令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

深槽全面エアレーション対応型低圧損メンブレン散気装置

エラストックスプレート

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：エラストックスプレート

（公財）

2号

有

第１90

効期

道技術

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（深槽全面エアレーション対応型低圧損メンブレン散気装置）

下 水 道 新技術機構ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）下水処理場において，消費電力の大半を占める反応タンクの曝気・撹拌動力のさらなる削減技術の実用化は喫緊の課題である。従来，標準槽においては全面エアレーション式および旋回流式が採用されているが，深槽においては旋回流式のみが採用されており，全面エアレーション式はこれまで採用されてこなかった。
そこで，標準槽ならびに深槽の全面エアレーション式が対応可能な散気装置で，槽底部に設置することにより酸素移動効率が高まり，散気装置の設置数を削減するとともに電力量の削減が可能な曝気システムを構築できる低圧損メンブレン散気装置を開発した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）酸素移動効率（標準槽・全面エアレーション式）：標準槽における散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０mg/L），発泡面積比 13 ％，通気量範囲 25 ～ 75 Sm3 /(m 2･ h) の条件における平均酸素移動効率が 28～ 33 ％であること。
（２）酸素移動効率（深槽・全面エアレーション式）：深槽における散気水深 9.9 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０mg/L），発泡面積比 13 ％，通気量範囲 25 ～ 75 Sm3 /(m 2･ h) の条件における平均酸素移動効率が 46 ～ 49％であること。
（３）初期圧力損失：通気量範囲 25 ～ 75 Sm 3 /(m 2･ h) において初期圧力損失が５kPa 以下であること。
（４）目詰り：圧損上昇予防装置なしの汚水中連続運転で，圧力損失が著しく上昇せず６kPa 以下で推移すること。
（５）撹拌性能：通気量範囲 25 ～ 75 Sm3 /(m 2･ h) で，反応タンク内の混合液を十分に撹拌できること。
（６）取付け・保守作業性：散気装置の取付けが簡単で，散気装置の点検に高所作業を必要としないこと。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「エラストックスプレート」の技術内容について下記のとおり証明する。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する材料（製品）は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，施工および試運転要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，運転管理方法に従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）深槽に本技術を適用する場合，既設系列との散気圧力が異なるため，系列ごとに送風管を独立させた個別送風方式の採用が必要となる場合がある。
（２）深槽全面エアレーション式を採用する場合は，個別送風方式および散気水深，圧力損失および配管損失を考慮した必要な送気圧を確保可能なブロワを検討する必要がある。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

前澤工業株式会社（東京都中央区新川一丁目５番 17 号）

技術の概要技術の概要
技術の概要を以下に示す。
表 面

（１）構造
エラストックスプレートは，多数の気孔を有する
特殊 EPDM 製のゴムメンブレンをガラス繊維入りポ接続口
φ40mm タイロッド接続

リプロピレン（PP）製の支持体へ取付けた構造で，長さ約 0.83 ｍ，幅約 0.2 ｍの細長い平板上の散気装置である。

写真－１

エラストックスプレート外観（２）設置方法
エラストックスプレートは，２枚１組で穴明け加工した角形の鋼製ヘッダー管（75 mm 以上の角パイプ）へ両側から挟む形で直接取付け設置する。
ヘッダー管への取付けは，プレート１組（２枚）当たり付属するタイロッド（１本），シール付ワッシャー（２枚），六角ナット（２個）およびＯリング（２個）をもちいて行う。
写真－２

設置例

（３）本技術の新規性
本技術の新規性は，従来からある低圧損メンブレン散気装置を標準槽の全面エアレーション式に加え，新たに深槽での全面エアレーション式（散気装置の深槽底部設置）を適用条件に加えた点である。
特に深槽において，従来は槽中間部（散気水深約５ｍ）に散気装置および流れ方向に平行に導流板を設置し旋回流を生じさせる方式（深槽エアレーション式）が行われていたものが，本技術では散気装置を槽底部に設置し散気水深が増すことにより，酸素移動効率が飛躍的に増大

槽中間部設置により，槽底部設置により，する。

点検は仮設足場によ

点検は高所作業を必る高所作業が必要。

要としない。

さらに，取付け作業が容易であり，深槽においては点検時の高所作業が不要となるので安全性が高まる。

図－１

点検作業の比較

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）酸素移動効率（標準槽・全面エアレーション式）
標準槽における散気水深 5.0 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０mg/L），発泡面積比 13 ％，通気量範囲 25～75 Sm3/(m2･h)の条件における平均酸素移動効率が 28～33 ％である。
（２）酸素移動効率（深槽・全面エアレーション式）
深槽における散気水深 9.9 ｍ，基準条件（清水，20 ℃，溶存酸素濃度０mg/L），発泡面積比 13 ％，通気量範囲 25～75 Sm3/(m2･h)の条件における平均酸素移動効率が 46～49 ％である。
（３）初期圧力損失
通気量範囲 25～75 Sm3/(m2･h)において初期圧力損失が５kPa 以下である。
（４）目詰り
圧損上昇予防装置なしの汚水中連続運転で，圧力損失が著しく上昇せず６kPa 以下で推移する。
（５）撹拌性能
通気量範囲 25～75 Sm3/(m2･h)で，反応タンク内の混合液を十分に撹拌できる。
（６）取付け・保守作業性
散気装置の取付けが簡単で，散気装置の点検に高所作業を必要としない。

図－２

通気量と酸素移動効率の関係（標準槽・全面エアレーション式）

図－３

通気量と酸素移動効率の関係（深槽・全面エアレーション式）

技術の適用範囲
技術の適用範囲□：今回適用範囲

エラストックスプレートは，下水処理施設の散気装置
標準槽（従来技術および本技術）

深槽（従来技術）

深槽
（本技術）

散気水深

５ ｍ程度

５ ｍ程度

10 ｍ程度

ｴｱﾚｰｼｮﾝ方式

全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

深槽ｴｱﾚｰｼｮﾝ式（旋回流）

全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式

として，新設，増設，改築，更新等に適用する。
対象施設：反応タンク（標準槽および深槽）

項目

概略図

散気方式：全面エアレーション式
設置箇所：槽底部

図－４

適用範囲

納入実績
納入実績
エラストックスプレートは，2017 年～2019 年で国内下水処理場において 274 枚の納入実績がある。

表－１
No.
1
2

納入先
Ｓ県Ｈ市
ｋ水循環センター
Ｎ県Ｋ市
ｋ浄化センター

適用
公共下水道
公共下水道

納入実績（国内）
方式

納入年月

標準槽

平成 29 年５月

無終端水路式（2017.05）

標準槽

平成 29 年９月

全面ｴｱﾚｰｼｮﾝ式（2017.09）

枚数（枚）

合計（2017～2019）

50
224
274

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

前澤工業株式会社【問合せ先】

前澤工業株式会社

http://www.maezawa.co.jp
環境ソリューション事業部

官需推進部
TEL 048-253-0907

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/