住宅用火災(煙式)・ＣＯ警報器
自動試験機能付注意

1. 安全上のご注意

専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込んでください。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

型式名 SC-285E

必ず行う

ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

取扱説明書 [保証書付]
このたびは、住宅用火災（煙式）
・CO 警報器（以下、警報器という）をお取り付けいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
なお、万一、本書を紛失されたときは、販売店にお問い合わせください。

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

危 険 誤った取り扱いをすると ｢ 死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される ｣ 内容を示します。

誤った取り扱いをすると ｢ 死亡または重傷を負う可能性
警 告 が想定される｣ 内容を示します。

止警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
禁禁

止

必ず行う

｢ 分解禁止 ｣ 事項を示しています。

正常に動作しないおそれがあります。
交換期限は、本体の交換期限記入欄に示しています。

噴霧式殺虫剤を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
●警報器を、殺虫剤のかからない場所に置くか、ポリ袋などで覆う。
●噴霧が終わったら、換気後、元の位置に戻す。ポリ袋などで覆った場合は、ポリ袋を取り除く。
誤作動または警報が作動しない原因となります。

故障の原因となります。

注意報
黄ランプ
5 秒ごとに 1 回、スライド点灯
約 5 分後「ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

危険

黄ランプ
5 秒ごとに 1 回、スライド点灯

引きひもを引いて警報音を停止するとき、および定期点検をするときは、強く引いたり、ぶら下がったりしないでください。

｢ 必ず行う ｣ 事項を示しています。
禁止

警報器の落下や、ひも切れまたはひもが外れるおそれがあります。

警報

2. 各部のなまえとはたらき●警報スピーカー
煙やＣＯを検知すると、警報音が鳴ります。

●形式認証証票● CO 検知部

C285ECT_(06)_CO 警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。
CO 濃度が上昇し、短時間で生命が危険な状態になるおそれがあります。

ίᜳంటంɂȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜ˩ᜤఙᩖ˹Ⱦ୒᪩ȟᄉႆȪȲ‫ک‬նȾǾటంᜤᢐɁю߁Ⱥི୳ȾɛɞεျɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿ

警報音の鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用必ず行う中の燃焼機器を止めてください。
部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

ឬ‫ࣻټبڨ‬ÓÃ­²¸µÅίᜳఙᩖȝ՘ɝ͇ȤஓȞɜᴲࢳᩖ禁ఌ止●赤（火災警報）ランプ
火災による煙を感知すると、赤ランプがスライド点灯※します。
電池切れや故障しているときは、3 つの赤ランプ が 10 秒ごとに 1 回または 3 回、同時点灯します。
※ スラ イド 点 灯とは、３つのランプが１つずつ順番に点灯することをいいます。

ஓ警告

ȧͳ੔

分解や改造はしないでください。

ǽǽǽǽǽǽǽറ

故障の原因となります。

᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪ●外部出力コネクタ

警報器を落下させるなど、衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
禁止៧ۨࣆ᫖ǽᝈᴥǽǽǽǽǽᴦǽǽǽǽǽᴪ

警報器の取り付け、取り外し、定期点検、異常時の点検・処置などを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
必ず行うᴥ៧ۨࣆȨɑȺ॒ȭյඊȾᜤоȪȹǾȝຝȪȢȳȨȗᴦ必ず行う

ÔÅÌᴥ°¶ᴦ¶³°¸ᴪ²³±°ᴥ͍ᴦ

転落・転倒・落下によるケガのおそれがあります。

定期的に（1 ヶ月に 1 回程度）スイッチを操作して、警報器が正常に動作するか点検をしてください。また、1 週間以上留守にされたときは、警報器が正常に動作するか点検をしてください。
ライターの炎やタバコの煙などを使って、点検を行わないでください。
火災や故障の原因となります。

ᴥᚾᬂɕȧᜄȢȳȨȗᴦ禁止

CO を検知すると、黄ランプがスライド点灯します。

●合格証票
●スイッチ
スイッチを操作する★と警報音を停止させたり、定期点検を行うことができます。
★ スイッチを押すこと、または引きひもを引いて操作することをいいます。

●電池収納部

分解禁止ͳ੔ˁࣆջ●黄（CO 警報）
ランプ●引きひも（約70cm）
警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。
引きひもを使用しない場合や天井面に取り付ける場合は、取り外してください。
また、引きひもが長い場合は、使用しやすい長さにカットしてください。
（ウラ面の〈引きひもの取り付けかた・取り外しかた〉参照）

付属の専用リチウム電池を取り付け、収納します。
※ 専用リチウム電池に つ い て は、「11．
電池の廃棄について」を参照してくだ
さい。

●煙感知部

電池切れまたは故障した場合、自動的に検知し、お知らせします。

定期点検時にスイッチを操作すると、過去 10 日以内に警報（火災・ＣＯ・連動・電池切れ・故障）があった場合、最後に発した警報を以下のランプ表示でお知らせします。
※ 警報器が電池切れまたは故障している場合、この機能は働きません。
赤ランプ

黄ランプ

火災警報

１回

－

CO警報

－

１回

〔他の火災警報器と接続している場合のみ〕
連動警報

2回

－

電池切れ警報または故障警報

3回－※ 黄ランプは中心の１つのみ点灯、赤ランプは３つ同時に点灯します。
※ 電源投入後約 25 分間は、この機能が働きません。

4. 警報音が鳴ったときの処置のしかた

火災による煙と不完全燃焼による CO が同時に発生したときは火災による煙と CO を、同時に検知したときも警報を発します。
警報音は火災警報を優先します。
警報器周囲のＣＯが高濃度のときにスイッチを約 1 秒操作すると、ＣＯ警報音が鳴ります。

「ウーウーカンカンカン
火事です 火事です」

1 火事です  火事です』『ウーウーカンカンカン

赤ランプ
スライド点灯黄ランプ
スライド点灯と鳴ったときの処置のしかた

電池が切れたときは電池切れが近づくと、「ピッ 電池切れです」と鳴り、3 つの赤ランプが 10 秒ごとに 1 回同時に点灯し、約１分ごとに「ピッ」と鳴ります。
スイッチを約 1 秒操作すると、「ピッ電池切れです 販売店に連絡してください」とお知らせします。
以後 36 時間、「ピッ」は停止します。

「ピッ 電池切れです
販売店に連絡してください」【赤（火災警報）
ランプがスライド点灯】

危険
消火が不可能なときは、避難してください。

赤ランプ
10 秒ごとに 1 回、3 つ同時点灯故障状態では煙やＣＯを検知できず、火災警報・ＣＯ警報動作をしない場合があります。

●交換期限記入欄※ 電池切れ警報中または故障警報中であっても、煙やＣＯを検知した場合、火災警報・ＣＯ警報を発します（煙感知部、ＣＯ検知部が故障している場合を除きます）。
※ 36 時間の停止中にスイッチを操作すると、お知らせの音声を発しますが３６時間のタイマーはリセットされません。
※ 36 時間を経過すると、再度「ピッ」（または「ピッピッピッ」）が鳴ります。

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。

2 原因を調べる。
CO濃度が低い場合に5秒ごとに1回、スライド点灯します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
（ウラ面の「警報器が鳴ったり、ランプが点灯した原因について」参照）

3 空気が汚れて危険です『ウーウーピッポッピッポッ

窓を開けて換気してください』と鳴ったときの処置のしかた【黄（CO警報）
ランプが５秒ごとに１回スライド点灯、またはスライド点灯】

警報音の鳴っている部屋にいるときは危険

1 ドアや窓を開けて換気する。
2 使用中の燃焼機器を止める。
3 COがなくなれば、警報音が停止する。
【黄ランプ消灯】

4 原因を調べる。
● ふとんなどから火災が発生していないか確認してください。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていないか確認してください。

部屋の外から警報音に気づいたときは必ず行う

危険

故障しているときは「ピッピッピッ 故障です
故障していると、「ピッピッピッ 故障販売店に連絡してください」
です」と鳴り、3 つの赤ランプが 10 秒ごとに 3 回同時に点灯し、約１分ごとに「ピッピッピッ」と鳴ります。
スイッチを約 1秒操作すると、「ピッピッ赤ランプ
ピッ 故障です 販売店に連絡してく
10 秒ごとに 3 回、3 つ同時点灯ださい」とお知らせします。
以後 36 時間、「ピッピッピッ」は停止します。

が5秒ごとに1回、スライド点灯しているときの処置のしかた

警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中の燃焼機器を止めてください。
CO 濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼすおそれがあります。

黄ランプ
スライド点灯煙を感知します。

※ 警報の種類やお知らせ内容によって、ランプの点灯パターンが異なります。
（「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）〈自動試験機能〉

過去 10 日以内で最後に発した警報

2 黄（CO警報）ランプ【ランプのみ点灯している場合】「ウーウーピッポッピッポッ空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」

火災警報音が鳴ったら、以下の内容を必ず守ってください。

CO を検知します。

ȝջҰ

警報器周囲の CO が規定濃度以上になると警報を発します。
低濃度のときは注意報を発し、高濃度になると警報を発します（低濃度が約 5 分間継続した場合も警報を発します）
。

水ぬれ禁止

必ず行う

ȝ޵Ȩɑ

燃焼機器などの不完全燃焼による CO が発生したときは警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。

｢ 水ぬれ禁止 ｣ 事項を示しています。

「交換期限を過ぎています
販売店に連絡してください」〈鳴動原因表示機能〉

交換期限を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
必ず行う

交換期限を経過してからスイッチを約1 秒操作すると、「交換期限を過ぎています 販売店に連絡してください」が鳴ります。

自動試験機能では、すべての故障は検知できません。
赤ランプが点灯しなくても 1 ヶ月に 1 回程度の点検を行ってください。

赤ランプ
スライド点灯聴力障害などの原因になるおそれがあります。

｢ 一般的な禁止 ｣ 事項を示しています。

消火が不可能なときは、避難してください。

ࢳ「ウーウーカンカンカン火事です 火事です」

交換期限を過ぎたときはおねがい警報器に耳を近づけて、警報音を聞かないでください。

火元を確認し、119 番へ通報するなどの適切な処置をして必ず行うください。

ȝ՘ɝ͇Ȥஓ

警報器周囲の煙が一定濃度以上になると警報を発します。

止害のみが発生する可能性が想定される ｣ 内容を示します。
絵表示の内容火災による煙が発生したときは警報の遅れの原因となります。

注 意 誤った取り扱いをすると ｢ 傷害を負う可能性および物的損● 消防法で定める住宅用防災警報器として設置できます。
● この警報器は消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。
● この警報器は火災による煙や不完全燃焼による一酸化炭素（以下 CO という）を検知して音声で警報を発する機能を持っていますが、火災や不完全燃焼による CO の発生を未然に防止する装置ではありません。
火災や CO の発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● この警報器は、換気扇などにより煙が吸引され、煙感知部の煙が一定濃度以上にならないときや、CO 検知部にＣＯが到達しないときは、警報機能が働きません。
● お取り付けいただいた部屋、廊下などの部分的な検知になります。
万一の火災や CO の発生に対してより効果を発揮させるためには、必要に応じて複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめいたします。
● この警報器にガス漏れ検知機能はありません。

差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。

取付位置を移動させないでください。
禁3. 警報器のお知らせ機能について火元を確認し、119 番へ通報するなどの適切な処置をしてください。
初期消火

119 番への通報

警報音の鳴っている間は、部屋の外から、すぐに入室しないでください。
ＣＯ中毒のおそれがあります。

1 部屋に入らない。
警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が止まり、ランプが消灯します。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気してください。

おねがい
火災以外の煙などで火災警報を発している場合でも、黄ランプの点灯の有無を確認してください。
※ 火災警報を発している場合は、音声は火災警報が優先されるため、音声による CO 警報は発しません。

2 COがなくなれば、警報音が停止する。
3 部屋に入り、黄ランプの消灯を確認する。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは販売店まで連絡する。

おねがい● たびたび警報音が鳴るときは、燃焼機器（ファンヒーター、ストーブなど）の点検を受けてください。

4

販売店

火災や不完全燃焼以外で警報音が鳴ったときの処置のしかた「ウーウーカンカンカン火事です 火事です」

スイッチを操作してください。警報音が停止します。
※ 警報器周囲の煙が一定濃度以下になっていない場合は、５分後に再び火災警報を発します。

●

警報元スイッチ
赤ランプスライド点灯※ 警報元の警報器周囲の煙が一定濃度以下になっていない場合は、5 分後に再び火災警報を発します。

しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲の煙が一定濃度以下になると、警報音が停止する。
CO以外の空気の汚れで、黄ランプが点灯したりＣＯ警報音が鳴ったとき● 連動接続された他の火災警報器が火災警報を発したとき、本警報器では赤ランプが 1秒ごとに1回点灯し、「ウーウー 別の火災警報器が作動しました 確認してください」が鳴ります。本警報器のスイッチを操作すると、警報音は停止します。
また、警報元の警報音声停止機能のスイッチを操作すると、本警報器の警報音は停止し、赤ランプは消灯します。

「ウーウー別の火災警報器が作動しました確認してください」※ 警報器周囲のＣＯが規定濃度以下になっていない場合は、1 分後に再びＣＯ警報を発します。
それ以降は、スイッチを操作しても警報音は停止しません。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

2 警報器周囲のCOが規定濃度以下になると、黄ランプの点灯や警報音が停止する。

ac外す〈取り付けかた〉
スイッチ
赤ランプ
点灯警報元

① 取付ベースの刻印「スイッチ側」と警報器のスイッチ裏側の溝（3 箇所）の位置を合わせてください。
※ 接続ケーブルがある場合は、取付ベースに引っかからないように注意してください。

取付ベース

おねがい
● 連動接続された他の火災警報器は、機種により連動時の動作が異なります。必ず、接続する火災警報器の取扱説明書をお読みください。
● 無線ユニット（別売品）を使用すると、無線での相互連動ができます。無線ユニットを使った相互連動をされる場合は、無線ユニットに付属の取扱説明書も合わせてお読みください。

5. 噴霧式殺虫剤を使用するときは引っ掛け部

接続ケーブル

おねがい

警報器

スイッチの向きを合わせる

1）「ピッ 正常です」が鳴り、赤・黄ランプがスライド点灯すれば正常です。
2）過去 10 日以内に警報（火災・ＣＯ・連動・電池切れ・故障）があった場合、最後に発した警報をランプ表示でお知らせします。
（「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）

赤ランプ
スライド点灯黄ランプ
スライド点灯スイッチ「ピッ」■外部機器との連動点検
外部機器（他の住宅用火災警報器・インターホンなど）と接続している場合は、定期的に（６ヶ月に１回程度）連動が正常に作動するか点検してください。
① スイッチを約 3 秒操作してください。

「ピッピッ」「ウーウーカンカンカン火事です 火事です」「ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」「ピッ」の後に「ピッピッ」と鳴ります。

② スイッチから手を離してください。

1）「ウーウーカンカンカン 火事です 火事です」と鳴り、赤ランプがスライド点灯します。
2）「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」
赤ランプ
黄ランプと鳴り、黄ランプがスライド点灯します。
スイッチ3）赤・黄ランプがスライド点灯します。
4）赤・黄ランプがスライド点灯している間、連動出力信号を出力します。
外部機器が連動動作を行っていることを確認してください。

③ 1 分経過するまで待つか、スイッチを約 1 秒操作してください。

引きひもが引きひもガイドに収まっていることを確認してください。
確実にはまっていない場合、引きひもを正しく操作できなかったり、警報器を取付ベースから外すことができなくなります。

「ピー」と鳴り、終了します。
※ 連動出力信号の出力も停止します。
※ ＣＯ警報出力は電源投入後約２５分間のみ出力します。それ以降は連動点検をしても出力しません。

引きひもガイド

警報音が鳴ったり、ランプが点灯した原因について以下の原因が考えられますので、調べてください。
〈火災警報・CO 警報共通〉● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● シンナー、ベンジンなどの溶剤を大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が直接かかっていませんか。
● 長い間閉め切っている部屋に設置していませんか。建材などから発生する成分の作用によって、警報しやすくなることがあります。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。
● 警報器が結露していませんか。
〈火災警報〉● 湯気が直接かかっていませんか。
● 調理の煙や水蒸気などが警報器にかかっていませんか。
● 砂、ホコリ、虫などが警報器の煙感知部に侵入していませんか。
〈ＣＯ警報〉● みりんなどの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
※ 警報作動原因を取り除いてください。

××

×

ポリ袋で覆って接着テープで周囲をふさぐ

警報器側面のスリット（煙感知部）にホコリやくもの巣がつくと、正しく警報しない場合があります。
警報器がより良い状態で動作するようにお手入れをおすすめします。
① 警報器を取り外してください。
（「7. 警報器の取り外し・取り付けかた」参照）

よく絞る② 警報器および取付部付近の壁面または天井面の汚れをふき取ってください。
布を水または石けん水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。

水または石けん水a 三角形状の b 止まる位置までa
目印ライン
右（時計回り） 三角形状ので合わすに回す
目印ライン

おねがい
本体と取付ベースは、三角形状の目印ラインで位置を合わせてください。

〈引きひもの取り付けかた・取り外しかた〉（「7. 警報器の取り外し・取り付けかた」参照）④ 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認してください。
（「8. 定期点検」参照）

9. 故障かな ? と思ったら修理を依頼される前に、次の点検および処置をしてください。
下記の点検・処置をしても異常があるときは、販売店にご連絡ください。
こんなときはここを確認してこう処置してください

火災や不完全燃焼が発生していないのに、警報音が鳴る。
警報音が停止しない。

火災以外の煙や、ＣＯ以外の空気の汚れが原因ではありませんか？
（「警報音が鳴ったり、ランプが点灯した原因について」参照）室内を換気してください。頻繁に警報する場合は、取付場所に問題がある可能性があります。販売店にご連絡ください。

煙感知部内に煙が残っていたり、砂やホコリ、虫などが 入っていま せ んか？

煙感知部内にうちわ、ドライヤー（冷風）などで風を送り、砂やホコリ、虫などを取り除いてください。
それでも停止しない場合は専用リチウム電池を抜き、販売店にご連絡ください。

警告
注意
警報器を天井面に取り付ける場合は、引きひもを取り外してください。
引きひもを強く引くと、本体の落下により、お客さまがケガをするおそれがあります。
引きひも
引きひも取付部
引きひもガイド③ 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
取り外しかた引きひもを矢印方向に引く。

10. アフターサービスについて■この警報器の保証期間はお取り付け日から5年間です。
保証書をご参照ください。
保証書にお取り付け日、販売店名の記載がない場合は、原則として有料による修理となります。お取り付け時にご確認ください。
保証書は大切に保管してください。
保証期間経過後の故障、電池切れについては有料による修理となります。
■交換期限は機器本体に表示しています。お取り付け時にご確認ください。
交換期限を経過した警報器は、規定の濃度で警報しないなど誤動作のおそれがあります。新しい警報器とお取り替えください。
■警報器に異常がある場合は、修理を依頼される前に「9. 故障かな？と思ったら」の項目、処置をご確認ください。処置をしても異常がある場合は販売店にご連絡ください。
■設置場所の環境や点検頻度などにより、電池寿命が短くなる場合があります。
■電池について電池切れになったときは、販売店にご連絡ください。
電池型式：CR-AGB/C23P
公称電圧：DC 3V■アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店までご連絡ください。
■警報器の交換期限を過ぎたときは、販売店までご連絡ください。
■引越しをされるときは、販売店までご連絡ください。

① 警報器を取り外してください（「7. 警報器の取り外し・取り付けかた」参照）。
② 専用リチウム電池のコネクタを引き抜き、専用リチウム電池を取り出してください。

b

取り付けかた引きひもを引きひも取付部に通した後、引きひもガイドに収める。

（「7. 警報器の取り外し・取り付けかた」参照）③ 警報器を取り付けてください。

12. 仕様
項 目

仕 様
別 光電式住宅用防災警報器
知 方 式 煙感知方式
式 電池方式、２種（DC3V、300mA）、連動型、自動試験機能付
相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式
火災連動入出力
監視時入力（DC30V 以下）警報時出力（DC1.2V 以下、100mA）
検 知 対 象 ガ ス 燃焼排ガス中の CO（一酸化炭素）
検 知 方 式 電気化学式
550ppm の CO に対し 5 分以内に警報作動条件
300ppm の CO に対し 10 分以内に警報
C C O
O 警 報 表 示 ・ 黄ランプスライド点灯または５秒ごとに１回スライド点灯
発報方式 音声合成警報音
作動条件 300ppm の CO に対し 5 分以内に注意報
C O
黄ランプ５秒ごとに１回スライド点灯
注意報 表 示 ・発報方式 発報音無し
外 部 出 力 トランジスタオープンコレクタ出力 監視時：OFF 警報時：ON
出 力 遅 延 時 間 約 40 秒間
警 報 音 量 70dB
（A）/m以上
電源 専用リチウム電池 （CR-AGB/C23P）（DC3V）
定格 DC3V、300mA
使 用 温 度 範 囲 0℃～＋40℃（結露しないこと）
寸
法 φ105mm×42.5mm
質量 約205g （専用リチウム電池含む）
取付ベース（本体に取り付けられています）、取付ねじ（2本）、石膏ボードピン（5本）、専用リチウム電池（1個）
、付属品
引きひも
（1本、本体に取り付けられています）、施工説明書、取扱説明書（保証書付）〔本書〕
種
感型

古くなった専用リチウム電池の取り外しと廃棄b

引きひもは、警報器本体に取り付けられています。引きひもが外れてしまった場合は、正しく取り付けてください。引きひもが必要ない場合は取り外してください。

6. お手入れのしかた

電池が切れているとき、またはリチウム電池を取り外した状態では煙やＣＯを検知できず、火災警報・ＣＯ警報動作をすることができませんので注意してください。

天井取り付けの場合

取付ベース
警報器

三角形状の目印ライン販売店にご連絡ください。

11. 電池の廃棄についてa

殺虫剤（くん煙式殺虫剤、加熱蒸散式殺虫剤なども含む）を使用する際は、警報器を取り外し殺虫剤がかからない場所に置くか、ポリ袋で覆ってください。誤作動のおそれがあります。
噴霧が終わったら、換気後、必ず元の位置に戻してください。
また、ポリ袋で覆った場合は必ずポリ袋を取り除いてください。

専用リチウム電池が切れていませんか ?（電池切れ警報をしていませんでしたか？）●コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。
コネクタが破損したり、電池がショートする原因になります。
●リード線の赤（+）と黒（－）の向きを間違えないように、確実に差し込んでください。
●電池の外装フィルムは電池を保護するものです。
はがさないでください。
●コネクタには極性があり、逆向きには接続できません。

引きひも② 警報器を押し付けながら、右（時計回り）に回して取り付けてください。
壁面取り付けの場合電池コネクタを確実に接続してください。
（それでも動作しない場合は、販売店にご連絡ください）

注意
注意

共通仕様

スイッチを操作してください。注意報（黄ランプが 5 秒ごとに 1 回、スライド点灯）の警報音のみ 1 分間停止します。警報（黄ランプがスライド点灯）では警報音が停止しません。

b

専用リチウム電池が確実に取り付けられていますか?

「ピッ 正常です」① 警報器が警報動作中や警報音停止中ではないことを確認してください。
② スイッチを約１秒操作してください。

〈取り外しかた〉警報器を、取付ベースに押し付けながら、左（反時計回り）に回し、止まったところで警報器を引いて外してください。

こう処置してください「７. 警報器の取り外し・取り付けかた」の〈引きひもの取り付けかた・取り外しかた〉を参照し、正しく取り付けてください。

正常に動作することを確認するために、1 ヶ月に 1 回程度定期点検を行ってください。
（1 週間以上留守にされた場合も点検を行ってください。留守中の電池切れ警報を、確認できないおそれがあります。
）

7. 警報器の取り外し・取り付けかた※ 本警報器は、5 分後に警報元が警報し続けている場合、再び連動警報を発します。

〈CO 警報音を止めたいとき〉●

お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。
アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使うと、警報器本体の表面を傷めることがありますので使用しないでくだ
さい。
お手入れ後、煙感知部に異物（糸くず、水など）が残っていないか確認してください。

ここを確認して引きひもが正しく取り付けられていますか ?

警報機能

1 ドアや窓を開け、●

こんなときはスイッチを操作しても動作しない。

火災警報機能〈火災警報音を止めたいとき〉（「９．故障かな？と思ったら」参照）● 本警報器が火災警報を発したとき、連動接続された他の火災警報器も警報音を発します。
本警報器のスイッチを操作すると、警報音は停止します。同時に、連動接続された他の火災警報器の警報音も停止します。

※ 他の警報器にＣＯ警報を連動させることはできません。

火災以外の煙で火災警報音が鳴ったとき

8. 定期点検

おねがい〈相互連動機能について〉

約 10 秒ごとに赤ランプが点灯する。
約1分ごとに「ピッ」または「ピッピッピッ」が鳴る。

燃焼機器が異常動作していませんか？

燃焼機器の点検を受けてください。

スイッチを操作したとき、「ピッ 電池切れです販売店に連絡してください」のメッセージが鳴りませんか ?

専用リチウム電池が消耗しています。販売店にご連絡ください。
（オモテ面の「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）

スイッチを操作したとき、「ピッピッピッ 故障です販売店に連絡してください」のメッセージが鳴りませんか ?

警報器の故障が考えられます。販売店にご連絡ください。
（オモテ面の「3. 警報器のお知らせ機能について」参照）

リード線（赤）リード線（黒）専用リチウム電池
引き抜く
コネクタ③ 専用リチウム電池を廃棄してください。
※ この製品に使用している電池は、「一次電池（リチウム電池）」です。
一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。

警告
注意
取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあり、ケガをしたり、火災に至るおそれがあります。
最初に電池を取り付ける場合・取り外した電池を再度取り付ける場合① 電池のコネクタを警報器に接続する。

ི୳εျ᛼ްᴥίᜳంǽፖȠᴦ±® ՘੥ᝢ஥ంǾటͶȾ᚜ᇉɁา৙ంȠȾिȶȲΈႊ࿡ৰȺίᜳఙᩖюȾ୒᪩ȪȲ‫ک‬նȾɂǾི୳εျɥȨȮȹȗȲȳȠɑȬǿ¨±© ི୳εျɥȧΗᭅȾȽɞ‫ک‬նȾɂǾȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆɑȺȝ႑Ȫ͇ȤȢȳȨȗǿ
¨²© ȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆȾི୳εျɥȧΗᭅȾȽɟȽȗ‫ک‬նȾɂǾࣷᇋȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
²® ȧᢆࠊɁ‫ک‬նɁεျȧΗᭅаɂǾȝ៳ȗ˨ȥɁ៧ۨࣆɑȲɂࣷᇋȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ³® టంȾްɔɞίᜳɁኰٍɂൡ‫ب‬టͶᴥߩႊ᫖෺ɥֆɓᴦȻȪɑȬǿൡ‫ب‬టͶ͏۶ȾႆȫȲૺ޼ɂǾటίᜳంȾްɔɞίᜳɁߦ៎ȺɂȕɝɑȮɦǿ´® ίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽ‫ک‬նȾɂՁҬȻȪȹ఍୳εျȻȽɝɑȬǿ¨±© Έႊ˨Ɂ᝝ɝǾ˪ᤛछȽεျǾȝɛɆґᜓǾ୎ᣲȨɟȲȦȻȾɛɞ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ¨²© ȝ៳ȗ˨ȥऻɁ՘͇‫ک‬੔ɁሉᜫǾᢡᣞǾᕶ˩ᚗ଒ȽȼȾɛɞ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ¨³© ཌདǾ٥᫚Ǿ෩޼Ǿᕶ᫔ǾȰɁͅ‫ۿ‬ད٥۰ȝɛɆу޼Ǿ‫޼ں‬Ǿɶʃ޼ᴥᆔԇɶʃኄᴦǾႱࢠຣ࣊ǾႱࢠ᫑ٍ෥ǾႱࢠ᫖٢ኄȾɛɞ୒᪩ȝɛɆૺϾǿ¨´© ˢᓐ޿࣍ႊ͏۶ᴥ΍țɃഈөႊᜫ϶Ǿ᡾˵ǾᓗᓔȽȼᴦȾΈႊȨɟȲ‫ک‬նɁ୒᪩ǾȝɛɆૺϾǿ¨µ© ᤈ࣊Ƚ᭄࣊Ⱥឬ‫بڨ‬ɥཟ೫ȪȲȦȻȾɛɝ᫖෺ȟ๡ᐗȪȲ‫ک‬նǿ¨¶© ՘͇‫ک‬੔ȟ˪ᤛҒȺǾᝩျɁཽɗ຺෥ǾʥɽʴȽȼǾͳ‫ޤ‬ၥ‫ہ‬Ⱦɛɞឬ‫ڨ‬ᄉႆȾɛɝ᫖෺ȟ๡ᐗȪȲ‫ک‬նǿ¨·© టంɁȧ૬ᇉȟȽȗ‫ک‬նǿ¨¸© టంȾȝ՘ɝ͇ȤஓǾ៧ۨࣆջɁᜤᢐȟȽȗ‫ک‬նǿȕɞȗɂ‫ޏ‬բɥంȠఉțɜɟȲ‫ک‬նǿµ® టంɂஓటّюɁɒ఍ӛȺȬǿ

電池奥まで差し込む

電池収納部

リード線（赤）リード線（黒）※ 電池のコネクタを接続すると、約 30 秒黄ランプが点灯した後、「ピッ正常です」とお知らせします。

② 電池を電池収納部にはめ込んで取り付ける。

¶® టంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺǾ‫۾‬ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿƆ ȦɁίᜳంɂǾίᜳఙᩖюȾటంȾᇉȬస͔Ⱦȝȗȹི୳εျɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿȲȳȪǾρᚽካȾᜤᢐȨɟȹȗɞ՘͇ఙ᪅ɥᤈȡȹ՘ɝ͇ȤɜɟȲɕɁɂǾίᜳɁߦ៎ȺɂȕɝɑȮɦǿƆȝ޵ȨɑȾȧᜤоȗȲȳȗȲρ̷ষ‫ڨ‬ɂǾίᜳఙᩖюɁི୳εျߦख़ȝɛɆާпཟ೫๊ӦɁȲɔȾҟႊȨȮȹȗȲȳȢ‫ک‬նȟȧȩȗɑȬɁȺȧ̘੪ȢȳȨȗǿƆ ȦɁίᜳంȾɛȶȹǾίᜳంɥᄉᚐȪȹȗɞᐐᴥίᜳᐐᴦǾȝɛɆȰɟ͏۶Ɂ̜ഈᐐȾߦȬɞȝ޵ȨɑɁศऺ˨Ɂ൏ҟɥҤ᪅ȬɞɕɁȺɂȕɝɑȮɦǿƆ ίᜳఙᩖጽᤈऻɁεျȾȷȗȹɂ՘੥ᝢ஥ంɥȧᜄȢȳȨȗǿƆ Ôèéó ÷áòòáîôù éó öáìéä ïîìù éî Êáðáî®