MC325CT̲(01)̲

警報器の機能について

空気より軽い 12A・13A ガス用

家庭用

警報器周囲のガスやCOが規定濃度以上になると、それを検知して、注意報または警報を発します。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

MC-325

型式名ᇣǽඨ

■ガス警報機能・CO警報機能

ガス・CO警報器
取扱説明書● ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
● この取扱説明書はガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
● お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
● 本取扱説明書は、保証書がついています。
取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
● 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店または、最寄りのガス会社にお問い合わせください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置
ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。
ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
● 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。
ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

ᇣǽඨ

《お断わり》● ガス検知部にガスやCOが到達しないとき
は、警報機能が働きません。
● ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。
ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねます
のでご了承ください。
● 取付場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

ᇣǽඨ

誤った取り扱いをすると ｢死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

ᇣǽඨ

॒ȭᚐș

ᇣǽඨ

｢分解禁止｣事項を示しています。

｢火気厳禁｣事項を示しています。

｢一般的な禁止｣事項を示しています。

ガス警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。
Û Ԉǽ๜ǽᤍ Ýఠǽࢧ ᴥ°±±ᴦ²³±ᴪ±±°± ᷿Û ూǽǽ Ԉ Ý͈ǽի ᴥ°²²ᴦ²¹µᴪ¶°¶± ᷿Û Ԉǽǽ ᪘ Ýᦂǽด ᴥ°·¶ᴦ²³´ᴪµ¶±± ᷿Û ᩜǽǽ ᛴ Ý‫۾‬ǽ᩸ ᴥ°¶ᴦ¶³°¸ᴪ²³±° ᷿Û ᩜǽǽ ూ Ýూǽ̱ ᴥ°³ᴦµ´°³ᴪ²·°¶ ᷿Û ‫ّه‬ˁ˹ّ Ýࠥǽࠞ ᴥ°¸¶ᴦ´³µᴪµ°¸· ᷿Û ˹ǽǽ ᥂ Ýջաࠎ ᴥ°µ²ᴦ¹µ±ᴪ²¶µ° ᷿᫽ǽࠥ ᴥ°µ´ᴦ²µµᴪ±¹°± ᷿୿ǽༀ ᴥ°²µᴦ³¶µᴪ±³¹° ᷿॒ȭᚐșࢿǽࡀ ᴥ°¸²ᴦµ¶¸ᴪ²¸°° ᷿Û ̎ǽǽ ࡻ Ý

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
マッチやライターなど、火気を使わないでください。

ᇩǽࠥ ᴥ°¹²ᴦ´³±ᴪ±¸¸± ᷿

ཌ෥Ջᇣ

保 証 書
このたびは警報器をお取り付けいただき、ありがとうございます。
お取り付けいただきました商品につきまして、
本保証書記載の内容により保証させていただきます。
商品名

ガス・CO警報器型

MC-325式ᇣǽඨ

2. 保証の内容
取扱説明書による正常なご使用状態で、前記の保証期間内に故障した場合には、お申し出により無償にてお取り替えさせていただきます。
お取り付けの販売店もしくは最寄りのガス会社へご連絡のうえ、本書をご提示ください。
なお無償でお取り替えできない場合について「4.保証の適用除外」の項目に記載しておりますのでご確認ください。

ᇣǽඨ

警報器の取り外し・取り付けを行うときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。
取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社にご相談ください。

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。
警報器から距離を離してお使いください。

4. 保証の適用除外
保証期間内であっても次の場合は有料点検・有料取り替えとなります。
（1）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（2）お取り付け後の取り付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（3）地震、風水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷。
（4）火災、
塩害、
煤煙、
降灰、
酸性雨、
腐食性の有毒ガス、ほこり等、
ならびに異常気象、
異常電圧、
異常電磁波などによる故障および損傷。
（5）動植物、昆虫類等に起因する故障および損傷。
（6）車両、
船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（7）音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象、経年変化による場合。
（8）施工説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（9）警報器に表示してあるガスの種類以外のガスでご使用になられた場合による故障
および損傷。
（10）警報器に故障が認められない場合。
（11）過度な頻度で警報器を点検したことにより電池が消耗した場合。
（12）本書のご提示がない場合。
（13）本書にお取付日、販売店名の記入のない場合、あるいは販売店の訂正印なしで、字句を書きかえられた場合。
（14）その他製造元の責任によらない故障および損傷。

対象ガス

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

●型番

ガス、COを検知すると、音声＊が鳴ります。
＊音声は、
日本語、
英語、
中国語の選択ができます。初期設 定は日本語の音声になっています。
英語、中国語
設定を希望される場
合は、お買い求めの販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
切り替え
た 音 声 の 詳 細 はP6「ランプ表示・音声出力の事象一覧表」を参照ください。

●緑（お知らせ）
ランプ
故障・電池切れ・有効期限が過ぎたときに点滅します。
※点滅時はP.3を参照ください。

●黄（CO警報）
ランプ

5. お客さまへ（1）有効期限を経過したものにつきましては保証致しません。
また、
有効期限後はぜひ
新しいものとお取り替えください。
（2）本書は日本国内のみ有効です。 ※This warranty is valid only in Japan．
（3）本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※ この保証書は、保証期間内に本書に示す条件において無償でのお取り替えをお約束するものです。
※ お客さまにご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償でのお取り替えおよび安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書によって、保証書を発行している者（保証者）、
およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

月

ガスを検知すると点滅します。
※点滅時はP.4・5を参照ください。

警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。
※詳細はP.5、8を参照ください。

●有効期限ラベル●電池コネクタ
電池コネクタを差し込
むと警報器の電源が入ります。
電源表示「 」
が点灯
します。

20 07
製造年月

製造番号

●定格表示

ガスおよびCOを検知します。

●ガス検知部
点検口

㆙࿌
॒ȭᚐș

॒ȭᚐș

お 客 さ まご 住 所

常に電源が入っていること
（電源表示
「 」
点灯）
を確認して
ください。
電源が入っていないとガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。
設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。
有効期限
は、貼ってある有効期限ラベルに示しています。
殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）
を使用するときは、以下の内容を必ず守ってください。
（P.7・8参照）●警報器をポリ袋などで覆う。
換気した後、
ポリ袋を取り除く。
●殺虫剤の使用が終わったら、誤作動または不作動の原因となります。
警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・発煙・発火の恐れがあります。

販 売 店

扱

●赤
（ガス警報）
ランプ●ガス検知部

日

様

●電源表示

ᇣǽඨ

〒

お 名 前

●二次元コード

●製造番号

॒ȭᚐș

年

●形式認証証票●引きひも引掛部
引きひもを使用するときに引っ掛けて使用します。
使用用途は警報停止スイッチと同じです。

取扱説明書中のランプの点灯、点滅は次のように動作します。
1秒ごとに
早い点滅
２回点滅

1秒

点滅周期

警報
ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください緑（お知らせ）
ランプ消灯
黄（CO警報）ランプ
ゆっくり点滅赤（ガス警報）
ランプ消灯

点滅

1秒ごとに
1回点滅

ゆっくり 5秒ごとに
点滅
1回点滅

1秒

赤
（ガス警報）
ランプ消灯

電源表示
約5分後

点滅周期

10秒

故障点滅

10秒ごとに
3回点滅

点滅周期

10秒

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。

電池切れ 10秒ごとに
点滅
1回点滅

ґᜓᇣඨ

10秒

有効期限 10秒ごとに切れ点滅 2回点滅

新コスモス電機株式会社〒532 - 0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4
TEL 06（6308）2310

1

2

点滅周期

点滅周期

3「正常です」と鳴って監視（お知らせ）
緑
ランプ消灯【赤（ガス警報）
ランプが点滅、黄（CO警報）
ランプがゆっくり点滅または点滅】〈ガス警報とCO警報の同時警報〉

状態に入ります。

※ 警報器が故障している場合は、 赤（ガス警報）「正常です」とは鳴らずにＰ. ３ ランプ消灯に記載している故障発生時の動作となります。
販売店までご電源表示
連絡ください。

黄（CO警報）
ランプ点滅

1

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください緑（お知らせ）
ランプ消灯

黄（CO警報）
ランプ
ゆっくり点滅赤（ガス警報）
ランプ消灯

緑（お知らせ）
ランプ消灯

がゆっくり点滅しているときの処置のしかた

しばらく換気を続けると、赤（ガス警報）ランプは消灯します。

2 原因を確認する。

ガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
（P.6参照）

故障しているときは故障が発生すると、「故障です 販 故障です 販売店に連絡してください
約1分ごとに、ピッピッピッ売店に連絡してください」が1回鳴 その後、り、緑（お知らせ）ランプが故障点滅 約1時間ごとに、故障です 販売店に連絡してください
します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分 緑（お知らせ）
ごとに繰り返し鳴り、約1時間ごと ランプに「故障です 販売店に連絡してく 故障点滅
黄（CO警報）
ださい」が鳴ります。
赤（ガス警報）
ランプ消灯
それ以降も同じ警報を繰り返します。 ランプ消灯
電源表示

ただし、警報停止スイッチを押すと、「故障です 販売店に連絡して故障ですください」が１回鳴り、以降警報音
販売店に連絡してくださいは約36時間停止します。
以降約36時間警報停止
緑（お知らせ）ランプの故障点滅は緑（お知らせ）
止まりません。
ランプ※販売店までご連絡ください。
故障点滅※ガスおよびCOを検知した場合は、
黄（CO警報）（ガス警報）
赤ランプ消灯
警報が可能であれば警報音を発し ランプ消灯ます。
※ 約36時 間 の 停 止 中 に 警 報 停 止 電源表示 警報停止
スイッチを押すと、故障の音声
スイッチを発しますが、約36時間の一時停止の状態はリセットされません。
※約36時間を経過すると、再度故障警報音が鳴ります。

ピッ 有効期限が切れています
販売店に連絡してください

有効期限を半年以上過ぎると緑（お知らせ）ランプが有効期
限切れ点滅し、警報停止スイッ
チを約1秒間押すと、「ピッ有効期限が切れています 販
売店に連絡してください」が鳴ります。
※ 販売店までご連絡ください。

と鳴ったときの処置のしかた

黄（CO警報）
ランプ消灯

電源表示

電池切れが発生すると、「電池切れです 販売店に連絡してください」
が１回鳴り、緑（お知らせ）
ランプが電池切れ点滅します。
（お知らせ）
緑
その後に「ピッ」と約1分ごとに繰 ランプ
電池切れ
り返し鳴ります。

電池切れです販売店に連絡してください
その後、
約1分ごとにピッ

ただし、警報停止スイッチを押すと、「電池切れです 販売店に連絡
してください」が１回鳴り、以降警報音は約36時間停止します。
緑（お知らせ）ランプの電池切れ点
滅は止まりません。
※販売店までご連絡ください。
※ ガスおよびCOを検知した場合
は、警報が可能であれば警報音を発します。
※ 約36時間の停止中に警報停止ス
イッチを押すと、電池切れの音
声を発しますが、約36時間の一時停止の状態はリセットされません。
※ 約36時 間 を 経 過 す る と、再 度「ピッ」音が鳴ります。
3（ガス警報）
赤
ランプ消灯

2 ガス栓や器具栓を閉める。

の消灯を確認する。

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

電源表示
点灯なし

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

6 ガスもれやCO発生の原因を点検する。
4

原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

3

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは

黄（CO警報）
ランプ

最寄りのガス会社へ連絡する。

がゆっくり点滅しているときの処置のしかた● たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。
（有償）● ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

〈CO注意報〉

1 ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、
黄（CO警報）ランプは消灯します。

CO濃度がうすい場合にゆっくり点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.6参照）※黄（CO警報）ランプのゆっくり点滅が約5分間継続すると、「ウーウー ピッポッ ピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴り始めます。

4『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険
です 窓を開けて換気してください』

1 ドアや窓を開けて換気する。

7

異常がないのに警報音が鳴った
り、ランプが点滅した
ときの処置のしかた

ガスやCO以外の空気の汚れで、赤（ガス警報）ランプや黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは〈警報音を止めたいとき〉警報停止スイッチを押すと、● ガス警報の警報音は約5分間止めることができます。
● CO警報は、黄（CO警報）ランプがゆっくり点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ、警報音を1回だけ約5分間止めることができます。
※ 警報器周囲の空気の汚れが十分換気できていない場合、停止時間経過後に再び警報音を発します。

1 ドアや窓を開け、しばらく換気を

2 ガス機器の使用を中止し、続ける。

ガス栓や器具栓を閉める。
ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

黄（CO警報）
ランプ消灯

5 ガス栓や器具栓を閉める。

【赤（ガス警報）ランプ消灯】【黄（CO警報）
ランプがゆっくり点滅または点滅】〈CO警報〉

黄（CO警報）
ランプ消灯

2 ガスメーター近くの3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
4 部屋に入り、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプと鳴ったときの処置のしかた

電池切れです販売店に連絡してください
以降約36時間警報停止

赤（ガス警報）
ランプ消灯

室外からドアや窓を開けられるときは、
ドアや窓を開けて換気する。

メーターガス栓を開けるときはガス会社にご連絡ください。

1 ドアや窓を開けて換気する。

電源表示
点灯なし

（お知らせ）
緑
ランプ
電池切れ
点滅

1 部屋に入らない。

メーターガス栓を閉める。

2 原因を確認する。

（お知らせ）
緑
ランプ
有効期限
切れ点滅
赤
（ガス警報）
ランプ消灯

部屋の外から警報音に気づいた
ときは『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』【赤（ガス警報）
ランプが点滅】〈ガス警報〉

有効期限が過ぎたときは原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。

6

1 ドアや窓を開けて換気する。

2

黄（CO警報）
ランプ
ゆっくり点滅または点滅

3 ガスやCOがなくなれば、4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

〈ガス注意報〉

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
交互に鳴る 窓を開けて換気してください

ガスコンセント接続の場合、ガスコンセントからソケッ
トを外してください。

警報音が鳴りやむ。
【赤（ガス警報）
ランプ・
黄（CO警報）
ランプ消灯】

赤（ガス警報）
ランプ

電源表示

ガス栓や器具栓を閉める。

黄（CO警報）
ランプ消灯

警報器が作動したら警報

1 ドアや窓を開けて換気する。
2 ガス機器の使用を中止し、

正常です

電源表示

点滅周期

5秒

黄
（CO警報）
ランプ点灯

電源表示

緑
（お知らせ）
ランプ消灯

点滅

෩ȿɟᇣඨ

者

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは電池切れのときは■ランプのつきかたについて緑（お知らせ）

後、ランプが全点灯した後、 ランプ点灯
全消灯します。
赤（ガス警報）

電源表示●警報スピーカー

2 電源が入ってから約30秒

ランプ点灯

各部のなまえとはたらき

CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。
部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

黄（CO警報）
ランプ消灯

赤（ガス警報）
ランプ点滅
電源表示

赤
（ガス警報）
ランプ点滅

警報器の電源が入っていると「」が表示されます。
電源OFF時は「」が表示されません。

CO警報音が鳴っている間は、
以下の内容を必ず守ってください。

॒ȭᚐș

黄（CO警報）
ランプ消灯『ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていません
か』と『ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危
険です 窓を開けて換気してください』
が交互に鳴ったときの処置のしかた

赤（ガス警報）
ランプ消灯

緑（お知らせ）
ランプ消灯

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは●警報停止スイッチ

3. 保証の範囲
保証は警報器本体を対象とします。警報器本体以外に生じた損害は、本保証書に定められた保証の対象ではありません。

製造元

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しないでください。

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

1. 保証期間
警報器本体の有効期限はお取り付け後5年間です。有効期限は、警報器本体ラベルに記載しておりますので、ご確認ください。
この有効期限までが保証期間になります。

お取付日

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しないでください。
ガスセンサの故障の原因となります。

ᇣǽඨ

ᇣǽඨ

（CO警報）
黄
ランプ消灯

電源表示

COを検知すると点滅します。
※点滅時はP.4・5を参照く
ださい。

記

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか5

緑（お知らせ）
ランプ点滅

電源表示「」が点灯し、緑（お知らせ）ランプが点滅し、警報器が監視状態に入る準備状態にな
ります。

警報

赤（ガス警報）ランプ
ゆっくり点滅●この警報器は、都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス中のCOを検知します。
●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。

༴㝤Ȏµ³²­°°³¶ ǽ‫ ۾‬᩸ ࢍ ๰ ࡺ Ԗ ˧ แ ࠎ ˹ ² ­ µ ­ ´ ǽᴥ°¶ᴦ¶³°¸ᴪ²³±° ᷿

注意報

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか｢水ぬれ禁止｣事項を示しています。

టǽǽ ǽ ᇋ1 電池コネクタを差し込む。

緑（お知らせ）
ランプ消灯

ガス検知部は、絶対にふさがな
いでください。
ガスもれまたはCOを検知しなくなります。

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

絵表示の内容｢必ず行う｣事項を示しています。

ガスがもれたときは警報器を廃棄する時以外は、専用リチウム電池を取り外さないでください。
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

注意報｢死亡または重傷を負う可能
㆙ ࿌ 誤った取り扱いをすると性が想定される｣内容を示します。
誤った取り扱いをすると ｢傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

使用方法

電源表示

安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

警報器のお知らせ機能について3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

2 警報器周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点滅や警報音が止まる。

【黄（CO警報）ランプ消灯】

警報停止
スイッチ

4

5

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

2.殺虫剤を噴霧する

おねがい● お手入れするときは、警報器の内部に水が入らないように注意してください。

以下の原因が考えられますので、調べてください。
● 長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ない
お部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響をおよぼす
室内の滞留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロン
ガス[エアコンの冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくな
ることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。
● 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

● お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性
洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、ア
ルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体の表面に傷がついたり、しばらく赤（ガス警報）ランプが点滅したり、警報音が鳴りやまないことがあります。

（P.8参照）

3.ポリ袋を取り外す
殺虫剤の使用が終わったら、ポリ袋から取り出し、警報器を元の位置に取り付けてください。

警報器の取り外し・取り付けかた■木ねじの場合

木ねじをゆるめる〈取り外しかた〉

持ち上げて
取り外す

日常点検
日常、警報器の電源表示「」が点灯していることと、緑（お知らせ）ランプが消灯していることを確認してください。
※ 電源表示が消灯であったり、緑（お知らせ）ラ
ンプが点滅している場合は、販売店に連絡してください。（P.8「故障かな?と思ったら」を参照ください）※ 強く引っ張ると取り付けている木ねじが抜けたり、木ねじから警報器が外れたりして、落下する恐れがありますのでご注意ください。

おねがい
ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、赤（ガス警報）ランプ・黄（CO警報）ランプが点滅したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますのでドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
その際、警報器の電池コネクタを抜かないでください。

ランプ
電源
表示

音声内容

緑
黄
赤
（お知らせ）（CO警報）（ガス警報）

事象

対応
方法

○

○

○

なし

通常動作
(監視中)

○

○

△

なし

ガス注意報

1 警報器を木ねじに引っ掛ける。
2 木ねじを締め付けて固定する。

● 点検時、
決してライターなどの炎を使用しないでください。
警報器の破損や火災の原因になります。
● 点検をするときは、必ず安定した台に乗って行ってください。
転倒してけがをする恐れがあります。

○

○

◎

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ガス警報
ピッ ガスがもれていま
せんか」

P.4・5
参照

○

なし

P.4
参照

○

CO警報音声「ウーウー ピッポッピッ
ポッ 空気が汚れて危険 CO警報
です 窓を開けて換気してください」

○

○

○

○

○

○

3回
/10秒
点滅

2回
/10秒
点滅

△
△
または
◎
△

△

△
または
◎

△
または
◎

○

○

△

◎

△

◎

○

○

CO注意報

ガス注意報と
CO注意報

なし

ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ ガス警報とピッ ガスがもれていま CO注意報
せんか」
CO警報音声「ウーウー ピッポッピッ
CO警報とポッ 空気が汚れて危険
ガス注意報
です 窓を開けて換気してください」
ガス警報音声「ウーウー ピッピッピッ
ピッ ガスがもれていませんか」と、CO警報音声 ガス警報と「ウーウー ピッポッピッ CO警報
ポッ空気が汚れて危険です 窓を開けて換気して
ください」
の交互音声

消灯

○

○

〈取り外しかた〉

持ち上げて
取り外す

本体を持ち上げて取り外す。
〈取り付けかた〉警報器を取付フックに引っ掛ける。

取付
フック※ 警報器が確実に固定されていることを確認してください。

P.4・5
参照

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは

P.4
参照

殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。
次の処置を行っていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

P.4・5
参照

P.4・5
参照

P.4・5
参照

㆙࿌
殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

有効期限切れ音声「ピッ 有効期限が切れ
販売店に有効期限切れています 販売店に連絡（警報器の有効期限が 連絡してしてください」半年以上過ぎた状態） ください。
※ 警報停止スイッチを押
電池切れ警告音声｢電池切れです 販売店
電池切れに連絡してください｣｢ピッ｣（約1分ごと）

販売店に
連絡して
ください。

◎：点滅
（1秒ごとに１回） △：ゆっくり点滅（5秒ごとに１回） ○：消灯
※故障したときは、
上記以外の表示音声を発する場合があります。
この場合、販売店にご連絡ください。
① 英語音声設定の場合（日本語と英語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
ウーウー ピッピッピッピッ Danger Gas Danger Gas
ＣＯ警報音： ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください
ウーウー ピッポッピッポッ Danger Carbon monoxide
Danger Carbon monoxide② 中国語音声設定の場合（日本語と中国語の交互音声）
ガス警報音：ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか
ウーウー ピッピッピッピッ ✸⇨⊘ⓣॅ䰽ǂ✸⇨⊘ⓣॅ䰽
ＣＯ警報音： ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください
ウーウー ピッポッピッポッ ϔ⇻࣪⺇ॅ䰽ǂϔ⇻࣪⺇ॅ䰽

警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

お手入れのしかた

1 警報器を取り外す。（P.7参照）
2 警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。
布に水または石けん水を浸し、よく絞ってからふき取ってください。

よく絞る① 警報器が警報動作中や警報音停止中でないことを確認してください。
② 警報停止スイッチを約1秒間押す
と
「ピッ」
と鳴り、緑
（お知らせ）
ラ
ンプが早い点滅を開始します。
③「ピッ」と鳴ったらすぐに手を離してください。
④ 全ランプが約1秒間点灯し、「正常です」が1回鳴れば正常です。

ピッ
正常です
黄
（CO警報）
ランプ
全点灯

赤（ガス警報）
ランプ点灯
警報停止
スイッチ

※ 過去約10日以内に警報が作動した場合は、全ランプ点灯後に、最後に作動した警報の原因に伴ったランプが、1秒間点灯または点滅します。
（鳴動原因表示機能によるもの
です）

象

警

ガ

報
検

知

様

音

量 70dB（A）/m以上

方式 半導体式

作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
ガ ス
都（ガス警報）
ランプゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）
表
示 ・赤
注意報
市
発報方式 発報音なし
ガ
作動条件 * 爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報ス
ガ ス（ガス警報）
ランプ点滅（1秒ごとに1回点滅）
表
示 ・赤
警 報
発報方式 音声合成警報音

取付位置の確認

検知方式 電気化学式CO
警 報

550ppmのCOに対し 5分以内に警報
300ppmのCOに対し 10分以内に警報

黄（CO警報）
ランプ点滅（1秒ごとに1回点滅）
表 示 ・ またはゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）
発報方式
音声合成警報音付

源 DC3V（専用リチウム電池）
属

機

能

ポリ袋
（1枚）

● ポリ袋（30㎝ 40㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）※ ポリエチレン製でも一定の効果があります。
● ひも（1本）

使 用 温 度 範 囲 0℃〜＋50℃（結露しないこと）

寸

法・

付

属

質

量 幅85 高さ100 奥行き25ｍｍ（突起部を除く）
、
約140g
木ねじ
（φ3.1 16mm）1本、取付フック 1個、品 ピン
（φ1 20mm） 3本、取扱説明書（保証書付）〔本書〕 1枚、施工説明書 1枚取り出した専用リチウム電池のコネクタは、ショートしないようにテープなどを巻いてください。
リチウム電池の廃棄方法を誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあります。
また、ケガをしたり、
火災の原因になります。

〈リース契約の警報器の廃棄〉
有効期限が過ぎた警報器は、販売店にて回収いたします。

正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。
取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、警報の遅れ、
誤報、
故障の原因となります。

● ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室内に取り付けてください。
● ガスやCOが滞留しやすい位置で、電源表示「」の確認しやすい位
置、点検が容易にできる場所へ取り付けてください。
● ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用されるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で8ｍ以内、警報器の底面から天井面までの距離が30cm以内の位置に取り付けてください。
● 天井面が60cm以上の突出したたれ壁などによって区画される場合
は、たれ壁より燃焼器具側に取り付けてください。

Ḩ
ऀȠɅɕ
ɶɮʓ

8m以内

❶
差し込む

燃焼器具

※ 燃焼器具側に警報器を取り付けてください

取付例
❹引き抜く

点滅

点滅

消灯

ऀȠɅɕ՘͇᥂
Ḩ

※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。

●引きひもの調整①点検ツマミを上に移動させる。
②適当な長さとなる部分で２回結ぶ。
③点検ツマミの先の余ったひもを切る。

たれ壁60cm以上

電池コネクタ50㎝
50㎝⑤専用リチウム電池を取り出すḨ²‫و‬ፀɉ
ཟ೫ʎʨʩ

ピー
ガスコンロ
❺取り出す

8m以内

30cm以内設置に不適当な範囲

ここを確認してこう処置してください
電池コネクタを押し込んでください。
電源表示「 」が点灯しない場
合、販売店に連絡してください。

緑（お知らせ）ランプが点滅している。

10秒ごとに３回点滅警報器の故障を知らせています。

販売店に連絡してください。

10秒ごとに１回点滅
警報器の電池切れを知らせています。

販売店に連絡してください。

10秒ごとに2回点滅警報器の有効期限切れを知らせています。
警報器の有効期限ラベ
ルに記載の有効期限が切れていませんか。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。

原因を調べてください。
（P.5・6参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
ランプの点滅・
点灯や警報音が止まります。
鳴りやまない場合は最寄りのガ
ス会社へ連絡してください。

ガス機器の異常が考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。
（有償）

ガス機器以外の燃焼
機器の異常が考えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

❻電池コネクタを
引き抜く

9

ḩͺȶȲ
ǽɅɕɥҒɞ
ḧ˨ȾሉӦȨȮɞ

ガス栓⑥電池コネクタを引き抜く

電池コネクタが差し込まれているか確認
してください。

8ḧ●取り外すときは、
引きひもガイドから引きひもを外し、矢印方向に引く。

ऀȠɅɕ
ɶɮʓ
天井面

消灯

こんなときは③ポリ袋を傷めないように、警報器を安定するところに置いてください。

●図のように引きひも取付部に引きひもを通して、矢印の方向に引きひもガイドに収めて引く。
ऀȠɅɕ՘͇᥂

④電池コネクタを引き抜く

ランプ
緑
黄
赤
（お知らせ）（CO警報）（ガス警報）

電源表示に
「 」
が
点灯していない。

ひもで縛る

引きひも（別売品：HH-01）の取付方法

ḧ

約3秒押す

故障かな？と思ったら

持ち上げて
取り外す

● 業務用・工業用。
家庭用です。業務用・工業用ではありません。
● 屋外。
屋外では使用できません。

60cm
以上

コイン等

❷ひねる

ひも
（1本）

〈処置のしかた〉● ガス検知口に他の機器などを密着させないでください。
警報が遅れることがあります。

天井

すき間

❸外す

ピッ
ピッピッ

● カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

〈正しい取付場所について〉

専用リチウム電池

木ねじをゆるめる● 燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

ガス
検知口

30cm
40cm

● 温度が0 〜 +50℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。
また、誤作動の原因になります。

通電初期警報防止タイマー付、
故障診断機能、
有効期限お知らせ機能

警報停止
スイッチ

③ ｢ピー｣と終了音が鳴り、監視状態（緑（お知らせ）
ランプ消灯）に戻ります。
※ 音声警報中に本機能を終了したい場 緑（お知らせ）
合は、警報停止スイッチを押すまた ランプ消灯
は引きひもを引くと、「ピー」と鳴り、終了します。

● た れ 壁60cm以 上 で 区 切 ら れている場所。
● エアコンなどの吹出口に近い場所。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。

一般財団法人 日本ガス機器検査協会（JIA）
都市ガス用電池式ガス警報器検査規程 認証合格品
電● 浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因にな
ります。

30cm
以上

CO
黄
（CO警報）
ランプゆっくり点滅（5秒ごとに1回点滅）
注意報 表 示・発報方式 発報音無し
作動条件● 振動、衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。

㆙࿌

電池カバー

音声内容

● レンジフード内やレンジフー
ド本体への取り付け。
アルコール等で警報することがあります。
● 換気扇、給気口、ドア付近など
風通しの良い場所。
● すき間風の入る場所。
● 30cm以上（警報器含）のたれ
壁などの下。
警報が遅れたり、検知できないことがあります。

作動条件 300ppmのCOに対し 5分以内に注意報①コイン等を、警報器側面の電池カバーとのすき間に差し込む②コイン等をすき間に当てながらひねる③電池カバーを外す「ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれて早い点滅
いませんか」「ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて早い点滅
2
危険です 窓を開けて換気してください」〈準備するもの〉

7

対

仕

都市ガス
（空気より軽い12A・13Aガス用）
ス
燃焼排ガス中のCO

廃棄について〈警報器と専用リチウム電池の分別のしかた〉

警報音声の点検

動作順

警報器を取り付けている部屋で殺虫剤を使用するときは、警報器が噴
射ガスに反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に次の処置をしてください。

水または石けん水目＊ 爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。
その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

お客さまにて、お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。
＊必ず専用リチウム電池を取り出して廃棄してください。
（分別方法については下記参照。
）

約1秒押す

② 警報停止スイッチから手を離すと以下のように動作します。

1.警報器をポリ袋の中に入れる②警報器をポリ袋の中に入れ、袋の口をひもで縛ってください。

項■ この警報器は、５年間の無償保証です。
この取扱説明書に書かれている内容を守っていただいた上で、警報器が正しく作動しないことが判明した場合には、無償でお取り替えいたします。
ただし、保証書に記載されている保証の適用除外の項目に該当する
場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。
■ 保証書に取り付け年月および販売店名の記入のないものは、無効となることがあります。
お取り付け時にご確認ください。
■ この警報器の有効期限は、お取り付け後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過した警報器は、規定の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報器とお取り替えください。
■ 保証書は大切に保管してください。
■ アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 引越しをされるときは、販売店または最寄りのガス会社までご連絡ください。
■ 他の地区に引越されたときは、最寄りのガス事業者に連絡をとり、ガス種に適合していることを確認してください。

〈お買い上げいただいた警報器の廃棄〉① 警報停止スイッチを約3秒間押すと、「ピッ」音の後「ピッピッ」と開始音が鳴ります。（緑（お知らせ）ランプが 緑（お知らせ）
ランプ
早い点滅開始）。

ガ ス も れ、COの 発
生ではないのに、赤ラ
ンプや黄ランプが点滅したり、警報音が鳴る。

6（お知らせ）緑
ランプ点灯

1① 警報器を取り外してください。
（上記参照）

有効期限が切れていれば、販売店に連絡してください。
（P.3 参照）

アフターサービスについて

早い点滅

故障警報音声故障警報｢故障です 販売店に連絡
販売店に（警報器が故障診断機能
してください｣連絡してにより故障と判断した（約1時間ごと）
ください。
状態）｢ピッピッピッ｣（約1分ごと）

した場合
1回
/10秒
点滅

取付
フック

■取付フックの場合

警報器の有効期限ラベルに記載の有効期限が切れていません
か。

以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

㆙࿌

−
P.4
参照

電源表示

警報機能の点検〈取り付けかた〉※ 警報器が確実に固定されていることを確認してください。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表

緑（お知らせ）
ランプ消灯

電源を入れたときや、
警報停止スイッチを1秒以上押したときに「有効期限が切れています 販売店に連絡
してください」と鳴る。

〈取り付けてはいけない場所について〉仕様

共 通 仕 様

木ねじをゆるめて警報器を取り外す。

定期点検

こう処置してください
鳴動原因表示機能によるもの
で、故障ではありません。
（P.8参照）

燃焼排ガス中のＣＯ

3 警報器を取り付ける。（P.7参照）
4 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認する。

● 部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の殺虫剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の殺虫剤をご使用ください。
● 殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。
● ポリ袋に破れや穴があるとき。
● 警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアルコール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められます。
● 経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

ここを確認して約10日以内に警報を発していませんか。

ガス警報機能・ＣＯ警報機能● スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
● タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
● 芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
● 線香の煙が警報器にかかっていませんか。
● 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
● アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
● フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
● 焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
● みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
● 可燃性のガスなどを使用していませんか。
● 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
● ガスコンロの着火ミスがありませんか。
● 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
● 炭火や練炭を使用していませんか。
● 換気扇を回さずに大鍋（業務用）で湯を沸かしていませんか。点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。
● 警報器を設置した状態で、十分な換気をせずに内装工事（リフォーム含む）を行っていませんか。揮発成分がセンサに影響を与え、誤報を誘発します。
また、内装工事（リフォーム含む）を終えた段階でも、十分な換気が行われなかった場合、同様に事象が発生します。

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておいてください。

こんなときは警報停止スイッチを押したときに、
赤ランプ
や黄ランプ、緑ランプ
が長く点灯、点滅する。

床面※警報器の取り付けや取付位置の移動は、販売店におまかせください。

10