HASP の非定常熱負荷計算（２）入力編 (ACLD_HEX15,NewHASP_2)＜目次＞
0．はじめに／HASP とは HASPinp とは
1
1. HASPinp の入力画面の構成
2
2. HASPinp の入力方法
82-1 HASP のフォーマットと inp の画面／入力規則／文字の制限／操作できるセル
82-2 inp の入力支援機能／入力ｶﾞｲﾄﾞ･未入力ﾁｪｯｸ･ﾘｽﾄ入力･命名と引用･式入力･時分入力 10
2-3 入力データのコピーと削除機能
13
3．HASP の入力項目の解説【例題のモデル建物】
3-1 COMMON
1) ジョブ名 ：2) BUIL ： 建物概要（緯度・経度など）（都市・気象データの選択）
3) CNTL ： 計算制御
<補>
気象データファイルの選択の仕方
4) HRAT ： 発熱割合（内部発熱の季節補正）
5) EXPS ： 外表面（面の傾斜角と方位・隣接建物と庇）
6) WCON ： 外表面壁体構造
7) SEAS ： 季節
8) WWDA・SADA・WDAY・SWDAY ： 平日・特別日
9) WSCH ： 週間スケジュール（全日・半日・休日）
10) DSCH ： 日間スケジュール（時間スケジュール）11) OSCH ： 運転時間スケジュール
12) OPCO ： 運転条件（設定温湿度・外気導入・予熱時間）<補><OSCH> の運転時間と <OPCO> の外気導入の入力例
N 13) OAHU ： 全熱交換器・外調機
14) COMMON の終わり
3-2 SPAC
1) Group ： Group の先頭行
2) SPAC ： SPAC の先頭行
3) WNDW ： 窓
4) OWAL ： 外壁・屋根・ピロティ床
5) IWAL ： 内壁・天井・床
6) GWAL ： 接地壁（地中壁・床）
7) BECO ： 異形部材（梁・柱）8) INFL ： 隙間風
9) OCUP ： 人の内部
10) LIGH ： 人工照明
11) HEAT ： 室内発熱機器
12) FURN ： 室内熱容量
13) SOPC ： 運転条件 （装置容量）（冷暖房スケジュール）14) S_end、S_continue ： SPAC の最後の行
N 15) CFLW ： 室間空気流動
16) Group_end ： Group の最後の行
16) CMPL ： 入力データの最後の行
3-3 ZONE

15
15
17
17
17
18
19
20
20
21
21
22
23
23
25
25
26
28
28
29
29
29
30
32
33
34
34
35
36
36
36
37
37
38
38
38
38
39

付 1 気象データの選択についての補足
付 2 ACLD_HEX15 での時分の入力について
付 3 入出力データと気象データの単位系について
付 4 HASP_zone での日積算方法について
付 5 NewHASP_2、ACLD_HEX15、HASP_zone の出力項目一覧

40
41
42
42
43

参考資料

巻末

Ver.20220330-0707（社）建築設備技術者協会

10．はじめに／HASP とは HASPinp とは・本編（その２）の「入力編」では、ACLD_HEX15 と NewHASP_2 の入力データ項目の内容を解説します。
1）HASP とは・ACLD_HEX15 も NewHASP/ACLD も元は同じ HASP/ACLD/8501 から派生した熱負荷計算プログラムです。
・ACLD_HEX15 は元の HASP/ACLD/8501 に、除去熱量の機能を加え、更に、10～60 分の任意の時間間隔での計算ができるようにしたプログラムです。
・NewHASP/ACLD も元は HASP/ACLD/8501 に除去熱量の機能が加えられ、更に、蓄熱応答係数などの改良や、室間の熱移動などの様々な機能が加えられたプログラムです。
2）HASPinp とは・ACLD_HEX15 も NewHASP/ACLD も IOU（Input/Output Utility）を持ちません。
・従って、入力データは決められたフォーマットに従ってテキストファイルを作らなければなりません。
これはカラム１つのミスでも入力データエラーとなるので、気を遣う作業です。
・また、気象データのファイル名やパスをカスタマイズをせねばなりませんし、プログラムの実行も Bat
ファイルで起動しなければなりません。これらは DOS コマンドに慣れないと戸惑うことでしょう。
・これらの面倒な作業を支援するのが、HASPinp です。HASPinp には、ACLD_HEX15_inp と NewHASP_2_inpとがあります。HASPinp と言う場合は、両者に共通する場合です。なお、略して inp と表記します。
・inp は Excel の sheet ですが、この中に、入力データの作成支援や、ファイル名のカスタマイズや、プログラムの実行を起動する機能が組み込まれています。
・計算プログラム本体の ACLD_HEX15 にも、inp と連動するための機能が組み込まれています。
・また、NewHASP/ACLD に inp と連動するための機能が組み込んだプログラムを NewHASP_2 といいます。
区別するために NewHASP_2 と称しています。なお、NewHASP_2 の計算は旧版の NewHASP/ACLD そのものです。
3）ACLD_HEX15、NewHASP_2、NewHASP/ACLD の共通点と相違点
・本章では、ACLD_HEX15 と NewHASP_2 の両方を併記して説明します。
ところどころで、NewHASP/ACLD についても関連する内容があれば触れています。
・説明の文書中で・HASP と言う場合は、ACLD_HEX15、NewHASP/ACLD、NewHASP_2 の三者に共通の事柄です。
・NewHASP と言う場合は、NewHASP/ACLD と NewHASP_2 の両者に共通の事柄です。
・HASPinp または inp と言う場合は、ACLD_HEX15_inp と NewHASP_2_inp に共通する事柄です。

2

1.

HASPinp の入力画面の構成＜HASPinp の入力画面＞
・ユーザーが入力作業をするのは次の３つの画面（sheet）です
図 1-1＜COMMON＞： 共通データの入力画面（sheet）です。
図 1-2＜SPAC＞ ： 室（SPAC）の入力画面（Sheet）です。
図 3-1＜ZONE＞ ： ゾーン集計の入力画面（sheet）です。ゾーン集計は inp の独自機能です。
また、＜ZONE＞の画面から、フォーマット変換・熱負荷計算・ゾーン集計などの外部にあるプログラ
ムを操作します。
・以下の画面（sheet）は操作できません。
＜テーブル_気象＞
HASP で扱う気象データのリストが格納されています。
例外的に、新たな気象データを追加するときに、この画面を操作します。
＜テーブル_命名＞<COMMON>や<SPAC>の入力画面で、データに識別名を命名しますが、その名前を管理するための sheet です。
＜テーブル_固定＞
予め組み込まれたテーブルデータが格納されている sheet です。
＜参考＞<COMMON>と<SPAC>の 参考 で使う図と表が格納されています。
＜Ver＞
過去の主な修正履歴が書かれています。

・次頁以降に inp の入力画面を示します。
・図 1-1a ＜COMMON＞の入力画面 （ACLD_HEX15 の場合）
・図 1-2a ＜SPAC＞の入力画面（ACLD_HEX15 の場合）
・図 1-1n ＜COMMON＞の入力画面 （NewHASP_2 の場合）
・図 1-2n ＜SPAC＞の入力画面（NewHASP_2 の場合）
・図 3-1 ＜ZOON＞の入力画面（ACLD_HEX15 と NewHASP_2 に共通）
・なお、ACLD_HEX15 と NewHASP_2 とで異なる箇所は・また、NewHASP/ACLD と異なる箇所はで囲んであります。

で囲んであります。

3
図 1-1a ＜COMMON＞の入力画面 （ACLD_HEX15 の場合）

4
図 1-1n ＜COMMON＞の入力画面 （NewHASP_2 の場合）

5
図 1-2a ＜SPAC＞の入力画面 （ACLD_HEX15 の場合）
A

中略

この間に<SPAC>を追加できます
この間に<Group>を追加できます6
図 1-2n ＜SPAC＞の入力画面 （NewHASP_2 の場合）
N

（中略）

この間に<SPAC>を追加できます

この間に<Group>を追加できます7
図 1-3 ＜ZONE＞の入力画面 （ACLD_HEX と NewHASP_2 とで共通）

・この図 1-3 のゾーン集計は NewHASP/ACLD にはない、HASPinp の独自の気象です。
・この図 1-3 のゾーン集計は ACLD_HEX15 と NewHASP_2 とで共通です。
この画面でゾーン集計のための入力をします。
また、 ファイル変換・熱負荷計算・ゾーン集計 の各実効モジュールもこの画面から起動します｡

8

2.

HASPinp の入力方法

・inp の入力画面には、簡単な入力ガイドや、データの入力規則や、リスト形式での入力や、命名と引用の管理機能があるため、マニュアルがなくても、ほぼミス無しで入力データを作成できます。
・更に、inp には気象データのパスやファイル名を自動的にカスタマイズする機能があります。

2-1 HASP の入力フォーマットと inp の入力画面
1）HASP のカラムと inp のセルの関係
・下図は、元の HASP の入力データのフォーマットと inp の入力画面の比較した例です。
・元の HASP ではカラムが固定的に決められています。
一方、inp の入力画面にはカラムの概念がありませんが、ほぼ元の HASP の入力データフォーマットに合わせてセルを作り込んでいますので、それほど違和感なく入力作業ができるはずです。
＜COMMON 画面＞のカラムとセルの関係

外表面

EXPS
命名

EXPS
N
EXPS
S
EXPS
W
EXPS
E
EXPS
H
半角4文字以内

傾斜角
[°]

90
90
90
90
0

--隣棟---------------------------------------------- 外部日除 --------------------------------------------参考
方位角
庇の出
窓下
窓高
小壁
袖壁の出
右袖壁
窓幅
左袖壁
距離 高さ
[°] 「m] 「m]Zh [m]
Y1 [m]
Y2 [m]
Y3 [m]
Zv [m]
X1 [m]
X2 [m]
X3 [m]

180
0
90
-90
0
整数

整数

＜SPAC 画面＞のカラムとセルの関係

４文字以内
室データ SPAC WSCH
命名 引用

SPAC
MFW WSCH
大文字の英数字

外表面<EXPS>を例に

室<SPAC>を例に

昼光利用時
消灯

地上高
[m]
0.0

階高
[m]
3.6

・原則として・<EXPS>,<SPAC>等の識別子
・識別子の｢引用｣など
・整数データ・実数データ
・算術式

天井高
[m]
2.6

室内 範囲
仕上 [m]

床面積(数値またはExcel式による入力）[m2]
302.580 ←default＜HASP＞
4 カラムの文字
4 カラムの文字
3 カラム
6 カラム
30 カラムの文字

→
→
→
→
→

＜inp＞
1 つのセル（最大 4 文字に制限）
1 つのセル（最大 4 文字に制限）
1 つのセル（整数に制限）2 つの結合セル （実数入力可）
12 の結合セル （Excel の数式入力）

・例外もあります。
・件名
80 カラムの文字 → 25 の結合セル （最大 80 文字に制限）
・<BUIL>の都市名(設定なし)→ 2 つの結合セル （漢字の都市名）
・<CNTL>の気象ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ名(設定なし)→ 5 つの結合セル（英数字のﾌｧｲﾙ名）
・<WCON>の材厚
3 カラムの実数→ 1 つのセル（実数入力可）・<OSCH>の識別子
3 カラムの文字→ 1 つのセル（最大 3 文字に制限）
・<OPCO>の中間期の予熱時間（設定なし）→ 1 つのセル（hh:mm 入力）
3 または 6 カラム → 1 つのセル
（4 桁の実数に制限）
A ・<OPCO>の外気導入量
・<SPAC>の消灯範囲
3 カラムの実数→ 1 つのセル（3 桁の実数に制限）
・<WNDW>の品種番号
3 カラムの整数→ 1 つのセルだが、この列だけ幅が大きい※これは<inp>のセル幅を拡げ、ガラスの品種を見やすくするため※これに伴い<inp>の他の行の同じ列セルの幅が大きくなっている
・<SOPC>の CDHS の on/of
4 カラムの文字→ 1 つのセル（4 桁の文字列）

92）文字・整数・実数の区別（入力規則）
・コンピュータでは 文字・整数・実数 を厳密に区別します。
元の HASP の入力フォーマット（前図）では、文字には $、整数には %、実数には #、と入力欄ごとにタイプが決められ明示されています。
・inp の入力画面では、文字・整数・実数の区別が明示されていません。
前 1)項の説明を見ると分かるように、ほぼ間違えることなく区別できます。
・inp ではセル毎に“入力規則 ”で、文字列・整数・実数の区別や、入力可能な文字列の長さや、入力できる数値の範囲が設定されています。
データ入力と同時にチェックがなされます。よって入力データはほぼミスのなく作成できます。
・“入力規則 ”には次のような設定があります。
・文字データ： 文字列の長さを規定しています。数字は文字として認識されます。
・整数データ： 整数入力に制限されます。文字や小数点のある数字は入力できません。
・実数データ： 実数入力ができます。整数は入力できますが、文字は入力できません。
・数値の範囲： 整数と実数では、入力可能な値の上限と下限の範囲が設定されています。
※ 間違ったタイプの入力や、範囲を超えた入力をすると、右のようなメッセージが出ます。
3）HASP で使える文字の制限
・HASP では、方位 EXPS、壁体構造 WCON、室 SPACなどの識別子を文字で入力します。
この識別子で使えるのは ' ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789=+-_#()$%&’の 47 文字です。
※※

HASP では文字を HASP 特有の数値に変換しますが、この時の変換テーブルが上記の 47 文字に限定
限定されています。
アルファベットの小文字、漢字、ひらがな、カタカナは使えません。全角文字も使えません。

※ 例外： 入力データの最初の行（ジョブ名）に限り、半角で 80 文字、全角で 40 文字以内の入力が可能です。また、小文字のアルファベット、漢字、ひらがな、カタカナも使えます。
4）操作できるセル
・inp の画面には色々な仕掛けが仕組まれています。
・ユーザーが操作できるのは、<COMMON>の画面では E～AE 列、<SPAC>の画面では E～AD 列の範囲です。
その他の列は inp の仕掛けが仕込まれ、保護が掛かっているので、操作できません。
・この他にも保護が掛かっているセルがあり、実際に操作できるのは、次のセルです。
・ 白色 薄黄色 薄水色 で太い枠で囲まれたセル： データを入力するセルです。
・薄鼠色 のセル： ここは inp が自動的にデータ入力するセルです。
・煉瓦色 のセル： ここをクリックすると、“簡単入力ガイド”が表示されます。
・ 緑色 薄緑色 のセル： 行のコピーや削除の操作をするセルです。
・薄橙色 のセルでは祝日・特別日・平日の一括入力の操作をします。
※ 保護が掛かっているセルや画面の保護を解除すれば一時的に操作が可能になりますが、
inp の仕掛けを壊す恐れがあり、お勧めしません。

10

2-2 inp の入力支援機能
1）簡単入力ガイド
・煉瓦色のセルには“入力時メッセージ”が仕組まれており、セルをクリックすると簡単な入力ガイドが現れます。

2）未入力チェック／誤入力ﾁｪｯｸ
・<SPAC>画面の各部位の入力行で、薄黄色のセルは必須項目です。必須項目のどれかが欠けても計算ができなくなる項目です。
・必須項目のどれかに入力があると「入力データ」となり、A 列に“*”が表示されます。
・必須項目のどれかが空白で残っていると「未入力」のエラーとなります。B 列に未入力の項
目数が表示され、C 列に が表示されます。 （下図の例では床面積が未入力です）
・必須項目の全てが空白の場合は、入力そのものがなかったと判定されます。
A 列に“-”が表示され、ファイル変換の際にこの行は無視されます。害はありません。
※ のマークは誤入力の場合にも表示されます。
Group

1つのGroupに20のSAPCを入れられます。

４文字以内
室データ SPAC WSCH
命名 引用

* 1

●

SPAC

MFW WSCH

昼光利用時
消灯

地上高
[m]
0.0

階高
[m]
3.6

天井高
[m]
2.6

室内 範囲
仕上 [m]

床面積(数値またはExcel式による入力）
[m2]

SPAC
有効部
材数

↓
9

3）SPAC の構成部材の未入力のチェック
・<SPAC>を構成する部材（外壁｢OWAL｣、内壁｢IWAL｣、地中壁｢GWAL｣、梁柱「BECO」）の有効データが一つも無いと蓄熱応答係数を求めることができません。inp では構造部材の数をチェックしています。
・有効データの外壁｢OWAL｣、内壁｢IWAL｣、地中壁｢GWAL｣、梁柱「BECO」は A 列に“*”と表示される他に、AF 列に“1”と表示されます。<SPAC>毎に AF 列の総数をカウントされます。
（上図では部材数は 9）・有効部材数がゼロの場合、SPAC の２行下の C 列に、部材の未入力の マークが表示されます。
4）Default データ
・元の HASP で、Default 値が設定されているものには、<COMMON>や<SPAC>の画面の入力行の下の行にDefault 値が表記されています。
・inp で default 値を使う場合は、セルを“空欄”にします。負荷計算プログラムが入力データ読み込
み時に Default 値に置き換えます。
※ 数字の 0 や文字のスペースは空欄にはなりません。空欄は null でなければなりません。

・識別子を含め必須項目を全て空欄にすると、入力そのものが“なし”と判定されます。
5）リスト入力
・リスト入力は入力規則の機能の１つです。
・inp は随所でリスト入力を使っています。
・右は<WCON>の材番の <リスト入力> です。
決められたリストから選ぶのでミスが生じません。
・選んだ結果は、画面上部の数式バーに、「32:石こう板,ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ」のように表示されます。
実際の入力データでは、頭の 3 カラムの材番の数値のみになります。

116）命名と引用・HASP では、命名と引用を多用します。命名と引用の間で矛盾があると入力エラーとなります。
・inp では、命名のリストが作られ、引用先ではこのリストから選ぶので、命名と引用の間で齟齬が生じません。
・下記の例では <EXPS>では“N”
、
“S”
、
“W”
、“E”
、“H”の５つの方位が命名されています。
<WNDW>の引用では <EXPS> で定義した５つの方位のリストから選びます。
※「命名」した後で名前を変更した場合、「引用」先では、inp が追随して名前が自動修正されます。
※「命名」した後で名前を削除した場合、引用先では未入力になり のマークが表示されます。

・inp では、次の「命名」に対して、「引用」でリスト入力を利用しています。
・<EXSP>の方位の命名
・<WCON>の壁などの命名
・<WSCH>の週スケジュールの命名
・<DSCH>の日スケジュールの命名

→
→
→
→

・<OSCH>の運転スケジュールの命名
・<OPCO>の運転条件の命名
・<OAHU>の全熱交換・外調機の命名
・<SPAC>室名の命名

→
→
→
→

<WNDW><OWAL><INFL>で引用<OWAL><IWAL><GWAL><BECO>で引用<SPAC>で引用<OCUP><LIGH><HEAT>で引用（NewHASP では<INFL><CFLW>でも引用）<OPCO>で引用<SPAC>で引用 （NewHASP では<SOPC>でも引用）<SOPC>で引用 （NewHASP のみ）<CFLW>で引用 （NewHASP のみ）

7）式入力
・<SPAC>の床面積、<WNDW>の窓面積、<OWAL>の外壁面積、<IWAL>の内壁面積、<GWAL>の接地壁面積、<BECO>の梁・柱の部材延長長さ、<INFL>の隙間長さ、などで式入力があります。
・inp では式入力に、次の(ｲ)と(ﾛ)の 2 つの方法があります。
(ｲ)数値の直接入力→ 下図の 16 行目が直接入力です。
(ﾛ)Excel の式入力
→ 下図の 18 行目、30,31,32 行目が Excel の式です。
・(ﾛ)の Excel の式入力では、他のセルを参照することができます。
下図の 30,31,32 行の式では、<OWAL>の外壁面積を外皮面積全体から窓面積を差し引いて求ています。Excel の式入力では、式入力の結果の値が、HASP の入力データになります。
(ﾊ)HASP の元々の算術式は文字情報なので inp で使うとエラーになります。→下図の 20 行目
・代わりに(ﾛ)の Excel の式を使います。
・入力例：(ﾛ)の Excel の式入力
(ｲ)数値入力(ﾛ)Excel の式入力(ﾊ) HASP の文字による式入力
入力制限でエラーになります。
(ﾛ)Excel の入力式
外皮全体の面積から、<WNDW>の窓面積を差し引いて外壁面積を算出する式です。
A128）時分入力 （ACLD_HEX15_inp の独自機能です）
・NewHASP_2 では計算時間間隔は 1 時間（60 分）なので、時刻も 1～24 時の 24 時間制で単純です。
・一方、ACLD_HEX15 では、時間区分数が１～6（計算時間間隔は 60 の約数で、60,30,20,15,12,10 分）
を扱います。このため、時間を“時：分”で認識する必要があります。
・時:分を入力するためには、例えば 12 時は 12:00 となり、元々の HASP の時間入力の 3 カラムには収まりません。
入力カラムを 5 に増やせば良いように思えますが、他の入力フォーマットと不統一になり、
かつ、元々の HASP の入力チェックの方法も変えなければならず、かなり厄介です。

・ACLD_HEX15_inp では次の様に処理します。
（下図の入力画面を参照して下さい）①<CNTL>計算の時間区分数（nJHM）を選びます。
（例えば、4 区分=15 分間隔）②<DSCH>入力画面では“hh:mm”のリストで入力します。
（例：12:15）※“hh:mm”の時分のリストは、時間区分数で変わります。
・時間区分数が 4 ならば 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00･･･です。
・時間区分数が 2 ならば 12:00、12:30、13:00、13:30、14:00･･･です。
※時間区分数が 4 で“12:15”を選んだ後に、①の時間区分数が 2 に変更されると、“12:15”はエラーになります。C 列にエラーの が表示されます。
※<OSCH>,<OPCO>での時分入力も同様です。
このあとは処理手順は （→補１）③入力変換ソフト（HASP_inp.exe）で 2 桁の「時」＋1 桁の「分」に変換されます。
「分」は 60 進数で表され、3 桁の入力データになります。
④熱負荷計算（ACLD_HEX15.exe）では、③の入力データを読み込んで24×nJHM の時分制の「時分」に変換されて、熱負荷計算で使います。
（nJHM は<CNTL>で入力する時間区分数です）

①

②
②

13

2-3

入力データのコピーと削除機能※コピーや削除は inp の仕掛けと関連するので、Excel の機能の copy や delete は使えません。
1）データ行のコピーと削除・コピーや削除ができるのは、識別子があるデータです。
・入力行の E 列の識別子のセルが 薄緑色 の行は、コピーができる行です。
薄緑色の識別子のセルをダブルクリックすると右下の小窓が表示されます。
小窓ではい(Y) のボタンをクリックすると、次の行に新たなデータ行がコピーされ追加されます。
・追加された行は、元の行と同じ内容がコピーされます。
・追加された行には、仮の名前が命名されています。また命名を催促する
小窓（右）が出るので、違う名前を入力します。
※名前を命名するまでは C 列に未入力の 印が表示されます。
・追加されたデータ行には、D 列に + が表示されます。
・追加された行の薄緑色の識別式をクリックすると、右と同じ小窓がでます。
・ いいえ(N) のボタンをクリックすると、行が削除されます。
・D 列が空欄の行は inp では固定的に組み込まれている行で、この行は削除できません。

2）SPAC 一式のコピーと削除
・室<SPAC>のデータ一式の追加と削除ができます。
・<SPAC>の行から <S_end>または<S_continue> までが１つの SPAC のデータです。
<SPAC>：<S_end> ⇒ 実際の入力データでは“空白行”に変わります。
・S_end のセルをダブルクリックすると右の小窓がでます。
・ OK ボタンをクリックすると、直前の <SPAC>～<S_end>までの 室<SPAC>データ一式が、次の行以降にコピーされます。
・追加された<SPAC>の命名欄には、元の名前に_copy が付いた
仮の名前になっているので、新たな名前に打ち替えます。
※ _copy が付いた仮の名前のままでは、C 列に未入力の の表示は消えません。
※ コピーで追加された室<SPAC>の D 列には + が表示されます。
・D 列に + の表示がある室<SPAC>のデータ一式を削除できます。
・<SPAC>の先頭の行の SPAC のセルをダブルクリックすると、右の小窓がでます。
・ OK ボタンをクリックすると室<SPAC>のデータ一式が削除されます。
※ D 列に + の表示がない室<SPAC>は削除できません。

143）Group の定義と Group 一式のコピーと削除・<Group> ～ <Group_ene> が１つの Group です。
・１つの<Group>に最大 10 の室<SPAC>を入れることができます。
※ ACLD_HEX15 では単なる<SPAC>の集合です。
※ NewHASP/ACLD では SPAC 間の熱移動を熱負荷計算に組み込むための範囲が<Group>です。
NewHASP では、<SPAC>が複数になると、データの構成が少し変わります。
N2<Group> ⇒ Group の始まり
⇒ 実際の入力データでは削除されます<SPAC>⇒ SPAC の始まり：
⇒ (SPAC の構成データ）<S_continue> ⇒ NewHASP の SPAC の終わり
<SPAC>⇒ SPAC の始まり：
⇒ (SPAC の構成データ）<S_continue> ⇒ NewHASP の SPAC の終わり
<CFLW>⇒ <SPAC>の間での熱・空気移動<Group_end> ⇒ Group の 終わりの行です ⇒ 実際の入力データでは“空白行”になります。

※ inp では<SPAC>が複数になると、SPAC の終わりの行が <S_continue> に変わります。
また。実際の入力データでは、Group 内での継続を意味する“:”に変換されます。
・<Group>単位でデータ一式をコピーできます。
・<Group>の最後の行の Group_end の緑のセルをダブルクリックすると、右の小窓が出ます。
・ OK ボタンをクリックすると、直前の <Group>～<Group_end>の<Group>データ一式が、次の行以降にコピーされます。
・追加された<Group>内の<SPAC>の命名欄は、元の名前に“_copy”が付いた仮の名前が入っています。
追加された全ての<SAPC>を新たな名前に命名する必要があります。
<SAPC>の名前を修正するまでは、C 列に未入力の 印の表示が残ります。
※コピーで追加された<Group>の D 列には + が表示されます。
・<Group>単位でデータ一式を削除できます。
・<Group>の先頭行で、D 列に + の表示がある緑色の Group のセルをダブルクリックすると、右の小窓がでます。
・ OK ボタンをクリックすると、その<Group>～<Group_end>のデータ一式が削除されます。
※ D 列に + の表示がない<Group>は削除できません。

15

3．HASP の入力項目の解説
・ここで入力する例題の建物モデルを図 3-1 に示します。

図 3-1 例題のモデル建物
・場所：東京・用途：事務所ビル／建築学会の「標準モデル」（1985 年）です。この中で基準階の西側の事務室（MFW）と東側の事務室（MFE）を対象に熱負荷計算することにします。

6300
3600
6000

24600
6000
35700
6300
6300

6000

9000
33600

6000

6300

3600
3800

800

天井
天井
窓

窓ガラス
窓

窓

madogarasu
外

内

窓

1000
1800

600

②熱線吸収ガラス 8mm

600
1800
1800

300

外

居室の屋根
9000
6000
6300
6300
6000
外
⑦27：モルタル 60mm

3600

①中等色ブラインド
1200
1200

1800

1800
1800

内

1200
600

1800

600

6000

6000 柱芯

柱芯

6000

柱芯

柱芯

②①
外壁(居室部分)

窓

窓①32：石こう板 12mm
②92：非密閉中空層③82：ｽﾁﾚﾝ発泡板(押出し) 25mm
④22：普通コンクリート 150mm⑤27：モルタル 20mm
⑥36：タイル 8mm

内
居室の床・天井
内①41：床用ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾀｲﾙ 3mm②22：普通コンクリート 150mm③92：非密閉空気層④32：石こう板 9mm⑥⑤④ ③②①
外壁(天井内)④87：ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発泡板 25mm
③22：普通コンクリート 150mm
内②27：モルタル 20mm
①36：タイル 8mm

外

④③②①

柱
20mm

②22：普通コンクリート（芯材は厚さ記しない）①27：モルタル 20mm
内 ②22：普通コンクリート③27：モルタル 20mm③②①

⑤75：岩綿吸音板 12mm
内

①27：モルタル

間仕切壁
内⑥87：ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ発砲板 25mm
⑤43：ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 10mm
④22：普通コンクリート 150mm③92：非密閉空気層②32：石こう板 9mm①75：岩綿吸音板 12mm

100mm

16
＜補足＞
・HASP には ACLD_HEX15 と NewHASP/ACLD と NewHASP_2 の３つのプログラムがあります。元々は同じプログラムから発展したものであり、多くの入力データは共通ですが部分的に相違点もあります。
・NewHASP/ACLD については、元々の HASProot を参照して下さい。
・NewHASP_2 は NewHASP/ACLD（旧版）を元に Excel との連動機能が追加されたもので、熱負荷計算の計
算内容は元の NewHASP/ACLD と変わりませんが、機能の一部に相違点があります。
それは・太陽位置の計算日の間隔
NewHASP/ACLD ７日間隔の固定
NewHASP_2
1～7 日間隔から選べる・特別日（SDAY）の入力方法 NewHASP/ACLD 最大 365 日の特別日が設定できる
NewHASP_2
連続平日設定（WWDAY）、平日 11 日設定（WDAY）
連続平日設定(SSDAY)。特別日 55 日設定(SDAY)※HASPinp の入力画面では 55 日までの SDA 設定に制限していますが、NewHASP_2 本体では、365 日の WDAY、SDAY、HDAY（祝日）設定が可能です。
・本書では、ACLD_HEX15、NewHASP_2、NewHASP/ACLD の入力およびプログラム上の扱い方の相違点が分かるように、解説の各行毎に、次のマークを付けることにします。
・無印
・A N
・A
・N
・Z

ACLD_HEX15、NewHASP_2 に共通で、NewHASP/ACLD と変わらない場合です。
ACLD_HEX15、NewHASP_2 の両者に共通で、NewHASP/ACLD と異なる場合です。
ACLD_HEX15 の独自機能です。 NewHASP には無いか機能や扱いが異なる場合です。
NewHASP_2 の独自機能です ACLD_HEX15 には無いか機能や扱いが異なる場合です。
なお、NewHASP_2 の独自機能で、NewHASP/ACLD にはない場合には注釈があります。
HASPinp 独自のゾーン集計機能です。

・HASPinp には様々な入力支援機能があります。
特に、気象データの選択と、ACLD_HEX15 の独特な時分入力には解説の先頭に☆◎マークで示します。
・☆
気象データの選択にかかわる支援機能です。
・◎
ACLD_HEX15 の時分にかかわる入力です。

17

3-1

COMMON

⇒

図 1-1 を参照してください。

1）ジョブ名AN

ジョブ名
ACLD_HEX15 例題 (nJHM=2)└複数行指定不可。1データのみ

・1～80 カラムに任意のジョブ名を入力します。
※ ジョブ名に限り全角文字の漢字が使えます。ただし、漢字は 1 文字で 2 カラムになります。

AN

2）BUIL ：建物概要（緯度・経度など）（都市・気象データの選択）

建物概要

緯度
[度分]

BUIL
│
南緯は-値
└複数行指定不可

経度
[度分]
西経は-値

軒高

地物反射率 基準温度
基準湿度 限界日射取得
時差┏[CNTL]データ形式→都市名→ファイル名の順
[m]
[％]
[℃]
[％]
[W/㎡] UTC ±[h]都市名
気象データのファイル名
30.2
10
24.0
50
200
東京
36300110_SI.hasHdefault→
10
24.0
50
200
9
1～4/4
1～5/5
hasH = * EA_RY 0110 10kJ LNR 43630 JapanTokyo
35413N 139455E T= 9.00 H= 6 P VH= 250☆緯度[°]
・北緯は＋値、南緯は－値です。＜※inp では入力不要＞☆経度[°]
・東経は＋値、西経は－値です。＜※inp では入力不要＞※ hasH の気象データでも緯度と経度は入力不要です。気象データから直接値を読み込みます。
・軒高[m]
・温度差換気の浮力に関係します。HASP では軒高の 1/2 の高さが中性帯になります。
・事物反射率[－] ・水平面全日射量×事物反射率 が反射日射量で、壁面への反射日射になります。
・基準温度[℃]・顕熱の連続空調負荷計算の基準の室内温度になります。
※<CNTL>の「人の発熱」で「0:基準温度」を選ぶと、この基準温度で人の発熱量の顕熱：
潜熱の比率が決定されます。また、隙間風の浮力にもこの基準温度が使われます。

・基準湿度[％]

・絶対湿度に換算され、潜熱の連続空調負荷計算の基準の室内湿度になります。

・限界日射量[W/㎡] ・ブラインドを開閉する基準の日射熱取得です。
※☆時差[h］
AN

在室時で、日射熱取得の輻射成分がこの値以上の時に、ブラインドは全閉になります。人が不在の時間帯もブラインドは全閉になります。
（⇒<DSCH>）・UTC 基準の時差（default は 9.0）＜inp では入力不要です＞☆都市名 と ☆気象データのファイル名※ どちらも気象データファイルを選ぶための inp の独自機能です。
※ 都市名と気象データファイル名の選び方は ＜CNTL＞の最後でまとめて説明します。
※

都市名と気象データファイル名は、入力データでは削除されます。
代わりに、inp が、fnameHASP_inp.txt に気象データのパスとファイル名を自動的にカスタマイズします。

建物概

複数指

18
3）CNTL ：A

計算制御----気象データ---- --------------------計算期間-------------------助走開始
本計算開始
計算終了
計算 出力 雲量SI データモード 形式 モード モード 形式
年
月
日
年
月
日
年
月
日

計算制御

太陽位置 人の発熱計算 計算日 基準
ｻｲｸﾙ 間隔 温度

CNTL
1:ピーク計算1:詳細出力0:標準年気象データ
1
1
1
1
12
31
15
│
default→
0
0
0
0
0
31
12
15
31
1
1
31
12
31
15
└複数行指定不可└ 雲量モードとSIモードは入力不要(Inpでは自動入力、hasHではファイルから直接入力）

N----気象データ---- --------------------計算期間-------------------助走開始
本計算開始
計算終了
計算 出力 雲量SI データモード 形式 モード モード 形式
年
月
日
年
月
日
年
月
日

計算制御

時区分数
nJM
1～12

7 0:TB（基準温度基準） 41
1 ←default
1 ←default

太陽位置 人の発熱の計算 計算日 基準
ｻｲｸﾙ 間隔 温度

CNTL
1:ピーク計算1:詳細出力0:標準年気象データ
12
15
1
1
12
31
1
│
0
0
0
0
0
31
12
15
31
1
1
31
12
31
15
└複数行指定不可└ 雲量モードとSIモードは入力不要(Inpでは自動入力、hasHではファイルから直接入力）

7 0:TB（基準温度基準）
70 ←default

PEAK
熱負荷

AHXT
AHXT

PEAK
熱負荷

AHXT
AHXT

・計算モード ・「0:シミュレーション」 装置容量を与条件とする除去熱量計算
・「1:ピーク計算」 予熱時間数を与条件として除去熱量を求める計算（予熱時間法）
・出力形式
・「0:簡易出力」 時間平均値が出力されます。
・「1:詳細出力」 同じ時刻での直前・直後の 2 行の計算結果が出力されます。
※※

詳細出力も簡易出力も計算そのものは共通です。
詳細出力では、運転状態が不連続な運転開始時・外気導入開始時・予熱終了時・運転停
止時刻では、同じ時刻の直前と直後で異なる結果になります。
簡易出力では、前時刻の直後と当時刻の直前の平均値が当時間の値として出力されます。
※ 同じ時刻の直前・直後の平均ではありません。→解説書(1)実行編、表 2-3-L 注釈）※

・雲量モード ・「0:雲量」
気象データが「雲量」の場合＜※inp は入力不要＞
・「1:長波放射量」 気象データが「長波放射量」の場合 ＜※inp では入力不要＞
・SI モード ・「0:*0.01MJ/(㎡ h)」日射量と長波放射量が SI 単位の場合＜※inp では入力不要＞
・「1:kcal/(h ㎡)」 日射量と長波放射量が kcal 単位の場合 ＜※inp では入力不要＞※

雲量モードと SI モードは inp が自動入力します。
hasH では気象データファイルから直接値が読み込まれます。

☆気象データのデータ形式
・計算期間⇒ この <CNTL> の最後で解説します。

：「0:シミュレーションモード」の場合の負荷計算の、
助走開始・本計算開始・計算終了の「月」「日」を入力します。
※※※

default は 12/15 助走開始、1/1 本計算開始、12/13 計算終了 です。
助走期間を 2 週間ほど取ると、初期条件の影響がほぼ消えます。
標準年気象データの場合は「年」の入力は不要です。
NewHASP/ACLD の実在気象データで計算する場合は「年」も入力します。

・計算サイクル：ピーク気象データの場合で、かつ、「1:ピーク計算」の場合の反復回数［回］です。
※※※

周期定常計算で収束に達したと見做すまでの「反復回数」です。
計算モードが「1:ピーク計算」の場合にのみ参照されます。
15 回程度で初期値の影響がほぼ消えます。

A N ・太陽位置計算：太陽赤緯と均時差の計算日の間隔（１～７日の任意の間隔が選べます）
N ※※この機能は NewHASP/ACLD には無い機能ですが、NewHASP_2 では有効です。
defaul は７日毎 （NewHASP/ACLD では７日毎に固定です）※

1/1 を起点として、計算日の間隔毎に太陽位置が計算されます。
なお、太陽位置計算の代表日は計算日間隔の中間の日です。
例）7 日間隔なら、1/1（代表日は 1/4）
、1/8（同 1/11）、1/15（同 1/18）････
例）6 日間隔なら、1/1（代表日は 1/3）
、1/7（同 1/9）
、1/13（同 1/15）････
例）1 日間隔なら、1/1（代表日は 1/1）
、1/2（同 1/2）
、1/3（同 1/3）････

A N ・人の発熱基準の温度：一人あたりの人体発熱の全熱は <OCUP>で指定する作業指数によって決まりま

すが、顕熱と潜熱の比率は室温によって変化します。
この顕熱の比率を決めるための室温です。
・0：TB
・1：TR

<BUIL>で指定した基準温度によって顕熱比率が決まります。
（年間一律）<OCUP>で指定した季節毎の室温の上限または下限の値を用います。
※ 負荷が冷房なら上限、暖房なら下限の値が用いられます。

19
A ◎時間区分(nJHM)：ACLD_HEX15 の独自機能です。
・時間区分数（nJHM）を次の６つから選びます。＜リスト入力＞
・「1:nJHM=1（60 分）」 ・「2:nJHM=2（30 分）」 ・「3:nJHM=3（20 分）」
・「4:nJHM=4（15 分）」 ・「5:nJHM=5（12 分）」 ・「6:nJHM=6（10 分）」※ 区分数は 60 の約数で、最大は「6:nJHM=6」、default は「1:nJHM=1」です。
※ 実際の入力データでは=時間区分数の数値のみの入力データになります。

Z ・PEAK 熱負荷：inp の独自機能です。
・ピーク熱負荷を選ぶ際の熱負荷のタイプを選びます。＜リスト入力＞
・「RHXT：室除去熱量（全熱）」・「AHXT：空調除去熱量（全熱）」・「RHXS：室除去熱量（顕熱）」
・「AHXS：空調除去熱量（顕熱）」
・「RHXL：室除去熱量（潜熱）」・「AHXL：空調除去熱量（潜熱）」※ default は「AHXT：空調除去熱量（全熱）」です。
※ PEAK 熱負荷はゾーン集計の HASP_zone で使う情報です。
※ 実際の入力データでは、アルファベットの記号のみの入力データになりますが、負荷計算では使われません。ゾーン集計の時に参照されます。

---------------------------------------------------------------------------------------------AN＜補＞ ☆ 気象データファイルの選択の仕方⇒ 関連箇所： 解説書(1)実行編<Ⅲ部>3 章、解説書(2)入力編（本書）付 1
・一般のデータの入力は順不動ですが、HASPinp の気象データについては次の手順で入力します。

「気象データの形式」⇒「都市名」⇒「気象データファイル名」※ 元々の HASP では、実行編で説明したように、fnameHASP.txt なる外部ファイルに気象データのパスとファイル名を、ユーザーがカスタマイズしなければなりません。
この操作はやや面倒で間違えやいので、inp では、以下の①②③の手順で気象データを選びます。
これに応じて fnameHASP.txt は inp が自動的にカスタマイズします。

①<CNTL> 「気象データのデータ形式」
・「0:標準気象データ」
・「0:海外標準気象データ」
・▽「0:has 標準気象データ」
・▽「2:実在気象データ」＜リスト入力＞

下記から１つ選びます。

・「1:ピーク気象データ」
・「1:海外ピーク気象データ」
・▽「1:has ピーク気象データ」※※※
N2 N ※

HASProot\Data\weather には幾つかの気象データが予め登録されています。
登録されていない都市の気象データはユーザーが用意しなければなりません。
▽印の箇所には気象データは組み込まれていません。
NewHASP/ACLD および NewHASP_2 では実在気象データをサポートしています。
②<BUIL> 「都市名」 ＜リスト入力＞
・気象データのフォルダから、・①で選んだ気象データ形式に合致する気象データがある都市名が抽出されます。
・②抽出された都市名がリスト形式で表示されます。リストから「都市名」を選びます。
※気象データ形式に合致する都市がない場合は、エラーになります。

③<BUIL> 「気象データファイル名」 ＜リスト入力＞
・①気象データ形式と、②都市名に合致する気象データのファイル名のリストが表示されます。
・②リストの中から「気象データファイル名」を選びます。
※ リストに何も表示されなかった場合
HASProot\DATA\weather に該当する気象データがない場合です。
この場合は、＜実行編＞「気象データの登録」に従って、気象データをインストー
ルする必要があります。

※①②③で気象データファイルが決まると、inp は fnameHASP.txt を自動的にカスタマイズします。
※「計算モード」と「気象データ」の関係(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)×(年間気象データ)(ﾋﾟｰｸ計算)×(ﾋﾟｰｸ気象データ)(ﾋﾟｰｸ計算)×(年間気象データ)(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)×(ﾋﾟｰｸ気象データ)

→
→
→
→

一般的な年間熱負荷計算
一般的な周期定常のピーク熱負荷計算
年間の毎日が予熱時間法による計算
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓｰﾄﾞによる周期定常計算

204）HRAT ：発熱割合（内部発熱の季節補正）

AN※ 元々の HASP では、<HRAT>の入力は１行ですが、inp では 3 行をセットとして入力データを作成します。
※元々の HASP では、年間計算と冷房のピーク計算と暖房のピーク計算とで、HRAT の条件を変えなければなりません。
面倒で、忘れがちになるので、inp では 3 行の入力データを予め用意しておき、気象データに合わせて自動的に選択入力する仕組みが inp に備わっています。
※1 行目は必ず読み込まれます。
※ピーク気象データファイル名に、危険率を表す“S”または“C”があると 2 行目が読み込まれて１行目に置き換わり、“W”または“H”があると 3 行目が読み込まれて１行目に置き換わります。

・発熱割合[％] ・季節（夏･冬･中間期）毎、内部発熱（照明･人･機器）毎に発熱割合を設定します。
※ 発熱量 ＝ 発熱の入力値×(<WSCH>と<DSCH>でのｽｹｼﾞｭｰﾙ％)×<HRAT>の季節補正 です。
※ 年間では平均的な使用率を見込み、冷房ピーク計算では大きな値を見込み、暖房ピーク計
算では割り引いた値を見込みます。 default は全て 100% です。

AN5）EXPS ：外皮面（面の傾斜角と方位角・隣接建物と庇）

外表面

傾斜角
[°]

EXPS
命名

EXPS
N
EXPS
S
EXPS
W
EXPS
E
EXPS
H
半角4文字以内
大文字の英数字

90
90
90
90
0

--隣棟---------------------------------------------- 外部日除 --------------------------------------------参考
方位角
庇の出
窓下
窓高
小壁
袖壁の出
右袖壁
窓幅
左袖壁
距離 高さ
[°] 「m] 「m]Zh [m]
Y1 [m]
Y2 [m]
Y3 [m]
Zv [m]
X1 [m]
X2 [m]
X3 [m]

180
0
90
-90
0
整数

整数

└水平面=0、垂直面=90、ピロティ=180

・EXPS 命名

・大文字で半角 4 文字以内の英数字で命名します。 （※小文字は不可です）※ <EXPS>名は<SPAC>の<WNDW>,<OWAL>,<INFL>で引用されます。
・傾斜角 [°] ・外皮面の傾斜角を入力します。
※ 水平面は 0°、垂直面は 90°、ピロティ床の下面は 180°です。
・方位角[°] ・真南の 0°を基準として、時計回りに外皮面の方位角を入力します。
※ 南は 0°、西は 90°、北は 180°、 東は 270°または－90°です。
・隣棟距離と隣棟の高さ[m]・オプションです。 下左図の寸法を入力します。
・外部日除けの長さ比[m]・オプションです。 下右図の寸法を入力します。
※ 同じ方位でも日除けなどが異なれば別の EXPS として定義します。

SPAC の床高

※隣接建物や庇による直達日射の影や形態係数を求めます。
<SAPC>の床高により隣接建物の影響が変わります。
※影の割合（日照面積率）は窓と窓以外の壁面の両方を求めます。

216）WCON ：AN

外表面壁体構造
参考 材料-1材料-2＜注＞室側の材料から入力します。
＜注＞床と天井は別部材です。 ＜注＞材番が空白のセル以降は無視されます。
第１層
第２層
第３層
第４層
第５層
第６層
第７層
第８層
第９層
第１０層
第１１層
材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ 材番 厚さ
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

外表面 WCON
壁体構造 命名

WCON OW
32:石こう板、ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ
12 92:非密閉中空層
82:ｽﾁﾚﾝ発泡板（押出）25 22:普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
150 27:モルタル
20 36:タイル8
WCON IW
27:モルタル20 22:普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
120 27:モルタル
20
WCON FL
41:合成樹脂･ﾘﾉﾘｳﾑ
3 22:普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
150 92:非密閉中空層
32:石こう板、ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ
9 75:岩綿吸音板
12
WCON CL75:岩綿吸音板
12 32:石こう板、ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ
9 92:非密閉中空層
22:普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
150 41:合成樹脂･ﾘﾉﾘｳﾑ
3
WCON BECO
27:モルタル20 22:普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
WCON OWC
87:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ発泡板
25 22:普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
150 27:モルタル
20 36:タイル8
半角4文字以内
大文字の英数字・WCON 命名 ・大文字・半角 4 文字以内の英数字で命名します。
※ <WCON>名は、<SPAC>の<OWAL>,<IWAL>,<GWAL>,<BECO>で参照されます。
※ <WCON>では、外壁か屋根か内壁か地中壁か梁か柱かは決まっていません。
※ <SPAC>で参照される部位で決まります。
<OWAL>なら外壁か屋根、<IWAL>なら内壁、 <GWAL>なら地中壁、<BECO>なら梁・柱 になります。
・材番
・壁体を構成する部材の材番を入力します。 ＜リスト入力＞※ ＜リスト入力＞では、よく使う材料が先頭にまとめられています。
（⇒右図で、途中の空行以下は材番 1～順に全ての材料のリストが続きます）※ 必ず室内側の材料から外側の順に材番と厚さを入力します。
※ 順序を逆にすると吸熱応答が違ってしまいます。
※ 途中で空欄の材番があると、そこで部材入力は完了と判断されます。
・材厚[mm]
・部材の厚さを mm 単位で入力します。
※ 3 カラムですが、厚さに限り実数入力ができます。(例：5.5 mm)※ 91:非密閉空気層と、92:密閉空気層 では厚さの入力は必要ありません。
※ 地中壁<GWAL>となる部位の場合、土の厚さを入力しても無視されます。
異形部材の梁柱<BECO>となる部位の場合も芯材の厚さを入力しても無視されます。
※ 床と天井は同じ部材であっても、室内側から見る材番の順序が逆になります。
順序で吸熱応答が変わります。よって、床と天井は別の部材として入力します。

7）SEAS ：
AN

季節

季節
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月 １０月 １１月 １２月

SEAS
複数行指定不可

2:冬期 2:冬期 2:冬期 3:中間期
3:中間期
1:夏期 1:夏期 1:夏期 1:夏期 3:中間期
3:中間期
2:冬期
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
3
2 ←default

・季節

・1～12 月に、
「1:夏期」、「2:冬期」、「3:中間期」を割り付けます。 <リスト入力>※ 季節で条件が変化するものには以下があります。
・<HRAT> 内部発熱の発熱割合
・人の発熱の顕熱：潜熱比、ただし、<CNTL>で「1:設計室温基準」を選んだ場合。
・<OPCO> 運転時間、室の設定温湿度、予熱時間数・SPAC の <SOPC> での冷却・除湿・加熱・加湿の on/off

228）WWDA・SSDA・WDAY・SDAY ： 平日・特別日
AN※ 新しい WEADAC の気象データには祝日の情報が入っていません。気象データに祝日の情報があっても、祝日が時々変わることがあります。（⇒(1)編・実行編<Ⅱ部>(6)祝日設定）
HASPinp では祝日等を＜特別日＞として予め登録してあり、これを用いることで、気象データの祝日とは別の特別日を一括入力ができます。
旧 has の気象データは 1995 年の祝日が組込まれています。
新版の hasH の日本の標準気象データでは、2006 年の祝日が組込まれています。

※ 上記の入力例は 2023 年の祝日です。画面上部のセルで<WWDA>

日本 2023

を選ぶと一括入力できます。

期間での七曜設定メニューです。
入力例（1/1～12/31）は、通年をカレンダー通りの七曜日にします。
気象データに組込まれた祝日はクリアされます。

<SSDA>

期間で特別日を設定する入力メニューです。
夏休み、春休みなどに使えます。

<WDAY><SDAY>

個別に七曜を設定する入力メニューです。
<SSDA>で特別日に設定した夏休みの中で、登校日の設定に使えます。
個別に特別日を設定する入力メニューです。

※<WWDA>→<SSDA>→<WDAY>→<SDAY>の順に、後からの入力データで上書きされます。
※ HASPinp に登録されている特別日は
日本 1995、 日本 2006、 日本 2017、 日本 2023、
Singapore、 New York、 Australia(NSW）
・全てに共通 <WWDA> 1/1～12/31,1/1,12/31
・日本 1995：1/1,1/2,1/15,1/16,2/11,3/21,4/29,5/3,5/4,5/5,9/15,9/23,10/10,11/3,11/23,12/23,1/1,12/31
・日本 2006：1/1,1/2,1/9,2/11,3/21,4/29,5/3,5/4,5/5,7/17,9/18,9/23,10/9,11/3,11/23,12/23,1/1,12/31
・日本 2017：1/1,1/2,1/9,2/11,3/21,4/29,5/3,5/4,5/5,7/17,8/11,9/18,9/23,10/9,11/3,11/23,12/23,1/1,12/31
・日本 2023：1/1,1/2,1/9,2/11,2/23,3/21,4/29,5/3,5/4,5/5,7/17,8/11,9/18,9/23,10/9,11/3,11/23,1/1,12/31
・Singapore：1/1,1/2,1/28,1/29,1/30,4/14,5/1,5/10,6/25,6/26,8/9,9/1,10/18/12/25
・New York：1/1,1/2,1/16,2/20,5/29,7/4,9/4,10/9,11/10,11/11,11/23,12/25
・Sydony（豪州 SNW）
：1/1,1/26,4/4,4/15,4/17,4/25,6/12,10/2,12/25,12/26※ 日本の慣習に従って 1/3 と 12/31 を特別日に設定しています。
これを平日にする場合は、上記の入力画面で<SDAY>から 1/1 と 12/31 を手動で削除すれば良いだ
けです。
※ 祝日は時々改正されるので、複数年を登録してあります。
1995 年、2006 年、2017 年、2023 年は 1 月 1 日が日曜日で始まる平年です。

※ <WWDA>,<SSDA>,<WDAY>は HASPinp の独自メニューです。
NewHASP/ACLD には<SDAY>のメニューだけですが、その代わり 365 日分の設定ができます。
※ ACLD_HEX15.exe 本体では、<WWDA><SSDA><WDAY><SDAY>は任意の行数入力でき、他に<HDAY>の設定の可能ですが、HASPinp では公開していません。

239）WSCH ：AN

週間スケジュール（全日・半日・休日）

週間
WSCH
ｽｹｼﾞｭｰﾙ 命名<WSCH>の[1],[2],[3]は、<DSCH>の1,2,３行目と<OPCO>のｽｹｼﾞｭｰﾙ１,2,3に対応します。
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 祝日 特別日

WSCH
WSCH
1:DSCHの1行目
1:DSCHの1行目
1:DSCHの1行目
1:DSCHの1行目
1:DSCHの1行目
2:DSCHの2行目
3:DSCHの3行目
3:DSCHの3行目
3:DSCHの3行目
半角4文字以内
1
1
1
1
1
2
3
3
3 ←default
大文字の英数字・WSCH 命名

・大文字・半角 4 文字以内の英数字で命名します。 <WSCH>は複数行指定できます。
※ <WSCH>名は、<SPAC> で参照されます。
・曜日スケジュール
曜日毎に、下記の 1,2,3 のスケジュール番号を決めます。 <リスト入力>
・「1:全日スケジュール」、「2:半日スケジュール」、「3:休日スケジュール」ですが、使い方はこれに限ることはありません。
※<WSCH>の 1,2,3 は、下記の<DSCH>の曜日スケジュールの 1 行目、2 行目、3 行目に対応します。
<OSCH>の曜日別運転時間スケジュールの 1,2,3 にも対応します。
※カレンダーと<WSCH>により、曜日のスケジュール番号 1,2,3 が決まります。
・<SPAC>から<WSCH>が参照され、曜日のスケジュール番号に対応する<DSCH>が参照されます。
これにより人<OCUP>、照明<LIGH>、内部発熱<HEAT>の曜日毎の使用パターンが決まります。
・<SPAC>の<OSCH>から<OPCO>が参照されます。この<OPCO>の中で、該当する季節の<OSCH>が参照されます。<OSCH>の中でスケジュール番号に対応する運転時間スケジュールが決まります。

10）DSCH ：日間スケジュール（時間スケジュール）

A

N

日間
DSCH
ｽｹｼﾞｭｰﾙ 命名

DSCH
+
+
DSCH
+
+
DSCH
+
+

人・照明・機器の1日の使用パターン入力例
1行目･2行目･3行目は<WSCH>の[1],[2],[3]の曜日に対応します。
時刻 [％] 時刻 [％] 時刻 [％] 時刻 [％] 時刻 [％] 時刻 [％] 時刻 [％] 時刻 [％] 時刻

OCU

9

100

13

60

14

100

18

50

19

LIG

9

100

13

80

14

100

19

50

20

HEA

9

100

13

60

14

100

18

50

18

25

[％]

時刻

[％]

時刻

[％]

時刻

19

半角4文字以内

・DSCH 命名

・大文字・半角 4 文字以内の英数字で命名します。
※ <DSCH>名は、SPAC の人<OCUP>、照明<LIGH>、機器<HEAT> で引用参照されます。
・3 行で一組 ・１行目 平日パターン <WSCH>の「1:全日スケジュール」になります。
・２行目 半日パターン <WSCH>の「2:半日スケジュール」になります。
・３行目 休日パターン <WSCH>の「3:休日スケジュール」になります。
※「時刻」の入力
・NewHASP は、1～24 時の 24 時間の時刻を入力します。
・ACLD_HEX15 は“時:分”のリストで入力します。
（→p.12「時分入力」）※「時刻」「％」の入力： H、S、A の３通りの入力方法があります。
（→下記で説明します）
N＜NewHASP の時間スケジュールの入力方法／H タイプのみ＞
・
「時刻①」
「％」
「時刻②」の３つがセットです。
・時刻①～時刻②までが同じ「％」になります。
・次ぎに、右にシフトして同じように時刻①～時刻②までが同じ「％」になります。
・最後に、時刻②が空欄（または 0）の場合に終了です。
・上記の<DSCH>の「OCU」の例
初期値では 1～24 時の使用率は 0％です。

24
次の 9～13 時の使用率は 100%です。次の 13～14 時の使用率は 60%です（13 時が上書きされます）。14～18 時の使用率は 100%です（14 時が上書きされます）、18～19 時の使用率は 50%です（18 時が上書きされます）。19～19 時の使用率が 25％（19 時が上書きされます）。20 時以降の使用率は 0%です。
A

A ＜ACLD_HEX15 の時間スケジュールの入力方法／H、S、A の３つのタイプが選べます＞

・入力方式： ・ACLD_HEX15 では 3 つの入力方式があります。
これを DSCH の命名セルの右隣のセル（H 列）で選びます。 ＜リスト入力＞
・[H]：先の NewHASP の入力方式と同じです。
「時刻「%」「時刻」がセットです。
・[S]：HASP/ACSS/8502 の入力方式です。「時刻」「%」がセットです。
指定した時刻から、１日の終わりまでの使用率が指定した%になります。
例:「8:00」「50%」と入力すると、8 時以降の使用率が全て 50%になります。
例:「21:00」「空欄」とすると、21:00 以降の使用率は 0%になります。

・[A]：ACLD_HEX15 で新たに加わった入力方式で、時刻と時刻の間の使用率が補間されます。
例:「8:00」「50%」「9:00」「100%」と入力すると、8:00 の使用率が 50%で、9:00 の使用率が 100%です。8:00～9:00 の間の使用率は比例補間されます。

◎時刻(時分) ・リスト形式で「hh:mm」を入力します。
（→ 付 2）（⇒2-2 の 8））・使用率[％] ・0～100％の 3 桁の整数で入力します。

※ “時:分”は、<CNTL>で選んだ「時間区分数(nJHM)」で変わります。
・例： 時間区分数 nJHM=4 8:00、8:15、8:30、8:45、9:00、9:15、9:30、9:45・・・
・例： 時間区分数 nJHM=2 8:00、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00・・・・※ <CNTL>で nJHM=4 を選んで、<DSCH>で 8:00、8:15、8:30、8:45、9:00 を選んだとします。
その後で、<CNTL>で nJHM=2 に変更した場合、<DSCH>の 8:15、8:45 はエラーとなります。
エラーを inp が自動判定して、エラーの を D 列に表示します。
エラーが生じた<DSCH>では、再入力しなければなりません。

＜入力例＞
・先の入力例は A 方式です。下図のパターンになります。
時間感覚が 30 分なので、12:30 に下がったパターンを設定できます。

・S 方式は、終わりの時間の入力の違いだけで、A 方式と同じになります。
・同じパターンを H 方式で入力すると下記になります。
A※ 細かい変化は H 方式、ゆっくりした変化は A 方式が向きます。

2511）OSCH ：運転時間スケジュール┏運転状態から計算を始める時はここを + とします。
-------------------ｽｹｼﾞｭｰﾙ １ --------------------------------------- ｽｹｼﾞｭｰﾙ ２ --------------------------------------- ｽｹｼﾞｭｰﾙ ３ -------------------┃

A

運転
OSCH + 運転開始終了 運転開始終了 運転開始終了
ｽｹｼﾞｭｰﾙ 命名 ⇓ 時刻 時刻 時刻 時刻 [時刻] 時刻

OSCH
OSCH

運転
OSCH
ｽｹｼﾞｭｰﾙ 命名

OSCH
OSCH

時刻

時刻 時刻 時刻 時刻

運転開始終了 運転開始終了 運転開始終了

時刻

時刻

時刻

時刻

時刻

時刻

時刻

OSC
OSH

8:00 20:00
8:00 20:00
半角3文字以内
WSCHの[1]の曜日に対応
大文字の英数字N

運転開始終了 運転開始終了 運転開始終了

WSCHの[3]の曜日に対応-------------------- ｽｹｼﾞｭｰﾙ １ ---------------------------------------- ｽｹｼﾞｭｰﾙ ２ --------------------

運転開運転終運転開運転終運転開運転終運転開運転終運転開運転終始時刻了時刻始時刻了時刻始時刻了時刻始時刻了時刻始時刻了時刻

運転開運転終運転開運転終運転開運転終運転開運転終運転開運転終始時刻了時刻始時刻了時刻始時刻了時刻始時刻了時刻始時刻了時刻

OSC
OSH

8
7

半角3文字以内

大文字の英数字・OSCH 命名

WSCHの[2]の曜日に対応

20
20
WSCHの[1]の曜日に対応
WSCHの[2]の曜日に対応＜補足＞ 「OSCH」 は1日2回以上発停を行うなど特殊な場合に入力するオプションです、ひと組の入力とします。

・<OSCH>に限り、大文字・半角 3 文字以内の英数字で命名します。
※※<OSCH>名は、次の<OPCO> で参照されます。
季節で運転時間を変える場合は、それぞれの季節の<OSCH>を定義します。
入力例では、夏期を「OSC」と冬期「OSH」としてあります。

＜スケジュール＞ ・スケジュール 1,2,3 は <WSCH> の 3 つの曜日スケジュール番号に対応します。
一般的には 1 を平日、2 を半日、3 を休日に対応させます。
※

ACLD_HEX15 と NewHASP でスケジュールの数が違っています。
A ・ACLD_HEX15 では、スケジュール 1、2、3 の３つに入力できます。
N
NewHASP では、曜日スケジュール番号 3 はありません。
休日は運転停止です。
（連続運転を設定すれば休日も運転されます）
A
N

・運転開始時刻・ACLD_HEX15 では、1 日の on と off は各１回です。
NewHASP では、1 日に複数回の on と off が設定できます。

・停止状態の時に「運転」に切り替える時刻です。
※「運転開始時刻」のセルに順不同で入力します。
※ 運転状態なら継続運転になります。

・運転終了時刻※時刻の設定方法

・運転状態の時に「停止」に切り替える時刻です。
※「運転終了時刻」のセルに順不同で入力します。
A ※ 停止状態なら継続停止になります。
・ACLD_HEX15 では“時:分”のリストから入力します。

（リスト入力）N ・NewHASP_2 では、1～24 時の正時で入力します。

※運転の初期状態

・default の初期状態は「運転停止」です。
・ACLD_HEX15
では、H 列に半角の“+”を入力すると、初期状態を運転とすることAができます。
※開始時刻を｢0｣と同じですが、計算開始の曜日が不確定の場合、すべての曜日の開始
時刻を「0」にしなければなりません。
“+”ならば、計算開始の曜日に関係なく、“運転”を初期状態にできます。

※運転・停止の入力例
・一般的な例・夜間の例

開始「 8」停止「20」⇒ 8 時開始、20 時停止 の昼間の運転
開始「18」停止「10」⇒ 18 時開始、10 時停止 の夜間の運転

・連続運転 ACLD_HEX15 と NewHASP で指定の仕方が若干異なります。
A 開始「 0」停止「 」⇒ 初期値が運転で、停止がないので連続運転最初の日でのみ有効です。
開始「」停止「」⇒ 初期値は停止のままです。
AN
A N 開始「 0」停止「24」⇒ 0～24 時連続運転
24 時に停止ですが、同じ時刻の 0 時が運転なので、連続運転
該当する曜日で有効です。

2612）OPCO ：運転条件（設定温湿度・外気導入・予熱時間）

A

N

外気導入

運転条件 OPCO 開始時刻
命名

OPCO

OPC1

半角4文字以内[時]---------------夏期--------------- ---------------冬期--------------- -----------中間期----------OSCHDB上限 下限 RH上限 下限 予熱 OSCHDB上限 下限 RH上限 下限 予熱 OSCHDB上限 下限 RH上限 下限 外気導入量３2
引用 [℃] [℃] [％] [％][h] 引用 [℃] [℃] [％] [％][h] 引用 [℃] [℃] [％] [％][m /m h]OSC
default→

26
26

26
26

50
50

50
50

1 OSH
1

22
22

22
22

40
40

40
40

2 OSC
2

24
24

24
24

50
50

50
50

4.0
0.0

N・NewHASP では 1～24 時を入力します。
※時刻入力 A ・ACLD_HEX15 では時:分のリスト入力
※「夏期」
「冬期」
「中間期」は<SEAS>で指定した季節に対応します。

・OPCO 命名

・大文字で半角 4 文字以内の英数字で命名します。
（<SPAC>の<SOPC>で参照されます）

・外気導入開始時刻
・指定の時刻に外気が導入開始されます。
・「無指定」の場合、default で運転開始時刻と同時に外気が導入されます。
・外気導入時刻が停止中の場合、運転開始まで待って外気導入されます。
・運転終了時 ・inp では使いません。より機能の多い ⇒ <OSCH>で指定します。
・OSCH 引用 ・<OSCH> の運転スケジュールを引用します。 ＜リスト入力＞
・DB の上限と下限[℃] ・室内設定温度の上限と下限を設定します。
・室温が上限と下限の範囲に入る場合、冷暖房の除去熱量は 0 になります。
・<CNTL>の「人の発熱で 1:TR」を選んだ場合、人の発熱量の顕熱：潜熱比はこの設定室
温で決まります。季節毎に変えられます。
※なお、TR 基準の場合、熱負荷が冷房なら上限値、暖房なら下限値が TR になります。
・RH の上限と下限[%] ・室内設定湿度の上限と下限を設定します。
・相対湿度［％］は室内設定温度で絶対湿度［g/kg］に換算されます。
※例えば、上限 24℃、下限 20℃、上限 60%、下限 40％を設定した場合、絶対湿度は 24℃、60％を上限、20℃、40％を下限とします。
・室内湿度が上限と下限の範囲に入る場合、除湿・加湿の除去熱量は 0 になります。
・予熱時間数 ・<CNTL>で「ピークモード」を選んだ場合、予熱時間数が有効となります。
「シミュレーションモード」を選んだ場合、予熱時間数は参照されません。
※予熱終了時が運転終了時を越える場合は、運転終了時が予熱完了に読み替えられます。
※予熱終了時が 24 時を越える場合は、24 時に予熱完了と読み替えられます。
A ※ACLD_HEX15 にのみ、中間期の予熱時間数を設定できます。
・外気導入量［m3/(m2h)］ ・床面積当たりの外気導入量を入力します。
※ 空調の運転停止の時間帯は、冷暖房をしませんが、換気もなくなります。
※ 冷暖房しないが換気をする場合は⇒ <OPCO>で空調運転時間を設定し、一方で、<SPAC>の<SCPC>で“CDHS”（冷却・除湿・加熱・加湿）“off”にします。
冷暖房は off ですが、空調機は on なので、換気が有効になります。
N ※NewHASP_2 でのグループの制約
・同じグループの<SPAC>は、予熱時間数を同じでなければなりません。
・なお、このグループの制約は下記の条件の時のみ適用されます。
①<CNTL> で「ピーク計算」を選び、 かつ②<SPAC> のグループで他の <SPAC> を参照する場合<IWAL> での「隣室 SPAC」 を選んだ場合 または<CFLW> の「スペース間空気移動」 を選んだ場合が該当します。
・この場合、グループ内の全ての <SPAC> の<OACH>「運転開始時刻」<OPCO>「予熱時間数」を同じ条件に設定にする必要があります。
なお、このグループの制約の入力チェックは現バージョンの NewHASP_2_inp ではしていません。

27＜補＞ <OSCH> の運転時間と <OPCO> の外気導入の入力例▼時刻入力の規則（▼ NewHASP と入力方法が若干変わっています）＜運転開始時刻 Js・運転停止時刻 Je・外気導入開始時時刻 Jo の意味＞
・計算の時刻ループ
ACLD_HEX24 では J = 1, n24nJHM（n24JHM=24×時間区分(nJHM)です）
NewHASP では J = 1, 24
・運転開始時刻(Js)
off の状態で J=Js の時に on に切り替わります。（on→on は継続運転）
・運転停止時刻(Je)on の状態で J=Je の時に off に切り替わります。（off→off は継続停止）
・外気導入時刻(Jo)
J=Jo の時に外気導入がスタンバイになります。
Jo 時以降で運転状態が on の時刻に外気導入が開始されます。
＜運転状態の初期状態＞
・運転状態の初期条件は“off”です。
・ACLD_HEX15 での運転開始時刻「0:00」は初期状態を“on”に切り替えます。
計算開始日の曜日の運転開始時刻「0:00」にのみ有効です。
A ・ACLD_HEX15 で、<OPCO>の H 列を半角の｢+｣にすると、初期状態を“on”に設定できます。
・ACLD で開始と停止を「0:00 24:00」、NewHASP で｢0 24｣とすると連続運転になります。
＜運転・停止の入力例＞

ｲ)Js,Je

8

20

運転
0

8on

ﾛ)Js,Je

0

0 a

0on

ﾄ)Js,Je

a

8on

24 a

停止

8off

▼ﾍ)Js,Je

20on

初期値=on
間欠運転
24

0

24
初期値=on
以後継続停止
24off

運転
0on

24

0

8

ﾘ)Js,Je
初期値=on
以後連続停止0
初期値=off
連続停止

停止
0

24

24

ﾙ)Js,Je

初期値=off、隔日運転
停止

24off

24on

0
初期値 off
以後、間欠運転

停止

運転

24off

0

24

空調の運転開始時刻を Js、停止時刻を Je、外気導入スタンバイ時刻を Jo とします。
・Jo 時刻以後（同時を含む）の運転開始時に外気導入されます。
・運転停止時と同時に外気導入は解消されます。
・スタンバイ状態は 24 時に解消されます。
（日はまたがない）
・外気導入時刻 Jo の入力が空欄の場合は、運転と外気導入が連動します。

ｦ)Js=8,Je=20,Jo=7(または空欄)
運転8ﾜ)Js=8,Je=20,Jo=9

7 時 standby
8 時外気導入外気2024ﾖ)Js=20,Je=8,Jo=12

運転
0

運
8 12

89

20

24

運
0

8

89

20

24

ﾚ)Js=20,Je=8,Jo=24
20 時運転開始気
21 時外気導入
転外20 時 standby
24 時解消運転
024ﾀ)Js=20,Je=8,Jo=21

20ｶ)Js=8,Je=20,Jo=208 時運転開始
9 時外気導入外気

10 時 standby
気
20 時外気導入
転

外
0

8
転

初期値=on
連続運転ﾁ)Js,Je

24on

0

0

20

運
0

運転

運転

0

＜外気導入＞

0

初期値=off
以後連続運転 運転
24
0on 8off

運転ﾊ)Js,Je

初期値=off
間欠運転

0on

8

24

24

24off

ﾎ)Js,Je

24ﾇ)Js,Je8on

初期値=on
連続運転

運転

8
運転

0

20off 24ﾆ)Js,Je0a

初期値=off
間欠運転

20 21

20 時運転開始
24 時外気導入

外気
運

24
0

転
8

20

24

28
N

N

13）OAHU ： 全熱交換器・外調機 （NewHASP の機能）
※ 全熱交換機や外調機を使う場合の NewHASP のオプション機能です。
※ ACLD_HEX15 ではサポートしていません。
<OP>
全熱交換機
OAHU
外調機 命名OAHUOAIR---------------夏期--------------- ---------------冬期-------------------------中間期----------全熱交 -熱回収用- --外調機出口設定条件-- -熱回収用- --外調機出口設定条件-- -熱回収用- --外調機出口設定条件-効率 排気条件 DB上限 下限 RH上限 下限 排気条件 DB上限 下限 RH上限 下限 排気条件 DB上限 下限 RH上限 下限[％] [℃] [％] [℃] [℃] [％] [％] [℃] [％] [℃] [℃] [％] [％] [℃] [％] [℃] [℃] [％] [％]半角4文字以内・OAHU 命名

・大文字・半角 4 文字以内の英数字で命名します。
（<SPAC>の<SOPC>で参照されます）＜全熱交換機を設ける場合＞
・全熱交効率［％］ ・全熱交換機の効率ηを決めます。
（⇒直ちに少数値に換算されます）※ 全熱交を設けない場合は“空欄”または“0”にします。

・熱回収用換気条件 ・季節毎に、全熱交換機入口の排気温度 Tea［℃］と排気湿度 RHea［％］を決めます。
※ 相対湿度は絶対湿度 Xea［g/kg］に換算されます。
＜外調機を設ける場合＞
・出口設定条件 ・室<SPAC>への供給温湿度のことです。
・季節毎に、温度［℃］の上限 TosU と下限 TosL と
湿度［％］の上限 RHosU と下限 RHosL を決めます。
※ 相対湿度は絶対湿度 XesU、XosL［g/kg］に換算されます。

外気 Toa,Xoa

全熱交

排気 Tea,Xea
Tex、Xex

外調機

Tos,Xos

室<SPAC>※ 外気・全熱交出口・外調機出口の関係
・全熱交出口の外気温度 Tex = Tea×η＋(1-η)Toa･･･(ｲ) 熱回収・外調機の出口温度
Tex ＞ TosU then Tos = TosU･･･(ﾛ) 冷却
else Tex ＜ TosL then Tos = TosL･･･(ﾊ) 加熱
else Tos = Tex･･･(ﾆ)
外調機の処理熱量 Qoah ＝ CpρGoa（Tex-Tos）
Cpρは容積比熱、Goa は<SAPC>での導入外気量・全熱交効率を設定しないとη=0 で熱回収が利きません。∴ Tex = Toa
・外調機の上限を設定しないと冷却が利きません、下限を設定しないと加熱が利きません。
※ 湿度や潜熱処理熱量も同様です。
※ 外調機の処理熱量は、<SPAC>とは別に、外調機<OAHU>毎にファイル出力されます。

14）COMMON： 共通データの・COMMON データの最後の行が COMMON_end です。
実際の入力データでは COMMON_end は“空白行”に置き換わります。

29

3-2 SPAC
1）Group ： Group の先頭行
Group

1つのGroupに20のSAPCを入れられます。

・<Group>～<Group end>までが１つのグループです。
・inp では<SPAC>は必ず<Group>に属します。
・Group の中に<SPAC>を最大 10 個まで入れることができます。
N・NewHASP では<Group>内の<SPAC>間で、熱と空気の移動を含めた熱負荷計算ができます。
A ・ACLD_HEX15 では、単なる<SPAC>の集合としての Group です。<SPAC>間の熱や空気の移動を含めた計算はできません。
・inp では Group 単位で、入力データの一括コピーや一括削除ができるので便利です。

2）SPAC ：AN

SPAC の先頭行

４文字以内

昼光利用時
消灯

地上高

階高

天井高

0.0

3.6

2.6

室データ SPAC WSCH
室内 範囲
床面積(数値またはExcel式による入力）
・<SPAC>
命名 ～引用 <S_end>[m] または[m] <S_continue>[m]
仕上 までが１つの室<SPAC>のデータです。
[m]
[m ]
2

SPAC
MFW WSCH
大文字の英数字・SPAC 命名
○WSCH 引用302.580 ←default

・<SPAC>毎に固有の名前をつけます。名前は大文字・半角の英数字で 4 文字以内です。
・<SPAC>で使う<WSCH>の週パターンを引用します。 ＜リスト入力＞※<WSCH>で、内部発熱の使用パターンの週スケジュールが決まります。

・地上高[m]・<SPAC>の床面レベルの地上高 Hf を入力します。
※ 地上高は隣棟の影（窓<WNDW>や外壁<OWAL>）の計算に用います。
※ <BUIL>の軒高の 1/2 を中性帯として隙間風<INFL>の浮力の計算にも用います。
・階高[m]
・特に計算には使いませんが、外皮面積の式入力で参照することができます。
・天井高[m] ・室容積の計算に用います。（室容積=床面積×天井高）※ 室容積は、換気回数の基準気積になります。
・床面積[m2] ・ 式入力が使えます。
（⇒2-2 の 7）式入力）＜昼光利用＞ ・オプションです。概略計算です。 ⇒ <WNDW>で関連する入力があります。
・室内仕上 ・次の中から選びます。 ＜リスト入力＞
・「0:しない」・「1:明色」
・「2:中間色」
・「3:暗色」
・消灯範囲 ・消灯する範囲を窓からの奥行き D［m］で指定します。
※ 昼光利用は<WNDW>で計算されます。
Wfrontage
室形状：室は等床面積の矩形と見做し、横幅一杯の連窓とします。
<WNDW>で定義する窓面積 AWNDW・窓台高さ Hsill・<立面> 窓面積 AWNDW
間口 Wfrontage を用いて寸法が決められます。
室の奥行き DSPAC = <SPAC>の床面積 ASPAC÷Wfrontage
地上高→
Hf
窓の高さ Hwndw = <WNDW>の面積 AWNDW÷WSfrontage(消灯範囲)
D※ 窓台の高さ Hsill で窓からの奥行き D での昼光照度で、消灯か否かが判断されます。
<平面>
室の床面積
消灯率は 消灯範囲 D÷室の奥行き DSPAC です。
ASPAC<LIGH>の照明が消灯率だけ小さくなります。
※ 1 つの<SPAC>で、複数の<WNDW>で昼光利用を設定すると、消灯率は単純加算されます。消灯率が 1.0 を超える場合は 1.0 に抑えられます。

HWNDW
Hsill

DSPAC

30
3）WNDW ：A<OP>
窓<OP>窓昼光利用時
排気率 窓台高さ
[％]
[m]

昼光利用時
壁面長さ 窓面積(数値、Excel式）
[m]
[m2]

窓種 EXPS
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 引用

品種 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 窓通気量
番号[m3/m2h]0S

12:8吸 2:中間色ブラインド
8mm吸熱ｶﾞﾗｽ=1.8*1.8*4

0W

12:8吸 2:中間色ブラインド
8mm吸熱ｶﾞﾗｽ=1.8*1.8*8

0N

12:8吸 2:中間色ブラインド
8mm吸熱ｶﾞﾗｽ=1.8*1.8*4

WNDW
+
WNDW
+
WNDW
+
+の

継続行は
使えません。

N

窓

DSCH
DSCH
DSCH
DSCH
DSCH
DSCH
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
引用
引用
引用
引用
引用
引用
Ｋｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCCｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCRｽｹｼﾞｭｰﾙ
Kｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCCｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCRｽｹｼﾞｭｰﾙブラインド開時 または 無し
ブラインド閉時

0 ←default

40 ←default<OP><OP>窓昼光利用時
排気率 窓台高さ[％][m]

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 窓通気量
[m3/m2h]

昼光利用時
壁面長さ 窓面積(数値、Excel式）
[m]
[m2]

窓

窓種 EXPS
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 引用

品種
番号

WNDW
+
WNDW
+
WNDW
+

SNGL:単S

27: 熱吸ｸﾞﾚｰ濃8
2:中間色ブラインド

12.96

SNGL:単W

27: 熱吸ｸﾞﾚｰ濃8
2:中間色ブラインド

25.92

SNGL:単N

27: 熱吸ｸﾞﾚｰ濃8
2:中間色ブラインド

12.96+ の継続行

DSCH
DSCH
DSCH
DSCH
DSCH
DSCH
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
空調ｏｎ時％
引用
引用
引用
引用
引用
引用
Ｋｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCCｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCRｽｹｼﾞｭｰﾙ
Kｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCCｽｹｼﾞｭｰﾙ
SCRｽｹｼﾞｭｰﾙブラインド開時 または 無し
ブラインド閉時

0 ←default

40 ←default※ <WNDW> のフォーマットは NewHASP/ACLD に合わせてあります。
※なお、ACLD_HEX15 では 2 行目は使いません。
※ ガラスの種類は、ACLD_HEX15 よりも NewHASP では大幅に増えています。
同じガラスでも、ACLD_HEX15 と NewHASP とで K 値や SC 値が若干異なります。
※ 薄黄色のセルの｢窓種｣｢EXPS｣｢品種｣｢面積｣が全て“空欄”の場合、未入力ではなく、「入力無し」になります。
・EXPS 引用 ・<EXPS>で命名した方位の識別名から選びます。 ＜リスト入力＞
・窓グループ ・ACLD_HEX15 では窓グループは使いません。
N ・NewHASP では窓グループは７つに分類され、次の中から選びます。
・SNGL：単板ガラス ⇒ 資料ﾍ)附表 A-1
・DL06：複層ガラス・中空層 6mm ⇒ 資料ﾍ)附表 A-2
・DL12：複層ガラス・中空層 12mm ⇒ 資料ﾍ)附表 A-3
・DLBT：複層ガラス ⇒ 資料ﾍ)附表 A-4
・AFWN：エアフローｳｲﾝﾄﾞｳ（複層ガラス）⇒ 資料ﾍ)附表 A-4
・PP06：プッシュプルｳｲﾝﾄﾞｳ（複層ガラス・中空層 6mm）⇒ 資料ﾍ)附表 A-2
・PP12：プッシュプルｳｲﾝﾄﾞｳ（複層ガラス・中空層 12mm）⇒ 資料ﾍ)附表 A-3
・品種番号※ACLD_HEX15 と NewHASP とで選ぶ品種が異なります。
A ・ACLD_HEX15 の場合（元々の HASP の 7 種類＋新たに LowE ガラス 3 種類を追加しています）
次の中から選びます。
（リスト入力）・6mm 透明ガラス、8mm 透明ガラス、10mm 透明ガラス、6.8mm 網入りガラス
複層ガラス熱線吸収ガラス（濃色 8mm）
、熱線反射ガラス（濃色 8mm）
高熱線反射ガラス（SS14）・LE ｸﾘｱ(銀 1,複層) ⇒ NewHASP の附表 A-2、A-3 の 122：lowE ｸﾘｱ(銀 1 層)+透明
LE ｸﾘｱ(銀 2,複層) ⇒ NewHASP の附表 A-2、A-3 の 138：lowE ｸﾘｱ(銀 2 層)+透明
LE ｸﾘｱ(ｱﾙｺﾞﾝ,複層) ⇒ NewHASP の附表 A-2、A-3 の 174：lowE ｸﾞﾘｰﾝ(銀 2 層)+透明
N・NewHASP の場合 （リスト入力）
・窓グループに対応する付表のガラスのリストが表示されますので、ここから選びます。
※付表は膨大な量なので省略します。資料ﾍ)NewHASPACLD 操作マニュアルを参照して下さい。
(注)窓種別を変更した場合：変更前後で品種名に互換性がないとエラーになります。
なお、附表 A-2 と A-3 は互換性があります。A-1 と A-4 では一部に互換性があります。

31
・ブラインド ・リストが表示されるので次の中から選びます。 ＜リスト入力＞
0：ブラインド無し
1：明色ブラインド
2：中間色ブラインド
N 3：暗色ブラインド (ACLD_HEX15 では暗色は設定されていません)
A ※元々の HASP/ACLD/8501 では、品種番号はガラスとブラインドを合成した番号ですが、ACLD_HEX15 では、ガラスの番号（nG）とブラインドンの番号（nB）を別々に読み込み、
nGB = nG＋nB×30 として元々の HASP/ACLD/8501 の番号に戻しています。
2・窓面積[m ] ・面積に式入力が使えます。＜式入力＞
・inp の式入力では次の 2 つの方法が使えます。
1)直接入力例）12.96と入力します。
2)Excel の式入力例) =1.8*1.8*4 と入力します。
※ Excel が直ちに 12.96 と値に変換します。
※前頁の入力例では、ACLD_HEX15 では式入力の“数式”を示しています。
NewHASP も同じ式入力ですが、Excel が数値に変換した結果を示しています。
N ＜窓通気量と窓排気率＞（NewHASP で有効です。ACLD_HEX15 ではサポートしていません）
・窓通気量[m /m h] ・AFW と PPW を選んだ時に有効です。
・窓通気量とは、吹出風量＋誘引風量です。
窓通気量により熱貫流率の補正値ΔU や遮蔽係数の補正値ΔSC が決まります。
※窓通気量が 0 の場合は、通常のガラス＋ブラインドと同じ性能になります。
※非空調時も通気量が 0 となるので、同様です。
・窓排気率[％] ・PPW を選んだ時に有効です。
・窓排気率とは、窓通気量に対する窓排気量の比率です。
窓排気率により熱貫流率の補正値ΔU や遮蔽係数の補正値ΔSC が変わります。
※AFW や PPW の熱貫流率の補正値ΔU や遮蔽係数の補正値ΔSC の詳細については、⇒ 資料ﾍ)NewHASPACLD 操作マニュアル pp.85-85 をご覧下さい。
3

2＜昼光利用＞ <SPAC>の昼光利用と連動します。
・窓台高さ[m]・昼光利用時の室形状に使われます。 ⇒ <SPAC>の昼光利用時の室形状
・窓面長さ[m]・で昼光利用を指定したときに入力します。⇒ 同上※１つの<SPAC>で、複数の<WNDW>で昼光利用を設定すると、消灯率は単純加算されます。
消灯率が 1.0 を超える場合は 1.0 に抑えられます。
N ＜継続行＞

オプションです。
（ACLD_HEX15 ではサポートしていません）
・熱貫流率 K 値、遮蔽係数 SCC 値と SCR 値を下記のφ1[%]とφ2[%]で補正します。
・ブラインド開の場合と閉の場合の両方の値を設定します。
※ φ1 とφ2 の両方が設定された場合、φ1 を優先します。
（φ2 は参照されません）
・DSCH 引用・<DSCH>で命名した名前を引用します。 （リスト入力）※φ1 に<DSCH>の時間スケジュールが参照されます。
（無指定の場合はφ1=100%）
・空調 on 時[%]・φ2 の[%]を設定します。
（無指定または空調 off 時はφ2=100%）※<DSCH>のみ設定した場合 補正された熱貫流率 U 値=元の U 値×φ1※<DSCH>を設定しない場合 補正された熱貫流率 U 値=元の U 値×φ2
※遮蔽係数 SCC 値および SCR 値についても同様です。

32
4）OWAL ：
A 外壁
屋根
OWAL
OWAL
OWAL
OWAL
OWAL
OWAL

N 外壁

外壁・屋根・ピロティ床<0P＞植栽被覆
吸収率放射率蒸発比植栽熱抵抗[％] [％] [％][m2K/W]

日射 長波
WCON EXPS
引用 引用

OW
OW
OW
OWC
OWC
OWC

S
W
N
S
W
N

WCON EXPS
引用 引用

屋根
OWAL
OW S
OWAL
OW W
OWAL
OW N
OWAL
OWC S
OWAL
OWC W
OWAL
OWC N
注：ピロティー床などを含む<0P＞植栽被覆
日射 長波
吸収率放射率蒸発比植栽熱抵抗[％] [％] [％] [m2K/W]

80

90

0

外壁面積(数値、Excel式）[m2]=12.3*2.6-S16=24.6*2.6-S18=12.3*2.6-S20=12.3*1=24.6*1=12.3*1
外壁面積(数値、Excel式）
[m2]
19.02
38.04
19.02
12.3
24.6
12.3

参考

参考

0.2 ←default※ <OWAL> で入力するのは、不透明な壁体で、外気に面する外壁や屋根です。
※<WCON>では、外壁、屋根、内壁、床、天井、接地壁・床、梁・柱などの区別がありませんが、<OWAL>で引用された時に、外壁または屋根として認識されます。
※<OWAL>では、室内側に内表面熱伝達の層、室外側に外表面熱伝達の層が加えられます。
熱伝達率の層は熱抵抗のみで熱容量は 0 となります。
（<WCON>の N 層が内外表面の熱伝達の層を加えて N+2 層になります）※ 薄黄色のセルの｢WCON｣｢EXPS｣｢面積｣が全て“空欄”の場合、未入力ではなく、「入力無し」になります。
・WCON 引用・EXPS 引用
・面積[m2]

・外壁を<WCON>から引用します。 ＜リスト入力＞
・方位を<EXPS>から引用します。 ＜リスト入力＞
・面積に式入力が使えます。 （外壁の高さは一般に階高を選びます）
例 1)｢OW｣ の方位｢s｣ =12.3*2.6-S16 （“S16”は南面の窓面積のセルです）
2)｢OW｣ の方位｢W｣ =24.6*2.6-S18 （“S18”は西面の窓面積のセルです）
3)｢OW｣ の方位｢N｣ =12.3*2.6-S20 （“S20”は北面の窓面積のセルです）※上記の入力例では、ACLD_HEX15 と NewHASP_2 は同じ面積の入力ですが、
ACLD_HEX15 の例は。Excel の式入力の“数式”を示しています。
NewHASP の例は、同じ式入力ですが、Excel が数値に変換した値を示しています。

N ＜植栽被覆＞ ・NewHASP のオプション機能です。ACLD_HEX15 ではサポートしていません。

・蒸発比[%]

・植栽表面が完全な湿潤状態の時の水分蒸発量を 100 とした場合の蒸発効率を「蒸発比」として入力します。
※ 蒸発比が 0 の場合は、植栽熱抵抗は無効となります。
・植栽熱抵抗[m2K/W] ・土壌から植栽上部（外表面）に至る熱抵抗値を設定します。
・default 値は 0.2 [m2K/W]

335）IWAL ：

内壁・天井・床※ <IWAL> で入力するのは、日射が当たらない内壁・天井・床・ピロティ床です。
※ <IWAL>では、室内側に内表面熱伝達の層、室外側にも内表面熱伝達の層が加えられます。
熱伝達率の層は熱抵抗のみで熱容量は 0 となります。
（<WCON>の N 層に、内外表面の熱伝達の層が加わって N+2 層になります）※ 非定常熱負荷計算では熱容量が重要な要素なので、貫流熱負荷がない部位も入力します。
※

床と天井は同じ部材ですが、それぞれ入力します。

※ 薄黄色のセルの｢WCON｣｢面積｣が全て“空欄”の場合、未入力ではなく、「入力無し」になります。
・WCON 引用 ・内壁を<WCON>から引用します。 <リスト入力>
・隣室モード ・次の中から選びます。 <リスト入力>
温度差係数 α＝0～1.0
A N 0:α×外気温＋（１-α）室温
1:外気温＋α※
ACLD_HEX15
ではサポートしていません。
N※ACLD_HEX15 ではサポートしていません。
N 2:α
3:隣室
SPAC
の室温
※ACLD_HEX15 ではサポートしていません。
N・隣室条件α ・隣室モードが 0 か 1 か 2 の場合に、隣室条件 a を入力します。
※ 隣室モードが 0 の場合、a は 0.0～1.0 の間の任意の値です。
例）α=0
例）α=0.5例）α=1.0
N ・隣室 SPAC

・面積[m2]：：：

室外の温度が、<SPAC>の室温と同じとする場合です。
室外の温度が、外気とのちょうど中間の温度とする場合です。
室外の温度が、外気と同じ温度とする場合です。

※ 隣室モードが 1 か 2 の場合、a は-99～+99 の間の任意の値です。
・隣室モードが 3 の場合に、<SPAC>から引用します。＜リスト入力＞※ 同一 Group の中の<SPAC>から同じ隣室を選びます。
※ ACLD_HEX15 ではサポートしていません。
・面積に式入力が使えます。 （内壁の高さは一般に天井高を選びます）
例 1)｢FL｣(床) =S10 （“S10”は<SPAC>の床面積のセルを参照しています）
2)｢CL｣(天井)=S10(同上)
3)｢IW｣(内壁)=24.6*2.6※ 式入力すると直ちに数値に変換されます。

346）GWAL ：接地壁・土間床※ <GWAL> の接地壁・土間床では吸熱応答による熱容量が見込まれます。
※ <GWAL>では室内側に内表面熱伝達の層が加えられます。
熱伝達率の層は熱抵抗のみで熱容量は 0 となります。
※ <GWAL>では、<WCON>の最後の土の厚さは、入力しても無視され、厚さ 2m が加えられます。
※ 薄黄色のセルの｢WCON｣｢面積｣が全て“空欄”の場合、未入力ではなく、「入力無し」になります。
・WCON 引用
・面積[m2]

7）BECO ：・接地壁・床を<WCON>から引用します。 <リスト入力>
・面積入力に式が使えます。

異形部材（梁・柱）※ inp では <BECO> は 1 行のみです。
※ <BECO> の異形部材では貫流応答は関係しません。吸熱応答による熱容量が見込まれます。
※ 異形部材は、室の熱容量になります。室内に露出している梁、柱を入力します。
・WCON 引用
・面積※・異形部材を＜WCON＞から引用します。 <リスト入力>
・断面形状（a,b）と部材延長（ℓ）で異形部材の表面積を算定します。
・部材形状 短辺ａ［m］
異形部材の断面の１辺の長さを入力します。
・部材形状 短辺 b［m］
異形部材の断面の他の１辺の長さを入力します。
・部材延長の長さℓ [m］
長さの入力に式入力が使えます。 ＜式入力＞

断面は下図の様に分解して、表面長さ=(a+b)、厚さ=ab/(a+s)の等価な断面面積に整形されます。等価な断面に整形された両面が同じ室温の内壁となります。
<WCON>での N 層は、心材は 1 層にまとめて、2×N-1 層になります。
※ 更に、両面の表面には内表面熱伝達の層が加えられます。
熱伝達率の層は熱抵抗のみで熱容量は 0 となります。

358）INFL ：
A

隙間特性
または
計算
方法
換気回数
W
2:換気回数法（一定量）
0.1
default→0
隙間特性=5

EXPSが空欄だと隙間風なし

侵入外気
INFL

N

隙間風
DSCH 空調on時,off時
引用 [％] [％]

隙間特性
または
EXPS
計算
引用
方法
換気回数
E
2:換気回数法（一定量）
0.1
default→0
隙間特性=5

ｽｹｼﾞｭｰﾙ指定
DSCH 空調on時,off時
引用 [％] [％]EXPSが空欄だと隙間風なし

侵入外気
INFL

ｽｹｼﾞｭｰﾙ指定

EXPS
引用

0

0

隙間長さ(数値、Excel式）[m] ┗隙間風の計算法で 0=隙間法 を選んだ場合、必ず入力する。

0
隙間長さ(数値、Excel式）[m] ┗隙間風の計算法で 0=隙間法 を選んだ場合、必ず入力します。
00※ 複数行指定できます。
※ inp では｢EXPS｣が必須入力で、[EXPS]が空白か否かで隙間風(INFL)で入力無しか否かを判定します。
・EXPS 引用・＜EXPS＞から引用します。 ＜リスト入力＞※ 風向と方位により風圧係数が決まります。
（⇒理論編（基礎））・計算法
・次の中から選びます。 ＜リスト入力＞
0:隙間法（サッシ隙間特性）
1:換気回数法 （風圧と浮力の合成で負圧の時のみ隙間風が侵入）
2:換気回数法 （常に一定換気回数の隙間風が侵入）※ 換気回数法での基準となる室容積は 床面積×天井高 を取ります。
・隙間特性
計算法が、
「0:隙間法」の場合に、サッシ隙間特性を入力します。
・換気回数［回/h］
計算法が、「1:または 2:換気回数法」の場合に、換気回数を入力します。
・隙間長さ［m］
計算法が、「0:隙間法」の場合の場合に、サッシ枠の延べ長さを入力します。
式入力が使えます。
N ＜スケジュール設定＞※NewHASP でのオプションです。（ACLD_HEX15 ではサポートしていません）
・DSCH 引用 ・<DSCH>から引用します。 ＜リスト入力＞
・<DSCH>の日間（時間）スケジュールで隙間特性または換気回数を変化させます。
・空調 on 時[%]、空調 off 時[%]・空調 on 時と off 時を独立に、換気特性（または換気回数）を変化させます。
※ <DSCH>の時間スケジュールは、空調 on、off 時の[%]に優先します。

補： 「2:換気回数法」では、内外差圧に関係なく隙間風が侵入しますが、：「0:隙間法」と「1:換気回数」では、内外差圧（＝風圧 PV ＋浮力 PT ）が負圧の時のみ隙間風が侵入します。
風圧 PV ［Pa］
浮力 PT ［Pa］

1
PV = C OV 2
C ：風圧係数、 O :外気の密度[kg/m3]、 V ：外部風速[m/s]2
PT = ( O −  R ) gH
O ,  R ：外気と室内空気の密度[kg/m3]、 g ：重力加速度、H ：高低差[m]（HASP の場合は<SPAC>の地上高）※ 地上高による風圧ほか、隙間風の計算法については、解説書(3)理論・基本編の 9 章をご覧下さい。

369）OCUP ：

人の発熱※ <OCUP>は 1 行のみ指定できます。

・<DSCH>引用 ・日間スケジュール（時間スケジュール）を＜DSCH＞から引用します。<リスト入力>
・作業指数
・次の作業指数から選択します。 <リスト入力>
・1:静座
・2:軽作業・3:事務所作業、軽歩行・4:立ったり座ったり(銀行)・5:座作業（レストラン）
・6:着席作業（工場軽作業）
・7:中程度（ダンスホール）
・8:歩行 4.8km/h
・9:ボーリング
・在室人数
・単位

・
［人/㎡］または［人］で在室人員を入力します。
・その単位を 1:人/m2(default) または 2:人 から選択します。<リスト入力>

10）LIGH ：人工照明※ <LIGH>は 1 行のみ指定できます。

・<DSCH>引用 ・日間スケジュール（時間スケジュール）を＜DSCH＞から引用します。<リスト入力>
・器具形式
・次の器具形式のリストが表示されるので１つをクリックして選びます。
・1:埋 蛍光灯 埋込器具
・4:埋 白熱灯 埋込器具
・2:直 蛍光灯 直付器具
・5:直 白熱灯 直付器具
・3:吊 蛍光灯 吊下器具
・6:吊 白熱灯 吊下器具
・照明の電気容量 ・［W/㎡］または［kW］で照明の電気容量を入力します。
・単位
・その単位を 1:W/m2(default) または 2:kW から選択します。<リスト入力>
・室内設計照度[lx] ・<SPAC>で昼光利用を指定したときに室内設計照度［lx］を入力します。

11）HEAT ：室内発熱機器※ <HEAT>は 1 行のみ指定できます。

・<DSCH>引用 ・日間スケジュール（時間スケジュール）を＜DSCH＞から引用します。<リスト入力>
・冷却方式
・器具形式のリストが表示されるので１つをクリックして選びます。
・1:自然発熱 (default)
・2:強制冷却・機器の顕熱量
・機器の潜熱量
・単位・［W/㎡］または［kW］で、顕熱量を入力します。
・［W/㎡］または［kW］で、潜熱量を入力します。
・その単位を 1:W/m2(default) または 2:kW から選択します。<リスト入力>

3712）FURN ：

室内熱容量

A

N

室内熱容量
FURN
複数行指定不可顕熱容量[kJ/m2K]
40
default→

潜熱容量←室の気積＋家具や書類の熱容量[kJ/m2(g/kg’)] ←潜熱容量が0であると室内湿度の計算でエラーになります。
80
40
80 ←最小でも、顕熱で天井高×0.34、潜熱で天井高×0.83 以上とします。

※ <FURN>は 1 行のみ指定できます。

家具や書類など熱容量を入力します。

A ・算定方式

・ACLD_HEX15 では、顕熱の室内熱容量で次の２つの算定方式が選べます。
A: HASP/ACLD/8501 方式（default）
N: NewHASP/ACLD 方式※ 同じ顕熱の熱容量ですが両者に違いがあります。
（⇒解説書(4)理論編）
・顕熱の室内熱容量［kJ/(㎡ K)］を入力します。
default 値は 40 です。
・潜熱の室内熱容量［kJ/(㎡･kg/kg)］を入力します。 default 値は 80 です。
※

潜熱の熱容量を 0 とすると室内湿度の計算でエラーになるために、必須項目ですが、空欄の場合に default があるので、必須入力はしていません。
※ 顕熱の熱容量は、室の気積のほか、室内の家具や書類を含めた熱容量です。
※ H 方式は実測に基づいた家具などの応答係数が default 値です。
※ A 方式も H 方式も、事務所が想定され書類が多い熱容量になっています。

13）SOPC ：A

N

運転条件 （装置容量）（冷房・暖房スケジュール）ｽﾍﾟｰｽ OPCO
運転条件 引用
SOPC
OPC1
複数行指定不可

装置容量[W/m2]※ピーク計算では参照しません。 <OP>外調機 装置容量on/off ※ピーク計算では参照されません。
除去熱量
除去熱量
供給熱量
供給熱量
OAHU 夏期 冬期 中間期
顕熱
潜熱
顕熱
潜熱
引用 CDHS CDHS CDHS ←CDHSは順不同（停止は'-'）
100
100
100
100
CD
HS
100
100
100
100
default→
default→ CDHS CDHS CDHS ←冷暖房なしでも空調運転中は所定の換気がされます。

ｽﾍﾟｰｽ OPCO
運転条件 引用
SOPC
OPC1
複数行指定不可

装置容量[W/m2] ※ピーク計算では参照しません。 <OP>外調機 装置容量on/off ※ピーク計算では参照されません。
除去熱量
除去熱量
供給熱量
供給熱量
OAHU 夏期 冬期 中間期
顕熱
潜熱
顕熱
潜熱
引用 CDHS CDHS CDHS ←CDHSは順不同（停止は'-'）
100
100
100
100
CD-- --HS ---100
100
100
100
default→
default→ CDHS CDHS CDHS ←冷暖房なしでも空調運転中は所定の換気がされます。

※ <SOPC>は 1 行のみ指定できます。

・<OPCO>引用 運転スケジュールを＜OPCO＞から引用します。 <リスト入力>
・室内温湿度の設定値、運転開始終了時刻、予熱時間、外気導入開始時間、外気導入量がこれによって決まります。

・装置容量

・冷却・除湿・加熱・加湿の装置容量を入力します。
・単位は［W/㎡］、それぞれ default 値は 100 です。
※ 装置容量はシミュレーションモードの時に参照されます。

N ・外調機の<OAHU>引用・<COMMON>の<OAHU>の全熱交や外調機で処理された外気を導入する場合のオプションです。（※ ACLD_HEX15 ではサポートしていません）
・装置容量の on/off
・夏期・冬期・中間期の運転するモードを入力します。
※ 装置容量の on/off はシミュレーションモードの時に参照されます。
・C：冷却)、D：除湿、H：加熱、S：加湿 の順に指定します。（半角の大文字）
運転しないモードは“-”（半角）とします。
全て空欄の場合はで、default で"CDHS"になります。
運転しない場合の“-”も、各モード別に判別します。

3814）S_end、S_continue ：A

室データの終了
S_end「最大SPAC数」

N

室データの終了
S_continue「最大SPAC数」

SPAC の最後の行・SPAC データの最後の行が <S_end>または<S_continue> です。
※※

ACLD_HEX15 の場合は<S_end>が最後の行です。NewHASP の場合で Group の２つ目以降の<SPAC>があると<S_continue>が最後の行に変わります。<SPAC>が続くことを表します。
実際の入力データでは、<S_end>は“空白行”に、<S_continue>は“:”に置き換わります。

N15) CFLW：

室間の空気移動※ ACLD_HEX15 では、SPAC 間の熱・空気移動<CFLW>の機能はサポートしていません。
N

ｽﾍﾟｰｽ間
空気移動
CFLW
CFLW
CFLW

DSCH
引用

on時 off時[％] [％]

風量[m3/hm]SPAC SPAC 方向
引用 引用

境界長さ
[m]

SPAC SPAC 方向
引用 引用

境界長さ
[m]

SPAC SPAC 方向
引用 引用

境界長さ
[m]

・NewHASP のオプションです。Group 内の<SPAC>間での空気移動を考慮した熱負荷計算ができます。
N＜スケジュール設定＞ ※ オプションです。
・DSCH 引用 ・<DSCH>から引用します。 ＜リスト入力＞
・<DSCH>の時間スケジュールで右欄の風量を変化させます。
・空調 on 時[%]、空調 off 時[%]：空調 on 時と off 時を独立に風量を変えることができます。
※ ただし、<DSCH>の時間スケジュールが、空調 on、off 時の[%]に優先します。
＜室間の空気移動＞ 1 行で３組設定できます。
・<SPAC>引用
・同一 Group 内での<SPAC>で空気移動を設定します。＜リスト入力＞
同じ<SPAC>を指定するとか、Group 外の<SAPC>を指定するとエラーですが、inp では同一 Group 内の<SPAC>のリストが表示されるのでエラーは生じません。
・方向・ 0:双方向 1:順方向（左<SPAC>→右<SPAC>）2:逆方向（右<SPAC>右<SPAC>）
・境界長さ[m]・２つの<SPAC>で空気移動する境界長さを設定します。
※ 行のコピーと削除ができます。
※ 実際の入力データでは、2 行以降は <CFLW> が“+ ”に変わります。

N ※ピーク計算モードを選んだ場合の注意ｲ)NewHASP_2 で、<CNTL>で「ピーク計算」を選んだ場合で、かつ、ﾛ)<IWAL>の隣室モードで「隣室 SPAC の室温」を選ぶか、<CFLW>の「室間の空気移動」を選んだ場合
Group 内の各<SPAC>の室温が互いに関係し合うことになり、解くのが困難になります。
そこで、NewHASP では、運転条件を揃えることで簡易化を図り、互いの室温が関係する非線型連立方程式
を実用的に解いています。
➔

同じ Group 内の<SAPC>で、「運転開始時刻」と「予熱時間数」を同じ条件にします。
こうすれば連立方程式を解くことが可能になります。
※ なお、この入力チェックは現バージョンの NewHASP_2_inp ではできていません。

16）Group_end ： Group の最後の行

・Group の最後の行が <Group_end> です。
※ 実際の入力データでは、この行は“空白行”に変わります。

16) CMPL ：入力データの最後の行・入力データの最後の行が <CMPL> です。

39

3-3 ZONE
・ゾーン集計は元々の HASP 系のプログラムにはない機能で、inp で新たに設けた機能です。
・下図は ZONE の画面で SPAC ⇒ ZONE ⇒ Mzone ⇒ Tzone の４階層のゾーン集計ができます。
・ゾーン集計の他に、日積算、月積算、年積算、時刻別ピーク、日積算ピークなどの機能があり、かつ、
グラフ化のための情報も含めた csv ファイルを出力する機能があります。
図 3-1 <ZONE>の入力画面
AN

1)SAPC の表の入力
・name<SPAC>の入力画面で入力した SPAC の名前がそのまま表示されます。
・area(m2)<SPAC>の入力画面で入力した床面積がそのまま表示されます。
・full name
半角 20 文字までの任意の名前を入力できます。
2)ZONE、Mzone、Tzone の表の入力
・name
半角英数字で 4 文字までの名前を入力します。
・full name
半角 20 文字までの任意の名前を入力できます。
・対応表
ZONE に属する下位の<SPAC>の数を入力します。
同じ SPAC を異なる ZONE に属させることも可です。
・下位の階層の名称名や最下層の SPAC 総数と合計面積が自動カウントされ表示されます。
4)SPAC の行数

SPAC の数や SPAC の名前に変更があった場合 再入力 ボタンをクリックします。
SPAC の表の行数が更新されます。
5)対応表の列数
対応表の列数は SPAC の行数に併せて更新されます。
6)ZONE、Mzone、Tzone の表の行数を変更する場合
各表の G 列にある薄ピンクのセルの数値を打ち替えます。
なお、9 行以下にはできません。SPAC 総数よりも大きい行数にはできません。
ZONE と Mzone と Tzone の行数を併せて最大 500 行までです。

40
付1

気象データの選択についての補足

・ここでは、HASPinp で実際に気象データを選ぶ手順を示します。
・HASPinp での気象データは次の手順で入力します。
①「気象データの形式」⇒②「都市名」⇒③「気象データのファイル名」
最後に、④fnameHASP_inp.txt でのパスとファイル名のカスタマイズが自動的に成されます。
⇒関連箇所：

気象データ⇒解説書(1)実行編<Ⅲ部>3 章、解説書(2)入力編（本書）p.19
カスタマイズ⇒解説書(1)実行編<Ⅰ部>1 章(4)、表Ⅰ-1、表 1-3 他①「気象データの形式」を選ぶ
・<CNTL>の「気象データ形式」のセルをクリックします。
・プルダウンで気象データの＜リスト＞が表示されます。
・ここでは「0:標準年気象データ」を選んだとします。
・<BUIL>の「都市名」「気象データのファイル名」は一旦クリアされます。
「緯度」「経度」が空欄なので“未入力エラー ”が表示されています。
・シート<テーブル_気象>の「登録情報」が検索され、該当する「都市（４つ）」のリストが作成されます。

②「都市」を選ぶ
・<BUIL>の「都市名」のセルをクリックします。
・①で作成された「都市名」の＜リスト＞が表示されます。
・ここでは「東京」を選んだとします。
・シート<テーブル_気象>の「登録情報」のパスとファイル名が検索され、かつ、実際に登録されている気象データを検索して、該当する「気象データのファイル名（４つ）」のリストが作成されます。

③「気象データのファイル名」を選ぶ
・<BUIL>の「気象データのファイル都市名」のセルをクリックします。
・②で作成された気象データの「ファイル名」の＜リスト＞が表示されます。
・ここで「36300110_SI.hasH」を選ぶと、気象のパスとファイル名が決定します。
・hasH の場合、気象データの先頭行の情報が 14 行目に表示されます。

④fnameHASP_inp.txt のカスタマイズ・2 行目の気象データのパスとファイル名が自動的にカスタマイズされます。

41
A 付2

ACLD_HEX15 での時分の入力について
・ACLD_HEX15 では 60 分より短い時間を扱います。
・旧来の HASP の時間入力は 3 カラムです。時:分入力のためには“hh:mm”のように 5 カラムが必要です。 時間入力のカラム数を増やすことは難しくありませんが、入力フォーマット全体が不統一になります。 更に厄介なことに、XMQ 配列に組み込まれている入力データチェック機能を修正す必要があります。これはかなり面倒です。
・ACLD_HEX15 では、旧来の 3 カラムを維持したまま、
nJHM=1 nJHM=2 nJHM=3 nJHM=4 nJHM=5 nJHM=6
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
60 分以下の時分が扱えるようにしてあります。
1）inp の入力画面での時分の入力の仕方
・＜CNTL> で時区分数 Njhm を入力します。
・時分の入力は <DSCH>、<SOPC>、<OPCO> で必要です。
・inp では、右に示す“hh:mm”の「リスト形式」で入力します。
時間区分数 nJHM に応じた“時:分”のリストが表示され、これから選ぶので、ミス無く入力できます。
（⇒右図）※時:分の入力後に時間区分数を変更した場合
例えば、①<CNTL>で時区分数「4」（15 分計算）を選んだとします。
②<DSCH>の 9:00、9:15、9:30、9:45 を入力したとします。
③<CNTL>で時区分数を「2」（30 分計算）に修正したとします。
④先の入力で 9:00 と 9:30 は時間区分数 ｢2｣ でも ok ですが、
9:15 と 9:45 は時間区分数[2]ではエラーになります。
⑤inp はこれをチェックして、エラー表示“ ”を出します。

2）入力データの“hh:mm”を時分に変換
・入力変換ソフト（HASP_inp.exe）では、“hh:mm”の時刻を“2 桁の時＋1 桁の分”の時分に変換します。
なお、1 桁の分は“60 進数”に変換されます。

1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

0:20
0:40
1:00
1:20
1:40
2:00
2:20
2:40
3:00
3:20
3:40
4:00
4:20
4:40
5:00
5:20
5:40
6:00
6:20
6:40
7:00
7:20
7:40
8:00
8:20

0:15
0:30
0:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00
6:15

0:12
0:24
0:36
0:48
1:00
1:12
1:24
1:36
1:48
2:00
2:12
2:24
2:36
2:48
3:00
3:12
3:24
3:36
3:48
4:00
4:12
4:24
4:36
4:48
5:00

0:10
0:20
0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
3:00
3:10
3:20
3:30
3:40
3:50
4:00
4:10

・例： 12:00⇒120、12:15⇒12F、12:30⇒12U、12:45⇒12j※inp を使わないで入力データを作成する場合は、「時」+「60 進数の分」を直接入力しなければな
りません。
3）ACLD_HEX15.exe の計算では通し時分に変換します。
・ACLD_HEX_15 本体では、3 桁の「時」+「60 進数の分」を読み込んで、これを通しの時分に変換します。
時間区分数を nJHM とすると、 計算では 1～24×nJHM の通し時分で扱います。
例：
例：

時間区分数が nJHM=4 の場合（24×4=96 時分制）
“000”→0、“120”→48、“12F”→49、“12U”→50、“12j”→51、“130”→52
時間区分数が nJHM=2 の場合（24×2=48 時分制）
“000”→0、“120”→24、“12U”→25、“130”→26、“13U”→27、“140”→28※ 24×nJHM の時分制にするのは、配列の変更や、時間ループの変更が容易になるからです。
⑤ inp ではこれをチェックして、エラー表示“ ”を出します。
4)ACLD_HEX15 の「60 進数」の換算表
10 進数：0････････10･12･･15･･18･20･･･24･25････30････35･36･･･40･42･･45･･48･50･････････60
60 進数：0････････ A･ C･･ F･･ I･ K･･･ O･ P････ U････ Z･ a･･･ e･ g･･ j･･ m･ o･････････ y※ACLD_HEX15 では、60 進数で最大 60 時区分（1 分間隔）まで対応可能にプログラムしていますが、実際は、最大時間区分数を 6（10 分間隔）に制限しています。
（⇒解説書(4)理論編の補 1）

42
付3

入出力データと気象データと単位系について＜入力データの単位系＞
・入力データは全て SI 単位です。<COMMON><SPAC>の入力画面の通りです。
＜計算中の単位＞
・入力データは全て SE 単位（kcal 単位）に換算され、HASP での熱負荷計算は kcal 単位で計算されます。
※ 大元のプログラム HASP/ACLD/8501 が kcal 単位で開発されたためです。
※ kcal 系では水の比熱が 1.0 なのでプログラムでは比熱が省略されています。このため他の単位系に変換するのが厄介なので ACLD_HEX15.exe も NewHASP_2.exe も計算部分は kcal 系のままです。

＜出力データの単位＞
・kcal 系で計算した結果を、出力する際に SI 単位に変換するという手続きを踏んでいます。

付4

HASP_zone での日積算方法について＜ACLD_HEX15.exe での時刻の扱い＞
・ACLD_HEX15 では、1～24×nJHM（時間区分数）で時間ループが廻ります。
従って、24:00 の時刻はありますが、0:00 の時刻はプログラムでは登場しません。
・なお、24:00 の結果を、翌日の 0:00 の結果として受け渡す仕組みを用意しています。
※ 詳細出力の折れ線グラフで 0 時の値が必要なため、追加した機能です。
・最初の出力行に、0:00 直後の値を出力する機能を追加しています。

＜HASP_zone.exe での日積算の扱い＞
・HASP_zone.exe で日積算・月積算・年積算をしますが、時刻の扱いは次の通りです。
・日積算では、0:00 時の直後～24:00 の直前までを 1 日として積算します。
0 時直前は前日に算入され、24 時直後は翌日に算入されます。
※

例えば、24:00 直後に空調の運転を開始した場合、この運転開始時の除去熱量は翌日に算入されることになります。

・簡易出力では、前時刻の直後と当時刻の直前を、当時刻の平均値としていますので、これと整合性がとれています。
※

同じ時刻の直前直後の平均ではありません。

43
付5NewHASP_2、ACLD_HEX15、HASP_zone の出力項目一覧

44
参考資料
ｲ)SHASE 雑誌講座動的熱負荷計算法.pdf (\DATA\Reference\）ﾛ)空調設備の動的熱負荷計算入門.pdf (\DATA\Reference\）ﾊ)HASP-ACLD-8501 解説.pdf (\HASP\HASP-ACLD-8501\Doc\)ﾆ)HASP-ACLD-8501 プログラミングメモ.pdf (\HASP\HASP-ACLD-8501\Develop\Note\)ﾎ)NewHASP アルゴリズム.pdf (\HASP\NewHASP-ACLD\Develop\Note\)ﾍ)NewHASPACLD 操作マニュアル.pdf (\HASP\NewHASP-ACLD\Doc\)・本書の執筆者
・HASPinp の開発

猪岡達夫（元中部大学）
システック環境研究所の協力を得て猪岡が開発しました。
HASPinp の公開の際に全てをシステックに移管しています。
（なお移管後もボランティアで HASPinp のメンテを猪岡が継続しています）