ＣＯ警報器（浴室用・浴室用以外兼用）

製品仕様書

型式ＸＣ－４０１Ｅᨵゞ␒ྕCO ㆙ሗჾ㸦ᾎᐊ⏝࣭ᾎᐊ⏝௨እව⏝㸧సᡂ᪥ ᖺ  ᭶  ᪥〇ရ௙ᵝ᭩ᨵゞ᪥ ᖺ  ᭶  ᪥᪂ࢥࢫࣔࢫ㟁ᶵᰴᘧ఍♫‽ᣐつ᱁᳨▱ཎ⌮᳨ ▱ ᑐ ㇟ ࢞ ࢫ㆙ ሗ ࢞ ࢫ ⃰ ᗘᛂ⟅᫬㛫㆙ሗ᪉ᘧእ 㒊 ฟ ຊ ಙ ྕ㉳ື᪉ἲึ ᮇ ࢱ ࢖ ࣐ ࣮ᶵ ჾ ␗ ᖖ ⾲ ♧㟁ụ㟁ᅽపୗ㆙ሗ஺ ᥮ ᮇ 㝈 ࠾ ▱ ࡽ ࡏ ᶵ ⬟ᆺᘧⓏ㘓 1R㸬㹁㸳㸱㹊㹁㸫㸮㸯㸴ᢎㄆ☜ㄆసᡂ㹖㹁㸫㸲㸮㸯㹃୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏ࢞ࢫᶵჾ᳨ᰝ༠఍㒔ᕷ࢞ࢫ⏝㟁ụᘧ࢞ࢫ㆙ሗჾ᳨ᰝつ⛬㸦-,$)㸧㟁Ẽ໬Ꮫᘧ୙᏶඲⇞↝᤼࢞ࢫ୰ࡢ㹁㹍㸦୍㓟໬Ⅳ⣲㸧SSP ࢆ㉸࠼࡚ SSP ௨ୗ࠙ᾎᐊ⏝ࠚSSP ࡛  ศ௨ෆ࡟ಙྕཪࡣ㆙ሗࢆⓎࡋ࡞࠸ࡇ࡜SSP ࡛  ศ௨ෆ࡟ಙྕཪࡣ㆙ሗࢆⓎࡍࡿࡇ࡜
࠙ᾎᐊ⏝௨እࠚ
SSP࡛ศ௨ෆ࡟ಙྕཪࡣ㆙ሗࢆⓎࡋ࡞࠸ࡇ࡜SSP࡛ศ௨ෆ࡟ಙྕཪࡣ㆙ሗࢆⓎࡍࡿࡇ࡜SSP࡛ศ௨ෆ࡟ಙྕཪࡣ㆙ሗࢆⓎࡍࡿࡇ࡜
༶᫬㆙ሗᆺࠊ⮬ື᚟ᖐᘧ
࣭㹁㹍㆙ሗࣛࣥࣉ㸦㯤㸧 Ⅼⅉ     ࣭㡢ኌྜᡂ㡢㸦㡢㔞G%㸦$㸧㹫௨ୖ㸦᳨ᐃᇶ‽㸧↓ᴟᛶࠊ↓㟁ᅽࠊD ᥋Ⅼࠊ㸰⥺ᘧࠊ⮬ື᚟ᖐᘧࠊಙྕ⥺ࢆู㏵᥋⥆࣭┘ど᫬㸸 㹍㹄㹄࣭㆙ሗ᫬㸸 㹍㹌࣭ฟ ຊ 㐜 ᘏ ᫬ 㛫㸸 ༶᫬࣭᥋ Ⅼ ᐜ 㔞㸸 ⪏㟁ᅽ㹂㹁㹔㸪᭱኱ືస㟁ὶ㹂㹁㹫㸿㸦᢬ᢠ㈇Ⲵ㸧タ⨨᫬࡟㟁ụࢆᤄධ ⛊㛫ึᮇࢱ࢖࣐࣮୰ࠊ㹁㹍㆙ሗࣛࣥࣉ㸦㯤㸧Ⅼ⁛㹁㹍ࢭࣥࢧࡢᨾ㞀ࠊ ᗘࢧ࣮࣑ࢫࢱࡢᨾ㞀࡛ᶵჾࡢ␗ᖖ࡞࡝ࢆ᳨▱ࡋࡓሙྜࠊ࠾▱ࡽࡏࣛࣥࣉ㸦⥳㸧࡜࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠾▱ࡽࡏࡍࡿࠋ ㉳ື᫬࡟㹁㹍ࢆ᳨▱ࡋࡓሙྜࡣࠊࢭࣥࢧᨾ㞀ุᐃࡣ⾜ࢃ࡞࠸ 㟁ụࡀᾘ⪖ࡋ࡚㟁ụ㟁ᅽࡀపୗࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ࠾▱ࡽࡏࣛࣥࣉ㸦⥳㸧࡜࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠾▱ࡽࡏࡍࡿࠋ

㏻㟁᫬㛫ࢆ✚⟬ࡋࠊタ⨨ᚋ⣙ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓሙྜࠊ㡢ኌ࡛࠾▱ࡽࡏࡍࡿࠋ㸦ࢫ࢖ࢵࢳᢲୗ᫬㸧- 1 -動作点検確認機能

単押点検：通常監視状態において点検スイッチを押すと、点検結果を、お知らせランプ（緑）およびＣＯ警報ランプ（黄）で表示するとともに音声出力を行う。
長押点検：点検スイッチを3秒間以上6秒未満の長押しをすると、警報音が鳴動すると共に、ＣＯ警報ランプ（黄）が点灯し、外部出力信号が約1分間警報出力することで、接続機器との連動動作の点検を容易に行うことができる（1分以内に再度、点検スイッチを押すことで強制終了できる）

ＣＯ警報履歴確認機能

警報からの復帰後に単押点検を行うと、点検終了後直ぐに、取付けてから現在までの警報回数が、ランプ表示の点灯に応じて確認できる機能
・警報回数 1～5回 ： ＣＯ警報ランプ（黄） 1回点滅
・警報回数6～10回 ： ＣＯ警報ランプ（黄） 2回点滅
・警報回数11回以上： ＣＯ警報ランプ（黄） 3回点滅
※回数のカウントおよび確認は初期タイマー終了後からできる。

故障警報履歴確認機能

警報からの復帰後に単押点検を行うと、点検終了後直ぐに、直前の故障警報の鳴動原因の内容を確認できる機能。10日間のみ有効。
・機器異常警報、電池電圧低下警報： お知らせランプ（緑） 1回点滅
※初期タイマー終了後からの適用。

警報履歴記憶機能

過去に発生した警報履歴を記憶し、パソコンに出力することができる機能。
（アダプタを別途接続）機能および動作『主な機能および動作』に記載

電源

リチウム電池

ＤＣ3Ｖ

1本

消費

電流

最大電池

寿命

3年以上 ※設置環境などにより短くなる場合があります。
1ヶ月1回10分の警報 単独点検：1回/月 出力点検：6回/年＋1回（設置時）

交換

期限

取付け後3年約300mA（取付けまでの在庫期間は製造後14ヶ月以内とする）

使 用 温 度 範 囲

0℃～＋50℃（水没しないこと）

保 存 温 度 範 囲-5℃～＋55℃

質量および寸法

質量取法

取付ねじ、フックによる取り付け、または既存の取付金具への引掛け取り付け品

取扱説明書（保証書付）、取付ねじ、アンカープラグ、リチウム電池

付

付

方属

約175g、幅 78 ×高さ 122 ×奥行き 32 mm（突起部分は含まない）- 2 -『主な機能および動作』
表示ランプ…【点滅】0.15 秒点灯/0.20 秒消灯の繰り返し
お知らせ
ランプ
（緑）

CO 警報
ランプ
（黄）

出荷状態
設置時に電池投入

消灯

消灯なし

CO 警報出力：OFF

点灯

消灯

ピッ（受付音）CO 警報出力：OFF

初期タイマー（30秒間）

消灯

2 秒毎に1 回点滅なし

CO 警報出力：OFF

異常無

消灯

消灯

ピー、正常です。

異常有

※

※

※

CO 警報出力：OFF
CO 警報出力：OFF※異常に対応したランプ表示および音声(4 ﾍﾟｰｼﾞ参照)

消灯

消灯なし

消灯

消灯

ピッ

CO 警報出力：OFFｽｲｯﾁ受付音。
CO 警報出力：OFF点灯

消灯

正常です

CO 警報出力：OFF

監視時

初期点検終了監視時
スイッチを押す

警報音

備考（外部出力等）

正常
スイッチを離す
単押
点
検点検終了

消灯

1 回点滅

消灯

2 回点滅

消灯

3 回点滅

故障警報履歴確認

1 回点滅

消灯

なし

スイッチを押す

消灯

消灯

ピッ

スイッチを更に3 秒押し続ける

消灯

消灯

ピッピッ

スイッチを離す

消灯

点灯

ウー、ウー、ピッポッピッポッ、
CO 警報出力：ON
空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気して下さい。

1 分経過か、再度スイッチを押す

消灯

消灯

ピー（終了音）ＣＯ警報履歴確認

長押
点
検消灯
消灯なし
CO 警報出力：OFF
取付けてから現在まで警報があった場合、点検終了後にお知らせ(警報がない場合は、ランプ点灯なし)
警報回数 1～5 回
なし

警報回数 6～10 回
警報回数 11 回以上- 3 -故障から正常復帰後、10 日以内のみ表示ｽｲｯﾁ受付音。
CO 警報出力：OFF外部出力点検開始音。
CO 警報出力：OFF

CO 警報出力：OFF表示ランプ…【点滅】0.15 秒点灯/0.20 秒消灯の繰り返し
ＣＯ検出時

ＣＯ警報

機器異常検出時

機器異常検出時スイッチを押す
36 時間以内
36 時間経過

お知らせ
ランプ
（緑）

CO 警報ランプ
（黄）

警報音

消灯

点灯

ウー、ウー、ピッポッピッポッ、空気が汚れて危険です。
窓を開けて換気して下さい。

お知らせ
ランプ
（緑）

CO 警報ランプ（黄）警報音

10 秒毎に3 回点滅消灯

ピッピッピッ、故障です。販売店に連絡してください。
以降 50 秒毎に、ピッピッピッ

CO 警報出力：OFF

10 秒毎に3 回点滅消灯

ピッピッピッ、故障です。販売店に連絡してください。

CO 警報出力：OFF※鳴動後もお知らせランプは 10 秒毎に 3 回点灯

消灯なし

CO 警報出力：OFF消灯

ピッピッピッ以降 50 秒毎に、ピッピッピッ

CO 警報出力：OFF

10 秒毎に3 回点滅
10 秒毎に3 回点滅

備考（外部出力等）

CO 警報出力： ON※警報停止不可

備考（外部出力等）

電池電圧低下時

お知らせ
ランプ
（緑）

CO 警報ランプ（黄）警報音

電池電圧低下検出時

10 秒毎に1 回点滅消灯

ピッ、故障です。販売店に連絡してください。
以降 50 秒毎に、ピッCO 警報出力：OFF

スイッチを押す

10 秒毎に1 回点滅消灯

ピッ、故障です。販売店に連絡してください。

CO 警報出力：OFF※鳴動後もお知らせランプは 10 秒毎に１回点灯

消灯なし

CO 警報出力：OFF消灯

ピッ以降 50 秒毎に、ピッCO 警報出力：OFF

36 時間以内
36 時間経過

10 秒毎に1 回点滅
10 秒毎に1 回点滅

備考（外部出力等）

交換期限超過時

お知らせ
ランプ
（緑）

CO 警報ランプ（黄）

交換期限超過検出時

消灯消灯なしCO 警報出力：OFF

スイッチを押す

消灯消灯

交換期限を過ぎています。販売店に連絡してください。

CO 警報出力：OFF

警報音

- 4 -

備考（外部出力等）