令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）技術概要書

槽上設置型テーパーインペラ式低動力撹拌機

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水（公財）

1号

有

第１91

効期

道技術

［開発目標型］

技術名称：槽上設置型テーパーインペラ式低動力撹拌機

設業

建設技術審査証明書

建日本

下 水 道 新技術機

構ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）近年，窒素・りんの除去を目的とした下水の高度処理方式である嫌気無酸素好気法や多段ステップ流入式硝化脱窒法の普及が進んでいる。これら処理法の反応タンク（嫌気タンク・無酸素タンク）の撹拌装置として，従来から多く採用されている水中モーター式撹拌散気装置は，撹拌に必要な動力が大きく，駆動部が水中に設置されているため，交換部品や交換頻度が多く，保守・点検作業の負担が大きい等の課題が指摘されてきた。
そこで，汚泥消化槽で多くの実績を有するインペラ式撹拌機を，反応タンク（嫌気タンク・無酸素タンク）用撹拌機として改良し，駆動装置の保守・点検が容易な撹拌機を開発した。本撹拌機は，テーパー翼形状の撹拌インペラを低速回転させることにより，低動力撹拌が可能である。
今回，標準式反応タンク用撹拌機に対するニーズに対応するため，標準式反応タンクの適用範囲を拡大した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）深槽式反応タンクでの撹拌性能：次の条件下で，深槽式反応タンクの底部流速が汚泥堆積防止に必要な 0.1 m/s
以上，水面流速が 0.1 m/s 以上であり，槽内循環流が水面に到達し，槽全体が均一混合撹拌されていること。
①撹拌動力密度が １W/m3以下②ＭＬＳＳ濃度が 5,000 ㎎ /L 以下③反応タンク形状 縦 横 比
１：１～１：２
水深10 ｍ以下
長辺長さ18 ｍ以下
容量1,560 ｍ3以下
（２）標準式反応タンクでの撹拌性能：次の条件下で，標準式反応タンクの底部流速が汚泥堆積防止に必要な 0.1 m/s
以上，水面流速が 0.1 m/s 以上であり，槽内循環流が水面に到達し，槽全体が均一混合撹拌されていること。
①撹拌動力密度が ２W/m3以下②ＭＬＳＳ濃度が 5,000 ㎎ /L 以下③反応タンク形状 縦 横 比
１：１～１：３
水深6.0 ｍ以下
長辺長さ19 ｍ以下
容量
700 ｍ3以下（３）保守・点検：水中モーター式撹拌散気装置に比べて，保守，点検の作業項目が少なく，保守点検作業時間が大幅に短縮できること。
（４）施 工 性：反応タンクの水を抜くことなく施工可能であること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「槽上設置型テーパーインペラ式低動力撹拌機」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は2010年３月８日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本装置に使用する機器は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工手順に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本装置の運転は，適正な運転管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )４．審査証明の詳細
2025 年 3 月 31 日
５．審査証明の有効期限
６．審査証明の依頼者

住友重機械エンバイロメント株式会社（東京都品川区西五反田七丁目 10 番４号）

技術の概要技術の概要
槽上設置型テーパーインペラ式低動力撹拌機は，反応タンク（嫌気タンク・無酸素タンク）の活性汚泥混合液を混合・撹拌するための装置である。
本技術は，槽上部で架台上に固定された駆動装置から撹拌軸でテーパー翼形状の大型インペラ（テーパーインペラ）を槽内水中上部に吊るしたシンプルな構造となっており，水中部に軸受や振れ止め等の支持構造やバッフル板等の整流機構が不要である。
撹拌メカニズムとしては，テーパーインペラが回転することによって，インペラ下方の槽底部に向けて強力な下向流を作り出し，強い循環流を槽全体に形成させている。これにより，汚泥堆積が生じない十分な底部流速を確保できるとともに，槽内を均一に混合撹拌することができる。
従来の水中モーター式撹拌散気装置と比べて低動力・省エネで，ＣＯ2 排出量および消費電力量を大幅に削減できる。さらに，インペラの低速回転により部品摩耗等が軽減でき，オイル・部品交換作業および保守点検作業の負荷が小さく，維持管理コストの大幅な削減にも貢献できる。
更新時でも，インペラの水槽上部設置を標準としたため，水槽内汚水を抜くことなく，本装置の撤去・更新を効率的に行うことができる。

図－１ 撹拌システム全体構成

図－２ テーパーインペラ式撹拌機

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）深槽式反応タンクでの撹拌性能
次の条件下で，深槽式反応タンクの底部流速が汚泥堆積防止に必要な 0.1 m/s 以上，水面流速が 0.1 m/s 以上であり，槽内循環流が水面に到達し，槽全体が均一混合撹拌できる。
①

撹拌動力密度が １ Ｗ/㎥以下②

ＭＬＳＳ濃度が 5,000 ㎎/L 以下③

反応タンク形状流速（m/s）
0.20

縦 横 比 ： １：１～１：２
水0.15

深 ： 10 ｍ以下

長辺長さ ： 18 ｍ以下
容0.10

量 ： 1,560 ㎥以下（２）標準式反応タンクでの撹拌性能

0.05

次の条件下で，標準式反応タンクの底部流速が汚泥堆積防止に必要な 0.1 m/s 以上，水面流0.00

速が 0.1 m/s 以上であり，槽内循環流が水面に到達し，槽全体が均一混合撹拌できる。
①

撹拌動力密度が ２ Ｗ/㎥以下②

ＭＬＳＳ濃度が 5,000 ㎎/L 以下③

反応タンク形状
図－３

縦 横 比 ： １：１～１：３
水深 ： 6.0 ｍ以下

長辺長さ ： 19
容

槽内流速解析結果

ｍ以下

量 ： 700 ㎥以下（３）保守・点検水中モーター式撹拌散気装置に比べて，保守，点検の作業項目が少なく，保守点検作業時間が大幅に短縮できる。
（４）施 工 性
反応タンクの水を抜くことなく施工可能である。
技術の適用範囲
技術の適用範囲
下水処理場

反応タンク（嫌気タンク・無酸素タンク）２）標準式反応タンク

１）深槽式反応タンク① ＭＬＳＳ濃度： 5,000 mg/L 以下① ＭＬＳＳ濃度：5,000 mg/L 以下② 反応タンク形状② 反応タンク形状
縦 横 比： １：１～１：２

縦 横 比

：

１：１～１：３

水

深： 10 ｍ 以下

水深：

6.0 ｍ 以下

長辺長さ： 18 ｍ 以下

長辺長さ：19

容： 1,560 ㎥ 以下

容：700 ㎥ 以下

量量ｍ 以下

施工実績
施工実績
№

都道府県

納入場所１

北海道

Ｂ終末処理場

２

埼玉県

３

用

途

台数

納入年月

無酸素槽撹拌機

２

2016年３月

Ｆ流域処理場

無酸素槽撹拌機

８

2016年３月

京都府

Ｔ浄化センター

無酸素槽撹拌機

４

2017年２月

４北海道

Ｂ下水終末処理場

無酸素槽撹拌機

２

2017年３月

５埼玉県

Ｎ水循環センター

無酸素槽撹拌機

16

2017年３月

６埼玉県

Ｆ流域処理場

無酸素槽撹拌機

８

2017年３月

７群馬県

Ｏ水質浄化センター

無酸素槽撹拌機

３

2017年10月

８京都府

Ｔ浄化センター

無酸素槽撹拌機

４

2017年12月

９京都府

Ｆ水環境保全センター

嫌気槽撹拌機４

2018年７月

10京都府

Ｔ浄化センター

無酸素槽撹拌機

４

2018年11月

11埼玉県

Ｎ水循環センター

無酸素槽撹拌機

16

2019年３月

12京都府

Ｆ水環境保全センター

嫌気槽撹拌機４

2019年３月

13

愛媛県

Ｓ浄化センター

無酸素槽撹拌機

６

2019年７月

14京都府

Ｔ浄化センター

無酸素槽撹拌機

４

2019年11月

15京都府

Ｆ水環境保全センター

無酸素槽撹拌機

12

2020年２月

16

兵庫県

Ｋ浄化センター

無酸素槽撹拌機

12

2020年２月

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】

住友重機械エンバイロメント株式会社【問合せ先】

住友重機械エンバイロメント株式会社

http://www.shiev.shi.co.jp/

水処理統括部 営業推進部 営業企画グループ

TEL 03-6737-2728

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa/