▮カーボンニュートラル賞
阿波銀行鴨島支店 全館LED照明と太陽光発電による照明エネルギーのカーボンニュートラルの実現

業績の名称
所在地

徳島県吉野川市鴨島町鴨島字中里388-3

受賞名称

カーボンニュートラル賞（中国四国支部）

カーボンニュートラル賞
選考支部名称中国四国支部
1,059.00 ㎡

延床面積
建物
概
要

階数

地下-階

主用途

銀行支店

竣工年月日

2010年12月

代表応募者・機関

応
応
募又
募
機は者
関

地上 2階

塔屋-階

株式会社日建設計

建築主

株式会社 阿波銀行

設計者

株式会社 日建設計

施工者

株式会社 四電工■定性的な実績
１）省エネルギーへの取組み・工夫
LED照明により照明エネルギーの低減
２）低カーボンエネルギーへの転換
太陽光発電設備による創エネルギー
３）再生可能エネルギー利用・工夫※該当無し
４）カーボンクレジット等ならびにその他※該当無し■定量的な実績
業
績の概
要・一次エネルギー消費量の省エネ率を算定するための参照値（ベースライン）の根拠・出典名
同種他支店のデーターから算出
1,101.631（ＭＪ/年・㎡）
・一次エネルギー消費量の業績の実績値
711.349（ＭＪ/年・㎡）
・一次エネルギー換算係数根拠
省エネ法 9.760（ＧＪ/年・kwh）
・CO2排出係数〔出典名／電力（ｔ－CO2/kwh）
四国電力平成23年度調整後 /0.485（ｔ－CO2/千kwh）
・CO2排出量の合計
35.349（kg-CO2/年・㎡）
・CO2削減率

支部選考
委員長
講評

39.1%
省エネルギー対策の多様化する中において、LED照明による省エネルギーと再生可能エネルギーである太陽光発電の組み合せにより、目標とするCO2削減を達成すると同時に照明環境設計のノウハウを最大限に取込むと共にシンプルなシステム構成で機能性・汎用性に優れた効率の良い照明のカーボンニュートラルを実現している。また、地方銀行の環境配慮型店舗としてのモデルを構築できたことは、今後、中小規模ビルへの展開を図るうえでカーボンニュートラル化に向けた幅広い普及性とアピール性も大いに評価できる。

阿波銀行鴨島支店は、徳島県西方地域の中核支店として2010年12月に新築移転された。
延床面積約1,000㎡，太陽光発電設備20kW設置から、2009年採用実績が少なかったLED照明の全館導入と照度センサー連動調光により照明電力量を低減し、その照明エネルギーを太陽光発電電力量で充当する関与したカーボンニュートラルを目指した。総合効率88 lm/W，幅90㎜のLEDライン照明をPC梁と一体化して空間との調和を図り、照度1,000ルクスとし、2011年実績では建築設備士の太陽光発電電力量約25kWhが照明電力量約15MWhを上回り、照明エネルギーのカーボンニュートラルを実現した。この取り組みは同規模支店での展開が可能言葉であり、先駆的な環境配慮モデルとして鴨島支店を広くアピールすることができる。

一般社団法人建築設備技術者協会 カーボンニュートラ賞運営委員会

様式３■ 業績の概要とカーボンニュートラル化に係わる取り組みの要旨

1/3
1.業績の概要
阿波銀行鴨島支店は、徳島県西方地域の中核的支店として2010年12月に新築移転され、環境配慮型店舗としてモデル店舗となる支店である。鴨島支店では、「全館LED照明による照明エネルギーの低減」だけではなく、その照明エネルギーを太陽光発電設備の再生可能エネルギーにより充当する「照明エネルギーのカーボンニュートラル」を実現し、地域に広く環境配慮をアピールする店舗とした。
2.施設概要□建築概要
所在地：徳島県吉野川市鴨島町鴨島字中里388-3
構 造：鉄筋コンクリート造，一部ＰＣ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)造(営業室)
写真1 施設全景
階 数：2階
敷地面積：1,988.08㎡，建築面積：795.93㎡，延床面積：1,059.01㎡
竣工：2010年12月24日，店舗開店日：2011年1月17日
設計期間：2009年11月～2010年4月，工事期間：2010年5月～2010年12月□電気設備概要
受電方式 ：高圧6.6kV1回線受電，契約電力：120ｋW
受変電設備：1φ3W 6.6kV/210-105V 75kVA，3φ3W 6.6kV/210V 100kVA
非常用発電機：1φ3W 210-105V 60kVA，太陽光発電設備：20kW
3.計画時のコンセプト
計画時に以下の照明エネルギーのカーボンニュートラルをコンセプトとした。
(図1）
・業務ビルの年間照明消費電力量
全体2,000MJ/㎡の21.3% ⇒ 426MJ/㎡
延床面積1,059㎡での照明エネルギー ⇒ 46.2MWh
全館LED照明により年間照明消費電力量が50％低減 ⇒ 23.1MWh
・太陽光発電設備20kWの創エネルギー 20MWh
・太陽光発電電力量 約20MWh ≒ 照明電力量 23.1MWh
平面プランが確定した段階で全館LED照明による消費電力量をシミュレーションし、図1 照明エネルギーのカーボンニュートラル
「全館LED照明導入と太陽光発電によるカーボンニュートラル」を提案した。
表1 照明器具比較
4.全館LED照明の導入の検討
Hf蛍光灯器具
ＬＥＤ器具（埋込下面アクリ）
以下の検討から、全館LED照明導入によりHF蛍光灯比47%のエネルギー削減，照明エネルギーの85％を太陽光発電電力量により充当することが試算された。
器具イメージ①Hf蛍光灯とLED照明比較
Hf蛍光灯(埋込下面アクリ)との器具比較を表1に示す。LED照明は、演色性Ra80，寿命60,000時間のライン型を採用した。総合効率はHf蛍光灯（下面アクリ）66lm/W ランプ光束
4950lm4430lm
保守率0.650.71に対して88lm/Wとなる。表2に営業室の机上面平均照度1000ルクスの条件での照度
器具効率
0.576
0.98
分布・イニシャルコスト・ランニングコストの比較を示す。天井高3,500mmと高天井 消費電力
43W
50W
66lm/W
88lm/WとなるためHf蛍光灯（下面アクリ）の台数が増、LED照明の場合は器具台数が少なく 総合効率
演色性
Ra84
Ra80
なり、年間消費電力量はHf蛍光灯と比較して30%低減となる。
ランプ寿命
12000h60000h表2

営業室での照明器具比較

Hf蛍光灯器具（埋込下面アクリ）

LED器具

1,001ルクス
108台

1,053ルクス
65台

営業室照度分布設定照度(机上面) 1000ルクス
天井高FL+3,500

平均照度
器具台数
電力量・電力料金
年間消費電力量
12\/ｋWh 年間電力料金

13,932kWh
167,184\

9,653kWh
115,830\30%低減

この資料は、受賞者に了解を得て、建築設備技術者協会より公開している資料です。個人で利用するに留め、無断転載等を禁止します。

様式３■ 業績の概要とカーボンニュートラル化に係わる取り組みの要旨
2/3
HF蛍光灯等

表3に全館におけるHf蛍光灯等とLED照明との比較を示す。イニシャルコストの増は、消費電力量の低減とランプ交換等のメンテナンス費用の低減により、約10年間での償却が可能となる。全館の年間消費電力量はHf蛍光灯主体と比べて約47％低減される。

電力量比較
CO2排出量比較

26,983kWh

16,724kg-Co2

8,796kg-Co2

年間消費電力量表3 全館での照明比較

60000

-

ＬＥＤ照明
9,524,070\
4,784,695\
26,983kWh323,792\0323,792\
481,561\
9.9年②太陽光発電シミュレーションと照明エネルギーの比較
図3に設計時の太陽光発電装置20kWの発電電力量シミュレーションと全館LED照明の電力量との比較を示す。図3の年間発電電力量は、約22,000kWhとなり、全館LED照明での年間電力量26,983kWhの約85％を充当となった。
5.LED照明の特徴を活かした照明計画
LED照明をアピールする上で単なる蛍光灯器具の置き換えではなくLED照明のシャープ・コンパクトな形状を最大限に活かし、空間のデザインと調和のとれた以下の計画とした。
①営業室（図5）（写真2）（写真3）
のこぎり形状の天井を形成するPC梁の先端に幅90㎜のライン型照明を連結させ梁と一体化し、照明器具を感じさせないデザインとし、平均照度1,000ルクスとした。
②ロビー(写真4）
平均照度750ルクスとし、徳島県産の杉間伐材の天井に幅80㎜のライン型LED照明を埋め込み木と同色に塗装した照明器具とすることで器具の存在感を感じさせない設置とした。
③ATMコーナー（写真5）
平均照度750ルクスとし、ロビーライン型LED照明をロの字配置とした。

50000

47%削減
(7.9t-Co2)

40000

kWh/年

HF蛍光灯等4,739,375\
51,300kWh
615,604\
189,750\805,354\3000020000
10000
0HF蛍光灯等

ＬＥＤ照明

太陽光発電による発電量と照明消費エネルギーの比較注）0.326kg-Co2/kWh(四国電力平成20年度調整後排出係

28,00024,00020,000ｋWh/年

イニシャルコスト 器具費用差額(①）
電力量・電力料金 年間消費電力量
12\/ｋWh 年間電力料金
ランプ交換費用
交換ランプ費/年
ランニングコスト(年間)差額（②）
単純償却年数（①÷②）

ＬＥＤ照明51,300kWh

16,000

照明の年間電力消費量の85%を太陽光にて発電

12,0008,000
4,000
0太陽光発電ＬＥＤ照明

図3 太陽光発電電力量と照明エネルギー比較(試算値）

営業室とロビーには照度センサーを設置し、初期照度補正調光と営業室のハイサイドライト，ロビーのショーウィンドーからの自然採光に連動した調光制御を導入し、さらに照明エネルギーの低減を図った。

3,500

図4 1階平面図

写真2 営業室

写真4 ロビー

図5 営業室

LED照明取付け詳細

図6 南北断面図

写真3 営業室

写真5 ＡＴＭコーナー

この資料は、受賞者に了解を得て、建築設備技術者協会より公開している資料です。個人で利用するに留め、無断転載等を禁止します。