令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

低動力型撹拌装置

双曲面形撹拌機 PABIO Mix

技術審査証明事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：双曲面形撹拌機 PABIO Mix

（公財）

7号

有10

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（低動力型撹拌装置）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，閉鎖性水域のさらなる水質改善や，処理水の再利用のため，下水の高度処理化が進められている。下水道法では閉鎖性水域の水質環境基準の達成のため，流域別下水道整備総合計画等に，終末処理場からの放流水に含まれる窒素やりんの終末処理場ごとの削減目標および削減方法を定めることが義務付けられている。このことから，高度処理化の流れはさらに加速するものと考えられる。また，地方公共団体等の事業活動にともなう温室効果ガス排出量の中でも大きな割合を占めている下水道事業については，ＣＯ２の削減が求められており，低動力の水処理機器のニーズは高まっている。
そのような背景のなか，下水処理場の反応タンク（嫌気槽・無酸素槽）用機器として，低動力で維持管理性のよい双曲面形撹拌
機 PABIO Mix を開発した。本技術は，撹拌翼が一体型であるⅠ型と開口部の大きさに制限のある既設反応タンクにも設置できる分割型のⅡ型があり，今回，Ⅰ型の撹拌翼形状を改良し，撹拌効率を向上させたⅠ型（高効率）を追加した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）撹拌性能（標準槽式）
次の条件下で，反応タンク内の汚泥堆積防止に必要な底部流速 0.1 m/s 以上が得られること。
①反応タンク形状
縦横比１：１～１：３
長辺長さ 16 ｍ以下
水深６ ｍ以下
容量488 ｍ3以下
② MLSS 濃度
5,000 mg/L 以下③撹拌動力密度 Ⅰ型・Ⅱ型：３ W/m3以下
Ⅰ型（高効率）：２ W/m3以下（２）撹拌性能（深槽式）
次の条件下で，反応タンク内の汚泥堆積防止に必要な底部流速 0.1 m/s 以上が得られること。
①反応タンク形状
縦横比１：１～１：３
長辺長さ16 ｍ以下水深12 ｍ以下
容量997 ｍ3以下
② MLSS 濃度
5,000 mg/L 以下③撹拌動力密度 Ⅰ型・Ⅱ型：３ W/m3以下
Ⅰ型（高効率）：２ W/m3以下（３）保守・点検
定期点検において，保守点検部が水上部にあり，作業が容易であること。
（４）施工性［Ⅰ型・Ⅰ型（高効率）］据付において，高所作業足場が不要であり施工性が良いこと。
［Ⅱ型］据付において，高所作業足場が不要であり施工性が良いこと。撹拌翼を分割して小開口部から搬入し，槽内で組立・設置ができること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「双曲面形撹拌機 PABIO Mix」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2011 年３月８日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する装置は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，運転管理要領に従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2027 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

株式会社神鋼環境ソリューション

（兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番 78 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
双曲面形撹拌機 PABIO Mix は，反応タンク（嫌気タンク，無酸素タンク）の活性汚泥混合液を混合・撹拌するための装置である。反応タンク上部に設置した駆動装置から撹拌軸を垂直に接続し，その下端部に双曲面形の撹拌翼が直結している。撹拌翼が一体構造のⅠ型，Ⅰ型の撹拌翼形状を改良し低動力化したⅠ型（高効率），分割構造のⅡ型の３種類の型式がある。
双曲面形の撹拌翼を槽底部で低速回転させるため，少ない動力で十分な底部流速を得られ，効果的な撹拌が可能である。また，駆動装置がタンク上部にあるため，保守・点検が容易である。

＜ 標準槽式 ＞
図－１＜ 深槽式 ＞PABIO Mix 装置構成

表－１ Ⅰ型，Ⅰ型（高効率），Ⅱ型の比較
Ⅰ型

Ⅰ型（高効率）

Ⅱ型

一体型

一体型

分割型（８分割）

FRP

FRP

翼

φ1500，φ2000

φ1500，φ2000

径

φ2300，φ2500

φ2300，φ2500

外観構
造材
質DCPD
（シャフト取合部 FRP）
φ2500技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）撹拌性能（標準槽式）
次の条件下で，反応タンク内の汚泥堆積防止に必要な底部流速 0.1 m/s 以上が得られる。
① 反応タンク形状
縦横比１：１～１：３

長辺長さ16 ｍ以下

水深６ ｍ以下

容 量488 ｍ3 以下②ＭＬＳＳ濃度③撹拌動力密度5,000 mg/L 以下【Ⅰ型・Ⅱ型】

３ W/m3 以下【Ⅰ型（高効率）】

２ W/m3 以下（２）撹拌性能（深槽式）
次の条件下で，反応タンク内の汚泥堆積防止に必要な底部流速 0.1 m/s 以上が得られる。
① 反応タンク形状
縦横比１：１～１：３

長辺長さ16 ｍ以下

水 深12 ｍ以下

容 量

997 ｍ3 以下②ＭＬＳＳ濃度③撹拌動力密度5,000 mg/L 以下【Ⅰ型・Ⅱ型】

３ W/m3 以下【Ⅰ型（高効率）】

２ W/m3 以下（３）保守・点検
定期点検において，保守点検部が水上部にあり，作業が容易である。
（４）施工性【Ⅰ型・Ⅰ型（高効率）】 据付において，高所作業足場が不要であり施工性が良い。
【Ⅱ型】

据付において，高所作業足場が不要であり施工性が良い。
撹拌翼を分割して小開口部から搬入し，槽内で組立・設置ができる。

[m/s]

0.124 m/s

0.128 m/s

0.134 m/s

0.131 m/s

図－２ 開発目標条件における底部流速解析結果
Ⅰ型（高効率）撹拌翼・深槽

写真－１ Ⅱ型撹拌翼の組立作業
3

槽容量 997 ｍ

槽寸法 幅 5.3 ｍ×長 16.0 ｍ×水深 12.0 ｍ

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水処理場：反応タンク（嫌気タンク・無酸素タンク）① 反応タンク形状
標準槽式

深槽式

槽縦横比

１：１～１：３

長辺長さ16 ｍ以下

水容

深６ ｍ以下12 ｍ以下量3997 ｍ3 以下

488 ｍ 以下

②ＭＬＳＳ濃度5,000 mg/L 以下施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工年月

施工場所

納入先

設置場所

数量

平成 14 年 3 月

神奈川県

横浜市金沢水再生センター

嫌気・無酸素槽7

平成 26 年 3 月

東京都

北多摩一号水再生センター

三段ステップ 嫌気槽

7

平成 31 年 5 月

兵庫県

尼崎市東部浄化センター

三段ステップ 無酸素槽6

令和 3 年 2 月

福岡県

久留米市南部浄化センター

嫌気・無酸素槽

9470

総納入台数
技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

株式会社神鋼環境ソリューション

【問合せ先】

株式会社神鋼環境ソリューション
営業本部

水環境営業部

https://www.kobelco-eco.co.jp

TEL 03-5931-3714

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/