電池用コンバータ

JH-55NF3＊1／40NF2＊1

JH-WD2111

家中まるごと停電対応蓄電池用コンバータ

蓄電池連携型パワーコンディショナ
JH-WD2111

JH-WD2001

JH-55KF4B＊1

JH-55NF3

家中まるごと停電対応＊1 一部接続できない、
または接続にご注意いただく必要がある太陽電池モジュールがあります。機種についてはP.26の＊を参照ください。一部接続できない電力モニタがありますのでご注意ください。機種についてはP.26、P.27を参照ください。

将来のEV（電気自動車）
導入時にEV連携が可能＊2 ＊3

太陽光発電のクリーンな電気でEV充電が可能＊8

将来的にEV(電気自動車)や蓄電池の導入をお考えの場合、後からEV用
１台で太陽光発電
コンバータの設置＊4 や蓄電池の設置／増設＊5 ができ、／蓄電池／EVの3連携制御が可能です。

太陽光発電

EV充電用コンセントを設置すれば、平常時、太陽光発電のクリーンな電気
で充電が可能です＊8 。

蓄電池連携型パワーコンディショナ（JH-55NF3／40NF2）

1台で3連携を制御

蓄電池連携型パワーコンディショナ（JH-55KF4B）

太陽光発電

分電盤
（社外品）

太陽光発電／蓄電池／EV
EV用コンバータ（JH-WE2301）

蓄電池用コンバータ（JH-WD2111）

V2H＊6対応＊7

EV充電用コンセント

蓄電池用コンバータ（JH-WD2001）

（社外品）

充電

後付け可能

蓄電池

蓄電池

EV

EV

＊2 EVと連携するためには、2024年3月発売予定のEV用コンバータが別途必要になります。 ＊3 EV連携にはマルチエネルギーモニタ(JH-RWL8)が必要です。JH-RV11ではEV連携機能は使えません。 ＊4 EV用コンバータ導入時に設置済みシステム
機器のソフトウェアのバージョンアップ等が必要な場合があります。EV用コンバータの導入可能な期間は、JH-55NF3／40NF2設置後、5年以内です。
あくまで目安期間であり、対象となる機器が生産終了となった場合等、対応できない場合があります。
また、
EV用コンバータに接続確認済の車種等は、当社ウェブサイト(https://jp.sharp/sunvista/v2h/v2h-connect/）
でご確認ください。EV用コンバータは重塩害対応等、一部設置条件がパワーコンディショナ・蓄電池用コンバータと異なる可能性があります。
＊5 後付け可能な蓄電池は、JH-WB2021、JH-WB1921です（2台目の増設可能な蓄電池は、JH-WB1921のみ）。2024年2月現在。蓄電池の増設／後付け可能な期間は、蓄電池連携型パワーコンディショナ設置後おおよそ5年以内となります。
あくまで目安期間であり対象となる蓄電池システム構成機器が生産終了となった場合等、対応できない場合があります。P.24保証条件も合わせてご覧ください。 ＊6 Vehicle to Homeの略称。EVやPHVの大容量電池を家庭の電力として使用できる仕組みのこと。 ＊7 放電非対応車種の場合、EV用コンバータ操作での手動充電のみ可能です。放電はできません。 ＊8 太陽光発電の余剰電力のみでは充電できません。EV充電用コンセントを制御するものではありません。 ●画像はイメージです。

蓄電池の後付け

最初は太陽光発電のみ、あとから蓄電池を追加できます ＊5

蓄電池連携型パワーコンディショナなら、
まずは太陽光発電のみでお使いいただき、

後 付け

停電時の備えや、発電をためて自家消費したい場合は、あとから蓄電池を追加できます。

太陽電池
モジュール

屋外設置

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

太陽電池
モジュール

蓄電池用
コンバータ

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

蓄電池

風通しのよい屋外設置だから温度上昇を抑制でき、効率よく発電します

風通しのよい屋外に設置することができ、さらにアルミニウムを多用した筺体等で高い放熱性を実現。本体の温度上昇による運転抑制を軽減し、真夏日でも効率よく運転します ※1 。
さらに設置スペースも屋外なら確保しやすくなります。

重塩害対応

海岸近くでも設置できる重塩害対応

海岸から500m以内の重塩害地域でも、屋外設置できます（直接海水が飛散する地域を除く）。
● 対応機種： JH-55NF3／40NF2

JH-WD2111、JH-WE2301

11●パワーコンディショナや配線から漏れる電気的雑音が、近隣のアマチュア無線やラジオなどの受信に影響を与えることがあります。
アマチュア無線の運用周波数によって影響が違いますが、見通せる範囲にアンテナがある場合は距離が離れていても影響を与える場合があります。特にHF帯（30MHz以下の周波数）で運用されているアマチュア無線局が100m以内の距離にある場合は、影響を与える場合が多くなりますので、設置はおやめください。 ●パワーコンディショナの操作をするため、電力モニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）が必要です。
また、蓄電池連携型パワーコンディショナは、対応する蓄電池、電力モニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）と組み合わせてください。詳しくはP.28をご覧ください。 ※1 動作温度範囲や保護機能による出力の抑制温度はP.27の仕様表および注釈をご覧ください。

電力モニタ●仕様はP.26をご覧ください。

家族みんなで確認できる、見 やすい大画面。
売買電の状況をホームボタンのまわりの色でお知らせ
売

電

買

今日の自家消費率を表示

マルチエネルギーモニタ

JH-RWL8

電

発電量ベスト5や発電開始記
念日などのお知らせが届くと、お知らせアイコンを表示

パ ワ ー コン ディショナ の運転状態をランプでお知らせ
連系運転中は……

燃料電池などのコージェネ
レーションシステムを接続した場合に発電量を表示

自立運転中は……
＊ パワーコンディショナ1台につきランプ１つ点灯。
接続は３台まで（うち、蓄電池連携型／ハイブ
リッドパワーコンディショナは2台まで）。
＊ 蓄電池連携型パワーコンディショナでは、連系
運転中で発電していない時は赤色点灯します。

（例）

大 画 面 パネル

タッチパネル操作

１台でシステム全体を管理

見やすく操作しやすい
大 画面７インチパネル

かんたん使いやすい
タッチパネル操 作

太 陽 光 発 電・蓄 電 池・V2 Hシステムの
運 転 状 況を確 認

大 画面カラー液 晶だから、さまざまな情 報をひと目で確 認できます
今日の実績

売買電量の履歴

蓄電池の使用状況（履歴）「今日の実績」
ボタンのワンタッチで当日のその日の売買電実績はもちろん、1ヶ月、蓄電池の使用状況を履歴で表示。

発電量と消費量を確認できます。

1年ごとでもチェック。

使用傾向が分かるから、計画的に使えます。

蓄電池のめやす使用可能時間表示

蓄電池めやす使用時間を表示。
停電中の電力使用のめやすになります。

無線LAN内蔵なので、配線のわずらわしさはありません
WPS（Wi-Fi Protected Setup™）対応で、設定も簡単。

無線LAN※1

通信回線に接続しネットワーク設定することで、自動で最新のソフトウェアへバージョンアップをおこないます。

無線LAN対応
ブロードバンド
ルーター※2

インターネット

マルチエネルギーモニタ●当社の太陽光発電システム、蓄電池システムには、電力モニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラ(JH-RV11)のどちらか一方の設置、接続が必要です(接続システムはP.26参照)。 ●画面はハメコミ合成です。表示内容は全て一例です。
●電力モニタは屋内設置用です。屋外に設置する場合は、販売店にご相談ください。 ●電力モニタは、計量法の対象製品ではありません。積算発電量、積算消費量、積算売電量／買電量、発電量、売電量／買電量、消費量で表示される数値は目安
ですので、電力量計の値や電力会社からの請求書の値と異なる場合があります。電力モニタに売買電量・消費量・電気料金換算・省エネナビを表示するためには、電力センサーが別途必要です。
※1 無線LANはご使用の環境によって接続距離が短くなる場合があります。無線での接続ができない場合は、有線LANで接続してください。 ※2 無線LANでのご利用には、無線LAN対応ブロードバンドルーターをご用意ください。動作確認機種は
当社ウェブサイトでご確認ください。 https://jp.sharp/sunvista/feature/monitoring/taiou̲kishu̲ichiran.html●Wi-Fi、WPS(Wi-Fi Protected SetupTM)は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

12

HEMS

●

仕様はP.26をご覧ください。

つながる機器が広がり、COCORO ENERGYがクラウド連携エネルギー
コントローラ

導 入が手 軽な電 力モニタ接 続タイプ

〈モニタレスタイプ〉
クラウド連携エネルギー
コントローラJH-RVB1

JH-RV11＋
クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RVB1）

お好きな
端末で
確認できる
●スマートフォン●タブレット端末が使えます。

電力モニタ

計測制御
ユニット

エネルギーシステムを設置済みのお客様には、設置工事不要で電力モニタとつなげて使えるタイプがおすすめです。 ＊電力モニタは別売です。

家の電気の使用状況や機器の状態をスマートフォンで手軽にチェック

機器連携
コントローラ

＊JH-RV11はEV連携には対応していません。

外出先から宅内の機器を簡単操作

AIが家中の機器を賢くエネルギーマネジメント

つながることが増えれば快適性もアップ
COCORO ENERGYとは、AIを活用したクラウドHEMSサービスです。
クラウド上のA IがH E M Sと連 携し、各 家 庭の電 気の使われ方や外 部の情 報から、お客 様に合わせてエネルギーを賢くコントロール。
さらに、様々な機 器と連 携することで快適で安心な生活を実現します。

家族で節電 電力見える化

パッと時短 機器操作 ※1

外出先からスマートフォンで発電量や家全体の消費電力量を確認。

外出先からエアコンや照明、電動窓シャッター、電気錠、給湯器の操作が可能。

エアコン

COCORO ENERGY
接続機器一覧
電気錠

我が家に合わせてエネルギーマネジメント

もしもの安心に見守り機能※2

独自のAIで蓄電池や家電や給湯器を賢くコントロール
し、ご家庭の快適と安心をサポート。

お客 様のエネルギーシステムの稼 働
状況や、異常発生を速やかにスマートフォンに通知。

詳しくは P.15へ

13

余剰電力活用

照明
電動窓
シャッター

給湯器

COCORO ENERGYモニタリング
詳しくは P.17へ●常時接続のインターネット回線が必要です。 ●シャープの会員サイト「COCORO MEMBERS」
への会員登録（無料）が必要です（https://cocoromembers.jp.sharp/）。 ●ご利用中に設定した情報や、測定した家電の消費電力量、太陽光発電シス
テムの発電電力量等の情報を提供することに同意していただく必要があります。 ●COCORO ENERGYが提供しているサービスはバージョンアップ等により、その内容が変わることがあります。 ●当社製HEMSはECHONET Liteに対応しています。
●各消費電力量は目安であり、電力量計の数値、電力会社からの請求書と異なる場合があります。 ●クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）と電力モニタはどちらか一方しか接続できません。詳しくはP.26を参照ください。 ●対応機種は当社ウェブ
サイトをご参照ください（https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/matching.html）。 ●太陽光発電の全量買取方式には対応していません。 ●画面はイメージです。

生活に寄りそって快適サポート。

クラウド連携エネルギー
コントローラ

発 電 状 況や消 費 電 力をリアルタイムに確 認できます

電 力 見える化

分かりやすいスマートフォン画面※3

電気代超過お知らせ＊1

履歴グラフ（発電）

電気代が目標値を超えそうになったときにお知らせ

家族みんなで電気の無駄遣いに気づける＊2＊１ COCORO HOME連携が必要です。連携方法は、下記ご参照ください。
＊2 COCORO MEMBERSにて“家族”となり、その後HEMS機器の登録をおこなうと、それぞれのCOCORO IDでCOCORO
ENERGYを利用できるようになります。詳細は、下記ご参照ください。

電気使いすぎをプッシュ通知し、省エネの意識付け

https://jp.sharp/support/home/cloud/cocoro̲home06̲hems01.html

外出先から家の機器の状態確認や操作ができます

機器操作■ 離れていても家の施錠確認ができる「電気錠」■ あわただしい外出時・帰宅時に便利な「まとめて操作」

たとえば…

エアコン：OFF
照明：OFF■ シャッター：閉■

外出先からスマートフォンで、遠隔で施錠確認・施錠操作。※4■をワンタッチで「しめ忘れたかも」と心配な時も安心。

プッシュ通 知 機 能■をワンタッチで外出先からスマートフォンで、おかえり操作。

エアコン：ON
照明：ON■ シャッター：開■たとえば…

前もってエアコンをONにできるから、帰ってすぐにお部屋が快適ね。

COCORO HOMEアプリと連携し、さらに便利な暮らしへ

COCORO HOMEにCOCORO ENERGYを連携すると、停電に備えた蓄電池やEVの

COCORO HOMEとは、
スマートライフの実現に向け、充電開始、EVの接続状況、発電自家消費率などのお知らせがタイムラインに通知されます。 さまざまな機器・サービスと連携するアプリです。
■ 自家消費率お知らせ■ 気象警報連携お知らせ

AI制御で太陽光発電の電気をどのくらいおうちで活用できたかをお知らせ

気象警報に連動して自動充電する
気象警報が発令されたので、停電に備えて蓄電池/EV の充電を開始しました。

蓄電池の充電開始をお知らせ

エコな電気で暮らしていることが実感できます
外出先でもCOCORO HOMEの詳細はこちら

手元のスマートフォンにお知らせが届くから安心●「COCORO HOME」
アプリはシャープ株式会社が提供するスマートフォン用アプリケーションです。
ご使用には「COCORO HOME」
アプリ（無料）のインストールが必要です。 ● 画面はイメージです。

※1 ECHONET Lite通信機能を搭載した特定機種に対応します。 ※2 ご使用には当社スマートフォンアプリ
「COCORO HOME」
アプリ（無料）のインストールが必要です。 ※3 JH-RVB1の場合、スマートフォンで確認頂くCOCORO ENERGY
サービスのホーム画面と電力モニタ画面の電力値の更新の間隔が異なります。 ※4 解錠はできません。

14

HEMS

A Iを活用したクラウドH E M Sサービス「COCORO
令和2年度

新エネ大賞受賞
独自AIで実現！
人に寄り添うエネマネサービス

気象予報などの外部情報や、AIが学習する生活パターンを活用し、

令和2年度 新エネ大賞「COCORO ENERGY」

お客様に寄り添って我が家だけのエネルギーマネジメントを実現。
AIによる制御で、自家消費率アップや、雷に対応した停電対策機能を

資源エネルギー庁長官賞●「新エネ大賞」
は、新エネルギーの導入促進を目的に、新エネルギーなどに係る機器・サービスの開発や分散型エネルギーの活用事例について、優れたものを表彰する制度です。
（ 主催：一般財団
法人新エネルギー財団、後援：経済産業省）

実現している点が高く評価されました。

シャー プ なら「 い つも」賢く制 御 。快 適 で お 得 な 生 活 を 。

太陽光発電でつくった電 気をA Iでムダなく有 効 活用

AI制御
の紹介動画

クラウド上のAIが翌日の余剰電力量を予測し、深夜の蓄電池の充電量を適切にコントロール。
さらに、
シャープならエコキュートの同時制御も可能。余剰電力を積極的に活用したいお客様向けの機能です。
前 日

❶

翌 日

情報取得

❸ 太陽光発電システムが発電した電気をご家庭で有効活用。

学習

気象予報

AI

おうちのエネルギー状況

余剰電力

電力

COCOROENERGY

太陽光発電システム・ 生活パターン・ 発電実績

消費電力
夜間❷ AIが予測した余剰電力量を空き容量として残しておく。

朝

沸き上げ

蓄電池

蓄電池

※2

業界初 エアコン

エコキュート

シャープ
なら！

快適性を維持しながら、エアコンの電気代を削減※3※2 家電を制御するHEMSサービスにおいて。当社調べ（2023年11月21日開始）。
＊ 暖房運転も制御対象です（対象運転モード：エコ自動）。

蓄電池とエコキュートで余剰電力をしっかり活用！

給湯器

余剰電力量に応じて、沸き上げをコントロール

日中、太陽光でつくった電気で効率よく沸き上げて、夜間の沸き上げ量が減ること
で電気代削減につなげます。
4社のエコキュート、2社のハイブリッド給湯器と連携し、業界最多となる6社 の給湯器で余剰電力を活用した沸き上げを実現。
＊ AIで給湯器を制御するHEMSサービスにおいて。
当社調べ。
（2024年1月23日時点）■ 余剰電力量が多いとき

しっかり
冷房運転

AI

■ 余剰電力量が多いとき

沸き
上げ

制御

今日はたくさん
発電しそう

AI■ 余剰電力量が少ないとき

省エネ
立ち上げ

AI

＆

制御

制御

今日はたくさん
発電しそう

快適な温度範囲でしっかり冷房してお部屋を予冷するから、省エネ！

雨であまり発電できない...

エコキュート

太陽光発電と家電や住設機器と連携して、AIが予測した余剰電力量に応じて賢く省エネ※1

太陽光発電システムの余剰電力量に応じて、エアコンの運転をコントロール。
発電を有効活用し、電気代を削減。※3 ※4例）冷房運転時

夜間

充電

翌日の
余剰電力量を空けておくLife Eee コネクト
NEW
（ソーラー家電連携）

昼間

ゆるやか
冷房

ソーラー家電連携
紹介

ゆっくり冷房を立ち上げて無駄な電力購入を削減

15● お客様の過去の生活パターンを学習して制御をおこなうため、旅行に行くなど普段と大きく異なる行動をされた場合には、適切な制御ができない可能性があります。 ● 活用できる余剰電力や、活用の結果による経済効果に関しては、
お客様の電力の使用状況により異なります。 ●外部発電は発電量予測に含まれません。
なお、外部発電とは、
エネファームなどの他社製発電機器や、マルチエネルギーモニタに対応していない当社製太陽光発電システムの発電を指します。 ● AI制御が可能な蓄電池システムおよびエコキュートの対象機種については、当社ウェブサイト
（https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/ai.pdf）
にてご確認ください。 ●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯器の愛称として使用しているものです。 ●エネファームは、東京ガス（株）、大阪ガス（株）、ENEOS（株）の登録商標です。 ●上記イラストはイメージです。 ●常時接続のインターネット回線が必要です。 ●シャープの会員サイト「COCOROMEMBERS」
への会員登録（無料）が必要です（https://cocoromembers.jp.sharp/）。 ●クラウド連携エネルギーコントローラが提供しているサービスはバージョンアップ等により、その内容が変わることがあります。

ENERGY」で家中の機器を賢くエネルギーマネジメント。
シャー プ なら「もしも」の 時もサ ポ ート。安 心 な 暮らしを 守ります 。

気 象予報を使って／ 停 電に備えて、蓄電 池を賢くサポート
地震発生時（震度4以上）

停電に備えて必要量だけ充電して安心

雷注意報発令時＊1

有償

蓄電池あんしん運転

業界初

最初に

詳しくは P.17へ

AIが、生活パターンから事前に設定した目安キープ時間に合わせて停電の間に必要な電力量を判断し、自動で充電します。

希望する時間を
設定 ※5

あとは
自動で

け
だけ
プだ
ープ
ャー
シ
シャ

（AI地震情報連携）

地震発生

経済性重視の

1時間

情報取得

1 時間分

バランス派の

AI雷注意報連携
雷注意報
発令

2時間

＊2

業界初

予測消費
電力量

2 時間分

安心重視の

指示

3 時間

ここが ポイント！

1 ~ 3 時 間 先 の 消 費 電 力 量をA I が予測し、不足分を自動充電

3 時間分

AI

自動充電

地震
発生時

地震発生から
3日間（72時間）

雷注意報
発令中

常時制御

AI

情報取得

地震発生時
雷注意報発令時

設定時間に応じて必要量充電＊1 地震情報により蓄電池を制御するクラウドサービスにおいて。当社調べ（202２年11月16日開始）。＊2 気象情報により蓄電池を制御するクラウドサービスにおいて。当社調べ（2020年7月1日開始）。

必要で十分な電力だけをためるので、経済性と安心を両立した停電対策を実現。
●AI制御対応機種については当社ウェブサイトをご確認ください。●本機能は、地震もしくは雷による停電に備えた自動充電機能であり、地震もしくは雷による蓄電池システムの故障を防止するものではありません。蓄電池システムが故障した場合は、修理依頼をお願いします。●本機能の動作には過去1ヶ月分以上の電力データの蓄積が必要です。必要なデータが蓄積されるまでの間は所定の動作をおこない、データが蓄積され次第AI制御機能が動作します。●通信途絶が発生している場合、制御が正常に行われません。

気象警報
発令時

気象警報が発令されたときは、自動的に充電を開始し、停電に備える

停電の不安がある気象警報の発令をクラウド連携エネルギーコントローラがキャッチして、
自動的に充電を開始（大雨、洪水、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪警報時）。同時に、電動窓シャッター※6を閉めることもできます（大雨、暴風、暴風雪、大雪警報時）
。
14：00

16：00

NEW

16：30

18：00

停電開始

停電解除

蓄電池・EV連携

気象
警報発令

自動で充電を開始

情報取得

指示

停電に備えて使わずためる

待機

ためておいた電気を使う

EV

電動窓シャッター連携
充電開始のお知らせが、COCOROHOMEアプリのタイムラインに通

自動的に
「閉」

知され、スマ ートフォンでも 確 認できます。

ためた電気が使え、シャッターが自動で閉まるから安心。

※1 ソーラー家電連携制御が可能なエアコンおよび給湯器や注意事項などについては、当社ウェブサイト（ https://jp.sharp/sunvista/hems/function/#solarlink ）にてご確認ください。 ※3 当社独自条件により、冷房運転時・暖房運転時それぞれの、通常運転時と本制御適用時の電力余剰無し時間帯における消費電力量を比較。
ただし、電力余剰有り時間帯ではエアコンの設定温度を強めに制御するためエアコンの消費電力量が増加し、その分の売電量は減少します。 ※4 本サービスを利用するためには、COCORO HOMEアプリをスマートフォンにインストールし、COCORO ENERGYと連携する必要があります。詳細はhttps://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/B-cocorohome.html をご確認ください。 ※5 初期設定は2時間です。
ご希望に合わせて設定時間を変更してください。 ※6 対象機種については、当社ウェブサイト
（https://jp.sharp/sunvista/mieruka/products/pdf/shutter.pdf）
にてご確認ください。

16

COCORO ENERGYモニタリング

万一の異常発生に安心の備えを。

機能詳細に
ついて

COCORO ENERGYモニタリング
お客様のエネルギーシステムをシャープのCOCORO ENERGYサーバーが見守り、エラー発生時にスマートフォンのアプリにタイムリーな通知で、時間や場所に縛られず詳細確認が可能です。
通知リンクから修理申し込みが24時間365日いつでも可能。お客様のご都合で修理対応の手続きが進められます。

外出先でもタイムリーに通 知 が届き、W e b 修 理申し込みに対 応※1［通知イメージ］!

外 出 先にて

ご自宅にて

発電異常

! パワー
コンディショナ
停止!

COCOROENERGY

電力モニタ

COCOROENERGY
サーバー

HEMS

充電異常

仕事中は電話をもらってもなかなか出られない。
アプリなら好きな時に確認できていいね。

※1 通知機能を利用するためには、COCORO HOMEアプリをスマートフォンにインストールし、COCORO ENERGYと連携する必要があります。詳細はhttps://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/support2/cloudhems/manual2/B-cocorohome.html をご確認ください。
●当社製HEMS機器（HEMSと通信可能な電力モニタとJH-RVB1との組み合わせ、またはJH-RV11）が必要です。●常時接続のインターネット回線が必要です。通信が途絶している場合は、機器の故障などの通知ができません。●サーバーのメンテナンス時など通知ができない場合があります。 ●ご利用の際には、COCORO ENERGYサービス利用規約に同意いただく必要があります。 ●電力モニタ1台に接続できるHEMSは1台までです。 ●各種通知はスマートフォンにインストールしたCOCORO HOMEアプリが行います。COCORO HOMEアプリに連携可能なHEMSは1台までです。2台以上のHEMSを1台のスマートフォンで見守りすることはできません。

蓄電池あんしん運転（有償）

業界初 のAI自動制御で震度4以上の地震発生後、余震による停電に備える安心機能※2※2 地震情報により蓄電池を制御するクラウドサービスにおいて。当社調べ(2022年11月16日開始)。

平常時

非常時

毎朝、蓄電池の稼働状況を通知

地震発生時に蓄電池残量を通知し※3、余震による停電に備えてAI自動制御

ひと目で蓄電池の動きが把握

震度4以上の地震が発生すると残量をできるから安心

地震が来たら
蓄電池の残量を通知

通知、その後3日間（72時間）
自動制御
で安心

ご希望に合わせて選 べる、太 陽 光の基 本 的な見 守りと蓄 電 池の安 心 機 能サービス
エコ会員加入中は、全て無償でご利用いただけます。
■モニタリング基本機能■蓄電池あんしん運転

見守り内容

料金

● 修理が必要など緊急性の高いエラー発生時に通知

無償● 長期間通信ができない場合に通知● 一か月間のシステム発電量を通知(

サービス内容※4)

長期保証期間外は（税込）
220円/月※5■モニタリング発電診断
見守り内容● 発電量が低い状態が続けば通知● 当日の発電結果を通知※617

エコ会員の詳細は P.02へ● 震度4以上の地震発生時に蓄電池残量をお知らせし、余震による停電に備えて蓄電池をAI自動制御● HEMSによる自動制御中かひと目で確認できるよう、
COCORO ENERGYのホーム画面にアイコンを表示

料金

220円/月

※5

（税込）

料金

● 毎朝、蓄電池の稼働状況を通知

動画で
詳しく解説

220円/月（税込）

有償でのお申し込みはこちら●画面はイメージです。 ●サービス内容の詳細やお支払い内容などの契約条件の詳細は、COCORO STOREのサービス紹介ページをご覧ください。 ※3 地震発生から通知までに数分〜15分程度時間がかかります。
なお、通信状態により、さらに遅延する可能性があります。
また、通信途絶が発生している場合、制御が正常に行われません。 ※4 長期保証期間（P.23、P.24参照）
は無償となります。複数の長期保証がある場合には、電力モニタが含まれる保証期間が無償期間となります。
※5 COCORO ENERGY登録完了日から180日間は無償。 ※6 当日の夜間に通知します。通信が途絶している場合には、通知されない場合があります。

各地の発電量

全国各地で安定して発電できます。

発電シミュ
レーション

梅雨の季 節や冬でも、1年を通じて発電（下記グラフおよび図参照）
一般的なご家庭での年間消費電力量は約4,716ｋWｈ※1 。太陽光発電は梅雨の季節や冬でも1年を通じて発電します。
● 全国の年間推定発電量 （電気料金換算 ※2 ）■ 年間推定発電量■ 年間電気料金換算

推定発電量の算出について ＮＥＤＯ全国日射関連データマップのMONSOLA-20（2010年から2018年の全国1㎞メッシュ、
月平均の推定値を収録した日射量データベース）を用いて算出しております。太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です。実使用時の出力(発電量)は、
日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域
差、及び温度条件により異なります。
● 太陽電池容量5.06kWシステム〈太陽電池モジュール：NQ-230BP×22枚（南面設置、傾斜角30°）〉での推定発電量です。
●算出方法はJIS C 8907：2005「太陽光発電システムの発電電力量推定方法」
を利用しています。
・太陽電池モジュールの最大出力温度係数は、モデル毎に異なります。
・基準状態の太陽電池モジュール温度：25℃（JIS規格に基づく）
・加重平均太陽電池モジュール温度上昇：21.5℃（屋根置型）
・基本設計係数（総合設計係数からインバータ回路補正係数、
温度補正係数を除外）：0.922・インバータ回路補正係数：0.965（JH-55NF3使用時）●年間推定発電量には、
影・積雪・出力抑制による影響は考慮されておりません。

広

名古屋

金

7,136kWh

幌6,290kWh
約 15.8 万円

約 13.9 万円

沢6,269kWh
約 14.1 万円
高

札

宇都宮

6,998kWh

約 15.9 万円

松6,986kWh
約 15.9 万円

島

新

潟

仙

台

東

京

5,932kWh
約 14.1 万円
6,614kWh
約 15.2 万円
6,946kWh

6,970kWh
約 16.2 万円

福

約 15.8 万円

岡6,326kWh
約 12.2 万円

鹿児島6,443kWh
約 12.4 万円

大● 大阪での推定発電量（電気料金換算※2 ）年間推定発電量

6,983kWh

年間電気料金換算

約

1世帯当たりの
年間平均消費電力量

4,716 kWh約

阪6,983kWh
約 13.6 万円
600kWh500kWh400kWh300kWh200kWh100kWh0kWh13.6 万円
※1

1月

2月

静

那

岡

3月

4月

5月

覇

6,328kWh
約 16.3 万円

7,384kWh
約 14.3 万円

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

月間推定発電量（kWh）521.9 504.0 637.5 653.7 716.8 567.7 641.8 694.7 547.6 554.6 474.7 468.5

月間電気料金換算（円）

10,406 10,120 12,255 12,515 13,524 11,138 12,324 13,171 10,817 10,929 9,651

9,552

南 面以外でも発電します

停 電 時にも使えて安 心です

最も日射量の多い南面はもちろん、東西面でも南面の約85％の日射量を得ることができます。

停電時でも、パワーコンディショナを「自立運転モード」に切り替えることで、あらかじめ決めたコンセント等から最大5.5kVA ※3まで使用できます。

●北面への設置については、発電量の低下および近隣（北側）への反射光被害が懸念されるため、設置はおやめください。

●切り替え方法は、電力モニタまたはクラウド連携エネルギーコントローラの取扱説明書をご参照ください。
●停電時は特定の電流波形（半波整流）を有する機器（一部のドライヤー、電気ストーブ、
ホットカーペットなどの電熱機器や温水便座など）
やモーターで作動する機器(一部の掃除機、冷蔵庫、エアコン、洗濯機など)、運転開始時に大きな電流が流れる機器を使用した場合、保護機能が働き、システムの運転が停止する場合があります。
また、アースを必要とする機器は使用できない場合があります。
●自立運転時の発電量は天候により変動します。途中で電源が切れると、生命や財産に損害を受ける恐れがある機器（すべての医療機器、灯油やガスを用いた暖房機器）
はご使用できません。
また、食品損傷の恐れがある調理器具、データを損失する恐れのあるデスクトップパソコン等の情報機器のご使用にはご注意ください。
●自立運転時に電力を使用できるのは、太陽電池が稼働している昼間のみとなります（蓄電池システムを設置している場合を除く）。
＊ 自立運転用コンセントは、付属しておりません。販売店にご相談の上、設置してください。
※3 JH-40NF2の場合は4.0kVA。

北西面 約73％

北面 約66％

南西面 約96％

％

85

％

85

東面約

西面約

設置は
おやめください

北東面 約73％

南面 約100％

南東面 約96％（大阪市・傾斜角30°の場合。NEDO全国日射関連データマップより算出）

設置についてのご注意

積 雪 地や沿 岸 部でも使用できます
NQ-230BPとNU-228APは垂直積雪量200㎝※4、その他のモジュール（NU-415PPなど大型モデル※5は除く）
は150cm(積雪架台使用時)の積雪まで耐えられます。
また、海岸に近い場所にも設置していただけます。
●雪が太陽電池の上に積もっている間は発電しません。
また、太陽電池の上に積もった雪は、非常に滑りやすくなる場合があります。太陽電池モジュールを設置する屋根面の軒下に、玄関出入口や自転車など、落雪によって損傷を与える恐れがあるものがないかをご確認ください。損傷を与える恐れがある場合は適切な雪止めなどの処置を行ってください。落雪による損傷は自然災害となるため補償できかねます。
●重塩害対応モデルは、波しぶきがかからない所に設置してください。
その際、パワーコンディショナは屋内に設置してください。屋外に設置する場合は、
重塩害対応モデルを使用してください。
※4 モジュール裏面に別売りの補強バー２本を現場取り付けすることで、積雪性能を強化し、垂直積雪量＊A200cmの地域にまで対応＊Bできます。
※5 NU-415PP、NU-375KHは90cmの積雪まで対応。
＊A 過去の積雪データなどに基づき、各特定行政庁が定めています。
お住まいの地域の垂直積雪量は、各特定行政庁のウェブサイトなどでご確認ください。
＊B 積雪200cmの対応は、横置き限定（長辺を横方向）です。

太陽電池モジュールに太陽光が当たると、太陽の位置や角度によって、反射光が近隣住宅の窓に差し込む可能性があります。
眩しさについては個人差があり、季節ごとで見え方も異なりますので予測が難しいですが、近隣住宅への配慮が必要です。

※1 EDMC／エネルギー・経済統計要覧（日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編2023年度） ※2 電気料金換算とは、年間推定発電量を各電力会社の2024年1月現在の料金（税込）
および太陽光発電の新たな買取制度（2023年度の買取価格16円/kWh）を適用し、年間推定発電量のうち1,920kWhを自家消費として、残りを売電として算出したものです（燃料費調整を除く）。売電料金とは異なります。再生可能エネルギー発電賦課金は2023年度(1.40円/kWh) の値で算出しています（2024年1月現在）。

18

設置事例

シャープの太 陽 光 発 電 が日本中の いろいろな屋根で活 躍しています。

豊富なラインアップと確実な設置工法で、切妻屋根や陸屋根から小さな寄棟屋根まで、

約

シャープの太陽光発電システムは日本の多種多様な屋根に導入されています。

90 万軒
の実績

豊富な実績を活かし、効率と見た目の美しさを追求した最適なシステムをご提案します。
寄棟 屋 根＊＊2023年3月末現在

切妻屋根■ 6.99ｋＷシステム（滋賀県）■ 2.98ｋＷシステム（奈良県）■ 7.02ｋＷシステム（熊本県）■ 5.64ｋＷシステム（奈良県）■ 4.97ｋＷシステム（奈良県）■ 4.70ｋＷシステム（奈良県）

シャープ施工研修＆施 工 I D制 度で安 心 の 施工品質
太陽光発電システムに関する知識や施工技能を習得するために、さまざまな特別な教育・実習をしています。
研修修了後に認定IDを取得した施工者が工事を行うことで、施工品質を確保しています。
3日間の実技演習で、屋根置型モジュールの施工

きめ細やかに指導できる少人数制のクラスで、模擬屋根を使い、多様な屋根に対応する技術の完全マスターを目指した施工研修。

知識・技術の幅が広がる設置工法の講義。

設置工法別の実習。

スレート

金属縦葺／瓦棒葺

代表的な工 法 例（ 切 妻 屋 根 ）
瓦屋根 セメント瓦を含む多くの瓦屋根に設置できます。

太陽電池
モジュール

軒先
カバー

横桟

C A Dセンターの
ご案 内

H支持金具

太陽電池
モジュール

軒先
カバー

横桟

S横桟取付金具

太陽電池
モジュール

軒先
カバー

横桟

Y支持金具

お住まいの屋根の正確な寸法を確認し、シャープのCADセンターで設置図面を作成します。CADセンターでは約90万軒＊におよぶ設置実績のデータとノウハウを蓄積しており、お客様のご希望に沿った最適なプランをすばやくご提案することができます。
＊2023年3月末現在

19●太陽電池モジュールの種類（形名）
や屋根材によっては、設置工法が異なる場合があります。
＊太陽電池の上に積もった雪は、非常に滑りやすくなる場合があります。太陽電池モジュールを設置する屋根面の軒下に、玄関出入口や自転車など、落雪によって損傷を与える恐れがあるものがないかをご確認ください。損傷を与える恐れがある場合
は適切な雪止めなどの処置を行ってください。 ＊システム構成機器の保証は、正常な発電機能が対象となります（架台につきましては、太陽電池モジュールの正常な設置に必要な強度が保証対象となります）。

お客様の声

ひと足 早く設 置されたお客様の声を集 めました。

それぞ れのご家 庭で経 済的メリットが高まっています。

● 個々の発電量は条件により変動し、経済的メリットを保証するものではありません。

大阪府 F様／3人家族

新築■ 設置システム（設置時期：2022年6月）

電気代値上げのニュースも気にならなくなりました。
子育て中で昼間家にいる時間が長くなっていますが、

4.8kW

安心して電気を使うことができます。
さらに売電収入も太陽光発電設置容量あり、経済的にプラスになっていることで、気持ちにゆとり●設置枚数：24枚●

屋根勾配：5.0寸●

寄棟屋根（南・西・東面設置）を持てているように思います。

発電量などを手軽に確認できる

蓄電池設置容量「プッシュ通知」が便利。

●

COCORO ENERGYでエアコンや照明などが外出

6.5kWh

設置場所：屋外

先からスマートフォンで操作できることがシャープを選んだ

電気代の高騰や自然災害など、一番の理由ですが、使い始めてからいいなと思ったのは、これからのことを考えて購入しました。

COCORO ENERGYのモニタリングサービスです。

もう電気代値上げのニュースは気になりません。

があり、アプリを開くなどの手間がなく、子育てに追わ

マイホームを購入し部屋数が以前の住まいより増えることから、電気代が高くなることは覚悟していました。
でも、太陽光発電を購入したこ

プッシュ通知があるとのことなので安心です。
高くなる電気代や自然災害の備えのためにと購入から、いい意味で家で使う電気を意識できるようになった

気を、夜は蓄電池にためと思います。

た電気を使うことができる
ので、電気をあまり購入し＊プッシュ通知する「デイリーレポート」機能は、モニタリング発電診断の有償サービスです。
＊プッシュ通知には、COCORO HOMEアプリが必要です。
（https://cocoroplus.jp.sharp/home/）

ない生活になり、今では新築れる中でとても便利に思います。故障しても同じように

クラウド連携エネルギーコントローラ（HEMS）

しましたが、手軽にシステムの状況を確認できることとで、昼間は発電した電

静岡県 O様／3人家族

毎日スマートフォンに発電量などを知らせるプッシュ通知

大阪府 Y様／5人家族

新築

兵庫県 Y様／4人家族

既築

大阪府 F様の※1
事例について詳しくは

奈良県 Y様／4人家族

既築エネルギーを賢く使いながら、電気は自家消費で賢く削減、灯台をはじめ、人工衛星でも新しいエネルギーライフでいます。

環境にもメリットが！

シャープに決めた一番の理由です。

売電額を見ると思わず笑顔に。

■ 設置システム■ 設置システム■ 設置システム

太陽光発電設置容量

太陽光発電 設置容量

理想の暮らしに近づいて

5.5kW
蓄電池設置容量 6.5kWh

クラウド連携エネルギーコントローラ（HEMS）

RoBoHoN lite HEMS

エコキュートタンク容量

静岡県 O様の※1
事例について詳しくは電気の自給自足で家計にも蓄電池設置容量

5.8kW

4.2kWhクラウド連携エネルギーコントローラ（HEMS）

確かな実績がある。

太陽光発電設置容量
蓄電池設置容量

9.42kW

9.6kWhクラウドHEMS

家計は大助かり！
■ 設置システム

4.87kW
4.8kWh

太陽光発電設置容量
蓄電池設置容量クラウドHEMS

エコキュートタンク容量

370L

大阪府 Y様の※1
事例について詳しくは

兵庫県 Y様の※1
事例について詳しくは※1 QRコードは、
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。 〈大阪府F様〉https://jp.sharp/sunvista/voice/osaka̲f.html〈静岡県O様〉https://jp.sharp/sunvista/voice/shizoka̲o.html 〈大阪府Y様〉https://jp.sharp/sunvista/voice/osaka̲yj.html〈兵庫県Y様〉https://jp.sharp/sunvista/voice/hyogo̲y.html〈奈良県Y様〉https://jp.sharp/sunvista/voice/nara̲y.html

370L

奈良県 Y様の※1
事例について詳しくは20

シャー プ の 太 陽 光 発 電 の 歴 史

宇宙や砂漠、住宅用からメガソーラーまで、国内「無限にある太陽光で電気を起こすことを考えれば、人類にどれだけ寄与するかは、はかりしれない」
創業者 早川徳次の熱い思いから始まった太陽光発電の研究開発。
実績を積み重ねることで培われた技術と確かな品質は、日本だけでなく、
世界中で認められています。
創業者 早川徳次
尾上島に当時世界最大225Wの灯台用
太陽電池設置太陽電池付
トランジスタ

1959
太陽電池の
開発に着手

壷 阪 寺に照 明 用
電 源として設 置

ラジオ開発

1960

技 術 試験衛星Ⅶ型「きく7 号」に搭載
長崎県尾上島 様

1963

太陽電池の
量産化に成功写真提供：海上保安庁

1966

1976

日本初 の 実用衛星
「うめ」に採用

奈良県壺阪寺 様

住宅用太陽光
発電システムを1983

商品化

技術試験衛星Ⅶ型「きく7号」
写真提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

1994
1997

日本初の実用衛星「うめ」
写真提供：宇宙航空研究開発
機構（JAXA）

数々の高い評価を得てきた信頼の実績

21

1999年

新エネルギー大賞・通商産業大臣賞を受賞

2005年

第14回「地球環境大賞」経済産業大臣賞

2007年

第4回エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞

2007年「eco japan cup 2007」の“環境ビジネスアワード賞”

2010年

IEEE ※9マイルストーン ※10に認定

2012年

欧州最大の研究機関でPID耐性を実証

2013年

柏の葉スマートシティの住宅用エネルギー管理システム（HEMS）がグッドデザイン賞受賞 ※三井不動産株式会社様と共同受賞

2015年

BLACKSOLAR＋ルーフィット設計・屋根全面システムがグッドデザイン賞受賞

2016年「平成27年度省エネ大賞＊1」の製品・ビジネスモデル部門において、が審査委員会特別賞を受賞「蓄電池連携DCハイブリッドエアコン＊2」

2019年「平成30年度省エネ大賞＊1」の製品・ビジネスモデル部門において、「スマート蓄電池システム＊3」が省エネルギーセンター会長賞を受賞

2021年「令和2年度新エネ大賞＊4」の商品・サービス部門において、が資源エネルギー庁長官賞を受賞「COCORO ENERGY＊5」

2021年

太陽光発電システム・住宅用太陽光発電システム「BLACKSOLAR ZERO＋
ルーフィット設計」が「2021年度グッドデザイン賞＊6」を受賞

2023年「令和4年度新エネ大賞＊4」の商品・サービス部門において、が新エネルギー財団会長賞を受賞「BLACKSOLAR ZERO＊7」

写真上：IEEEから贈呈される銘板。
写 真 下 左から順に：灯台用単結晶モジュール
2 点（ 1 9 6 6 年 および
1 9 7 8 年に「 尾 上 島 灯台」設置）、宇宙用単結晶セル（ 1 9 7 6 年 実 用
衛星「うめ」搭載）、住宅
用多結晶セル。

「IEEEマイルストーン」に認定

2012年6月、欧州最大の研究機関フラウンホーファー研究機構
より、シャープ製太陽電池モジュールに対しPID現象※11による出力低下が発生しないことが報告されました。
シャープ製の高い信頼性を示す一つの結果です。 ＊ND-R250A5において。

＊1 主催：一般財団法人 省エネルギーセンター、後援：経済産業省。 ＊2 JH-D716J2／
JH-D566J2／JH-D406J2。 ＊3 JH-FBCC01／JH-FBCC02／JH-FBCC03。 ＊4 主催：一般財団法人 新エネルギー財団、後援：経済産業省。 ＊5 JH-RV11／JH-RVB1。 ＊６ 主催：公益財団法人日本デザイン振興会 。 ＊7 NQ-254BM／NQ-180BM／NQ-130LM/RM。
※9 IEEE（正式名称：The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.）アメリカに本部のある世界最大の電気・電子技術者による非営利団体組織（学会）。 ※10 IEEEマイルストーン IEEEが、電気・電子・情報・通信の関連分野において達成された画期的なイノベーションの中で、社会や産業の発展に貢献したと認定される歴史的偉業を表彰する制度。 ※11 PID：Potential Induced Degradationの略。PID現象とは、高温高湿および高いシステム電圧の影響で太陽電池モジュールの電気出力低下が起こる現象。

※12 国内住宅用太陽光発電システムとして、業界初のブロードバンド通信機能を搭載（2009年4月開始）。 ※14 2013年2月、産業技術総合研究所（世界の太陽電池の公的測定機関の一つ）
により確認された数値（セル面積：約1㎠）。
※15 化合物太陽電池です。 ※17 6インチサイズの太陽電池セルの全面（240.6cm2）を対象に測定。 ※18 2018年3月27日発表当時。
当社調べ。 ※19 2022年6月6日発表当時。
研究レベルにおける太陽電池モジュールにおいて。
当社調べ。

外で幅広 い実績を重ねてきました。
JAXA に認められた国内唯一の太陽電池メーカー“シャープ”※1■

1976年の実用衛星「うめ」以降、180基以上 ※2もの人工衛星に搭載。シャープはJAXAの認定を受けた国内唯一の太陽電池メーカーです。

■

2023年にJAXAより認定部品長期供給50周年の感謝状を受領。

■

2,828ヶ所※2の灯台に設置。安定した電力供給に貢献。

■

過酷な環境のモンゴル砂漠地帯でも安定稼働する独立型
発電システムを設置。 ※1 宇宙航空研究開発機構 ※2 2023年3月現在。

JAXAからの感謝状と記念品

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」

写真提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

約90万軒 の実績を誇る住宅用システム※3

モンゴル砂漠地帯に独立型発電システム
設置■

累計出荷量は約17.3GW ※4。モジュールに換算し、一列に並べると地球約2周 ※5に相当。

■

国内約90万軒※3の実績を誇る住宅用に加え、国内外の社屋やスタジアムなど多数に大規模システムを設置。

■

国内39ヶ所でメガソーラー発電所を運営 ※6。

■

シャープでは、60年以上の開発経験と、豊富な実地データやノウハウを基に、国際規格のIEC規格や日本のJIS
規格よりも厳しい基準による品質試験を行っています。

■

設置から、30年以上 安定稼働した奈良県壷阪寺の太陽光発電。
長期間の耐久性を証明 ※7。
※3 2023年3月末現在。 ※4 2023年3月末現在。 ※5 NU-375KG（公称最大出力：375W、
外形寸法：1,755㎜を長辺方向に設置）換算。
※6 2018年7月現在。 ※7 現行の結晶系太陽電池モジュールの主流であるスーパーストレート型として。当社調べ。2018年7月現在。

モンゴル・ノヨン村 様

多様な用途に活用されているシャープの太陽電池

住宅での稼動状況を見守る、
業 界 初 ※ 1 2 の W e bモニタ
リングサービス開始

2003■

1960年、太陽電池付トランジスタラジオの試作に成功。

■

1976年、太陽電池付電卓を発売。

■

採光でき、窓などに使える建材一体型の太陽電池を開発。

■

2016年、
スマートフォンなどを充電できるソーラー充電
スタンドを発売。

※8 1976年12月。当社調べ。

2009

2013
2014
2015
化合物3接合型太陽電池セルで6インチサイズ ※ 1 7の単結晶シリコン太陽電池セルにおいて世界最高 ※18 の変換
効率25.09％を達成

世界最高変換効率※1337.9％※14を達成

24日発表当時。研究レベルにおける非集
光 太 陽 電 池セルにメガソーラーによる発電 事 業を開 始

実用サイズの軽量かつフレキシブ
ルな太陽電池モジュールで世界最高※19の変換効率32.65％を達成
環境価値取引を活用した「COCORO ENERGYエコ会員」
サービスを開始※13 2013年4月

おいて。当社調べ。

※8

2016

小 型月着 陸 実 証機
「 S L I M 」に搭 載

2018

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」に搭載
高効率バックコンタクト型太陽電池の実用化に向けたテーマがNEDOに採択

宇宙ステーション補給機5号「こうのとり」HTV5に搭載※15

X線天文衛星「ひとみ」（ASTRO-H）に搭載※15化合物3接合型太陽電池
モジュールで世界最高※16
変換効率31.17％を達成※16 2016年5月19日発表当時。研究レベルにおける太陽電池モジュールにおいて（集光型を除く）。当社調べ。

小型月着陸実証機「SLIM」

2022

写真提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

2024
22

長期保証制度

全機器シャープ製だから実現できた長期保証。
太陽光発電システム
太陽電池モジュールの適用保証
NQ-230BP／NQ-151BP／NQ-120LP／RP
NQ-254BM／NQ-180BM／NQ-130LM／RM

対象形名

NU-228AP／NU-259AM／NU-415PP／NU-375KH

（無償）

保証制度
（有償）

機器保証

BLACKSOLARプレミアム保証

まるごと15年保証+モジュール出力20年保証

モジュール

20年

10年 / 15年

周辺機器

15年

10年 / 15年

20年

20年

モジュール出力保証●BLACKSOLAR ZERO（NQ-230BP／NQ-151BP／NQ-120LP／RP／NQ-254BM／NQ-180BM／NQ-130LM／RM）と、
それ以外のモデルが混在した場合、BLACKSOLAR ZEROには、BLACKSOLARプレミアム保証が適用されず、モジュールおよび周辺システム機器ともに15年保証（有償）もしくは10年保証（無償）の選択となります（モジュール出力20年保証も適用されません。）。NU-228AP／NU-259AM／NU-415PP／NU-375KHと、それ以外のモデルが混在した場合、NU-228AP／
NU-259AM／NU-415PP／NU-375KHには、モジュール出力20年保証が適用されず、モジュールおよび周辺システム機器ともに15年保証（有償）もしくは10年保証（無償）の選択となります。

BLACKSOLARプレミアム保証

BLACKSOLARシリーズ限定の長期プレミアム保証を実現

無 償■対象モデル：NQ-210AD（2014年12月発売）
以降のBLACKSOLAR、
BLACKSOLAR ZEROモデル

機器保証

モジュール保証

出力保証

20 年間

モジュールの故障時に修理または交換を実施。

モジュール出力値を保証

機器 ※１およびシステム容量に応じた出力値を20年間保証します。

＊ シャープ製の機器が対象となります。 ＊ システム構成機器の保証は、正常な発電機能が対象となります（架台につきましては、太陽電池モジュールの正常な設置に必要な強度が保証対象となります）。

他の周辺システム機器も、
すべてシャープ製だから15年間保証。

〈対象機器〉 ● パワーコンディショナ ● 電力モニタ ● クラウド連携エネルギーコントローラ※２● ケーブル ● 電力センサー ● ストリングコンバータ ● 架台 ● 開閉器■ 出力保証値
お引渡し日から10年

11~15年90％

16~20年

85％

80％＊公称最大出力の90％を基準とした出力保証値です。
＊太陽電池モジュールの公称最大出力の数値は、JIS規格で規定された基準状態での代表的な値です。

※１ 太陽電池モジュールの製造上に起因する機器の不具合、および保証書記載の販売店の当社基準に沿った設置工事に起因する機器の不具合を保証します（例：太陽電池モジュールのガラス割れ、バックシートのキズ、破れ等による漏電）。
●お引渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。 ●対応事象：システム構成機器が故障した場合。太陽電池モジュールの出力が保証値を下回った場合。当社基準に沿った設置工事が原因でシステムが故障した場合。以上の場合に保証書記
載の保証条件に従い対応します。お客様の故意または過失による故障は対象外となります。 ●対象形名以外のモジュールの場合、モジュールおよび周辺システム機器ともに15年保証（有償）もしくは10年保証（無償）の選択となります。
BLACKSOLARプレミアム保証は住宅用限定の保証制度です。産業用（小規模産業用を含む）
は対象外となります。

システム構成機器とモジュール出力値を15年間有償または10年間無償で保証します

まるごと15年／10年保証●太陽光発電システム15年保証、10年保証はお申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ＊お引き渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。 ＊ 途中加入はできません。

機器保証

出力保証

システム構成機器を保証

正常に使用したにもかかわらず、保証期間内に故障した場合に修理対応します。全てシャープ製だからできる機器保証です。
＊ シャープ製の機器が対象となります。 ＊ システム構成機器の保証は、正常な発電機能が対象となります（架台につきましては、太陽電池モジュールの正常な設置に必要な強度が保証対象となります）。

〈対象機器〉● 太陽電池モジュール ● パワーコンディショナ ● 電力モニタ● ケーブル ● 電力センサー ● ストリングコンバータ ● 架台

モジュール出力値を保証■ 出力保証値

10年

お引渡し日から90％● クラウド連携エネルギーコントローラ※２
● 開閉器

（有償）

11~15年（15年保証のみ）

85％＊公称最大出力の90％を基準とした出力保証値です。
＊ 太陽電池モジュールの公称最大出力の数値は、JIS規格で規定された基準
状態での代表的な値です。

● 接続箱＊ 対応事象：システム構成機器が故障した場合。太陽電池モジュールの出力が保証値を下回った場合。当社基準に沿った設置工事が原因でシステムが故障した場合。以上の場合に保証書記載の保証条件に従い対応します。外部に原因がある故
障・損傷、お客様の故意または過失による故障は対象外となります。

まるごと15年保証 料金表（例）SZWNS02SZWNS03SZWNS04SZWNS05SZWNS06SZWNS07SZWNS08

設置システム容量＊ 2〜3kW未満

3〜4kW未満

4〜5kW未満

5〜6kW未満

6〜7kW未満

7〜8kW未満

8〜9kW未満 9〜10kW未満 10〜11kW未満

形
料

名
金

SZWNS09SZWNS0A

15,400円（税込） 16,720円（税込） 21,340円（税込） 27,500円（税込） 35,420円（税込） 38,500円（税込） 41,580円（税込） 43,780円（税込） 53,020円（税込）＊設置システム容量は太陽電池モジュールの公称最大出力値の合計です。 ●当社が想定している販売価格を参考として記載しています。販売店によって異なる場合があります。 ●システム設置時に「まるごと15年保証」（有償）を選択した場合の料金となります。

モジュール出力20年保証
出力保証

まるごと15年保証と組み合わせて安心の長期保証制度

モジュール出力値を保証■対象モデル：NU-228AP／NU-259AM／NU-415PP／NU-375KH■ 出力保証値
お引渡し日から（有償）【要申し込み】それぞれの保証にお申し込みが必要です。

10年

90％

11~15年85％

16~20年80％＊公称最大出力の90％を基準とした出力保証値です。
＊太陽電池モジュールの公称最大出力の数値は、JIS規格で規定された基準状態での代表的な値です。

●モジュール出力20年保証に付帯する機器保証は1年となりますが、太陽光発電システム15年保証、または10年保証に合わせてお申し込み頂くことで、太陽電池モジュールを含むシステム構成機器を15年間、または10年間保証いたします。
●モジュール出力20年保証には故障判定・交換費用は含みません。 ●太陽電池モジュール（シャープ製機器）が対象です。 ●産業用（小規模産業を含む）
は対象外となります。
●ソーラーと蓄電池を同時に設置し、ソーラーと蓄電池で保証期間が異なる場合、蓄電池連携型／ハイブリッドパワーコンディショナ、
マルチエネルギーモニタ、電力センサーは長い方の保証期間が適用されます。
※２クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）の機器連携コントローラ（JH-RVB1）
およびオプション品（直結CTセンサー［分岐用］：JH-ASH11）は長期保証の対象外となります。

23

蓄電池システム■ 蓄電池連携型／ハイブリッドパワーコンディショナと蓄電池を同時に設置した場合

クラウド
蓄電池システム

システム構成機器と充電可能容量を15年間有償または10年間無償で保証します ※3

クラウド蓄電池システム１５年／10年保証（有償）●15年保証（有償）
はJH-WB1621／WB1821／WB1921／WB2021が対象です。
●蓄電池システム15年保証、10年保証は、お申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
お引き渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。途中加入はできません。

機器保証

容量保証

システム構成機器を保証

充電可能容量を保証

正常に使用したにもかかわらず、保証期間内に故障した場合に修理対応設置した蓄電池容量に応じた充電可能容量を長期にわたりします。全てシャープ製だからできる機器保証です。

保証します。
■ 容量保証値〈対象機器〉● 電力モニタ● 蓄電池用コンバータ● 蓄電池連携型／● ケーブル●ス
トリングコンバータ

ハイブリッドパワーコンディショナ● 電力センサー● 接続箱● クラウド連携エネルギーコントローラ※2● RPRセンサー● 蓄電池モジュール● 蓄電池本体※4

10年〈無償〉

お引渡し日から15年〈有償〉

60％＊定格容量を基準とした保証値です。 ＊お引渡し日からの期間です。

●対応事象：システム構成機器が故障した場合。
リチウムイオン蓄電池の充電可能容量が保証値を下回った場合。
当社基準に沿った設置工事が原因でシステムが故障した場合。
以上の場合に保証書記載の保証条件に従い対応します。
お客様の故意または過失による故障は対象外となります。 ●接続できる太陽電池モジュールはシャープ製です。 ●シャープ製の機器が対象となります。

15年保証 料金表

SZWBS02SZWBS01形 名8.4kWh

4.2kWh

蓄電池容量
料 金

SZWBS04

6.5kWhSZWBS09

SZWBS06

13.0kWh

9.5kWh

（JH-WB1621）（JH-WB1821）（JH-WB1921）（JH-WB1921×2）（JH-WB2021）

33,000円（税込）

55,000円（税込）

50,600円（税込）

95,700円（税込）

60,500円（税込）■ 蓄電池連携型パワーコンディショナを既に設置済の場合（蓄電池を後付けもしくは増設した場合 ※5）

クラウド蓄電池システム１0年保証（後付け／増設）

後付け／増設した機器と充電可能容量を10年間無償で保証します

無 償

後付け／増設した蓄電池10年保証は、お申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。
お引き渡し日から1ヶ月以内にお申し込みが必要です。

保証条件■ 蓄電池連携型パワーコンディショナを使用したシステムであること。

■ 増設／後付け可能な蓄電池は、
当社指定モデルに限ります※6。

■ 対象機器は後付け／増設した蓄電池本体※4、蓄電池用コンバータ、■ 蓄電池を増設する場合は、同一モデルの組み合わせのみ可能です※6。

蓄電池モジュール、RPRセンサー、ケーブル（蓄電池連携型パワーコンディショナは含まれません。）■ 既設の太陽光発電システムもしくは蓄電池システムが長期保証に加入していることが条件となります。

●蓄電池の増設／後付け可能な期間は、蓄電池連携型パワーコンディショナ設置後おおよそ5年以内となります。
あくまで目安期間であり、対象となる蓄電池システム構成機器が生産終了となった場合等、対応できない場合があります。
●接続できる太陽電池モジュールはシャープ製のみです。

V2Hシステム
EV用コンバータ５年保証
機器保証

EV用コンバータを5年間無償で保証します

EV用コンバータ を保証

V2H補償サービス※7

正常に使用したにもかかわらず、保証期間内に故障した場合に修理対応します。

無 償〈対象機器〉● EV用コンバータ※8

EVユーザー特有のニーズに対応した補償サービス（有償）●サービス期間は、
お引渡しから5年。5年経過後に、無償修理を含む延長補償サービスに加入可能です。
（最長でお引渡し後トータル15年まで延長可能）項目

内容

24時間365日コールセンター対応

万が一、夜間のトラブル発生時にもお問い合わせ可能

自然災害補償＊

落雷等の自然災害に起因して生じた事故を補償

偶発事故補償＊

衝突等の不慮の事故でコネクタ破損等を補償（コネクタ落下による損害、車の衝突や車にケーブルを踏まれた場合等のEV用コンバータの損害、悪戯等に起因した損傷）

外部充電費用補償＊

修理期間中の外部でのEV充電費用を補償＊損害保険ジャパン株式会社が提供する動産総合保険に加入。
※3 保証期間内におけるシステム構成機器の充電可能容量の確認に伴う費用はお客様負担となります。
ただし、充電可能容量の確認の結果、お客様がシステム構成機器を当社が発行する取扱説明書、システム構成機器本体貼り付けラベルなどの注意書きに従って正常に使用したにもかかわらず、充電可能容量が保証値を下回っていた場合、当該費用は当社が負担いたします。 ※4 屋内設置用金具JH-WBD02／WBD03／WBD04は対象外です。 ※5「蓄電池連携型パワーコ
ンディショナを使用した太陽光発電システム」に、後から「蓄電池と蓄電池用コンバータ」を設置する場合を【後付け】と定義します。
「蓄電池が接続されている蓄電池連携型パワーコンディショナと蓄電池用コンバータ」に、後から「蓄電池と蓄電池用コン
バータ」を設置する場合を【増設】と定義します。 ※6 後付けはJH-WB1921／WB2021、増設はJH-WB1921が対象です（2024年2月現在）。 ※7 蓄電池連携型パワーコンディショナは、太陽光発電システム/蓄電池システムの長期保証の対象となり、機器保証には含まれません。 ※8 EV用コンバータの充放電コネクタ部位(ケーブル含む)の保証期間は1年間です。

24

仕 様 表太 陽 電 池 モジュー ル
タイプ

屋根置型
［切妻・寄棟ルーフィット設計仕様］
＊在庫僅少

＊在庫僅少

＊在庫僅少

商品外観

＊垂直積雪量200cm＊A

形

名

NQ-230BP NEW

NQ-120LP／RP NEW

NQ-151BP NEW

セル種類

NQ-254BM

NQ-180BM

NQ-130LM／RM

19.0%

18.4%

15.3%

254W

180W

130W

17.08V

12.34V

単結晶

モジュール変換効率

20.2%

19.5%

15.8%

公称最大出力

230W

151W

120W

公称最大出力動作電圧

17.77V

11.67V

9.27V

24.10V

11.59V29.30V

公称最大出力動作電流

10.54A

12.95A

公称開放電圧

21.72V

14.48V

20.93V

15.35V

11.05A

公称短絡電流外形寸法（ 長さ×幅×厚み）
質 量13.68A
1,146 × 996 × 38.5㎜

779 × 996 × 38.5㎜

1,092 × 996 × 38.5㎜※1

1,265 × 1,055 × 46㎜

925 × 1,055 × 46㎜

13.0kg

9.0kg

9.0kg

16.5kg12.5kg11.0kg

希望小売価格

176,000円（税込）

121,000円（税込）

99,000円（税込）

191,400円（税込）

146,300円（税込）

108,900円
（税込）

タイプ

屋根置型

1,201 × 1,055 × 46㎜※1

屋根置型

＊在庫僅少

＊在庫僅少

商品外観

＊垂直積雪量200cm＊A形

名＊横置き限定（長辺を横方向）

NU-228AP

NU-415PP NEW

NU-259AM

セル種類＊横置き限定（長辺を横方向）

NU-375KH

単結晶

19.4%

モジュール変換効率20.0%

公称最大出力228W

公称最大出力動作電圧17.30V

公称最大出力動作電流

13.18A

公称開放電圧

20.84V

公称短絡電流外形寸法（ 長さ×幅×厚み）
質 量14.03A

11.48A

1,146 × 996 × 38.5㎜

1,265 × 1,055 × 46㎜

13.0kg15.5kg23.0kg21.5ｋｇ

希望小売価格

143,000円（税込）

163,900円（税込）

286,000円（税込）

258,500円（税込）■NU-415PP／NU-375KH
工法名

23.74V
10.91A
29.03V

金属嵌合立平

20.6%

415W

375W

31.49V

34.63V

13.18A

10.83A38.08V

41.08V

13.87A

11.62A

1,721 × 1,133 × 40 ㎜

1,755 × 1,038 × 40 ㎜

対応屋根

＊A 積雪地域にも設置可能

スマートラック工法＊B

DC立平工法

対応屋根

21.3%

259W

金属はぜ立平

スレート

金属横葺き

金属瓦棒葺き瓦屋根＊B スマートラックは高島株式会社の登録商標です。

ケ ーブ ル
太陽電池モジュールとパワーコンディショナ間用
形

名

希望小売価格太陽電池モジュールと太陽電池モジュールの接続用
形

名

希望小売価格SZ-2S20EP（20m）

7,480円（税込）

SZ-2S5A（5m）

SZ-2S30EP（30m）

10,560円（税込）

SZ-2S10A（10m）

5,500円（税込）

SZ-2S40EP（40m）

14,080円（税込）

SZ-2S20A（20m）

10,450円（税込）

SZ-2S20P（20m）

5,830円（税込）

SZ-2S30P（30m）

8,360円（税込）

SZ-2S40P（40m）

11,000円（税込）

ストリングコンバータ※2形

名モジュール裏面に別売りの補強バー２本を現場取り付けすることで、積雪性能を強化し、垂直積雪量＊1 200cmの地域にまで対応＊2できます。

2,860円（税込）＊1 過去の積雪データなどに基づき、各特定行政庁が定めています。
お住まいの地域の垂直積雪量は、各特定行政庁のウェブサイトなどでご確認ください。
＊2 積雪200cmの対応は、横置き限定（長辺を横
方向）
です。

開閉器

接続箱
形

JH-XJB1

名

JH-AK02

形

名

JH-AJ53

設置場所

屋外・屋内兼用

設置場所

屋外用

設置場所

屋外用

入力回路数※3

2回路（標準1、低圧1回路）

最大入力電圧DC 450V

最大入力電圧DC 450V

定格入力電圧DC 250V（低200V）

昇圧比設定範囲（低圧のみ）

1.05〜4.20倍

出力回路数

1回路

定格出力
（低圧）

1,750W

定格出力電圧（低圧）

250V

電力変換効率
（低圧）

98.0%

※4
外形寸法
（幅×奥行×高さ）

222 × 106 × 325㎜

質量

希望小売価格

入力

回路数

3回 路

回路数

定格電流

15A/回 路

回路集約機能※3（2入力1出力）2対

定格電流10A/回路※5
外形寸法（幅×奥行×高さ）

質

量

希望小売価格265 × 124 × 279㎜
2.3㎏
39,490円
（税込）

入力

※5
外形寸法
（幅×奥行×高さ）

質

量

希望小売価格5回路

265 × 124 × 279㎜
約2.7㎏
60,170円（税込）

4.0㎏※479,090円（税込）＊太陽電池モジュールの種類によっては、使用できない場合があります。

●太陽電池モジュールの変換効率（％）
はモジュール公称最大出力（W）×100の計算式を用いて算出しています。変換効率とは、太陽光エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。
モジュール面積（㎡）
×1,000W／㎡●太陽電池モジュールの公称最大出力の数値は、JIS規格で規定された基準状態での代表的な値です。 ●上記太陽電池モジュールは重塩害対応です。強風時海水が直接かかる場所を除き設置できます。
※1 コーナーモジュール（NQ-120LP/RP、NQ-130LM/RM）の詳細外形寸法については販売店にお問い合わせください。※2 ストリングコンバータを接続した場合、多少の発電量損失があります。※3太陽電池モジュールのストリング数が、パワーコン
ディショナの回路数より多い場合に集約できます。集約できるモジュールの種類は、形名が「NE」
または「NT」
で始まるものに限り、設置枚数・設置方位によっては集約できない場合があります。※4 取り付け金具を含みます。※5 突起部を含みます。

25

電 力 モ ニタ

ケ ーブ ルマルチエネルギーモニタ

パワーコンディショナと電力モニタ／計測制御ユニット間用
形

商品外観

名

希望小売価格JH-YM151（15m）

オープン価格JH-YM301（30m）

オープン価格パワーコンディショナを複数接続する場合のパワーコンディショナ間用
形
形

名

JH-RWL8

画面サイズ

7V型

通信方式※6

無線LAN／有線LAN対応

出力制御対応＊C○

動作温度

ー20℃ 〜 ＋4 0 ℃

外形寸法（幅×奥行×高さ）

175 × 27 × 137㎜ ※7

質

量

名

希望小売価格JH-YP101（10m）

オープン価格パワーコンディショナと電力センサー間用※11形

名

希望小売価格JH-YS201（20m）

オープン価格電力センサー※12
名

希望小売価格JH-AS04（CTセンサー／120A用／屋内仕様）
JH-AS05（CTセンサー／250A用／屋内仕様）

形

オープン価格

0.5㎏※7定格消費電力※85.0W（無線通信時）接続システム※9

太陽光発電システム／蓄電池システム／V2Hシステム

希望小売価格※10

123,310円（税込）

HEMS■クラウド連携エネルギーコントローラ JH-RV11用オプション

クラウド連携エネルギーコントローラ

直結CTセンサー
（分岐用）
形
商品外観

形

名

JH-RVB1

JH-RV11

ユニット名称

機器連携コントローラ

計測制御ユニット

機器連携コントローラ

ユニット形名JH-RVB1

JH-RVA1

JH-RVB1

設置場所

屋内

通信方式※6

ネットワーク：有線LAN※14

定格消費電力5W

30A

測定可能電線直径

10㎜以下

ケーブル長

1.5m

希望小売価格8,690円（税込）

COCORO ENERGY
接続機器一覧HEMSの構成は以下のいずれかから選択してください。

5W

0℃ 〜 ＋40℃
25 × 80 × 108㎜※1587 × 50 × 320㎜

25 × 80 × 108㎜※15

約 0.1kg

約 0.5kg

約 0.1kg量

接続システム※9

ユニット間：近距離無線通信（IEEE802.15.4）／ネットワーク：有線LAN※14
2W

動作温度
質

JH-ASH11（最大4本接続可）〇

出力制御対応※13

外形寸法（幅×奥行×高さ）

名

適用最大電流太陽光発電システム／蓄電池システム
V2H システム

AI予測制御機能特長

太陽光発電システム／蓄電池システム

気象警報連携

太陽電池
モジュール

電力モニタ

AI雷注意報連携

パワー
コンディショナ

93,500円（税込）

142,450円（税込）

エネルギーコントローラ（JH-RVB1）OR

AI地震情報連携（有償） ソーラー家電連携

希望小売価格＋ クラウド連携

クラウド連携エネルギー
コントローラ
（JH-RV11）

クラウド
蓄電池

＊接続にご注意いただく必要のある過去の太陽電池モジュールと現行パワーコンディショナの組み合わせ一覧

パワーコンディショナ

太陽電池モジュール（発売年月）

NQ-190AA（2011年6月）
NQ-135AA（2011年6月）
NQ-195AA（2012年2月）

JH-55KF4B

NQ-138AA（2012年4月）
NQ-198AC（2013年6月）
NQ-140AC（2013年9月）

NQ-209LW（2010年12月） NQ-56S4W＊（2011年3月） NQ-W2A1A＊（2012年10月）
NQ-134LW（2010年12月） NQ-31S4W＊（2011年3月） NQ-57S4B＊（2013年2月）
NQ-260LW（2011年3月） NQ-123LA＊（2011年9月） NQ-32S4B＊（2013年2月）
ー○※16

JH-55NF3／JH-40NF2＊特定ルート専用モデル。

■上記一覧の太陽電池モジュールをご使用のお客様で、蓄電池システムを導入する場合
下表より接続可能な蓄電池をお選びください。
太陽電池モジュールパワーコンディショナ
クラウド蓄電池

上記一覧の太陽電池モジュール
JH-55KF4B

JH-55NF3／JH-40NF2
ー

4.2kWhタイプ

JH-WB1621 ＊在庫僅少ー

6.5kWhタイプ

JH-WB1921

○※16

○※16

8.4kWhタイプ

JH-WB1821 ＊在庫僅少

○※16

ー

9.5kWhタイプ

JH-WB2021

○※16

○※16

●最新の組み合わせ一覧は、当社ウェブサイト(https://jp.sharp/cms/sun/images/fuka.pdf)にてご確認ください。

＊C：出力制御を機能させるためには、
出力制御対応パワーコンディショナと対応する電力モニタまたは、
クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）
を組み合わせて設置し、出力制御の設定をする必要があります。
● 仕様範囲外での使用が原因で故障が生じた場合は、保証の対象外となります。
※6 IPv6には対応しておりません。ルーター側でIPv4が利用できる設定にしてご使用ください。※7 取り付け金具を含みます。 ※8 工場出荷時の明るさ設定で、画面点灯中の値です。パワーコンディショナ動作中は、太陽電池モジュールで発電した
電力、停止中は系統の電力を消費します。蓄電池システムを設置されている場合は、蓄電池に蓄えられている電力を消費します。※9 1台の電力モニタ／計測制御ユニットにパワーコンディショナが3台まで（うち蓄電池連携型／ハイブリッドパワー
コンディショナは2台まで）接続できます。また、EV用コンバータは１台まで接続できます。 ※10 ケーブルは別売です。 ※11 JH-AS04/AS05をご購入の際は、必ずJH-YS201をセットでご購入ください。※12 通信ケーブル（JH-YS201）
は同梱されておりません。別途お買い求めいただく必要があります。※13 出力制御を機能させるためには、本機と出力制御パワーコンディショナを組み合わせて設置し、出力制御の設定をする必要があります。※14 LANケーブル1m同梱。無線LAN機器と通信する場合は無線ブロードバンドルーターに接続してください。※15 突起部とスタンド部を除きます。※16 モジュール接続（入力）枚数に制限があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

26

仕 様 表系 統 連 系 パワーコン ディショナ
蓄電池連携型パワーコンディショナ

商品外観

形

名
連系

JH-55KF4B※1

JH-55NF3※2

5.5kW※4

JH-WB2021
蓄電池のみ
定格
出力※3

自立

3.0kW

JH-WB1921×２

4.0kW

JH-WB1821
上記以外の蓄電池

2.0kW

JH-WB2021

3.0kW

JH-WB2021

3.0kW

JH-WB1921×２

4.0kW

JH-WB1921×２

4.0kW

JH-WB1921

2.0kW

JH-WB1921

2.0kW

5.5kVA※5

3.0kVA※5

JH-WB1921×２
JH-WB1821
上記以外の蓄電池

4.0kVA※5
2.0kVA

太陽光
太陽光以外の接続

JH-WB2021

3.0kVA※5

JH-WB2021

3.0kVA※5

4.0kVA※5

JH-WB1921×２

4.0kVA※5

JH-WB1921

2.0kVA

JH-WB1921

2.0kVA

0.95
3回路※7

4回路
蓄電池：1回路※8

電力変換効率※996.5%（力率1.0／0.95時）

対応電力モニタ（別売）

JH-RWL8 または JH-RV11（別売のタブレット等）

設置場所※10

屋外用

屋外・屋内兼用(重塩害対応)※11有り
受動的方式・新型能動的方式○
DC 320V
DC 30V〜450V
DC 450V

単独運転検出出力制御対応＊A

DC 280V

入力運転電圧範囲※13
最大入力電圧
最大入力電力※142.1kW

定格出力電圧2.5kW
連系運転時:AC 202V、自立運転時:単相三線 AC 202V／101V×2
50/60Hz

定格出力周波数
夜間消費電力※15＋3W※16＋9W※16出力電流ひずみ率
相

総合電流ひずみ率5%以下、各次調波3%以下数

単相二線（単相三線に接続）

絶縁方式

トランスレス

動作温度− 20℃ 〜 ＋ 40℃

運転音※17

35dB

※19
外形寸法
（幅×奥行×高さ）

質

2回路※7

蓄電池：1回路※8／EV（電気自動車）：1回路
97.0％（力率1.0時）
96.0%（力率1.0時／0.95時）
96.5％（力率0.95時）
JH-RWL8

接続箱※12機能

定格入力電圧4.0kVA※5

JH-WB1921×２

定格力率※6
入力回路数

4.0kW※4

JH-WB2021

5.5kVA※5

蓄電池のみ

JH-40NF2※2

5.5kW※4量※1946dB※18666 × 201 × 429㎜

27dB
505 × 194 × 347mm

27㎏

22kg

パワーコンディショナ専用ブレーカー容量

21kg

40A

機能特長
希望小売価格545,600円（税込）

508,200円（税込）

419,100円（税込）

モジュール接続（入力）
枚数表※20、※21形

名JH-55KF4B

JH-55NF3／JH-40NF2

梱包箱記載

大電流モデル対応

ー

大電流対応

ー

識別記号※ 22A 〜X

無、Y 〜 ZA 〜U

無、V 〜 Z

NQ-230BP

大電流モデル3 〜 11 枚※ 23ー

3 〜 13 枚※ 24ーNQ-151BP

大電流モデル

5 〜 17 枚※ 23ー

5 〜 20 枚※ 24ーNQ-120LP／RP

大電流モデル

6 〜 22 枚※ 23ー

6 〜 26 枚※ 24ー形

NQ-254BM

3 〜 10 枚

3 〜 12 枚名NQ-180BM

4 〜 14 枚

4 〜 17 枚

NQ-130LM/RM

5 〜 20 枚

NU-228AP

大電流モデル4 〜 11 枚※ 23

NU-259AM
NU-415PP
NU-375KH

5 〜 24 枚ー

3 〜 10 枚
大電流モデル2 〜 6 枚※ 23

3 〜 12 枚
ー

2〜7枚

ー

4 〜 13 枚※ 24

2 〜 7 枚※ 24ー
2〜8枚＊A：出力制御を機能させるためには、
出力制御対応パワーコンディショナと対応する電力モニタまたは、
クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）
を組み合わせて設置し、出力制御の設定をする必要があります。出力制御ルール適用については、各電力会社のウェブサイトでご確認ください。
● 仕様範囲外での使用が原因で故障が生じた場合は、保証の対象外となります。
※1 JH-55KF4Bと蓄電池を接続する場合は別途蓄電池用コンバータ(JH-WD2001)が必要です。また、
自動切替盤(当社指定機種)が必要です。※2 JH-55NF3／40NF2と蓄電池を接続する場合は別途蓄電池用コンバータ(JH-WD2111)が必要です。また、
家中まるごと停電対応の場合は、自動切替盤（当社指定機種）が必要です。 ※3 気象条件・立地条件・設置条件・周囲温度・蓄電池残量などの諸条件により、パワーコンディショナおよび蓄電池の保護機能が働き、出力を一時的に抑制することがあります。出力および充放電電力を抑制した場合、電力モニタに「電圧」「温度」「温度範囲外」のアイコンまたはメッセージが表示されることがあります。※4 力率1.0／0.95時。※5 片相だけでは、
定格出力一杯まで出力できません。※6 JET認
証取得時の力率です。※7 全ての入力回路を使用しなければ、定格出力一杯まで出力できません。※8 蓄電池用コンバータ接続用。蓄電池連携型パワーコンディショナ1台につき最大2台の蓄電池用コンバータ／蓄電池が接続可能（蓄電池用コンバータ間を接続）。※9 Ｊ
Ｉ
Ｓ Ｃ 8961で規定に基づいた値です。また、接続箱機能を含みます。※10 屋内に設置する場合、別途開閉器が必要です。※11 重塩害地域では蓄電池は屋内に設置してください。蓄電池を屋内に設置する場合は別途屋内設置専用金具が必要です。※12 太陽電池の複数系統を1つの系統にまとめ、
パワーコンディショナに入力させる機器。※13 パワーコンディショナが起動する際は、いずれかの入力端子に35V以上の入力電圧が必要です（JH-55KF4Bは40V
以上）。※14 パワーコンディショナが電力変換可能な1入力回路当たりの最大電力です。値は小数点第2位以下を切り捨てています。※15 夜間消費電力は使用する電力モニタまたは、
クラウド連携エネルギーコントローラの定格消費電力を加算
してください。JH-55KF4B／55NF3／40NF2は、発電および蓄電池の充放電を行っていない待機時の消費電力です。 ※16 蓄電池を接続しない場合。蓄電池を接続した場合、JH-55KF4Bは＋20W、JH-55NF3は＋17W、JH-40NF2は＋25W。※17 運転時にJIS C 8980
（2009）に基づき無響音室で測定した値であり、±3dBの公差が生じます。測定周波数20kHz以下。また、屋内に設置する場合は、運転音が問題となる場所には設置しない等、設置場所について販売店とよくご相談ください。※18 測定周波数18kHz以下の場合は27dB。※19 取り付け金具を含みます。※20 表内の枚数の範囲内でも実使用時の太陽電池出力がパワーコンディショナの最大入力電力を超過した場合、超過分は電力変換されません。最大入力電力の1.25倍程度を目安に枚数を減らすことが、電力超過によるロス軽減に有効です。全ての入力回路を使用しなければ、
定格出力一杯まで出力できません（JH-55KF4Bを除く）。また、
晴天時・気温−10℃を下回る地域では1回路の最大設置枚数が制限される場合があります。詳細は販売店にお問い合わせください。※21 最低入力容量は1.10kWを推奨します。※22 パワーコンディショナ本体の定格ラベルの製造番号表記の右にある記号。※23 最大電力追従制御機能で動作可能な最大電流値は11Aです。気象条件・設置条件等により、電流値が超過した場合は、出力を一時的に抑制することがあります。※24 周囲温度によっては入力電流を制限することがあります。

27

＊2024年3月発売予定

V 2 Hシス テ ム
EV用コンバータ

EV用コンバータケーブル（パワーコンディショナとEV用コンバータ間用）
形

車両側

JH-WE2301 NEW

名
定格充電電力※1

6.0kW

定格放電電力※2 ※3

6.0kW

パワコン側

定格入出力電圧

DC 340V

設置場所

希望小売価格27,940円（税込）

JH-YE401（40m）

47,960円（税込）※1 車両の状態(車種など)、太陽光発電の状況、蓄電池の有無、契約電力等により異なる場合があります。
※2 車両の状態(車種など)により異なる場合があります。 ※3 家庭内に、パワーコンディショナの定格出力を超える電力は供給できません。 ※4 コネクタ部分は除く。 ※5 突起部、充放電コネクタ、充放電コネクタ
ケーブル除く。 ※6 取り付け金具、充放電コネクタ、充放電コネクタケーブルを含む。
※7 運転時、JIS Z 8733：2000に基づく、A特性音響パワーレベル測定での値です。
●V2Hシステムご使用には、EV用コンバータ以外に、蓄電池連携型パワーコンディショナ（JH-55NF3/40NF2）／マルチエネルギーモニタ／RPRセンサー／EV用コンバータケーブルが必要です。また別途電力センサーやケーブル類が必要になる場合があります。
●EV用コンバータにはオプションの据え置きスタンドがあります。
詳しくは当社ウェブサイト(https://jp.sharp/sunvista/solar/option/)にてご確認ください。

商品外観

形

名

JH-YE201（20m）

屋外・屋内兼用（重塩害対応）充放電コネクタケーブル長※４7.8m

外形寸法※5（幅×奥行×高さ）

505 × 194 × 347㎜

質量※6

23㎏

運転音※7

34dB

希望小売価格1,650,000円（税込）

EV用コンバータ
据え置きスタンド

クラウド蓄電池システム
蓄電池本体
＊在庫僅少

＊在庫僅少

商品外観

JH-WB2021

JH-WB1921

JH-WB1621

JH-WB1821※9
公称容量（定格容量※8）形

名9.5kWh（9.3kWh）

6.5kWh（6.3kWh）

4.2kWh（4.0kWh）

8.4kWh（8.0kWh）

バッテリー

リン酸鉄リチウムイオン

リチウムイオン対応蓄電池モジュール

JH-AB07 × 3

JH-AB06 × 2

設置場所
動作温度※12 ※13−10℃ 〜 ＋40℃

0℃〜＋40℃

560 × 470 × 685㎜

560 × 320 × 575㎜

500 × 360 × 605㎜

700 × 360 × 605㎜

約120kg

約74kg

約77kg

約135kg量※15

JH-55KF4B※17
JH-55NF3※18
JH-40NF2※18
JH-55KT3B
JH-42KT2B

接続可能な
パワーコンディショナ※16必要な蓄電池ケーブル

JH-55KF4B※17 ※19
JH-55NF3※18 ※19
JH-40NF2※18 ※19
JH-55KT3B
JH-42KT2B

名

JH-55KF4B※17JH-55KT3B
JH-42KT2B

JH-55KT3B
JH-42KT2B

JH-YB102／JH-YB202

JH-YB101／JH-YB201＊
蓄電池ケーブル（パワーコンディショナ／蓄電池用コンバータと蓄電池間用）

蓄電池／V2H用RPRセンサー
形

JH-AB04 × 4

屋外・屋内※10 ※11兼用

外形寸法※14（幅×奥行×高さ）
質

リン酸鉄リチウムイオン
JH-AB04 × 2

JH-AS50（100A用）JH-AS51（200A用）適用最大電流

120A

240A

ケーブル長

10m

20m

10m

20m

測定可能電線直径

16㎜以下

24㎜以下

希望小売価格

11,440円（税込）

20,240円（税込）

11,440円（税込）

20,240円
（税込）

ケーブル長

20m

希望小売価格

オープン価格形

名JH-YB101＊在庫僅少 JH-YB201＊在庫僅少

商品外観

蓄電池側
パワコン側

名

JH-WD2111

JH-WD2001

定格入出力電圧DC 102.4V／DC 153.6V

DC 102.4V／DC 153.6V／DC 204.8V

定格放電電力

3.1kW

4.1kW

定格充電電力

2.9kW

3.8kW

定格入出力電圧

DC 340V

DC 320V

絶縁方式

トランスレス

動作温度−20℃ 〜 ＋40℃

設置場所

屋外・屋内兼用（重塩害対応）

屋外用

外形寸法※21（幅×奥行×高さ）

320 × 161 × 347㎜

337 × 147 × 429㎜

質量※21

7.9㎏

運転音※22
希望小売価格JH-YB202＊ JH-YB101、
JH-YB201はJH-WB1621／WB1821専用です。JH-YB102、
JH-YB202はJH-WB2021／WB1921専用です。

蓄電池用コンバータ※20

形

JH-YB102

8.5㎏※8 JIS C 8715-1の規定に基づいた値です。 ※9 実際に使用できる容量は使用する機器や蓄電池の内部温度によって変動します。また、電力変換損失や蓄電池保護等
により少なくなります。 ※10 重塩害地域では屋内に設置してください。屋内に設置する場合は別途屋内設置用金具（JH-WB2021の場合はJH-WBD04、JH-WB1921の場合はJH-WBD03、それ以外の場合はJH-WBD02）が必要です。※11 横置きはできません。施工やメンテナンスのため上部も含めた周囲にスペースが必要です。※12 設置
条件、周囲温度、蓄電池残量などの諸条件により、蓄電池の保護機能が働き、充放電電力を一時的に抑制することがあります。※13 蓄電池内部の測定温度のため、外気温と一致しない場合があります。また、外気の状態や蓄電池の運転状態によって、外気温との差は変動します。※14 突起部を含みます。 ※15 設置時の重さ。※16 パワーコンディ
ショナ1台につき、1台の蓄電池本体を接続できます（JH-WB1921を2台接続して13kWh
対応可能なパワーコンディショナとの組み合わせを除く）。組み合わせ早見表はP.29、
パワーコンディショナの仕様はP.27をご覧ください。 ※17 別途、蓄電池本体1台につき1台の蓄電池用コンバータ（JH-WD2001）
が必要です。 ※18 別途、蓄電池本体
1台につき1台の蓄電池用コンバータ（JH-WD2111）が必要です。※19 パワーコン
ディショナ1台につき、2台まで蓄電池本体と蓄電池用コンバータを接続できます。
※20 蓄電池とパワーコンディショナ間の電圧調整、制御をおこなう機器です。
※21 取付金具を含みます。 ※22 運転時にJIS C 8980（2009）に基づき無響音室で測定した値であり、±3dBの公差が生じます。屋内に設置する場合は、運転音が問題となる場所には設置しない等、設置場所について販売店とよくご相談ください。
● 仕様範囲外での使用が原因で故障が生じた場合は、保証の対象外となります。

27dB
190,300円（税込）

190,300円（税込）

28

仕 様 表■クラウド蓄電池 × パワーコンディショナ × 電力モニタ／クラウド連携エネルギーコントローラ × EV連携／EV充電 組み合わせ早見表
パワーコンディショナ
JH-55KF4B(+蓄電池用コンバータ)

JH-55NF3／JH-40NF2(+蓄電池用コンバータ)

ー

識別記号

無、
S〜Z

JH-55KT3B／JH-42KT2B
A〜R

ー

蓄電池本体
JH-WB1921×2台

ー

13.0kWhJH-WB2021

9.5kWh屋
外／屋
内用

JH-WB1821

ー

8.4kWhー

JH-WB1921

6.5kWhJH-WB1621

ー

4.2kWhー

マルチエネルギーモニタ／クラウド連 携エネルギーコントローラ

JH-RWL8

○

識別記号

ー

JH-RV11○○A〜Q

無、R 〜 Zー○ー○

クラウド蓄電池システム
クラウド蓄電池 システム代表品番一覧表
公称容量

設置場所

システム代表品番

蓄電池本体

蓄電池モジュール

JH-WBPDB660

JH-WD2111

JH-WBPDA660
JH-WBPB9360
9.5kWh

屋外・屋内

JH-WBPD9360
JH-WBPB8060

蓄電池用コンバータ

JH-WD2001
JH-WB2021

JH-42KT2B

JH-WBPD7060
JH-WD2111

JH-WBPDA650
JH-WBPB9350
JH-WBPB8050

JH-WD2001
JH-WB1921

JH-42KT2B

JH-WBPDB755
JH-WBPB9455

JH-WD2111×2
JH-WB1921 × 2

JH-AB06 × 4
JH-WD2001×2

JH-WBPD9455
JH-WBPB8010
4.2kWh

屋外・屋内

JH-WBPD8010
JH-WBPB7010

JH-WB1621

JH-AB04 × 2

JH-WBPD8040
JH-WBPB7040
JH-WBPD7040

JH-55KF4B−

JH-WD2001

JH-WBPD9340
JH-WBPB8040

JH-40NF2

JH-42KT2B

JH-WBPB9340
屋外・屋内

JH-55NF3

JH-55KT3B

JH-WBPD7010

8.4kWh

JH-55KF4B−

JH-WBPD7050
JH-WBPDA755

JH-40NF2

JH-55KT3B

JH-WBPB7050

屋外・屋内

JH-55NF3

JH-AB06 × 2

JH-WBPD8050

13.0kWh

JH-55KF4B−

JH-WBPDB650

JH-WBPD9350

JH-40NF2

JH-55KT3B

JH-WBPB7060

屋外・屋内

JH-55NF3

JH-AB07 × 3

JH-WBPD8060

6.5kWhハイブリッドマルチエネルギーモニタ／
パワーコンディショナ／クラウド連携エネルギーコントローラ
蓄電池連携型
パワーコンディショナ

JH-WB1821

JH-AB04 × 4

JH-55KF4B
JH-55KT3B−
JH-42KT2B

JH-RWL8
JH-RV11

希望小売価格※1

4,496,250円(税込)
4,407,150円(税込)
4,519,020円(税込)

JH-RWL8

4,533,650円(税込)

JH-RV11

4,328,720円(税込)

JH-RWL8

4,343,350円(税込)

JH-RV114,240,720円(税込)

JH-RWL84,255,350円(税込)

JH-RWL8
JH-RV113,436,950円(税込)
3,347,850円(税込)
3,459,720円(税込)

JH-RWL8

3,474,350円(税込)

JH-RV113,269,420円(税込)

JH-RWL8

3,284,050円(税込)

JH-RV113,181,420円(税込)

JH-RWL8

3,196,050円(税込)

JH-RWL8
JH-RV11

6,184,090円(税込)
6,094,990円(税込)
6,206,860円(税込)

JH-RWL8

6,221,490円(税込)

JH-RV112,456,520円(税込)

JH-RWL8

2,471,150円(税込)

JH-RV112,368,520円(税込)

JH-RWL8

2,383,150円(税込)

JH-RV11

4,153,820円(税込)

JH-RWL8

4,168,450円(税込)

JH-RV11

3,963,520円(税込)

JH-RWL8

3,978,150円(税込)

JH-RV113,875,520円(税込)

JH-RWL8

3,890,150円(税込)●上記掲載外のシステム代表品番は、当社ウェブサイトにてご確認ください（https://jp.sharp/sunvista/products/battery/partnumber/）。
＊発注には、システム代表品番に該当している蓄電池本体／ハイブリッドパワーコンディショナまたは蓄電池連携型パワーコンディショナ／蓄電池用コンバータ／マルチエネルギーモニタ／クラウド連携エネルギーコントローラ／蓄電池モジュールの形名が必要です。また、
ご家庭の契約電力に合わせてRPR（逆潮流検出用）
センサー（100A用 JH-AS50／200A用 JH-AS51）、蓄電池ケーブルを別途購入いただく必要があります。またご使用には別途電力センサーやケーブル類が必要になる場合があります。
※1 RPRセンサー（JH-AS50）、蓄電池ケーブル（JH-YB101またはJH-YB102）、通信ケーブル（JH-YM301）
を含む価格です。JH-RWL8を含むシステムの場合、電力センサー（JH-AS04）、通信ケーブル（JH-YS201）
も含みます。

29

■ 機器接続簡略図（自動切替盤を接続しない例）

EV用コンバータケーブル（パワーコンディショナとEV用コンバータ間用）

ケーブル（太陽電池モジュールと太陽電池モジュールの接続用）

ケーブル（太陽電池モジュールとパワーコンディショナ間用）

EV用
コンバータ※2

電力（動力）線

太陽電池モジュール
蓄電池用RPRセンサー
JH-AS50/AS51

電力量計※3（社外品）

通信ケーブルJH-YS201

蓄電池用
コンバータ

蓄電池ケーブル（パワーコンディショナ/蓄電池用コンバータと蓄電池間用）

電力センサー（ＣＴ）
JH-AS04/AS05

蓄電池連携型
パワーコンディショナ

JH-YM151/YM301

分電盤（社外品）

ルーター（社外品）

JH-55NF3/40NF2

通信ケーブルEV

通信線

クラウド連携エネルギー
コントローラー（HEMS)
電力モニタ

JH-RVB1

JH-RWL8蓄電池本体＊イメージ図※2 EVと連携するためには、2024年3月発売予定のEV用コンバータが別途必要になります。 EV用コンバータについてはP3〜4、P11を参照ください。 ※3 電力量計は有効期限があり、定期的に交換が必要です。 お住まいの地域によっては売電電力量計の交換費用は、お客様負担となる場合があります。 交換に関しては、電気工事店または電力会社へお問い合わせください。

いつでもスマートフォンで商品や特長が見られる！
安 心の見守りとエコな取り組み

でんきの自給自足

https://www.youtube.com/watch?v=Iwzp9IW4ySo&feature=youtu.be

https://youtu.be/B3tcbehwzDg

卒 FIT対策太 陽 光 発 電 ／ 蓄 電 池 ／ H E MS のある暮らし

https://youtube.com/watch?v=b9DUvDV5xos

https://www.youtube.com/watch?v=EZbEffcSJvU

COCORO ENERGYモニタリング ＆ COCORO ENERGYエコ会員

カスタマーサービス

充 実の全国ネットワーク
全 国に9 0か所 以 上のサービス拠 点を配 置 。
きめ細かく・迅 速・確 実にお客 様のご要 望にお応えできる全 国ネットワーク体 制を整えています 。

30

住 宅 用 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム の ご 相 談・お 求 め は 、シ ャ ー プ の 保 証 発 行 登 録 店 で 。
̶

ご 相 談 か ら 設 置 後 ま で 、お 客 様 に ご 安 心 い た だ け る サ ポ ー ト 体 制 を 整 え て お り ま す 。̶認定取得〜運転開始までの期限

0.5〜1ヶ月

お客様事業計画
認定申請※1

配置図
見積書

ご相談
太陽光発電
についての
疑問点など、 ご連絡
なんなりと
ご相談
ください。

設置

設置決定

計画

販売店

最適システムの配置図とお見積りを提出。
ご予算とすり合わせを
します。

現地調査

ご注文

10kW未満：1年

申込内容
確認※2

承諾※2

認定
通知書

1ヶ月

10kW以上：3年

運転開始

連系

特定契約

接続
契約※3

発電して
余った電力を電力会社へ売れるように契約します。

JP-AC ※4
電力会社（送配電事業者）
事前協議

販売店が電力会社と設置に関する打ち
合わせを行います。

連系
申込

保証書類
作成

設置工事
電気工事 竣工検査

工事発注 工事

設計・見積り引渡し

保証書
発行
シャープエネルギー
ソリューション（株）
保証
申請※5

連系立会い

●事業計画認定申請の詳細については、右のURLからご確認ください。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/kaitori/index.html
していただく必要があります。 ※3 認定後、電力会社との「承諾」
システム上で※1 旧称「設備認定」。電力会社との接続契約締結前の申請が可能です。 ※2 販売店が代行して事業計画認定申請を行った場合は、確認のメールが送られてきますので、接続契約になります。 ※4 JP-AC：JPEA代行申請センター ※5 お引渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。

お客様の意思に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護をシャープ株式会社もしくはシャープエネルギーソリューション株式会社と誤認させて、電話勧誘したり、目的とした法律※の適用を受けます。 ※●特定商取引法（旧訪問販売法） ●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）にご相談ください。業者が処分を行う際には、廃棄物または製造元（システムメーカー）
太陽光発電システムや蓄電池システムの取り外し、移設処分等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工業者・建設業者、システム所有者は、取り外しや処分について、業者との間で適正な契約を事前にしたがって、処理法、建設リサイクル法に沿って、太陽光発電システムを産業廃棄物として適切な方法で処分することが義務付けられています。
を参照ください。
（第二版）」「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン
交わされることをお勧めします。詳しくは、2018年12月27日に環境省より公表された（https://jp.sharp/sunvista/）。
適正処理のために、太陽電池モジュールに関する情報を必要とされる場合は、当社ウェブサイトを参照ください

まるごと15年保証およびBLACKSOLARプレミアム保証の適用につきましては、10年保証／まるごと15年保証／BLACKSOLARプレミアム保証発行登録店により所定の手続きを完了していただくことが必要です。
10年保証、による工事が必要となります。
モジュール設置工事施工者ID保有者、蓄電池施工者ID保有者）
モジュール設置工事、蓄電池設置工事の施工は、当社所定の工事研修修了者（電気工事施工者ID保有者、
また、電気工事、余った 電 力を、
国 が 買 い 取る制 度 があります
太陽光発電の固定価格買取制度

買取価格： 2025年3月末まで
全国一律：16円/kWh（ 税込）

参10kW未満買取期間：10年間

照： 資源エネルギー庁「FIT・FIP制度ポータルサイト」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/kaitori/index.html

パワーコンディ
また、お手を触れないでください。
パワーコンディショナの内部には、● 本商品は電気事業法で定められた一般用電気工作物の中の小出力発電設備用です。
■太陽光発電システムについて
ショナをぬれた手や布等で触れないでください。感電する場合があります。●太陽電池モジュールの架台とパワーコンディショナ、蓄電池は、別々のアース工事が必要です。

安全に関する

ご注意

ご使用の前●正しく安全にお使いいただくため、
および「設置工事説明書」「取扱説明書」に必ずをよくお読みください。

● 専用配線には、直接人命に関わる医療機器、人身の損傷に至る可能性のある装置等を接続しないでください。●蓄電池本体、蓄電池用コンバータおよびパワーコンディショナ■蓄電池システムについて
また蓄電池本体、蓄電池用コンバータおよびパワーコンディショナをぬれた手や指等で触れないでください。感電する場合があります。● 本製品の誤動作または不具合によるの内部にはお手を触れないでください。
データ損失、周辺機器への影響などが発生しても一切の責任は負えません。● 本製品の取り外しやリサイクルの際は販売店またはお客様相談室にご相談ください。
使用機器の機能停止や損傷、

お選びください。■製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。商品の色調は印刷のため実物と異な■当カタログの数値は50/60Hzで記載されています。■当カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもあります。販売店にお確かめのうえ、の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■電気事業法に基づく所有者として、設備の安全性にる場合もありますのであらかじめご了承ください。また、一部の写真はCGによる修正加工をしています。■「オープン価格」
これを守って発電設備を稼働していただきますようお願いいたします。
関する責任が発生することとなります。販売代理店や施工業者などに任せきりにせず、所有者自身が電気事業法を十分にご理解いただき、電波干渉に関するご注意

クラウド連携エネルギーコントローラ
対象機器：無線LAN対応電力モニタ、他の同種無電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、■ 2.4GHｚ機器使用上の注意事項 ●2.4GHz使用周波数帯では、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力
線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、が運用されていない「他の無線局」
が運用されています。 1.この機器を使用する前に、近くにと略す）
無線局、等（以下「他の無線局」

速やかにこの機器の使用場所をとの間に電波干渉が発生した場合には、「他の無線局」
この機器とことを確認してください。 2.万一、お買い上げの販売店にご連絡ください。
何かお困りのことが起きたときは、または機器の運用を停止してください。 3.その他、
変えるか、■ 電波法に基づく適合証明について ●上記対象機器は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備とし日本国内のみ使用できます。
また、て、技術基準適合証明を受けています。従って、使用するときに無線局の免許は必要ありません。
●技術基準適合証明を受けていますので、分解／改造をすると法律で罰せられることがあります。 ●通信方式および周波数帯に（2.4GHz）無線ＬＡＮ対応電力
ついては次の通りです。クラウド連携エネルギーコントローラ：近距離無線通信（IEEE802.15.4）（2.4GHz）（IEEE802.11b/g/n）
モニタ：無線ＬＡＮ＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞

https://cocoromembers.jp.sharp/●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金は
お客 様のご負 担となります。 ● Q Rコードは株 式 会 社
デンソーウェーブの登録商標です。

ウェブサイトでご覧いただけます。
は、最新の情報（Q＆A、製品ラインアップなど）

お問い合わせ先SUNVISTA ウェブサイト

https://jp.sharp/sunvista/（カタログ請求または、製品仕様、仕組みやメリットなど）
一般的なお問い合わせフリーダイヤル。
お客様相談室

0120-48-4649

TEL：06-6792-5982 FAX：06-6792-5993〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

携帯電話からは

0570-550-190

ご相談受付時間 月曜日〜土曜日／午前9時〜午後6時（年末年始を除く） 日曜日・ 祝 日／午前9時〜午後5時

社 〒590-8522
本
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

このカタログの内容は、2024年2月現在のものです。
I.80

LN2CE37

このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。