２．各部の名称および各種部品の説明

保証書（１）機器本体外観

品名

ＣＨＲ－１００

型式

ＣＨＲ－１００

保証期間

お買上げ日より１ヶ年

お買上げ日年

フロンガス警報器

月

誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この取扱説明書と保証書は、必要なときにすぐ取り出して読めるよう、できるだけ身近に保管し、お使い下さい。
●包装箱の中に下記のものが入っています。万一製品に破損や欠品がございましたら、お手数ですが、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。
□ フロンガス警報器（CHR-100） ······························· 1

おご芳名

客

ご住所様ＴＥＬ□ プレートカバー ····························································· 1□ スイッチスティック ······················································· 1□ 取扱説明書（保証書付） ·········································· 1□ 取付年月シール ·························································1オプション（別売）□ 点検ガス（EG-3）③④

日

71.8⑥⑪⑤48.6

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正常な使用状態で保証期間中に万一異常を生じた場合には、下記の記載内容により保証させていただきます。
① 保証範囲仕様・取扱説明書に従った正常な使用状態で、製造上の責任による故障または損傷の場合、無償にて修理させていただきます。但し、無償修
理は弊社製品または部品の取替えの範囲に限り、部品以外に生じた損害は補償の対象ではありません。
② 保証の適用除外（以下は保証期間中でも有償修理させていただきます。）
１）製品の誤用や取扱い不備、使用者の故意・不注意による故障または損傷。
２）災害、地震、風水害、雷、異常気象、異常電圧、異常電磁波およびその他の天候、地変による故障または損害。
３）お客様自身による修理や改造に起因する事故または損傷。
４）消耗品および消耗品を交換されなかったことによる故障または損傷。
５）その他弊社の責任によらない故障または損傷。
６）日本国外での使用による故障または損傷。

⑨⑦（mm）①ガスセンサ
②電源ランプ（緑）③故障ランプ（橙）④警報ランプ（赤）⑤ブザー⑥警報停止スイッチ⑦プレートカバー⑧取付ねじカバーＡ⑨取付ねじカバーＢ⑩テストスイッチ⑪メンテナンススイッチ

フロンガスを検知します。
通常時点灯しています。
電源 ON 直後、暖機運転中は点滅します。
通常時消灯しています。
センサの故障が発生した場合、点灯します。
通常時消灯しています。
ガスを検知すると点灯します。
ガス警報音、故障警報音を発します。
（設定により、ブザー音を消音とすることができます ※１）
ブザーの鳴動を停止させるスイッチです。
スイッチを押すと、警報音が停止します。（自動復帰）
本体に付属しています。
本体の設置の際、最後に取り付けます。
本体に付属しています。
ねじで本体を固定した後、取り付けます。
本体に付属しています。
ねじで本体を固定した後、取り付けます。
ガス警報動作が正常であるか、確認するためのスイッチです。
スイッチを押すと、ガス警報動作および接点が動作します。
スイッチを押すと、接点動作を無効にすることができます。
点検時に使用いただけます。

大阪市淀川区三津屋中 2-5-4 TEL（06）6308-2111（代）●安全にご使用いただくために本器は JRA GL-13 の検出器に対応しています。
JRA GL-13 とは日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRAGL-13
マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏洩時の安全確保のための施設ガイドライン」です。

●シンボルマークの説明
本文中に危険、警告、注意の用語が出てきます。これらの用語の定義は下記の通りです。
回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内容を示しています。
回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じることが予見される内容を示しています。
取扱い上のアドバイスを意味します。

③ガス警報兼故障警報端子※１ 設定変更する場合の注意点
本器は日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13 の検出器に対応した機器となっています。
設定スイッチにより、ブザーを消音にしたり、ガス警報兼故障警報接点をガス警報接点のみ、または故障警報接点のみに設定変更することは可能ですが、設定変更すると、GL-13 の規定を満たすことができなくなります。
設定変更する場合は、このことを十分に理解した上で設定変更してください。

３．取付方法（３）機器本体内部： ・本器がガス警報を発しましたら、すぐに換気を行ってください。
ガス漏れ箇所を確認し、すみやかに処置を行ってください。
・ガスセンサ部をふさがないようにして使用してください。

① 壁にスイッチボックスを設置します。
適合スイッチボックス：（JIS 1 口深型スイッチボックス）
取付位置は床面から 30ｃｍ以内の高さに設置してください。
フロンガスは空気より重く、床面に滞留します。
② 電源及び必要に応じて外部出力の配線を行います。

③④②： ・電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。
誤った電気工事は、漏電や火災の恐れがあります。
・噴霧式殺虫剤やスプレーを警報器に直接噴霧しないでください。
誤作動の原因となります。
・シリコン系のシール材等を使用している周囲もしくは使用する可能性のある場所には設置しないでください。
本器の性能を損なう恐れがあります。
・警報器を水につけたり、水をかけたりしないでください。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。
・分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。
・衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
・警報器は都市ガス、LPG 等の検知用ではありません。
都市ガス、LPG 等の検知をするには、専用の警報器をご使用ください。
・燃焼器具等の排気、湯気、調理用アルコールの蒸気が直接かかる場所に設置しないでください。
・テストスイッチ及びメンテナンススイッチを操作する場合は必ず付属のスイッチスティックを使用してください。
・点検ガスは通常のライターと異なります。点検する際は必ず点検ガスを使用してください。

②ガス警報兼故障警報端子

4●本器はフロンガスを検知し、あらかじめ設定された濃度に達するとブザー、を未然防止するのに、お役立ていただくための機器です。

ＡＣ100V 50/60Hz 入力用の端子です。
１ｃ無電圧接点/自動復帰
定格 AC250V 1A または DC30V 1A（抵抗負荷）
通常時：ZA-ZC 開 ZB-ZC 閉
ガス警報時：ZA-ZC 閉 ZB-ZC 開
故障警報時：ZA-ZC 閉 ZB-ZC 開（設定により、ガス警報接点のみとすることができます。※１）
１a 無電圧接点/自動復帰
定格 AC250V 1A または DC30V 1A（抵抗負荷）
通常時：TA-TC 開
ガス警報時：TA-TC 閉
故障警報時：TA-TC 閉（設定により、ガス警報接点のみまたは故障警報接点のみとすることができます。※１）

3

安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。

ランプによって警報を発し、エアコン等に使用するフロンガスの漏洩事故（mm）・機器本体背面の説明①電源端子

・機器本体外観の説明□ 点検ガスアダプタ（TA-1）

１．はじめに①

配線工事は必ず主電源を切ってから行ってください。
活線状態で接続すると故障の原因となります。
誤配線は機器故障の原因となります。

ケーブルは被覆を 10ｍｍ剥いて端子に接続します。端子台はレバー式となっています。ケーブルを端子台の奥まで差し込んで接続してください。
適合電源ケーブル
VVF ケーブルφ1.6～2.0mm
接点端子適合ケーブル
φ0.5～2.0mm
または 0.5～2.0mm2

接点端子
電源端子

・機器本体内部の説明①センサ交換用スイッチ

センサ交換時に、電源をＯＮ／ＯＦＦするスイッチです。
出荷時、スイッチはＯＮとなっています。

②設定スイッチ

ブザー音 ON/OFF 及び警報接点の設定が可能です。 ※１③コネクタ

通常使用しません。接続しないでください。

④電源基板

電源等を供給する基板です。

ケーブルの差し込みが不十分な場合は、発熱する恐れがあり、火災の原因となります。

③ 下図の要領でスイッチボックスに本体を取り付けてください。
取付ねじは付属しておりません。スイッチボックスに適合するねじを使用してください。
プレートカバー

取付ねじカバーＡ

取付ねじ

取付ねじカバーＢ1

接点端子②③①120□ 取付ねじカバーＡ ······················································· 1□ 取付ねじカバーＢ ······················································· 1②③⑧ ②①⑩お買上げ店名●このたびは、フロンガス警報器 CHR-100 をお買い上げいただき、

16.2 30.3

70

フロンガス警報器

取扱説明書（保証書付）（２）機器本体背面

256

４．使用方法．のガス警報① 主電源を入れ、本器に電源を供給します。
電源が供給されると、本器のランプが電源ランプ（緑）→故障ランプ（橙）→警報ランプ（赤）と順番に点灯し、その後、電源ランプ（緑）が点滅します。
電源ランプ点滅は電源投入時の暖機運転であることを示しています。
センサが安定すると暖気運転が終了し、電源ランプ（緑）が点滅から点灯に変わり、監視状態となります。
本器の無通電状態が長かった場合、数分かかる場合があります。

電源ランプ（緑）

点灯

点灯

点滅

故障
点灯
点灯

点灯

・合があります。
ガスは長時間の①②かけをしないでください。

①

点を無 にするがある場合は ンださい。（）
間② 点 ガスを図のようにセンサに約

ンス ー

センサ交換方法 ①、②の 順を行います。
ースの設定スイッチを に って変 します。
設定変 し、 のと り します。にしてくかけてください。

機器内部にセンサ交換用スイッチを設けていますが、出荷時は電源ＯＮとなっています。センサ交換用スイッチはセンサ交換時に使用します。

(点滅)

(点灯)

① ガス警報電源

電源

ガス警報
警報ランプがすることを灯してから ンー、取付① プ ー② センサ交換用スイッチをＯ（暖機運転中）してください。
ンス ー をーを し、本にします。

してください。の取付．故障と 考えになるをします。

・ 数分たっても監視状態にならない場合、室内環境に何らかのガスが充満している等の原因が考えられます。
十分に換気を行う等の処置を行ってください。
約 1 週間たっても監視状態にならない場合は故障警報となります。

電源ランプの点滅が点灯にならない

センサ交換用スイッチ(点灯)

取付年月シール

電源警報

処置なっていることが考えられます。

イッチをＯＮにしてください。

主電源が入っていないことが考えられます。
室内の環境により、センサが安定していないことが、考えられます。

す。
主電源を入れてください。

い。

故障ランプが点滅しているています。

しないいないことが考えられます。

ださい。ていることが考えられます。

さい。

貼付け位置れます。

を します。
していた交換用 ース ．に付け えます。
センサ交換用スイッチをＯＮにし、 の 順でてます。

（ガス警報）

考えられる原因
電源ランプ（緑）が（監視状態）② 付属の取付年月シールに、本器を設置した年月を記入後、図のように貼ってくだ
さい。に

7② 故障

ンンス ー（ スで点をさない場合）

．

．センサ

(点灯)

．

用年数

．

原．用の交換(点灯)
電源 故障

電源故障

警報ランプ（赤）点灯
ガス警報
故障ランプ（橙）点灯
故障警報

ス（セル チ ッ ）

します。

．

点

①示の点

1
② 警報の点い。
(点灯)

電源警報GAD-104(04) ●●.●●