仕様書番号
発行

製品 仕様 書型

名バラストレス水銀灯代替ＬＥＤランプ

品

名ＭＬＦシリーズ【受領印欄】

改訂 05

株式会社 アップルツリー
担当確

認

決裁

SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05
2020年 04月 01日

番号 ：SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：

05

改訂日付

改訂

2017/07/18

00

2017/08/07

01

2017/08/28

02

2017/11/30

03

2018/06/20

04

2020/04/01

05

改訂

内

容

初版制定

1
担 当鈴木

『６－１』 カスタム色温度変更３０００Ｋ→２７００Ｋ『９』 ＭＬＦ０４０外形図誤記訂正『７－１』『７－２』 ２７００Ｋ光学特性追加 / 『７－２』 ５０００Ｋ直下照度値訂正 / 『７－３』 配光特性更新 / 安全上の注意更新
ＭＬＦ０５０追加 /頁 ：『９』 ＭＬＦ０１５、ＭＬＦ０４０外形図変更

保証期間変更による全面改定

鈴木鈴木鈴木鈴木鈴木番号 ：SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：05

１．適頁 ：

用
本仕様書は、バラストレス水銀灯代替ＬＥＤランプ ＭＬF シリーズ について規定する。

２．概

要
本製品は、従来型バラストレス水銀灯の代替光源として開発した、ＬＥＤ照明用電源を内蔵する、ＬＥＤ照明ユニットである。

３．採用ＬＥＤミドルパワータイプ 白色発光ＬＥＤ ４８灯（ＭＬＦ０１５）
ミドルパワータイプ 白色発光ＬＥＤ １４４灯（ＭＬＦ０４０/ＭＬＦ０５０）４．点灯電源単相商用電源 ＡＣ１００－２４０Ｖ ±１０％５．使用環境項目記号

定格単位

使用温度範囲

Ｔａ－２０～５０℃

保存温度範囲

Ｔｓ－３０～７０℃

環境相対湿度

ＲＨ５～

９０％

設置環境－
屋内/屋外
※推奨ランプホルダと組み合わせてご使用ください。

備考（氷結、結露の無いこと）－

推奨ランプホルダ：ＭＬＦ０１５ 岩崎電気製Ｋ０形
ＭＬＦ０４０/ＭＬＦ０５０

岩崎電気製Ｓ０形、ＨＳ０形（要延長ソケット）

2

番号 ：

SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

3

６．名称対応表６－１ 品番表示
ＭＬＦ
（１）

０４０
（２）

Ｗ
（３）

５
（４）

８５
（５）

Ｈ
（６）

ＳＬ
（７）

Ｎｏ

識別項目

凡例

説明

（１）

ユニットシリーズ

ＭＬＦ「ＭＬＦ」固定記号

（２）

消費電力

０４０

消費電力対応表による

（３）

筐体色

Ｗ

「Ｗ」固定：白

（４）

色温度

５

「５」標準：５０００Ｋ 「２」カスタム：２７００Ｋ

（５）

演色評価数

８５Ｒａ８３ Ｔｙｐ.

（６）

カバーＦｒｏｍ

Ｈ「Ｈ」固定：ハーフクリア

（７）

取付タイプ

ＳＬ「ＳＬ」固定：Ｅ２６/Ｅ３９口金

６－２ 消費電力対応表
消費電力表記消費電力

０１５１５Ｗ０４０４０Ｗ０５０５０Ｗ

番号 ：SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

4

備

考

７．仕様
７－１ 電気・光学特性
項

目記号

タイプ

ＭＩＮ

ＴＹＰ

ＭＡＸ

単位

電源入力電圧

Ｖｉｎ

全タイプ

９０－

２６４Ｖａｃ

入力周波数ｆ

全タイプ

４７－

６３Ｈｚ

ＭＬＦ０１５

０．０７

０．０８

０．０９

ＭＬＦ０４００．１８

０．２００．２２

ＭＬＦ０５０

０．２２

０．２５

０．２８

ＭＬＦ０１５１３１５１７

ＭＬＦ０４０３６４０４４

ＭＬＦ０５０

４５５０

５５

ＭＬＦ０１５－

２１００－

ＭＬＦ０４０－

５６００－

ＭＬＦ０５０－

６７５０－

ＭＬＦ０１５－

１７７０－

ＭＬＦ０４０－

４７６０－

ＭＬＦ０５０－５７４０－

ＭＬＦ*５８５－

５０００－

ＭＬＦ*２８５－２７００－

電源入力電流Ｉｉｎ

電源消費電力

Ｐｉｎ

全光束

Φ

色温度

Ｔｃ

Ａａｃ

ＡＣ２００Ｖ
入力時

Ｗ

ＡＣ２００Ｖ
入力時

ｌｍ

５０００Ｋ

ｌｍ

２７００Ｋ

Ｋ

±１０％

平均演色評価数

Ｒａ

全タイプ

８０８３－

－

ビーム角度

2θ1/2

全タイプ

－

１１０－

deg

７－２ 測定条件
周囲温度

Ta = 25℃

電圧／電流／消費電力

デジタルマルチメータ

測定時間

点灯後 30 分

全光束

積分球 + 光量計

色温度/演色評価数

分光分析器

光量５０％以上

番号 ：SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：05

MLF015W585HSL

MLF040W585HSL

MLF050W585HSL

直下距離

５０００Ｋ

５０００Ｋ

５０００Ｋ

１ Ｍ

７０８

１９１５２２０１２ Ｍ

１７７４７９５５０

３ Ｍ

７９２１３２４５頁 ：７－３ 直下照度特性 （参考値）

単位 ： ｌｘ
MLF015W285HSL

MLF040W285HSL

MLF050W285HSL

直下距離

２７００Ｋ

２７００Ｋ

２７００Ｋ

１ Ｍ

５９７１６２８１８７１２ Ｍ

１４９４０７４６８

３ Ｍ

６６１８１２０８
単位 ： ｌｘ

７－４ 外観ＭＬＦ０１５**

ＭＬＦ０４０**

ＭＬＦ０５０**外形寸法

φ１２０×Ｈ１６０ｍｍ

φ１６５×Ｈ２１９ｍｍ

φ１６５×Ｈ２１９ｍｍ

外形図

付図 ６－９２４３１Ｂ

付図 ６－９２４３２Ｂ

付図 ６－９２６４１Ａ

ヒートシンク材質

マグネシウム合金

マグネシウム合金

マグネシウム合金

カバー材質

ＰＣ

ＰＣＰＣ

口金

Ｅ２６

Ｅ３９Ｅ３９

筐体色

白白

白

重量

Ｔｙｐ ３８５ｇ

Ｔｙｐ ９１０ｇ

Ｔｙｐ ９２５ｇ

７－５ 配光特性
付表による。
７－６ 保護等級ＩＰコード
ＩＰ６５相当（岩崎電気製ランプホルダＳ０形、Ｋ０形装着時）
８．設計寿命時 間条 件定 義

設置環境： 25℃ 50%RH
40000 Hrs

試験電流： 定格ランプ電流
点灯条件： 連続点灯

光束維持率 70％

5

番号 ：

SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：05頁 ：９．信頼性試験
９－１ 試験項目（次表の信頼性試験を行った後、下記判定基準を満足すること ）

試験項目

試験条件

時間判定基準低温保存

Ｔａ＝－３０℃にて放置

２４０Ｈｒｓ

Ａ，Ｂ

低温動作

Ｔａ＝－２０℃にて連続動作

２４０Ｈｒｓ

Ｂ，Ｃ

高温保存

Ｔａ＝＋７０℃にて放置

２４０ＨｒｓＡ，Ｂ

高温動作

Ｔａ＝＋５０℃にて連続動作

２４０Ｈｒｓ

Ｂ，Ｃ

高温高湿動作

Ｔａ＝＋５０℃、湿度９０％にて連続動作

２４０Ｈｒｓ

Ｂ，Ｃ

温度サイクル－３０℃ ０．５Ｈ→＋７０℃ ０．５Ｈ→
移行時間６０分以内にて１サイクルとする。

１０サイクル

Ａ，Ｂ

注１）試験はモジュールへの結露の無い条件にて行う。
注２）試験後、常温常湿にて１時間放置後検査実施する。

９－２ 判定基準Ａ） 電気・光学特性を満足すること。
Ｂ） 外観に機械的，物理的損傷が無いこと。
Ｃ） 電気・光学特性が初期値の±１０％以内であること。

6

番号 ：

SP-MLF ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2020 年 04 月 01 日

ＭＬＦシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

7

１０．梱 包輸送上、製品の破損、その他支障の無い梱包とする。
１１．表 示１１－１ 外 装
外装箱に品名、数量、ロット番号を記入したラベルを貼付けする。
ロット番号は、弊社規定の密番による。
１１－２ 個 装
個装箱に品名、ロット番号等を記入したラベルを貼付けする。
ロット番号は、弊社規定の密番による。
１１－３ 製 品
所定位置に製品ラベルとシリアルナンバーラベルを貼付けする。
シリアルナンバーは、整数連番表示とする。
１２．不合格判定ロットの処置
購入者が不合格と判断したロットは直ちに不具合内容を納入者に連絡し、返品処理する。
但し、緊急を要する場合は、別途協議し円滑に処理する。
１３． 事故の保証
当機種の保証期間は、納入後５年間とする。但し、１日２０時間以上の長時間使用の場合は半分の保証期間とする。この間に於ける正常な使用状態での製造者側の責任と判断される故障においては、無償修理、又は代品納入を行う。
１４．環境汚染物質の使用
当機種は、ＲｏＨＳ指令に準拠するものである。
１５．その他
本仕様に記載された以外の問題が生じた場合は、両者協議の上処置を決定する。

文字方向1234567

RoHS

MLF015W585HSL
AC100V-240V

50/60Hz15W 5000K
株式会社アップルツリー

株式会社アップルツリー

文字方向1234567

RoHS

MLF040W585HSL
AC100V-240V

50/60Hz40W 5000K
株式会社アップルツリー

株式会社アップルツリー

文字方向1234567

RoHS

MLF050W585HSL
AC100V-240V

50/60Hz50W 5000K
株式会社アップルツリー

株式会社アップルツリー

配光特性
配光角(deg)
0102030405060708090100110120130140150
配光角(deg)
0102030405060708090100110120130140150

A配光
3373323142862471981398241201164444A配光
3423363172852431921378546221164444

MＬFシリーズ
MLF015xx

単位： cd/1000lm

1/2ビーム角A

110.0

(deg)

MLF040xx/MLF050xx

単位： cd/1000lm

1/2ビーム角A107.4※仕様範囲 1/2ビーム角：±10%※製品の仕様及び本資料に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
※この資料の記載内容は2020年04⽉01⽇現在のものです。

(deg)Ａバラストレス水銀灯代替LEDランプ
MLFシリーズ

安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は本製品を正しくお使いいただき、使用する方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項には誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を下の表示で区分し、説明しています。
工事店様へ 工事が終了しましたら、本説明書は必ずお客様へお渡しください。
お客様へ ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。その後は必ず保管してください。
ケアマーク表示  絶対にしてはいけない「禁止」表示です。  必ず実行していただく「強制」表示です。

警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 ･HID ランプ用器具（安定器を使用するもの）、非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください。
煙･点灯回路損傷の原因）（破損･発 ･調光や遅れスイッチ、照度センサーの機能が付いた照明器具および回路では使用しないでください。（不点灯や短寿命の原因）
 ･直流電源では絶対に使用しないでください。（破損･発煙･点灯回路損傷の原因）
 ･紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災･器具過熱の原因）
 ･製品を分解、改造したり、部品を交換して使用しないでください。（感電･火災・故障の原因）
 ･引火する危険性のある雰囲気（ガソリン･可燃性スプレー･シンナー･ラッカー･粉塵など）で使用しないでください。（火災･爆発の原因）
 ･海上や臨海部などの重塩害地帯では使用できません。耐塩レベルについてはお問合せください。（絶縁不良･感電･火災･落下等の原因）
 ･腐食性ガスの発生する場所には使用しないでください。（絶縁不良･感電･火災･落下等の原因）
 ･硫黄成分を含む温泉地や工場では使用しないでください。（破損･発煙･点灯回路損傷の原因）
 ･取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因）
 ･万が一、発煙や異臭、点灯しないなどの異常を感じたときは、直ちに電源を切って使用を中止してください。（火災・感電の原因）
 ･ランプの大きさ（外径･全長）および重さを十分考慮した器具で使用してください。（器具落下の原因）
 ･必ず付属の落下防止ワイヤーを取付けて使用してください。（落下の原因）

注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

 ･落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。(破損・ケガの原因)
 ･点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。（火傷の原因）
 ･塗料などを塗らないでください。（過熱･破損･ケガの原因）
 ･冠水するおそれのある場所では使用しないでください。（漏電･感電･故障の原因）
 ･前面カバーに亀裂が生じた場合、そのままの状態で使用しないでください。（カバーの落下･感電･故障の原因）
 ･点灯中のランプを長時間直視しないでください。（目を傷める原因）
 ･電球スタンドまたは多灯用器具では使用しないでください。（器具転倒･落下の原因）
 ･ソケットに確実に取付けてください。（落下の原因）確認してください。ソケット部に浸水しますと、故障の原因となります。

また、器具の防水パッキンが、本品に密着していることを ･この製品はメンテナンスフリーではありません。高所などに使用する場合はメンテナンスを考慮して設置してください。
 ･ランプは下記の器具には取付けできません。（火災・感電の原因）
ガード･フードの付いた器具、ダウンライト、密閉形または密閉に近い器具、ランプと反射板などの隙間が狭い器具

上記以外に、使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります）

使用上の注意（●下記の環境・条件では使用しないでください。
・日中直射日光の当たる場所での点灯（火災・短寿命の原因）
・氷結、結露の発生するところ（感電・短寿命の原因）
・振動・衝撃の激しいところ（ランプ落下・短寿命の原因）・腐食性ガス・可燃性ガスの生じるところ（火災・感電・不点灯・ランプ落下の原因）
・粉塵の多いところ（火災・短寿命の原因）
・油類・薬品などが付着するところ（火災・短寿命の原因）
・塩素を使用しているプール（短寿命の原因）● 点灯時の周囲温度は-20℃～50℃の範囲内で使用してください。
● 直流電源では、使用できません。
● 電源電圧（ＡＣ）は90V～264Ｖの範囲で使用してください。
● LED素子には光色･明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色･明るさが異なることがあります。

● 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
● ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがあります。雑音が入るときは距離を離してご使用ください)● 殺虫剤･殺菌剤等をランプに直接噴霧しないでください。（変色･破損･劣化の原因）● ランプが汚れた場合は、必ず電源を切りソケットから外した状態で柔らかい布等をよくしぼって水拭きしてください。
洗剤･薬品･アルコール･シンナー等を使用しての拭き取りは、ランプひび割れの原因となります。
● 屋外で使用する場合、口金部は防水構造になっていませんので、防水構造の照明器具でご使用ください。 また、器具側の防水パッキンが本品のパッキン部と密着していないとご使用できません。
器具側の防水パッキンが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。

取付けの前にMLFシリーズは以下のランプホルダに適合しています。
MLF015：岩崎電気製K0形
MLF040/MLF050：岩崎電気製S0形、HS0形（要延長ソケット）
以下の点検で異常がないか確認してください。
● ランプホルダのカップリング電線引出口が水平より下方向になっていることを確認してください。上向きの場合は、使用しないでください。アームをご使用の場合はアーム角度が水平より上向きであることを確認してください。下向きの場合は、使用しないでください。（ 浸水による感電･短寿命の原因）● 防水パッキンが損傷･劣化していないことを確認してください。
● 器具が確実に取付いていることを確認してください。
● アーム、台座に腐食･損傷などがないことを確認してください。

受

心 触片確認● ソケットの 金および中 接が腐食していないかしてください。
● ケー ルに、の発生や損傷がないことをしてください。
● Dランプ用器が取り付けてある場合は、必ず取り外してご使用ください。

HIブ

亀裂
安定取付け方法

確認

１．ガード･フードを取り外す。（ガード、フード付のランプホルダに取付けると、短寿命の原因になります）
２．ランプを取付ける。
本品パッキン部に器具側の防水パッキンが密着していることを確認してください。
本品の最大径部を持って器具に挿入し、止まるまでねじ込んでください。（ランプフィン部を持っての取付けは、フィン破損の原因となりますので絶対に行わないでください）
３．落下防止ワイヤーを取付ける。

保証内容
保証商品
保証期間

保証対象外事項

その他

保証とアフターサービスについて扱説明書の使用範囲で保証期間内に故障した場合、無償修理又は無償交換
弊社が販売したバラストレス水銀灯代替LEDランプ ＭＬＦシリーズ
１．ご購入日より５年間
２．納入後、２週間以内の初期不良については保証適用後５年間
３．保証適用後、３ヶ月または残余保証期間のうち何れか長いほう※１日２０時間以上のご使用については、保証期間を半分とさせていただきます。
１．施工上の不備、誤使用、あるいは不当な改造や修理に起因する故障・損傷・不具合
２．老朽化した灯具設置に起因する故障・損傷・不具合
３．運搬、施工中の事故（落下や衝撃を含む）に起因する故障・損傷・不具合
４．経年変化進行に伴う著しい明るさ低下
５．天変地異、火事、酸性雨、塩害、公害、異常電圧などに起因する故障・損傷・不具合
６．海外で発生した故障及び損傷
７．使用温度範囲外での使用に起因する故障・損傷・不具合
８．その他、製造者の責めに帰し得ない理由により生じた故障・損傷・不具合
１．保証を受けられる場合は、納品書（領収書）の控え、施工図面、電気図面、瑕疵の状況を示す写真などの資料を提出していただく場合があります。
２．原則として不具合品の返却を以て保証対象とします。
３．故障、不具合により誘発される全ての損害（工事費、営業損失、運搬費、諸経費等）は保証に含みません。
取製造元〒143-0006
東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル5F
TEL:03-6825-8080
FAX:03-5767-6445
http://www.appletree-ws.co.jp/
受付時間 午前9時～午後6時/土・日・祭日を除く