W755CT_(01)_空気より軽い 12 Ａ・13 Ａガス用
ネットワーク機能付き

ガス・CO 警報器

家庭用

機器設定情報（設定ＵＲＬシール）

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

型式名

XW-755

取扱説明書
ネットワーク機能は、以下の内容に同意したうえでご利用ください
本警報器は、お客さま宅の通信環境（常時接続のインターネット環境、ネットワー
ク環境、お客さま宅の無線LANルーター（以下、ルーター））と接続することで、サービス情報を配信するサーバー（以下、サーバー）と情報のやり取りを行い、各種情報を提供することができます。
通信環境はお客さまでご準備ください。
インターネットに接続すると、警報器の稼働状況や警報器が検知・感知したセンサのデータを、サーバーへ自動的に送信します。
これらの情報はお客さ
まへの各種情報提供に加え、警報器の稼働状況の確認や、商品、サービスの開発、改良などの目的で使用されます。
ご同意していただいたうえで、警報器とルーターとの接続設定を行ってください。
ご同意いただけない場合は、ルーターとの接続は行わないでください。

本社〒532-0036

大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 - 5 - 4[北 海 道]札幌 （011）231－1101 ㈹

[東

北]

仙

台 （022）295－6061 ㈹

[北

陸]

金

[関

東]

（06）6308－2310 ㈹名古屋 （052）951－2650 ㈹

[中

部]

静

岡 （054）255－1901 ㈹

沢 （076）234－5611 ㈹

[関

西]

大

阪 （06）6308－2310 ㈹東

京 （03）5403－2707 ㈹[ 四国・中国 ]岡

山 （086）435－5087 ㈹新潟 （025）365－1390 ㈹
[九

州]

広

島 （082）568－2800 ㈹福岡 （092）431－1881 ㈹

保 証 書
このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。
お取り付けいただきました商品につきまして、
本保証書記載の内容により保証させていただきます。
商品名

ガス・CO警報器

型 式

XW-755記

1. 保証期間
警報器本体の有効期限はお取り付け後5年間です。
有効期限は、警報器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。
この有効期限までが保証期間になります。
2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し
出により無償にてお取り替えさせていただきます。
お取り付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
な
お無償でお取り替えできない場合について「4.保証の適用除外」の項目に記載しております
のでご確認ください。
3. 保証の範囲
保証は警報器本体を対象とします。
警報器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。
4. 保証の適用除外
保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
（4）火災、塩害、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性の有毒ガス、ほこり等、ならびに異常気象、異常
電圧、
異常電磁波などによる故障および損傷。
（5）動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
（6）車両、
船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（7）音、
振動、
塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、
経
年変化による場合。
（8）施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（9）警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障および損傷。
（10）警報器に故障が認められない場合。
（11）本書のご提示がない場合。
（12）本書にお取付日、販売店名の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なしで、字句を書きかえられた場合。
（13）その他製造元の責任によらない故障および損傷。
5. お客さまへ（1）有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。
また、有効期限後はぜひ新し
いものとお取り替えください。
（2）本書は日本国内のみ有効です。
※This warranty is valid only in Japan．
（3）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点
検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

お取付日

年

お 客 さ ま

日

〒
ご 住 所

お 名 前

販 売 店
製造元

月

様
扱

新コスモス電機株式会社〒532 - 0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06（6308）2310

者＜ガス・CO警報器全般＞● ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書はガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解したうえで取り扱ってください。
● 本書は、保証書とサーバーに接続する際に使用する設定URLシールがついています。
取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガスもれや不完
全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、
ガス警報機能やCO警報機能が働きません。
＜警報器のネットワーク機能について＞● 本警報器は、ルーターと通信を行うことで、サーバーと情報のやり取りを行うことができます。
ルーターの仕様、セキュリティ設定についてはルーターの取扱説明書をご確認ください。
※ 法令上、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネット
プロバイダーなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続する
ことはできません。
● 全てのルーターとの接続や、いかなる通信環境での使用を保証するものではなく、お客さまがお使いのルーターによっては、警報器との接続・通信ができなかったり、
接続・通信に時間がかかったり、ご使用時の一時的な通信断が発生する場合がございます。
ご了承ください。
● 本警報器は、スマートフォンまたはタブレット、PCを用いて警報器をサーバーに登録することができます。
インターネットにアクセスすることが可
能な情報端末をご準備ください。
● 本警報器は、ネットワーク機能に関するソフトウェアをサーバーから自動的にダウンロードし更新する場合があります。
● 警報器がサーバーと通信するため、インターネットの通信費がかかります。
インターネット、スマートフォンなどのご利用に関わる料金は、お客さまのご負担となりますのでご了承ください。
● 工場出荷時は、
ネットワークに接続しない設定になっています。
● 本警報器は家庭用の電子機器として設計されております。
人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）
では使用しないでください。
● 本警報器のサーバー通信に関わるソフトウェアは日本国内仕様です。
日本
国外で使用された場合の責任は負いかねます。
● ネットワーク機能のご利用にあたり本警報器に関して生じた損害につきましては、当社に法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
＜サーバーからの各種情報の提供
（以下、
サービス）
について＞
● 本警報器は、お客さまのルーター・インターネット回線に接続し、お客さまの情報端末で利用開始いただくことで、サービスを受けることができます。
サービスの利用方法や利用するうえでの制約事項等については、別紙「ご利用ガイドブック」
をご参照ください。
● 一部のサービスでは、本警報器に内蔵されている警報器周辺の人の動きを感知するセンサ（以下、人感センサ）を利用して、人感センサの感知情報に応じた情報の配信を行います。
人感センサは、周囲温度と動いている人・物の温度の差を感知しています。
警報器周辺の温度が高い（30℃を超える）
場合は、
人の動きを感知しづらくなることがありますのでご了承ください。
● 一部のサービスでは、本警報器に内蔵されている警報器周辺の温湿度を検知するセンサ（以下、温湿度センサ）を利用して、温湿度センサの検知情報に応じた情報の配信を行います。
● 本警報器は、サービスの確実な提供を保証するものではありません。
● お客さま宅の通信環境などにより、サービスの一部または全部が提供できない場合があります。
● 予告なくサービスの一部、または全部が変更されることがあります。
＜ご準備いただくインターネット環境について＞● インターネットプロバイダー（インターネット接続業者）と常時接続のブ
ロードバンド回線の契約が必要です。
● インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う使い方をされている場合は、ご利用できません。
● ダイヤルアップ、モバイルルーターやスマートフォンのテザリングではご利用できません。
＜ご準備いただくルーターについて＞● 対応ルーター：2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)※本警報器は、
2.4GHz帯のみで使用できます。
● ルーターのセキュリティに関する設定を「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式に設定してください（「WEP」の暗号化方式にも対応しておりますが、情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。
これら以外のセ
キュリティ設定を行うと、警報器とルーターが接続できません。
＜無線LAN通信に関する注意＞● 本警報器の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジなどの産業・科学・
医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
・ 本警報器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力
無線局、
アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
・ 万一、本警報器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
・ その他、
本警報器から移動体識別用の特定小電力無線局かアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
● 無線LAN機器をご利用の場合は、暗号設定有無にかかわらず電波を使用している関係上、傍受される可能性があります。
● 無線LANは、電波を利用して本警報器とルーター間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波がある範囲内であれば壁などの障害物を超えてすべての場所に届くため、通信内容を盗み見られたり不正に侵入されるなどの可能性があります。
● ルーターのセキュリティに関する設定を適切に行っていない場合、悪意ある第三者が無断で個人のネットワークにアクセスすることで、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。
・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）・ 傍受した通信内容を書き替えて発信する（改ざん）
・ コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）● 無線LAN接続設定時にお客さまに利用権限がない機器およびネットワー
クとの接続を行わないでください。
● 廃棄する場合は、無線LAN機能の初期化を行ってください。
（P.11
「ネット
ワーク情報の初期化について」参照）＜電波法に関する注意＞● 本警報器は、電波法に基づく特定小電力無線機器
として技術基準適合証明を受けています。
従って、本警報器を使用するときに無線局の許可は必要ありません。
● 本警報器は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、
工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。
● 本警報器は、
日本国外での電波法には準じていません。
日本国内でお使いく
ださい。

安全上のご注意

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因となります。
必ず行う

必ず行う

㆙ ࿌ 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢分解禁止｣事項を示しています。

｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

༴㝤

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
マッチやライターなど、火気を使わないで
ください。

消灯

※1

消灯 なし

通常動作
（監視中）

消灯

点滅

※1

消灯 なし

ガス注意報

点灯

消灯

点灯

※1

ガス警報音声「ウーウー消灯 ピッピッピッピッガスがもれ ガス警報ていませんか」

P.5・6
参照

点灯

点滅

消灯

※1

消灯 なし

P.6参照

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電する恐れがあります。

点滅
点灯 または 消灯
点灯

※1

消灯

点灯

※1

消灯 なし

ガス注意報とCO注意報

P.5・6
参照

点灯

※1

ガス警報音声「ウーウー消灯 ピッピッピッピッガスがもれ ガス警報とCO注意報ていませんか」

P.5・6
参照

点滅
点灯 または 点滅
点灯

※1

消灯

CO警 報 音 声「 ウ ーウ ーピッポッピッポッ空気が汚れCO警報とガス注意報て危険です 窓を開けて換気してください」

P.6参照

※1

ガス警報音声「ウーウーピッピッピッピッガスがもれていませんか」と、CO警
消灯 報音声「ウーウー ピッポッ ガス警報とCO警報
ピッポッ空気が汚れて危険
です 窓を開けて換気して
ください」
の交互音声

必ず行う

禁

止

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のス
イッチを入・切しないでください。
止警報器の取り外し・取り付けを行うときや、警報器をポリ袋で覆うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。
取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にご相談ください。
警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

禁

止

火気厳禁

禁

消灯

点灯

警報器をお手入れするときは、
必ず電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。

ガス警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
火花などにより、爆発の恐れがあります。

禁

止

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

止

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁止

CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

●この警報器は都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス
中のCOを検知します。
●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。

㆙࿌

必ず行う

必ず行う

水ぬれ禁止

分解禁止

禁

常に電源が入っていること（緑（電源）
ランプ点灯）を確認してください。
電源が入っていないとガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。
設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り
替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
また、5年を越えて長期間ご使用されますと、電源プラグがほこりや水分の影響により発煙・発火する恐れがあります。
有効期限は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。
殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
（P.9参照）●警報器をポリ袋などで覆ってください。
●殺虫剤の使用が終わったら、換気した後、
ポリ袋を取り除いてください。
誤作動または不作動の原因となります。
警報器や電源プラグを水につけたり、水をかけたりしないでくだ
さい。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

禁●警報スピーカー

ガス、COを検知すると、音声合成音が鳴ります。
また、サーバーからサービス情報が配信されます。

止

消灯

ゆっくり
消灯
点滅

点灯

消灯

※1

故障警報音声 はじめに「故障です 販売店に連絡して故障警報（警報器が故障 販売店にください」と鳴り、１分ごとに診断機能により故障と判 連絡して消灯
「ピッピッピッ」、１０分ごとください
断した状態）に「故障です 販売店に連絡
してください」
を繰り返す

消灯

※1

有効期限切れ音声「ピッ 有
効期限が切れています 販 有効期限切れ（警報器の 販売店に消灯 売店に連絡してください」 有効期限が半年以上過ぎ 連絡してください
※警報停止スイッチを押し た状態）
た場合

消灯

リング
サービス情報音声 ※2
消灯
点滅

消灯

サービス情報配信

設 定 サ イト へ
アクセスするためのURL
MACアドレス（機器個体番号）※故障したときは、
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。
※1 青
（通信）
ランプは、
警報器の無線通信状況をお知らせしています。
消灯… サービス情報が配信できる状態です。
点滅… サービス情報が配信できない状態です。
ルーターとはつながっています。
点灯… サービス情報が配信できない状態です。
ルーターともつながっていません。
青（通信）
ランプの点滅、点灯が続く場合は、ルーターとの接続確認や再設定を行ってください。
※2 サービス情報音声は、サービス内容により様々な音声が鳴ります。

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでくだ
さい。
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

注意報

警報
P.5参照

P.6・7参照

ガス検知部は、絶対にふさがないでください。
ガスもれまたはCOを検知しなくなります。
煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
ガスセンサの故障の原因となります。
2

緑
（電源）
ランプ点灯

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
ランプ点滅

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。（低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。
）

注意報

ガスおよびCOを検知します。

●橙（お知らせ）
ランプ

サービス情報を配信する
ときにリング点滅します。

●青
（通信）
ランプ

通常は消灯しています。
無 線 通 信 が 切 断 さ れ、
サービス情報が配信できないときに点滅または点灯します。
※点滅または点灯時はＰ.4を参照ください。

●警報停止スイッチ

警報音を停止させた
り、定期点検をするときに使用します。
※ 詳 細 はP.7・11を参照ください。

●電源
コード●製造番号シール

警報器周辺の人の動きを感知します。

製造番号
型番

製造年月

●有効期限ラベル

二次元
コード●電源プラグ

有効期限

黄（CO警報）
ランプ点滅

黄（CO警報）
ランプ点灯

緑
（電源）
ランプ点灯

緑
（電源）
ランプ点灯

約5分後

警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中のガス機器を止めてくだ
さい。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

使用方法

1 ドアや窓を開けて換気してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

緑（電源）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。

0.5秒ごとに1回点滅

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください黄（CO警報）
ランプ点滅

ガス栓や器具栓を閉めてください。

全点灯した後、消灯します。

高速点滅

0.25秒ごとに1回点滅

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときはP.6・7参照

黄（CO警報）
ランプ点灯

ゆっくり点滅

3秒ごとに2秒点灯
段階的に点灯と消灯を繰り返す

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
交互に鳴る 窓を開けて換気してください

正常です

点灯し、
監視状態に入ります。

〈警報器が故障している場合〉「正常です」とは鳴らずにP.4に記載している故障発生時の動作となります。
※販売店までご連絡ください。

1秒

3

3 COがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
【黄（CO警報）ランプ消灯】

赤（ガス警報）
ランプ
点灯

緑
（電源）
ランプ点灯
サーバー・ルーターとの接続状況による表示（P.4の事象一覧
表を参照ください）

4

点滅周期

1秒

1

緑
（電源）
ランプ点灯

が交互に鳴ったときの処置のしかた

赤（ガス警報）ランプ・黄（ＣＯ警報）ランプが点滅しているときの処置のしかた

2 原因を確認してください。

もれたガス濃度がうすい場合に赤（ガス警報）ランプが点滅します。
ＣＯ濃度がうすい場合に黄（CO警報）ランプが点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.7参照）

4

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

2『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』

止

電源プラグを抜かないでください。

と鳴ったときの処置のしかた【赤（ガス警報）
ランプが点灯】

禁

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

止

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉めて
ください。

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴り

止

やみます。
【赤
（ガス警報）
ランプ・黄（CO警報）
ラ
ンプ消灯】

電源プラグを抜かないでください。

その後、約１分ごとに ピッピッピッ
約１0分ごとに 故障です 販売店に

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

禁

故障です 販売店に連絡してください

ただし、警報停止スイッチを押すと、警報音は約36時間停止します。
緑（電源）
ランプの高速点滅は止まりません。
※ 販売店までご連絡ください。
※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押しても、音声鳴動はしません。

【赤（ガス警報）
ランプが点灯、黄（CO警報）
ランプが点滅または点灯】

1 ドアや窓を開けて換気してください。

禁

故障しているときは『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』と『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

黄（CO警報）
ランプ点滅
または点灯

点滅周期

3秒

点灯
消灯

青
（通信）
ランプ
点灯

警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

故障が発生すると、「故障です 販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑（電源）ランプが高速点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰り返し鳴り、約10分ごとに「故障です 販
売店に連絡してください」が鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

点滅周期

0.25秒

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
火花などによる爆発の恐れがあります。

緑
（電源）
ランプ点灯

赤
（ガス警報）
ランプ点灯

0.5秒

2 ガス機器の使用を中止し、

緑
（電源）
ランプ点滅

2 電源に接続してから約30秒後、ランプが警報■ランプのつきかたについて

リング点滅

P.6・7参照
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

形式認証
証票

●人感センサ部点滅༴㝤

橙（お知らせ）
ランプ
リング点滅

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

警報●ガス検知部

通常は点灯しています。
故障しているときに高速点滅します。
有効期限が過ぎたとき
はゆっくり点滅します。
※点滅時はP.4・5を参照ください。

連続して点灯と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO警報）
ランプが点滅または点灯】

警報器が作動したら

赤（ガス警報）
ランプ点灯

P.6参照

点灯

『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください』

情報が配信されると、橙（お知らせ）ランプ
がリング点滅します。
配信されるサービス情報の内容と配信頻度については、別紙「ご利用ガイドブック」 緑（電源）ランプ点灯
をご参照ください。

3「正常です」と鳴って緑（電源）ランプが警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

●ガス検知部点検口

ガスを検知すると点滅または点灯します。
※点滅または点灯時はP.5・6を参照ください。

3

サーバーのサービス情報が配信されるときは

緑
（電源）
ランプ点灯

製造番号

●赤
（ガス警報）
ランプ

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

※販売店までご連絡ください。

※ サービス情報の配信中に、ガス警報・ＣＯ
警報・故障・有効期限切れが起こった
場合は、配信が中断されます。

【赤（ガス警報）ランプ消灯】

4 ガスもれの原因を点検してください。

－

二次元コード●黄（ＣＯ警報）ランプ

止止警報器の背面に、警報器をサーバーに登録する際の情報が表示されています。
同じシールが、本書にも貼り付けされています。

取扱説明書中のランプの点灯、点滅は次のように動作します。

電源コードにステップルや釘などを打たないでください。
火災の原因となります。
禁●設定URLシール

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
また、電波法に基づく特定小電力無線機器の分解や改造は法律で禁止されています。

止

止

高速
点滅

P.6参照

緑
（電源）
ランプ
ゆっくり
点滅
警報停止
スイッチ
（側面）

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやみます。

※ 約30日間経過すると「正常です」とは鳴らずに、緑（電源）
ランプ点灯のみと
なります。

●緑
（電源）
ランプ

警報器本体や電源プラグに衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
禁点滅
点灯 または 点灯
点灯

P.6参照

ピッ
有効期限が切れています
販売店に連絡してください

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

COを検知すると点滅
または点灯します。
※点滅または点灯時はP.6を参照ください。

止

必ず行う

点滅

CO警 報 音 声「 ウ ーウ ーピッポッピッポッ空気が汚れCO警報て危険です 窓を開けて換気してください」

有効期限を半年以上過ぎると緑（電源）ランプがゆっくり点滅し、警報停止スイッチ
を約1秒間押すと、「ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」
が鳴ります。
また、有効期限を半年以上過ぎて電源を再投入すると、30秒後に「警報器正常です」
が鳴らずに「有効期限が切れています 販
売店に連絡してください」が鳴ります。

各部のなまえとはたらき

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。
禁

点滅

CO注意報

ガスがもれたときは

CO警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

必ず行う

点滅

－
P.5参照

警報器のお知らせ機能について

対象ガス
電源プラグを抜かないでください。

禁

対応方法

点灯

止

必ず行う

事象

電源プラグは、
コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による焼損の恐れがあります。

点灯｢必ず行う｣事項を示しています。

音声内容

赤
青
橙
緑
黄
（通信）(お知らせ)（電源）（ＣＯ警報）（ガス警報）

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。
禁

有効期限が過ぎたときは

ランプ

ȿɟਖ਼ᇣඨ

絵表示の内容禁1

火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

必ず行う

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

電源プラグは、
以下の内容を必ず守ってください。

禁4 ガスもれやCO発生の原因を点検してく

止連絡してください

ださい。

緑
（電源）
ランプ
高速点滅

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

1 ドアや窓を開けて換気してください。
2 ガス栓や器具栓を閉めて
ください。

緑
（電源）
ランプ
高速点滅

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

警報停止スイッチ
（側面）

5

6

5

部屋の外から警報音に気づいた
ときの処置のしかた

お手入れのしかた

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは1 電源プラグをコンセントから抜いてください。(P.8参照)

警報音が鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
・もれたガスの濃度が濃くなっている場合が考えられます。
・CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。
・火花などによる爆発やCO中毒の恐れがあります。

3 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取ってください。
●警報器表面・壁面
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふ
き取ってください。
●電源プラグ
乾いた布でふき取ってください。

殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。
電源プラグを抜かないでください。
電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに殺虫剤を使用すると、使用後に再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ることがあります。

よく絞る

ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。
水または石けん水禁止1.警報器をポリ袋で覆ってください

おねがい

1 部屋に入らないでください。

● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。

2 ガスメーター近くの● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性
洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、ア
ルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

室外からドアや窓を開けられるときは、
ドアや窓を開けて換気してください。

メーターガス栓を閉めてください。
メーターガス栓を開けるときはガス会社にご連絡ください。

3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやみます。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプの消灯を確認してください。

差し込みから約30秒後

緑（電源）
ランプ点灯

※ 約30日経過すると緑（電源）ランプのみ点灯します。

■取付フックの場合〈取り外しかた〉外す
コード振れ止めから取り外してください。

異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅した

電源コード

2 本体を持ち上げて取り外して
ください。

取付フック

ときの処置のしかた① 緑（電源）ランプと青（通信）ランプが約30秒高速点滅した後、人感確認
モードに入ります。
人感確認モードでは、人の動きを感知した場合、青（通信）ランプが点灯
し、人の動きを感知していない場合、青（通信）ランプが消灯します。
室内を移動するなどして、感知範囲が適切かどうか確認してください。
② 警報停止スイッチを約1秒間押すか約3分30秒経過すると、「ピー」と終了音が鳴り、「3. ルーターとの接続」へ移行します。
※ 人感センサの感知範囲確認を行った結果、警報器の取付位置の移動を希望される場合は、販売店にご相談ください。
警報停止スイッチを押しながら電源プラグを
差し込む

ピッ

〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ5分間止めることができます。
※ 警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場
合、停止時間経過後に再び警報音を発します。
※ 警報音停止中に警報停止スイッチを押しても、音声鳴動はしません。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。

2 警報器周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点滅や警報音が止まります。

〈取り付けかた〉

取付フック

引っ掛けてください。

2 電源コードをコード振れ止めに取り付けてください。

コード
振れ止め

※ 警報器が確実に固定されていることを確認してください。

以下の原因が考えられますので、調べてください。
● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
● 長い間閉め切っている部屋に設置していませんか。建材などから発生する成分の作用によって、警報音が鳴りやすくなることがあります。
以下の場合は、ガスもれやCOで警報しており誤報ではありません。
● 換気が十分でない状態で、湯沸かし器を使用した場合。
● ガスコンロの着火ミスがあった場合。
● 自動車の排気ガスが室内にこもった場合。
● 炭火や練炭を使用した場合。
7

電源コード

1

木ねじを
ゆるめる

電源コードをコード振れ止めから取り外してください。

2 木ねじをゆるめて警報器を取り外してください。

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

はめ込む■木ねじの場合〈取り外しかた〉※ 強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじから警報器が外れたりして、落下する恐れがありますのでご注意ください。

〈取り付けかた〉1 警報器を木ねじに引っ掛けてください。
2 木ねじを締め付けて固定してください。
3 電源コードをコード振れ止めに取り付けてください。

※ 警報器が確実に固定されていることを確認してください。

人感センサの確認を開始します① 警報器を取り外してください。
②警報器にポリ袋を被せ、袋の口を電源
コードの上からひもで縛ってください。
③ポリ袋と電源コードの間にすき間ができないように、ポリ袋の開口部分に粘着テープを巻き付けてください。
④ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

持ち上げて
取り外す

⑤ 情報端末の設定画面に表示された内容に従って、情報端末の操作画面でルーターの情報（SSIDやパスワードなど）を入力してください。
入力が完了したら、情報端末で「次へ」を選択してください。
⑥ 警報器とルーターの接続が確立すると、青（通信）
ランプが点灯し「登録が完了しました」と鳴り、ルーターとの通信強度が５秒間表示されます。
ルーターの通信強度が「強」となる場所に設置するようにしてください。
※ 登録に失敗した場合は「登録できません」と鳴ります。電源プラグを抜いて、再度、人感センサの感知範囲確認からやり直してください。
登録が完了しました

緑（電源）
ランプ
高速点滅

通信
強度

緑（電源）
ランプ
高速点滅

青（通信）ランプ
点灯

音声内容

青（通信）
ランプ

通信強度
強
点灯
強です
通信強度
弱
高速点滅
弱です
通信でき
不適
消灯
ません
※ 通信強度「強」が表示される場所に設置してください。

ピー

ひもで縛る
緑（電源）
ランプ
高速点滅
警報停止
スイッチ
（側面）
開口部分を
粘着テープで巻く〈準備するもの〉

ポリ袋（1枚）● ポリ袋（30㎝×30㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● 輪ゴム（3本）● 粘着テープ
養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、またはがすときに壁面を傷めないテープを選んでください。

※ お使いの情報端末の仕様によっては、周辺機器の検索方法が異なる場合があります。

ランプ
緑
黄
赤
（電源） (CO警報) (ガス警報)

音声内容

ウーウーピッピッピッピッ
点滅
ガスがもれていませんか
ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です2
点滅
窓を開けて換気してください
3 ピー
点灯
1

点灯
点灯

サーバーとの通信点検〈日常点検〉
日常、警報器の青（通信）ランプが消灯していることを確認してください。

青
（通信）
ランプ
消灯

※ 青（通信）ランプが点灯もしくは点滅している
場合は、P.12「故障かな？と思ったら」を参照
ください。

〈定期点検〉
警報器がサービス情報を発話することを確認するために、警報停止スイッチによる点検を行ってく
ださい。

こんにちは
これは通信の確認テストです① 警報停止スイッチを約６秒間押すと「ピッピッピッ ピッピッピッ」
と鳴り、緑
（電源）
ラ 緑（電源）
ンプが点滅しますので、手を離してください。 ランプ点灯② 一定時間後、橙（お知らせ）ランプがリング点
滅し、サーバーからのテスト音声が鳴ります。

仕様
橙（お知らせ）
ランプ
リング
点滅

青（通信）ランプ高速点滅

青（通信）ランプ人感あり：点灯
人感なし：消灯

3. ルーターとの接続

約30秒後

30cm
30cm
輪ゴム
（3本）

粘着
テープ

輪ゴム（3本）で止める〈処置のしかた〉① ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、コード巻き取り部分を輪ゴム（3本）
でしっかり止めてください。

※ ルーターの無線LAN設定ボタンによる自動設定ができない場合は、情報端末を使用した手動設定を行ってください。
①緑（電源）
ランプが高速点滅、青（通信）
ランプが点滅し「登録を開始します自動設
定モードです」が鳴ります。
② ルーターの無線LAN設定ボタンを押してください。
③ 警報器とルーターの接続が確立すると、青（通信）ランプが点灯し「登録が完了しました」と鳴り、ルーターとの通信強度が５秒間表示されます。ルーターの通信強度が「強」となる場所に設置するようにしてください。
※ 登録に失敗した場合は「登録できません」と鳴ります。電源プラグを抜いて、再度、人感センサの感知範囲確認からやり直してください。
登録が完了しました

コード巻き取り部分
粘着テープで
周囲を貼る

緑（電源）
ランプ
高速点滅

緑（電源）
ランプ
ルーターの 高速点滅
無線LAN
青（通信）ランプ 設定ボタン
を押す
点滅

緑（電源）
ランプ
高速点滅
青（通信）ランプ点灯

電源コード部分にすき間ができないようにする

通信
強度

青（通信）
音声内容
ランプ
通信強度
強
点灯
強です
通信強度
弱
高速点滅
弱です
通信でき
不適
消灯
ません

2.殺虫剤を使用してください
以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。
● 部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の殺虫剤をご使用ください。
● 殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
● ポリ袋と壁面の間にすき間があったり、ポリ袋に破れや穴があるとき。
● 警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
● 経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

3.ポリ袋を取り外してください
殺虫剤の使用が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器を取り外した場合は、元の位置に取り付けてください。

おねがい
粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。

※ 通信強度「強」が表示される場所に設置してください。

【情報端末を使用して手動で設定する場合】
警報器を一時的にネットワークのアクセスポイントにして情報端末と接続
し、情報端末からルーター情報を警報器に入力することで、警報器とルーターを接続することができます。
①緑（電源）
ランプが高速点滅、青（通信）
ランプが点滅し「登録を開始します
自動設定モードです」
が鳴ります。
② 警報器の警報停止スイッチを約３秒間押すと「手動設定モードです」と鳴ります。
登録を開始します
自動設定モードです

緑（電源）
ランプ
高速点滅
警報停止
スイッチ
（側面）

警報停止スイッチを約３秒間押す手動設定モードです
青(通信ランプ)
高速点滅③ お手持ちの情報端末で『https://s.i-alarm.jp/』にアクセスしてください。
接続先のページで「無線LAN設定」→「手動で設定する場合」を選択すると、設定画面が表示されます。

対

故障かな？と思ったら

象

緑（電源）
ランプ点灯

赤（ガス警報） 青（通信）
ランプ点灯
ランプ点灯
サーバー・ルーターとの接続状
況による表示（P.4の事象一覧表
を参照ください）※ 約30日間経過すると「正常です」とは鳴らずに、緑（電源）ラ
ンプ点灯のみとなります。

おねがい「1.」～「4.」の確認が終了し、警報器が監視状態になったら、P.11・12「定期点検」の「サーバーとの通信点検」〈定期点検〉を行い、サービス情報を発話することを確認してください。

ネットワーク情報の初期化について
本操作を行うと、警報器に記憶されたルーター情報の初期化が行われます。
同じ警報器を別のルーターに接続したい場合は、情報の初期化ではなくP.10・11「設定の手順（人感確認、ルーター接続、自動初期点検）」の操作を行ってください。
①警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセン
トに差し込んでください。
②そのまま３秒以上警報停止スイッチを押し続けると「ピッ」とお知らせした後、緑（電源）ランプと青（通信）ランプが高速点滅します。スイッチから手を離してください。
③警報停止スイッチを再度、約
ピッ
３秒間押し続けると「ピッ
再度、警報停止スイッチをピッピッ ピーピー」と鳴り、約３秒間押す緑（電源）
初期化が完了します。
ランプ
高速点滅

警報停止
スイッチ（側面）

ピッ ピッピッ
ピーピー

ガ

報
知

仕

音

量 70dB（A）/m以上

方式 半導体式

作動条件 ☆ 爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報ス
赤（ガス警報）
ランプ点灯
報 表 示・
発報方式 音声合成警報音

ガ
警

こんなときは

ここを確認してこう処置してください

電源プラグが抜けていませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電 源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障が考えられますので、販売店に連絡してください。

緑
（電源）
ランプが
高速点滅している。

警報器の故障を知らせています。

販売店に連絡してください。
（機器故障音
声機能）

緑
（電源）
ランプが
ゆっくり点滅している。

警報器の本体に記載の有効期限が切れていませんか。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
（P.5参照）

ガスもれ、COの発生ではないのに、赤（ガス警報）ランプや黄（ＣＯ警報）ラン
プが点滅・点灯したり、警報音が鳴る。

原因を調べてください。
（P.7参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
ランプの点滅・点灯や警報音が止まります。
鳴りやまない場合は最寄りのガス会社へ連絡してください。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）
都市ガス用ガス警報器検査規程
認証合格品

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

電ガス機器以外の燃
焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

10日以内に警報を発していませんか。

鳴動原因表示機能によるもので、故障ではありません。
（P.5参照）

電源を入れたときや、 警報器の有効期限
ラベルに記載の有警報停止スイッチを
効期限が切れてい約 1 秒間押したときませんか。
に「ピッ 有効期限が切れています 販売
店に連絡してください」と鳴る。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
（P.5参照）

ルーターとの通信を確認してください。

通信が弱い場合は、ルーターの位置を移動するなど通信環境を改善してください。

電源を入れたときに、赤（ガス警報）ランプや黄（ＣＯ警報）ラン
プが長く点灯する。

青
（通信）
ランプが
点灯している。
青（通信）
ランプが点滅している。

サーバーとの通信不良が考えられます。

作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス
赤（ガス警報）
ランプ点滅
注意報 表 示・発報方式 発報音無し
検知一時、サービスが中断されている可能性があります。
ランプの点滅が続くようであれ
ば、販売店に連絡してください。

廃棄について

方式 電気化学式

作動条件

CO
警 報

550ppmのCOに対し 5分以内に警報
300ppmのCOに対し 10分以内に警報（CO警報）
ランプ点灯または点滅
表 示 ・黄発報方式 音声合成警報音

作動条件 300ppmのCOに対し 5分以内に注意報
CO
黄（CO警報）
ランプ点滅
注意報 表 示・発報方式 発報音無し

消源 AC100V±10V 50/60Hz費

無青（通信）ランプ高速点滅

電

力 監視時 約0.7W、警報時 約0.9W
準拠規格：IEEE 802.11 b/g/n、
使用周波数帯域：2.4GHz、
部 セキュリティ：WPA2/WPA-Personal/WEP※１、
無線LAN設定：WPS、
手動

線

検

知

方

式

温度：バンドギャップ式、
湿度：静電容量式、
人感：焦電型赤外線式

付

属

機

能

通電初期警報防止タイマー付、
故障診断機能、
有効期限お知らせ機能

使 用 温 度 範 囲 0℃～＋50℃（結露しないこと）
幅98×高さ98×奥行き30.5ｍｍ（突起部を除く）
約205ｇ

寸

法・

質

量

電

源

ー

長さ2.5ｍド（約2.2ｍは警報器背面に巻取可能）

付

コ

属

品

コード振れ止め×3、木ねじ（φ3.1×10mm）
×3、木ねじ（φ3.1×16mm）
×1、取付フック×1、
ピン（φ1×20mm）
×10、
取扱説明書
（保証書付）〔本書〕
×1、
施工説明書×1☆ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、
最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※１ 警報器と接続するルーターのセキュリティに関する設定は「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式としてください（「WEP」の暗号化方式にも対応しておりますが、
情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。

知的財産権について

定期点検
必ず行う

本体機能の点検〈日常点検〉
日常、警報器の緑（電源）ランプが点灯していることを確認してください。
※ 緑（電源）ランプが消灯もしくは高速点滅している場合は、販売店に連絡してください。
（P.12「故障かな？と思ったら」を参照ください。
）

警報器のネットワーク情報を初期化して廃棄してください。
初期化の方法はP.11「ネットワーク情報の初期化について」をご参照く
ださい。
警報器はルーター情報（SSIDやパスワード）を記憶しており、情報を残したまま廃棄されると、お客さま宅のネットワーク機器情報が不正に取得されるおそれがあります。

〈リース契約の警報器の廃棄〉

緑
（電源）
ランプ点灯

有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

〈お買上げいただいた警報器の廃棄〉〈定期点検〉●動作点検
警報器が正常に動作していることを確認するために、警報停止スイッチによる点検を行ってください。

お客さまにて、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがって廃棄してください。

● このソフトウェアは、Apache 2.0ライセンスで配布されている製作物が含まれています。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
詳細は以下をご確認ください。
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
COPYRIGHT.html● Wi-Fi、WPS、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
● IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標または登録商標です。

正常です① 警報停止スイッチを約１秒間押すと「ピッ」 黄（CO警報）
ランプ点灯と鳴り緑（電源）ランプが点滅しますので、手を離してください。
緑（電源）② 全ランプが１秒間点灯し、「正常です」が鳴
ランプ点灯
ります。
赤
（ガス警報） 青（通信）※ 過去約10日以内に警報が作動した場合
ランプ点灯
ランプ点灯
は、全ランプが点灯、1秒消灯のあと、最後に作動した警報の原因に伴ったランプ
が、約1秒間点灯します。（鳴動原因表示機能によるものです。）〈鳴動原因表示機能〉
音声内容
無音

緑

ランプ
黄

赤

（電源）

（CO警報）（ガス警報）

点灯
点灯

警報の種類
ガス警報
CO警報

※電源投入後、約25分以内に鳴った警報は表示されません。
8

9

10

様

都市ガス
（空気より軽い12A・13Aガス用）
ス
燃焼排ガス中のCO

緑
（電源）
ランプが
消灯している。

正常です

黄（CO警報）
ランプ点灯
緑（電源）
ランプ点灯

本警報器は2.4GHzの周波数帯の無線を使用しています。
デュアルバンド（5GHzと2.4GHz）対応のルーターで自動設定を行う場合、本警報器がルー
ター側からのWPS信号を受信するタイミングによって、目的のSSIDとWPS
接続できない場合があります。

登録を開始します
自動設定モードです②ポリ袋の端を粘着テープで壁面に貼り付けてください。
ポリ袋と壁面の間にすき間ができないように、
粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がしわになっている部分や電源コードが通っている部分に注意してください。
※ 壁面などの状況により、粘着テープでの貼り付けができない場合、①のみの処置でも一定の効果はあります。

緑（電源）
ランプ点滅

目

検

緑（電源）ランプが点滅し、約30秒後にランプが全点灯した後、正常であれば、「正常です」と鳴って緑（電源）ランプが点灯に変わり、警報器は監視状
態に入ります。
万一、異常があれば、「故障です 販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。

緑（電源）
ランプ
高速点滅

項

警

4. 自動初期点検機能

ポリ袋を前面から覆い被せる

1 警報器を取付フックに警報停止スイッチを押すか
約3分30秒経過〈処置のしかた〉

持ち上げて
取り外す

ガスやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは差し込みから約３０秒後
人感確認モード

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき

警報器の取り外し・取り付けかた

1 電源コードをコード振れ止め

2. 人感センサの感知範囲確認■ この警報器は、５年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいたうえで、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する場合
は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

共 通 仕 様

6

青（通信）
ランプ点灯

粘着
テープ

① 警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込
んでください。
② そのまま3秒以上警報停止スイッチを押し続けると、「ピッ」とお知らせした後、緑（電源）ランプと青（通信）ランプが高速点滅します。スイッチから手を離してください。
※ 以降の動作は一連の動作となります。一つの機能だけを選択して設定することはできません。

【ルーターの無線LAN設定ボタンを使用して自動で設定する場合】

緑（電源）
ランプ点灯

赤（ガス警報）
ランプ点灯

ひも
（1本）

タブレット、PCのタスクバーから
ネットワークアイコンを選択し、周辺機器を検索→「ialarmAP」を選択する

1. 設定モードの立ち上げ① 警報停止スイッチを約３秒間押すと「ピッ ピッピッ」と鳴り、緑（電源）ランプが点滅しますので、手を離してください。
② 以下のように作動します。

燃焼排ガス中のＣＯ

緑（電源）
ランプ点滅

最寄りのガス会社へ連絡する。

● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、
石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けて
ください。

正常です

黄（CO警報）ランプ点灯

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは● たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）【監視状態】

30cm
30cm

この警報器は、警報器の警報停止スイッチを押しながら、電源プラグを差し込むことで、人感センサの感知範囲確認と、ルーターとの接続（異なるルー
ターへの再接続を含む）、自動初期点検を行うことができます。

アフターサービスについて

ガス警報機能・ＣＯ警報機能

電源プラグを差し込む

ポリ袋
（1枚）

● ポリ袋（30㎝×30㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● ひも(1本)● 粘着テープ

スマートフォンのネットワーク設定から「Wi-Fi」を選択し、周辺機器を検索→「ialarmAP」を選択する●警報音の確認
警報停止スイッチを約３秒間押すと、警報音を確認することができます。

都市ガス

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

〈準備するもの〉● 警報器の電源が入ります。
緑（電源）
ランプが点滅し、約30秒後ランプが全点灯した後消灯し、正常であれば「正常です」と鳴って緑（電源）
ランプが点灯に変わり、警報器は監視状態に入ります。
異常があれば「故障です販売店に連絡してください」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。

ください。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検してください。

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき

4 警報器を取り付けてください。(P.8参照)
5 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

5 ガス栓や器具栓を閉めてガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケットを外してください。

警報器を取り付けている部屋で殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に次の処置をしてください。

④ 情報端末の設定画面に表示された内容に従って、情報端末からWi-Fiで警報器を検索し、警報器と接続してください。
警報器の操作が終了したら、情報端末で「次へ」を選択してください。

動作順

2 警報器を取り外してください。(P.8参照)

༴㝤

㆙࿌

設定の手順
（人感確認、
ルーター接続、
自動初期点検）111213