2020年3月6日
第25回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成28年度第2回サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択プロジェクト

新市立伊勢総合病院建設計画
伊勢市
株式会社安井建築設計事務所
清水建設株式会社

計画の概要⽇本有数の観光地⽅都市における、地⽅⾃治体の基幹施設である市⽴病院の建替え計画■計画敷地周辺図■建物配置図伊勢湾

伊勢市駅
神宮司庁外宮神楽殿
（外宮）

動⾞道
伊勢⾃
伊勢神宮
（内宮）

■沿 ⾰

伊勢神宮に近い三重県伊勢市の中央部に位置する市⽴伊勢総合病院は昭和20 年に「健⺠館」と称して開設して以来、「⼈間性豊かな市⺠病院」の理念の元、質の⾼い医療と災害時に拠点となる病院として地域に貢献してきました。
昭和20年7⽉15⽇

既設病院を買収、「健⺠館」と称し開設

昭和30年1⽉1⽇

市名改称により「伊勢市⺠病院」と改称

昭和32年10⽉3⽇

新築移転

昭和35年10⽉1⽇

総合病院として認可される

昭和36年1⽉4⽇「市⽴伊勢総合病院」と改称

建物外観完成状況（南⾯外観）

平成31年1⽉開院、令和2年3⽉駐⾞場完成
1本計画の特徴
本計画には4つの特徴があり、２つの優先課題に対応しています■本計画の特徴と課題への対応①ECI×ES事業⽅式による省CO2への⼀貫した取組体制④地⽅都市省CO2モデルの展開

課題４

ECI×ES

地域展開

地⽅都市等での先導的な省CO2技術の波及・普及につながる取り組み

協働
ECO

課題２

⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現を両⽴する取り組み

MCP②地域の豊富な⾃然エネルギーを取り込んだ「ECO×MCPシステム」③病院スタッフとの協働■ECOとMCPの性能
ECO CO2削減量▲1,055t-CO2（CO2削減率▲30%）

ECO 電⼒デマンド▲405kW（削減率▲30%）

ECO CASBEE

Sランク（BEE ＝ 3.1）

MCP ⾮常時バックアップ率

電気 82%
上⽔ 100%空調 50%※ MCP（Medical Continuity Plan

⾮常時の医療業務継続計画）

平常時【ECO】▲1,055t-CO2▲30％▲405kW▲30％

3,518t-CO2

1,350kW

⾮常時【MCP】
⾮常時バックアップ率
1,215 100％ 3,774
kW 700L/min kW

82％
50％

CO2

電⼒デマンド電気上⽔空調2

省CO2技術の特徴

ＢＩＭ連携ＦＭシステム

BIMデータと連携したFMシステムにより運営⾯での省CO2達成に寄与する■BIM連携FMシステム_屋上CGS廻りの3DCADデータ

スマートBEMS

点検記録台帳エネルギーデータ

運転記録台帳

協働
ECO

MCP

■パノラマFM_設備タグの状況

建物台帳（パノラマ図）BIM連携FM
統合データベース

ECI×ES 地域展開

点検箇所確認・⼊⼒

操作性の良いFMシステム

・BIM データと維持管理データをクラウド上で管理、多拠点での管理⽀援により点検・修繕業務効率を向上
・パノラマ写真上のタグ（設備情報、不具合情報）により関係者の情報共有を促すFM システムを構築

3

BP-FMについて_情報の共有
クラウド上に関係者が共有するデータ（図⾯・完成図・施⼯記録・エネルギーデー
タ他）を整理。多拠点でのデータ管理により建物運営⽀援を多⾯的に⾏うことを可能とした。

クラウドサーバー上のデータ閲覧画面

4省CO2技術の特徴 豊かな⾃然を取り込んだ建築計画

ECI×ES 地域展開

⾃然採光と地域の⽣態系ネットワーク形成に配慮した屋上庭園・外構植栽計画■地域の⽣態系ネットワーク

協働
ECO

MCP

■光庭（外来待合）_竣⼯状況
倉田山公園

勢田川

倉田山文教
環境保全地区
皇學館大学
式年遷宮記念
神宮美術館
貝吹山

伊勢IC
緑地
緑のﾈｯﾄﾜｰｸ

五十鈴川

水のﾈｯﾄﾜｰｸ
計画地

500ｍ

至伊勢神宮の杜（内宮）（⾮常時中症トリアージスペースとして使⽤）・⽣態系ネットワーク
在来種を中⼼とした植栽計画により地域の⽣態系に貢献すると共に、患者・従業員の四季のいやし・和みを提供
・⾃然⼒利⽤光庭より光を取り込み、常時の照明負荷軽減と⾮常時のトリアージ等活動エリアへの明り取りとして活⽤・省CO2運営計画
Low-eペアガラス、庇・バルコニー、屋上庭園等による断熱強化などの建築計画により省CO2を実現

5課題への対応

⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現

ECI×ES 地域展開
協働

病院スタッフとの協働による「真に機能するＭＣＰの実現」■⾮常時のインフラ途絶への対応
MCP性能
非常用発電機

停電

断水

ガス遮断

防災・ 保安電源（ 常時の8 2 % へ供給）

油枯渇

給水

井水浄化設備

井水にて上水・ 雑用水を 1 0 0 % 供給

受水槽備蓄
3 日分

排水

緊急排水槽

排水機能の確保

緊急排水槽
3 日分

厨房

厨房設備

電化厨房器具（ 保安電源 ）プ ロ パン エ ア ーの利用

チラ ー稼働（ 保安電源）

油焚によ る
吸収式稼働

通信設備

通信・ 連絡網の確保■サバイバル電源
太陽光発電

ＣＧＳ
210kW

700L/min・1階 災害時案内所
・2階 災害対策本部

通信機器電源携帯電話充電⽤電源

受⽔槽

131m3
備蓄3⽇分

吸収式冷凍機（ガス）
1,266kW

吸収式冷凍機（ガス・油）

オイルタンク
25,000L 備蓄3⽇分

サバイバル電源上⽔井⽔

病室等の自然換気
防災行政無線の使用

電⼒1,000kW

中圧ガス

災害時の自然光によ る 明る さ 確保

通信

⾮常⽤発電機

太陽光＋蓄電池
サバイ バル電源

光庭

熱源の多重化MCP■⾮常時バックアップシステム系統

電気

空調

ECO

⾮常⽤発電機より

空調

1,266kW

空冷チラー
1,050kW蓄電池

・⾮常時のインフラ途絶にも段階的に対応
・電気82%、上⽔100%、空調50%の⾼いバックアップ率を実現
・油枯渇時にも使えるサバイバル電源を確保
・設計・施⼯・運営の各段階において病院スタッフと建設事業者の協働により「真に機能するMCP」を実現、MCPマップや災害対策マニュアルの形で具体化

バックアップ率
電気
上⽔
空調

82％
100％
50％
6

MCPについて_停電試験動画
施⼯者と建物管理・運営者が共同で⾏った停復電試験の記録を動画として保存。
BP-FMシステム上に保管する事でMCP対応⼒の強化を図った。

クラウドサーバー上のデータ閲覧画面

7

課題への対応

地⽅都市等での先導的省CO2技術の波及・普及「ECI×ES事業⽅式」による⼀貫した取組体制により「地⽅都市省CO2病院」モデルの普及・展開を図ります

ECI×ES 地域展開
協働ECO

MCP

■省ＣＯ2先導技術の普及展開⽅針「地方都市省CO2病院」モデルの実現
ECIによる協働

設計（ECI）

施工・運営がES事業による同一企業
15年間の一貫体制

施工
（ECI）

運営
（ES）

成果物の蓄積エネルギー多消費施設における省CO2事業推進のノウハウ

設計段階（建築・設備）

施工段階（性能確保）

運営段階（分析・改善）地域資源の活用（光・水（地中熱）・緑（生態系サービス））

先導的省CO2技術の導入（井水システム、コージェネ、スマートBEMS ）計画・施工・運営＋病院一体運営

地域への展開全国へ
展開

・施設見学会
・竣工披露式典
・開院式典
・各種市民教室
・市民公開講座

・ホームページ
・シンポジウム（ECI×ES、病院スタッフと建設事業者の協働）・ECI×ES事業の優れた３つのポイント
設計段階︓施⼯・運営者の実証された省CO2技術を設計に採⽤施⼯段階︓計画された省CO2性能を施⼯者が着実に確保
運営段階︓ES事業として省CO2技術の検証・改善を実施「地⽅都市省ＣＯ2病院」
モデルの確⽴と地域・全国への展開
8

先導的省CO2技術の波及・普及_新聞・雑誌への掲載
施⼯段階から新聞・雑誌等に掲載。本計画の取組の内容・特徴について公表、また国交省発⾏「防災拠点等となる建築物の機能継続ガイドライン」に事例として記載。本モデル事業の普及に貢献した。今後も⾒学対応等により先導的省CO2技術の波及・普及に努める。

日刊建設工業新聞 平成29年2月7日

日経アーキテクチュア 平成29年3月9日

防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集
平成30年5月発行

9先導的省CO2技術の波及・普及_省エネルギー委員会の開催「ECI×ES事業⽅式」による⼀貫した取組体制として、施設運営は清⽔建設⼦会
社「シミズビルライフケア」に実施。設計者、施⼯者、運営者、病院運営者の4社によるエネルギー運営会議である「省エネルギー委員会」を施⼯時から実施。現在までに17回を実施し、施設の省エネルギー運営に貢献する。

令和元年11月1日 第17回省エネルギー委員会

省エネルギー委員会資料「エコマネシート」

10

新市⽴伊勢総合病院建設計画
地域展開

ECI×ES

協働

ECO

MCP

⽇本有数の観光地⽅都市における「地⽅都市省CO2病院」の建設とそのモデル展開