STEGO Elektrotechnik GmbH

盤用換気パネル

保護構造

IP54

強制換気システム 盤用換気パネルとは新構造の風圧シャッターを採用した盤用換気パネルです。
従来の換気システムは「吸気」と「排気」の二カ所にフィルターマットを使用していましたが、排気パネルのフィルターマットを廃止し、風圧シャッターを採用することでIP54《吸気パネル》《排気パネル》

システムインピーダンスを改善します。
空気の流れを妨げず、より効果的な換気を可能にする強制換気システムです。

フィルターマット

風圧シャッター

排気パネルに風圧シャッターを採用
排気パネルに風圧シャッターを採用し、システムインピーダンスを改善しました。

風圧シャッター● 盤内に風が流れていない時● 盤内で風が流れている時ファンが稼働していない時は風圧ファンの風圧により、シャッターが開シャッターは閉じているため、ダストきます。フィルターマット越しに風を侵入の心配はありません。

送るよりも効果的な換気が可能です。

制御盤への取付けが簡単
ラチェット機構を採用したクランプ方式により、制御盤への取り付けも簡単です。
（ねじによる固定も可能）

ラチェット機構

6 段階のラチェット機構により
板厚 1∼4mm に対応

2

選べるファンの設置方法●熱源が一ヵ所に集中している場合●制御盤全体が発熱している場合

盤内の発熱源が一箇所に集中している場合は吸気側にファンを設置することで、発熱箇所を集中的に冷却する事ができます。

盤内全体が発熱している場合は、排気側にファンを設置することで、広範囲に制御盤内を冷却することができます。
排気側にファンを設置

排気側

熱源

排気側

熱源
吸気側にファンを設置

熱源
熱源

吸気側

吸気側

筐体内の圧力が上がるため、盤内の隙間からのダスト侵入を防ぎます。

吸気側からのダスト進入を最小限に抑える事ができます。

本体構造
フィルターマット交換が必要なのは吸気パネルのみのため、メンテナンス時間・コスト削減に貢献。
吸気パネル

カバー

排気パネル

フィルター

フレーム

カバー

フィルター不要！

フレーム

サイズ
・外形：□120mm（パネルカット寸法：□92mm）
・外形：□152mm（パネルカット寸法：□124mm)

組付け可能なファン
パネルに組付け可能なファンの寸法は、以下の通りです。
パネル外形

組み合わせファン外形□120mm□80mm-38mm 厚□152mm□120mm-38mm 厚

3盤用換気パネル □120mm
製造元：STEGO Elektrotechnik GmbH（Germany）

■仕様
保護等級
パネル材質
取付筐体板厚IP54（屋内用）
プラスチック UL94 V-0、色：ライトグレー
1∼4mm

パネルカット寸法□92 +0.45 mm

取付方法

クランプ方式（6 段階ラチェット機構）、またはねじでの固定+1.00● 本製品は、必ずファンと組み合わせてご使用ください。
● 排気パネルは、風圧に作用してシャッターが開放する仕組みのため、排気側の換気のみ使用できます。
吸気側のパネルとして使用することはできません。

■種類と価格●パネル種類
排気パネル（風圧シャッター）吸気パネル（フィルターマット）●付属品：ファン組付け用ねじ

品番11870.0-00
11880.0-30

質量
約 0.2kg
約 0.2kg

組付けファン寸法□80mm-38mm 厚□80mm-38mm 厚

定価5,270 円4,910 円

4 本（□80mm-38mm 厚用）、パネル取付け用ねじ

8 個、フィルタ（吸気パネルのみ）●本製品にはファン、プラグコード、フィンガーガードは含まれておりません。

●組合せファン
品番109-150✽
109-151✽
9GA0812P1H61
9GA0824P1H61

製造元
山洋電気
株式会社

電源入力
AC100V
AC200V
DC12V
DC24V

入力電流
0.13A
0.07A
0.6A
0.3A

定価
3,660 円
3,860 円
6,800円
6,980円● DC 電源入力タイプはリード線タイプのため、プラグコードは不要です。
✽AC 電源入力タイプには、プラグコード（別売）が必要です。

◇ パネルにファンを組合わせた際の最大風量（参考値）
品番

AC 電源入力
109-150、109-151

DC 電源入力
9GA0812P1H61、9GA0824P1H61

11870.0-00
11880.0-30

0.33m3/min（0.2m3/min）
0.25m3/min（0.17m3/min）

1.1m3/min（0.7m3/min）
0.9m3/min（0.6m3/min）● 表中の値は吸気パネルまたは排気パネル単体の最大風量です。
実際のご使用では、双方を組み合わせて制御盤に取り付けるため、最大風量は低下します。
この場合は、（ ）内の数値を目安に十分な余裕をもってお選びください。

■オプション（別売）●交換用フィルターマット（5 枚入り）
品番

材質

製造元

フィルタークラス

温度耐性

定価08633.0-00

合成繊維

STEGO Elektrotechnik
GmbHG3（DIN EN 799 に準拠）

100˚C

3,090 円●プラグコード（AC 電源入力タイプ用）
品番
489-016-L10
489-016-L21

製造元
山洋電気株式会社

長さ1m2m

定価
480 円
600 円

●フィンガーガード
品番
FG8S4

製造元
オリエンタルモーター株式会社

定価600 円

■外形図（単位：ｍｍ）●排気パネル（11870.0-00）◇ パネル単体

22□120□92□9229●パネルカバー（吸気パネル、排気パネル共通）◇ ファンとフィンガーガードを組付けた場合
72
22●吸気パネル（11880.0-30）

22

□92

22

◇ ファンとフィンガーガードを組付けた場合
66
22

□92

◇ パネル単体●プラグコード●フィンガーガード

品番：489-016-L10、489-016-L21

品番：FG8S534.

ϕ10
2.2ϕ755

盤用換気パネル □152mm
製造元：STEGO Elektrotechnik GmbH（Germany）

■仕様
保護等級
パネル材質
取付筐体板厚IP54（屋内用）
プラスチック UL94 V-0、色：ライトグレー
1∼4mm

パネルカット寸法□124 +0.55 mm

取付方法

クランプ方式（6 段階ラチェット機構）、またはねじでの固定+1.00● 本製品は、必ずファンと組み合わせてご使用ください。
● 排気パネルは、風圧に作用してシャッターが開放する仕組みのため、排気側の換気のみ使用できます。
吸気側のパネルとして使用することはできません。

■種類と価格●パネル種類
排気パネル（風圧シャッター）吸気パネル（フィルターマット）●付属品：ファン組付け用ねじ

品番11871.0-00
11881.0-30

質量約 0.3kg
約 0.3kg

組付けファン寸法□120mm-38mm 厚□120mm-38mm 厚

4 本（□120mm-38mm 厚用）、パネル取付け用ねじ●本製品にはファン、プラグコード、フィンガーガードは含まれておりません。

定価6,240 円5,750 円8 個、フィルタ（吸気パネルのみ）●組合せ可能ファン
品番EMU1238-□✽
9G1212E102
9G1224E102

製造元
オリエンタルモーター株式会社
山洋電気株式会社

電源入力
AC100∼240V
DC12V
DC24V

入力電流
0.08A
0.61A0.34A

定価5,300 円
4,740 円
4,740 円● DC 電源入力タイプはリード線タイプのため、プラグコードは不要です。
（プラグコードは付属品です）✽品名中の □ には、電源接続用プラグコードの長さを表す 1（1m）、2（2m）のいずれかが入ります。

◇ パネルにファンを組合わせた際の最大風量（参考値）
品番

AC 電源入力
EMU1238-□

DC 電源入力
9G1212E102、9G1224E102

11871.0-00
11881.0-30

1.7m3/min（0.8m3/min）
0.9m3/min（0.7m3/min）

1.65m3/min（0.9m3/min）
1.0m3/min（0.8m3/min）● 表中の値は吸気パネルまたは排気パネル単体の最大風量です。
実際のご使用では、双方を組み合わせて制御盤に取り付けるため、最大風量は低下します。
この場合は、（ ）内の数値を目安に十分な余裕をもってお選びください。

■オプション（別売）●交換用フィルターマット（5 枚入り）
品番08634.0-00

材質

製造元

フィルタークラス

温度耐性

定価

合成繊維

STEGO Elektrotechnik
GmbHG3（DIN EN 799 に準拠）

100˚C

3,330 円●フィンガーガード
品番
FG12S6

製造元
オリエンタルモーター株式会社

定価750 円

■外形図（単位：ｍｍ）●排気パネル（11871.0-00）◇ パネル単体

25

□152

□124

□12435●パネルカバー（吸気パネル、排気パネル共通）◇ ファンとフィンガーガードを組付けた場合
2579◇●吸気パネル（11881.0-30）◇ パネル単体◇ ファンとフィンガーガードを組付けた場合
66
25

□124

□124

22 25

●フィンガーガード
品番：FG12S
587.5●プラグコード（付属品）

ϕ113.5

平行ビニールコード2心（黒色）SPT-1 AWG18

ϕ14815.5

L

ORIENTAL
MOTOR

834.

24177

安全に関するご注意●ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載している商品は産業用および機器組み込み用です。その他の用途には使用しないでください。

●このカタログに掲載している商品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください｡●このカタログに掲載している全商品の価格には消費税等は含まれておりません。
●商品について詳しくお知りになりたい方は、お近くの営業所までお問い合わせください。
●はSTEGO Elektrotechnik GmbHの登録商標です。
●はオリエンタルモーター株式会社の登録商標です。

2024年7月 制作

このカタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。

販 売 元

https://www.orimvexta.co.jp/
WEBサイトでも、お問い合わせやご注文を受け付けています。

営業窓口■第1営業部（北海道／東北／関東／甲信越地方担当）
TEL（050）-5445-9709

OM

オリエンタルモーター W

FAX（03）5820-5687

EB ショップ

送料・代引手数料無料
安心の技術サポート
様々なメーカー品をご用意■第2営業部（東海／北陸／近畿／中国／四国／九州地方担当）
TEL（050）-5445-9710

FAX（06）6337-0065

お問い合わせ先

技術的なお問い合わせTEL（0120）926-745

24U OV-79-4