工事要領・取扱説明書
製品名 : 小型電気温水器
型 式 : ES-N3（3）, N3X（3）,N3B（3）, N3BX（3）

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
※この工事要領・取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。

もくじ

もくじ
共通項目 ･････････････････････････････････････････････････ 2
安全上のご注意････････････････････････････････････････････････････ 3

ES-N3（3）について ････････････････････････････････････････････････ 5

ラインナップ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5
各部名称 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
共通仕様 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
本体寸法 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 6
型番ごとの仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 7
電源プラグ表 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 7工事要領 ･････････････････････････････････････････････････ 8
施工前にご確認ください････････････････････････････････････････････ 9

1. 部品の確認 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
2. 設置場所の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････10

施工する･････････････････････････････････････････････････････････ 11

1. 設置工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
2. 配管工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
3. 電気工事 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････13
4. 施工後の確認 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････13

試運転を行う･････････････････････････････････････････････････････ 14

1. 温水器に給水する ･･･････････････････････････････････････････････････････････14
2. 試運転を行う ･･･････････････････････････････････････････････････････････････16
3. 試運転後の確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････17

取扱説明 ･･･････････････････････････････････････････････ 18
使用方法･････････････････････････････････････････････････････････ 19

1. 使用前の準備と確認 ･････････････････････････････････････････････････････････19
2. 運転する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････19
3. 出湯する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････20

お手入れの方法･･･････････････････････････････････････････････････ 21

保守点検項目と実施の目安 ･････････････････････････････････････････････････････21
長期間使用しないときは ･･･････････････････････････････････････････････････････21
短期間使用しないときは ･･･････････････････････････････････････････････････････23
凍結防止対策 ･････････････････････････････････････････････････････････････････24
逃し弁の動作確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････25
ストレーナーの清掃 ･･･････････････････････････････････････････････････････････27
外装のお手入れ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････28

こんなときは･････････････････････････････････････････････････････ 29

故障かな？と思ったら ･････････････････････････････････････････････････････････29
リセットの方法 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････31

アフターサービス･････････････････････････････････････････････････ 32

消耗品について ･･･････････････････････････････････････････････････････････････32
補修用性能部品について ･･･････････････････････････････････････････････････････32
メンテナンス契約について ･････････････････････････････････････････････････････32
修理をご依頼の際には ･････････････････････････････････････････････････････････32

1

共通項目

共通項目

2

共通項目
安全上のご注意

安全上のご注意
本書にはお客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、お守りいただく事項を記載しています。設置の前に、必ず本書をお読みになり、内容をよく理解された上で設置してください。
製品引き渡しの際は必ず本書をご使用になられる方にお渡しください。

警告表示の意味

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベルに分類しています。

警告 この表示の欄は､『死亡または重傷などを負う可能性が想定される』内容です。
この表示の欄は､『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性

注意 が想定される』内容です。

の記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
の中や近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
（左図の場合は『分解禁止』という意味です。）●の記号は、
しなければならない行為（強制行為）を示しています。
●の中に、具体的な指示内容が描かれています。
（左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』という指示です。）

重要事項：必ずお守りください警告
アース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電発生時に感電するおそれがあります。
定格電圧でお使いください。一時変動がある場合には± 10 ％以内の環境でお使いください。
故障、火災の原因となります。
必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。
万一の故障等による漏電発生時に感電、火災のおそれがあります。
絶対に改造はしないでください。
火災、
感電、
やけど、
故障やケガの原因となります。
屋外に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。
設置時、リセット操作時、メンテナンス作業時以外は側面カバーを開けないでください。
感電、やけどのおそれがあります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火の原因となります。
水が掛かったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールー
ムには設置しないでください。
腐食や感電、
故障の原因になります。
水・油・洗剤等が掛かる位置に機器本体および電源プラグ用のコンセント（電源プラグ付機種の場合）を設けないでください。
腐食や感電、
故障の原因になります。
タンク内の湯温が高い場合には絶対に排水しないでください。
配管が破損して、やけどしたり漏水するおそれがあります。
3

共通項目
安全上のご注意

警告
逃し弁点検時は、逃し弁本体や配管に手を触れないでください。
やけどのおそれがあります。
給湯中とその直後は高温になっていますので、配管部分、水栓金具に直接触れないでください。
やけどのおそれがあります。

注意
機器本体および配管に乗ったり体重を掛けたり物を載せたりしないでください。
落ちてケガをしたり、漏水、故障の原因となります。
機器本体に強い力や衝撃を与えないでください。
故障や漏水の原因となります。
水道水（上水）
以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水、故障、発火、漏電の原因となります。
長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、固形物や変色、にごり、異臭があった場合は使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。
満水質量に十分耐えられる強度を持った床面に必ず水平に設置してください。
故障の原因となります。
給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。
漏水の原因となります。
配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。
漏水の原因となります。

BCH（使用時のみ）および排水管に閉塞や異常がないことを確認してください。
故障や漏水の原因となります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグ本体を持って抜いてください。
感電、発火のおそれがあります。
満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。
飲用する場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。
健康を害するおそれがあります。
床面に防水、排水処理を施してください。
漏水が起きた場合、大きな被害につながるおそれがあります。
規定の給水圧力（静止圧）にてご使用ください。
誤動作、故障の原因となります。
定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。
万一動作不良を起こした場合、タンクが破損したり事故の原因となります。
本体設置場所周辺の温度が氷点下になる 、もしくは予想される場所では 、各配管に対しヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください
凍結により破損、漏水のおそれがあります。
長期間使用しない場合はタンクの水を抜いてください。
水質が悪化するおそれがあります。
4

共通項目
ES-N3（3）について

ES-N3（3）について
本製品は75 ℃の沸かし上げを行う床置用の小型電気温水器です。

ラインナップES-N3（3）

シンプルな標準タイプ。

ES-N3B（3）

学習式省エネ運転機能とタイマー機能搭載の便利な給湯コントローラー付タイプ。

（給湯コントローラーの詳細は付属の取扱説明書をご参照ください。
）

ES-N3X（3）自動混合弁付きの安全設計（40 ℃ 固定出湯）タイプ。

ES-N3BX（3）給湯コントローラーと自動混合弁付の安全設計（40 ℃ 固定出湯）タイプ。

（給湯コントローラーの詳細は付属の取扱説明書をご参照ください。
）

5

共通項目
ES-N3（3）について

各部名称
給湯口
G1/2オネジ
（15A）

Φ8逃し管
逃し弁

通電ランプ

給湯口
G1/2オネジ（15A）

減圧弁

逃し弁テストレバー※混合栓給水口R1/2(15A)
自動混合弁（X/BX型のみ）

ストレーナー

給水口G1/2オネジ
（15A）

取付金具

排水プラグ3/8B
電源コード（標準1.5m）※混合栓給水口を使用しない場合は、砲金製またはステンレス製のキャップをしてください。

安全装置

操作部

ES-N3
（3）/ES-N3X（3）ES-N3B（3）/ES-N3BX（3）運転スイッチ

温度設定
マーク

空焚検知･
過昇温防止
リセットスイッチ

サーモスタット
ダイヤル兼
スイッチ

給湯コント
ローラー

共通仕様
使用水圧（静止時）

0.1 〜0.5MPa

給水 ･ 給湯接続口径 G1/2 オネジ（15A）
設置環境温度

0 〜40 ℃（凍結しないこと）

設置場所

屋内

最高使用圧力0.1MPa 以下

一次側使用水温

40 ℃ 以下（凍結しないこと）

本体寸法
項目

D

型番

H

W

（※）
ES-10N3（3）の三相仕様および単相 200V3.1kWはW 寸法
が50mm 長くなります。

ES-VN3（3）ES-VN3B（3）ES-VN3X（3）ES-VN3BX（3）ES-10N3（3）ES-10N3B（3）ES-10N3X（3）ES-10N3BX（3）ES-20N3（3）ES-20N3B（3）ES-20N3X（3）ES-20N3BX（3）ES-30N3（3）ES-30N3B（3）ES-30N3X（3）ES-30N3BX（3）ES-40N3（3）ES-40N3B（3）ES-40N3X（3）ES-40N3BX（3）

W
537
510
559
532
507 ※
480 ※
529 ※
502 ※
585
558
607
580
745
718
767
740
685
658
707
680

本体寸法

D

H

212

350

265

393

328

472

328

472

400

549

6

共通項目
ES-N3（3）について

型番ごとの仕様
貯湯量
（㍑）

型番

仕様

ES-VN3（3）ES-VN3B（3）ES-VN3X（3）5.4

ES-VN3BX（3）ES-10N3X（3）

混
タ 混

10

ES-10N3BX（3）ES-20N3X（3）

混
タ 混

20

ES-20N3BX（3）ES-30N3X（3）

混
タ 混

30

ES-30N3BX（3）ES-40N3X（3）

混
タ 混

40

ES-40N3BX（3）

安全
装置

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

サ

空過

マ

空過セ

1.1

11

40 ℃ 出湯

1.1

11

1.5

15

1.5

2.0

15

40 ℃ 出湯

混
タ 混

1.5

3.1

15

40 ℃ 出湯
混…自動混合弁付きモデル
空…空焚検知機能

単相 100V

1.1kW 以下

1.5kW 以下

単相 200V

3.1kW 以下※

差込型 / 接地 2P 差込形 / 接地 2P 引掛形 / 接地 2P

125V/15A

125V/20A

250V/20A

WK3001W
WF3002WK

WK3821
WN19213

WF2520B/W
WK2520B/W※電源プラグ、コード一体型です

710

可変式 30 〜75 ℃

タ

電源

対応コンセント
パナソニック品番

7.5

40 ℃ 出湯

電源プラグ表プラグ形状 /
許容量

5.5

40 ℃ 出湯

タ…給湯コントローラー付きモデル
マ…マイコン制御
セ…温度センサー異常検出機能

消費電力

5.5

可変式 30 〜75 ℃

タES-40N3（3）ES-40N3B（3）温度可変式 30 〜75 ℃

タES-30N3（3）ES-30N3B（3）定格電流（A）

単相 100V 単相 200V 単相 100V 単相 200V 制御

可変式 30 〜75 ℃

タES-20N3（3）ES-20N3B（3）標準ヒーター容量（kW）

可変式 30 〜75 ℃

タES-10N3（3）ES-10N3B（3）温度設定範囲

15.5

満水質量
（kg）

13

19

33

45

58

サ…液膨式サーモスタット制御
過…過昇温防止装置

工事要領

工事要領

正しく取り付けるため、必ずこの手順に沿って施工してください。

8

工事要領
施工前にご確認ください

施工前にご確認ください
1. 部品の確認【製品に同梱されています】

ES-N3（3）本体

付属品 ･･･ 全型番共通のもの

工事要領・取扱説明書
製品名 : 小型電気温水器
型 式 : ES-N3（3）, N3X（3）,N3B（3）, N3BX（3）

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
※この工事要領・取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。

工事要領、取扱説明書× 1（この冊子です。当冊子は工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）

各型番の違いはP.5 参照→

付属品 ･･･ 型番により異なるもの【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）の場合
各部の名称とはたらき ・・・・・・ 1
運転状態の表示 ・・・・・・・・・・ 2

給湯コントローラー（ＥＳ－Ｎ３Ｂ（3）用）
取扱説明書

ご
使
用
の
前
に

ご確認ください ・・・・・・・・・・ 3
コントローラーの運転切替 ・・・ 3
再沸かし上げ ・・・・・・・・・・ 3
タイマー設定について ・・・・・・ 4
設定時間の変更 ・・・・・・・・・ 4連続運転 ・・・・・・・・・・・・・ 7
夏・節電運転 ・・・・・・・・・・・ 7
省エネ運転 ・・・・・・・・・・・ 11
運転停止日の設定・・・・・・・・ 12
スイッチロック機能 ・・・・・・ 13
現在年月日・時刻の設定 ・・・・ 14
設定温度の変更 ・・・・・・・・・ 16

使
い
か
た

設定内容の確認 ・・・・・・・・・ 17

こんなときは ・・・・・・・・・・ 18
故障かな？と思ったら ・・・・ 18
エラー表示

・・・・・・・・・・ 19

アフターサービス・・・・・・・・ 20

こ
ん
な
と
き
は

◆このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
◆本書を事前によくお読みになり、理解した上で正しくお使いください。
◆本書はお使いになる方がいつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。

給湯コントローラー取扱説明書× 1（工事終了後、ご使用になられる方へお渡しください。）【お客様にてご手配ください】
お客様手配品（→ P.12『標準配管図』参照）①混合水栓 ・・・・・・・・・出湯するため必要です。
②止水栓 ・・・・・・・・・・排水やメンテナンス時に給水を止めるため必要です。
③漏電ブレーカ ・・・・・・万一の故障や漏電した際の事故を防止します。
（30mA、
0.1 秒）④アンカーボルト ・・・・・温水器を取り付ける際に必要です。
（4 本）⑤ステンレスフレキ管 ・・・・配管するために必要です。
⑥パッキン、シールテープ ・・配管接続部分から漏水させないために必要です。
パッキンは必ずノンアスベストパッキンをご使用ください。ゴ
ム製のパッキンを使用すると、漏水のおそれがあります。
上記は必ずお客様にてご用意ください。

9

工事要領
施工前にご確認ください

関連商品→ P.12『標準配管図』参照（弊社にてお求めいただけます。）⑦接続口キャップ ・・・・ 混合栓給水口を使用しない場合に使用する砲金製キャップ。
⑧ブローキャッチャー ・・ 簡単な工事で設置可能な膨張水排出装置です。

2. 設置場所の確認
チェックリスト
項

目

設置環境

メンテナンススペース

チェック内容チェック

凍結しない場所ですか？

凍結の可能性がある場所では、各配管に対しヒーターや保温材を巻くなどの凍結予防処置を施してください。

メンテナンスのために本体の側面カバーを取り外せるスペー
スは確保されていますか？

メンテナンススペースが取られていないと、修理やメンテナンスの際に製品を取り外すことができません。

水平な床面ですか？
取付床面

水平でない場合はお取り付けいただけません。

満水質量に耐えられる床面ですか？

強度が不十分な場合は補強を行うなどの対策が必要です。

配管距離
給水圧力

混合水栓までの距離が2m 以内に収まる場所ですか？

放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも2m 以内におさえてください。

給水圧力は0.1 〜0.5MPaの範囲内ですか？

温水器が正しく動作しませんので、必ず上記の範囲の給水圧力があることを確認してください。

定格電圧の± 10 ％以内ですか？
電圧

電圧が範囲内に収まっていないと、性能を十分に発揮できない場合や、故障・火災の原因にもなりますので 、一時変動がある場合にも定格電圧の± 10 ％ 以内の電圧であることを確認してください。

ES-N3（3）型の離隔距離
本製品は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。
建築物の可燃物等からの離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保ってください。

※必ずメンテナンススペースを確保してください。メンテナンス
スペースが取られていないと 、修理や点検の際に製品を取り外すことが出来ません。

消防法 基準適合 組込形
場所
上方
左方
右方
前方
後方
下方

離隔距離（cm）

0
0
0
0
0
0

10

工事要領
施工する

施工する

（標準配管図はP.12 参照）

1. 設置工事
電気温水器の設置①温水器を取り付ける位置を決定し、取付ねじ位
置に印をつけます。
【各型番取付寸法表】（mm）
項目 取付寸法

型番（3）ES-VN3（B/X/BX）
ES-10N3（B/X/BX）（3 ）ES-20N3（B/X/BX）（3 ）ES-30N3（B/X/BX）（3 ）ES-40N3（B/X/BX）
（3 ）

A
270
285
340
500
425

B
140
193
256
256
323

B
A

②印をつけた位置に下穴を開け、アンカーボルト等（お客様手配品）
でしっかり固定してください。
●推奨アンカーボルト
アンカーボルト種類

木ねじ

アンカーボルト径

φ5.1

アンカーボルト長さ

20mm

2. 配管工事
・ 湯切れや偏流を避けるため 、給湯口数（給湯栓数）は温水器の給湯能力に見合った個数にしてください。
・ 膨張水の処理は当社のブローキャッチャー（ BCH）もしくは間接排水にてBCH 使用時は漏水防止のため、必ず閉塞や異常がないこと
行ってください。
を確認してください。

P

ワンポイント・ 放熱ロスを防ぐため、給湯配管は最長でも2m 以内におさえ、保温工事を行ってください。
・ 袋ナットやユニオンを使用して 、メンテナンスや修理の際に取り外せるよ
うにしてください。また 、配管接続部は漏水防止のためパッキンまたはシー
ルテープを使用してください。
・ 負圧となるため給湯加圧ポンプの使用や 、温水器より低い場所（階下など）への給湯はしないでください。
・ 本体設置場所周辺の温度が氷点下になる 、もしくは予想される場所では 、各配管に対しヒーターや保温材を巻くなどの凍結予防措置を施してください。

①給水一次側にお客様手配品の止水栓を取り付けてください。
②各配管接続口についているキャップを取り外して配管を行ってください。
11

工事要領
施工する

標準配管図：膨張水排水処理をBCH-Kで行う場合
逃しホース※1：混合栓給水口

給湯側配管（お客様手配品）

湯側ハンドル

混合水栓（お客様手配品）
水側ハンドル

混合栓給水側配管（お客様手配品）

止水栓（お客様手配品）

給水側配管（お客様手配品）

排水プラグ3/8B※2：ブローキャッチャー
（BCH-K:関連商品）※ 1：混合栓給水口を使用しない場合は砲金製またはステンレス製のキャップでふさいでください。
関連商品の接続口キャップをご用意しております。
※ 2：図は膨張水処理を関連商品のブローキャッチャー（ BCH-K）で処理しています。ブローキャッチャーはW トラップとならないよう、必ずP トラップもしくはS トラップの二次側に取り付けてください。

標準配管図：膨張水排水処理をBCH-Mで行う場合
逃し管※1：混合栓給水口

給湯側配管（お客様手配品）

湯側ハンドル

混合水栓（お客様手配品）
水側ハンドル

混合栓給水側配管（お客様手配品）

止水栓（お客様手配品）

排水プラグ3/8B

給水側配管（お客様手配品）※2：ブローキャッチャー
（BCH-M:関連商品）※ 1：混合栓給水口を使用しない場合は砲金製またはステンレス製のキャップでふさいでください。
関連商品の接続口キャップをご用意しております。
※ 2：図は膨張水処理を関連商品のブローキャッチャー（ BCH-K）で処理しています。ブローキャッチャーはW トラップとならないよう、必ずP トラップもしくはS トラップの二次側に取り付けてください。

12

工事要領
施工する

3. 電気工事①電源一次側にお客様手配品の漏電ブレーカを取り付け、D 種接地工事を行ってください。

4. 施工後の確認
チェックリスト項目

チェック内容設置工事

温水器にがたつきはありませんか？
給水管や給湯管の接続部分にゆるみはありません か？

配管工事

BCH（使用時のみ）や排水管に閉塞や異常はありませんか？
漏電ブレーカは正しく作動しますか？
電気工事

D 種接地工事は正しく行われていますか？

13

チェック

工事要領
試運転を行う試運転を行う1. 温水器に給水する①運転スイッチがOFF になっていること確認してください。
【タイマー無し機種】通電ランプが消灯している状態。
【給湯コントローラー付き機種】運転ランプが消灯している状態。
【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）通電ランプが消灯②電源プラグがコンセントから外れていることを確認してください。

【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）運転ランプが消灯【200Vタイプの場合】

14

工事要領
試運転を行う③止水栓を全開にしてから混合水栓の湯側を全開にし、水の量が安定するまで流し続けます。
（温
水器のタンクが満水になるまでは空気を含んだ水が出ます）
水の量が安定したら配管の汚れをタンク内から排出するため、そのまましばらく流し続けてください。

全開にしてください④混合水栓を閉め、配管接続部からの漏水がないか確認します。
【BCH-Kの場合】【BCH-Mの場合】

各配管の接続部

各配管の接続部
混合水栓との配管接続部

膨張水排出装置との
配管接続部

15

混合水栓との配管接続部

膨張水排出装置との
配管接続部

工事要領
試運転を行う2. 試運転を行う①電源プラグをコンセントに差し込みます。

②【タイマー無し機種】サーモスタットダイヤルを希望の温度にあわせてください。
【給湯コントローラー付き機種】運転スイッチをONにしてください。
【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）温度設定マーク
（穴）
ダイヤル

設定

温度

℃

現在

温度

℃

メニ
ュー

沸し

中

運転

決

ON
/O

FF

定
クリ
戻 るア

再沸
し
上げ

夏･節

電

希望の温度まで回してくださいスイッチ ON③沸かし上げが開始されます。
【タイマー無し機種】通電ランプが点灯することを確認してください。
【給湯コントローラ付き機種】沸かし中ランプが点灯することを確認してください。
【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）通電ランプが点灯【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）
沸かし中ランプが点灯

16

工事要領
試運転を行う

④設定温度に沸き上がると通電ランプ、沸かし中ランプは消灯します。
（沸き上がり時間はP.20『沸き上がり時間の目安』
を参考にしてください。）【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）通電ランプが消灯

沸かし中ランプが消灯⑤混合水栓からお湯が出れば正常です。
湯側を開く

レバーを湯側に上げる

3. 試運転後の確認
チェックリスト項目

漏 水
ストレーナー
給 湯チェック内容チェック

各配管、継手に漏水はないですか？
ストレーナーの中にゴミ詰まりはないですか？（→ P.27 参照）
混合水栓を開くとお湯が出ますか？

以上で施工終了です。

17

取扱説明

取扱説明

正しく安全にお使いいただくため、必ずお読みください。

18

取扱説明
使用方法

使用方法
1. 使用前の準備と確認

ご使用の前に次の事をご確認ください。

チェックリスト項目

チェック内容チェック

近くにガス類や引火物がないですか？
本体まわり

本体の上には物などを載せていませんか？
逃し弁から吹き出していませんか？

2. 運転する① P.14『温水器に給水する』
を参照し、温水器に給水してください。
②電源プラグをコンセントに差し込みます。

【200Vタイプの場合】③【タイマー無し機種】サーモスタットダイヤルを希望の温度にあわせてください。
【給湯コントローラー付き機種】運転スイッチをONにしてください。
【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）
希望の温度まで回してください温度設定マーク（穴）
温度設定マーク
（穴）
ダイヤル
ダイヤル

設定

温度

℃

現在

温度

設定

温度

℃

℃

現在

温度

メニ
ュー

℃

沸し

中

メニ
ュー

決

運転

ON
/O

沸し

中

FF

定
クリ
戻 るア

決

運転

再沸

し

定 上げ

クリ
戻 るア

夏･節

電

ON
/O

FF

再沸
し
上げ

夏･節

満水にしてから通電してください。
故障の原因となります。

電スイッチ ON

給湯コントローラー付のES-N3B（ 3）およびES-N3BX（ 3）をお使いの場合は 、運転スイッチをONにすると初期設定の自動運転【おすすめプログラム】（月、火、水、木、金の6:30 〜18:30に運転）で運転を始めます。
沸かし上げ温度変更や運転時間、曜日を変更したい場合は、製品に付属の給湯コントローラー取扱
説明書をご参照の上、お好みの運転設定を行ってください。
19

取扱説明
使用方法

運転開始から沸かし上げにかかる時間は下記『沸き上がり時間の目安』をご参照ください。

沸き上がり時間の目安
型番

項目

ES-VN3
ES-10N3
ES-20N3
ES-30N3
ES-40N3

定格電圧
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V
単相 100V
単相 200V

標準ヒーター
貯湯量（㍑）
容量（kW）

沸き上がり時間※1
給水温

5℃

15 ℃

25 ℃

使用範囲の
※2
目安
（人）

5.4

1.1

24 分

21 分

18 分

約 30

10

1.1

45 分

39 分

32 分

〃 54

20

1.5

66 分

56 分

47 分

〃 108

1.5

98 分

84 分

70 分

2.0

74 分

63 分

53 分

1.5

131 分

112 分

94 分

3.1

64 分

55 分

46 分

30
40

〃 162
〃 216

※1：沸き上がり時間の算出：沸き上がり温度 75 ℃の場合。
※2：使用範囲の目安：１人当たり0.5 リットル、35 ℃にて算出 。
（給水15 ℃、沸き上がり温度 75 ℃）

3. 出湯する
本器は減圧弁を搭載しているため圧力や流量が必要な水栓では、シャワー形状にならないなど使用感が悪くなる場合があります。また、複数箇所への給湯を同時に行った場合、流量が低下する場合があります。

水を先に出してからお湯を出して、湯温を調節しながらお使いください。
【2 ハンドル式でご使用の場合】【シングルレバー式でご使用の場合】

水側を開けてから湯側を開ける

水側に上げてから湯側へ回す

お湯を出すときは、必ず水を出してからお湯を出してください。
やけどをしたり、配管などを破損する原因となります。

20

取扱説明
お手入れの方法

お手入れの方法
保守点検項目と実施の目安
点検項目
重 要

逃し弁の動作確認

点

検

内

容

点検の目安

逃し弁のトラブルによる漏水を防止するために 、正常動作の確認は絶対必要です。逃し管から常時水が出ていないか確認
してください。
（P.25『逃し弁の動作確認』参照）

コードおよびプラ
グの点検

コードが熱を持っていないこと 、損傷および劣化していない
こと 、プラグの締め付け部にゆるみなどの異常がないことを確認してください。トラッキング現象による火災防止のために一次側ブレーカをOFFにし 、コンセントの周りやプラグを乾いた布等で清掃してください。

漏水全般についての点検

本体および各配管接続部から漏水のないことを確認してくだ
さい。

1 回／日

タンク内部の清掃

給水栓および給湯栓を全開にしてタンク内の水を強制的に入れ替えてください。

1 回／年

1 回／月

長期間使用しないときは長期間、温水器をご使用にならない場合には水質劣化を防ぐため、下記の手順に沿ってタンク内のお湯を抜いてください。
①運転スイッチをOFFにします。
【タイマー無し機種】サーモスタットダイヤルを左に止まるまで回します。
【給湯コントローラー付き機種】運転スイッチを3 秒以上押してOFFにしてください。
【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）温度設定マーク
（穴）
ダイヤル

ピピピッ

設定

温度

℃

現在

温度

℃

メニ
ュー

沸し

中

運転

決

ON
/O

FF

定
クリ
戻 るア

再沸
し
上げ

夏･節

電

止まるまで左に回す

21

3 秒以上運転スイッチ
を押してOFF取扱説明
お手入れの方法②電源プラグをコンセントから抜きます。

【200Vタイプの場合】③排水管保護のため、湯の温度を調整しぬるい温度で排水を行ってください。タンク内が完全に水になるまで出し切り、止水栓を完全に閉めます。
【2 ハンドル混合栓】④逃がし弁のテストレバーを上げてください。

22

取扱説明
お手入れの方法⑤排水を受ける容器を用意し、スパナやレンチを使用して排水プラグを外して排水します。
※排水の際、
容器から水があふれないようご注意ください。

スパナやレンチでプラグを外します

容器に受け、
排水してください

水を受ける容器を設置します⑥排水が終了したら、逃し弁のテストレバーを下げ、排水プラグにシールテープを巻いてしっかりと取り付けてください。
※上記の方法で水が抜けにくい場合は、アフターサービス窓口までお問い合わせください。

短期間使用しないときは
短期間温水器を使用しない場合には、状況に応じてそれぞれ下記の対処を行ってください。
●ご使用を停止する場合・運転をOFFにしてください。
※タンクが負圧となり破損する原因となるため、止水栓を閉めないでください。
●停電の場合・温水器の操作、
止水栓の開閉など、機器や配管に対処する必要はありません。
停電からの復旧をお待ちください。
●断水の場合・止水栓を閉め、断水が終了するまでお待ちください。
※タンクが負圧となり破損する原因となるため、運転をOFFにしないでください。

23

取扱説明
お手入れの方法

凍結防止対策凍結のおそれがある場合は次のどちらかの方法にて機器の凍結予防措置を行ってください。
＜機器の運転を継続しつつ凍結を予防する場合＞
機内温度を氷点下にしないために 、機器の通電を継続し沸かし上げを続けてください。また 、凍結の可能性がある場所では各配管に対し 、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。
＜機器の運転を停止し凍結を予防する場合＞① P.21『長期間使用しないときは』の手順に従い、温水器内の水を抜きます。
※排水が完了した後も水栓、排水プラグは開けたままにしてください。
②給水口の給水配管を外す、もしくは給水口手前（一次側配管）の水抜き栓を開けてください。
※水抜き後、給水口の給水配管を外した場合は外したままにし、水抜き栓を開けた場合は閉めずに開放しておいてください。水抜きが完全でない場合には温水器内部に水が残り、凍結により製品が破損してしまう可能性があります。
③再使用時には排水プラグを閉めてください。また、外した給水配管や水抜き栓も閉めてください。
〜『出湯する』の手順に従ってください。
④ P.14『温水器に給水する』※機器内のタンクを満水にしてから機器の運転をしてください。故障の原因となります。

24

取扱説明
お手入れの方法

逃し弁の動作確認
逃し弁が作動しなくなるとタンクの破損や事故の原因となります。定期的に逃し弁の動作確認を行ってください。

①通電ランプが点灯していることを確認してくだ
さい。

通電ランプが点灯している事を確認してください②逃し弁テストレバーが下がっていることを確認してください。

レバーが下がっている事を確認してください※給湯コントローラー
付き機種の場合
01

沸し中

運転

沸し中ランプの点灯を確認してください。

ON/OFF

再沸し上げ③間接排水が正常に行われていることを確認してください。
【BCH-Kの場合】【BCH-Mの場合】
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です
勢い良く水が出ている場合は修理・交換が必要です

滴下を確認出来れば正常です

滴下を確認出来れば正常です

排水を確認してください。正常に排水しない場合は故障ですので、④逃し弁テストレバーを上げ、アフターサービス窓口までご連絡ください。
【BCH-Kの場合】排水を確認出来れば正常です

25【BCH-Mの場合】排水を確認出来れば
正常です

取扱説明
お手入れの方法⑤排水が確認できたら必ず逃し弁テストレバーを下げて水が止まる事を確認してください。
（レバーを上げたままの場合、逃し弁から水が排出され続けて設定温度に沸かし上げることができません。
）【BCH-Kの場合】排水状態が変わらない場合は修理・交換が必要です

滴下に戻れば正常です

レバーが下がっている事を確認してください【BCH-Mの場合】
通水状態が変わらない場合は修理・交換が必要です

滴下に戻れば正常です

ワンポイント

逃し弁の内部にゴミが付着すると水が流れ続ける場合があります。そのような時は逃し弁レバーを立て、しばらく水を流した後で再度確認を行ってください。

26

取扱説明
お手入れの方法

ストレーナーの清掃
ストレーナーにゴミが詰まるとタンク内への給水量が少なくなり、機器の故障の原因となります。
混合水栓から出るお湯（水）の量が少なくなりましたら、清掃を行ってください。

清掃前の準備P.21『長期間使用しないときは』を参照し、排水を行ってください。

清掃を行う①運転スイッチをOFFにします。
【タイマー無し機種】サーモスタットダイヤルを左に止まるまで回します。
【給湯コントローラー付き機種】運転スイッチを3 秒以上押してOFFにしてください。
【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）温度設定マーク
（穴）
ダイヤル

ピピピッ

設定

温度

℃

現在

温度

℃

メニ
ュー

沸し

中

運転

決

ON
/O

FF

定
クリ
戻 るア

再沸
し
上げ

夏･節

電

止まるまで左に回す②電源プラグをコンセントから抜きます。

③止水栓を完全に閉めた後、逃し弁テストレバーを上げてください。

27

3 秒以上運転スイッチ
を押してOFF【200Vタイプの場合】

取扱説明
お手入れの方法④ネジを外してストレーナーを引き抜き、フィルター部分に詰まったゴミをナイロンブラシなどで取り除きます。
（注：ネジを外した時に少量の水が出ますので水を受けるものを用意してください。）

ネジを外してストレーナーを外します⑤ストレーナーを取り外しと逆の要領で取り付けた後、給水を行い、
漏水がないか確認してください。
（給水方法はP.14『温水器に給水する』
参照。
）
漏水があった場合は再度取り付け直してください。

水漏れがある場合は、ストレーナーを再度取り付け直してください

外装のお手入れ水に浸して固く絞った布で、汚れがひどいときは適量に薄めた中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。
薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

28

取扱説明
こんなときは

こんなときは故障かな？と思ったら温水器が正しく運転しない場合や不調な際の修理ご依頼の前にご確認ください。

状

況

ご確認ください対処方法

一次側の漏電ブレーカがOFF
漏電ブレーカをONにしてください。
になっていませんか？
確実に差し込んである場合でも 、結線部が断
プラグは確実にコンセントに線していることもありますので 、点検してく差し込んでありますか？
ださい。
運転スイッチがOFFになって 運転スイッチがOFFの場合はONにしてくだいませんか？
さい。
タイマーの設定をご確認ください。
タイマーの設定が正しく行わ設定方法は、付属の『給湯コントローラー取扱
れていますか？
（B タイプのみ）説明書』をご参照ください。
湯が沸かない湯にならない本器には「空焚き検出」および「過昇温検出」（サーモスタットのトラブル時などに発生するオーバーヒート防止）兼用装置が装備され過昇温防止装置が作動してい
ています｡
ませんか？
復帰するには温水器の運転を停止し 、管理技術者の方に依頼してください。→ P.31『リセットの方法』参照
電圧が誤っていませんか？

100 Ｖ の温 水 器 を200 Ｖ で使 用 するとヒ ー
ターが断線します。200 Ｖの温水器を100 Ｖ
で使用することはできません。

ヒーターの導通を測ってください。故障の場
ヒーターの故障ではありませ
合は 、アフターサービス窓口までご連絡くだんか？
さい。
停電ではありませんか？

復旧までお待ちください。

湯を使用した直後ではありま 瞬間式ではありませんので沸き上がるまで時せんか？
間がかかります。
通電時、ポタポタ出るのは正常ですが常時吹き出しているのは故障です。ゴミがかんでい
湯温が低いまた 逃し弁は正常ですか？湯が逃 たり減圧弁の故障の可能性もあります。P.28
は沸き上がり時 し管から出続けてませんか？ 『逃し弁の動作確認』に沿って動作を確認ください。正常に動作していない場合はアフター
間が長すぎる
サービス窓口までご連絡ください。
水温が低くありませんか？

秋から冬にかけては水温が急激に下がるため沸き上がり時間もかかります。→ P.20『沸き上がり時間の目安』参照

湯が沸騰するま 電気温水器の自動混合弁が故 出湯温度が40 ℃ 以上になっている場合はたたは非常に熱い 障していませんか？（ X タイプ だちに使用を中止し 、アフターサービス窓口
のみ）までご連絡ください。
湯が出る
断水ではありませんか？
湯量が少ない湯も水も出ない

断水が終わるまでお待ちください。

止水栓が開いていない場合は開けてください。
給水量が不足しているのでは 減圧弁やストレーナーに詰まりがある場合は、管理技術者の方に依頼し 、取り除いてくださありませんか？
い。→ P.27『ストレーナーの清掃』参照
止水栓が閉まっていませんか？ 閉まっていたら開けてください。

29

取扱説明
こんなときは状況

混合水栓の水側を開いたときにお湯 が出 る（水がぬるい）

ご確認ください対処方法

お湯が出るのは一時的ですか？

沸かし上げ直後や出水を長期間していない場合など 、電気温水器の熱が給水配管に伝
わり 、出水経路の水が温まることがありま
すが 、故障ではありません。そのまま流すことにより水になります。

常時お湯が出ますか？

工事要領書をご確認し 、配管施工に間違いがある場合は施工業者様へご連絡ください。
間違いがない場合はご利用を中止し 、アフターサービス窓口までご連絡ください。

設置直後ではありませんか？

設置直後などは工事の際の切削油等が流入することがありますので 、水 をしばらく出し続けてください。

湯が臭い
湯が汚れている 長 期 間 の休 止 後 ではないです 休止後は水の汚れや配管内の錆が出ることか？または断水直後ではないで があります。自動水栓から水を出し続けてすか？
湯槽内の水を入れ替えてください。
本体からですか？

止水栓を閉めた後、その旨をアフターサー
ビス窓口までご連絡ください。

配管接続部からですか？

給水給湯接続部の場合は締め直してください。また 、膨張水の処理配管接続部も点検してください。

漏水している

温水器本体から沸し上げ中ですか？
音がする

沸し上げ中は湯温の上昇に伴って湯沸器本体から沸し上げ音がする場合がありますが、故障ではありません。

配管を固定していないと水圧の変動「ウォー
給水時、温水器 給水管に30cm 以上フレキ管を ターハンマー」の影響が直接出ることがあ
本体や配管が振 使用しているか 、配管支持がさ りますので 、固定してください。フレキ管のれていないのではありませんか？ 場合は給水抵抗を少なくするよう、Rを大き動音を発するくするなど曲げ方を工夫してください。

停電後の対応について
停電後は、停電が起こったときの運転状態で復帰します。
自動運転中に停電が起きた場合は自動運転で、運転停止中に停電が起きた場合は運転停止状態で復帰します。
また、停電後には以下のことをご確認ください。

ご確認ください

対処方法

現在時刻・曜日の設定は正しいですか？

正しい場合はそのままお使いいただけます。
誤っている場合は、給湯コントローラー取扱説明書を参照
し、再設定してください。

その他の不具合およびエラーメッセージについて
その他の不具合および操作パネルに表示されているエラーメッセージについては、製品に付属の給湯コントローラー取扱説明書をご参照ください。
それでも症状が改善されない場合は、アフターサービス窓口までご連絡ください。
30

取扱説明
こんなときはリセットの方法

管理技術者の方※この操作は本器内部を操作しますので販売店もしくはサービス店など、専門の技術者へご依頼ください。
ES-N3（3）には「空焚き検出」および「過昇温検出」（サーモスタットのトラブル時などに発生する
オーバーヒート防止）兼用装置が装備されています｡ 何らかの理由で作動し運転が停止した場合には、下記の手順でリセット操作を行ってください。
①運転スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜きます。
【タイマー無し機種】
サーモスタットダイヤルを左に止まるまで回します。
【給湯コントローラー付き機種】運転スイッチを3 秒以上押してOFFにしてください。
【タイマー無し機種】
ES-N3（3）,ES-N3X（3）【200Vタイプの場合】

温度設定マーク
（穴）
ダイヤル

ピピピッ
設定

温度

℃

現在

温度

℃

メニ
ュー

沸し

中

運転

決

ON
/OF

定
クリ
戻 るア

F

再沸
し
上げ

夏･
節電

【給湯コントローラー付き機種】
ES-N3B（3）,ES-N3BX（3）②原因を確認した上でネジ止めされている本器
側面カバーをゆっくり外し、十分に温度が下がってから右図の空焚き、
過昇温リセットボタ
ンを押してください。

空焚き検知・
過昇温防止
リセットボタン

押す

31

取扱説明
アフターサービス

アフターサービス
消耗品について下表に記載する部品は定期的な交換が必要な消耗部品です。劣化による動作不良や漏水を防止す
るため、定期的に交換してください。部品交換（有償）はアフターサービス窓口までご連絡ください。
部品名

弁・パッキン

交換時期の目安

逃し弁付減圧弁（ストレーナー内蔵）
混合弁

O リング・パッキン類

設置、交換日より
3 〜5 年

ヒーター
コントローラー
電装部品

交換いただく理由

過昇温防止スイッチ
センサー類
ケーブル・コード・配線類

設置、交換日より
5 〜7 年

長期間ご使用いただくことにより 、
経年劣化やスケール ※ による動作不良や漏水を起こす可能性があります。漏水が起きた場合大きな被害を与えることがありますので、交換することによりそれらを防止します。
※水道水中のミネラル分が固着したもの

その他電装類※使用頻度、環境によっては交換時期が早まる場合があります。

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

メンテナンス契約について

弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。詳しくは裏表紙に記載の弊社リニューアル課までご連絡ください。また、部品のご注文はアフターサービス窓口にて承っております。

修理をご依頼の際には修理をご依頼されるときは 、P.33の故障状況シートの必要事項にご記入いただき、お電話またはインター（型番や製造番号
ネット、FAXにてご連絡ください。
等は本体貼り付けの保証票に印刷されていますので、故障状況シートへ転記してください。）

保証票

電気温水器

型
番
L
貯 湯 量
満 水 質 量 約 kg
最高使用圧力 0.1MPa
電源
屋内用
周 波 数 50/60Hz
消 費 電 力保 証 期 間 納入後３年間
製 造 番 号株式会社日本イトミック

32

取扱説明
アフターサービス

アフターサービス窓口
TEL〈全国共通ナビダイヤル〉
ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

受付時間：24 時間 365 日（営業時間：8：45 ～17：45）
一般電話・公衆電話の場合は市内電話料金でご利用可能、携帯電話からも接続可能です。

【ナビダイヤルに関するご注意】※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる
場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直しください。※ＰＨＳ、ＩＰ電話からはご利用になれません。その場合、以下の窓口にお問い合わせください。
関東地区のお客様：03（3621）2161

関東地区以外のお客様：裏表紙記載の最寄りの営業所にお問い合わせください。

インターネット 〈インターネット修理受付窓口〉

https://www.itomic.co.jp/repair/
インターネットのフォームにて修理のご依頼を受け付け致します。入力内容のご確認および訪問日のご調整のため、お申込み頂いた翌営業日に担当者よりご連絡を差し上げます。

FAX〈FAX 修理受付窓口〉 03（3621）2163

FAX で修理のご依頼を受け付け致します。以下故障状況シートに記載の上、最寄りの営業所へお送りください。
（裏表紙に記載）

故障状況シート
貴

社

名

ご

住

所

T

E

L

製 品 型 番

F

ES-

A

X

N3 （3）

電 源、 電 力

製造番号

設 置 場 所

保証期限

状

33

ご担当者名

態

【無料修理規定】
本規定は、保証票に記載された製品につき、納入から3年の間に故障が発生した場合、下記記載内容に基づいて無料修理を行うことをお約束するものです。保証票に記載された製造番号をご提示の上、アフターサービス窓口
までご依頼ください。

1．取扱説明書・製品本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場
合には無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、アフターサービス窓口にご依頼の上、修理に際して保証票に記載された製造番号をご提示ください。なお、遠隔地（離島および離島に準ずる遠隔地）への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．ご転居の場合は、事前にアフターサービス窓口にご相談ください。
4．補償範囲は機能部とその付属品のみで、配管類は含みません。
5．保証期間内でも次の場合は保証の対象とならず、有料修理となります。
（ 1 ）お 客様が取扱説明書・本体貼付ラベル等に記載された手順・注意を守らなかったことによる不具合
や、部品・タンク内の清掃など日常のお手入れを行わなかったことによる不具合※1（ 2 ）Oリング・パッキン類の摩耗・劣化による不具合や、電池の消耗による不具合（ 3 ）工事要領に指示する方法に基づかない施工や工事設計による不具合※2（ 4 ）輸送・搬入・移動の際の落下・転倒・接触等による不具合（ 5 ）専門業者以外による移動・分解・修理・改造などによる不具合（ 6 ）指定規格以外の電気（電圧・周波数など）の使用や電力契約の間違いによる不具合（ 7 ）温泉水・井戸水など水道水以外の水を給水したことによる不具合（ 8 ）設備側の排水不良等による冠水により生じた不具合（ 9 ）電気・給水の供給トラブル等による不具合（10）配管の錆・砂・ゴミ等異物の流入による不具合（11）建築躯体の変化などに起因する不具合や、塗装の色あせなどの経年変化またはご使用に伴う摩耗等による外観上の不具合（12）火 災、爆発等の事故、地震・津波・噴火・風水害・雷などの天災や地変、煤煙、降灰、酸性雨、凍結、海岸付近や温泉地等の地域における腐食性の空気環境、ほこり、異常電圧、異常電磁波、ねず
み・鳥・昆虫などの動物の行為、または戦争・暴動など破壊行為による不具合（13）保証票の提示が無い場合
6．無料修理により交換された部品や製品は（株）日本イトミックの所有となります。
7．製品の保証は日本国内におけるご使用の場合のみ有効です。
※1：日常のお手入れとはお客様ご自身で行えるもののほかに、設備業者や管理技術者に依頼が必要なものがございます。製品や部品によってお手入れ方法や時期が大きく異なりますので、取扱説明書やラベル等を必ずご確認いただくとともに、不明点はアフターサービス窓口にご相談ください。
※2：製品によって施工方法や注意事項が大きく異なりますので、施工時には工事要領を必ずご確認いただくとともに、不明点はアフターサー
ビス窓口にご相談ください。

■お客様へ
1．製品をお受け取りになる際は、製造番号が記載されている保証票が貼り付けられていることを確認してください。
2．保証票の再発行はいたしません。
3．機器が正しく運転しない場合や不調な場合は、修理ご依頼の前に「こんなときは」の項をご覧ください。
4．無 料修理期間経過後の故障・修理等につきましては、「アフターサービス」の項をご覧いただくか、アフターサービス窓口までお問い合わせください。
5．保証票によって、保証票を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

34

《担当エリアと営業所》
本社・営業本部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2121（代）FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリーイーストタワー 24F）
ホームページ https://www.itomic.co.jp/《修理に関するお問い合わせ》
ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

北海道地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：011（615）6681
北海道営業所
FAX：011（615）7004〒 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒 1 条 5-1-10（ラポ－ル 24 軒 2 号館）
担当エリア：北海道地区全域
東北地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：022（357）0848
東北営業所
FAX：022（357）0847〒 983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂 2-8-21
担当エリア：青森県／岩手県／秋田県／山形県／宮城県／福島県
関東・新潟・山梨・静岡地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：03（3621）2121（株）日本イトミック 本社
FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリーイーストタワー 24F）
担当エリア：東京都／千葉県／埼玉県／茨城県／栃木県／群馬県／神奈川県／山梨県／新潟県／静岡県【ナビダイヤルに関するご注意】※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直しください。
※ＰＨＳ、ＩＰ電話からはご利用になれません。関東地区のお客様は以下の窓口、その他の地域のお客様は最寄りの営業所まで直接お問い合わせください。
関東地区お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2161
FAX：03（3621）2163《保守契約に関するご相談》
弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。詳しくは下記の弊社リニューアル課までご連絡ください。
また、部品のご注文はアフターサービス窓口で承っています。
リニューアル課・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2760
FAX：03（3621）2160

中部・北陸地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：052（222）2561
中部営業所
FAX：052（222）2559〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-4-12（アレックスビル 3F）
担当エリア：富山県／石川県／福井県／岐阜県／愛知県／三重県／長野県
近畿地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：06（7177）4949
関西営業所
FAX：06（7177）4948〒 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-1-11 VORT 御堂筋本町Ⅱ 7F
担当エリア：大阪府／京都府／滋賀県／和歌山県／奈良県／兵庫県
中国・四国地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：082（240）1361
中国営業所
FAX：082（240）1363〒 730-0051 広島県広島市中区大手町 2-3-9（大手町中村ビル 2F）
担当エリア：鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／香川県／徳島県／愛媛県／高知県
九州・沖縄地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：092（481）3911
九州営業所
FAX：092（481）3930〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-28-5
担当エリア：福岡県／佐賀県／長崎県／大分県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県※本書に記載の内容は、製品の改良や仕様の変更などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

N000D20001-7'24.01-12-1-2.5 I