住宅用火災
（煙式）
警報器

1. 安全上のご注意

3. 警報器のお知らせ機能について

自動試験機能付
型式名 SA-182E

取扱説明書 [保管用 ][保証書付]
このたびは、住宅用火災（煙式）警報器を、お取り付けいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正し
くお使いください。
なお、本書は取付後も大切に保管し、いつでも使用できるようにしてください。

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険

禁

注意

火災による煙が発生したときは引きひもを引いて火災警報音を止めるとき、および定期点検をするときは、強く引いたり、ぶら下がったりしないでください。

警報器周囲の煙が一定濃度以上になると、ランプが点滅し、「ウーウー
カンカンカン 火事です 火事です」と警報します。

止誤った取り扱いをすると ｢ 死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される ｣ 内容を示します。

警 告 誤った取り扱いをすると ｢ 死亡または重傷を負う可能性
注 意 誤った取り扱いをすると ｢ 傷害を負う可能性および物的損

害のみが発生する可能性が想定される ｣ 内容を示します。

警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。

止故障の原因になります。
電池切れの場合は、販売店までご連絡ください。

2. 各部のなまえとはたらき｢ 一般的な禁止 ｣ 事項を示しています。

●スピーカー
警報音が鳴ります。

｢ 水ぬれ禁止 ｣ 事項を示しています。

●交換期限
警報器の交換期限が表示されています。

｢ 必ず行う ｣ 事項を示しています。

危険火災による煙を感知すると、ランプが点滅します。通常は消灯しています。
電池切れや故障しているときは、ランプが10秒おきに1回または3回点滅します。

●スイッチ

消火が不可能なときは、
避難してください。

スイッチを操作する★と警報音を停止させたり、定期点検を行うことができます。

必ず行う★ スイッチを押したり、引きひもを引いて操作することをいいます。

●電池収納部

A182ECT_（03）_付属の専用リチウム電池を取り付け、収納します。
※ 専用リチウム電池の取り付け方法は、
ウラ面の「施工説明」-「 3-2 専用リチウム電池の取り付けと設置年月の記入」を参照してください。

警告
分解や改造はしないでください。

ίᜳం

警報器を落下させるなど、衝撃を与えないでください。

●引きひも（約 70cm）

故障の原因となります。

ÓÁᴪ±¸²Åίᜳఙᩖȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜµࢳᩖ

禁止

警報音を停止させたり、定期点検をする
ときに使用します。
引きひもを使用しない場合は、取り外してください。
また、引きひもが長い場合は、使用しやすい長さにカットしてください。

警報器の取り付け、取り外し、定期点検、異常時の点検・処置などを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

ఌ

ஓ

必ず行う

転落・転倒・落下によるケガのおそれがあります。

ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。

ȧͳ੔ǽǽǽǽǽǽǽറ禁止

火災や故障の原因となります。

注意᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪ
ͳ੔ˁࣆջ

付属品
取付ベース…1 個

引きひも( 点検ツマミ付 )…1 本

禁止

警報の遅れの原因となります。

専用リチウム電池…1 個警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。

石膏ボードピン…5 本

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。

᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪᴥ៧ۨࣆȨɑȺ॒ȭյඊȾᜤоȪȹǾȝຝȪȢȳȨȗᴦ

警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。

禁止ᴥᚾᬂɕȧᜄȢȳȨȗᴦ

聴力障害などの原因になるおそれがあります。
禁（本体に取り付け
られています。
）

止取扱説明書（保証書付）
［本書］
…1 枚

② 警報器および取付部付近の壁面または天井面の汚れをふき取る。
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってくだ 水または石けん水
さい。
（ウラ面の「施工説明」－「 3-6 警報器の取り付け」参照）④ 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認する。
「ピッ 電池切れです」
約１分おきに「ピッ」音（下記の「8. 定期点検」参照）

おねがい

初期消火

ランプ
10 秒おきに
1 回点滅

●

●

スイッチを操作すると「ピッ 電池切れです」

警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が止まり、ランプが消灯します。

ランプ
1 回点滅

2 火災以外で警報音が鳴った●

お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
お手入れするときは、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面を傷めることがあります。
お手入れ後、警報器側面のスリット（煙感知部）に異物（糸くず、水など）が残っていないか確認
してください。

ときの処置のしかた

故障しているときは故障していると、ランプが 10 秒
おきに３回点滅し、「ピッピッピッ
故障です」と 1 回お知らせした後、約１分おきに「ピッピッピッ」音が鳴ります。

「ピッピッピッ 故障です」
約１分おきに「ピッピッピッ」音

スイッチを操作すると、ランプが1 ～ 3 回点滅し、「ピッピッピッ
故障です」と 1 回お知らせし、以後 36 時間ランプ表示と「ピッピッ
ピッ」音は停止します。

スイッチを操作すると「ピッピッピッ 故障です」

ランプ
10 秒おきに
3 回点滅

警報音を止めたいとき
スイッチを操作してください。
警報音が止まり、ランプが消灯します（約 5 分）。

ランプ
1 ～ 3 回点滅

故障状態では煙を感知できず、火災警報動作をしない場合があります。
※ 電池切れ警報中または故障警報中であっても、煙を感知した場合、火災警報が可能であれば火災警報を発します。
※ 36 時間の停止中にスイッチを操作すると、お知らせの音声を発しますが３６
時間のタイマーはリセットされません。
※ 36 時間を経過すると、再度ランプが点滅し「ピッ」音（または「ピッピッピッ」音）が鳴ります。

〈自動試験機能〉
電池切れまたは故障した場合、自動的に検知し、お知らせする自動試
験機能を備えています。
おねがい

取付ねじ…2 本（本体に取り付け
られています。
）

取付位置を移動させないでください。

៧ۨࣆÔÅÌᴥ°¶ᴦ¶³°¸ᴪ²³±°ᴥ͍ᴦ

煙を感知します。
火災などにより、警報器周囲の煙が一定濃度以上になると、警報を発します。

分解禁止ឬ‫ࣻټبڨ‬

ȝջҰ

●煙感知部

故障の原因となります。

టంɂȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜ˩ᜤఙᩖ˹Ⱦ୒᪩ȟᄉႆȪȲ‫ک‬նȾǾటంᜤᢐɁю߁Ⱥི୳εျɥᚐșȦȻɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿȝ޵Ȩɑ

スイッチを操作すると、ランプが 1回点滅し、「ピッ 電池切れです」と 1 回お知らせし、以後３６時間ラ
ンプ表示と「ピッ」音は停止します。

よく絞る③ 本体の表面がよく乾いてから取り付ける。

119 番への通報

必ず行う●ランプ（赤色）

必ず行うࢳ

電池切れが近づくと、ランプが 10
秒おきに１回点滅し、「ピッ 電池切れです」と 1 回お知らせした後、約１分おきに「ピッ」音が鳴ります。

｢ 分解禁止 ｣ 事項を示しています。

火元を確認し、消火して
ください。

͇Ȥஓ

火元を確認し、119 番へ通報するなどの適切な処置をしてください。

電池切れのときは絵表示の内容警報器側面のスリット（煙感知部）にホコリやくもの巣がつくと、正し
く警報しない場合があります。警報器がより良い状態で動作するようにお手入れをおすすめします。
（下記の「7. 警報器の取り外し・取り付けかた」参照）と鳴ったときの処置のしかた

危険

6. お手入れのしかた① 警報器を取り外す。

【ランプが点滅】

警報音が鳴り、消火が不可能なときは、避難する。

お客さまご自身で専用リチウム電池を交換しないでください。

火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。

ȝ՘ɝ『ウーウーカンカンカン

ランプ点滅

水ぬれ禁止

禁

1 火事です 火事です』「ウーウーカンカンカン」
火事です 火事です

故障の原因となります。

が想定される ｣ 内容を示します。

● 消防法で定める住宅用防災警報器として設置できます。
● この警報器は消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。
● この警報器は煙を感知して音声で警報を発する機能を持っていますが、火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● お取り付けいただいた部屋、廊下などの部分的な感知になります。
万一の火災に対してより効果を発揮させるためには、必要に応じて複数の場
所にお取り付けいただくことをおすすめいたします。

警報器の落下や、ひも切れまたはひもが外れるおそれがあります。

4. 警報音が鳴ったときの処置のしかた自動試験機能では、すべての故障は検知できません。
ランプが点滅しなくても 1 ヶ月に 1 回程度の点検を行ってください。

〈警報履歴確認機能〉
警報器が正常に動作しているときに、定期点検から 10 日間以内に火災警報または電池切れ・故障があった場合、履歴を表示する機能を備えています。
スイッチを操作すると、「ピッ 正常です」の後に以下の表示をします。
● 火災警報があった場合、ランプが約 1 秒間点灯します。
● 電池切れ・故障があった場合、ランプが約 1 秒間に 3 回点滅します。
※ 専用リチウム電池のコネクタを警報器に接続してから約 25 分以内については、警報履歴は残りません。

※ 警報を停止してから５分後、煙感知部が煙を感知している
場合は、再度警報音が鳴り、ランプが点滅します。
※ 止まっている間に、警報作動
原因を取り除けば、警報は止まります。

火災以外でも次のような場合には、火災警報動作をすることがあります。
スプレー式殺虫剤、ヘアー
スプレーが警報器に直接かかったとき。
● タバコの煙を警報器に吹きかけたとき。
● 調理の煙や水蒸気などが警報器にかかったとき。
● くん煙式殺虫剤などの煙殺虫剤を使用したとき。
● 湯気が直接かかったとき。
● 警報器が結露したとき。
● 砂、ホコリ、虫などが警報
器の煙感知部に入ったとき。

取り外しかた
押し付けながら、左（反時計回り）に止まるまで回す。

①

③外す

②

取り付けかたウラ面の「施工説明」－「 3-6 警報器の取り付け」を参照してください。

8. 定期点検

警報音が鳴った原因について●

7. 警報器の取り外し・取り付けかた××

正常に動作することを確認するために、1 ヶ月に 1 回程度定期点検を行ってください。
（1 週間以上留守にされた場合も点検を行ってください。留守中の電池切れ警報を、確認できないおそれがあります。
）① 警報器が警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。
② スイッチを約１秒間操作する。
●「ピッ 正常です」が 1 回鳴り、ランプが1 回点滅すれば正常です。
● 10 日以内に火災警報または電池切れ・故障があった場合は、履歴を表示します。
（「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）

×

警報音を鳴らして確認する場合

5. 噴霧式殺虫剤を使用するときは殺虫剤（くん煙式殺虫剤、加熱蒸散式殺虫剤なども含む）を使用する
際は、誤作動のおそれがあります。警報器を取り外し、殺虫剤がかからない場所に置くかポリ袋で覆ってください。
噴霧が終わったら、換気後、必ず元の位置に戻してください。
ポリ袋で覆ってまた、ポリ袋で覆った場合はポ接着テープで周リ袋を取り除いてください。

「ピッ
正常です」

スイッチ

ランプ
点滅

スイッチを約３秒間操作する。
● 火災警報音「ウーウーカンカンカン 火事です 火事です」が鳴り、ランプが点滅すれば正常です。
◆下記の異常などがないか確認できます。
●煙感知部の異常 ●電源の異常〈正常に動作しない場合は〉動作確認をしても警報音が鳴らないなどの異常があった場合は、ウラ面の「9. 故障かな ? と思ったら」を参照してください。

囲をふさぐ

ウラ面に続く施

9. 故障かな ? と思ったら修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。
下記の点検・処置をしても異常があるときは、販売店にご連絡ください。
こんなときは

ここを確認してこう処置してください

火災ではないのに
火災警報動作する。

調理の煙・蒸気、殺虫剤、タバコの煙、浴室からの湯 気 などが 警 報 器にかかっていませんか？

室内を換気してください。頻繁に警報する場合は、取付場所に問題がある可能性があります。
販売店にご連絡ください。

煙感知部内に煙が残っていたり、砂やホコリ、虫などが入っている可能性があります。
火災警報動作が止まらない。

スイッチを操作しても動作しない。

スイッチを操作したとき、「ピッ 電 池 切 れ で す 」のメッセージが鳴りませんか ?

専用リチウム電池が消耗しています。販売店にご連絡ください。
（オモテ面の「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）

スイッチを操作したとき、「ピッピッピッ 故障です」のメッセージが鳴りませんか ?

警報器の故障が考えられます。販売店にご連絡ください。
（オモテ面の「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）

引きひもが正しく取り付けられていますか ?

ウラ面の「施工説明」－「 3-4
引きひもの取り外し、長さ調節」を参照し、正しく取り付
けてください。

専用リチウム電池が確実に取り付けられています
か?

電池コネクタを確実に接続してください。
（それでも動作しない場合は、販売店にご連絡ください。
）

専用リチウム電池が切れていませんか ?（電池切れ警報をしていませんでしたか？）

販売店にご連絡ください。

明【施工される方へ】

●
●

●
●

お客さまにこの警報器を安全に正しくご使用いただくため ､ この説明書をよくお読みになり ､ 指定された取り付けを行ってください ｡
お客さまのご要望される設置場所 ､ 警報器の種類が各市町村の火災予防条
例に適合しない場合は ､ お客さまに各市町村の火災予防条例に適合するための設置場所、警報器の種類を説明の上 ､ 火災予防条例に適合する設置場
所 ､ 適合する種類の警報器を設置いただくようにご理解を得てください ｡
例えば
火災予防条例に定める設置場所に警報器を設置しない場合
火災予防条例に定める設置場所で条例に定められていない警報器を設置されている場合など
取付終了後に ､「 4 取り付け後の動作確認」にしたがって ､ 動作確認を行ってください ｡ なお ､ 動作不良の場合は交換してください ｡
取付終了後 ､ お客さまへ下記の内容を説明してください ｡

1. 動作確認結果の説明 ｡
2. 取扱説明書を必ず読んでいただくこと ､ 保管していただくことのお願い ｡
3. 取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認 ｡❶ 火災警報時のとるべき処置の説明 ｡❷ 動作確認を行い ､ 点検方法 ､ 点検頻度 (1 ケ月に 1 回程度および 1 週間
以上留守にされた場合 )､ およびお客さまにご自身で点検をしていただく
必要があることの説明 ｡❸ 電池切れ警報 ､ 故障警報が発生する場合 ｡❹ 火災以外で火災警報が発生する場合 ｡❺ 警報器の移設 ､ 分解の禁止 ｡
4. 保証期間がお取り付け日から 5 年であることの説明 ｡

警告
注意
●
●

●

警報器の取り付け・取り外し時などは、安定した台に乗って作業を行ってください。転倒してケガをするおそれがあります。
警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、警報器の取り扱いには十分に注意してください。故障や誤作動の原因となります。

●

この警報器は、以下のような場所への設置をおすすめします。
居室、寝室、階段、廊下●●

換気口など、空気の吹出口から 1.5ｍ以上離してください。

●

上
m以
1.5

●

■ この警報器の保証期間はお取り付け日から 5 年間です。保証書をご参照ください。
保証書にお取り付け日、販売店名の記載がない場合は、原則として有償修理となります。お取り付け時にご確認ください。
保証書は大切に保管してください。
保証期間経過後の故障、電池切れについては有料での修理となります。
■ 交換期限は機器本体に表示しています。お取り付け時にご確認ください。
交換期限を過ぎたものは、電池切れなどにより正常な動作をしない
おそれがありますので、新しい警報器とお取り替えください。
■ 警報器に異常がある場合は、修理、サービスを依頼される前に「9. 故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店にご連絡ください。
■ 設置場所の環境や点検頻度などにより、電池寿命が短くなる場合があります。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店までご連絡ください。

11. 専用リチウム電池の交換方法および廃棄方法■ 専用リチウム電池の交換方法
電池交換が必要になったときは、販売店にご連絡ください。
電池型名：CR-2/3AZC22P、公称電圧：DC3V
古くなった電池を取り出し、ウラ面の「施工説明」－「 3-2 専用リチウム電池の取り付けと設置年月の記入」を参照し、専用リチウム電池の交換を行ってください。
■ 廃棄方法警報器を廃棄する場合はお住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。
＊ 必ず専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。

●

聴力障害などの原因になるおそれがあります。
●

引きひもを強く引いたり、引きひもにぶらさがらないでください。
転倒や落下のおそれがあります。

2 取付位置の確認※ 設置および維持基準は、政省令で定める基準にしたがい、市町村条例で定められています。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
設置場所の選定は、お客さまとよく相談してお決めください。

浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因になります。

●

空気の流れが激しい場所。
・換気扇や扇風機の近く。
・すきま風の強い場所。

●

温度が 0 ～＋ 40℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原因になります。

●

火災以外の煙や蒸気がかかる場
所、車庫など。

種
感
定

知

方

別
式
格
源

専用リチウム電池のコネクタを引き抜き、専用リチウム電池を取り出してください。

電
試

池 寿 命
験 機 能
火災警報時
電池切れ警報時

警報音

電

引き抜く

故障警報時

警告
注意
取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあり、ケガをしたり、火災に至るおそれがあります。

●

火災警報音量寸法
質
量
使用周囲温度
設 置 場 所
復
旧

光電式住宅用防災警報器
煙感知方式（光電式２種）
ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ
専用リチウム電池（CR-2/3AZC22P,CR17335E-N-CN1-SCD）（DC3V）× 1 コ
約 10 年※
自動試験機能｢ ウーウーカンカンカン 火事です 火事です ｣1 分おきに「ピッ」音、スイッチを操作すると「ピッ 電池切れです」
1 分おきに「ピッピッピッ」音、スイッチを操作すると「ピッピッピッ 故障です」
70dB（A）／ m 以上
幅約 90mm × 高さ約 90mm × 奥行き約 28mm
約 115g（専用リチウム電池含む）
O℃～＋40℃（結露しないこと）
壁面・天井面自己復旧方式※ 10 年間の寿命を保証するものではありません。ご使用環境の温度、湿度、ホコリの量や、
点検回数（火災警報回数）などのご使用条件によって短くなる場合があります。保証期間を過ぎている場合の電池切れは、無料修理できませんのでご注意ください。

3-4 引きひもの取り外し、長さ調節

注意
注意

警告
注意
警報器を、木質などの壁面に壁掛け取り付け（壁面の取付ねじ 1 本に引っ掛けて取り付ける）をする場合、または石膏ボードの天井面に取り付ける場合は、引きひもを取り外してください。
引きひもを強く引くと、本体の落下により、お客さまがケガをするおそれがあります。

引きひもの取り付けについては、 引きひもの取り付け可能な設置場所
お客さまのご要望をお聞きし、引取付ベース固定取り付け 壁掛け
取付面
木質など 石膏ボー ド 取り付け
きひもの取り外し、または長さ調
壁 面
可不可節をしてください。
天井面① 点検ツマミを上に移動させる。
② 適当な長さとなる部分
で２回結ぶ。
③ 点検ツマミの先の余ったひもを切る。
①上に移動させる② 2 回結ぶ60cm 以内●

石膏ボードの天井面に取り付ける場合は、引きひもを取り外してください。

記入欄

可

不可

点検ツマミ

引きひもの取り付けかた・取り外しかた
取り付けかた引きひもを引きひも
取付部に通した後、引きひもガイドに収
める。

引きひも
引きひも
取付部
引きひも
ガイド

取り外しかた引きひもを矢印方向に引く。

タンスなどから 60cm
以内の場所。
●

ホコリや虫の多い場所。

●

カーテンウォールなどで仕切られた場所。
屋外。
屋内専用です。

3 取り付けかた
3-1 本体と取付ベースの取り外し① 片手で本体の外周を持ち、もう一方の手で取付ベースの取り外し用
穴に指を入れてください。

押しつけながら、
左（反時計回り）に回して外す
本体の外周② 取付ベースを本体側に押し付けながら、左（反時計回り）に回して、取付ベースを外してください。
取り外し用穴
おねがい（取付ねじ 1 本に引っ掛けて取り付ける）

警告
注意

交換期限ラベル
交換期限を記入してください。

引きひもの長さの調節方法

取付ベース

取付ベースを引っ張りながら回さないでください。
取り付け時の本体落下防止の安全ロック機構が働くため、取付ベースは外れません。

3-2 専用リチウム電池の取り付けと設置年月の記入

12. 仕様警報器と専用リチウム電池の分別のしかた

コネクタ

注意
注意
正しい取付位置に取り付けてください。
取り付けてはいけない場所に取り付けると、警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

天井面●

取付ベースや警報器本体の取り付けは、確実に行ってください。
警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。

警報器の
中心

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。
誤作動や故障、または警報が遅れる原因となります。

付属の取付ねじを使用して確実に取り付けてください。
落下によるケガやものが破損するおそれがあります。

●

15cm
～
50cm

天井面に取り付ける場合は、壁やはりから 60cm 以上離した位置に取り付けてください。

●

3-8 木質などの壁面に壁掛け取り付けをする場合

天井面に取り付ける場合

引きひもを強く引くと、本体の落下により、お客さまがケガをするおそれがあります。

取り付けてはいけない場所について天井面に取り付ける場合、取付ベースの真下で取り付け作業を行わないでください。

両面テープなどで取り付けると、落下によるケガやものが破損するおそれがあります。

壁面に取り付ける場合は、警報器の中心が天井面下 15cm から50cm までの範囲にくるように取り付けてくだ
さい。

上
m以
1.5

壁面に取り付ける場合は、できるかぎりたれ 壁やは り か ら 60cm
以 上 離してくだ 60cm 以上
さい。
( 推奨 )

ねじの締め付け時に天井材のくずが目に入るおそれがあります。
目に入った場合は、ただちに洗い流してください。
●

警報器のスイッチ（点検、警報音
停止兼用）が操作しやすい位置に取り付けてください。

なるべく離す60cm 以上
照明機器
できるだけ部屋の中心

専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。

●

3-3 交換期限の記入

正しい取付場所について

1 お願いとご注意

注意
注意

10. アフターサービスについて

専用リチウム電池

説

壁面

約 10 秒間隔でランプが点滅する。
約１分 間 隔 で「ピッ」音または「ピッピッピッ」音が鳴る。

煙感知部内にうちわ、ドライヤー（冷風）などで風を送り、砂やホコリ、虫などを取り除
いてください。
それでも止まらない場合は専用リチウム電池を抜き、販売店にご連絡ください。

工

注意
注意
● コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。

コネクタが破損したり、専用リチウム電池がショートする原因になります。
● リード線の赤（＋）と白（－）の向きを間違えないように、確実に差し込んでください。
● 専用リチウム電池の外装フィルムは電池を保護するものです。はがさないでください。
本体裏側の取付ベースを外し 専用リチウム電池（付属）リード線て、専用リチウム電池を取り付 コネクタ
け、設置年月ラベルに設置年月を記入してください。
束ねる① 専用リチウム電池を入れて、奥まで差し込む
コネクタを接続する。
リード※ コネクタには極性があり、線(白)逆向きには接続できません。
リード線 ( 赤 )② 専用リチウム電池のリード
線を、図のように束ねる。
設置年月
設置
年 月
ラベル
③ 設置年月を記入する。

③余ったひもを切る

3-5 取付ベースの取り付け

木質天井面や石膏ボードの天井面では、桟が通っている箇所に取り付
けてください。
両面テープによる取付禁止① 取付ベース外周部の目印が天井の目地などと平行または刻印「本体側」が手前側になっていること
垂直になるように、取付ベー
目印
スを図のように取付ねじ（2取付ベース
目印本）で天井面に仮締めする。
② 取付ベースを左右に回転させ警報器て、取付角度を微調整する。
スイッチ側③ 取付ねじ（2 本）を本締めす②微調整するる。
〈確認〉
取付ベースが、容易に脱落しないことを確認してください。

① 警報器裏面中心部の突起を、取付ベース中心部の穴に合わせる。
※ 取付ベースの刻印「スイッチ側」と警報器のスイッチの裏側部と位置を合わせる。
② 取付ベースの引っ掛け部の手前に、警報器裏面の溝（3 箇所）を合
わせる。
引っ掛け部
（３箇所）
警報器
溝
（３箇所）
取付ベース

取付ベース
取付ベース
中心部の穴

木質などの壁面に取り付ける場合（取付ねじ 2 本で固定する）
両面テープによる取付禁止
目印

引っ掛け部
②

①
スイッチの位置を ②
合わせる

引きひもを使用する場合は、引きひもが引きひもガ
イドに収まっていることを確認してください。
確実にはまっていないと、引きひもを正しく操作できなかったり、警報器を取付ベースから外すことができなくなります。

引きひも
ガイド
引きひも

③ 本体を押し付けながら、右（時計回り）に回して固定する。
壁掛け取り付けの場合

天井取り付けの場合

取付ねじ（付属）①仮締めする③本締めする②微調整する

取付ベース
上下の向きに注意する

3-7 警報器の取付角度の微調整
警報器の取付角度は、以下の手順で微調整できます。

■壁面に取り付けている場合

石膏ボードの壁面に取り付ける場合
取付ベース外周部の目印が壁
両面テープによる取付禁止
面の目地などと平行または垂直 目印
石膏ボードピン目印
刻印「上（UP）」になるように、取付ベースを図
を上向きにするのように石膏ボードピン（4 本）
仮止め穴（必要に応じて）で壁面に固定する。
刻印「本体側」が手前側になっていること

取付ベース
上下の向きに注意する① 引きひもを外す。
② 取付ベースを警報器にはめ込み、引っ掛け穴側の取付ベース外周部の目印が、本体天面部のリブと合うように、取付ベースを回して、取り付けてください。
③ 取付ねじ（付属）を壁面から 3 mm 出るように取り付ける。
※ ねじを完全に締め付けた状態から 1 回転半戻すと、約 2 ～ 3 mm になります。ねじが出過ぎると、引っ掛けたときに取付ベースの裏面が破損するおそれがあります。
④ 本体を取付ねじに引っ掛ける。
⑤ 本体が確実に引っ掛かっていることを確認する。
本体天面部

目印 リブ

引っ掛け穴

②

合わせる

取付ベース
刻印「天井・壁側」が手前側になっていること

3 mm
④
③ねじ込む

4 取り付け後の動作確認① 警報器が警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。
② スイッチを約１秒間操作する。
●「ピッ 正常です」が 1 回鳴り、ランプが 1 回点滅すれば正常です。
警報音を鳴らして確認する場合スイッチを約３秒間操作する。
● 火災警報音「ウーウーカンカンカン
火事です 火事です」が鳴り、ランプが点滅すれば正常です。
◆下記の異常などがないか確認できます。
●煙感知部の異常 ●電源の異常

警告
注意

ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。
火災や故障の原因となります。

「ピッ
正常です」
ランプ
点滅

スイッチ

おねがい

刻印「上（UP）」
を上向きにする

刻印「本体側」が手前側になっていること

突起
警報器

②

※図は前面から見ています。

取付位置の材質・強度を確認し、土壁や強度の弱い合板には取り付けないでください。
取付強度を保持するため、石膏ボードピンは根元まで差し込んでください。万一、ピンがゆるんだ場合は、取付位置をずらしてピンを付け直してください。

〈確認〉
取付ベースが、壁面に密着していることを確認してください。

取付ねじ①仮締めする③本締めする

3-6 警報器の取り付け

警報器の合わせ位置注意
注意① 取付ベース外周部の目印が壁面の目地などと平行または垂直になるように、取付
ベースを図のように取付ねじ（2 本）で壁面に仮締めする。
② 取付ベースを左右に回転させて、取付角度を微調整する。
③ 取付ねじ（2 本）を本締めする。

引きひもを強く引くと、本体の落下により、お客さまがケガをするおそれがあります。

● 天井面に取り付ける場合は、石膏ボードピンを使用しないでください。
● 取付ベースの方向で警報器の向きが決まります。
事前にお客さまへの確認をしてください。

取付ベースの取り付けは、取付ねじ 2 本で固定することを原則とします。ただし、取付ねじ 2 本での取り付けについてお客さまのご了
承を得られない場合は、取付ねじ 1 本での取り付けもできます（「 3-8 木質などの壁面に壁掛け取り付けをする場合」参照）。

警告
注意
木質などの壁面に壁掛け取り付け（取付ねじ 1 本に引っ掛けて取り付ける）をする場合は、引きひもを取り外してください。

警報器が垂直になるように、少し左右に回して、角度を微調整する。

※ 角度の微調整の際、警報器を左（反時計回り）に回し過ぎて、「カチッ」と音がした場合は、警報器が外れているおそれがあります。

（保証書

続き）

1. 取扱説明書、本体に表示の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(1) 無料修理をご依頼になる場合には、お取り付けの販売店までお申し付けください。
(2) お取り付けの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、弊社にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お取り付けの販売店または弊社にご相談ください。
3. 本書に定める保証の範囲は機器本体（専用電池を含む）とします。
機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定める保証の対象ではありません。
4. 保証期間内でも次のような場合には原則として有料修理となります。
(1) 使用上の誤り、不適当な修理、および分解、改造されたことによる故障、および損傷。
(2) お取り付け後の取付場所の移設、輸送、落下衝撃などによる故障、および損傷。
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧等による故障および損傷。
(4) 一般家庭用以外（例えば業務用設備、車両、船舶など）に使用
された場合の故障、および損傷。
(5) 過度な頻度で警報器を点検したことにより電池が消耗した場合。
(6) 取付場所が不適切で、調理の煙や湯気、ホコリなど、住宅環境による警報発生により電池が消耗した場合。
(7) 本書のご提示がない場合。
(8) 本書にお取り付け日、販売店名の記載がない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
5. 本書は日本国内のみ有効です。

■天井面に取り付けている場合
警報器が天井面の目地などと平行または垂直になるように、少し左右に回して、角度を微調整する。

無料修理規定←垂直位置にする

6. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料修理をお約束するものです。
※お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限する
ものではありません。
※ 保証期間経過後の修理については取扱説明書をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.