遠隔監視用電話回線装置

Super88
取扱説明書

・ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

平成１２年１１月２１日（初版）

平成１３年

９月１８日（第二版）

平成１６年

３月１２日（第三版）〒783-0014 高知県南国市元町１丁目８番２号
Tel：０８８−８６４−０１６０
Fax：０８８−８６４−０１６６

＊＊ 目次 ＊＊１．概要 ........................................................................................................................................... 2２．系 統 図 ...................................................................................................................................... 2３．ブロック図 ................................................................................................................................... 2４．装置の各部名称 ........................................................................................................................... 3５．仕様 ........................................................................................................................................... 5５−１ 一般仕様 ............................................................................................................................ 5５−２ ＮＣＵ部仕様........................................................................................................................ 5５−３ 通信部仕様 ......................................................................................................................... 5６．外部接続端子台 ........................................................................................................................... 6７．通信方法..................................................................................................................................... 7７−１ モデム通信.......................................................................................................................... 7７−２ 相互通信 ............................................................................................................................ 7８．モードと設定レベル ....................................................................................................................... 8９．監視モード................................................................................................................................... 9９−１ 運転中の表示 ...................................................................................................................... 9９−２ 発信動作 ...........................................................................................................................10９−３ 着信動作 ...........................................................................................................................10９−４ 出力の自己保持..................................................................................................................10１０．設定モード................................................................................................................................11１０−１ 基本操作 .........................................................................................................................11１０−２ 設定項目 .........................................................................................................................13１１．確認モード................................................................................................................................22１２．リトライ動作 ...............................................................................................................................23
１３．概観図及び取付寸法 .................................................................................................................25
１４．困ったときには...........................................................................................................................26

1

１．概要
本端末機は、入力８点、出力８点を有し、Super88 相互（一方の入力を他方へ出力する）、ある
いは汎用モデム（パソコン）との通信が可能です。入力変化で自動的に発信するモード（各入力ごとに通報先の選択ができます）と外部からの接続入力（EM）で発信するモードが選択できます。
本体のバックアップ電池を備えており、停電も警報として発信することが可能となっています。

２．系 統 図NTT 公衆網Super88
発信入力

Super88

監視対象
入出力

モデム
パソコン

３．ブロック図

CPU
ROM
(RAM)

LCD

EEPROM通信（ランプ）
入力１

電話回線
DTMF

ライン回路
外付電話機

モデム
〜
入力８EM
COM

I/O 回路出力１DC12V〜

電源回路

出力８DI動作 BATTCOM押釦スイッチ

2AC100V
DC 電源

４．装置の各部名称

Super88
Multi point adapter

通信（LCD 表示部）

ＳＩＳＴＥＣ※ 電池格納場所
押釦スイッチ×5設定変更→↑決定バッテリー

TEL TEL OUT OUT OUT OUT OUT IN IN IN IN EM 12V
56785678C
LINE LINE DI OUT OUT OUT OUT IN IN IN IN IN 0V FG
12341234C

外部接続端子台接続部カバーを取り外した図※電池格納場所には停電時に動作保証する電池を格納しています。
・表示部
通信（ランプ） ：通信中に点灯します。
ＬＣＤ表示部

：メッセージ等を表示します。

3

・押釦スイッチ（各モードの意味は８．モードと設定レベルを参照ください）
設定＜設定キー＞
監視モードと設定モードとを切替えるとき用します。

変更＜変更キー＞→＜シフトキー＞

設定モードで、変更したい設定項目を決定するとき用します。
設定モードで、設定項目の表示を切替えたり、カーソルを移動するとき用します。
↑決定＜アップキー＞
監視モード：入出力確認モードに移行するとき用します。

設定モード：数値を変更するとき用します。

＜決定キー＞
入出力確認モード：監視モードに戻るとき用します。

設定モード：設定内容を登録するとき用します。

・バッテリー
停電時に動作保証する電池用のコネクタで、運用開始時に電池のケーブルをこのコネクタに接続して下さい。
・外部接続端子台「６．外部接続端子台」を参照してください。

4

５．仕様
５−１ 一般仕様
項目
電源
消費電流

内

容

DC12V
400mA 以下

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電池

7.2V 210mAh

停電補償時間本体：15 分(*)

型式：GS 6HB210MP

周囲温度．湿度

0〜55℃．

耐振動

JIS C0911 に準拠

耐衝撃

JIS C0912 に準拠

周囲雰囲気

腐食性ガス、塵埃のない場所

25〜85%RH

寸法

150(W)×48(D)×220(H)

重量約 0.7 ㎏(*)電池の 100%充電を条件とする。

５−２ ＮＣＵ部仕様
項
目
適用回線
回線接続方式
網制御機能
制御ＣＰＵ
選択信号種別直流抵抗
自動発信入力リトライ機 能５−３ 通信部仕様
項目
通信方式
インピ−ダンス
ＩＤ信号
入力
出力
NCU I/O（DTE）

内

容

NTT アナログ回線（相当回線含）、専用回線（3.4KHz）、PBX端子台（2W）
AA、 AM、 MA、 MM
8 ビット
PB／DP(20pps)／PBX：内部設定182Ω
入力変化（Ａ接点／Ｂ接点、設定可能）あるいは外部入力（EM）有り（リトライ間隔は 60 秒）

内容

DTMF、V.22bis（通信速度：2400bps）
600Ω
10 進 5 桁（上位 2 桁アルファベット設定可）
8 点 入力電流 10mA
8 点（フォトカプラ出力）・100mA 以下／DC24V 以下
入力 1 点 （EM） ／ 出力 1 点 （DI）

5

６．外部接続端子台◇接続図

OUT OUT OUT OUT IN
TEL TEL OUTC56785LINELINE DI OUT OUT OUT OUT IN
12341外付電話機
ＮＴＴ
アナログ回線負 負 負荷 荷 荷接続出力IN
7IN2IN
3入力
１〜 力IN8IN
4EM 12VIN
C0VFG

電源
DC
12VＦ
Ｇ負ＰＷ荷Z出力１IN
6出〜 力
８ＣＯＭ

入８Ｃ 接Ｏ 続Ｍ 入力※

LINE：ＮＴＴアナログ回線に接続します
TEL ：外付電話機を接続することができます
Ｚ：負荷のスパ−ク対策をして下さい
ＰＷ ：DC24V 以下で使用して下さい※

ＦＧは動作安定のため接続することをおすすめします。

◇入力等価回路（EM を含む）

Super88 内部◇出力回路（DI を含む）

Super88 内部DC12V

負荷

外部入力

6

DC24V 以下

７．通信の種類
７−１ モデム通信『通報先種別』が［MM］と設定されている時にはＳｕｐｅｒ８８とモデムの通信が可能です。
通報先は『１０−２設定項目 レベル１の設定』の『通報先電話番号』で決定されます。
通報の条件については『１０−２設定項目 レベル２の設定』の『接点入力判定条件』で決定されます。
通信プロトコル、及び通信フォーマットに関しては別冊の『Ｓｕｐｅｒ８８通信説明書』を参照して下さい。
発信入力

監視対象

Super88
入出力

モデム
パソコン

ＮＴＴアナログ回線

７−２ 相互通信『１０−２設定項目 レベル１の設定』の『通報先種別』が［88］と設定されている時には、Super88相互の通信を行います。
通報先は『１０−２設定項目 レベル１の設定』の『通報先電話番号』で決定されます。
通報の条件については『１０−２設定項目 レベル２の設定』で決定されます。
※専用回線で使用する場合は、回線種別を[ＡＳ，ＯＧ]とそれぞれを違う設定にして下さい。
[ＡＳ，ＡＳ]や[ＯＧ，ＯＧ]では通信できません。

発信入力

監視対象

Super88

発信入力

Super88

監視対象

入出力

入出力

ＮＴＴアナログ回線
或いは専用回線（３．４Ｋ）
Super88 相互に接続された場合、入力と出力の関係は下表となります。

出出力
力

出力

信力
力側
１２８

出力

８

１２入入力
力

１２入

力

備考〜〜〜

力

着
出
出〜

入側
１２〜

信
力
力〜

発入
入

８８

Super88 が相互に接続され、通信が始まった時点ですでに、入力が復旧している場合、接続出力（ＤＩ）がＯＮになったのち、それらの入力に対応した出力が 1 秒間出力されます。
※リダイヤル中は自動着信しません。Super88 相互通信で、双方から発信する場合、どちらか一方のリダイヤル回数を２〜３回にすることをお勧めします。
相互がリダイヤルになって永遠に接続されないことになります。
7８．モードと設定レベル■監視モード接点入力の監視や通報を行うためのモードです。

■設定モード各種の設定を行うためのモードです。
監視モードの時、設定キーを 2 秒以上押し続けると、設定モードに入ります。
監視モードに戻る時は、もう一度設定キーを押して下さい。
設定モードでは設定項目によってレベル１とレベル２に分かれています。
監視モードから直接移行できるのはレベル１だけで、レベル１の時に、決定キーを押しながら設定キー押すと、レベル２に入ります。
レベル２からレベル１に戻るときは設定キーを押します。
■確認モード
現在の入力、出力の状況を表示するモードです。
監視モードの時、アップキー（↑）を押すと、確認モードとなります。
監視モードに戻る時は、決定キーを押して下さい。
■各モード間の移行方法
各モード間の移行とキーの使い方は、次のようになります。

電源ＯＮ↑
確認モード

監視モード
決定設定

設定 ２秒以上

設定モード
レベル１
設定

決定 ＋ 設定
レベル２※ＬＣＤにエラーメッセージが表示されている時、または、設定モードの時は、通報しません。

8

９．監視モード
９−１ 運転中の表示
Ｓｕｐｅｒ８8 は運転中に、ＬＣＤで運転状態を常にモニタできます。

◇通常運転中1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ｓｕｐｅｒ８８＊電源が外部電源より供給されている場合はＬＣＤのバックライトが点灯しています。

◇電話呼出中Ｓｕｐｅｒ８８
ＣＡＬＬＩＮＧ ＮＯＷ◇通信中ＯＮＳｕｐｅｒ８８ＬＩＮＥ◇リダイヤル待機中
Ｓｕｐｅｒ８８ＲＥＤＩＡＬ
Ｔ１：

１■＊カーソルの前に、通報先番号（Ｔ１〜Ｔ5）とリダイヤル回数が表示されます。
◇回線異常
カイセンイシ゛ョウ

回線が正常に接続されていないか、回線の種類が違った場合に表示されます。
◇ＴＥＬが設定されていません
ＴＥＬカ゛アリマセン

各通報先電話番号が設定されていない時に表示されます。
工場出荷時の状態で電源をいれると表示されます。
◇メモリ異常メモリイシ゛ョウ

メモリに異常があった時に表示されます。
この表示がでたら、弊社へお問合せください。

9９−２ 発信動作
■入力変化発信『１０−２設定項目レベル２の設定』の『接点入力判定条件』で A 接点/B 接点に設定されている入力に変化があった場合は、その設定に従って、発信動作を開始し、通信終了は『１０−２設定項目レベル２の設定』の『回線切断時間』に従って回線が切断されます。

■ＤＴＥ発信（外部から制御発信）
６．外部接続端子台の接続入力（ＥＭ）をＯＮにすると自動発信します。
回線が接続され、通信が開始されると、接続出力（ＤＩ）がＯＮになります。
回線切断は接続入力（ＥＭ）をＯＦＦにします。
（回線が切断されて、通信が停止するとＤＩはＯＦＦになります。）
ＤＴＥ入力発信にすると、接点入力判定での発信、停電、復旧通報は無効です。またリトライも接続入力（ＥＭ）にゆだねられます。また、第 1 電話番号のみが有効です。

９−３ 着信動作■自動着信『１０−２設定項目レベル２の設定』の『自動着信』で［スル］に設定した場合は、呼出（ベル）信号が来ると、２回で自動的に着信し、通信を始めます。通信を開始すると、接続出力（ＤＩ）がＯＮになり、通信が停止するとＯＦＦになります。
回線の切断は相手の通信が停止したときです。
■ＤＴＥ入力着信（外部からの制御着信）『１０−２設定項目レベル２の設定』の『ＤＴＥシヨウ』を［スル］に設定した場合、呼出（ベル）信号が来ると接続出力（ＤＩ）が、呼出信号に同期して ON/OFF されます。回線の接続は接続入力（ＥＭ）を ON します。通信を開始すると、接続出力（ＤＩ）がＯＮになり、通信が停止するとＯＦＦになります。回線の切断は、接続入力（ＥＭ）をＯＦＦにします。

９−４ 出力の自己保持『１０−２設定項目

レベル２の設定』の『自動着信』で［スル］に設定した場合は、回線を切断しても通信終了直前の出力を保持します。（再び通信を開始して、通信が始まるまで、その出力は保持されます）但し、停電して電池バックアップがなくなった場合は、再び電源を投入しても、出力はＯＦＦのままですのでご注意ください。

10

１０．設定モード
１０−１ 基本操作＜現場Ｎｏの設定を例に説明します。＞■設定モードへの移行
監視モードで約２秒間設定キーを押し続けると設定モードに入り、設定モードのタイトル「ｾｯﾃｲﾓｰﾄﾞ」が表示されます。その後、自動的に（約１秒後）、最初の設定項目「TEL ｾｯﾃｲ」が表示されます。
Ｓｕｐｅｒ８８
設定約２秒間押し続ける。

セッテイモート゛

約１秒後

ＴＥＬセッテイ■設定項目の指定
設定項目が表示されている時、シフトキー（→）を押すと、順次、設定項目が変わります。
目的の項目になった時に変更キーを押すと、その項目の設定内容とカーソルが表示され、編集が可能となります。
設定内容を編集時に、再度変更キーを押すと、設定項目の表示に戻ります。
設定項目が表示されている間に設定キーを押すと、監視モードに戻ります。
監視モード

Ｓｕｐｅｒ８８

設定

約１秒後約２秒間押し続ける

セッテイモート゛

約１秒後

設定項目

ＴＥＬセッテイ設定→
設定項目

ＴＥＬシュヘ゛ツセッテイ

設定→
設定項目

ケ゛ンハ゛Ｎｏ．セッテイ

変更

設定変更

設定内容

Ｎｏ．＝０００００11

カンシモート゛■設定内容の編集
シフトキー（→）とアップキー（↑）で設定内容を編集します。カーソルを移動させるためにはシフトキーを、カーソル位置の値を変えるためにはアップキーを押して下さい。
設定内容の編集後、決定キーが押されると編集した内容に更新します。
Ｎｏ．＝
０００００
→

Ｎｏ．＝０００００↑

Ｎｏ．＝
０１０００
決定現場№が「01000」に更新されます。

Ｎｏ．＝
０１０００

■設定作業の終了
設定内容が表示されている時、変更キーが押されると設定項目選択の画面へ戻ります。
また、設定項目選択に戻った後、シフトキー（→）が押されると、他の設定項目に移行します。
さらに設定項目選択の画面で設定キーを押されると、監視モードに戻ります。
Ｎｏ．＝
０１０００
変更

ケ゛ンハ゛Ｎｏ．セッテイ

設定カンシモ―ト゛12１０−２ 設定項目
■レベル１の設定
監視モードのとき、設定キーを２秒以上押すとレベル１の設定モードに移ります。
設 定 項 目
通報先電話番号

通報先種別

現場№
回線種別設定内容
通報先の電話番号を設定します。
通報先 ：５ヵ所まで
番号桁数：１６桁まで（ポーズも含む）
初期値 ：なし
通報先の機器を選択します。
通報先種別：ＭＭ／８８
初期値 Ｔ１：ＭＭ・Ｔ２：８８・Ｔ３：８８・
Ｔ４：８８・Ｔ５：８８
通報元を番号で識別します。
設定範囲：０００００〜ＺＺ９９９Ｓｕｐｅｒ８８を接続する回線の種別を選択します。
回線：ＰＢ／ＤＰ（20PPS）／ＰＸ／ＯＧ／ＡＳ

参照ページ
14

15

16
16

太字は初期値です。

■レベル２の設定
レベル１の設定モードのとき、決定キーと設定キーを同時に押すとレベル２の設定モードに移ります。
設 定 項 目設定内
容
話中などで通報できないときのリトライの繰り返し回数を設定します。
設定範囲：００〜９９回
初期値 ：０５
リトライ回数
リトライの手順を設定します。
設定範囲：オール／個別
初期値 ：オールリトライ終了の種類を設定します。
設定範囲：レスポンスストップ／オールコール
初期値 ：レスポンスストップ
接点入力判定条件
各接点ごとに入力条件を設定します。
判定時間はチャタリングによる誤動作防止です。
接点状態：Ａ接点／Ｂ接点
通報先 ：１，２，３, ４, ５
判定時間：０．１／０．５／１／２／５／１０／２０／５０／１００
停電通報
機器の停電を通報する通報先を設定します。
通報先 ：１，２，３, ４, ５
復旧通報
復旧通報を行うか、どうかを設定します。
復旧通報：しない／する
自動着信 （※２）
自動着信を行うか、どうかを設定します。
自動着信：しない／する
通信終了後の回線を切断する時間を設定します。
回線切断時間
時間：3 秒、ガイブ
ＤＴＥ使用（※１） 外部機器からの制御信号で発着信を行います。
ＤＴＥ機能：しない／する
回線切断時の出力の自己保持を設定します
出力自己保持自己保持：しない/する

参照ページ
17171718191920202121

太字は初期値（※１） 外部からの制御により、発信・着信を行う機能です。
（※２） リダイヤル中は自動着信はしません。

13

■通報先電話番号の設定
ＴＥＬセッテイ設定レベル１に移行した後、シフトキー（→）で設定項目を｢TEL ｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：通報先電話番号１に｢044-123-4567｣を設定します。）
変更キーを押すと、１番目の通報先が表示されます。

変更

Ｔ１＝
＿

未設定のときは、１桁目にカーソルだけが表示されます。
シフトキーとアップキー（↑）を使って、通報先の電話番号を設定していきます。

↑Ｔ１＝
０

ここで、アップキーを押した時の表示順序は次の様になります。

→

Ｔ１＝
０＿

［1］［2］・・・［0］［,］［-］［ ］［,］：ポーズ（3.5 秒固定）→［-］：区切り（表示のみ）

Ｔ１＝
０４４−１２３−４５６７［ ］：電話番号の終了コード
決定キーを押すと、設定された１番目の通報先を更新後、表示が２番目の通報先設定に変わります。

決定Ｔ２＝＿

２番目も１番目のときと同じ手順で設定して下さい。

決定決定キーを押すと、３番目の通報先に進みます。
Ｔ３＝３番目も１番目のときと同じ手順で設定して下さい。

＿
決定決定キーを押すと、３番目の通報先に進みます。
４番目も１番目のときと同じ手順で設定して下さい。

Ｔ４＝＿

決定キーを押すと、３番目の通報先に進みます。
５番目の通報先を表示しているとき、決定キーを押すと、

決定

Ｔ５＝
＿

再び、１番目の通報先設定に戻ります。

決定どの通報先の設定中でも、変更キーを押すと、通報先電話番号の設定項目に戻ります。

変更（注）・決定キーを押すと、スペース[]のある桁から右はすべて削除されます。
・スペース[

Ｔ１＝０４４−１２３−４５６７]のある行からシフトキーを押すと、カーソルは右に行かずに、最初の桁に戻ります。

14

ＴＥＬセッテイ↑■通報先種別の設定設定レベル１に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をＴＥＬシュヘ゛ツセッテイ｢TEL ｼｭﾍﾞﾂｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：通報先種別１を｢MM｣、通報先種別２を｢88｣、通報先種別３を｢MM｣に設定します。）

変更

Ｔ１＝
Ｍ Ｍ モ ー ト゛［MM］：接続先がモデムの場合に設定します

決定［88］：接続先が Super88 の場合に設定します
変更キーを押すと、１番目の通報先種別を表示します。

Ｔ２＝
８ ８ モ ー ト゛

アップキー（↑）で通報先種別の内容を指定して下さい。
アップキーを押した時の表示順序は次の様になります。

決定Ｔ３＝
８ ８ モ ー ト゛［MM］→［88］→［MM］↑

決定キーを押すと、指定された１番目の通報先種別を更新後、表示が２番目の通報先種別に変わります。

Ｔ３＝
Ｍ Ｍ モ ー ト゛
決定２番目、３番目、４番目、５番目の通報先種別も１番目の通報先種別と同じ手順で設定して下さい。

Ｔ４＝
８８ モ ー ト゛
決定

５番目の通報先種別の設定が終了すると、再び、１番目のＴ５＝８ ８ モ ー ト゛

通報先種別設定に戻ります。

決定どの通報先の通報種別の設定中でも、変更キーを押すと、

Ｔ１＝
Ｍ Ｍ モ ー ト゛
変更

通報先種別の設定項目に戻ります。

ＴＥＬシュヘ゛ツセッテイ

15

■現場№の設定
設定レベル１に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をケ ゛ ン ハ ゛ Ｎ ｏ ． セッテイ

｢ｹﾞﾝﾊﾞ No.ｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：現場№を｢00005｣に設定します。）

変更

変更キーを押すと、設定されている現場№を表示します。

Ｎｏ．＝
０００００
→

シフトキーとアップキー（↑）を使って、現場№を設定していきます。

↑Ｎｏ．＝（現場№５桁のうち、前２桁はアルファベットを設定することが ０ ０ ０ ０ ５

編集できる現場№の範囲は｢00000｣〜｢ZZ999｣です。
可能です。）

決定

アップキーを押した時のカーソル位置の桁の表示順序は次の様になります。
前２桁：［0］［1］・・・［9］［A］［B］・・・［Z］
後３桁：［0］［1］・・・［9］

Ｎｏ．＝
００００５
変更

ケ ゛ ン ハ ゛ Ｎ ｏ ． セッテイ

決定キーを押すと、設定された現場№を更新します。
更新後、表示内容はそのままで、カーソルだけが１桁目に移動します。
変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

■回線種別の設定設定レベル１に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をカイセンセッテイ｢ｶｲｾﾝｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：｢ダイヤル回線｣に設定します。）

変更

ホウシキ＝
ＰＢ／ＤＰ／ＰＸ／ＯＧ／ＡＳ

ＰＢ：プッシュ回線
ＤＰ：ダイヤル回線→

ＰＸ：構内回線

ホウシキ＝ＰＢ／ＤＰ／ＰＸ／ＯＧ／ＡＳ

ＯＧ：専用回線
ＡＳ：専用回線※専用回線で使用する場合は、一方を[ＯＧ]に、もう一方を[ＡＳ]に設定してください。両方が同じ設定では、通信できません。

決定ホウシキ＝ＰＢ／ＤＰ／ＰＸ／ＯＧ／ＡＳ
変更

変更キーを押すと、設定されている回線種別が表示されます。
カイセンセッテイ

シフトキーで回線種別を選択して下さい。
決定キーを押すと、選択した回線種別を使用する回線として更新します。
変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

16

■リトライ回数の設定
リトライセッテイ

設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目を｢ﾘﾄﾗｲｾｯﾃｲ｣にして下さい。

変更（例：リトライ回数を｢6｣に設定します。）
リトライ＝変更キーを押すと、設定されているリトライ回数が表示されます。０ ５↑

シフトキーとアップキー（↑）でリトライ回数を指定して下さい。

→

リトライ＝
０６

指定できる回数：0 回(｢00｣)〜99 回(｢99｣)決定決定キーを押すと、表示している数値をリトライ回数として更新します。

リトライモ−ト゛＝オ−ル↑→

決定キーを押すと、設定されているリトライ動作が表示されます。リ ト ラ イ モ − ト ゛ ＝
コヘ゛ツアップキー（↑）でリトライ動作モードを指定して下さい。

決定リトライタイフ ﾟ ＝オ−ルコ―ル

オールとコベツの動作については、『１２．リトライ動作』を参照して下さい。

↑

変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

リ ト ラ イ タイ フ ﾟ ＝
レスホ ﾟ ンスストッフ ﾟ

決定キーを押すと、設定されているリトライ終了の種類が決定表示されます。
アップキー（↑）でリトライ終了の種類を指定して下さい。

リトライ＝
０６

レスポンスストップとオールコールについて

リトライセッテイ

これは通報が成功、またはリトライ動作が終了した場合、次の通報先への通報を選択する機能です
レスポンスストップ：通報先が一箇所でも通報完了した場合、終了します。
オールコール

変更：全ての通報先が通報完了するまで継続します。

※ リトライ間隔は１分です。
※ ｢00｣はリトライしません。

17→

■接点入力判定条件の設定
セッテンセッテイ

設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目を｢ｾｯﾃﾝｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：接点１の条件を、｢Ｂ接点動作｣、判定時間を｢10 秒｣、通報先を｢通報先１｣と｢通報先３｣に設定します。）

変更

セッテン１＝
Ａ／Ｂ

変更キーを押すと、接点入力１のＡ／Ｂ接点選択の画面が→表示されます。
セッテン１＝
Ａ／Ｂ

シフトキーで、接点入力がＡ接点動作をするときには［A］を、Ｂ接点入力動作をするときには［B］を指定して下さい。

決定ハンテイシ゛カン１＝
１．０ｓ

決定キーを押すと、指定された接点動作を更新後、↑表示が接点の判定時間選択に変わります。

ハンテイシ゛カン１＝＿１０ｓ

アップキー（↑）でチャタリング等の影響を受けない時間を次の時間から指定して下さい。

↑0.1/0.5/1.0/2.0/5.0/10/20/50/100（秒）決定ツウホウサキ１＝ＴＥＬ
１＊＊＊＊↑

決定キーを押すと、指定された判定時間を更新後、表示が接点の通報先設定に変わります。

→

ツウホウサキ１＝ＴＥＬ
１＊３＊＊

シフトキーとアップキーで通報先を指定して下さい。
通報先を有効にする場合、その通報先の番号を表示させて、通報先を無効にする場合、通報先の表示を［*］にして下さい。

決定セッテン２＝Ａ／Ｂ

表示切替はアップキーで交互に切り替わります。
決定キーを押すと、指定された通報先を更新後、変更

設定終了

セッテンセッテイ

表示が接点入力２の設定に変わります。
接点入力２以降も接点入力１と同じ手順で｢接点入力８｣まで繰り返して設定して下さい。
各設定項目の設定中に、変更キーを押すと、設定項目の表示に戻ります。
注：接点入力のＡ／Ｂ接点選択表示「ｾｯﾃﾝ n＝A/B」（n＝1〜8）のとき、アップキーを押すと、次の接点入力の設定表示になります。

18

■停電通報先の設定設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をテイテ゛ンセッテイ｢ﾃｲﾃﾞﾝｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：停電時の通報先を｢通報先１｣と｢通報先３｣に設定します。）

変更

ツウホウサキ＝ＴＥＬ

変更キーを押すと、設定されている停電時通報先が表示されます。１ ＊ ＊ ＊ ＊シフトキーとアップキー（↑）で通報先を指定して下さい。
通報先を有効にする場合、その通報先の番号を表示させて、通報先を無効にする場合、通報先の表示を［*］にして下さい。
表示切替はアップキーで交互に切り替わります。
決定キーを押すと、設定された通報先を更新します。

→↑

ツウホウサキ＝ＴＥＬ
１＊３＊＊
決定

ツウホウサキ＝ＴＥＬ
１＊３＊＊
変更

変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

テイテ゛ンツウホウ■復旧通報の設定設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をフッキュウツウホウセッテイ｢ﾌｯｷｭｳﾂｳﾎｳｾｯﾃｲ｣にして下さい。
（例：｢復旧通報を行う｣に設定します。）

変更

復旧通報を行うに設定する事により、発生・復旧の両方を通報します。
変更キーを押すと、現在の復旧通報の設定が表示されます。
シフトキーで復旧通報の実行の有無を選択して下さい。
復旧通報を行う場合は［ｽﾙ］を、行わない場合は［ｼﾅｲ］を選択して下さい。

フッキュウツウホウ＝シナイ／スル→

フッキュウツウホウ＝シナイ／スル決定

フッキュウツウホウ＝シナイ／スル

決定キーを押すと、復旧通報の設定を更新します。
変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

変更

フッキュウツウホウセッテイ

19■自動着信の設定
設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をシ ﾞ ト ﾞ ウチャクシン｢ｼﾞﾄﾞｳﾁｬｸｼﾝ｣にして下さい。
（例：自動着信を｢ｽﾙ｣に設定します。）

変更

変更キーを押すと、現在の自動着信の設定が表示されます。

シ ﾞ ト ﾞ ウチャクシン＝シナイ／スル→

自動着信を無効にする場合には［ｼﾅｲ］を、自動着信を有効にする場合には［ｽﾙ］を指定して下さい。

シ ﾞ ト ﾞ ウチャクシン＝シナイ／スル
決定決定キーを押すと、選択された機能を更新します。

シ ﾞ ト ﾞ ウチャクシン＝
シナイ／スル
変更

変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

シ ﾞ ト ﾞ ウチャクシン■回線切断時間の設定設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をカイセンセツタ ﾞ ン｢ｶｲｾﾝｾﾂﾀﾞﾝ｣にして下さい。
（例：回線切断時間を［ガイブ］に設定します）

変更

カイセンセツタ ﾞ ン＝変更キーを押すと、現在の回線切断時間の設定が表示されます。 ３ ｓ ｅ ｃ↑

回線切断時間を３秒に設定する場合には［3sec］を、回線切断時間を１８０秒に設定する場合には［ガイブ］を、指定してください。

カイセンセツタ ﾞ ン＝カ ﾞ イフ ﾞ決定決定キーを押すと、選択された時間を更新します。

カイセンセツタ ﾞ ン＝カ ﾞ イフ ﾞ
変更

変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

カイセンセツタ ﾞ ン20

■ＤＴＥ入力発信の設定

ＤＴＥシヨウ

設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目を｢DTE ｼﾖｳ｣にして下さい。

変更（例：｢ＤＴＥ入力発信を行う｣に設定します。）
ＤＴＥ入力発信を行うに設定することで、外部機器からＤＴＥシヨウ＝シナイ／スルの制御信号により、発着信できるようになります。
変更キーを押すと、現在のＤＴＥ入力発信の設定が表示されます。

→

ＤＴＥシヨウ＝シナイ／スル
決定

シフトキーでＤＴＥ入力発信の機能を選択して下さい。
ＤＴＥ入力発信を行う場合は［ｽﾙ］を、行わない場合は［ｼﾅｲ］を選択して下さい。

ＤＴＥシヨウ＝シナイ／スル
変更

決定キーを押すと、ＤＴＥ入力発信の設定を更新します。

ＤＴＥシヨウ

変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

■出力自己保持の設定設定レベル２に移行した後、シフトキー（→）で設定項目をシュツリョクホシ ﾞ「ｼｭﾂﾘｮｸﾎｼﾞ」にして下さい。
（例：出力自己保持を［ｽﾙ］に設定します）
変更キーを押すと、現在の自動着信の設定が表示されます。

変更

シュツリョクホシ ﾞ ＝シナイ／スル

出力自己保持を無効にする場合には［ｼﾅｲ］を、→出力自己保持を有効にする場合には［ｽﾙ］を指定して下さい。
シュツリョクホシ ﾞ ＝
シナイ／スル

決定キーを押すと、選択された機能を更新します。

決定シュツリョクホシ ﾞ ＝
シナイ／スル

変更キーを押すと、設定項目表示に戻ります。

変更

シュツリョクホシ ﾞ ＝21

１１．確認モード■現在の入出力状態を確認する
監視モードの時、アップキー（↑）を押すと、確認モード

監視モード

Ｓ ｕｐ ｅ ｒ ８ ８に入ります。
最初に現在の情報が表示されます。

↑
確認モード

ＭＯＮ

Ｐ：停電
Ｅ：ＥＭ信号

Ｉ：１２３４５６７８ＥＰ
Ｏ：１２３４５６７８Ｄ
決定Ｄ：ＤＩ信号

監視モード

カンシモ―ト゛

決定キーを押すと、監視モードに戻ります。

22

１２．リトライ動作
レベル２の設定でリトライ回数が｢0｣以外が設定されていて、レベル１の設定で設定されている通報先に話中等で通報できない時、設定されているリトライ回数、通報を試みます。
通報動作、及びリトライ動作の処理概要フローチャートを以下に示します。
■リトライモード『オール』に設定した場合
通報動作 開始

通報先１

未設

通報

設定済

通報先１
未通

通報先１へ通報

通報先 2

未設

通報

設定済

通報先 2
未通

通報先 2 へ通報

通報先５

未設

通報

設定済

通報先５へ通報

通報先５
未通

リトライ回数＞０

リトライ回数を１減算
リトライ待ち(１分間)

23≦０

通報動作 終了

■リトライモード『コベツ』に設定した場合

通報動作 開始

通報先１

未設定

設定済

通報先１へ通報

通報先１

通報済

未通報

リトライ回数≦０＞０

リトライ回数を１減算

通報先２

未設定

設定済

リトライ待ち(１分間)
通報先２へ通報

通報先２

通報済

未通報

リトライ回数≦０＞０

通報先５

リトライ回数を１減算

未設定

設定済

リトライ待ち(１分間)
通報先５へ通報

通報先５

通報済

未通報

リトライ回数＞０

リトライ回数を１減算

リトライ待ち(１分間)

24≦０

通報動作 終了

１３．概観図及び取付寸法

150
7548

Super88
Multi point adapter

220206通信

3-φ4.5穴70

ＳＩＳＴＥＣ132

25

１４．困ったときには本装置を設置運用時に正常に動作しない時、すぐに故障と判断せずに下表をご確認下さい。
症

状チェック項目・対策

LCD に何も表示されない。 ・外部電源を確認して下さい。

参照ページ
6・本装置と電話回線を接続して下さい。

6

・通報先電話番号の設定を確認して下さい。

14

・回線種別の設定を確認して下さい。

16・接点入力判定条件の設定を確認して下さい。

18・本装置と電話回線を接続して下さい。

6

・自動着信の設定を確認して下さい。

20

・通報先電話番号の設定を確認して下さい。

14

・通報先種別の設定を確認して下さい。

15

・回線種別の設定を確認して下さい。

16

・自動着信の設定を確認して下さい。

20

停電通報されない。

・停電通報の設定を確認して下さい。

19

復旧通報されない。

・復旧通報の設定を確認して下さい。

19

電話発信しない。

電話着信しない。

モデム通信できない。

この表のチェックをして処置を行っても、まだ正常に動作しない時、又は、この表に該当する症状がない時、当社にご連絡下さい。

26