ガス警報器

製品仕様書

型式

ＸＬ－２７５Ｇ【空気より軽い12A・13Aガス用家庭用・業務用兼用天井取付用】

No㸬1/5ᨵゞ␒ྕ

1࢞ࢫ㆙ሗჾ

సᡂ᪥ 2018ᖺ11᭶ 8᪥ᢎㄆ☜ㄆసᡂ〇ရ௙ᵝ᭩ᨵゞ᪥ 2019ᖺ 2᭶ 5᪥᪂ࢥࢫࣔࢫ㟁ᶵᰴᘧ఍♫Ⓩ㘓No㸬C53LC-134ᆺᘧ㹖㹊㸫㸰㸵㸳㹅  ୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏ࢞ࢫᶵჾ᳨ᰝ༠఍ 㒔ᕷ࢞ࢫ⏝࢞ࢫ㆙ሗჾ᳨ᰝつ⛬㸦-,$(㸧᱁⇕⥺ᆺ༙ᑟయᘧ᳨▱ཎ ⌮᳨ ▱ ᑐ ㇟ ࢞ ࢫ  ✵Ẽࡼࡾ㍍࠸$࣭$࢞ࢫ⏝
㆙ ሗ ࢞ ࢫ ⃰ ᗘ  ὀពሗ ⇿Ⓨୗ㝈⏺⃰ᗘࡢ⣙௨ୖ
㆙ ሗ ὀពሗࣞ࣋ࣝࢆ㉸࠼࡚⇿Ⓨୗ㝈⏺⃰ᗘࡢ௨ୗᛂ⟅᫬ 㛫  ศ௨ෆ㆙ሗ᪉ ᘧ ༶᫬㆙ሗᆺࠊ⮬ື᚟ᖐᘧ  ࣭ࣛࣥࣉ㸸ὀពሗ ㉥㸦࢞ࢫ㆙ሗ㸧ࣛࣥࣉⅬ⁛       ㆙ ሗ ㉥㸦࢞ࢫ㆙ሗ㸧ࣛࣥࣉⅬⅉ  ࣭㬆ື㡢㸸ὀពሗ ↓㡢㆙ ሗ ࢞ࢫ㆙ሗ㡢ࡲࡓࡣࣈࢨ࣮㡢  ͤ㡢ᅽG% $ 㸭P௨ୖ㸦᳨ᐃᇶ‽㸧ࠊN+]௨ୗࡢ㡢ᇦྵࡴእ 㒊 ฟ ຊ ಙ ྕ᭷㟁ᅽฟຊ㸦ẁ㝵᭷㟁ᅽ⥺ᘧࠊ⮬ື᚟ᖐᘧࠊ➃Ꮚ᥋⥆㸧 ࣭┘ど᫬ 㸸 㹂㹁㹔 㸦㹼㹔㸧 ࣭࢞ ࢫ ㆙ ሗ ᫬ 㸸 㹂㹁㹔 㸦㹼㹔㸧 ࣭ᶵ ჾ ␗ ᖖ ᫬ 㸸 㹂㹁 㹔 㸦㹼㹔㸧 ࣭ᐃ ᱁ ㈇ Ⲵ㸸 㹼㹩Ȑ
㏻㟁⾲ ♧⥳㸦㟁※㸧ࣛࣥࣉⅬⅉึ ᮇ ࢱ ࢖ ࣐ ࣮⛊㛫ึᮇࢱ࢖࣐࣮୰ࡣ⥳㸦㟁※㸧ࣛࣥࣉⅬ⁛ᶵ ჾ ␗ ᖖ ⾲ ♧࢞ࢫࢭࣥࢧࡢ␗ᖖࠊ୙᥹Ⓨᛶ࣓ࣔࣜࡢࢹ࣮ࢱ࢚࣮ࣛࠊ ᗘࢧ࣮࣑ࢫࢱࡢ␗ᖖࠊࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢ␗ᖖࠊ
ࢫ࢖ࢵࢳࡢ␗ᖖࢆ᳨▱ࡋࡓሙྜࠊ௨ୗࡢྛฟຊࢆ⾜࠺ࠋ  ࣭ࣛ ࣥ ࣉ㸸⥳㸦㟁※㸧ࣛࣥࣉ㧗㏿Ⅼ⁛  ࣭ሗ ▱ 㡢㸸ᨾ㞀㆙ሗ㡢         ͤ㡢ᅽG% $ 㸭P௨ୖ  ࣭እ㒊ฟຊ㸸᭷㟁ᅽฟຊ㹔
㆙ ሗ ࡢ ೵ Ṇ࢞ࢫ㆙ሗࠊ࠾ࡼࡧᶵჾ␗ᖖ᫬࡟ࢫ࢖ࢵࢳࢆᢲࡍ࡜ࠊ㆙ሗ㡢ࡀ೵Ṇࡉࢀࠊእ㒊ฟຊࡀ㆙ሗฟຊ࠿ࡽ᚟
ᖐࡍࡿ㸦ࣛࣥࣉࡣ⥅⥆ࡍࡿ㸧ࠋࡑࡢᚋࠊタᐃ᫬㛫௨ୖ㆙ሗ≧ែࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊ෌ᗘ㆙ሗ㡢ࡀ㬆ືࡋࠊእ㒊ฟຊࡀ㆙ሗฟຊࡍࡿࠋ
ణࡋࠊ࢞ࢫ㆙ሗࡣᅇࡢࡳ೵Ṇྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ௨㝆ࡣ᚟ᖐࡍࡿࡲ࡛↓ຠ࡜࡞ࡿࠋ   ࣭࢞ࢫ㆙ሗ㸸ศ㛫೵Ṇ㸦ᅇࡢࡳ㸧 ͤศ௨ෆ࡟෌㬆ື  ࣭ᶵჾ␗ᖖ㸸᫬㛫೵Ṇ‽ᣐつNo．2/5
動作点検確認機能『初回点検時』 ※電源投入してから初めての操作の場合
長押点検：初期タイマー終了後の通常監視状態において、警報停止スイッチを3秒押し続け、「ピッピッ」音の鳴動後に放すと、ガス警報音が鳴動し、ガス警報ランプが点灯する。有電圧出力については、警報出力となる。一連の動作が終了するとランプは全点灯し、有電圧出力は1分間警報出力を維持することで、接続機器との連動動作の点検を容易に行うことができる（1分以内に再度スイッチを押すことで強制終了できる）。電源投入から1回のみ操作可能。
『動作点検時』 ※初回点検実施済みの場合
短押点検：初期タイマー終了後の通常監視状態において、警報停止スイッチを押し、「ピッ」音の鳴動後に放すと、全ランプが1秒間点灯し、鳴動原因が表示される場合は、ガス警報ランプが1秒間点灯する（有電圧出力は監視出力）。その後、終了正常音声が鳴動する。
長押点検：初期タイマー終了後の通常監視状態において、警報停止スイッチを押し、「ピッ」音の鳴動後に更に3秒間押し続け「ピッピッ」音の鳴動後に放すと、ガス警報音が鳴動し、ガス警報ランプが点灯する（有電圧出力は監視出力）。一連の動作が終了すると、「ピー」音が鳴動し、点検動作が終了する。

自動初期点検機能

初期タイマー中に警報器が自動で故障診断を行い、その結果を表示と音声でお知らせする。

有 効 期限 お知 らせ 機 能

通電時間を積算し、設置後約5.5年が経過した場合、緑（電源）ランプがゆっくり点滅する。
また、この状態において警報停止スイッチを押すと、「ピッ」音の後、メッセージでお知らせする。
メッセージの音圧は63dB(A)／m以上である。

警報音声・ブザー切替機能

ガス警報音を音声合成音（日本語、英語、中国語）かブザー音の設定を切り替える機能（機器異常、有効期限は日本語音声のみ）。警報停止スイッチを押しながら電源投入することで設定モードに移る。電源投入時にのみ有効。
（設定1･･･警報音：日本語の音声合成音）（設定2･･･警報音：ブザー音）（設定3･･･警報音：日本語と英語の音声合成音を交互鳴動）（設定4･･･警報音：日本語と中国語の音声合成音を交互鳴動）

鳴動原因表示機能

ガス警報からの復帰後に短押点検を行うと、ガス警報ランプを表示する機能。
短押点検において、ランプが全点灯した後、ガス警報ランプが1秒間点灯する。10日間連続通電で履歴表示機能を終了する。
尚、電源投入後25分以内の警報は点検情報として扱い、履歴に残さない。

ガス点検モード

初期タイマー終了後から3分30秒の間に、点検ガス中に含まれる水素を検知してガスセンサの点検を行う。点検ガスが注意報点検レベルを超えるとガス注意報、警報点検レベルを超えるとガス警報となる。
これにより燃焼炎からの採取ガスにて点検が可能となる。

機能および動作『主な機能および動作』（No．3/5～5/5）に記載

電源

AC100V±10%、50 / 60Hz共用力

監視時：約0.7W、警報時：約1.3W

消費

電使 用 温 度 範 囲-10℃ ～ ＋50℃（結露しないこと）

質量および寸法

約 135g、直径 120×高さ 25.5mm(突起部分は含まない)

取法

専用取付ベースによる回転引掛方式品

取扱説明書(保証書付)……1付

付

方属

施工説明書 ………………

※付属品は納入先の仕様により異なる場合があります。

No．3/5『主な機能および動作』①通常監視動作
表示ランプ……… 【点滅】2Hz点滅（0.25秒点灯/0.25秒消灯の繰り返し）
ガス
電源
警報音
監視時
警報ランプ
ランプ
初期タイマー
30秒経過後終了鳴動
通常監視時※電源投入後30秒～4分はガス点検モード

点滅

消灯なし

1秒
消灯

1秒
消灯なし

1秒
点灯

1秒点灯なし

1秒
消灯

1秒
消灯

なし

点灯

消灯

正常です。※点灯

消灯なし

備考（外部出力等）

有電圧出力：6Ｖ※ 約 30日 経過 する と無音となります。

有電圧出力：6Ｖ

No．4/5
表示ランプ……… 【点滅】2Hz点滅（0.25秒点灯/0.25秒消灯の繰り返し）
ガス
電源
警報音
監視時
警報ランプ
ランプ

備考（外部出力等）

初回点検時

長押点検

スイッチ押下中（3秒経過前）スイッチ押下中（3秒経過）
スイッチを放す

1分経過か、再度スイッチを1秒押す

点灯

消灯

点滅

消灯ピッ、ピッ、（受付音）

点滅

点灯

ウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、
ガスが漏れていませんか。

点灯なし

点灯

消灯

ピー（終了音）

点滅
1秒
消灯
1秒
点灯

消灯
1秒
消灯
1秒
点灯

ピッ、（受付音）

点検受付中
有電圧出力：6Ｖ
点検受付確定有電圧出力：6Ｖ
有電圧出力：12Ｖ
有電圧出力：6Ｖ※ ス イッ チを 10秒 以上押した場合、点検キャン
セルとなる。その際、左記終了音は鳴動しない

動作点検時
スイッチ押下スイッチを放す

なし

短押点検

なし

鳴 動 履 歴（履歴がない場合は終了）
ガス警報
履歴表示

有電圧出力：6Ｖ

長押点検

1秒
消灯
点灯

1秒
点灯
1秒
消灯
消灯

スイッチ押下点滅

消灯

ピッ、（受付音）

ス イ ッ チ を 更 に 3秒
押し続ける

点滅

消灯

ピッ、ピッ、（受付音）

スイッチを放す点滅

点灯

ウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、ガスが漏れていませんか。

点灯

消灯

ピー（終了音）

消灯

なし
なし
正常です。
有電圧出力：6Ｖ※ ス イッ チを 10秒 以上押した場合、点検キャン
セルとなる。その際、左記終了音は鳴動しない※下記動作となる（次ページ以降の動作も同様）
・ブザー音設定の場合
ガス警報音：ウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ
・英語音声設定の場合
ガス警報音：ウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ ガスが漏れていませんか。とウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ Danger Gas, Danger Gas の交互鳴動
・中国語音声設定の場合
ガス警報音：ウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ ガスが漏れていませんか。とウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ煤气泄漏 危险 、煤气泄漏 危险 の交互鳴動②ガス漏れ警報動作
表示ランプ……… 【点滅】2Hz点滅（0.25秒点灯/0.25秒消灯の繰り返し）
ガス電源
警報音
ガス検出時
警報ランプランプ
ガス注意報
スイッチを押す
ガス警報

スイッチを押す

備考（外部出力等）

点灯

点滅

なし

有電圧出力：6Ｖ

点灯

点滅

有電圧出力：6Ｖ

点灯

点灯

なし
ウー、ウー、ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、
ガスが漏れていませんか。

点灯

点灯

なし

有電圧出力：12Ｖ
有電圧出力：6Ｖ※【5分】経過後、警報状
態であれば再警報※1回のみ警報停止可能※停止時にスイッチを押しても音声鳴動しない

No．5/5③故障警報動作時
表示ランプ……… 【高速点滅】4Hz点滅（0.125秒点灯/0.125秒消灯の繰り返し）
ガス電源
警報音
機器異常検出時警報
ラ ンプ
ランプ
故障です。販売店に連絡して下さい。
【10分毎】
高速
機器異常検出時
消灯
点滅
ピッ、ピッ、ピッ、【1分毎】
スイッチを押す

高速点滅

消灯

なし

備考（外部出力等）

有電圧出力：0Ｖ
有電圧出力：6Ｖ※【36時間】経過後、異常状態であれば再警報※停止時にスイッチを押しても音声鳴動しない※ブザー音設定の場合
故障警報音：ピッピッピッ【1分毎】④有効期限お知らせ時
表示ランプ……… 【ゆっくり点滅】2秒点灯/1秒消灯の繰り返し
ガス
電源
警報音
有効期限超過時
警報ランプ
ランプ
ゆっくり
有効期限超過時
消灯なし
点滅
スイッチを押す
ゆっくり
ピッ、有効期限が切れています。
（繰り返し消灯点滅
販売店に連絡して下さい。
操作可能）

備考（外部出力等）
有電圧出力：6Ｖ
有電圧出力：6Ｖ⑤警報音声・ブザー切替動作
表示ランプ……… 【点滅】2Hz点滅（0.25秒点灯/0.25秒消灯の繰り返し）【2回点滅】0.15秒点灯/0.20秒消灯/0.15秒点灯
ガス
電源
監視時
警報
警報音
ラ ンプ
ランプ
電源リセットスイッチを押しながら電源再投入秒未満でスイッチを離す３

備考（外部出力等）

消灯

消灯

なし

有電圧出力：0Ｖ

点滅

消灯なし

有電圧出力：6Ｖ

音声です

現設定の音声※左記は設定1の場合

音声／ブザー切り替え３秒以上スイッチを押す

ｽｲｯﾁ１秒押下(何回でも操作可能)

1秒に2回点滅

1秒に2回点滅

1秒に2回点滅

1秒に2回点滅

スイッチ押下の度に設定が変わる
設定2

ブザーです
/
Danger(英語)/危险 （中国語）
/
音声です

設定1

設定完了

ｽｲｯﾁ３秒押下または1 分以上
ｽｲｯﾁ押下なし

1秒に2回点滅

1秒に2回点滅ピー

機器リセット

消灯

消灯

なし

点滅
1秒消灯
1秒点灯
1秒消灯
点灯

消灯
1秒
消灯
1秒点灯
1秒消灯
消灯

なし

点灯

消灯

なし

設定3
設定4

正常時
初期タイマー

30 秒経過後

通常動作

なし
なし
なし

有電圧出力：6Ｖ※約30日経過すると無音となります。

正常です。※
有電圧出力：6Ｖ