単結晶太陽電池モジュール

https://jp.sharp/sunvista/NEW

NU-228AP 大電流モデル※1

希望小売価格 143,000円（税込）

2023年5月発売予定

電 気 を つ く っ て 、た め て 、賢 く 使 う 。
「横置き」「 縦 置 き 」対 応 のスタンダードモデル。

16 ％ 軽量化で約＊施工性 を改善＊モジュール質量。当社2021年度モデル（NU-259AM）との比較です。

228 W

公称最大
出力 ※2

サイズの小型化と、「 縦置き 」対応で設置容量アップ。

＊画像はイメージです。

変換効率※3

20.0%
※4

※5

従来機種と比べ小型化。
狭い屋根でも設置容量を増やしやすく、施工性も改善。

従来機種（NU-259AM）

59㎜小型化NU-228AP「縦置き※5」にも対応して、屋根形状に合わせて最適なレイアウトが選べます。
NU-228AP

横置き

NU-228AP

縦置き

設置容量20％アップ

119㎜小型化
3段5列

228W×15枚＝3.42 kW※1 大電流モデル対応のパワーコンディショナをご使用ください。詳細は裏面参照。 ※2 公称最大出力の数値は、JIS規格に基づく基準状態で測定した代表的な値です。
モジュール公称最大出力（W）
×100の計算式を用いて算出しています。変換効率とは、太陽光エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。
モジュール面積（㎡）×1,000W／㎡※4 セル大型化技術でモジュール変換効率を向上。当社2021年度モデル（NU-259AM）との比較です。 ※5 長辺を縦方向に向けた設置。長辺を横方向に向くように設置する「横置き」にも対応します。
※3 太陽電池モジュールの変換効率（％）
は掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

3段6列

228W×18枚＝ 4.10 kW■ 単結晶太陽電池モジュール NU-228AP 仕様
公称最大出力※1228W

モジュール変換効率※220.0%※3 ※4■ パワーコンディショナ接続枚数（1回路あたりの接続枚数）

蓄電池連携型
パワーコンディショナ※5

識別記号※6

梱包材への表記

太陽電池モジュールNU-228AP※7A〜X

大電流モデル対応

4〜11枚※10Y〜Z、無ーーA〜U

大電流対応

4〜13枚※11V〜Z、無ーー

JH-55KF4B※8セル種類

単結晶

公称最大出力動作電圧17.30V
JH-55NF3／40NF2※9

公称最大出力動作電流

13.18A

公称開放電圧

20.84V

公称短絡電流14.03A

外形寸法（長さ × 幅 × 厚み）

1,146 × 996 × 38.5㎜

耐静荷重性能2,700Pa

質量13.0ｋｇ※3 表内の枚数の範囲内でも実使用時の太陽電池出力がパワーコンディショナの最大入力電力を超過した場合、超過分は電力変換されません。
最大入力電力の1.25倍程度を目安に枚数を減らすことが、電力超過によるロス低減に有効です。全ての入力回路を使用しなければ、定格出力一杯まで出力できません（JH-55KF4Bを除く）。また、晴天時・気温ー10℃を下回る地域では1回路の最大設置枚数が制限される場合があります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。 ※4 最低入力容量は1.10kWを推奨します。 ※5 クラウド蓄電池を設置する場合の機器の組み合わせは、当社ウェブサイトにてご確認ください（ https://jp.sharp/sunvista/battery/partnumber/ ）。 ※6 パワーコンディショナ本体の定格ラベルの製造番号表
記の右にある記号。 ※7 既設システムに対する増設等で、NU-228APを1回路以上接続する場合、パワーコンディショナは大電流モデル対応のJH55KF4B/55NF3/40NF2に置き換える必要があります。 ※8 JH-55KF4Bと蓄電池を接続する場合は別途蓄電池用コンバータ（JH-WD2001）
が必要です。また、自動切替盤（当社指定機種）が必要です。※9 JH-55NF3/40NF2と蓄電池を接続する場合は別途蓄電池用コンバータ（JHWD2111）が必要です。また、家中まるごと停電対応の場合は、自動切替盤（当社指定機種）が必要です。 ※10 最大電力追従制御機能で動作可能な最大電流値は11Aです。 ※11 周囲温度によっては入力電流を制限することがあります。

※1 公称最大出力の数値は、JIS規格に基づく基準状態で測定した代表的な値です。
モジュール公称最大出力（W）
×100※2 太陽電池モジュールの変換効率（％）
はの計算式を用いて算モジュール面積（㎡）×1,000W／㎡出しています。変換効率とは、太陽光エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。

長期保証制度システム構成機器をまるごと保証

15 年 機器保証（有償）or10 年 機器保証（無償）
故障判定 ※12 交換費用

要申し込み それぞれの保証にお申し込みが必要です。

モジュール出力を保証（無償）（有償）

20 年出力保証

出力保証値

10年90％

モジュール 出 力

20年保証

（無償）

お引渡し日から11年～15年

16年～20年85％

80％●モジュール出力２０年保証に付帯する機器保証は１年となりますが、太陽光発電システム１５年保証、または１０年保証に合わせてお申し込み頂くことで、太陽電池モジュールを含むシステム構成機器を１５年間、または１０年間保証いたします。
●モジュール出力２０年保証には故障判定・交換費用は含みません。 ●太陽電池モジュール（シャープ製機器）が対象です。

●シャープ製機器が対象です。詳細は当社ウェブサイトを参照ください。
（https://jp.sharp/sunvista/feature/15years/）＊モジュール最大出力の90％を基準とした出力保証値です。
＊太陽電池モジュールの公称最大出力の数値は、JIS規格に基づく基準状態で測定した代表的な値です。

●太陽光発電システム15年保証または10年保証／モジュール出力20年保証は、お申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●対象モデルと対象外モデルが混在した場合、モジュール出力20年保証は適用されず、まるごと15年保証or10年保証のみ適用となります。●産業用（小規模産業用を含む）は対象外となります。＊お引渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。＊途中加入はできません。※12 非故障時の判定は有償です。

＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
シャープ株式会社もしくはシャープエネルギーソリューション株式会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律 ※の適用を受けます。 ※●特定商取引法（旧訪問販売法） ●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）■太陽光発電システムの取り外し、移設処分等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工業者・建設業者、または製造元（システムメーカー）にご相談ください。処分を行う際には、廃棄物処理法、建設リサイクル法に沿って、太陽光発電システムを産業廃棄物として適切な方法で処分することが義務付けられています。詳しくは、2018年12月27日に環境省より公表された「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第二版）」を参照ください。
適正処理のために、太陽電池モジュールに関する情報を必要とされる場合は、当社ウェブサイトを参照ください（ https://jp.sharp/sunvista/ ）。

安 全 にお使いいただくため にお問い合わせ先● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ● 本商品は電気事業法で定められた一般用電気工作物の中の小出力発電設備用です。
パワーコンディショナの内部には、お手を触れないでください。
また、パワーコンディショナをぬれた手や布等で触れないでください。感電する場合があります。

最新の情報（Q＆A、製品ラインアップなど）
は、ウェブサイトでご覧いただけます。

一般的なお問い合わせフリーダイヤル。
（カタログ請求または、製品仕様、仕組みやメリットなど）

SUNVISTA ウェブサイト

お客様相談室https://jp.sharp/sunvista/

0120-48-4649

TEL：06-6792-5982 FAX：06-6792-5993〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

携帯電話からは

0570-550-190

ご相談受付時間 月曜日〜土曜日／午前9時〜午後6時（年末年始を除く） 日曜日・ 祝 日／午前9時〜午後5時

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

このカタログの内容は、2023年2月現在のものです。
I.10

LN2CE29● このカタログはFSC ®

認証材および管理原材料から作られています。

このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。