200131

■仕 様

型式名

火災警報機能C O 警 報 機 能

快 適 環 境 お しら せSC-715T

検定型式番号

住警第28〜1号
感感

知知

方性式
能

煙感知式
（光電式）

対象

火災

応

答

時

間

住居火災
（台所、寝室、居室、階段、廊下等に設置）
※浴室除く

警

報

方式

1分以内
即時警報型、自動復帰式
赤（火災警報）ランプスライド点灯、音声による警報
音量：70dB(A)/m以上

火災連動入出力相互鳴動用火災連動入出力（有極性、自動復帰式）※相互連動コネクタ線LL-01（別売）を使用
・監視時：OFF
・火災警報時：ON

検 知 対 象 ガ ス

燃焼排ガス中のCO（一酸化炭素）

検知

方式

警

報

濃度

応

答

時

間

5分以内

警報

方式

即時警報型、自動復帰式
黄（CO警報）ランプ1秒毎に1回点滅、音声による警報
音量：70dB(A)/m以上

危険※1

乾 燥 お し ら せ ※1

厳重警戒

熱 中 症 おしら せ

31℃以上（WBGT値）表示・

橙ランプ60秒に1回点滅
音声合成音（ランプ表示から10分後とその後30、60分後の計3回）

作動条件

28℃以上31℃未満（WBGT値）表示・発報方式※2橙ランプ60秒に1回点滅
音声なし ※警報停止スイッチ押下時音声合成音

作動条件

絶対湿度7g/㎥以下発報方式※2青ランプ60秒に1回点滅
音声なし ※警報停止スイッチ押下時音声合成音

表示・

住宅用防災警報器検定合格品
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

50ppmを超えて300ppm以下

作動条件
発報方式※2

SC-715T

電気化学式

付属機能

自動初期点検機能、交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能

電源

専用リチウム電池

交換期限※3

住宅用火災（煙式）
・
CO警報器

2種

5年

使用温度範囲0℃〜40℃（結露しないこと）

外形寸法

W85×H100×D30mm（突起部除く）

質量約150g（電池含む）

標準付属品

石膏ボード用取付フック、ピン3本、取付ねじ1本、引きひも※1 電源投入後1時間以内は、快適環境おしらせ（熱中症／乾燥）動作は行いません。
※2 熱中症おしらせ（厳重警戒）、乾燥おしらせは、動作を行なわないよう設定ができます。
※3 5年後には機器ごと交換となります。

「快適ウォッチ」「快適環境おしらせ」
は新コスモス電機㈱の登録商標です。

警報器作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

CO を検 知して 火災 を 早期発見！
さらに、温度と湿度を監視して熱中症と乾燥 もおしらせ！
新しい 火 災 警 報 器は5CO

5年保証

CO検知年

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。

2020年1月制作（N）7501-F030

＋

火災（煙）

−

電池式

自動試験
自動試験機能 鳴動原因表示

壁相互連動

壁専用

温度と湿度 を監視して 、熱中症と乾燥 をおしらせ！

CO検知で、火災をより早くおしらせし、事故を防止！

熱中症もインフルエンザも、室内の温湿度 管理が予防のカギ！

建物火災 での CO中毒死者数 は全体の 約 4 割 。

温度と湿度から「暑さ指数（WBGT）」を算出し、熱中症の危険がある状態をおしらせ
※

熱中症
（危険）

60秒ごとに点滅

気 温︵ 乾 球 温 度 ︶音声

空気が乾燥したインフルエンザなどにかかりやすい状態をおしらせ

40℃

熱中症（危険）橙ランプ

冬はインフルエンザなどの対策に快適環境おしらせ範囲

ポーン 部屋がたいへん暑くなっています。風通しをよくし水分や塩分を取るようにしましょう※警報停止スイッチを押すと熱中症おしらせの音声が鳴動に煙や炎が発生する前にCOが発生するタイプもあり、このようなことからCO検知の重要性が高まっています。

C O 中 毒・窒 息 で のその他

死 者 数 が 約4割！

323人

（28.3％）

建物火災の死者数

一酸化炭素中毒・窒息

432人

火傷

乾燥おしらせ

387人

建物火災における死因別死者発生状況（33.9％）
青ランプ 60秒ごとに点滅

20％「平成30年度版 消防白書」
より※警報停止スイッチを押すと乾燥おしらせの音声が鳴動

乾燥4℃

原因で亡くなっています。火災の中には、布団くん焼火災のよう

1,142人 （37.8％）

熱中症（厳重警戒）

熱中症（厳重警戒）
橙ランプ 60秒ごとに点滅

建物火災における死者のうち、約4割が火災発生に伴うCO中毒が音声

100％

相対湿度

ポーン 部屋が乾燥しています。
加湿や手洗い、うがいを行うようにしましょう※WBGT:暑熱環境下におけるリスクの度合いを判断するために用いられる指標※快適環境おしらせランプ点灯時、警報停止スイッチを押すと熱中症または乾燥お知らせの音声が鳴動

しょう

布団くん焼火災 などでは、煙より先にCO が発生します。
■ 布団くん焼火災データ※

夏の熱中症 は、住宅内 での発症が全体の 約4割 。

80,00070,000

布団にタバコの火がつくようなゆっ

50,412

24分経過

道路・歩道 5.6％

熱中症により救急搬送されています。
55,852

くりと進行する火災では、煙や炎が出

その他

95,317

年間 5 万〜 9 万人以上 が15.6％

71,31760,00050,000

煙を感知して警報！

夏期（5-9月）の全国の熱中症による救急搬送状況（人）
100,000
90,000

COを検知して警報！

（出典）総務省消防庁報道資料（令和元年11月6日）「2019年（5月から9月）の熱中症による救急搬送状況」

公衆出入り場所
21.2％
教育機関 仕事場
6.1％ 12.9％

52,98440,00030,00020,000

住居
38.6％

40分経過

る前にCOが大量に発生します。CO

警報機能付なら、煙を感知するよりも早い時点でCOが発生しているこ

その差16 分！

布団に着火！とをお知らせします。
※広さ約８畳の室内にて布団くん焼火災を再現した
当社実験データによる10,0000

2015年

2016年

2017年

2018年

表示・警報方式

2019年

冬の乾燥 は、インフルエンザ などのウイルス感染の原因となります。
2018年には人口のインフルエンザ累積推計受診者数

（万人）
2,500

17% が約感染しています！

100

CO警報

ウーウー ピッポッ ピッポッ
黄ランプ 点滅（1回／1秒） 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

火災＋CO警報

赤ランプ スライド点灯
ウーウー カンカンカン
黄ランプ 点滅（1回／1秒） 火事です 火事です

熱中症おしらせ（危険）

橙ランプ 点滅（1回／60秒）※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと熱中症おしらせの音声が鳴動

黄（ＣＯ警報）ランプ

熱中症おしらせ（厳重警戒）

音声なし
橙ランプ 点滅（1回／60秒） ※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと熱中症おしらせの音声が鳴動

赤（火災警報）ランプ

乾燥おしらせ青ランプ 点滅（1回／60秒）

20%RH

1,502

生存率︵1,4471,585

イン フ ル エン ザ ウイ ル ス
は乾燥を好 む た め 、%︶

1,170

1,000

101

湿度管理が有効です。

500

メッセージ内容
ウーウー カンカンカン
火事です 火事です

赤ランプ スライド点灯

35%RH

1,5000ランプ表示

火災警報

湿度とインフルエンザウイルス生存率相関2,2092,000状態（10分継続後、その後30分、60分継続後）
ポーン 部屋がたいへん暑くなっています
風通しをよくし、水分や塩分をとるようにしましょう

音声なし

0 2014/15シーズン

2015/16シーズン

2016/17シーズン

2017/18シーズン

2018/19シーズン（出典）国立感染症研究所発表「今冬のインフルエンザについて（2018/19シーズン）」

0.1

50%RH
04

10

24時間後

（出典）1961年 G.J Haper

Survival tests with four viruses※ランプ点滅時、警報停止スイッチを押すと乾燥おしらせの音声が鳴動

ポーン 部屋が乾燥しています
加湿や手洗い、うがいを行うようにしましょう

各部名称
警報スピーカー緑
おしらせランプ快適環境
おしらせランプ

引きひも

警報停止スイッチ