取り扱い説明書
品名：インターロックコネクタボックス
ＩＮＴＥＲＬＯＣＫ ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ ＢＯＸ

型番：ＴＳＣ－ＭＦ－Ｓ
ＴＳＣ－ＭＦ－Ｍ

第４版

2005.8.8

マドカシステム株式会社-1-目 次1.概要

32.構成
2-1. 製品機能

443.外観
3-1. TSC-MF-S
3-2. TSC-MF-M

556

4.仕様
4-1.一般仕様
4-2.最大定格
4-3.ｲﾝﾀｰﾛｯｸﾎﾞｯｸｽ回路図

7778

5.ボックス内部配置5-1. TSC-MF-S
5-2. TSC-MF-M
5-3. TSC-MF-M（Asi ｽﾚｰﾌﾞ取付時）
5-4.TSC-MF-M（ﾃﾞﾊﾞｲｽﾈｯﾄｽﾚｰﾌﾞ取付時）

9910,111213

6.機器接続配線図
6-1.入力機器コモン共通接続
6-2.入力機器独立接続
6-3.ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ+入力機器コモン共通接続
6-4.ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(独立接続)+入力機器(コモン共通接続)
6-5.ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(独立接続)+入力機器(コモン共通接続)6-6.Ａｓｉスレーブ
6-7.デバイスネットスレーブ（リモートターミナル）

1414141515161718

7.機器接続例
7-1.内部プリント基板 通常出荷状態
7-2.ＬＳ(近接)のみ接続例
7-3.ＬＳ(近接)＋スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)接続例
7-4.ＬＳ(近接)＋運転準備＋非常停止ランプ接続例
7-5.ＬＳ(近接)＋運転準備＋スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)＋非常停止ランプ接続例
7-6.スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)のみ接続例
7-7.スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ) ＋運転準備＋非常停止ランプ接続例

1919202122232425

８.参考

26-2-１．概 要
本製品(ｲﾝﾀｰﾛｯｸｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ)は設備間のｾﾝｻｰ信号(接点信号)及びｲﾝﾀｰﾛｯｸ信号を接続する為の装置です。
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ間の接続は多芯ケーブル１本(ﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ方式)で行い省配線化を実現出来ます。
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ内への配線はﾜﾝﾀｯﾁ式差し込み端子台になっている為に配線及び交換作業時間の短縮が出来ます。
TSC-MF-M は PLC 直接入力の他に ASi ｽﾚｰﾌﾞ又はﾃﾞﾊﾞｲｽﾈｯﾄｽﾚｰﾌﾞを内部に取り付ける事が出来ます。
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄは１台単位で取り付けが可能で交換作業も容易に出来ます。
従来品ｲﾝﾀｰﾛｯｸﾎﾞｯｸｽとの相違点

図Ａ・インターロックｺﾈｸﾀボックスは、前工程用、後工程用共用です。
・スイッチユニット、ランプユニット、ボックス間接続ケーブルはインターロックコネクタボックスには付属せず別売り（OP）です。
・接続機器数
１台のインターロックコネクタボックスに接続可能な機器数は、「スイッチユニット」「ランプユニット」は最大８台まで取り付けられます。
「入力機器」は最大１１台まで接続できます。
但し「入力機器」＋「スイッチユニット」＋「ランプユニット」の合計数は１１台迄です。
-3-２．構 成２－１．製品構成
品 名インターロック
コネクタボックス Ｓﾀｲﾌﾟ

型 番
TSC-MF-S

インターロック
コネクタボックス Ｍﾀｲﾌﾟ
スイッチユニット

TSC-MF-M

ランプユニット

TSC-RAP-Lボックス間ケーブル１ｍ
ボックス間ケーブル３ｍ
ボックス間ケーブル５ｍ
ボックス間ケーブル１ｍ
ボックス間ケーブル３ｍ
ボックス間ケーブル５ｍ
ボックス間ケーブル１ｍ
ボックス間ケーブル３ｍ
ボックス間ケーブル５ｍ
ボックス間ケーブル１ｍ
ボックス間ケーブル３ｍ
ボックス間ケーブル５ｍ

TSC-C-1
TSC-C-3
TSC-C-5
TSC-C-1-MTW
TSC-C-3-MTW
TSC-C-5-MTW
TSC-C-1Ｌ
TSC-C-3Ｌ
TSC-C-5Ｌ
TSC-C-1Ｌ-MTW
TSC-C-3Ｌ-MTW
TSC-C-5Ｌ-MTW

内 容
前工程、後工程共用です。
Asi 及びﾃﾞﾊﾞｲｽﾈｯﾄｽﾚｰﾌﾞは組み込み出来ません。
Asi 及びﾃﾞﾊﾞｲｽﾈｯﾄｽﾚｰﾌﾞが組み込み可能です。
TSC-MF-S,-M 専用ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄです。
詳細は別仕様書になっております。

TSC-RAP

TSC-MF-S,-M 専用ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄです。
詳細は別仕様書になっております。
TSC-MF-S,-M 専用ｹｰﾌﾞﾙです。
ｹｰﾌﾞﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞがｽﾄﾚｰﾄです
詳細は別仕様書になっております。
TSC-MF-S,-M 専用ｹｰﾌﾞﾙです。
ｹｰﾌﾞﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞがｽﾄﾚｰﾄです
詳細は別仕様書になっております。
TSC-MF-S,-M 専用ｹｰﾌﾞﾙです。
ｹｰﾌﾞﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞがＬ型です
詳細は別仕様書になっております。
TSC-MF-S,-M 専用ｹｰﾌﾞﾙです。
ｹｰﾌﾞﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞがＬ型です
詳細は別仕様書になっております。

注）ＴＳＣ－ＭＦ－Ｓ、－ＭにはＴＳＣ－ＲＡＰ－１（Ｌﾀｲﾌﾟ用ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ）及びＴＳＣ－ＲＡＰ－１Ｌ（Ｌﾀｲﾌﾟ用ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ）は電線長が長い為に使用出来ません。
ＴＳＣ－ＭＦ－Ｓ，－ＭにはＴＳＣ－ＭＦ４８－□及びＴＳＣ－ＭＦ４８－□－ＭＴＷ Ｂ（Ｌﾀｲﾌﾟ用ｹｰﾌﾞﾙ）はコネクタ形状が違う為に使用出来ません。

-4-

３．外 観３－１．ＴＳＣ－ＭＦ－Ｓ

注1) CN1 は、M4×12 ㍉ﾋﾞｽで固定され、左右側面ブランクパネルは M4×8 ㍉ﾋﾞｽで固定されています。
必ず CN1 の取り付けは M4×12 ㍉ﾋﾞｽ、ブランクパネルは M4×8 ㍉ﾋﾞｽを使用して固定ください。

図１（CN1 を左右側面に取り付ける場合）

注2) CN1 を右側面に取り付ける際には、CN1 ハウジングに付いているロックレバーを左取り付けに変更してください。

・図中破線四角内の○部ＳＷ１～ＳＷ８の部分は「ブランクプラグ」になっており、「ブランクプラグ」を取り外せば、スイッチユニット又はランプユニットを取り付けることが出来ます。
実際のパネル表面には「ＳＷ１～ＳＷ８」の明示は有りませんがパネル内側に明示が有ります。
・出荷時は「前工程用」の銘鈑明示（「TO FOLL. PROCESS」「FROM FOLL. PROCESS」) となっております。
「後工程用」としてご使用時は製品に添付されている前工程用銘鈑
（「TO PREC. PROCESS(前工程へ)」「FROM PREC. PROCESS(前工程より)」）を②明示部の上に貼り付けてご使用してください。
・CN1 ｺﾈｸﾀの通常出荷状態は下側取り付けとなっております。
左右どちらかの側面に取り付ける場合はユーザ様にて施工願います。
側面にｺﾈｸﾀを取り付ける場合、ｺﾈｸﾀ A 側が必ず上側になるよう取り付けてください。
項末に記載してある CN2 ｺﾈｸﾀ抜き差しに関する注意事項も併せてご参照願います。

-5-（正）（誤）３－２．ＴＳＣ－ＭＦ－Ｍ

図２注１） CN1 は、M4×12 ㍉ﾋﾞｽで固定され、左右側面ブランクパネルは M4×8 ㍉ﾋﾞｽで固定されています。
必ず CN1 の取り付けは M4×12 ㍉ﾋﾞｽ、ブランクパネルは M4×8 ㍉ﾋﾞｽを使用して固定ください。（CN1 を左右側面に取り付ける場合）

注２） CN1 を右側面に取り付ける際には、CN1 ハウジングに付いているロックレバーを左取り付けに変更してください。

・図中破線四角内の○部ＳＷ１～ＳＷ８の部分は「ブランクプラグ」になっており、「ブランクプラグ」を取り外せば、スイッチユニット又はランプユニットを取り付けることが出来ます。
実際のパネル表面には「ＳＷ１～ＳＷ８」の明示は有りませんがパネル内側に明示が有ります。
・出荷時は「前工程用」の銘鈑明示（「TO FOLL. PROCESS」「FROM FOLL. PROCESS」) となっております。「後工程用」としてご使用時は製品に添付されている前工程用銘鈑
（「TO PREC. PROCESS(前工程へ)」「FROM PREC. PROCESS(前工程より)」）を（正）②明示部の上に貼り付けてご使用してください。
・CN1 ｺﾈｸﾀの通常出荷状態は下側取り付けとなっております。
左右どちらかの側面に取り付ける場合はユーザ様にて施工願います。
側面にコネクタを取り付ける場合、コネクタ A 側が必ず上側になるよう取り付けてください。
項末に記載してある CN2 ｺﾈｸﾀ抜き差しに関する注意事項も併せてご参照願います。

-6-（誤）

・CN2 抜き差しに関する注意事項
CN1(ﾊｰﾃｨﾝｸﾞｺﾈｸﾀ)を標準取り付け仕様から左右取り付け変更時にCN2 を抜き差しされる場合は下図のようにｺﾈｸﾀのﾛｯｸを確実に行って下さい。

４．仕様
４－１．一般仕様
項 目耐振動
耐衝撃
使用周囲温度範囲
使用周囲湿度範囲
保存周囲温度範囲
使用周囲雰囲気
耐電圧
絶縁抵抗

仕様
IＥＣ６００６８－２－６ 準拠
IＥＣ６００６８－２－２７ 準拠
０～４０℃
２５～８５％ＲＨ 結露無き事－１０～５０℃
腐食性ガス無き事
ＡＣ１．５ＫＶ(１分間) 信号端子～ＦＧ間
ＤＣ５００Ｖにて１０ＭΩ以上 信号端子～ＦＧ間

４－２．最大定格
項 目
入力機器電圧入力機器電流
コモン電流仕様
ｍａｘ ＤＣ３０Ｖ
ｍａｘ ３００ｍＡ（１機器）
ｍａｘ １Ａ（接続機器合計）-7-

４－３．インターロックコネクタボックス回路図

図２a-8-

５．ボックス内部配置
５－１．ＴＳＣ－ＭＦ－Ｓ

図３
・出荷時はＳＷ１～８のコネクタには「ブリッジコネクタ」が取り付けられています。「スイッチユニット」「ランプユニット」取り付け時は「ブリッジコネクタ」を取り外して各ユニットのコネクタを取り付けてください。
・端子台仕様端子台番号
ＴＢ１、ＴＢ２ＴＢ３型 番ＯＣＮ－０６１Ｎ
ＯＴＢ－７５０Ｂ

メーカ(株)オサダ(株)オサダ

結線方法

端子名
棒端子

型番
ＵＡ－Ｆ＊＊＊１０

メーカ(株)オサダ

備考
AWG20～16 用
端子長さ１０mm

ショートバーＹ端ＯＢ７．６２－１０ＯＢ７．６２－２

東洋技研

ﾋﾟｯﾁ 7.62mm

棒端子(端子長 10mm)によるﾜﾝﾀｯﾁ式

Ｍ３×7mm ビス 端子ﾋﾟｯﾁ 7.62mm・推奨適応端子型番
端子台番号
ＴＢ１，ＴＢ２
ＴＢ４
ＴＢ３

樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ有

全端子短絡の場合は10P+2P で使用
棒端子は電線サイズにより型番が変わります詳細は巻末に添付されているカタログを参照願います。
棒端子圧着作業は、適応工具を使用して適切に施工してください。
ショートバー（東洋技研製）２Ｐ、２Ｐ間欠、１０Ｐ 各１本が本体に添付されています。

２Ｐ

２Ｐ間欠

１０Ｐ-9-

５－２．ＴＳＣ－ＭＦ－Ｍ

図４
・「Ａｓｉスレーブ」が取り付け可能な様にＤＩＮレール(35mm)がビス止めされています。
・「デバイスネットスレーブ」を取り付ける場合はＤＩＮレールを取り外してください。
Ａｓｉユニット及びリモートターミナルは付属していませんので別途購入してください。
・出荷時はＳＷ１～８のコネクタには「ブリッジコネクタ」が取り付けられています。「スイッチユニット」「ランプユニット」取り付け時は「ブリッジコネクタ」を取り外して各ユニットのコネクタを取り付けてください。
・端子台仕様端子台番号
ＴＢ１、ＴＢ２ＴＢ３型 番ＯＣＮ－０６１Ｎ
ＯＴＢ－７５０Ｂ

メーカ(株)オサダ(株)オサダ

結線方法

端子名
棒端子

型番
ＵＡ－Ｆ＊＊＊１０メーカ(株)オサダ

備考
AWG20～16 用
端子長さ１０mm

ショートバーＹ端ＯＢ７．６２－１０
ＯＢ７．６２－２

東洋技研

ﾋﾟｯﾁ 7.62mm

棒端子(10mm)によるワンタッチ式

Ｍ３×7mm ビス 端子ﾋﾟｯﾁ 7.62mm・推奨適応端子型番
端子台番号
ＴＢ１，ＴＢ２
ＴＢ４
ＴＢ３

樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ有

全端子短絡の場合は10P+2P で使用-10-棒端子は電線サイズにより型番が変わります詳細は巻末に添付されているカタログを参照願います。
棒端子圧着作業は、適応工具を使用して適切に施工してください。
ショートバー（東洋技研製）２Ｐ、２Ｐ間欠、１０Ｐ 各１本が本体に添付されています。

２Ｐ

２Ｐ間欠

１０Ｐ-11-

５－３．ＴＳＣ－ＭＦ－ＭＡＳｉスレーブ取り付け時の内部配置図

図５-12-

５－４．ＴＳＣ－ＭＦ－Ｍ
デバイスネットスレーブ（リモートターミナル）取り付け時の内部配置図

図６・デバイスネットスレーブ取り付け時はＤＩＮレール(ｶﾗｰｽﾍﾟｰｻ含む)を取り外してスレーブユニットをケースにＭ４×１２mm(S+SW 付)ビス(２本)にて固定してください。
ビスは DIN ﾚｰﾙを固定してあるビスＭ４×１２mm(S+SW 付)が使用できます-13-

６．機器接続配線図
接続図は PNP 接続を例として書いてあります。TB3 のコモン渡り配線はユーザ様にて施工願います。
コモン渡り用のショートバーは添付されています。
６－１．入力機器コモン共通接続（最大接続機器数 １１台）

図７
６－２．入力機器独立接続（最大接続機器数 １１台）

図８-14-

６－３．スイッチユニット＋入力機器 コモン共通接続
スイッチユニット ８台 入力機器 ３台

図９６－４．スイッチユニット(独立接続)＋入力機器(コモン共通接続)
スイッチユニット ８台 入力機器 ３台

図１０注）「スイッチユニット」及び「ランプユニット」取り付け時は SW1～8 に取り付けられている「ブリッジコネクタ」を取り外して各ユニットのコネクタを取り付けてください。スイッチ基板内のリレーコイルには「保護ダイオード」は有りません。ランプは無極性です。
-15-

６－５．ランプユニット(独立接続)＋入力機器(コモン共通接続)
ランプユニット ８台 入力機器 ３台

図１１-16-６－６．ＡＳｉスレーブ配線図

図１２-17-

６－７．デバイスネットスレーブ（リモートターミナル）配線図

図１３-18-

７．機器接続例
７－１．内部プリント基板 通常出荷状態
写真のプリント基板の色は緑色ですが実際の製品に使用しているプリント基板は「黒色」です。
ショートバー（添付品）
２Ｐ間欠
２Ｐ
１０Ｐ

ＴＢ１
出力用
端子台

ＴＢ２
入力用
端子台

ＴＢ３
コモン用
端子台

ブリッジハーネス
ブリッジハーネスは実装されています。

-19-

７－２．ＬＳ(近接)のみ接続例

ショートバー
２Ｐ＋１０Ｐ

ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＴＢ２
入力用
端子台

コモン

-20-

ＳＷ１～ＳＷ８
ブリッジハーネス取り付け

７－３．ＬＳ(近接)＋スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)接続例

３Ｐショートバー
２Ｐ＋２Ｐ（１０Ｐを切断）
ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接リレー制御１リレー制御２リレー制御３リレー制御４リレー制御５リレー制御６リレー制御７リレー制御８

N24
ＴＢ２
入力用
端子台

コモン

８Ｐショートバー(１０Ｐを切断）-21-

ＳＷ１～ＳＷ８
スイッチユニット取り付け

７－４．ＬＳ(近接)＋運転準備＋非常停止ランプ接続例

２Ｐ間欠ショートバー

ＳＷ１～ＳＷ８
ブリッジハーネス取り付け

ＬＳ又は近接運転準備信号

ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接ＬＳ又は近接非常停止ﾗﾝﾌﾟ信号

N24
ＴＢ２
入力用端子台コモン

７Ｐショートバー(１０Ｐを切断）-22-７－５．ＬＳ(近接)＋運転準備＋スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)＋非常停止ランプ接続例

ＳＷ１～ＳＷ７
スイッチユニット取り付け
ＬＳ又は近接運転準備信号

リレー制御１リレー制御２リレー制御３リレー制御４リレー制御５リレー制御６リレー制御７
非常停止ﾗﾝﾌﾟ信号

N24
ＴＢ２
入力用
端子台

コモン８Ｐショートバー(１０Ｐを切断）-23-

ＳＷ８ ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取り付け

７－６．スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)のみ接続例

ＳＷ１～ＳＷ８スイッチユニット取り付け

リレー制御１リレー制御２リレー制御３リレー制御４リレー制御５リレー制御６リレー制御７リレー制御８N24ＴＢ２
入力用
端子台

コモン

８Ｐショートバー(１０Ｐを切断）-24-

７－７．スイッチユニット(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ) ＋運転準備＋非常停止ランプ接続例

ＳＷ１～ＳＷ７スイッチユニット取り付け

運転準備信号リレー制御１リレー制御２リレー制御３リレー制御４リレー制御５リレー制御６リレー制御７
非常停止ﾗﾝﾌﾟ信号

N24
ＴＢ２
入力用
端子台
コモン８Ｐショートバー(１０Ｐを切断）-25-

ＳＷ８ ﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ取り付け

８．参考

圧着工具
１本の工具で０．０８ｍ㎡～６ｍ㎡AWG２８～１０ＵＡー５２０まで対応！！

圧着後の棒端子形状使い方
棒端子に適合電線を挿入した後、圧着工具の圧着部に差し込み圧着します。

適 応 範 囲０．０８ｍ㎡～６ｍ㎡／ＡＷＧ２８～１０

棒端子

d2S2S1d1L

品 名ｍ㎡

ＡＷＧ

UA-F0508
UA-F0510
UA-F0512
UA-F0708
UA-F0710
UA-F0712
UA-F1008
UA-F1010
UA-F1012
UA-F1508
UA-F1510
UA-F1512

0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
0.75
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5202020181818181818161616Ｌ

サイズ（ｍｍ）
ｄ１ Ｓ１ ｄ２

Ｓ２810128101281012810121.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.4
1.71.71.7

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

メーカー：株式会社 オサダ

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

2.6
2.6
2.6
2.8
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

色

品 名ｍ㎡

ＡＷＧ

白 色
白 色

UA-F2008
UA-F2010
UA-F2012
UA-F2508
UA-F2510
UA-F2512
UA-F4010
UA-F4012
UA-F6012
UA-F6018

2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
4.0
4.0
6.0
6.014141414141412121010

白 色
青 色
青 色
青 色
赤 色
赤 色赤 色
黒 色
黒 色
黒 色

Ｌサイズ（ｍｍ）
ｄ１ Ｓ１ ｄ２

Ｓ２810128101210121218

2.0
2.0
2.0
2.2
2.2
2.2
2.8
2.8
3.5
3.5

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.3

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.2
0.2
0.2
0.2

4.0
4.0
4.0
4.2
4.2
4.2
4.8
4.8
6.3
6.3

販売代理店：マドカシステム（株）〒492-8066愛知県稲沢市下津新町１２５番地〒483-0031
愛知県名古屋市守山区志段味穴ヶ洞２２６６－２２

TEL 0587-32-6528 FAX 0587-32-6537
クリエーション・コア名古屋２０８
URL:http://www.madoka-system.com
担当：日比野 hibino@madoka-system.com

TEL 052-736-7820

FAX 052-736-7821

URL:http://www.madoka-system.com-26-

担当:日比野 hibino@madoka-system.com

色青 色
青 色
青 色
グレー
グレー
グレー
オレンジ
オレンジ

緑 色
緑 色

取り扱い説明書 改訂履歴
版 数内

容

日 付

第1版

初版

2003/10/10

第2版

一般仕様 引用規格変更
接続コネクタ左右側面取り付け対応仕様追加
機器接続例 追加
住所変更

2004/02/10
2004/02/10
2004/02/10
2004/02/10

第３版

本体外側右側面にｱｰｽﾎﾞｽ追加(S,M 共通)
誤記訂正 配線例 7-4 に於いて非常停止ﾗﾝﾌﾟ信号の誤記を訂正
３項の項末に CN2 抜き差しに関する注意事項追記
外観図に出力側明示用「◎」添付銘鈑追記
製品構成にボックス間ケーブル
TSC-C-□-MTW 及び TSC-C-□L-MTW を追加

2004/05/12
2004/05/12

第４版

2004/05/12
2004/09/13
2005/08/08

マドカシステム株式会社
MADOKA SYSTEM CO,.LTD〒463-0003
愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞２２６６－２２
クリエーション・コア名古屋２０８
TEL 052-736-7820 FAX 052-736-7821
URL：http://www.madoka-system.com/-27-