令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

多重効用高効率ターボブロワ

ＥＪターボブロワ

技術審査証明事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術
13

技術名称：ＥＪターボブロワ

（公財）

2号

有［開発目標型］

設

業

建設技術審査証明書

建日本（多重効用高効率ターボブロワ）

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，地球温暖化の防止に向けてＣＯ2 の削減を図るため，エネルギー消費量の大幅な削減が強く求められている。
下水処理場において曝気ブロワの消費電力量は，下水処理場全体の電力量の約 40 ％を占めると言われている。ブロワの総合効率を５ ％改善すれば，処理場として２ ％消費電力を削減できることになる。
本技術では省エネルギーを目的として，流体力学的に効率が良い羽根車，機械損失の少ない軸受，鉄損・銅損などの損失の少ない高速モータを開発した。また，建設費の削減や処理場の省スペース化に対応するために小型軽量を図ることとした。さらに維持管理費の削減および保守管理業務の簡素化を図るため，潤滑油や冷却水の不要な空気軸受けを開発採用し，保守管理および運転管理の容易な装置とした。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）送風性能：圧力 34.3 ～ 78.4 kPa の範囲において風量 20 ～ 190 m3/min の送風性能を有すること。
（２）省エネルギー：ブロワの設計点における全断熱効率は 75 ％以上，総合効率は 67 ％以上であること。
（３）省スペースおよび小重量：従来型ブロワより設置スペースおよび質量が１/ ２以下であること。
（４）維持管理性：従来型ブロワより点検および運転管理が容易であること。
①軸受潤滑油装置，冷却水装置などの補機類がなく，ブロワ，モータなど各軸受や軸封装置など機械部品の点検数が少ないため点検が容易であること。
②運転履歴がパッケージ取付けのタッチパネルに保存されており運転管理が容易であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＥＪターボブロワ」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2009 年３月６日に「Ｋターボブロワ」として審査証明を取得し，更新された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，管理マニュアルに従い，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
５．審査証明の有効期限
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の依頼者

荏原実業株式会社（東京都中央区銀座七丁目 14 番地 1 号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
ＥＪターボブロワは，回転速度をインバータと高速モータによる回転数制御により風量調節を行う新概念のブロワである。
ブロワはブロワ本体，高速モータおよび制御盤等を防音構造のパッケージ内に収納しており，以下の特徴を持っている。
（１）高効率で省エネルギーである。
①三次元構造の単段高効率型羽根車を使用している。
②動圧空気浮上式の軸受を使用し機械損失を低減している。
③鉄損，銅損の少ない高速モータ（永久磁石形同期電動機）を使用している。
（２）補機が少ないため保守点検が容易であり，維持管理業務が簡素化できる。
（３）ブロワ本体取り付けのタッチパネルに運転履歴が保存されており，運転管理が容易である。
（４）ブロワ本体を防音構造のパッケージ内に収納しており，コンパクトで省スペースである。

パケージパネル

放風サイレンサ

ターボブロワ
吸込ベルマウス

放風弁

高速モータ起動盤

高速モータ

制御ユニット

インバータ

写真－１

ブロワパッケージ外観図－１

ブロワパッケージ内部

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）送風性能
圧力 34.3～78.4 kPa の範囲において風量 20～190 m3/min の送風性能を有する。
（２）省エネルギー
ブロワの設計点における全断熱効率は 75 ％以上，総合効率は 67 ％以上である。
（３）省スペースおよび小重量
従来型ブロワより設置スペースおよび質量が１/２ 以下である。
（４）維持管理性
従来型ブロワより点検および運転管理が容易である。
① 軸受潤滑油装置，冷却水装置などの補機類がなく，ブロワ，モータなど各軸受や軸封装置など機械部品の点検数が少ないため点検が容易である。
② 運転履歴がパッケージ取り付けのタッチパネルに保存されており運転管理が容易である。

総合効率（％）
軸動力比

TB300-0.8T
計測点３

計測点１

計測点５

写真－３ 立会試験でのシート貼付け状況
計測点４

計測点１80m3/min×50kPa
計測点２142m3/min×55kPa
計測点３（設計点）
161m3/min×78kPa
計測点４176m3/min×50kPa
計測点５190m3/min×53kPa
本性能曲線は吸込条件
温度：20℃
密度：1.20kg／m3
にて表示

計測点２吸込風量［ｍ3/min］

図－２ 実証機 等効率（総合効率）曲線※設計点（＝計測点３）において全断熱効率 77.4％，総合効率＝69.4％を確認

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲
・下水曝気用送風機を対象とする。
・送風量 20～190 m3/min（圧力 34.3～78.4 kPa の範囲）とし，図－３に示すＥＪターボブロワ型式選定範囲とする。

図－３ ＥＪターボブロワ型式選定範囲

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
・日本国内下水処理場販売実績（2021 年 11 月現在）
公共：37 台
施工年月

施工場所

工事件名

工事内容

平成 29 年 6 月

群馬県某市水処理センター

曝気ブロワ交換工事

EJ200-0.8S 納入

平成 29 年 12 月

新潟県某市浄化センター

曝気ブロワ交換工事

EJ150-0.8S 納入

平成 30 年 3 月

群馬県某市水質浄化センター

曝気ブロワ交換工事

EJ150-0.8S 納入

平成 30 年 4 月

石川県某市浄化センター

曝気ブロワ新設工事

EJ50-0.6S 納入

令和 2 年 3 月

大阪府某市下水処理場

曝気ブロワ交換工事

EJ300-0.8T 納入

令和 3 年 3 月

北海道某市下水終末処理場

曝気ブロワ交換工事

EJ150-0.8S 納入

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

荏原実業株式会社【問合せ先】

荏原実業株式会社

https://www.ejk.co.jp/
省エネブロワ事業部

TEL 03-5565-5087

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/