原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部※これは速報であり、数値等は今後変わることがある。

石川県能登地方を震源とする地震による被害情報について（第３報：令和６年１月１日２０時３０分現在）
令和６年１月１日に発生した地震による、現時点で把握している施設の状況及び政府の対応状況等の概要は、以下のとおりです。
原子力施設の状況（１）北陸電力（株）志賀発電所（志賀町震度７）
１、２号機：定期検査中○プラントの状態、排気筒モニタ、モニタリングポスト（異常なし）（２）東京電力（株）柏崎刈羽発電所（柏崎市震度５強）
１～７号機：停止中（定検）○プラントの状態、排気筒モニタ、モニタリングポスト（異常なし）（３）日本原子力発電（株）敦賀発電所（敦賀市震度４）
１、２号機：停止中（定検）○プラントの状態、排気筒モニタ、モニタリングポスト（異常なし）（４）関西電力（株）美浜発電所（美浜町震度３）
３号機：停止中（定検）○プラントの状態、排気筒モニタ、モニタリングポスト（異常なし）（５）関西電力（株）大飯発電所（大飯町震度４）
３、４号機：運転中○プラントの状態、排気筒モニタ、モニタリングポスト（異常なし）（６）関西電力（株）高浜発電所（高浜町震度４）
１～３号機：運転中
４号機：停止中（定検）○プラントの状態、排気筒モニタ、モニタリングポスト（異常なし）（７）ＪＡＥＡもんじゅ・ふげん（敦賀市震度４）○プラントの状態（異常なし）【１．総括関係】
１．地震の概要について（１）発生日時・場所
1

令和６年１月１日
１６：１０ 石川県能登地方
マグニチュード７．６（２）原子力施設所在地域における主な震度
震度７ ：石川県志賀町
震度５強：新潟県柏崎市、刈羽村
震度４ ：福井県敦賀市、大飯町、高浜町
津波警報・注意報 発表中
２．政府の主な対応（１）会議等の設置
令和６年１月１日
１６：１５
総理指示
１６：１９
志賀発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同警戒本部
を設置
１６：２６
志賀発電所に係る原子力規制委員会・内閣府事故合同現地警戒本部を設置
１７：００
官房長官会見（２）政務・幹部等参集状況【官邸】
原子力規制委員会
原子力規制庁 市村技監
内閣府（原子力防災）森下審議官【原子力規制庁緊急時対応センター（ERC）】
原子力規制委員会
原子力規制庁 片山長官、金子次長、大島部長、古金谷対策監、渡邉管理官、児嶋審議官
内閣府（原子力防災）【内閣府】
内閣府 国定政務官、松下統括官【志賀オフサイトセンター（OFC）】
2

内閣府（原子力防災）
原子力規制庁【北陸電力（株）事態即応センター】
原子力規制庁【２．原子力施設の被害状況に関する情報】（１） 北陸電力（株）志賀発電所
ア．事象発生前のプラントの状況
１号機：定期検査中
２号機：定期検査中
イ．トラブルの経過【共通】
令和６年１月１日
１６：１０ 地震発生（石川県志賀町 震度７）、大津波警報【１号機】
令和６年１月１日
１６：１０ 定期検査中（停止中）
１６：４９ 燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプが地震直後にトリップしたが、再起動
１８：２０ 使用済燃料プールのスロッシングについて、現在は水位が維持されており、冷却に異常なし。また、周辺環境への影響もなし。
【２号機】
令和６年１月１日
１６：１０ 定期検査中（停止中）
１６：４５ ２号機主変圧器で火災発生、噴霧消火実施
１６：５１ ２号機主変圧器の火災について、現場確認により火災と判断。公設消防へ通報済
１７：１８ 500KV 焦げ（公設消防に連絡済）、275KV に切替え済。
１７：２９ ２号機主変圧器の火災について、自衛消防隊と運転員により火災なしを確認。
１７：３０ 開閉所について、自衛消防隊が、こげ臭がないこと、火の手が上がっていないことを確認
3

ウ．施設の現在の状況① 止める
１号機：原子炉停止中
２号機：原子炉停止中② 冷やす
１号機：使用済燃料プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
２号機：使用済燃料プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中③ 閉じ込める
モニタリングポスト異常なし
エ．対応状況
【共通】
＜電源＞
【１号機】
＜電源＞
・外電を 275kV（１号線、２号線）で受電中→17:42 １号機起動変圧器に油漏れを確
認→18:49 １号機起動変圧器の油漏れのため、275kV から 66kV に切替え準備中→19:13 66kV に切替え完了（19:24 現在は、66kV により受電中）・非常用ディーゼル発電機（DG）A,B,H の３台待機中＜冷却＞＜事象予測＞
＜その他＞
【２号機】
＜電源＞
・外電を 275kV（１号線、２号線）で受電中・非常用 DG（A,B）の２台待機中、非常用 DG（C）は点検中のため使用不可＜冷却＞＜事象予測＞＜その他＞（２）東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所
ア．事象発生前のプラントの状況
１号機：定期検査中
２号機：定期検査中
4３号機：定期検査中
４号機：定期検査中
５号機：定期検査中
６号機：定期検査中
７号機：定期検査中
イ．トラブルの経過【共通】
令和６年１月１日
１６：０６ 固体廃棄物貯蔵庫で火報発報、現場確認中
１６：１０ 地震発生（新潟県柏崎市 震度５強）、津波警報
１７：２１ 構外のサービスホールで火報発報、現場確認中
１７：３０ 公設消防が、固体廃棄物倉庫の火報は誤報であることを確認
１７：３８ 自衛消防隊が、サービスホールの火報は誤報であることを確認【１～７号機】
令和６年１月１日
１６：１０ 定期検査中（停止中）
１９：０３ 現場目視により、７号機に２箇所（1m×1m）のスロッシングを確認。
１９：３０ 現場目視の結果、２・３・４・６・７号機にスロッシングを確認。
ウ．施設の現在の状況① 止める
１号機：原子炉停止中
２号機：原子炉停止中
３号機：原子炉停止中
４号機：原子炉停止中
５号機：原子炉停止中
６号機：原子炉停止中
７号機：原子炉停止中② 冷やす
１号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
5２号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
３号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
４号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
５号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
６号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中
７号機：使用済燃料貯蔵プールを燃料プール冷却浄化系（FPC）ポンプにより冷却中③ 閉じ込める
モニタリングポスト異常なし【３．住民防護関係】〇

オフサイトの直近の対応状況
令和６年１月１日
１６：５２

関係地方公共団体に連絡体制の確立等を要請＜避難状況等＞
・現在のところなし
１． 住民避難に関する情報（１） 避難準備要請区域
現在のところなし（２）避難要請・指示区域
現在のところなし（３）屋内退避準備要請区域
現在のところなし（４）屋内退避指示区域
現在のところなし

6（５）住民避難状況
現在のところなし（６）周辺の被害状況
確認中【４．医療関係】〇

オフサイトの直近の対応状況
・安定ヨウ素剤：備蓄場所の被災状況
・原子力災害医療：被ばく傷病者

情報なし

なし

・原子力災害拠点病院：確認中
１． 安定ヨウ素剤の服用に関する情報
令和６年１月１日
２０：３０：情報なし
２．原子力災害医療に関する情報（安定ヨウ素剤の服用に関する情報を除く）（１）人員派遣関連
令和６年１月１日
１８：３０
ERC 要員６／１１名参集済
１９：１６
高度被ばく医療支援センター及び指定公共機関の参集状況連
絡状況
指定公共機関（ＪＡＥＡ：６名、ＱＳＴ：６名）
高度被ばく医療支援センター（弘前大学：６名、福島医大：７名、福井大学：３名、広島大学：３名、長崎大学：２名）（２）負傷者関連
令和６年１月１日
２０：３０：なし【５．放射線防護関係】〇

放射性物質の外部への影響関係
・原子力施設外での放射性物質による影響
7

①ＯＩＬ１を超過したモニタリングポスト：なし②ＯＩＬ２を超過したモニタリングポスト：なし③飲食物のスクリーニング基準を超過したモニタリングポスト：なし
・飲食物の出荷・摂取制限
現在のところなし
令和６年１月１日
・原子力施設外のモニタリングポスト稼働状況：【欠測（１２局）】
輪島市 能登空港（能登空港局）(わじまし のとくうこう（のとくうこうきょく）) UPZ 外
北東 約 33km
本郷局(ほんごうきょく) UPZ
北北東 約 26km
浦上局(うらかみきょく) UPZ
北北東 約 28km
内屋局(うちやきょく) UPZ
北北東 約 29km
剱地局(つるぎぢきょく) UPZ
北 約 19km
猿橋局(さるはしきょく) UPZ
北 約 23km
馬渡局(まわたりきょく) UPZ
北 約 17km
下唐川局(しもからかわきょく) UPZ
北北東 約 24km
上中局(かみなかきょく) UPZ
北北東 約 22km
河内局(かわちきょく) UPZ
北東 約 22km
別所岳局(べっしょだけきょく) UPZ
北東 約 17km
中居局(なかいきょく) UPZ
北東 約 27km

１．放射性物質の外部への影響に関する情報（１）モニタリング情報
ア 原子力施設外での放射性物質による影響（２０：３０現在）
現在のところ発出なし
イ 原子力施設外のモニタリングポスト稼働状況
１月１日 ２０：３０現在【欠測（１２局）】※距離の記載は発電所からの距離を示す
輪島市 能登空港（能登空港局）(わじまし のとくうこう（のとくうこうきょく）)UPZ 外
北東 約 33km
本郷局(ほんごうきょく)
UPZ
北北東 約 26km
浦上局(うらかみきょく)
UPZ
北北東 約 28km
内屋局(うちやきょく)
UPZ
北北東 約 29km
剱地局(つるぎぢきょく)

UPZ8

北約 19km猿橋局(さるはしきょく)
UPZ
馬渡局(まわたりきょく)
UPZ
下唐川局(しもからかわきょく) UPZ
上中局(かみなかきょく)
UPZ
河内局(かわちきょく)
UPZ
別所岳局(べっしょだけきょく) UPZ
中居局(なかいきょく)
UPZ

北 約 23km
北 約 17km
北北東 約 24km
北北東 約 22km
北東 約 22km
北東 約 17km
北東 約 27km（２）緊急時モニタリング実施計画
現在のところ発出なし（３）人員派遣・資機材関連
上席放射線防災専門官（大飯担当）１名が志賀ＯＦＣへ到着済み（４）出荷制限・摂取制限関連
現在のところなし【６．実動対処関係】
現在のところなし【７．広報関係】
１．プレス等公表の状況（国際関係を除く）（１）情報提供
令和 6 年 1 月 1 日
16 時 48 分 Ｎアラート（第 1 報）
16 時 57 分 Ｎアラート（第 2 報）
17 時 52 分 Ｎアラート（第 3 報）
18 時 30 分 記者ブリーフィング（第 1 回）
19 時 21 分 Ｎアラート（第 4 報）
20 時 12 分 Ｎアラート（第 5 報）
20 時 30 分 記者ブリーフィング（第 2 回）（２）記者会見等
現在のところなし9【８．国際関係】
１，プレス等公表の状況（国際関係）（１）情報提供
令和６年１月１日
１７：１９ ＩＡＥＡ通報第１報（２）放射性物質の外部への影響に関する情報
現在のところなし

10