電気温水器

イチオシ製品紹介
電気瞬間湯沸器

EIWXシリーズ

高精度に給湯をコントロールする
電気瞬間湯沸器の進化形
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器 EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制
御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。

1. 給湯温度 / 最大出力の設定変更が可能
配管カバー（別売）付の設置イメージ
壁から配管を取り出す場合に配管を隠すことが可能です。

給湯のコントロールが可能

2. 温度優先モードと流量優先モードの切替が可能
3. 排水処理の施工が不要
おすすめ使用場所

飲食店／厨房／給湯室 など< 多機能パネルの表示例 >■ さまざまな設定が可能な多機能パネル
本体中央の見やすい位置に温度設定パネルを配置。設定
温度は 1℃刻み、最大出力は0.5kW 刻みで変更可能です。細かな設定変更ができることにより、さまざまなご利用状況への対応と、省エネ対応が可能です。

設定温度・給湯温度・給水温度・流量を表示することができます。現在の状態を把握することができるので、お湯のご利用状況に合わせてさまざまな設定が可能です。

温度優先モードと流量優先モード< 給水温度 15℃→5℃に下がった場合の例 >温度優先モード

流量優先モード■ 給水温度に左右されない温度優先機能
水道水の水温は変動します。水温が変わると給湯温度も給湯温度変わる場合がありますが、「温度優先モード」
は内蔵の流45℃

水温５℃に※現在温度表示モードで表示可能

なると…

量弁で流量を調節することで、設定した温度で出湯する流量約 7.2L/分ことが可能です。
「流量優先モード」にすると給湯温度は変わることがありますが、流量は変わりません。

給湯温度設定：45℃※工場出荷時は流量優先モードです。

給湯温度 35.7℃

給湯温度 45℃

水温：15℃

流量約 5.3L/分

流量約 7.2L/ 分

温度優先を選択すると、給水温度に関わ流量優先を選択すると、給水温度にらず設定した給湯温度を保ちます。流量関わらず設定した流量を保ちます。

は少なくりますが、変わらない温度での給湯温度は下がりますが、流量を減給湯が必要な場合に適しています。

らしたくない場合に適しています。

その他の特長■ 排水処理の施工が不要に■ シンク下へも設置可能■ 充実した安全機能

以前の同等能力機種では排水処理が必要でした

別売りの床置きキットを利用する

EIWX は日本の水道規格・電気規格に準拠しが、構造の見直しを行うことにより、排水のためのことで、壁だけでなくシンク下なて設計開発・製造を行っています。不具合や施工が不要となりました。

どの床置きタイプとしてもご利用

故障、危険性を排除するため設計段階から安可能です。

全性を重視しており、素材や部品の選定、電気旧モデルの排水処理配管回路の設計などに反映されています。
※搭載している安全装置については裏面の仕様表参照

株式会社日本イトミック〒130-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 24Ｆ

TEL.03-3621-2121 FAX.03-3621-2130

製品寸法・仕様
寸法図

59.15

標準配管図

17.1

電源引込口
（ノックアウト）

218.5
【平面図】

給湯

109.25
59.15

電源引込口

R2

取付穴φ5（4箇所）

22.3

97
254.7

給水
R52.5

24.8

70以上
メンテナンススペース.5

ストレーナー

止水栓
外装本体

床置きキット（関連商品）寸法図
電源コード
引込穴

247.3
58

250
178.2

18397358

正面ケース

5030以上メンテナンス
スペース

給湯

【正面図】
34.2

216.5

30以上
メンテナンス
スペース

給水

112.9

467

13.4

13

【背面図】

【右側面図】

2

給水接続口（逆止弁・減圧弁内蔵）
G1/2

給湯接続口
G1/24-5.5

36.6

組立
イメージ

【底面図】

価格・仕様表

出湯能力グラフ型番

価格標

準電源

EIWX 2080A0￥260,000

EIWX 2120A0

EIWX 3102A0￥320,000￥300,000

単相200VEIWX 3150A0

40.0

60.0

29.4

43.3

28.8

43.2

36.7

54.0

号 数 換 算 （ ※1）

4.6

6.9

5.8

8.6

℃ 20

12.0

10.2

15.0

工 場 出 荷 時 設 定（ ℃ ）約45

使用流量範囲（ L/min）

約2.0〜15.0（※2）

満 水 質 量（ k g ）

約8.0式

先止め式

使用圧力（静止時）（MPa）

0.1〜0.75

一次側使用水温（℃）

45以下（凍結しないこと）

給水方設 置 環 境 温 度（ ℃ ）機1000〜40（凍結しないこと）

本体寸法

幅255×高さ 397×奥行 97mm設

置場

所

屋内

安全装

置

過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能

関連商品

壁面取付の際に湯沸器を壁面から5cm離します。

床置きキット

湯沸器を床面に固定するための金具セット。

EIWXシリーズ 施工時の注意事項

68101214

瞬間湯沸器の号数と選び方について
号数とは「ガス給湯機（ガス式の瞬間湯沸器）が水温＋25℃のお湯を１分間に￥9,000￥21,000￥45,000

ガス給湯機と同じく瞬時にお湯を沸かす瞬間電気湯沸器の出湯能力を比較していただくため、出湯能力を号数に換算して記載しています。
例

2.9 号の湯沸器は１分間に水温＋25℃のお湯を 2.9L 供給可能
5 号の湯沸器は１分間に水温＋25℃のお湯を 5L 供給可能

※号数は能力を比較するための目安です。実際にお使いになる場所や用途によって条件が変わります。

詳細は工事要領・取扱説明書をご確認ください【設置場所についての注意事項】●屋外に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。●離隔距離に関しては、設置する地域の火災予防条例に則した距離を取る必要があります。詳細は管轄する消防署にお問い合わせください。

【配管工事についての注意事項】●水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。●給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。●給湯・給水配管が鳥居配管になる場合は、必ずエア抜き弁を取り付けてください。給湯側・給水側の両方とも鳥居配管となる場合は両方にエア抜き弁が必要です。
また、給湯場所が機器より離れすぎている場合は、お湯の待ち時間が長くなります。放熱ロスを防ぐためにも2ｍ以内を推奨します。●配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、温水器内にごみが入らないようにしてください。●給水側にはストレーナー・止水栓を取り付けてください。

【電気工事についての注意事項】

4何リットル出せるか」を表す能力単位です。

（※1）･･･ 号数とは、水温から25℃ 上昇させた時の毎分の出湯量を表します。（※2）･･･ 使用流量範囲の最低流量以下では動作しません。

離隔取付金具2※全て給水温度15℃、設定温度45℃の場合

出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能

製品下部の配管を隠します。

0流量（L/min）

能配管カバー︵ ︶定 格 電 流 （ A）
発 生 熱 量（ M J / h）

8.0

約30〜5515kW50

出湯 40
温度 30

定 格 消 費 電 力（ k W ）設 定 温 度 範 囲（ ℃ ）

12kW

60

￥320,000

三相200V

10.2kW8kW●アース（D種接地）工事を確認してください。●必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。●結線部は正しく、ゆるみがないように配線作業をしてください。

ご発注の前にご確認ください①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電源容量・注意事項をご確認ください。
②給水温度は 45℃以下でご使用ください。故障の原因となります。
③本製品の昇温能力をご確認の上で必要な流量や湯温が出湯される機種をご選定ください。④連
続出湯制限機能があるため、60 分を超える連続出湯が必要な場所ではご利用いただけません。
なお、蛇口の開閉をすることで制限は解除され、再度通電と給湯を開始します。

2023,09