


都市ガス検知警報器

ＮＶ－４００

取 扱 説 明 書

●この取扱説明書は、必要なときにすぐに取り出して読めるよう、できる限り
身近に保管してください。
●この取扱説明書をよく読んで理解してから正しく取り付けてください。

取扱説明書管理番号
ＧＡＵ－０７９－０３
２０１６年５月作成
６

目  次１．はじめに ...................................................................................................................................... １
２．正しくお使いいただくために ...................................................................................................... １
３．システム構成 ............................................................................................................................... ２４．外形寸法と各部の名称 ................................................................................................................. ３
４－１．指示警報部 ........................................................................................................................ ３
４－１－１．指示計ユニット ...................................................................................................... ４
４－１－２．警報ユニット ......................................................................................................... ５
４－１－３．電源部 .................................................................................................................... ６
４－２．ガス検知部 ........................................................................................................................ ７
５．使用方法 ...................................................................................................................................... ８
５－１．ご使用になる前に ............................................................................................................. ８
５－２．使用手順............................................................................................................................ ８
５－３．本器の動作説明 ..............................................................................................................１１５－４．警報を発した場合 ..........................................................................................................１２５－５．警報遅延モードの設定方法 ............................................................................................１２
５－６．メンテナンス機能 ..........................................................................................................１３
６．保守点検 ...................................................................................................................................１５
６－１．日常点検.........................................................................................................................１５
６－２．定期点検.........................................................................................................................１６
６－３．校正ガスの作り方 ..........................................................................................................１７
６－４．ガスセンサ交換方法.......................................................................................................１９６－５．フィルタ交換方法 ..........................................................................................................２１
６－６．ギャップ板の清掃方法 ...................................................................................................２２
７．故障とお考えになる前に ..........................................................................................................２３
８．仕 様 .......................................................................................................................................２４８－１．指示警報部 .....................................................................................................................２４
８－２．ガス検知部 .....................................................................................................................２５９．消耗品および交換部品 ..............................................................................................................２５
１０．保証について.........................................................................................................................２５
１１．耐用年数について .................................................................................................................２５
１２．検知原理 ................................................................................................................................２５
１３．用語の説明 ............................................................................................................................２６

１．はじめに
このたびはガス検知警報器 NV-400 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本器を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、プラントの安全運転にお役立てください。
本器は都市ガスの漏洩を連続的に検知し、あらかじめ設定された警報レベルを超えた時に警報ランプおよび音声
メッセージにて報知し、ガス爆発、火災等の事故防止に役立てるためのガス検知警報器です。
シンボルマークの説明
本器を安全にご使用頂くために次のようなシンボルマークを使用しています。
 ：回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予想される内容を示し
ています。

 

：回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況の発生が予見される内容を示しています。

 ：回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
：取扱い上のアドバイスを意味します。

２．正しくお使いいただくために
正しくお使い頂くために、下記事項をよくお読みの上ご使用ください。
本器をご使用については、該当する全ての法律、規定に基づいてご使用ください。
据付および配線工事等、本器に関わる工事全般については、有資格者の方が「工場電気設備防爆指針」、「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド」および「電気設備技術基準」に基づいて施工してください。

● 警報を発したら、貴社で規定されているガス漏れ時の処置を行ってください。
● 感電防止のため、必ず本器およびガス検知部を接地してください。
● 指示計ユニット、警報ユニットおよび電源部を含む指示警報部は防爆構造ではありません。
非危険場所に設置してください。

● 本器の分解、改造、構造および電気回路の変更等は行わないでください。本器の性能を損なう恐れがあります。
● 本器は防滴構造ではありません。雨水がかからない場所に設置してください。
● 定められた法律、規則に準拠してご使用ください。
● 指示警報盤の近く（30cm）以内では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないでください。

- １ -３．システム構成
本器は次の機器によりシステムを構成します。

非危険場所

危険場所

指示警報部 NV－400

3C ケーブル

拡散式ガス検知部
KD－5B(d2G4)

電 源
AC100/200V(DC24V)
6C ケーブル
オプション

吸引式ガス検知部
PE－2DC(d2G4)

外部警報器用ツェナーバリヤ
BT－150（指示警報部内に設置）

2C シールドケーブル
A 種接地

外部警報器
EB－5

図 1．システム構成図● 指示計ユニット、警報ユニットおよび電源部を含む指示警報部は防爆構造ではありません。
非危険場所に設置してください。
● 外部警報器（EB－5）は単独では防爆構造ではありません。危険場所に設置する場合は、必ず外部警報器用ツェナーバリヤと組合せてご使用ください。
● 外部警報器用ツェナーバリヤを設置した場合は A 種接地が必要です。

- ２ -４．外形寸法と各部の名称
４－１．指示警報部

W

③

②

338

72

①

④

328

Ｃ Ｏ Ｓ Ｍ Ｏ Ｓ
ＮＶ－４００*$6 '(7(&725 $/$50
6<67(0

図 2．指示警報部外形寸法図

寸法表
点 数
NV－400－2A
NV－400－2B
NV－400－4A/B
NV－400－6A/B
NV－400－8A/B
NV－400－10A/B
NV－400－12A/B

Ｗ
220
298
421
495
569
643
717

各部の名称
番号
名 称
①
指示計ユニット②
警報ユニット
③

電源部

④

蓄電池

ケーブル入線口

備 考
保安電源なしA:保安電源なし
B:保安電源付型 式
NV－52U
NVAL－52A/B
NR－15
NR－75
HV－2.6－12 ×2

備 考
A:保安電源なし
B:保安電源付
2 点式用
4 点以上用
保安電源付の場合のみ実装- ３ -４－１－１．指示計ユニット

②
③

①
32:(5

32:(5

$/$50

④

























$/$50









⑤

02'(

=(52

63$1 $ 67(3 63$1

⑮

⑪ ⑫⑬⑥
= (52=(5263$17(67&855 &8557(6763$1=(5202'(,& .'7(67
Ｌ 

&+ $

&+ %



021,725 287 387' &  9  9

Ｎ 



=&

・
・・
・
・ ・
・・
・

Ｌ
Ｎ

9& .'=&$/$50 &217$&7


=$

⑯

⑭



7(6 .' ,&
7 
・・ ・


&855&+(&.

・
・・
・ ・
・

.' 9&

=$

=&

=&

$/$50 &217$&7


3$



=$



3$

3803

3%

 3%



Ａ
Ｂ

8VH RQO\IRU SXPS

8VH RQO\IRU SXPS=$

Ａ*$6 '(7(&725+($'⑦⑧⑨

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

(a)指示計ユニット全体図⑩(b)調整部詳細図
図 3．指示計ユニット

各部の名称とはたらき
番号

名 称

①

ガス濃度指示計②

電源ランプ(POWER)③

警報ランプ(ALARM)④

警報設定キー(△ ▽)モード設定スイッチ(MODE)ON⑤

1 2 3 4⑦

アラームステップボタン(A.STEP)
I/C／V/C 切替ジャンパーピン⑧

KD-5／KD-2 切替ジャンパーピン⑨

テストスイッチ(TEST)⑩

センサ電流チェック端子(CURR.CHECK)⑪

ゼロ調整ボリューム(ZERO)⑫

スパン調整ボリューム(SPAN)⑬

テストボリューム(TEST)⑭⑮⑯

電流調整ボリューム(CURR)
TAG プレート⑥

端子台は た ら き
バックライト付 LCD バーグラフメ－タで、ガス濃度および警報設定値を表示します。警報後指示値が下がってもピーク値を点滅表示します。
通常動作時は緑色点灯し、故障（センサ断線）時は橙色点灯します。通電初期および故障回復後は、約 180 秒間緑色点滅しウォームアップ中であることを表示します。
警報時赤色点滅してガス漏れを表示し、ブザー停止で点灯に変わります。また、
警報設定変更時に 1 段目、2 段目のうち変更可能なほうを点滅して表示します。
警報設定値の変更用で A.STEP ボタン押後、△キーを押すと設定値が上昇、▽キーを押すと設定値が下降します。
次の各モードの設定ができます。
①チャンネル動作設定（ON で動作、OFF で動作停止となります）②警報遅延（OFF 時は遅延なし、ON で警報遅延約 10 秒です）
③ゼロサプレッション（ON で 5％未満の指示変動がキャンセルされます）④常に ON で使用します。
警報設定値を変更する時に使用します。ボタンを押すごとに変更警報設定値が 1
段目、2 段目と切り替わります。
使用ガス検知部が KD-5B の場合は I/C 側、PE-2DC の場合は V/C 側に設定します。
使用ガス検知部が KD-5B の場合は KD-5 側、PE-2DC の場合は KD-2 側に設定します。
動作テスト用スイッチでメンテナンス時に使用します。通常は押したときフルス
ケールを指示するように調整されています。
ガスセンサの電流点検端子です。1Ω抵抗を内蔵しておりテスターの電圧レンジで測定します。
ガスセンサのゼロ点調整用ボリュームです。調整はメンテナンスモード 2 で行います。
ガス濃度に対する指示値校正用ボリュームです。
テストボタンを押した時、指示計の指示を調整ためのボリュームです。通常はフルスケールを指示するように調整されています。
ガスセンサのセンサ電流調整用ボリュームです。
検知部設置場所記入用プレートです。
外部配線の接続用端子台です。

- ４ -４－１－２．警報ユニット
 指示計ユニットからの警報信号を受信して、音声により警報を発するための代表警報ユニットで警報ユニットには保安電源なし用 NVAL-52A と保安電源付用 NVAL-52B の 2 種類があります。保安電源付の場合、通常時蓄電池に充電し停電になると蓄電池より保安電力を各指示計ユニットに供給します。

①

②
1250$/

0$,17(

⑤

⑥
⑮

②
③
⑤
⑧
⑩

⑪
⑭

⑨
⑬
⑫

④
⑦

5(6(7

⑩
⑨
⑱
⑰

%= 6723$/$50 81,7

92,&(

,17

2))
21
0$,17(

6281'

21

'&9

Ｐ
Ｎ



Ｌ

32:(5 021,725'&9 287387

 Ｎ



(;7
%8==(5⑯

%$77
92/7$*(

1250$/⑯

%=%=

0$,17(④%$&.83

⑦

92/7

5(6(7
%$77
7(67
&26026%= 6723$/$50 81,7

92,&(

,17

21

%$77(5<

Ｐ
Ｎ



Ｌ

32:(5 021,725'&9 287387

 Ｎ



(;7
%8==(5

%3 

⑥
⑮

2))
21
0$,17(

6281'

%=

 Ｎ

%8==(5&217$&7

①

⑪
⑭

%=

 Ｎ

%$77(5<%1 %8==(5&217$&7

%3 

%=
%=

%$77(5<

%1 

=$

$5
%6

$/$50
&217$&7 =&


$5

=%

%6

=$

Ｎ

(;7
5(6(7

Ｎ
3 

'&9 $/$50
287387 &217$&7

1 

=&

3 

=%

1 



(a)NVAL-52A(保安電源なし用)

=$

$/$50
&217$&7 =&

(;7
5(6(7

=%

=$
'&9 $/$50
287387 &217$&7

=&



=%

(b)NVAL-52B(保安電源付用)
図 4．警報ユニット

各部名称とはたらき
番号名 称
蓄電池電圧表示器(BATT. VOLTAGE)
通常電源ランプ(NORMAL)
保安ランプ(BACKUP)は た ら き
2 桁数字表示 LED で蓄電池電圧を表示します。
（通常 24～27V）
メンテナンス表示も兼ねています。
通常緑色点灯し、停電時は消灯します。
通常消灯、停電時点灯（赤色）します。
（保安電源付の場合のみ実装）

メンテナンスランプ(MAINTE)
スピーカー

メンテナンスモード（MAINTE スイッチ ON）で点灯（緑色）します。
警報音発生用です。音声メッセージにてガス漏れを知らせます。

⑥

ブザー停止キー(BZ STOP)⑦

リセットキー(RESET)⑧

蓄電池テストキー(BATT. TEST)

キー押すと警報音が止まり、指示計ユニットの警報ランプの点滅が点灯に変わります。
ブザー停止操作後、指示値が低下した状態でキーを押すと指示計ユニットの警報
ランプおよびピークホールド指示が消灯します。ブザー停止操作する前に押しても消えません。
蓄電池の簡易寿命点検用です。通常動作時にキーを押すと 5 秒間保安（蓄電池放電）動作となり、音声にて“蓄電池正常”または“蓄電池寿命です”と警告します。メンテナンスモード 1,2 では使用できません。
（保安電源付の場合のみ実装）
次のモードの設定ができます。
①VOICE 1：ON で音声警報あり、OFF で音声なしとなります。
②VOICE 2：ON で“ガス漏れ”発音あり、OFF でなしとなります。
③INT：（常に OFF）④予備：（常に OFF）
警報音の音量調整ボリュームです。音量を小さくしたい場合調整します。
ON でメンテナンスモード 1 となりガス濃度校正点検、警報遅れ時間点検ができます。一旦 OFF にして 10 秒以内に再度 ON にするとメンテナンスモード 2 となります。
蓄電池の開閉用スイッチです。
（保安電源付の場合のみ実装）
φ5.2×20L 4A ヒューズを使用しています。
（保安電源付の場合のみ実装）

①
②
③
④
⑤

⑩

VOICE・INT スイッチ
1 ：VOICE 1
ON
2 ：VOICE 2
1 2 3 4
3 ：INT
4 ：―SOUND ボリューム⑪

メンテナンススイッチ(MAINTE)

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

蓄電池スイッチ⑨

蓄電池ヒューズ
メンテナンスコネクタ(MAINTE)
TAG プレート
端子台
DC 電源スイッチ
DC 電源ヒューズ

オプションの設定器（レスポニタ）接続用コネクタです。
警報ユニット名称表示用です。
（ALARM UNIT）
外部配線接続用端子台です。
DC24V 電源の開閉用です。
（保安電源なしの場合のみ実装）
φ5.2×20L 4A ヒューズを使用しています。
（保安電源なしの場合のみ実装）- ５ -４－１－３．電源部
2 点式専用電源部（NR－15）と 4～12 点式用電源部（NR－75）の 2 種類があります。
商用電源（AC100V～220V）を DC24V に変換し、指示警報部各部に供給します。

50

39

20

32

45

67

32

⑤
⑤
④

④

②

②

250 240

250

240

①

①
③

③

⑥

⑥
(a)NR－15(2 点式用)(b)NR－75(4～12 点式用)

図 5．電源部の外形寸法
各部名称とはたらき
番号名 称①
商用電源スイッチ(AC POWER)②

商用電源ヒューズ

③
④
⑤
⑥

端子台
コネクタ
スイッチングレギュレータ
ショートピースは た ら き
装置全体の電源開閉用です。
φ5.2×20L ガラス管ヒューズ
2 点式(NR－15)：2A、4 点式以上(NR－75)：4A
商用電源入力用端子台です。
スイッチングレギュレータとの接続コネクタです。
交流電源を DC24V に変換します。
絶縁検査および耐圧試験を行うときは外して試験します。

- ６ -４－２．ガス検知部（１）拡散式ガス検知部（ＫＤ－５Ｂ）
   
















番号

































防雨カバー
防雨キャップ
止めネジ
グランドカバーグランド
ナベ小ネジ
サドル
スタンド
0 角穴付ボルト
0 角穴付ボルト
ガード受け
センサガード
センサユニット
端子箱蓋
端子箱
名称
















数量

.:－
.:－













備考






×



楕円穴

        図 6．拡散式ガス検知部外形寸法図
                      （２）吸引式ガス検知部（ＰＥ－２ＤＣ）





 

Φ




①
⑦
④
③




⑥
⑤

⑩
②
⑧
$
%
&
'

3
$
3
%



⑨



接地端子



図 7．吸引式ガス検知部外形寸法図

- ７ -











番号

*

名板

 角穴付ボルト

端子台

吸引ポンプ

エレメントユニット

取付台

ハーフジョイント
ギャップ板

端子箱

検知部本体

名称
数量


0








備考

５．使用方法
５－１．ご使用になる前に● 電源を投入する前に、各部の接続に間違いがないことを再確認してください。特にガス検知部と指示警報部の端子記号が正しく接続されていることを確認してください。
● 外部警報用接点に、定格容量を超える容量の負荷は接続しないでください。
● ジャンパーピンの差し替えは必ず電源を切った状態で行なってください。
● 接点は機械式リレーを使用しています。過度な衝撃や振動を加えると誤動作する可能性がある為、できるだけ衝撃・振動の尐ない場所に設置したうえで、接続先で  秒以上の遅延処理を行ってください。
メモ

取付工事方法については、別冊の取付工事説明書をご参照ください。

５－２．使用手順（１）各部の設定確認＊電源投入前に次の設定になっていることを確認してください。
１）指示計ユニットのモードスイッチ（MODE）設定
ガス検知部を接続しているチャンネルのモードスイッチ①
を ON に設定します。接続していないチャンネルのモード
スイッチ①は必ず OFF にしておきます。
メモ
メモ

ガス検知部を接続していないチャンネルのモードスイ
ガス検知部を接続していないチャンネルのモーッチ①を ON にしておくと、故障警報が出ます。必ずドスイッチ①をON にしておくと、故障警報が出
OFF にしてください。
ます。必ずOFF にしてください。

モードスイッチON
1 2 3 4

MODE

ZERO

SPAN

図 8．モードスイッチ２）KD－5／KD－2 切替ジャンパーピン（次ページ図 10 参照）
使用ガス検知部が・・・
KD-5B の場合 ： KD-5 側・・・
PE-2DC の場合 ： KD-2 側に設定して使用します。

・
・
・
・・
・

３）I/C／V/C 切替ジャンパーピン（次ページ図 10 参照）
使用ガス検知部が・・KD-5B の場合 ： I/C 側・・
PE-2DC の場合 ： V/C 側 ・・に設定して使用します。
（２）電源投入①AC 電源(AC POWER)スイッチおよび蓄電池(BATT)
スイッチ(蓄電池なしの場合は DC 電源スイッチ)をON にします。
②警報ユニットの通常(NORMAL)ランプが緑点灯し、指示計ユニットの電源(POWER)ランプが緑色点滅
し、ウォームアップ中であることを表示します。
③続いて保安電源付の場合は蓄電池電圧表示器(BATT
VOLTAGE)に蓄電池電圧が表示されます。
④約 180 秒後、指示計ユニットの POWER ランプ点滅が止まり、バーグラフメ－タにガス濃度が表示され正常動作に入ります。

- ８ -AC 電源スイッチ
電源ユニット

警報ユニットMAINTE

蓄電池スイッチ
図 9．電源スイッチ

（３）センサ電流確認①指示計ユニットの電流点検端子(CURR.CHECK)にテスターを接続し、端子電圧を測定します。
②電流点検端子には 1Ωの標準抵抗が内蔵されています。従って、例えば端子電圧が 0.18V であれば 180mA と読み取ります。
③センサ電流はセンサによって異なりますので試験成績書にて確認してください。
④センサ電流は工場出荷時に調整してあり、現場での調整は不要ですが、万一ずれている場合は電流調整ボリューム(CURR)を廻して規定値に調整してくだ
さい。

KD-5/KD-2 切替ジャンパーピン

精密ドライバー

IC/VC 切替ジャンパーピン

電流チェック端子

テスター=(5263$17(67&855 &8557(6763$1=(52－ ＋,& .'7(67

・・
・
・
・・
・
・ ・

9& .'7(67.',&

・
・ ・
・

・・
・ ・
・
.'
9&
&855&+(&.

図 10．センサ電流調整要領（４）ゼロ調整● ゼロ調整を行うときは必ずガス検知部周辺にガスが無いことを確認して行ってください。
● ガス検知部周辺にガスが存在する雰囲気でゼロ調整すると、指示計に正常な値が表示されません。
● 本器の出荷時調整は特に指定のない限り KD-5B で調整しております。ガス検知部に PE-2DCを使用する場合は、必ず調整前に KD-5／KD-2 切替ジャンパーピンを KD-2 側に、I/C／V/C
切替ジャンパーピンを V/C に設定してから調整してください。
警報ユニットのメンテナンススイッチを ON にした後、一旦 OFF にし 10 秒以内に再度 ON し、メンテ
ナンスモード 2 にします。ガス検知部周辺にガスが無いことを確認した上で、指示計ユニットのゼロボリ
ュームを廻して指示値を目盛り 0.6 に調整します。
 本器に使用している熱線型半導体式センサは、微小なガスに対して、極めて敏感であり、室内のちょっとした空気の汚れ具合により、指示値（ベース値）が変化します。従って本器は“0”を浮かして（0 ゾーン）使用します。この状態で数日間指示値の変化を確認し、ベース値が 0 ゾーンの範囲からはずれるようであれば補正します｡（５）警報設定
出荷時にご指定の警報設定値に設定してあります。変更する場合はまず A.STEP ボ
タンを押して 1 段目、2 段目のうち変更する警報設定値を選択してから△▽キーを押してください。
A.STEP ボタンを押すごとに変更可能な
設定値が 1 段目、2 段目と切り替わります。
（変更可能な設定値の ALARM ランプが点滅します。）つづいて△▽キーを押すと警報
設定値マークが上下に移動します。10 秒間
無操作状態が続くと警報設定モードが解除され、通常動作に戻ります。

ピークホールド表示

2 段目警報
設定値マーク

32:(5

32:(5

1 段目警報
設定値マーク













$/$50

$/$50



ガス濃度表示

















ゼロゾーン

/(//(/

警報設定キー
図 11．ガス濃度指示計

- ９ -



（６）音声警報について
本器には音声警報機能が搭載されています。
１）音声メッセージの構成
 ①警報音ピッピッピッピッ②第 1 メッセージ ③第 2 メッセージ

チャンネル

（番号）

④第 3 メッセージ（異常内容）①～④繰り返し①警告音：ブザー音に相当する警報音です。
②第 1 メッセージ：音声“チャンネル”③第 2 メッセージ：チャンネル番号音声“イチ…ジュウニ”④第 3 メッセージ：異常内容音声“ガス漏れです”“ガス漏れ・点検”“故障”等。
２）音声警報のキャンセル
音声警報が不要の場合は鳴らないようにキャンセルできます。
①異常内容メッセージをキャンセルしたい場合
音声メッセージの“ガス漏れです”をキャンセル
したい場合は VOICE スイッチ②を OFF にします。音声メッセージは警報音の後、第 1 メッセージ＋第 2 メッセージのみ発音します。

音量調整ボリューム
VOICE･INT スイッチON

②音声警報を全てキャンセルしたい場合
VOICE スイッチ①を OFF にすると、警報時は断続音（ピッピッピッピッ）のみとなります。
メモ

音声警報が必要な場合は必ず VOICE スイッ
チは①②共に ON にしてください。

メンテナンススイッチ

1

ON OFF
2

VOICE

3

4

INT

SOUND

MAINTE図 12．警報ユニットのモード設定部

３）音量調整警報音を小さくしたい場合、音量調整ボリュームを廻すと音量を絞ることができます。出荷時は最大音量にしてあります。

音量調整は特に支障がある場合を除き、最大音量でご使用ください。

（７）保安電力供給装置内蔵型の場合

①電源部の商用電源(AC POWER)スイッチおよび警報ユニットの蓄電池(BATT)スイッチを ON にして、警報ユニットの蓄電池電圧表示値が 24～27V の範囲であることを確認します。
 メモ 長時間無通電で放置されていた場合、蓄電池が自然放電しているため蓄電池電圧表示は 24V 以下を指示する場合があります。この場合しばらく通電して、蓄電池電圧表示が 24V 以上になることを確認してください。蓄電池がフル充電された場合 27V を指示します。

②蓄電池テスト
通常動作時に BATT.TEST キーを押して通常(NORMAL)ランプが消灯し、保安(BACKUP)が点灯し、5 秒
後通常動作に戻り、“蓄電池正常”音声メッセージが出ることを確認してください。
“蓄電池寿命です”
音声メッセージが出る場合は、蓄電池を交換してください。





メモ



・本器には蓄電池の簡易寿命判定機能を搭載しています。月 1 回の点検等に利用できます。
・蓄電池テストによる寿命判定は簡易診断であり、正規には AC POWER スイッチを OFF にして放電試験を行う必要があります。
・BATT.TEST キーはメンテナンスモード 1,2 では使用できません。通常動作時に使用してください。

※以上すべての項目を確認し終えると、正常動作となります。

- １０ -

５－３．本器の動作説明
（１）ガスを検知するとガス検知部周辺のガス濃度が高くなり、ガス濃度表示バーグラフが 1 段目警報設定値以上になると、指示計ユニットの 1 段目警報(ALARM)ランプが点滅し、警報音に続いて音声メッセージで“チャンネル番号”
および“ガス漏れです”と報知します。さらに 2 段目警報設定値以上になると 2 段目警報(ALARM)ランプが点滅します。同時に、指示計にピークホールド値が点滅して表示されます。
メモ

・VOICE･INT スイッチ①を OFF に設定している場合は、警報音（ﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ）のみで、音声メッセージによる警報は全て削除されます。
・VOICE･INT スイッチ①ON、②を OFF に設定している場合は、警報音（ﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ）の後、音声メッ
セージで“チャンネル＋番号”を報知します。異常内容（ガス漏れです）メッセージは削除されます。

（２）ブザー停止(BZ STOP)キーを押すと
警報音が止まり、指示計ユニットの警報(ALARM)ランプの点滅が連続点灯 に変わります。この状態でピークホールド表示は引き続き表示されます。外部ブザー停止端子使用の場合、外部スイッチによりブザー停止操作ができます。（３）リセット(RESET)キーを押すと
ブザー停止後、指示値が警報設定値以下に下がってからリセット(RESET)キーを押すと、指示計ユニッ
トの警報ランプおよび指示計のピークホールド表示が消灯します。外部リセット端子使用の場合、外部ス
イッチによりリセット操作ができます。




メモ

“ブザー停止(BZ STOP)”操作の前に“RESET”キーを押しても、リセットされません。

（４）故障の場合
１）センサが断線すると
ガス検知部のエレメントユニットまたは接続ケーブルが断線すると、指示計ユニットの POWER ラン
プが緑色から橙色に変わり、警報音（ﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ）に続いて“チャンネル番号”および“故障”を音声メッセージで報知します。
VOICE･INT スイッチ①が OFF の場合音声メッセージは削除され、警報音（ﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯﾋﾟｯ）のみで報知します。
２）ブザー停止(BZ STOP)キーを押すと
ブザー停止キーを押すと、警報音および音声メッセージが止まります。
３）故障が復旧すると
指示計の電源(POWER)ランプの橙色点灯が緑色点滅に変わり、初期状態に戻ります。（５）保安電力供給装置内蔵型の場合

１）停電になると
警報ユニットの通常(NORMAL)ランプ（緑）が消灯し、保安(BACKUP)ランプ（赤）が点灯し、蓄電池から保安電力が供給されます。VOICE INT スイッチ①、②が ON の場合、停電発生と同時に音声メッセージで“停電です”と 1 回だけ報知します。
２）蓄電池電圧が終止電圧以下に下がると
蓄電池電圧が終止電圧以下に下がると、本器は自動的に蓄電池放電を停止し全機能停止となります。
 メモ 蓄電池が過放電状態になると、蓄電池寿命が著しく短くなります。したがって本器には過放電防止機能が設けてあります。

３）停電が復旧すると
①過放電停止前に停電復旧した場合は、保安(BACKUP)ランプが消灯、通常(NORMAL)ランプが点灯
し、通常動作に戻ります。
②過放電停止状態で停電復旧した場合も、初期遅延動作から動作を再開します。
- １１ -

５－４．警報を発した場合



















● 警報を発した場合あわてずに、付近に火気がないことを確認してください。
● いかなる場合も電源スイッチには手を触れないでください。電源スイッチの開閉火花が漏洩ガスへの引火の原因になる恐れがあります。

警報を発した場合は、貴社で規定されているガス漏れ時の規定により処置を行ってください。
メモ

・屋内の場合、窓や扉を開けて通気をよくしてください。
・ガス漏れ個所の探索には、弊社製ガスリークディテクタ XP－702S を使用すると効率よく発見することができます。

５－５．警報遅延モードの設定方法
充填場のように常時微量のガスがあるような場所では、警報遅延モード設定により、微量の漏洩ガスによる警報の頻発を避けることができます。

設定方法
指示計ユニットの該当チャンネルのモード(MODE)スイッチ②を ON にすれば警報遅延モードになります。警報遅延時間は 10 秒です。

- １２ -

５－６．メンテナンス機能
NV－400 型にはメンテナンス機能がついています。メンテナンスモードにすることにより、警報遅れ時間測定およびマニュアル指示値校正等が一人で実施できます。
（１）メンテナンスモード 1 の使用方法

蓄電池電圧
１）メンテナンスモード 1 の設定方法
（メンテナンスモード表示）＊警報ユニットのメンテナンス(MAINTE)スイッチを
メンテナンスランプ
ON にするとメンテナンス(MAINTE)ランプ（緑）が点灯し、蓄電池電圧表示 LED の表示が“三１”を表
1250$/
0$,17(
示し、メンテナンスモード 1 となります。
%$77
92/7$*(＊吸引式検知部のチャンネルはメンテナンスモード 1%$&.83では、拡散式検知部のセンサ特性に変換された指示が表示されます。   
5(6(7
7(67

メンテナンス
%$77

スイッチ

%=6723$/$5081,7
OFF ONSOUND
MAINTE
図 13．警報ユニットメンテナンスモード図２）メンテナンスモード 1 の警報動作
ガス濃度が警報設定値以上になると、指示計ユニットの警報ランプが点灯し、1 回だけ警報音が鳴ります。ピークホールドは通常時と同様に表示されます。音声メッセージは“チャンネル番号”に続き“ガス漏れ・点検”となり、通常のガス漏れ警報と区別しています。警報接点、外部警報出力は全て動作停止となります。３）警報遅れ時間の測定方法
本器では警報遅れ時間の測定が専用設定器（レスポニタ RSP－50）使用により、一人で実施できます。警報遅れ時間測定方法の詳細はレスポニタ（オプション）の取扱説明書を参照してください。
４）ゼロ調整
ガス検知部周辺にガスが無いことを確認した上で、指示計ユニットのゼロボリュームを廻して指示値を 0.6 に調整します。
５）スパン調整
・拡散式検知部のチャンネル
メンテナンスモード 2 でスパン調整を行なってください。
%$77

92/7$*(・吸引式検知部のチャンネル①まず TEST ボタンを押したときにテスト指示がピークホールド値を越えないように、TEST ボリ
ュームを廻して最小にしておきます。
②TEST ボタンを押しながら TEST ボリュームを廻して、指示値をピークホールド値に合わせます。
テスト指示値がピークホールド値を超えると、ピークホールド値が変わってしまいますので注意
してください。
③そのままの状態で SPAN ボリュームを廻して、指示値を校正ガス濃度値に合わせます。
④TEST ボタンをはなして、指示値が 0.6 に戻ることを確認します。
⑤ずれていれば再度ゼロ調整を行って、①～④の操作を行ってください。
⑥TEST ボタンをはなして、指示値が 0.6 に戻れば調整完了です。
⑦TEST ボタンを押しながら TEST ボリュームを廻して、指示値をフルスケールに戻します。

- １３ -

（２）メンテナンスモード 2１）メンテナンスモード 2 の設定方法
＊メンテナンス(MAINTE)スイッチを一旦 OFF にして、10 秒以内に再度 ON にすると蓄電池電圧表示
LED の表示が“三２”に変わり、メンテナンスモード 2 になります。
＊吸引式検知部のチャンネルはメンテナンスモード 2 では、拡散式検知部のセンサ特性に変換される
前の指示が表示されます。
２）ゼロ点調整
ガス検知部周辺にガスが無いことを確認した上で、指示計ユニットのゼロボリュームを廻して指示値を目盛り 0.6 に調整します。ZERO ボリュームは 12 回転型になっています。
３）スパン調整
・拡散式検知部のチャンネル①まず TEST ボタンを押しながら TEST ボリュームを廻して、指示値をピークホールド値に合わせます。
②そのままの状態で SPAN ボリュームを廻して、指示値を校正ガス濃度値に合わせます。
③TEST ボタンをはなして、指示値が 0.6 に戻ることを確認します。
④ずれていれば再度ゼロ調整を行って、①～②の操作を行ってください。
⑤TEST ボタンをはなして、指示値が 0.6 に戻れば調整完了です。
・吸引式検知部のチャンネル
メンテナンスモード 1 でスパン調整を行なってください。
メモ

ZERO および SPAN ボリュームの調整には精密ドライバー（歯幅 1.3mm）が必要です。
（精密ドラ
イバーはオプションです）

４）最後に MAINTE スイッチを OFF に戻してください。
MAINTE ランプが消灯し、蓄電池電圧表示 LED の表示が蓄電池電圧表示となり、通常動作に戻ります。
● メンテナンス作業が終了したら、MAINTE スイッチは必ず OFF に戻してください。
● ON のまま放置しておくと、実際にガス漏れが発生したとき、警報音は１回で止まり、警報
接点および外部警報出力は出力されません。ガス漏れが発生しても正しく報知出来ない恐れがあります。

- １４ -

６．保守点検
本器は、保安機器という性格から保守点検はきわめて重要であり、お客様の責任において実施していただかなけ
ればなりません。弊社では、お客様各位とメンテナンス契約を結ばせていただくことにより、定期的に出張点検を行います。
（詳細は弊社営業部へお問い合わせください。
）

６－１．日常点検（お客様に行っていただく点検）（表 1 参照）（１）日常点検（1 日に 1 回程度）
①ゼロ点確認②電源ランプ点灯の確認
・指示計ユニット ・警報ユニット③流量点検（吸引式ガスの検知部の場合のみ）（２）月 1 回以上の点検④テストボタンによる動作テスト
一般高圧ガス保安規則関係例示基準に定められています。
（３）日常点検で行う点検項目と点検方法
表1
点 検 項 目
①ゼロ点確認②電源ランプの点灯の確認③流量点検（吸引式ガス検知部のみ）④テストボタンによる動作テスト⑤保安電力供給装置の点検（保安電力供給装置付の場合）

点  検  方  法
ガス検知部付近にガスがないことを確認して、指示計のバーグラフがゼロゾーンであることを確認してください。
指示計ユニットの電源ランプ（緑）が点灯していることを確認してください。
フローチェッカー付フィルタのフロートが下がっていないかを確認してください。
0.7L/min 以上であれば正常です。フロートが下がっている場合は、フィルタの目詰まり等ではないか点検してください。
（6-5.フィルタ交換方法を参照してください。
）
指示計ユニットのテストボタンを押して、指示計のバーグラフが振れて、指示計ユニットの警報ランプ（赤）および警報ユニットの代表警報ランプ（赤）が点滅し、警報ユニットのブザーが断続音で鳴ることを確認してください。
指示計ユニットのテストボタンを押した場合、連動している外部警報器が鳴動したり、外部警報表示等が作動したりしますので注意してください。
・蓄電池電圧表示値が 24～27V を指示していることを確認してください。
・通常動作時に警報ユニットの“BATT TEST”ボタンを押して、ランプが通常から保安に切り替わることを確認してください。また、約 5 秒後“蓄電池正常”メッセージが出ることを確認してください。
・ガス検知部に 0.45～0.5vol％程度の校正ガスを流して、警報動作を確認してください。
・指示計ユニットの警報ランプ（赤）が点滅し、警報音および警報メッセージが出ることを確認してください。
（※校正ガスの作り方は別記 6-3.を参照してください。
）
校正ガスのかけ方⑥実ガスによる動作テスト⑦目視検査

⑧ガス検知部の周辺状況

a.拡散式ガス検知部       b.吸引式ガス検知部
以下の点を目視にて点検してください。
・防雨キャップフィルタの目詰まりの有無（拡散式ガス検知部）
・フレームアレスタの目詰まりおよび腐食の有無（拡散式ガス検知部）
・ガス検知部の腐食の有無
・取付金具の腐食の有無
拡散式ガス検知部や吸引式ガス検知部の捕集口のまわりに物が置かれていてガスの検知を妨げてないか確認してください。

- １５ -

６－２．定期点検（弊社サービス員にご用命ください。）
 （１）1 年に 1 回以上の点検 （表 2 参照）
一般高圧ガス保安規則関係例示基準に定められています。

 （２）定期点検で行う点検項目と点検方法
定期点検は 1 年に 1 回以上行ってください。
表2点 検 項 目
①電流点検
②ゼロ点調整③電源ランプの動作④警報設定値⑤流量点検（吸引式ガス検知部のみ）⑥フィルタ点検（吸引式ガス検知部のみ）⑦スパン調整（感度点検）⑧警報遅れ確認⑨保安電力供給装置の点検（保安電力供給装置付の場合）
保安電力供給時間
 
蓄電池の有効期間点  検  方  法
・使用手順 5-2.(3)を参照してください。
・使用手順 5-2.(4)を参照してください。
・日常点検表 1 の②を参照してください。
・指示計ユニットのバーグラフの警報設定マークが所定の値になっているかどうか確認してください。
・変更する場合は A.STEP ボタン押後、△▽キーを押して調整してください。（使用方法
5-2.(5)を参照してください。
）
・日常点検表 1③を参照してください。
・6-5.フィルタ交換方法を参照してください。
・校正ガスをガス検知部に流して指示計ユニットのバーグラフの指示値を確認してください。
・ガス検知部にガスを流し始めてから警報するまでの時間を確認してください。
 可燃性ガスの場合 30 秒以内、毒性ガスの場合は１分以内なら正常です。
上記時間内に警報しないときは、焼結金属の目詰まり、吸引式ガス検知部の場合フィル
タの目詰まり等がないか点検してください。
・通常電源を停止させて、警報器が 30 分以上正常に動作することを確認してください。30分以上経過して保安電源ユニットの蓄電池電圧表示値が 23V 以上あれば正常です。
・30 分以内に動作が停止してしまうときは蓄電池の寿命ですから交換してください。（本器は過放電防止機能が付いており、蓄電池が過放電状態になる前に自動的に停止します。
）
・蓄電池の有効期間は 3 年です。有効期限が過ぎていないかどうか確認してください。
● 有効期限が切れた蓄電池は必ず交換してください。停電時に動作しない場合があります。
● BATT.TEST ボタンによる点検で“蓄電池正常”メッセージ音が鳴った場合でも蓄電池の有効期限が過ぎている場合は新しい蓄電池に交換してください。

- １６ -

６－３．校正ガスの作り方 メタン 0.8vol％の場合
    （ユーザーによる実ガス動作テストに使用します。）（１）標準ガスボンベがある場合
図 14 のようにガスバッグに標準ガスをつめますが、ガスバッグ内の空気が残っていると誤差の原因になります
ので、あらかじめ空気を十分追い出してから、ガスを注入してください。

ガスバッグ（２）標準ガスボンベがない場合
校正器具セットと純ガスボンベ（メタン 99％）を用いて、空気と希釈して 0.8vol％（16％LEL）の校正ガスを作ります。
メモ

この校正ガスは警報確認用としては、そのまま使用できますが、指示計の校正に使用する場合はガス検知器
XP-311 等で濃度確認を行ってください。

0.8vol％メタン
エアーバランス

図 14．標準ガスの採取要領

LEL 以上の可燃性ガスを取り扱う場合は、周囲に火気のないことを確認してください。
①生ガスの採取
メタン99vol%ボンベに、ガスバッグを接続して、必要量より若干多めに採取します。採取したガスは、バッグからもビニールチューブ

れないように、ホース部を折り返して、ピンチコックで挟みます。

②生ガスの定量採取
10ml注射器をガスバッグに接続して8.0mlの生ガスを採取します。
（多めに採取し、後で必要量になるまで押し出すと

 純ガスボンベ（立てて使用します）①

よい。）
生ガスの入った
ガスバッグ③定量ポンプへの生ガスの移送注射器を定量ポンプの吸引口に接続して定量ポンプのピストンを引けば、注射器内の生ガスはポンプ内に吸入されま

8.0mlの生ガス注射器す。その後、注射器を外し、そのままピストンをいっぱい(100ml)まで引きます。

引く②④希釈ガスの作り方
定量ポンプの吐出口に空のガスバッグを接続して、定量ポ
ンプのピストンを押し注入します。このまま、ピストンを注射器

9回往復させて空気を送り込み希釈ガスを作ります。
メモ

生ガスを 8.0ml 採取し、定量ポンプのピストンを 10 往復
して、大気を採取すると（1 往復＝100ml）
8.0ml÷（100ml×10）＝ 0.008
従って、0.8vol％の希釈ガスができたことになります。
メタンの爆発下限界(LEL)は 5 vol％であり
0.8÷5×100≒16となり、16％LEL の希釈ガスができたことになります。

定量ポンプ

③

空気

定量ポンプ
希釈されたガスの入ったガスバッグ④

図 15．生ガスによる標準ガスの作り方- １７ -

（３）校正器具セット（別売品）
校正器具セットについては、代理店または弊社営業部へご相談ください。また、校正ガスが簡単に作れるガスメイクも別売していますのでご相談ください。（校正器具セットは対象ガス検知部によって内容物が一部異なります。）

取扱説明書

ゴムパイプ

定量ポンプ

ピンチコックビニルチューブ
点検キャップ
ガスバッグ
注射器

図 16．校正器具セット（KD-5A,KD-5B 用）- １８ -

６－４．ガスセンサ交換方法● ガス検知部の蓋を開ける前に指示警報部本体の電源を切ってください。
● 通電したまガス検知部の蓋を開けると着火源となる危険性があるのでご注意ください。

● ガス検知部の端子箱や電気室フタ等の接合面は傷を付けないようにしてください。防爆性能が損なわれます。
● センサ交換は、その手順を誤ると機器性能をそこなう恐れがあります。また、センサ交換後はゼロ調整およびスパン調整を行う必要があるため、必ず弊社へご依頼ください。

（１）拡散式ガス検知部 KD-5B センサ交換方法①指示計ユニットのモードスイッチ①を OFF にします。
②錠締ネジを M4 用六角レンチでゆるめます。
③センサガードを約 30°左に回して、センサガードを外します。
④センサユニットを下側に引っ張ると、センサユニットが外れます。
⑤新しいセンサユニットを取り付けて、センサガードを元通りに右に最後まで回して確実に取付けてください。
⑥錠締ネジをしっかりと、M4 用六角レンチで締め付けてください。
⑦指示計ユニットのモードスイッチ①を ON にすると､通常動作を始めます。
⑧センサユニットを交換した場合、ゼロおよびスパンの再調整を行ってください。調整方法は 5-6.メンテ
ナンス機能の（１）および（２）を参照してください。
メモ

使用済みのガスセンサは弊社までご返却願ください。

検知部本体

M4 用六角レンチ

センサユニット
錠締ネジ
センサガード

図 17．拡散式ガス検知部のセンサ交換方法- １９ -

（２）吸引式ガス検知部 PE-2DC センサ交換方法①指示計ユニットのモードスイッチ①を OFF にします。
②PE-2DC の電気室蓋固定用六角穴付ボルト(M10×25)4 本を L 型レンチで緩め、電気室蓋を開けます。
③中継端子に配線しているガスセンサリード線および機器内引込リード線の圧着端子を、全て中継端子から取り外します。
④プリント配線板を固定しているねじ(M3×15)4 本を取り外して、検知室からプリント配線板およびガスセンサ押さえ板を取り外し、使用済みのガスセンサを取り出します。
⑤検知室の上に O リングを置き、新しいガスセンサを検知室に取り付けます。ガスセンサには黒点（が印されていますので、黒点（
IN 側にくるように方向を調整します。
⑥ガスセンサ押さえ板およびプリント配線板を、ガスセンサのガスセンサリード線にとおし、元の通り検知室に固定します。（ガスセンサ押さえ板には方向性があります。検知室に合わせてください。
）⑦ガスセンサリード線および機器内引込リード線の圧着端子を元の通り中継端子に取り付けます。
⑧端子箱蓋を閉め六角穴付ボルト(M10×25)で確実に固定します。
⑨指示警報部本体の電源を入れ、ゼロ点調整（5-2.(4)ゼロ調整 参照）およびスパン調整を行います。（5-6.
メンテナンス機能参照）
メモ

・六角穴付ボルトおよびねじを取り付ける時に、座金を忘れないでください。
・使用済みのガスセンサは弊社までご返却願ください

ガスセンサ
リード線色
桃
黒
白

中継端子
記号
1
2
3
4

機器内引込み
リード線色
赤
黒
白
緑

図 18．吸引式ガス検知部のセンサ交換方法- ２０ -

６－５．フィルタ交換方法（吸引式ガス検知部の場合）
吸引式ガス検知部に付属しているフローチェッカー付フィルタのフィルタが汚れてきましたら交換してください。
汚れたまま使用すると流量が下がる原因となります。
①締付リングを緩め下のカップを O リングとともに取り外します。
②汚れたフィルタをねじりまわしながら取り外します。
③カップの内側を水で洗い、完全に乾かします。
④新しいフィルタを上向きに上がるところまで押し上げ、取り付けます。
⑤カップを O リングとともに取り付け、締付リングを締付けてください。

フロート

IN

OUT
フィルタエレメント
O リング

カップ

締付リング

図 19．フローチェッカー付フイルタ FC-32 のフイルタ換方法- ２１ -

６－６．ギャップ板の清掃方法（吸引式ガス検知部 PE-2DC の場合）

ギャップ板を掃除するときは、火災や爆発の危険を避けるために必ず本体の電源を切ってから作業してください。

ギャップ板や電気室の側面の接合面に傷をつけないようにしてください。防爆性能がそこなわれます。
①六角穴付ボルト 2 本 L 型レンチを使用してギャップ板から取り外します。六角穴付ボルトは各々大きさが違う
ため（M5，M6）ご注意ください。
②ギャップ板をゆっくりと取り外し、O リング 3 個（P5，P6，TPG－6）を取り除きます。
③柔らかい布でギャップ板とガス検知部の本体表面に付着しているホコリや汚れ等を拭き取ってください。
④上の順序の逆順序でギャップ板を組み立て直します。この時 O リング 3 個およびバネ座金が正しい位置に取り付けられているか確認してください。
メモ

上記の作業をする際、フローチェッカー付フィルタを取り外す必要がある場合は、ジョイント部分をゆるめて取り外してください。

図 20．PE-2DC ギャップの清掃方法- ２２ -

７．故障とお考えになる前に修理を依頼される前に、もう一度次の点をお調べください。
症 状電源スイッチを ON にしても、通常ランプが点灯せず指示計
ユニットの電源ランプも点灯しない

原 因
・配線が正しく接続されて
 いない

処 置
・配線の再点検、手直し

・商用電源ヒューズ断線

・指示計ユニットのモード
スイッチが OFF になっている

4.

電源スイッチ ON で通常ランプは点灯するが指示計ユニットの電源ランプが点灯しない指示計も表示しない通常ランプは点灯、指示計ユニ
ットの電源ランプが橙色点灯
する
指示計は表示されない
蓄電池電圧が表示されない・ヒューズ取替え
 2 点式（NR-15）2A
 4 点式以上（NR-75）4A
・OFF の場合 ON にする

5.

蓄電池電圧が低い

6.

電源ランプは緑点灯しているがバーグラフが振切れて戻らない

1.

2.

3.

・ガス検知部の配線が正し く接続されていない

・ガス検知部配線の再点検
手直し

・ガスセンサの断線

・ガスセンサ交換

・蓄電池ヒューズ断線
・BATT スイッチが OFF になっている・蓄電池のタブ端子が外れている
・長期間無通電放置され ていた（無通電期間が長いと自然放電により蓄電池
電圧は低下します）
・KD-5/KD-2 切替ジャンパ
ーピン設定間違い（検知部に KD-5B を使用しているのに KD-2 の設定になっている）

・ヒューズ取替（4A）・BATT スイッチを ON にする
・タブ端子を正しく接続
する
・しばらく通電して 24V以上になることを確認する

・KD-5/KD-2 切替ジャンパ
ーピンを KD-5 側に差し
替える

参照ページ
取付工事説明書
4-5.配線および接続

5-2.使用手順
各部の設定確認取付工事説明書
4-5.配線および接続
6-4.ガスセンサ交換方法
5-2.使用手順(2)電源投入5-2.使用手順(7)保安電力供給装置
内蔵型の場合5-2.使用手順(1)各部の設定確認

.'

・
・
・
・・
・

.' 側.'

7.

電源ランプは緑点灯しているがバーグラフがマイナスに振切れて戻らない・KD-5/KD-2 切替ジャンパ
ーピン設定間違い（検知部に PE-2DC を使用しているのに KD-5の設定になっている）

・KD-5/KD-2 切替ジャンパ
ーピンを KD-2 側に差し
替える
.'

・
・
・
・・
・

.'

- ２３ -.' 側5-2.使用手順(1)各部の設定確認

８．仕様
８－１．指示警報部
 実装可能点数（2～12 偶数）
実装点数 （1～12）
A：保安電源なし、B：保安電源付型  式
ＮＶ－４００－
検知原理
検知対象ガス
検知点数／ユニット
指示範囲
ガス濃度指示計
標準警報設定値
警報精度
警報遅れ
警報表示
故障表示
1,2 段目個別接点
個別有電圧出力
警報
1,2 段目一括接点
出力
ブザー接点
端子
外部ブザー出力
集中監視盤出力
外部リセット端子
警報遅延
電源
消費電力
保安電源
（保安電源内蔵型のみ）
使用温度範囲
取付方式
塗装色
外部警報器用バリヤ

メンテナンス機能

特記事項

－

－

熱線型半導体式
都市ガス（メタン基準）
1 ユニット 2 点監視方式
0～100％LEL（メタン）バックライト付 LCD バーグラフメータ
仕様による………A.STEP ボタン押後、△▽キーにて任意設定可能
警報設定値の±25 ％
警報設定値の 1.6 倍濃度ガスにて 30 秒以内（配管長さは除く）
1 段目警報：1 段目警報ランプ赤色点滅＋音声メッセージ
2 段目警報：2 段目警報ランプ赤色点滅＋音声メッセージ
指示計ユニット電源ランプ橙色点灯＋音声メッセージ
無電圧 1a 接点（接点容量：AC 100V 2A 抵抗負荷）
各1組
有電圧 （0-6-12 V 20 mA 以下）各1組
無電圧 1c 接点（接点容量：AC 100V 2A 抵抗負荷）
1組
無電圧 1a 接点（接点容量：AC 100V 2A 抵抗負荷）
1組
1組
有電圧断続信号（ DC 12V 10 mA 以下）
有電圧 （0-6-12 V 20 mA 以下）
 
1組
外部ブザー停止、外部リセット端子付
遅延モード個別設定可能（遅延時間：標準 10 秒）  出荷時：設定無し
AC 100 ～ 240 V 50／60 Hz （標準）DC 24 V （要指定）
拡散式：（15＋3.5×n）VA n：点数
吸引式：（1 点当たり） 4VA 加算
使用蓄電池
密閉型鉛畜電池（12V 2.6 Ah×2）
バックアップ時間 拡散式検知部 12 点式で 30 分
過放電防止機能
蓄電池終止電圧以下で自動放電停止
充電時間
約 24 時間
0 ～ 40℃
壁掛式またはパネル埋込式
マンセル 2.5PB7.0／1.0
BT－150 本質安全防爆構造（2G4） オプション
メンテナンスモード 1（MAINTE ランプ点灯、BATT 電圧“三１”表示）
警報ランプ ：指示値警報設定値以上で約 5 秒間点滅後点灯
警報音：断続音＋音声メッセージ 1 フレーズ警報後自動停止
外部出力 ：接点出力および有電圧出力はすべて動作停止
ピークホールド：ピークホールド表示
警報応答時間計測 ：専用アダプタ使用によりワンマン測定可能
メンテナンスモード 2（MAINTE ランプ点灯、BATT 電圧“三２”表示）
メンテナンスモード 1 のピークホールド値を継続表示
ゼロ、スパン調整はこのモードで行う。
指示警報部の近く（30cm 以内）では、携帯電話・無線機等電波の発生する機器は使用しないこと- ２４ -

８－２．ガス検知部
型
式
サンプリング方式
耐圧防爆構造使用温度範囲適合電線管
ケーブル引込方式
ケーブル芯数ケーブル長さ
標準塗装色
重
量

KD-5B
拡散式
d2G4
－10～40℃（但し結露しないこと）
G22
指定事項コードによる
3芯（指示警報部―検知部間）
20.75 mm の場合
200m 以内
2600m 以内
1.25 mm の場合
2
2.0 mm の場合
1000m 以内
マンセル 5YR6／13
約 1.2 ｋｇ

PE-2DC
吸引式
d2G4－10～40℃（但し結露しないこと）
G22
指定事項コードによる
6芯（指示警報部―検知部間）
20.75 mm の場合
200m 以内
2600m 以内
1.25 mm の場合
2
2.0 mm の場合
1000m 以内
マンセル 5YR6／13
約 6.2ｋｇ

９．消耗品および交換部品
NV－400 型の消耗部品および交換部品をお求めの際は、弊社営業部までお問い合わせください。


１０．保証について

本器の保証期間はお買上げ日より 1 カ年です。保証期間中に、取付工事説明書、取扱説明書、仕様書に沿った
正常な取付方法、ご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
本器を使用されるにあたって、本器の使用目的に沿わない使用をされた場合および取扱説明書・取付工事説明書に記載されている内容をお守りいただいていない場合は、弊社は一切その補償をおいかねます。

１１．耐用年数について
本器を取付工事説明書および取扱説明書に沿って取り付け、ご使用された場合の耐用年数は 7 年です。7 年を過ぎたものは性能上等の理由から新しいものにお取り替えください。

１２．検知原理
・熱線型半導体式
熱線型半導体式センサは、白金フィラメントにより加熱された金属酸化物半導体が可燃性ガス等の電子供与性ガスを吸着すると、その電子濃度が増加し、半導体の熱伝導がよくなります。
  その結果、半導体の温度が下がり、白金線の抵抗値が下がります。この変化をブリッジ回路の偏差電圧として取り出しています。

検知素子

ガス濃度指示メーター
AL
警報装置

図 21．熱線型半導体式ガスセンサの検出回路- ２５ -

１３．用語の説明
指示警報部  ：ガス検知部の信号を受けてガス濃度の指示と警報を出すユニット。
検知部    ：ガス濃度を検知して電気信号に変換するユニット。
保安電源装置 ：停電時、ガス検知警報器の性能を維持するため電源を供給する装置。
流量計    ：管路を流れるガスの流量を計る計器。
ガス捕集器  ：ガスの捕集効率を高めまたは防滴、防塵等の機能を持つガス採取口。
拡散式    ：ガスを検知する箇所にガス検知部を設置し、ガスの対流拡散によりガスを検知する方法。
耐圧防爆構造 ：全閉構造で、容器内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、容器がその圧力に耐え、かつ外部の爆発性ガスに引火するおそれがないようにした構造。
警報設定値ガス：濃度がある濃度に達したときに警報を発するようにあらかじめ設定した値。
検知対象   ：ガス濃度を検知し、指示もしくは警報する場合、その対象となるガス。
検知範囲   ：ガス濃度を指示し、警報することができる検知対象ガスの濃度範囲。
警報精度   ：警報設定値と警報を発し始めるガス濃度との差または、その差の警報設定値に対する百分率で表した値。
警報遅れ   ：警報設定値より高い（低い）ある濃度のガスをガス検知部に接触させてから、警報を発するまでの時間。
使用温度範囲 ：ガス検知警報器の使用上、性能および機能を維持できる温度の範囲。
保守点検   ：機器が、要求された機能を果たせる状態を維持するための作業。
校正ガス   ：検知警報器の目盛り校正に用いるガス。
ピークホールド：入力信号のピーク値を常に更新していき、保持する機能。
危険場所   ：工場その他の事業場において、爆発または火災を生ずるために十分な量の爆発性ガスが、空気と混合して危険雰囲気を生成しているか、あるいは生成するおそれのある場所のことで、いわゆるガス蒸気危険場所を指す。
非危険場所  ：電気設備を施設する場所で、通常および異常な状態において危険雰囲気生成の可能性がないとみなされる場所。
危険雰囲気  ：爆発性ガスと空気が混合し、爆発限界内にある状態の雰囲気。
LEL：可燃性ガスが空気と混合して、着火によって爆発を起こす最低濃度。
爆発下限界「LowerExplosive Limit」の略語。
（一部産業用ガス検知警報器工業会 ガス検知語検知管式ガス測定器用語より引用）- ２６ -












●この取扱説明書を紛失した場合
 万一この取扱説明書を紛失した場合は、弊社、下記最寄りの支社または営業所までご連絡ください。
 有償にて送付いたします。

代理店・販売店










1606（03）300