ワイヤレススイッチ
ＨＥＲＣＯＭ１１ＳＷ
微弱タイプ

取扱説明書

ヘルツ電子株式会社〒４３３

静岡県浜松市豊岡町６２−１

ＴＥＬ．＜０５３＞４３８−３５５５
ＦＡＸ．＜０５３＞４３８−３４１１

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
この度は、弊社のワイヤレススイッチＨＥＲＣＯＭ１１ＳＷ

微弱タイプをご導入いただき誠にありがとうございました。
本機をお役に立てていただくために、本説明書を充分にお読み下さいますようお願い申し上げます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

目

１．概

次論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

１−１

適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

１−２

概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

１−３

構

成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

１−４

特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

１−５

システム構成図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

２．規

格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

３．各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
４．入力端子台・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５．寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
６．設置方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７．使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９−１−

１．概論

１−１ 適 用本説明書はワイヤレススイッチ〔ＨＥＲＣＯＭ１１ＳＷ

微弱タイプ〕に適用します。
１−２ 概 要
本機は、各機器から出力されるスイッチのＯＮ・ＯＦＦ信号を伝送するユニットです。
本機を２台使用することにより１６点のスイッチのＯＮ・ＯＦＦ信号を送受信することができます。
又、オプションの増設用ユニット〔ＨＳＷ−０１〕を２台まで、接続することができ、ＭＡＸ４８点までのスイッチのＯＮ・ＯＦＦ信号を送受信することができます。
電波による伝送方式のためケーブルが不要となり遠隔での信号の入出力を可能にします。
又、データを１ヶ所で集中して把握することもでき生産の合理化に大きな効果をもたらします。
１−３ 構 成本機は１６点のスイッチの入出力用端子、２つの入出力切換スイッチ、内部処理及び通信処理を行う８ビットＣＰＵユニット、無線送受信ユニットを１つのケースに納めたコンパクトな構成となっています。

−２−１−４ 特 長（１）スイッチのＯＮ・ＯＦＦ信号を１６点まで伝送できます。
（２）オプションの増設用ユニット〔ＨＳＷ−０１〕を接続することにより、最大４８点まで伝送できます。
（３）スイッチデータの状態は表示灯が付いているためモニターできます。
（４）本機を２台使用することによりスイッチデータの送受信が可能です。
（システム構成図ａ）（５）１セットのホストで、最大６３台まで本機のデータ収集及びセットが可能です。（本機が出力にセットされている場合でもその出力データを読むことが可能

システム構成図ｂ）

但し（５）においては本機の仕様変更及び弊社のＨＥＲＣＯＭ１１

ＭＯ

ＤＥＬ１０１並びにデータ処理用ホストコンピュータが必要です。
詳細については、弊社営業部までお問い合わせ下さい。

１−５ システム構成図（ａ）１対１で使用する場合

シーケンサ
１１ＳＷ

１１ＳＷ

シーケンサ

（ｂ）複数使用してデータを収集する場合

Ｍ１０１

コンピュータ１１ＳＷ

１１ＳＷ−３−１１ＳＷ２．規格

端子

赤色ＬＥＤ×１６

モニター
表

入力又は出力が有効時に点灯
赤色ＬＥＤ×２

出力側の時に点灯

モニター

緑色ＬＥＤ×２

入力側の時に点灯

示

入出力切換
ＰＷ

電源がＯＮの時に点灯

受

ＴＸ

送信データモニター部

送信表

送信データにより点滅
ＲＸ

受信データモニター

示

受信データにより点滅

Ｌ
Ｅ

ＣＤ

受信中モニター

受信時に点灯Ｄ入

入力：無電圧接点

出

入出力端子

力

出力：オープンコレクタ
最大耐圧ＤＣ３５Ｖ

部

最大定格電流５０ｍＡ

入出力切換

入出力端子

スイッチ

８点単位で入力又は、出力の切り換え

送

使用周波数

ＶＨＦ帯の２波

受

変調方式

２値ＦＳＫ

信デ

ＲＳ−２３２Ｃ準拠

部

通信方式

ータ

ボーレート４８００ボー
８ｂｉｔノーパリティー
２ストップビット

通信距離

１０ｍ（ノイズの影響のない所では３０ｍ程度）

電源

ＡＣ１００Ｖ寸法

別項寸法図参照

重量約１．２Ｋｇ

使用温度

０℃〜５０℃

約１０Ｗ−４−３．各部の名称
電源コード

端子モニター

パワースイッチ

入出力切換モニター

３２Ｐ増設用コネク

入出力切換スイッチ

入出力端子ＰＷ

ＴＸ

ＲＸ

ＣＤ

電源コード：ＡＣ１００Ｖ

ＰＷ：電源モニターＬＥＤ

パワースイッチ：電源投入用スイッチ

ＴＸ：送信データモニターＬＥＤ

入出力端子：入力又は、出力用端子

ＲＸ：受信データモニターＬＥＤ

入出力切換モニター：切換スイッチのモニター

ＣＤ：受信中モニターＬＥＤ

入出力切換スイッチ：８点ずつ入力又は出力に設定する切換スイッチ

端子モニター：端子状態のモニターＬＥＤ

３２Ｐ増設用コネクタ：オプション用−５−４．入出力端子台

外部配線例
端子 No

信号

１(9)

スイッチ入出力端子２(10)〃３(11)〃４(12)

〃

５(13)

〃

６(14)

〃

７(15)

〃

８(16)

〃ＣＯＭ

（入力側に設定した場合）

信号ＧＮＤ(他の GND と共通)

外部配線例
端子 No

信号

（出力側に設定した場合）

１(9)スイッチ入出力端子２(10)〃３(11)〃４(12)〃５(13)〃

６(14)〃７(15)

〃

相手側電源

８(16)

〃＋ＣＯＭ

−

信号ＧＮＤ(他の GND と共通)

(5V〜MAX35V)
注）ランプ等を直接駆動した場合は、ＯＮ用のラッシュカレントとして通常の約１０倍の電流が流れますので注意が必要です。（場合によっては本機内蔵のドライブ回路が破損する恐れがあります）
端子１ヶ当たりの電流はＭＡＸ５０ｍＡですのでドライブ回路を設けないとランプの種類によっては点灯しない場合もあります。

−６−

５．入出力回路●入力回路
４７０２２Ｋ

端子台
1〜8ＣＰＵ

9〜16制御盤

フォトカプラCOM●出力回路
８回路入Ｔｒアレイ
端子台

TD62083

1〜8２２Ｋ

9〜16制御盤

ＣＰＵCOM

入出力切り換えＳＷにより、端子番号１〜８（８点）及び９〜１６（８点）をそれぞれ入力・出力側に設定できます。

−７−６．寸法図取付板−８−

７．設置方法
本機の設置はまずデータの発生場所近くで双方の機器のアンテナがなるべく見通せる位置を選んで下さい。
設置場所が決まりましたら、取り付ける前に電波のテストを行います。
◎本機を１対１で使用される場合、設置場所において双方の機器の電源ＡＣ１００Ｖを接続して電源をＯＮにして下さい。
その時双方のＣＤランプ（緑）が点灯することを確認して下さい。
◎本機を端末として使用される場合、ホスト側のＨＥＲＣＯＭ１１ＭＯＤ

ＥＬ１０１の電源を入れて下さい。（ホストコンピュータが接続されている場合にはＲＳ−２３２Ｃケーブルをはずして下さい）ＣＤが点灯しない時や不安定な時には電波が届いていないことが考えられますので、ＣＤが安定して点灯する場所を選んで下さい。
◎制御機器等に組込む場合には同軸ケーブルで外にアンテナを出して下さい。
◎取り付け場所は熱、振動、ほこり等の少ない場所を選んで下さい。
◎電源は変動の無いＡＣ１００Ｖより供給して下さい。
◎入力はＤＣ５Ｖ１０ｍＡを安定してＯＮ・ＯＦＦできる無電圧接点から取って下さい。
◎出力はオープンコレクタ出力となっていますので、そのままでは出力が現れません。他の機器から電源を供給して下さい。その場合は他の機器からのＧＮＤと本機のＣＯＭ端子を接続して下さい。

−９−８．使用方法

本機を１対１で使用するか又は、本機とホスト側のＨＥＲＣＯＭ１１
ＤＥＬ１０１で使用するかによって使用方法が変わります。
７−１

本機を１対１で使用する場合
Ａ機のイッチデータ出力

スイッチデータ入力

Ａ機

Ｂ機

Ｂ機のスイッチデータ出力

スイッチデータ入力（１）本機の電源を入れる前に、本機を入力か出力かどちらで使用したいかを決め入出力切換スイッチで設定します。
例えばＡ機の端子１〜８を入力にすればＢ機の端子１〜８を出力に設定します。又、Ａ機の端子９〜１６を出力にすればＢ機の端子９〜１６を入力に設定します。
（２）電源を入れた時、入出力切換モニターを確認して下さい。赤色ＬＥＤが点灯すれば出力側です。緑色ＬＥＤが点灯すれば入力側です。
（３）設定を変更する時は一度電源を切ってから、入出力切換スイッチを変更して下さい。
（４）入力及び出力端子に接続する時には、一度電源スイッチを切ってから接続して下さい。
７−２

本機とＨＥＲＣＯＭ１１

ＭＯＤＥＬ１０１で使用する場合は、弊社営業部までお問い合わせ下さい。
＊注意事項

危険を伴う作業でのご使用においては、弊社は責任を負い兼ねますので、ご注意下さい。

−１０−ＭＯ