W725SCT_(02)_空気より軽い12Ａ、
13Ａガス用
家庭用

快適環境おしらせ
住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器
型式名 XW-725S

取扱説明書

販売店

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

● 住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書は住宅用火災（煙式）・ガス・CO
警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 取扱説明書および保証書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合
は、販売店または、最寄りのガス会社にお問い合
わせください。
● 本警報器は、火災による煙を感知して警報を発するものです。火災の発生を未然に防止する装置ではなく、また、火災による損害を防止することを保障するものではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれ
やCOによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は火災による煙を感知して、警報を発するものです。換気扇等により煙が吸引され、煙感知部に煙が到達しない場合は、火災警報機能が働きません。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスやCOが到達しない場合
は、
ガス警報機能やCO警報機能が働きません。
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品
住宅用防災警報器 検定合格品● 熱中症おしらせは、警報器周囲の環境条件
から熱中症注意の目安を示し体調管理な
どにお役立ていただくもので、熱中症を防止できるものではありません。
● 乾燥おしらせは、警報器周囲の環境条件か
ら空気の乾燥をお知らせし健康管理などにお役立ていただくもので、乾燥によるイ
ンフルエンザなどを防止できるものではありません。
● 熱中症・乾燥おしらせ機能の詳細は別紙「快適環境おしらせチラシ」
を参照ください。

■ ガス警報機能・CO警報機能

もくじ
はじめに

警報器周囲のガスやＣＯが
規定濃度以上になると、それを検知して、注意報または警報を発します。

安全上のご注意-------------------------------------------------------------3
対象ガス--------------------------------------------------------------------6
各部のなまえとはたらき-----------------------------------------------------7
警報器のお知らせ機能について----------------------------------------------8
使用方法------------------------------------------------------------------ 10《お断わり》

警報器が作動したら1 『ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました 確認してください』

警報器が作動したら● ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報機能が働きません。
● ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発します
が、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

はじめに警報器の機能についてと鳴り、2分後『ウーウーカンカンカン 火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた------------------------------------------- 11

2 赤（ガス警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた---------------- 13
3 黄（CO警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた----------------- 13
4 『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と鳴ったときの処置のしかた------------------------------------------- 14

5 『ウーウーピッポッピッポッ■ 火災警報機能

空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた------------------------------------------- 16

火災などにより、警報器周囲の煙が規定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。

6 『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と取り扱いかた『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください』
が交互に鳴ったときの処置のしかた------------------------------------ 18

7 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた---------------------------------- 20《お断わり》● 換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部の煙が規定濃度以上にならないときは、警報機能が働きません。
● 火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 警報器を取り付けていない部屋は、火災の監視ができません。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表---------------------------------------- 22

取り扱い
かた

お手入れのしかた--------------------------------------------------------- 24
警報器の取り外し・取り付けかた------------------------------------------ 25
噴霧式殺虫剤を使用するときは-------------------------------------------- 26
日常点検------------------------------------------------------------------ 28
故障かな？と思ったら----------------------------------------------------- 30

その他

その他

アフターサービスについて------------------------------------------------- 31
廃棄について------------------------------------------------------------- 31
仕様---------------------------------------------------------------------- 32

取付位置の確認----------------------------------------------------------------------------------------------33安全上のご注意

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。
誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

༴㝤㆙࿌

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

CO警報音もしくは火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。

爆発の恐れがあります。

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。
また、火災により生命に危険が生じる恐れがあります。

必ず行う

ガス警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

必ず行う

CO警報音が鳴っている部屋にいる
ときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

常に電源が入っていること（緑（電源）
ランプ点灯）
を確認してください。
必ず行う

必ず行う

誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損
害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。
火気厳禁

火災警報音が鳴り、消火が不可能なときは、避難してください。
必ず行う

必ず行う

絵表示の内容｢必ず行う｣事項を示しています。
禁

止

水ぬれ禁止

｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

止警報器や電源プラグ（予備コンセント含む）を水につけたり、水をかけた
りしないでください。

分解や改造はしないでください。

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

｢接触禁止｣事項を示しています。

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
（P.26 ～ 28参照）

感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

電源プラグを抜かないでください。
禁設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。

● 警報器をポリ袋などで覆う。
● 噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。
誤作動の原因となります。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでくださ
い。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

電源が入っていないと火災、ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
また、5年を越えて長期間ご使用されますと、電源プラグ（予備コンセント含む）がほこりや水分の影響により発煙・発火する恐れがあります。
有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。

誤った取り扱いをすると｢死㆙ ࿌ 亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。

はじめに

はじめに

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

禁止

故障の原因となります。
分解禁止

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

｢分解禁止｣事項を示しています。
禁止｢一般的な禁止｣事項を示しています。



安全上のご注意

禁止

電源プラグや予備コンセントを使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでください。
禁

禁

止

止

火災、ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。
警報器以外の電気製品を同時に使用するときは、警報器の電源プラグに付属の予備コンセントを使用してください。

電源プラグにほこりが付着している
場合は、よく拭いてください。
必ず行う

必ず行う

電源コードにステップルや釘などを打たないでください。
火災の原因となります。

禁

止

止

ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでくださ
い。

警報器をお手入れするときは、必ず警報器の電源プラグを抜いてください。
必ず行う

火災の原因となります。
警報器の電源プラグ・予備コンセントに接続する他の電気製品の電源プラグ
は、
コンセントの奥まで確実に差し込んでください。

必ず行う

必ず行う

予 備コンセントには、消費電力が1490W以下の機器を接続してください。

感電やけがの原因となります。
警報器の取り外し・取り付けを行う
ときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意
してください。

警報器の前に物を置いたり、取り付
けたりしないでください。
禁

止

禁

止

取付位置を移動させないでください。
禁止警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。

警報の遅れの原因となります。
警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。

転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損の恐れがあります。

ガス検知部は、絶対にふさがないで
ください。
禁

はじめに

はじめに

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

禁止ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。
この商品は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当いたしませんので、それらの用途には使用できません。

1490Wを超えると火災の恐れがあ
ります。

必ず行う

予備コンセントに接続する他の電気製品は、必ず電源スイッチを切ってから電源プラグの抜き差しを行って
ください。

対象ガス

感電の恐れがあります。

点検ガスにフロンガスが含まれている場合、ガスセンサの故障の原因と
なります。
ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししたり、予備コンセントを触ったりしな
いでください。
感電する恐れがあります。

●この警報器は火災（火災等による煙）、都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
および燃焼
排ガス中のCOを検知します。

●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）
供給区域外ではお使いにならないでください。

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
禁止（例えば掃除機などの移動して使用する電気製品を接続することや、頻繁に抜き差しすることはおやめくだ
さい。
）



各部のなまえとはたらき警報器のお知らせ機能について
ガスおよびCOを検知します。

●ガス検知部点検口●警報スピーカー●赤スライド（火災警報）
ランプ

警報器周囲の煙が規定濃度以上になると作動します。

（2分後）

形式認証
証票

ウーウーカンカンカン
火事です 火事です

製造番号

赤スライド
（火災警報）
ランプ点灯

㼄㼃㻙㻣㻞㻡㻿

㻝㻡

火災による煙を感知すると点灯します。
※点灯時はP.11を参照ください。

●黄（CO警報）
ランプ

合格証票
型式名

●緑
（電源）
ランプ

●煙感知部

通常は点灯しています。
故障しているときに高速点滅します。
※点滅時はP.9を参照ください。

緑
（電源）
ランプ点灯

製造年月
QRコード

COを検知すると点滅または点灯します。
※点灯時はP.13・16 ～ 17を参照ください。

黄（CO警報） 赤（ガス警報）
ランプ消灯 ランプ消灯

ガスがもれたときは警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動
します。

注意報
P.13参照P.14 ～ P.15参照
ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯●快適環境おしらせランプ
熱中症おしらせは橙ランプ、
乾燥おしらせは青ランプが点灯または点滅します。
動作の詳細は別紙チラシを参照ください。

警報音を停止させたり、外部機器との連動確認をするときに使用します。
※詳細はP.20・28を参照ください。

●赤（ガス警報）
ランプ●有効期限ラベル

ガスを検知すると点滅または点灯します。
※点灯時はP.13 ～ 15を参照
ください。

●電源プラグ●電源コード●予備コンセント
消費電力が1490W以下の機器を接続できます。

■ランプのつきかたについて

取扱説明書中のランプの点灯、点滅、速い点滅は次のように動作します。
点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.5秒周期）

点滅周期

高速点滅

点灯と消灯の繰り返し（0.25秒周期）

点滅周期

ゆっくり点滅点灯と消灯の繰り返し（2秒点灯・1秒消灯周期）

点滅周期

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
ランプ点滅
黄（CO警報）
ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）
ランプ点灯
緑（電源） 黄（CO警報）
ランプ点灯 ランプ消灯

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。
（低濃度が約5分間継続
した場合も警報が作動します。
）

注意報

警報

P.13参照赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

P.16 ～ P.17参照
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください赤（ガス警報）
ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

緑（電源） 黄（CO警報）
ランプ点灯 ランプ点滅
約5分後



警報

煙を感知します。

●警報停止スイッチ

有効期限ラベルP.11参照ウーウーカンカンカン
火災警報器が作動しました
確認してください●製造番号シール

ガス、COを検知、または火災による煙を感知すると、
音声合成音が鳴
ります。

はじめに

はじめに

火災による煙が発生したときは●ガス検知部

赤（ガス警報）
ランプ消灯
緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報）
ランプ点灯

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください
赤スライド（火災警報）
ランプ消灯
緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報） 赤（ガス警報）
ランプ点滅
ランプ消灯



使用方法

警報器のお知らせ機能について

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

P.18 ～ P.19参照

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか
交互に鳴る

はじめに

はじめに

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは1 電源プラグをコンセントに差し込む。
緑（電源）
ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯
赤（ガス警報）
ランプ点灯
緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報）
ランプ点滅
または点灯

有効期限が過ぎたときは
有効期限を半年以上過ぎると緑（電源）ランプがゆっくり点滅し、警報停止スイッチを約3秒間押すと、「ピッピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください」
が鳴ります。
また、有効期限を半年以上過ぎて電源を再投入
すると、30秒後に「正常です」が鳴らずに「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」
が鳴ります。
※販売店までご連絡ください。

ピッピッ
有効期限が切れています
販売店に連絡してください赤（ガス警報）
ランプ消灯

2 ランプが全点灯（快適環境おしら
電 源 に 接 続して から 約30秒 後、せランプは点灯しません。）した
後、消灯します。

赤スライド（火災警報）
ランプ点灯

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
緑
（電源）
ランプ
ランプ消灯
ゆっくり点滅黄（CO警報）
ランプ消灯

故障です
販売店に連絡してください

故障が発生すると、「故障です 販売店に連絡してください」が1回
鳴り、
緑
（電源）
ランプが高速点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰り返
し鳴り、
約10分ごとに「故障です 販売店に連絡してください」
が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

その後、約１分ごとに ピッピッピッ
約１0分ごとに
故障です
販売店に連絡してください
赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

黄（CO警報）
ランプ点灯

3「警報器正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯し、監視状態に入

警報器
正常です

ります。

赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯〈警報器が故障している場合〉「警報器正常です」とは鳴らずにP.9に記載している故障発生時の動作となります。
※販売店までご連絡ください。

赤（ガス警報）
ランプ点灯

緑
（電源）
ランプ点灯

黄
（CO警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）
ランプ消灯

緑
（電源）
ランプ
赤
（ガス警報）
高速点滅
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯
緑
（電源）
ランプ
高速点滅
警報停止スイッチ

黄（CO警報）
ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯

故障しているときは

ただし、警報停止スイッチを押すと、警報音は約36時間停止します。
緑（電源）
ランプの高速点滅は止まりません。
※販売店までご連絡ください。
※外部機器と連動している場合、警報音停止中
は外部機器の連動動作は停止します。

緑
（電源）
ランプ点滅

赤
（ガス警報）
ランプ消灯
黄（CO警報）
ランプ消灯

10

火災警報器が作動
1『しました 確認してください』
ウーウーカンカンカン〈この警報器には相互連動機能があります〉と鳴り、2分後『ウーウーカンカンカン火事です 火事です』と鳴ったときの処置のしかた【赤スライド（火災警報）
ランプが点灯】〈火災警報〉

消火が不可能なときは、
避難する。

1 火元の

確認をする。

ウーウーカンカンカン
火災警報器が作動しました
確認してください
2分後
ウーウーカンカンカン
火事です 火事です
警報元
赤スライド（火災警報）
ランプ点灯

警報停止スイッチ

警報器が作動したら警報器が作動したら

༴㝤● 本警報器が火災警報を発したとき、連動接続された他の火災警報器も警報音を発します。
本警報器の警報停止スイッチを押すと、警報音は鳴りやみ、
赤スライド（火災警報）ランプが消灯します。
同時に、連動接続された火災警報器の警報音も鳴
りやみます。
※ 警報元の警報器周囲の煙が一定濃度以下になっていない場合は、5分後に再び火災警報を発します。

緑ランプ点灯必ず行う

2 必要な手段をとる。
119
119番への通報《お断わり》

初期消火● 火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、赤（ガス警報）ランプおよび黄（CO警報）ラ
ンプの点灯、点滅の有無を確認してください。
※火災警報を発している場合は、
音声は火災警報が優先される
ため、音声によるガス警報およびCO警報は発しません。
● 赤（ガス警報）ランプおよび黄（CO警報）ランプが点灯している場 合 は、P.13 ～ P.19の 処 置 を行ってください。

天ぷら油から炎が出ているときは、ガスメーター近
くのメーターガス栓を閉める。
メ ー タ ー ガ ス 栓 を あけ
るときはガス会社にご連絡ください。

〈火災以外の煙などで火災警報を発しているとき〉
P.20の処置を行ってください。

11

警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、
警報音が鳴
りやみ、
赤スライド
（火災警報）
ランプが消灯します。

ウーウー● 連動接続された他の火災警報器が火別の火災警報器が作動しました
災警報を発したとき、本警報器では赤確認してください
スライド（火災警報）ランプが点灯し、警報音が鳴ります。
赤スライド
警報停止スイッチ
本警報器の警報停止スイッチを押す （火災警報）と、警報音は鳴りやみ、赤スライド(火災ランプ点灯
警報)ランプが消灯します。
緑ランプ点灯
また、警報元の警報音声停止機能のボ
タンを押すと、本警報器の警報音は鳴
りやみ、赤スライド（火災警報）
ランプは警報元消灯します。
※ 本警報器は、5分後に警報元が警報し続けている場合、再び火災警報を
発します。

おねがい
連動接続された他の火災警報器は、機種により連動時の動作は異なります。
必
ず、接続する火災警報器の取扱説明書
をお読みください。

12

2 赤（ガス警報）ランプ

4『ガスがもれていませんか』
ウーウーピッピッピッピッが点滅しているときの処置のしかた〈ガス注意報〉《お断わり》
外部機器と連動している場合、ガス注意報では外部機器は連動動作しません。

と鳴ったときの処置のしかた

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、赤（ガス警報）ランプは消
灯します。

【赤
（ガス警報）
ランプが点灯】〈ガス警報〉

警報音が鳴っている部屋にいるときは2 原因を確認する。

マッチやライターなど、
火気を使わない。

ガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
（P.21参照）

3 黄（CO警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた

2 ガス栓や器具栓を閉める。
換気扇、電灯、蛍光灯など、
電気製品のスイッチを入・切しない。

〈CO注意報〉
禁《お断わり》● 外部機器と連動している場合、CO注意報（黄ランプの点滅のみであり、CO警報音が鳴っていない状態）では、外部機器は連動動作しません。
※ 黄（CO警報）ランプの点滅が約5分間継続すると、「ウーウー
ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめます。

13

1 ドアや窓を開けて換気する。

警報器が作動したら警報器が作動したら警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

止ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤（ガス警報）
ランプ消灯】

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、
黄（CO警報）ランプは消灯します。

2 原因を確認する。
CO濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
（P.21参照）

電源プラグを抜かない。

禁止

4 ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

14༴㝤
警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発の恐れがあります。

1 部屋に入らない。
室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO警報）
ランプが点滅または点灯】〈CO警報〉

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

警報音が鳴っている部屋にいるときは3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプの消灯を確

すぐに換気し、使用中のガス機器を止める。

メーターガス栓をあけるときはガス会社にご連絡ください。

認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

6 ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

1 ドアや窓を開けて換気する。
警報音が鳴ったら、CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【黄（CO警報）
ランプ消灯】

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい
たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

最寄りのガス会社へ※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーター 連絡する。
がガスを止めます。
ガス会社※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

15

16

警報器が作動したら警報器が作動したら禁 止

5『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です

部屋の外から警報音に気づいたときは

6『いませんか』と ガスがもれてウーウーピッピッピッピッ

部屋の外から警報音に気づいたときは警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

『ウーウーピッポッピッポッ

1 部屋に入らない。
室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

が交互に鳴ったときの処置のしかた【赤（ガス警報）
ランプが点灯、黄（CO警報）
ランプが点滅または点灯】〈ガス警報とCO警報の同時警報〉

警報音が鳴っている部屋にいるときはメーターガス栓をあけるときはガス会社にご連絡ください。

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、黄（CO警報）ランプの消灯を確認する。
5 ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは警報器が作動したら警報器が作動したら2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

禁 止

空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、
火気を使わない。

1 ドアや窓を開けて換気する。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を
閉める。

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、
電気製品のスイッチを入・
切しない。

禁

止

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【赤（ガス警報）
ランプ・
黄（CO警報）
ランプ消灯】

おねがい● たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。
（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

最寄りのガス会社へ※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーター 連絡する。
がガスを止めます。
ガス会社※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

17

電源プラグを抜かない。

禁止

4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

18

部屋の外から警報音に気づいたときは警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

止室外からドアや窓を開けられる
ときは、ドアや窓を開けて換気する。

2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

メーターガス栓をあけるときはガス会社にご連絡ください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）
ランプの消灯を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセ
ントからソケットをはずしてください。

ときの処置のしかた
ガスやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、●ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
●CO警報は、黄（CO警報）ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ5分間止めることができます。
※ 警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。
※ 外部機器と接続していて、かつ警報器周辺のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過
後に再び連動します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点滅や警報音が止まる。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときはおねがい● たびたび警報音が鳴るときは、
ガス機器の点検を受けてください。
（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

最寄りのガス会社へ※警報器とマイコンメーターを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーター 連絡する。
がガスを止めます。
ガス会社※警報器と戸外ブザーを接続している場合
警報音声が30秒～ 60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

19

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったときは〈火災警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押してください。
警報音が止まります。
※ 警報器周囲の煙が規定濃度以下になっていない場合は、5分後に再び火災警報を発します。5分後に再警報してもスイッチを再度押すことで警報音を止めることができます。
※ 外部機器と連動している場合、警報
音停止中は外部機器の連動動作は停止します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲の煙が規定濃度以下になると、警報音が鳴りやむ。

20

警報器が作動したら警報器が作動したら

禁1 部屋に入らない。

7 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した

ランプ表示・音声出力の事象一覧表
警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について
以下の原因が考えられますので、調べてください。
● 長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場合、ガスセンサーの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス[エアコンの冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。
● 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。

おねがい
ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプ
が点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器の電源プ
ラグは抜かないでください。

21● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、
シンナー、
ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。
それ以外で使用していませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● ガスコンロの着火ミスがありませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。
● 換気扇を回さずに大鍋（業務用）で湯を沸かしていませんか。
点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

音声内容

緑
黄
赤
赤スライド
（電源） （CO警報）（ガス警報）（火災警報）

事 象

対応方法

●

○

○

○

なし

通常動作(監視中)

●

○

◎

○

なし

ガス注意報

●

○

●

○

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ガス警報
ピッ ガスがもれていませんか」

P.14 ～ 15
参照

●

◎

○

○

なし

P.13参照

●

◎
または
●

○

○

CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気 CO警報
してください」P.16 ～ 17
参照

●

◎

◎

○

なし

P.13参照P.13 ～ 15
参照

CO注意報

ガス注意報とCO注意報－
P.13参照●◎●○ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ガス警報とCO注意報
ピッ ガスがもれていませんか」

●

◎
または
●

◎

○

CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気 CO警報とガス注意報
してください」P.13・16 ～ 17
参照

●

◎
または
●

●

○

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ピッ ガスがもれていませんか」と、
CO警報音声「ウーウー ピッポッピッポッ ガス警報とCO警報
空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」の交互音声

P.18 ～ 19
参照

●

○

○

●

●

○

◎

●

●

○

●

●

●

◎
または
●

○

●

●

◎
または
●

◎

●

●

◎
または
●

●

●

火災警報
火災警報とガス注意報
火災警報音声「ウーウー カンカンカン 火災警報器が作動しました 確認してください」
2分後の音声「ウーウー カンカンカン 火事です 火事です」

火災警報とガス警報
火災警報とCO注意報
または警報

P.11参照火災警報・ガス注意報・
CO注意報または警報
火 災 警 報・ ガ ス 警 報・
CO注意報または警報

●：点灯、
◎：点滅、
○：消灯
※故障したときは、
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。

〈火災警報〉● 湯気が直接かかっていませんか。
● タバコ・焼き魚・線香などの煙を警報器にかけていませんか。
● くん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。

22

警報器が作動したら警報器が作動したら〈ガス警報・CO警報〉ランプ

お手入れのしかた

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

ランプ
緑
黄
赤
赤スライド
（電源） （CO警報）（ガス警報）（火災警報）
●

○

●
●

音声内容

事 象

警報器が作動したら○●火災連動警報○◎●火災連動警報とガス注意報

○

●

●

火災連動警報とガス警報

●

◎
または
●

○

●

●

◎
または
●

◎

●

●

◎
または
●

●

対応方法

《お断わり》

火災連動警報とCO注意報
火災連動警報音声「ウーウー 別の火災警 または警報
P.12参照報器が作動しました 確認してください」
火災連動警報・ガス注意報・
CO注意報または警報●

火災連動警報・ガス警報・
CO注意報または警報

高速点滅

○

○

○

故障警報音声はじめに「故障です 販売店に連絡してく 故障警報(警報器が故障ださい」と鳴り、1分ごとに「ピッピッピッ」、 診断機能により故障と判
10分ごとに「故障です 販売店に連絡して 断した状態)
ください」
を繰り返す

ゆっくり
点滅

○

○

○

有効期限切れ音声「ピッピッ 有効期限が切れています
売店に連絡してください」※警報停止スイッチを押した場合

販

外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続している
ときは、警報器の電源プラグを抜くと、外部機器の警報音（故
障表示）が鳴ることがあります。
よく絞る

2 警報器を取り外す。
（P.25参照）

水または
石けん水

3 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。
お 買い求めの販 売 店に連 絡し てください。

お 買い求め有効期限切れ(警報器のの販 売 店に有効期限が半年以上過ぎ
連 絡し てくた場合)ださい。

●警報器表面・壁面
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。
●電源プラグ
乾いた布でふき取ってください。

おねがい● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。

取り扱いかた

●：点灯、
◎：点滅、
○：消灯
※故障したときは、
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。
※快適環境おしらせランプ表示・音声出力の事象は別紙チラシを参照ください。

1 電源プラグをコンセントから抜く。

● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白
剤、
ベンジン、
シンナー、
アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴
りやまないことがあります。

4 警報器を取り付ける。
（P.25参照）

5 電源プラグをコンセントに差し込む。
●警報器の電源が入ります。
緑（電源）
ランプが点滅し、約30秒後ランプが全点灯した後消灯し、正常であれば「警報器正常
です」
と鳴って緑
（電源）
ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
異常があれば「故障です販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願い
します。

23

24

噴霧式殺虫剤を使用するときはお手入れのしかた

電源プラグを差し込む

差し込みから約30秒後【監視状態】

警報器
正常です
赤スライド
（火災警報）
ランプ消灯
緑
（電源）
赤
（ガス警報）
ランプ点滅
ランプ消灯
黄
（CO警報）
ランプ消灯

赤スライド（火災警報）
ランプ点灯
緑
（電源）
赤
（ガス警報）
ランプ点灯
ランプ点灯
黄
（CO警報）
ランプ点灯

赤スライド（火災警報）
ランプ消灯
緑
（電源）
赤
（ガス警報）
ランプ点灯
ランプ消灯
黄
（CO警報）
ランプ消灯

警報器の取り外し・取り付けかた〈取り外しかた〉〈取り付けかた〉1 電源コードをコード振れ止め

1 警報器を取付フックに引っ掛ける。

から取り外す。

外す
コード
振れ止め

噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。
電源プラグを抜かないでください。
電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに噴霧式殺虫剤を使用すると、噴霧後に再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ることがあります。
また、外部機器（インターホンなどの集中監視機器）と接続しているときは、警報器の電源プラグを抜くと、外部機器で警報音（故障表示）が鳴ることがあります。

ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

1.警報器をポリ袋で覆う警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき

電源コード

2 本体を持ち上げて取り外す。

取付板への取り付けかた

持ち上げて
取り外す

〈準備するもの〉

ポリ袋
（1枚）

● ポリ袋
（30㎝×40㎝・1枚）

取付
フック

2 電源コードをコード振れ止めに取り付ける。

ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●ひも(1本)●粘着テープ

警報器が確実に固定されていることを確認してください。
コード
振れ止め

30cm
粘着
テープ

40cm
ひも
（1本）

〈処置のしかた〉① 警報器を取り外してください。
（P.25参照）〈確認〉
取付板からの取り外しかた

㆙࿌

取り扱いかた

取り扱いかた取付
フック

噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

取付フック
フック部
持ち上げて取り外す

はめ込む

電源コード

25

26

噴霧式殺虫剤を使用するときは②警報器にポリ袋を被せ、袋の口を電源コードの上からひもで縛ってください。

2.噴霧式殺虫剤を噴霧する

ひもで縛る

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

③ポリ袋と電源コードの間に隙間ができない
ように、ポリ袋の開口部分に粘着テープを巻
き付けてください。

開口部分を粘着テープで巻く④ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

3.ポリ袋を取り外す

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき〈準備するもの〉

噴霧が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器を取り外した場合は、元の位置に取り付けてください。

ポリ袋
（1枚）

おねがい

● ポリ袋
（30㎝×40㎝・1枚）〈処置のしかた〉

30cm

粘着
テープ

27

日常点検

輪ゴム
（3本）

輪ゴム
（3本）
で止める

①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、コード収納カバー部分を輪ゴム（3本）
でしっかり止めてください。

②ポリ袋の端を粘着テープで壁面に貼り付けてください。
ポリ袋と壁面の間に隙間ができないように、粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がしわになっている部分や電源コードが通っている部分に注意してください。
※ 壁面などの状況により、粘着テープでの貼り付けができない場合、①のみの処置でも一定の効果はあります。

粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。

㆙࿌● 点検時、決してライターなどの炎を使用しないでください。
警報器の破損や火災の原因になります。
● 点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

ポリ袋をコード収納カバー
前面から覆い被せる
粘着テープで周囲を貼る●マイコンメーターが作動した場合は、所定の復帰操作を行ってください。
その他の外部機器が作動した場合は、外部機器の復帰操作を確認していただき、復帰操作を行ってくだ
さい。

日常、
警報器の緑
（電源）
ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）
ランプが消灯もしくは、高速点滅やゆっくり点滅している場合は、販売店に連絡してください。
緑
（電源）
（P.30
「故障かな？と思ったら」を参照してください。
）
ランプ点灯

動作確認のしかた

電源コード部分に隙間ができないようにする

本警報器は、正常に動作していることを「警報機能の点検」
および「他の火災警報器との連動点検」
で確認することができます。
ただし、
快適環境おしらせのランプが点滅または点灯していない時に点検してください。
※ 以下の点検は、電源投入後に初回点検動作（＊）
を実施された場合の動作です。
電源を入れ直した場合や、停電復帰後の点検動作は初回点検動作からとなり、警報停止スイッチを約3秒間長押しで火災連動と有電圧(12V⇔18V)が出力されます。
＊ 施工説明書「5-5 外部機器への連動接続」の［外部機器との連動点検］の項を参照ください。

28

取り扱いかた

取り扱いかたポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● 輪ゴム
（3本）
40cm
● 粘着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに壁面を傷めないテープを選んでください。

●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式殺虫剤をご使用ください。
●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
●ポリ袋と壁面の間に隙間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
●警報器をポリ袋で覆う前に、
石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
●経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

故障かな？と思ったら

日常点検〈警報機能の点検〉

1秒間押す

ピッ

① 警報停止スイッチを約1秒間押すと、「ピッ」と開始
音が鳴り、
緑
（電源）
ランプが点滅します。

警報停止スイッチ

緑
（電源）
ランプ点滅

② 以下のように作動することを確認してください。
ランプ
音声内容「警報器正常です」

緑
（電 源）
点灯

黄
赤
赤スライド
（ CO 警 報 ） （ ガス警報 ） （ 火災警報 ）
点灯

点灯

点灯

火災
連動
出力

有電圧
出力
（12V ⇔ 18V）

OFF

OFF（6V）※ 快適環境おしらせランプは点灯しません。
● 過去約10日以内に警報が作動した場合のみ、全ランプが点灯、1秒間消灯のあと、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、
約1.5秒間点灯します。
（鳴動原因表示機能によるものです。
）● 快適環境おしらせには鳴動原因表示機能はありません。
③ 監視状態（緑（電源）
ランプ点灯）に戻ります。
※ 快適環境おしらせランプが点滅または点灯している時に警報停止スイッチを押すと「警報器正常です」のあとに熱中症または乾燥おしらせの音声が鳴ります。

警報停止スイッチ

緑
（電源）
ランプ点滅

ランプ
緑
（電 源）

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、販売店に連絡してください。

警報器が温かくなっている。

－

通電により、センサ部を加熱しています。
異常ではありません。

緑（電源）ランプが高速点滅している。

警報器の故障を知らせています。

販売店に連絡してください。
（機器故障音声機能）

緑（電源）ランプがゆっくり点滅している。

警報器の有効期限切れを知らせています。
警報停止スイッチを 3
秒間押してください。

「ピッピッ 有効期限が切れています 販
売店に連絡してください」と鳴りますので、新しい警報器に交換（有償）してください。
（有効期限切れ音声機能）

火災、ガスもれ、CO の発生ではないのに、赤ランプや黄ランプが点滅・点灯したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.21 参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。
鳴りやまない場合は最寄りのガス会社へ連絡
してください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

ガス機器以外の燃
焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

警報器の有効期限
ラベルに記載の有効期限が切れていませんか。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡
してください。
（P.9 参照）「ウーウーカンカンカン
火事です 火事です」

点滅

2「ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか」点滅「ウーウーピッポッピッポッ
3 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

点滅

4

点滅

黄

赤

赤スライド
（ CO 警 報 ） （ ガス警報 ） （ 火災警報 ）
点灯
点灯

点灯

※ 快適環境おしらせに外部出力機能はありません。
③ 1分後に「ピー」と終了音が鳴り、赤スライド（火災警報）
ランプが消灯し、監視状態（緑ランプ点灯）に戻ります。
※ 1分以内に点検を終了したい場合は、警報停止ス
緑（電源）
イッチを押すと、「ピー」と鳴り、終了します。
ランプ点灯

点灯

火災
連動
出力

（12V ⇔ 18V）

ON

OFF（6V）

ON

OFF（6V）

ON

OFF（6V）

ON

OFF（6V）

電源を入れたときや、警報停止スイッチを 3 秒以上押したときに「ピッピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡
してください」と鳴る。

有電圧
出力

その他

1

29

こう処置してください

電源プラグをコンセントに差し込んでくださ
い。

ピッピッ

② 警報停止スイッチから手を離すと以下のように作動することを確認してください。
動作順

取り扱いかた① 警報停止スイッチを押すと「ピッ」と鳴り、緑（電源）
ランプが点滅を開始、そのまま3秒間押し続けてください。
「ピッピッ」と開始音が鳴ります。

無音

ここを確認して電源プラグが抜けていませんか。

3秒間押し続ける〈他の火災警報器との連動点検〉

音声内容

こんなときは●緑（電源）ランプが消灯している。
●警報器が正常にもかかわらず、外部機器が鳴る。

ピー

30

アフターサービスについて■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。

■ 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。

廃棄について〈リース契約の警報器の廃棄〉
有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

〈お買い上げいただいた警報器の廃棄〉

その他

その他
31

共 通 仕 様

お客さまにて、
お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがって廃棄してください。

快適環境おしらせ仕様■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

目

熱中症おしらせ 乾 燥 お し ら せ■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。

警報機能■ 保証書は大切に保管してください。

ガス警報機能・■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
※ 有効期限を過ぎた警報器は、販売店が引き取り適切に処理いたします。
販売店にお渡しください。

項

種
検
感

都 市 ガ ス 燃焼排ガス中の■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。

仕様
別 光電式住宅用防災警報器
知原理 煙感知方式（光電式）
知性
能 2種
相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式
外 部 出 力 信 号
監視時入力（DC30V 以下）警報時出力（DC1.2V 以下、100mA）
都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）
対象ガ
ス
燃焼排ガス中のCO
検知方式 半導体式作 動 条 件 * 爆発下限界濃度の 1/4 の都市ガスに対し 60 秒以内に警報ガ ス
示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点灯
警 報 表
発 報 方 式 音声合成警報音
作 動 条 件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報ガ ス
表示 ・ 赤（ガス警報）ランプ点滅
注意報
発 報 方 式 発報音無し
550ppm の CO に対し 5 分以内に警報
作 動 条 件C
300ppm の CO に対し 10 分以内に警報
CO
O
警報 表
示 ・ 黄（CO 警報）ランプ点灯または点滅
発 報 方 式 音声合成警報音
作 動 条 件 300ppm の CO に対し 5 分以内に注意報
CO
表
示 ・ 黄（CO 警報）ランプ点滅
注
意報CO
発 報 方 式 発報音無し
有電圧出力 3段階有電圧2線式
外 部 出 力 信 号（監視時 DC6V、
電源OFF時・故障診断時 0V、
ガス警報時 DC12V、CO警報時DC18V）
一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）
都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品
作 動 条 件 31℃以上（WBGT 値）
危険 表
示 ・ 橙ランプ点灯
発 報 方 式 音声合成音
作 動 条 件 28℃以上 31℃未満（WBGT 値）
厳重
表
示 ・ 橙ランプ点灯
警戒
発 報 方 式 警報停止スイッチ押下時音声合成音
絶対湿度 7g/m3 以下
作 動 条 件 温度 30℃未満
警戒
相対湿度 40％以下
表
示 ・ 青ランプ点灯
発 報 方 式 音声合成音（ただし、温度 15℃未満は音声なし）
絶対湿度 7g/m3 以下
作 動 条 件
相対湿度 40％超
注意
表示 ・ 青ランプ点灯
発 報 方 式 警報停止スイッチ押下時音声合成音
（A）
/m以上
警
報
音
量 70dB
電
源 AC100V±10V 50/60Hz
警報時 約1.2W
消費
電力 監視時 約0.7W、付
属機
能 通電初期警報防止タイマー付、
故障診断機能、
有効期限お知らせ機能
使 用 温 度 範 囲 0℃～＋40℃（結露しないこと）（突起部を除く）
、
約290ｇ
寸
法 ・
質
量 幅85×高さ125×奥行き43.5mm
長さ 2.5m（約2.2mは警報器背面に巻取可能）
電源
コ ー
ド 予備コンセント付プラグ（予備コンセントに接続できる電気製品は、1490W以下）
コード振れ止め×3、木ねじ（φ3.1×10mm）
×3、木ねじ（φ3.1×16mm）
×2、取付フック×1、
ピン（φ1×20mm）
×10、接続用リード線×1、取付板×1、付
属品
コード収納カバー×1、
取扱説明書
〔本書〕
×1、
施工説明書×1、保証書×1、
快適環境おしらせチラシ×1、
マグネットシート×1＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※ マイコンメーターと接続する場合は、警報器アダプターが必要になります。
32
火災警報機能■ この警報器は、５年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、
無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合は、
この限りではありません。
保証書をご参照ください。

仕様取付位置の確認〈取り付けてはいけない場所について〉
正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。
取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、警報の遅れ、
誤報、
故障の原因となります。

〈正しい取付場所について〉● ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付
けてください。
● ガスやCOが滞留しやすい位置で、緑（電源）
ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
● ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で8ｍ以内、警報器の底面から天井面までの距離が22～ 30cm以内の位置に取り付けてください。
● たれ壁やはりから60cm以上離してください。

● 換気口など、空気の吹出口から1.5ｍ以上離してください。
1.5m以上1.5m以上● 天井面が60cm以上の突出したたれ壁など
によって区画される場合は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。
天井
60cm
以上

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
● レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
アルコール等で警報することがあります。
● 換気扇、給気口、
ドア付近など風通しの良い場所。
● すき間風の入る場所。
● 30cm以上（警報器含）
30cmのたれ壁などの下。
以上● たれ壁60cm以上で区切られている場所。
● エアコンなどの吹出口に近い場所。
警報が遅れたり、検知できないことがありま
す。

8m以内
燃焼器具

60cm以上※燃焼器具側に警報器を取り付けてください●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
● 使用時でないと電源を入れない場所。
警報器としての機能を果たしません。
● カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

● 振動、
衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。

● 浴室内、
水のかかる場所、
水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因になります。

※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。

取付例

天井面

50㎝

ガスコンロ

たれ壁60cm以上

50㎝

8m以内

22 ～ 30cm以内

ガス栓● 温度が0 ～ +40℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。
また、
誤作動の原因になります。

● 燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短く
なったり、
誤報の原因
になります。

● 照明器具の近く。
（可能な限り離す）● 火災以外の煙や● 食器棚などから蒸気がかかる場所。
60cm以内の場所。

● ガス検知口に他の機器などを密着さ
せないでください。
警報が遅れることがあります。

60cm
以内
床面※警報器の取り付けや取付位置の移動は、販売店におまかせください。

33

ガス
検知口

● 業務用・工業用。
家庭用です。業務用・工業用ではあ
りません。

● 屋外。
屋外用ではありま
せん。

34

その他

その他

設置に不適当な範囲