空気より軽い12Ａ、
13Ａガス用
業務用

ガス警報器
型式名

CS-247DG

取扱説明書

保証書付

●都市ガス警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
●この取扱説明書は都市ガス警報器の取扱方法を説明します。
●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
●本取扱説明書は、末頁に保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
●本書を紛失されたり、内容に不明な点があった場合は、販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。
●本警報器は、都市ガスを感知して警報を発するものです。ガスもれの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本警報器は、都市ガスを感知して、ガスもれを検知するものです。ガス検知部に都市ガスが到達しない場合は、ガス警報機能が働きません。

発売元

本社 ■〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 ー 5 ー 4 TEL（06）6308‒2310 ㈹
東 日 本 支 社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町 2-6-2（藤和浜松町ビル 3F）TEL（03）5403‒2707 ㈹
西 日 本 支 社 ■〒532-0036 大 阪 市 淀 川 区 三 津 屋 中 2 ー 5 ー 4 TEL（06）6308‒2310 ㈹中 部 支 店 ■〒461-0004 名古屋市東区葵 3-15-31（住友生命千種第 2 ビル 5F）TEL（052）933‒1680 ㈹札 幌 営 業 所 ■〒060-0005 札幌市中央区北五条西 6-2-2（札幌センタービル 20F）TEL（011）231‒1101 ㈹
仙 台 営 業 所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7（ティエヌビルディング4F）TEL（022）295‒6061 ㈹新 潟 営 業 所 ■〒950-0855 新潟市東区江南 6 ー 2 ー 1（ヨシックスビル）TEL（025）287‒3030 ㈹静 岡 営 業 所 ■〒422-8062 静岡市駿河区稲川 3-1-20（ハギワラビル 2F）TEL（054）288‒7051 ㈹北 陸 営 業 所 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8ー1（アーバンユースフルビル2F）TEL（076）234‒5611 ㈹広 島 営 業 所 ■〒730-0851 広 島 市 中 区 榎 町 9 ー 4 TEL（082）294‒3711 ㈹
九 州 営 業 所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-1-1（NORITZ ビル 5F）TEL（092）431‒1881 ㈹電源
CS-247DG

警報停止

有効期限

〈点検スイッチ兼用〉

ガス

20

年

月

販売店

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

警告
火災報知機と間違えて火報点検しない様に点検者に注意してください。異常や故障の原因となります。
【日常点検のお願い】
警報器が故障したり有効期限が過ぎたときは緑(電源)ラン
プが点滅してお知らせします。燃焼器をお使いになる前に緑(電源)ランプを点検してください。緑(電源)ランプが点滅(5ページ参照)をしていたら、販売店にご連絡ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
2011.10766831-6-030

必ず行う

警報器の機能についてもくじ

この警報器は、DC24V電源にて駆動することのできる
業務用システム型警報器です。

はじめに警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ
安全上のご注意●警報器周囲の都市ガスが規定濃度以上になると、それを検知して、警報を
発します。

対象ガス

警報器が
作動したら

.................................................... 5.................................................................................... 6

警報器をご使用になる皆さまへ『ピッポッピッポッ』と鳴ったときの処置のしかた.............................

異常がないのにガス警報音が鳴ったときの処置のしかた
ランプ表示・音の事象一覧表........................................................ 11

警報器の取り付け・取り外しかた................................................. 12

噴霧式殺虫剤を使用するときは.................................................... 13

定期点検.................................................................................... 16

故障かな？と思ったら................................................................. 17

アフターサービスについて
仕様

施工

9

........................................................... 18........................................................................................... 19施工される方へ.............................................................. 20........................................................................... 21

電気工事要領.............................................................................. 24

取り付け前の確認........................................................................ 25

警報器の取り付けかた................................................................. 26

取り付け後の点検（お客さま立会いのもと実施） ............................ 27
お客さまへの説明について........................................................... 30.............................................................................................................................. 31

工

取付位置の確認

施施工される方へのお願い

保証書

取り扱いかた取り扱い
かた.....................

7

警報器が作動したら●ガス検知部に都市ガスが到達しないときは、ガス警報機能が働きません。
●ガスもれの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●取付場所近くでのガスもれには警報を発しますが、他の部屋で発生したガスもれには警報を発しないことがあります。

.............................................................. 4

警報器のお知らせ機能について●戸外ブザーや集中監視盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。ただし、戸外ブザーは専用品（別売品：EB-8）をご使用ください。

《お断わり》.................................................................................... 3

各部のなまえとはたらき
使用方法■ 外部機器連動機能........................................................................... 1

はじめに■ ガス警報機能

警報器をご使用になる皆さま及び施工される方へ

安全上のご注意

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危険
警告
注意

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

警告

危険ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

禁

止

換気扇、
電灯、
蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでくだ
さい。

禁

禁

止

故障の原因となります。

止警報器をお手入れするとき以外は、取付ベースから警報器を取り外さないでください。
取付ベースから警報器が取り外されていると、ガスもれが発生しても、ガス警報を発しません。

火災報知機と間違えて火報点検しないでください。

禁止

部屋の外からガス警報音に気づいた場合、ガス警報音が鳴っている間は入室しないでください。

絵表示の内容取付位置を移動させないでください。

衝撃を与えないでください。

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

注意

禁

止

禁

止

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
禁

止

禁

止

異常や故障の原因となります。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

故障の原因となります。

禁

止

ぬれ手禁止

｢分解禁止｣事項を示しています。
禁止

感電する恐れがあります。
常に通電されていること(緑(電源)ランプ点灯)を確認してください。

必ず行う｢ぬれ手禁止｣事項を示しています。

｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

｢必ず行う｣事項を示しています。

火気厳禁

必ず行う

ガスもれが発生しても、ガス警報を発しません。

必ず行う

必ず行う

警報器の取り外し・取り付けを行
うときや、警報器をポリ袋で覆う
ときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。

設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
正常に作動しない恐れがあります。
有効期限は、貼ってある有効期限
シールに示しています。

誤作動の原因となります。

ー1ー

ショートや感電の恐れがあります。

転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
(P13〜15参照)●警報器をポリ袋などで覆う。
●噴霧が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。

お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールは使わないでください。

警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止

警報器を取り外さないでください。

ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。警報器から距離を離してお使いください。

警報器の表面に傷がついたり、警報器が鳴りやまないことがあります。

ぬれた手で警報器の取り付け、取り外し作業を行わないでください。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

ガス警報の遅れの原因となります。
警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。

分解や改造はしないでください。
分解禁止

ガス警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店または最寄りのガス
会社にご相談ください。

ー2ー

はじめに

はじめに

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

対象ガス

各部のなまえとはたらきはじめに●この警報器は、都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）を検知します。
●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。
●形式認証証票
日本ガス機器検査協会の検査に合格したことを示します。

年
ガス

警報停止

〈点検スイッチ兼用〉

電源●ガス検知部点検口
点検時にガスを注入します。

●ガス検知部
都市ガスを検知します。

製造年月 - 製造番号

CS-247DG

この警報器の有効期限は、お取り付け後５年です。有効期限を過ぎたものは、正しい作動をしない場合がありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。

●緑(電源)ランプ
・電源を入れてから約40秒間、緑(電源)ランプが点滅します。(警報器の安定時間)
・通常は緑(電源)ランプが点灯しています。
・警報器故障時には緑(電源)ランプが速い点滅となります。
・有効期限を過ぎた場合には緑(電源)ランプが遅い点
滅となります。

20●スイッチ(押しボタン)
押しボタンを押すことにより、ガス警報音・故障音の停止や点検などができます。
※詳細はP5・9・16を参照ください。

●有効期限シール月

有効期限

CS-247DG●警報ブザー・ガス警報時には「ピッポッピッポッ・・・」と警報します。
・警報器故障時には1分毎に「ピッピッピッ」と警報します。
※詳細はP5を参照ください。

11.10-000001

はじめに

注意

●赤(ガス警報)ランプ
・都市ガスを検知すると赤(ガス警報)ランプが点灯します。
※点灯時はP7・8を参照ください。

●製造ラベル(B)ーランプのつきかたについてー
取扱説明書中のランプの点灯、点滅、速い点滅、遅い点滅は次のように動作します。

点灯

連続して点灯点滅

点灯と消灯の繰り返し(0.5 秒周期 )速い点滅

点灯と消灯の繰り返し(0.3 秒周期 )●信号端子 −
信号線(マイナス側)を接続します。
●信号端子 ＋
信号線(プラス側)を接続します。

点滅周期

●電源端子
DC24V(無極性)の電源線を接続します。

点滅周期
端子部説明

警報出力端子DC6V

CS-247DG DC24V 1.5W

DC12V
電源端子 DC24V
適合する外部警報器の型式

EB-8

点灯と消灯の繰り返し
遅い点滅(3 秒周期 )

ー3ー

点滅周期

製造年月•番号は側面のラベルに記載してあります。
発売元

発信標準遅延時間 0秒
自動初期点検機能付
都市ガス用（業 務 用 ：空 気 より 軽 い12A・13Aガス 用 ）出力信号 無通電時0V 監視時6V 警報時12V●製造ラベル(A)お願い ①分解しないでください。
②落としたり、衝撃をあたえないでください。
③取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
YZK

ー4ー警報器のお知らせ機能について
都市ガスがもれたときは

ガス警報

警報器周囲の都市ガスが規定濃度以上になると警報器が作動します。
①ガスもれをキャッチすると、赤(ガス警報)
ランプが点灯し外部出力信号(DC約12V)がでます。 ガス ガス
ガス②さらにガスもれが約
ガス
ガス
25秒間続くと、ガス
ガス警報音が鳴ります。
③ガスがなくなると、
ガス警報は自動的にとまります。

P7.8参照※販売店までご連絡ください。
※外部機器と連動している場合、故障音停止
中は外部機器の連動動作は停止します。

緑(電源)ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態になります。
右方向に回す

ピッポッ
ピッポッ
緑(電源)
赤(ガス警報)ランプ点灯 ランプ点灯

故障しているときは故障が発生すると、「ピッピッピッ」が1回鳴り、緑(電源)ランプが速い点滅となります。
その後は、「ピッピッピッ」と約1分毎に繰り返し鳴り、それ以降も同じ 故障音を繰り返します。
ただし、スイッチを押すと、故障音は約36時間停止します。
緑(電源)ランプの速い点滅は止まりません。

1 警報器を取付ベースにはめ込む。

緑(電源)ランプ点滅※取付ベースには方向性がありますのでご注意願います。

2 電源を供給してから約40秒後、「ピー」と鳴って緑(電源)ランプ
が点滅から点灯に変わり、監視状
態に入ります。

ピッピッピッ〈警報器が故障していた場合〉

その後、
約１分毎に
ピッピッピッ緑(電源)ランプ
速い点滅

電源を供給してから約40秒後に「ピッピッピッ」と鳴り、緑(電源)ランプが速い点滅となります。

ピー※「ピッピッピッ」は約1分毎に繰り返し鳴ります。
※販売店までご連絡ください。

緑(電源)ランプ点灯

有効期限が過ぎているときは注意

警報器の有効期限が過ぎると、緑(電源)ラン
プが遅い点滅（3秒毎に2秒点灯）となり、有効期限が過ぎていることをお知らせします。

システム異常(外部出力信号が約0Vとなっている)の場合は、販売店までご連絡く
ださい。

※有効期限切れをそのままにしておきますと正常に機能しない場合があります。
必ず販売店までご連絡ください。
緑(電源)ランプ
遅い点滅

ー5ー

はじめに

はじめに

ガス警報機能使用方法●外部出力信号は、警報器に電源が入っていない場合、警報器が故障している
場合、または信号が断線している場
合、0Vになります。

ー6ー

警報器をご使用になる皆さまへ『ピッポッピッポッ』と鳴ったときの処置のしかた「ピッポッピッポッ」と鳴り赤(ガス警報)ランプが点灯している場合、ガス警報を意味しています。

部屋の外からガス警報音に気づいたときは危険
ガス警報音が鳴っている間は、入室しない。
爆発の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

火気厳禁

換気扇、電灯、蛍光灯など
電気製品のスイッチを入・
切しない。

禁

禁

禁

止

閉める

止

換気する。

3 ガスがなくなれば、ガス警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプの消灯

2 ガス栓や器具栓を閉める。

を確認する。

5 ガス栓や器具栓を閉める。

ガスコンセント接続の場合、ガス
コンセントからソケットを外してください

3 ガスがなくなれば、ガス警報音が鳴りやむ。

ガスコンセント接続の場合、ガス
コンセントからソケットを外してください【赤(ガス警報)ランプ消灯】

6 ガスもれの原因を調べる。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

止警報器を取り外さない。

2 ガスメーター近くの4 ガスもれの原因を調べる。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

処置をしても、ガス警報音が鳴りやまないときはおねがい

最寄りのガス会社へ連絡する。

●たびたびガス警報音が鳴るとき
は、ガス機器の点検を受けてください。(有償)※警報器と各種外部機器を接続している場合
赤(ガス警報)ランプが点灯し外部出力電圧(12V)が出力されると、外部機器が異常の表示を行います。
外部機器には、異常の表示から警報音が鳴るまでに数十秒間の遅延が設けられている場合があります。
※警報器と戸外ブザーを接続している場合
赤(ガス警報)ランプが点灯し外部出力電圧(12V)が出力されると、約40秒後に戸外ブザーが鳴ります。
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

ー7ー

ー8ー

警報器が作動したら警報器が作動したらガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

1 ドアや窓を開けて室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。

メーターガス栓を閉める。

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは危険

1 部屋に入らない。

異常がないのにガス警報音が鳴ったときの処置のしかた
ガスもれ以外の空気の汚れで赤(ガス警報)ランプが点灯したり、ガス警報音が鳴ったときは〈ガス警報音を止めたいとき〉※停止時間が経過しても警報器周囲の空気が汚れている場合は、
再びガス警報を発します。
※停止中に警報器周囲の空気の汚れがひどくなると、5分間の停止を中断して再度ガス警報を発します。
※外部機器と連動している場合、
ガス警報音停止中は外部機器の連動動作は停止します。

以下の原因が考えられますので、調べてください。

1 ドアや窓を開け、●長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場
合、ガスセンサの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分 ( シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス [ エアコンの冷媒ガスなど ]) の作用によりガス警報しやすくなることがあります。また、まれにガス警報し続けることがあります。
●建材などから発生する揮発性成分の作用によりガス警報しやすくなることがあります。また、
まれにガス警報し続けることがあります。

2 警報器周囲の空〈ガスもれ警報〉

しばらく換気を続ける。

●スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。

気が清浄になると、赤(ガス警報)
ランプが消灯し
ガス警報音が鳴りやむ。

●タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
●芳香剤・香油(アロマオイル)などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
●線香の煙が警報器にかかっていませんか。
●溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
●アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
●フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
●長時間、部屋を閉め切っていませんか。
●焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
●みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
●可燃性のガスなどを使用していませんか。
●警報器の通常の電圧範囲はDC17〜40V（AC17〜28V）です。それ以外で使用していませんか。

おねがい●ガスもれ以外でも空気が汚れた場合などにも、赤(ガス警報)
ランプが点灯したり、ガス警
報音が鳴る場合があります
が、すぐに鳴りやみますので警報器は取り外さないでくだ
さい。

ー9ー

●換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していません
か。
●ガスコンロの着火ミスがありませんか。
●自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
●炭火や練炭を使用していませんか。
●換気扇を回さずに大鍋(業務用)で湯を沸かしていませんか。点火初期時に一酸化炭素が発生し、警報を発することがあります。

ー 10 ー

警報器が作動したら警報器が作動したらスイッチを押すと、ガス警報音は1回だけ約5分間止めることができます。

ガス警報音が鳴ったり、赤(ガス警報)ランプが点灯した原因について

ランプ表示・音の事象一覧表

警報器の取り付け･取り外しかた

ランプ
電源
(緑)

音

ガス警報
(赤)

表示している事象

対応方法

警報器が作動したらなし

電源を入れてから40秒間の警報器
の安定動作

ー

点灯

なし

通常動作〔監視中〕ーピッポッピッポッ

ガス警報

速い点滅

ピッピッピッ（1 分毎）※

故障警報(警報器が故障診断機能により故障と判断した状態）

販売店に連絡してください遅い点滅

なし

有効期限切れ販売店に連絡してください

点灯

線

取付ベース

①警報器を取付ベースに差し込む。

点滅

点灯〈取り付けかた〉※右図のように警報器と取付ベースの線を合わせると位置決めしやすくなります。
※取付ベースは方向性がありますのでご注
意願います。

P7,8 参照※故障したときは、故障音が鳴らずに緑(電源)ランプが速い点滅となる場合もあります。
この場合、販売店にご連絡ください。

警報器②警報器を右方向（時計方向）に回して取り付ける。
右方向に回す注意
取り扱いかた

●警報器本体を止まる位置まで右に回し、確実に固定されているか確認してください。
また、過度に回しすぎないように注意してください。
破損の原因になります。
●警報器の取り付けは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

左方向に回す〈取り外しかた〉
警報器を左方向（反時計方向）に回して取り外す。

注意●警報器の取り外しは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

ー 11 ーー 12 ー

噴霧式殺虫剤を使用するときは②ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、輪ゴムで止めたポリ袋の上から取付ベースに添って、ポリ袋を1周まきつけて、輪ゴムなど(3本程度)で止めてください。

噴霧式殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

警告

注意

噴霧式殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。
警報器は取り外さないでください。
警報器の信号が外部機器と接続されている場
合は、警報器を取付ベースから取り外すと、外部機器で警報音(故障表示)が鳴ることがあります。

警報器へのポリ袋の取り付け・取り外しは、高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

ポリ袋を外側から巻きつけて輪ゴムなどで止める

天井面の素材が粘着テープによって傷む恐れのないとき【準備するもの】

警報器を左(反時計方向)に回
すとベースから外れ、落下す
る恐れがあります。

接着
テープ●ポリ袋（35 ㎝ ×35 ㎝・1 枚）
35cm

ポリプロピレン製 (または >PP< 表示 )PPが好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。

35cm
ポリ袋
（1枚）

輪ゴム
（3本）

●輪ゴム（3 本）

警報器を取り付けている部屋で噴霧式殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガスに反応してガス警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に以下の処置をしてください。

養生テープやメンディングテープなど、接着しやすく、また、剥がすときに天井面をいた
めないテープを選んでください。

天井面の素材が粘着テープによって傷む恐れのあるとき【準備するもの】

35cm
35cm
輪ゴム
（6本）

取付ベース

【処置のしかた】①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、取付
ベース部分を輪ゴムで止めてください。
輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかり止めてください。

ー 13 ー

輪ゴム3本で止める①ポリ袋を警報器の前面から覆い被せ、取付ベース部分を輪ゴムで止めてください。
輪ゴムは1本では弱いので3本程度使用し、しっかり止めてください。

●ポリ袋（35 ㎝ ×35 ㎝・2 枚）
ポリプロピレン製 (または >PP< 表示 )PPが好ましいですが、ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●輪ゴム（6 本）

ポリ袋を前面から覆い被せる【処置のしかた】ポリ袋（2枚）②ポリ袋と天井の隙間から噴射ガスが侵入するのを防ぐため、ポリ袋の端を接着テープで天井面に貼り付けてください。
要所をテープで仮止めしてから、周囲を貼ってください。

要所を仮止め※ポリ袋と壁面の間に隙間ができないように、接着テープを貼ってください。特に、ポリ袋がしわになっている部分に注意してください。
ポリ袋を前面から覆い被せる

接着テープで周囲を貼る

輪ゴム3本で止める

ー 14 ー

取り扱いかた

取り扱いかた●接着テープ

1 警報器をポリ袋で覆う

定期点検
2 噴霧式殺虫剤を噴霧する

日常の点検

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていてもガス警報音が鳴ることがあります。
噴霧式殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

日常、緑(電源)ランプが点灯していることをお確かめください。

●部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の噴霧式殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の噴霧式
殺虫剤をご使用ください。

警報器の機能点検●噴霧式殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。

注意●点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。

●ポリ袋と天井面の間に隙間があったり、ポ
リ袋に破れや穴があるとき。

転倒してけがをする恐れがあります。

警報器は定期的に(１ヶ月に１度)以下の手順でスイッチを押し、正常に作動するか点検してください。

取り扱いかた

取り扱いかた●警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤
やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。

〈点検のしかた〉スイッチを押すと、約2秒間赤(ガス警報)ランプが点灯
し、ガス警報音「ピッポッピッポッ」が鳴ることを確認してください。
ランプ

3 ポリ袋を取り外す

鳴動内容

噴霧が終わり、換気した後、忘れずにポリ袋を取り外してください。

おねがい
接着テープを外すときは、天井面などを傷めないように慎重に行ってください。

ー 15 ー

ピッポッピッポッ

電源
(緑)

ガス警報
(赤)

点灯

点灯

ピッポッ
ピッポッ

必ず行う

1年に1回、定期点検を受けることをお勧めします。
(地下街、地下室にお取り付けの場合、消防法により定期点検をうけることが義務づけられています)ー 16 ー

緑(電源)
ランプ点灯

赤(ガス警報)ランプ点灯

スイッチ(押しボタン)

故障かな？と思ったらこんなときは

ここを確認してこう処置してください

緑(電源)ランプが消灯している。

警報器が取付ベースにしっかりとはめ込まれていますか。

警報器を取付ベースにはめ込んでください。

電源ブレーカーが切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。

停電でなければ、警報器の故障もしくは取付ベース内部の断線・誤配線などが考えられますので、販売店に連絡してください。

警報器が正常にもかかわらず、外部機器が鳴る。

—

緑(電源)ランプが速い点
滅となっている。

警報器の故障を知らせています。

販売店に連絡してください。

緑(電源)ランプが遅い点滅となっている。

警報器の有効期限切れを知らせています。

販売店に連絡してください。

ガスもれではないのに、赤(ガス警報)ランプが点灯したり、ガス警報音が鳴る。

原因を調べてください。
(P10参照)ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。赤(ガス警報)ラ
ンプの点灯やガス警報音が止まります。鳴りやまない場合は販売店へ連絡してください。

ガス機器の異常が考えられます。

最寄りのガス会社に連絡し、ガス機器の点検を受けてください。(有償)

ガス機器以外の燃焼機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

ー 17 ー

通電により、センサ部を加熱しています。異常ではありません。

■この警報器の保証期間は取付日から5年間とし、保証期間中に故障が起きた場合には無償で正常作動品と交換いたします。ただし、保証書記載の保証の適用除外の項目に該当する場
合はこの限りではありません。保証書を参照ください。
■保証書にお取付年月日及び販売店名の記入のないものは無効となることがありますので、お取り付け時にご確認ください。
■保証書は大切に保管してください。
■この警報器の有効期限は、お取り付けの5年後です。
有効期限とは警報器の所定の性能を維持できる期限であり、5年を経過したものは、規定の警報濃度でガス警報しないなど誤作動の恐れがありますので、新しい警報器とお取り替えください。
※有効期限を経過した警報器は、販売店が引き取って適切に処理いたします。
販売店にお渡しください。
■作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
■転居する場合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社に連絡し、警報器の扱いについてご確認ください。
■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社にお問い合わせください。

ー 18 ー

取り扱いかた

取り扱いかた警報器が温かくなっている。

アフターサービスについて施工される方へ仕様
項施工される方へのお願い目

仕型 式 名 （商 品 名）

ガス警報機能

対

象

ガ

検

知

方

都 市
ガ ス

ガ ス
示 ・ 赤(ガス警報)ランプ点灯
警 報 表
発 報 方 式 ブザー音（遅延警報型自動復帰式）

外部

式 接触燃焼式
作 動 条 件 ＊爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内にガス警報

出

ス

力

信

警

報

音

共

電

号

警報器の確認

有電圧出力 2段階有電圧2線式（監視時 DC6V、電源OFF時・故障時 0V、ガス警報時 DC12V）
認証合格品

量 70dB（A）/m 以上
源 DC17〜40V（AC17〜28V）

通
仕

消

費

電

力 監視時

付

属

機

能

様

取り扱いかた

使

用

寸

法

付

●警報器を設置する前に、警報器の種類、型式が指定を受けたものであることを確認するとともに、設置場所の選定についてはお客さまとよく相談をして決めてください。

ス 都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ） 都市ガス用ガス警報器検査規程
ガ設置前のご注意様CS-247DG（ガス警報器・業務用）

温

度
・
属

約1.5W、警報時

約1.7W

通電初期警報防止タイマー付
自動初期点検機能、故障診断機能、有効期限お知らせ機能範囲 −10℃〜＋50℃（結露しないこと）

質

量 φ120×34mm

約150ｇ

品 取扱説明書(保証書付)〔本書〕×1＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

警告

注意●お客さまにこの警報器を安全に正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。

●取り付ける警報器が空気より軽い12A・
13Aガス用（業務用）であり、本体に異常のないことを確認してください。

●工事終了後に取扱説明書に従って、作動点検を行ってください。なお、作動不良の場合には交換してください。
また、外部機器と連動した場合は、外部機器の取扱説明書、設置工事説明書に基づいて作動点検を行ってください。

●警報器には、落下などの強い衝撃を与えないように、取り扱いには注意してください。

●工事終了後に、P30『お客さまへの説明事項』の内容をお客さまに説明してください。

●本体正面の有効期限シールに有効期限を記入してください。
有効期限はお取り付け日から5年間です。

施●有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理について。
・有効期限を経過した警報器は、適切に処理してください。
・一般廃棄物として処理を行わないで、
産業廃棄物として処理してください。
一般廃棄物として焼却処理した場合、有毒ガスが発生する恐れがある材料が本製品には含まれています。
・決められた処理ルートがある場合は、それに従って処理してください。

工

※故障表示
機器故障の場合、緑(電源)ランプが速い点滅となります。
センサ回路などが故障した場合、緑(電源)ランプが1秒に4回点滅し、有電圧出力0Vを出力するとともに、故障音「ピッピッピッ」を約1分間隔で発し故障をお知らせします。
故障によっては、電源を再投入しても解除されない場合があります。

ー 19 ーー 20 ー

取付位置の確認
注意
正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。
取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、ガス警報の遅れ、誤報、故障の原因となります。

地下街などで、設置しようとする室内において天井付近に吸込口（排気フードではなく空調の換気設備）がある場合は、次のように取り付けます。
吸込口〈正しい取付場所について〉●ガスもれを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
●もれたガスが滞留しやすい位置で緑(電源)ランプの確認しやすい位置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
●ガスもれを検知しようとするガス機器(一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓)から、水平距離で8ｍ以内に取り付けてください。

●換気口など、空気の吹出し口から1.5ｍ以上離してください。

●ガス機器から8m以内に吸込口があ
る場合

天井
8m 以内

1.5m以上1.5m以上

吸込口付近に警報器を取り付けてください。

ガス機器

吸込口

取付例
天井面

●ガス機器から8mを超えた場所に吸込口がある場合

天井8m

吸込口付近にも警報器の設置が必要です。

ガス機器

ガス栓

8m 以内

施

施
ガス機器

床面

60cm 以上

天井
たれ壁
8m 以内

ガス機器側に警報器を取り付けてください。

ガス機器※警報器の取り付けや取付位置の移動は、最寄りのガス会社におまかせください。

ー 21 ーー 22 ー

工

工●天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合電気工事要領〈取り付けてはいけない場所について〉
以下の場所には警報器を取り付けないでください。
●換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
●隙間風の入る場所。

取付ベース（別売品：SH-5910）の取り付け●浴室内、水のかかる場所、
水滴がつく場所。

注意

感電や電気的故障の原因になります。

ガス警報が遅れたり、検知できないことがあります。

●使用時でないと電源を入れない場所。
●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
警報器としての機能を果たしません。

●30cm以上(警報器含)のたれ壁などの下。
●60cm以上のたれ壁で区切られている場所。
ガス警報が遅れたり、検知できないことがあります。

●振動、衝撃の激しい場所。
センサ故障の原因になります。

●燃焼器具などの排気、湯気、油煙及び調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

●温度が-10〜+50℃の範囲をこえる場所。 -10℃

ベース

ベース

③電源用配線、外部出力用信号線を結線します。
※外部出力用信号線
は極性があります
ので、ご注意くだ
さい。

線

ベース

※右図のようにベースとベースカバーの線を合わせると位置決めしやすく
なります。

工

工

屋外用ではありません。

②ベースを付属の木ネ
ジ（取付ベースに同梱）で天井に取り付けます。このとき電源用配線、外部出力用信号線を各々の穴に通します。

ベースカバー

ベースカバーー 23 ーー 24 ー

施

施●屋外。

カバー取付けネジ④ベースカバーを元通り取り付けます。
-10〜50℃●カーテンウォールなどで仕切られた場所。
ガス警報が遅れます。

50℃

警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原
因になります。

●金属管またはボックス内に電源用配線と外部出力用信号線を同一配管される場合、外部出力用信号線
は600V絶縁電線で線径φ1.25以
上のものをご使用ください。
●端子の配置はP25『配線方法』に記載していますので、電源用配線（DC24V）と外部出力用信号線
は誤配線のないように正しく結線
してください。
誤結線しますと内部回路が破損しますのでご注意ください。
また、外部出力用信号線は極性がありますので、正しく接続してく
ださい。

30cm
以上

60cm
以上

●取付ベースの電気工事は専門の電気工事士に依頼してください。
一般の方が工事をすることはできません。

①取付ベースのカバー
取付けネジをゆるめてベースカバーを外
します。

配線方法

警報器の取り付けかた

注意●電源用配線、外部出力用信号線の線抵抗による電圧降下を考慮し、配線の太さ・長さを選定してください。
特に電源用配線については、警報器の電源電圧（取付ベースの電源端子部）が DC（AC）17V（警報器が動作できる最低電圧）以上となるような太さ・長さにしてください。
※警報器の電源電圧が DC（AC）17V
を下回ると、警報器本体や連動機器が正常に動作しない場合があります。

ガス警報外部出力信号端子
（−端子）
電源ー

電源端子（−端子）

CH

出力ー

0
出力＋

1

電源＋

ガス警報外部出力信号端子（＋端子）
電源端子（＋端子）
電源用配線（DC24V）
外部出力用信号線

注意●警報器の取り付け時に、警報器を落とさないように注意してください。
センサ回路などが故障し、正常に作動しない恐れがあります。
●警報器は過度に回しすぎないよ
うに注意してください。
破損の原因になります。

①取付ベースに警報器本体を合わせ、差し込んでく
ださい。

線

取付ベース

※右図のように警報器と取付ベースの線を合わせると位置決めしやす
くなります。
※取付ベースは方向性がありますのでご注意願
います。

警報器
本体

取付ベース

●外部出力用信号線には極性がありますので、配線の際はご注意ください。

右方向に回す警報器本体●外部出力用信号線は接続ミスをなくすため＋−の色別をしてください。

②警報器本体を止まる位置まで右に回し（時計方向）
確実に固定します。

取り付け寸法※警報器が確実に固定されているか確認してください。

＜取付適合部品＞＜取付ベースの取付ピッチ＞●適合ボックス
JIS C8340 アウトレットボックス
JIS C8340 コンクリートボックス●適合ボックスカバー
JIS C8340 丸孔カバー

66.7㎜

丸孔カバーに取り付ける場合は、別途
市販のM４ねじをご使用ください。

取り付け前の確認

ー 25 ー

CS-247DG

警報停止
ガス

有効期限
20

年

月

監視状態

※緑(電源)ランプが速い点滅となり、1分毎に「ピッピッピッ」とブザー音が鳴る場合は警報器の故障が考えられ
ます。

約40秒後

工

工

②保証書
お取付年月日を記入してください。保証期間はお取付年月日から5年（お取付け年月日から5年後の前日まで）となります。

電源〈点検スイッチ兼用〉

緑(電源)
ランプ点滅

緑(電源)
ランプ点灯
有効期限シール

ー 26 ー施

施※緑(電源)ランプが点灯した時点からガス警報の点検は可能です。

●警報器正面の有効期限記入欄及び保証書に有効期限を記入してください。
①警報器本体この警報器の有効期限は、取り付け後5年間です。
必ず、警報器本体に貼ってある「有効期限シール」に、有効期限の年月を記入してください。

電源を入れる③約40秒間は緑(電源)ラン
プが点滅し、「ピー」というブザー音が鳴った時
点で緑(電源)ランプが点滅から点灯に変わり監視状態となります。

取り付け後の点検（お客さま立会いのもと実施）

従来のアルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガスは使用しないでください。センサー異常または鳴りやみ期間が長くなる可能性があります。

●点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

〈ガス採取方法〉

おねがい①周囲に引火物などが無いことを確認してか
らガスコンロを点火し、炎の高さを約5㎝に調整します。炎が小さいと点検ガスを採取しにくくなります。

点検を行う場合は、警報器が監視状態に入っていることを確認してください。

警報器の機能点検
スイッチを押すと、約2秒間赤(ガス警報)ランプが点灯し、ガス警報音「ピッポッピッポッ」が鳴ることを確認してください。

電源
(緑)

ガス警報
(赤)

点灯

点灯

緑(電源)
ランプ点灯

赤(ガス警報)スイッチ ランプ点灯(押しボタン)

ガス警報点検●以下の手順で点検してください。

加ガス試験器工

約25秒後（注1）

警告●採取したガスは警報器の点検以外には使用しないでください。

注意●長時間加熱すると、ガス採取器が破損することがありますので注意してください。
●炎から出した直後の採取管は、先端が非常に熱くなっています。絶対に触らないでく
ださい。
ガス採取器
（別売品）

工

ガス警報

ガスの吹き出し口に
押し当てる

施

施

②ガスが無くなってくると、赤(ガス警報)ランプが消灯し、ガス警報音が鳴りやみます。

点検口に点検ガス
を注入
緑(電源)
ランプ点灯

③約3秒程度かけて、炎の中からガス成分(点検ガス)をゆっくり吸引します。
終わりましたら速やかにガス採取器を炎から離して、炎を消してください。
④ガス採取管の先端は熱くなっているため、そのまま警報器に押し当てると警報器のケースを溶かしたり傷がついたりします。
ガスを採取後、必ず30秒以上冷ましてください。

1. 加ガス試験器を使用する場合（特定地下街など）①加ガス試験器(別売品:EG-20)にて点検ガスを警報器の点検口に注入します。
ガスを検知すると赤(ガス警報)ラ
ンプが点灯し外部出力電圧(12V)が出力され、約25秒後(注1)にガス警
報音「ピッポッピッポッ」が鳴ります。
注1： 点検ガスの濃度が高い場合
は、約25秒の時間が短縮されて、赤(ガス警報)ランプが点灯し外部出力電圧(12V)が出力されるとすぐにガス警
報音が鳴ります。

ガス採取器②ガス採取器を圧縮し、先端を炎芯部(炎の根元部分)のガス吹き出し口に押し当てます。

ピッポッ
ピッポッ

ランプ

炎の高さは約5㎝（※）※ガスコンロの種類により、炎の高さを5㎝に調整できない（5㎝未満になってしまう）場合は、コンロの火力を最大にしてください。

●以下の手順でスイッチを押し、正常に作動するか点検してください。

ピッポッピッポッ

おねがい●点検時には、ガス採取器（別売品：TT-12）とガスコンロなど検知対象ガスの炎から点検
ガスを採取できるものを用意してください。

注意

鳴動内容

2. ガス採取器を使用する場合

やけどをす
る恐れがあ
ります。
ピッポッ
ピッポッ
緑(電源) 赤(ガス警報)
ランプ点灯 ランプ点灯

ー 27 ー

緑(電源) 赤(ガス警報)
ランプ点灯 ランプ点灯

ー 28 ー

採取管

先端部分は熱くなるのでヤケドに注意〈点検のしかた〉

お客さまへの説明について●次の順序で点検してください。
①ガス採取器の先端を警報器の点検口にしっかり押し当てて、容器を1回圧縮し、採取したガスをゆっ
くり(約3秒程度)注入します。
ガスを検知すると赤(ガス警報)ラ
ンプが点灯し外部出力電圧(12V)が出力され、約25秒後(注1)にガス警
報音「ピッポッピッポッ」が鳴ります。

点検口にゆっくりガスを
を注入
ガス採取器

緑(電源)
ランプ点灯
ガス警報

約25秒後（注1）

注1： 点検ガスの濃度が高い場合
は、約25秒の時間が短縮されて、赤(ガス警報)ランプが点灯し外部出力電圧(12V)が出力されるとすぐにガス警
報音が鳴ります。
②ガスが無くなってくると、赤(ガス警報)ランプが消灯し、ガス警報音が鳴りやみます。

お客さまへの説明事項

ピッポッ
ピッポッ
緑(電源) 赤(ガス警報)
ランプ点灯 ランプ点灯①警報点検結果の説明。
②取扱説明書を必ず読んでいただくことと、取扱説明書・保証書の保管のお願い。
③取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。
1.ガス警報の内容（赤(ガス警報)ランプ点灯、警報音の確認）と、警報時にとるべき措置の説明。
2.部屋の外から警報音に気づいたときにとるべき措置について。
3.誤報が発生する場合。
4.警報器に異常が発生した場合（緑(電源)ランプ点滅）にとるべき措置の説明。
④定期点検の説明と必ず実施いただくことのお願い。

緑(電源) 赤(ガス警報)
ランプ点灯 ランプ点灯

お客さまへの周知事項
外部機器と連動した場合の注意点及び点検方法●外部機器と連動した場合は、外部機器の取扱説明書ならびに設置工事説明書（取付説明書）に基づいて作動点検を実施してください。
●ガス警報器の外部出力（信号端子）は有電圧出力ですので、外部機器と連動する場合、誤配線・誤結線に注意してください。

注意
外部出力用信号線は極性がありますので、誤配線のないように正しく結線してください。

●お客さまに次の事項をご説明のうえ、ご理解を得てください。
①保証期間 5 年。
②警報器の有効期限をお知らせする。
（本体に貼付の有効期限シールに表示）③保証書を必ず読んで内容を理解した上で取り扱っていただく。
④警報器の移設禁止。
（移設依頼時の連絡先）⑤警報器の分解禁止。
⑥引越時の処置。
⑦故障・異常時の連絡先。

外部機器との連動方法■別売部品
部

ー 29 ー

品

名

型

式

機

能

取付ベース

警報器を取り付ける場合に使用。
SH-5910（警報器への電源供給および、警報器からの外部出力を外部機器に出力する）

加ガス試験器

EG-20

警報器の点検に使用。

ガス採取器

TT-12

警報器の点検に使用。

戸外ブザー

EB-8

離れた場所に警報を出したい場合に使用。
（有電圧出力信号を受けて、ブザー断続音とランプ点滅で知らせる）

ー 30 ー

工工
有電圧信号線施

施

外部機器

保 証 書
このたびはガス警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。お取り付けいただきました商品につきまして、本保証書記載の内容により保証させていただきます。
商品名

ガス警報器

型式名

CS-247DG記

1. 保証期間
警報器本体の有効期限はお取り付け後 5 年間です。
有効期限後の性能保証および点検・取り替えはできません。有効期限後はぜ
ひ新しいものとお取り替えください。有効期限は、機器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。この有効期限までが保証期間になります。
2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の有効期限中に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
お取り付けの販売店もしくはもよりのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。なお無償でお取り替えできない場合を裏面に記載しておりますのでご確認ください。
3. 保証の範囲
保証は機器本体を対象とします。機器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。

型 式 名

CS-247DG

製造番号

．

ー

お取付日

年

月

ま

お 名 前
電

話

様
（

6. お客さまへ（1）本書は日本国内のみ有効です。
（2）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無料修理をお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
、およびそれ以外の事業※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）
者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
※ This warranty is valid only in Japan.

月

内

容

サービス員印

年

月

販 売 店

ご 住 所

客
さ

5. つぎのような場合には、有効期限内でも警報器の点検・取り替えは有料になります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、
ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
（4）車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（5）音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
（6）取扱説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（7）機器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合。
（8）警報器に故障が認められない場合。
（9）本書のご提示がない場合。
（10）本書にお取付日、販売店名の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なし
で、字句を書きかえられた場合。

年

日

〒
お

4. ご注意事項（1）警報器のガスもれの検知範囲・設置場所・位置等につきましては、取扱説明書をよくご覧ください。
特に警報器を設置した部屋以外でのガスもれの検知、正しい設置方法によらない場合のガスもれの検知は不能ですので、ご注意ください。
（2）当商品は万一のガスもれを検知し、警報音を発する商品です。

）

ーー 31 ー

発売元

内容

サービス員印

扱

新コスモス電機株式会社〒 532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4
TEL 06（6308）2310

ー 32 ー者