電気温水器

イチオシ製品紹介
小〜中規模店舗・施設向け

業務用エコキュート

小型機 15kW

CHP-151005SK-2

日給湯量

加熱能力
貯 湯 量
年間加熱効率15kW
500L

1000L 1500L

4.0

グリーン購入法20■ 給湯圧力490kPaの高圧力標準で490kPaという高い給湯圧力。圧力を活かし、タンクから離れた場所や階上にも給湯可能です。シャワーはより強く、お風呂のお湯はより早く貯めることが可能です。

トン■ 配管口径25Aでたっぷり給湯

高圧力を活かせる25Aの配管口径で、一度にたくさんのお湯を供給することが可能です。
■ 日給湯量20トン ※給湯量は1トンから。4台で20トン／日の給湯量が得られます。小規模施設から中規模施設まで十分にカバーすることが可能です。
リモコン（CHP-R15）

熱源機（CHP-15H2）※出湯温度60℃換算、外気温度7℃の場合

貯湯タンクユニット（CHP-500TSK）

新型タンクユニット

多機能リモコン

既設タンクと組み合わせた場合スリム化・体積比68％

ヒートポンプユニット
既設タンク

TB-15※

給水タンクを複数台接続した場合

CHP-R15（別売）
旧機種タンクユニット

給水R

構
種

旧型機のタンクユニットに比べて体積比68％。小型になったことで、現場搬入が容易になり、スペースを有効活用できます。

貯湯タンクユニット（熱源機1台に対して3台まで連結可能）※TB-15：ターミナルボックス。熱源機とセットでの利用が必須となります。

成別ユニットシステム

定休日などの休止設定や、ピークカット設定、沸き増し設定などが可能な多機能リモコン。
沸し上げ温度は65℃、70℃、75℃、80 ℃、85 ℃、90 ℃、 自 動 の 設 定が可能です。

新機種タンクユニット型

番

貯 湯 量（ L ）CHP-151005SK-2
CHP-151010SK-2
CHP-151015SK-2

関連商品のご紹介

防雪フード

500
1,000
1,500

構

成

熱源機 CHP-15H2×1台＋タンクCHP-500TSK×1台
熱源機 CHP-15H2×1台＋タンクCHP-500TSK×2台
熱源機 CHP-15H2×1台＋タンクCHP-500TSK×3台

価格はお問い合わせください。

上部固定金具／ワイヤセット

雪対策として積雪・凍結の被害を小さくします。 転倒防止のための金具セット。

風向ガイド

高置台

吹き出す方向が窓や通路側の場合に使用します。

熱源機を底上げします。積雪の深い地域などで使用します。

ご発注の前にご確認ください①井戸水のご使用は製品の寿命に影響を与える場合がございます。
ご使用を検討されている場合は必ず事前にご相談ください。②設置予定地域の騒音規制等に準拠する設置環境をご検討ください。
また、必要により防音壁等の設置をご検討ください。③熱源機およびタンク容量等の選定につきましては、事前にご相談いただくことをおすすめいたします。

株式会社日本イトミック〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 24F TEL.03-3621-2141 FAX.03-3621-2130

仕様（熱源機）
沸き上げ温度仕様（貯湯タンク）◆下記は日本冷凍空調工業会規格（JRA4060：2014）に準拠

℃

65〜90

電源
最大電流

A

三相 200V32

冷媒側設計圧力Mpa 低圧側 8.0 ／ 高圧側 13.250 ／ 60Hz

貯湯タンク
ユニット

塗装色

アイボリーホワイト( マンセル値 5Y 7.5/1 8 分艶）

寸法（高さ×幅×奥行）mm
製品質量／運転質量kg

1,850 × 906
220 ／ 225

×形
圧縮機

式

456

気温

ＤＣブラシレスモータ

定格出力kW
クランクケースヒータ W

1.7 × 2 台
72 × 2送風機

Wプロペラファン 47W

ポンプ
空気熱交換器W

DC282V-35W
強制空冷式クロスフィンチューブ

×性
能

螺旋型接触式

保護装置

過負荷保護／圧力保護／温度過昇防止／過電流保護kg
ﾄﾝ

ＣＯ２2.6／

運転保証外気温度℃-25 〜 43

運転音（中間期）

dB52

1.37×L/min

70

タンク材質

-

ＳUS444相当

塗装色-

アイボリーホワイト490

DB ／ WB℃

7／6

2／1-7 ／ -8

加熱能力

kW

14.7

15.0

15.0

14.0

13.0

貯湯能力

L/h

225

268314200

入水→出湯℃

9 ⇒ 65 17 ⇒ 65 24 ⇒ 65 5 ⇒ 65

5 ⇒ 65

kW

3.70

4.93

5.47

65℃出湯

2台

給湯熱交換器
冷媒名／封入量
１日の冷凍能力kPa

最大給湯流量性能仕様

密閉型ロータリーコンプレッサ

電動機形式

最高使用圧力一定モード 消費電力
年間加熱効率

3.60

3.27

186

4.0

寒冷地年間加熱効率
90℃出湯

2 サイクル

16 ／ 12 25 ／ 21

加熱能力
貯湯能力

一定モード 入水→出湯
消費電力

3.3

kW
L/h

15.0
159

15.0
176

15.0
195

14.014113.0131℃

9 ⇒ 90 17 ⇒ 90 24 ⇒ 90 5 ⇒ 90

5 ⇒ 90

kW

4.95

6.20

4.66

4.285.89【注 意】
・エコキュートは貯湯式の為、有効貯湯量は安全率（自然放熱）を見込んだ貯湯量（８割程度）として下さい。
・消費電力は圧縮機、送風機、ポンプを含むユニット全体の合計です。
・貯湯タンクの仕様に合わせた減圧弁を設置・設定してください。
・熱源機保護の為、必ず水道水を使用し、給水温度は「65℃以下（但し凍結しないこと）」でお使い下さい。

寸 法 図
■ 熱源機

CHP-15H2

本体左側面■貯湯タンクユニット CHP-500TSK

本体正面

本体右側面
型

番CHP-500TSK

質量（kg）寸法（㎜）

貯湯量（ℓ）

本体

満水W

DH

500

100

6007028281970

構造

密閉タンク500L×1基

制御関係端子台

本体正面
取っ手

本体右側面

本体底面メンテナンス窓

アンカーボルト 128
位置 3×φ18

空気吸込口

排水口（R3/4）

ヒートポンプ出口配管（B側）接続口（R3/4）

エア抜き用排水管接続口（R1/2）

ヒートポンプ入口配管（A側）接続口（R3/4）

本体上面

ドレン排水接続口（Rc1）

アース端子14016045022851545137

空気吐出口8281771891970702574496

電源端子台

44

ヒートポンプ入口配管
接続口 R1（25A）

ヒートポンプ出口配管接続口
R1（25A）

給水接続口R1（25A）

給湯接続口R1（25A）

リモコンコード他、機内引込み位置
ヒートポンプ出口配管（B側）接続口

アンカーボルト切欠き穴 M12×4

ヒートポンプ入口配管（A側）接続口

ドレン排水接続口（Rc1）

電源ケーブル機内引込み位置
エア抜き用排水管接続口■ターミナルボックス TB-15

25278145■熱源機リモコン CHP-R15113

取付け自在板正面から脱着可212※
170229218※取付けねじピッチ取付けは貫通施工が必要です。
バンド通し穴：裏面（巾10mm）×2
ノック穴径： 背面φ21×8
下部φ21×3
背面を利用する場合は雨水等を考慮し、防水処理が必要です。

28

周囲温度‒10℃～43℃の場所に設置してください。

145●●37144） P43×4=172※
ケーブルブッシング
190
工要.5
内径 φ22
φ4 通施
193（貫ふたを開けた状態
37●●【設置場所についての注意事項】●据え付けは、販売店または専門工事業者に依頼してください。●据え付けは、質量に十分耐える所に確実に行ってください。
●台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行ってください。●可燃性ガスの漏れるおそれがある場所への設置は行わないでください。●機器を移動再設置する場合は、販売店または専門業者に依頼してください。●基礎に固定されているか確認してください。●塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所）、油（機械油を含む）の飛沫や蒸気所、温泉地等の硫化ガスの発生する所、船舶・車両など、特殊な場所には据え付けないでください。
（塩害処理は耐塩害仕様と耐重塩害仕様があり、別途費用がかかります。）●高周波を発生する機械がある所は避けてください。●搬入試運転、日常の保守のため、メンテナンススペース、風吸込みスペース、通路、手すり等を確保してください。●設置場所までの経路ではタラップ、鉄梯子、ハッチ等は安全のため避けてください。
●熱源機の吹出口、吸込口の近くに障害物を置かないでくだ
さい。性能が低下したり、保護装置が働いたりし、運転ができないことがあります。●強い風が熱源機の吹出口に向かって吹きつけるおそれのある所は避けてください。●降雪地区でのご使用の場合、熱源機に防雪フードと高置台などを取り付けてください。
また、積雪により製品が埋まったり天板に積雪しないよう、雪よけを設置するか、あるいは雪かきを行ってください。●山間部や樹木の多い場所では、ネットの取付等の落ち葉対策を講じてください。
●貯湯槽ユニットは、タンク内の湯水を排水するための排水溝を設けることが可能な場所に据え付けてください。
また、火山による降灰等が発生する地域での設置には、ドレン水の詰りが発生しやすいので、ドレンエルボ部分は取り外して清掃できるようにしてください。●運転音や振動が他へ伝わったり増大したりしないよう強度が十分な場所を選んで機器を設置してください。●異常音が発生しないよう基礎の強度、水平度を充分確認して据え付けてください。●熱源機は屋外に据え付けてください。●熱源機は沸し上げ中や沸き増し中、および凍結防止運転中には運転音が発生し、冷風が出ますので、住宅近くやご近所の迷惑になる場所には据え付けないでください。熱源機は夜間にも運転しますので特にご注意ください。

【電気工事についての注意事項】●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据え付け説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。●配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないよう確実に固定してください。●漏電ブレーカを取り付けてください。●ブレーカの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。●アース線を必ず接続してください。
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。●アース（接地）工事は万一の感電事故防止のため、電気設備技術基準および内線規程および据え付け説明書に基づき、電気工事士による D 種接地工事（接地抵抗値 100Ω以下）を行ってください。●リモコン接続線は中継接続や、電源線と同一管内に収めないでください。●電源電圧 200V±10% 以内、相間電圧アンバランス 3％以内でご使用ください。
●電力契約の種類によって、電気料金単価が異なります。

【配管工事についての注意事項】●上水道に直結する場合は、当該水道事業者の条例に基づき認定水道業者が指定された配管材料を使って施工してください。●技術ガイドの水質基準に適合した水道水以外は原則として使用しないでください（保証の適用外になります）。井
戸水などは腐食などにより漏水することがありますので、使用を検討されている場合は必ず事前にご相談ください。
温泉水は使用できません。●使用方法に合わせた減圧弁を設置、設定してください。●各接続配管には必ずユニオン継手を使用し、給水接続口付近にはストレーナ、止水弁を取り付けてください。●給湯配管は100℃以上の耐熱性、耐食性を有する材料をご使用ください。
（銅管、ステンレス鋼管等）●複数台を並列に接続する場合は、偏流を防止するため電動弁を取り付けてください。設置台数や使用方法により取付有無が変わりますので詳細は販売店にご相談ください。●階下への給湯を行う場合は、空気抜き弁・バキュームブレーカ・定流量弁などの負圧対策を行ってください。●異種金属を接続する場
合は、絶縁フランジなどを使用して異種金属接触腐食対策を行ってください。●凍結のおそれがある場合には、凍結防止工事を行ってください。
●タンク排水口は膨張水を排水するため、必ず開放とし排水ホッパーを設け、排水管は耐熱性・耐食性を有する材料を使用してください。
（耐熱塩ビ管など）高温の膨張水が排出される場合があります。
2023.09.01-0.1