ボール式サドル分岐栓 B 型

表紙写真は開発当時のものです商品記号・品揃え
ボール式サドル分岐栓 B 型
商品記号取付管種類

Ｂ - ＳＢＡ

ＡＣＰ（石綿管）

止水機構
呼び径

サドル機構呼び径
405075100125150200250300350400〇〇〇〇〇〇〇20〇〇〇〇〇25〇〇〇〇〇4501320〇25〇〇13Ｂ - ＳＢＣ

DIP・CIP（鋳鉄管）

DIP・CIP（鋳鉄管）
Ｂ - ＳＢＣＡ
ＡＣＰ（石綿管）

ＶＰ
Ｂ - ＳＢＶ（塩化ビニル管）

Ｂ - ＳＢＳＳＰ（鋼管）

ＶＰ（塩化ビニル管）
Ｂ - ＳＢＶＳ
ＳＰ（鋼管）

仕13〇〇〇20〇〇〇25〇〇〇13〇〇〇〇20〇〇〇〇25〇〇〇13〇〇〇20〇〇〇25〇〇〇13〇20〇25〇

様

使用流体：水道水（20±15℃）

性〇

使用圧力：0.75MPa 以下

能

耐圧性能：栓を開き、穿孔機取付口及び給水管出口をふさいでから1.75MPa の水圧を加え、1 分間保持したとき、耐圧部に変形・破損・漏れ・その他の異常なし。
止水性能：栓を閉じ、穿孔機取付口及び給水管取出口のキャップを取り除いてから0.75MPa の水圧を加え、30 秒間保持したとき、シートの漏れ、その他の異常なし。
作動性能：0.75MPa の水圧を加えながら栓を開閉したとき、運動部分が円滑に作動し、ずれ・漏れ等各部に異常なし。
浸出性能：浸出性能試験により、水質基準に適合。
3

▪ B-SBA，B-SBCA（配水管口径 50－125）

石綿管・鋳鉄管記号
品 名Ｃ
1サドル本体 Ｂ
Ａ
2サドルバンド
３ ９3
ボールケース５4
ボール弁体
5サドルキャップ
6 １ スピンドル押え
１０7スピンドル
8ボルト・ナット
9ボールシート
10サドルパッキン

６７５１１０Ｆ）
外径
イプ（パ８２４７Ｅ４Ｄ９Ｅ

３ＤＣＢＡ６）Ｆ
外径イプ（パ８２（mm）

SBA（石綿管用）

50

75SBCA（石綿管・鋳鉄管兼用）

100

SBA（石綿管用）

125

記 号
止水栓機構
①Ｂ型サドル
呼び径
ASBA（石綿管用）
B
C 50・DE
125
1314G 3/489
12 75・65
SBCA（石綿管・鋳鉄管兼用）
100
2022G 1
1071475.52527
G1 1/4115
16831314
G 3/48912652022G 1107
1475.52527
G1 1/411516831314G 3/48912652022G 11071475.52527G1 1/411516832527
G1 1/41151683

F ②Ｂ型サドル
SBCA（石綿管・鋳鉄管兼用）150
SBA（石綿管）20070
SBC（鋳鉄管）200
93 ／ CIP（ミリ）
95.3／ CIP（インチ）
95 ／ ACP
118 ／ CIP（ミリ）122.2／ CIP（インチ）
124 ／ ACP
153

▪ B-SBCA，B-SBA，B-SBC（配水管口径 150，200）
Ｃ
Ｂ
Ａ号
12345678910７４７Ｅ

６Ｄ４５Ｅ９Ｄ３記ＣＢ
Ａ３ ９６５１１１０１０Ｆ）
外径イプ（パ）
Ｆ
外径イプ（パ８８２石綿管・鋳鉄管品 名サドル本体
サドルバンド５３ ９
ボールケースボール弁体
サドルキャップ
スピンドル押え１スピンドルボルト、ナット
ボールシートサドルパッキン

ＣＢ
ＡＤ

商品記号

サドル機構
呼び径６Ｆ径）プ外（パイ２（石綿管・鋳鉄管兼用）

4SBA（石綿管用）

200

SBC
（鋳鉄管用）

200

25132025
13202527142227142227

G1 1/4G 3/4
G 1
G1 1/4G 3/4
G 1
G1 1/4

115
89107
115
89107
115

16121416121416

７

１０２①Ｂ型サドル サドル機構 止水栓機構
記②Ｂ型サドル
商品記号
SBA（石綿管用）
50・
125
呼び径
呼び径 SBCA（石綿管・鋳鉄管兼用）
ABCD
150
SBCA（石綿管・鋳鉄管兼用） 75・100 13200
14SBA（石綿管）
G 3/4
8912SBCA2001502022SBC（鋳鉄管）
G 110714４（mm）
号

E65.5788865.578
8865.578
88③Ｂ型サドル
F （石綿管） 250-450
SBA／ CIP（ミリ）
SBC（鋳鉄管） 250-450

169
175.4／ CIP（インチ）
182 ／ ACP
242
220 ／ CIP（ミリ）229.4／ CIP（インチ）▪ B-SBA，B-SBC（配水管口径 250－450）
ＣＢＡ
３ ９７４７５３９Ｄ６ＣＢ
Ａ

Ｅ

４５Ｅ

９ＤＤ３石綿管・鋳鉄管ＣＢ
Ａ

４５１１Ｅ６１１０６７１０８Ｆ）
外径
イプ（パ１０）Ｆ
外径イプ（パ８８２Ｆ径）
プ外（パイ２２（mm）①Ｂ型サドルサドル機構 止水栓機構②Ｂ型サドル 記 号
商品記号
SBA（石綿管用）
50・125 呼び径 SBCA
呼び径A （石綿管・鋳鉄管兼用）
B
CD 150E
SBCA（石綿管・鋳鉄管兼用） 75・100
2022 SBA
G （石綿管）110720014
78250（鋳鉄管）
2527 SBC
G1 1/411520016
88SBA（石綿管用）

300
350
400
250

SBC（鋳鉄管用）

300
350
400
450

20252025252025202520252525

22272227272227222722272727

G 1
G1 1/4G 1
G1 1/4
G1 1/4G 1
G1 1/4G 1
G1 1/4G 1
G1 1/4
G1 1/4
G1 1/4107
115
107115115
107115107115107115115115

1416141616141614161416161678
8878
88887888788878
888888記296352410
470

271.6／ CIP（ミリ）322.8／ CIP（ミリ）
374号

品

名

③Ｂ型サドル
1
サドル本体
SBA（石綿管）
250-4502
サドルバンド
SBC（鋳鉄管）
250-450F

345678910

SB

ボールケース
ボール弁体
サドルキャップ
スピンドル押えスピンドル
ボルト・ナット
ボールシートサドルパッキン

／ CIP（ミリ）425.6／ CIP（ミリ）476.8／ CIP（ミリ）▪ B-SBV（配水管口径 40－100）

塩化ビニル管ＣＢ３４９４５Ｅ

Ｅ９号
12345678910Ｄ

３Ｄ

５

記Ａ

ＣＢ
Ａ

１６７６７８１０１１０Ｆ外 径）（パイプＦ径）プ外（パイ８品 名
サドル本体
サドルバンドボールケース
ボール弁体
サドルキャップ
スピンドル押えスピンドル
ボルト・ナット
ボールシートサドルパッキン５１２２（mm）
商品記号③Ｂ型サドル
SBA（石綿管） 250-450
SBC（鋳鉄管） 250-450
SBV（塩化ビニル管用）

サドル機構
呼び径
405075

100

記号

止水栓機構
呼び径
AB
CDE
1314G④Ｂ型サドル
3/4891265
SBV（塩化ビニル管用）
40・50・1475・100
2022G 110775.5
1314G 3/4891265
2022
G 1
107
1475.52527
G1 1/4115
1685.51314G 3/4891265
2022G 1
1071475.52527
G1 1/4115
1685.51314G 3/48912652022G 1
1071475.52527
G1 1/4115
1685.5F48

SBS（鋼管用60891145鋼管ＣＢ

記ＣＡ

４Ｅ４Ｅ

９ＤＤ

Ａ
３５６７６１７１０Ｆ 径）
プ外（パイ１０Ｆ外 径）（パイプ２号

12345678910Ｂ

８品 名
サドル本体
サドルバンドボールケース
ボール弁体
サドルキャップ
１
スピンドル押えスピンドル
ボルト・ナット
ボールシートサドルパッキンＣＢ
Ａ
３ ９Ｄ▪ B-SBS（配水管口径 50－125）

４５１０Ｆ
プ外（パイ８２（mm）
サドル機構
呼び径

商品記号Ｂ型サドル用） 40・50・75・100

5075SBS（鋼管用）

100125記 号
止水栓機構
呼び径AB
CDE
1314G⑤Ｂ型サドル
3/489
1265
20 SBS（鋼管用）
22
G 1 50・75・
107 100・
14125 75.5
25
27
G1 1/4115
1683
1314G 3/489
1265
2022
G 1
107
1475.525
27
G1 1/4
115
1683
1314
G 3/489
1265
20
22
G 1
107
1475.525
27
G1 1/4115
1683
2527
G1 1/4115
1683▪ B-SBVS（配水管口径 150）

４７Ｅ

Ｄ

３ ９４ＥＤＡ

５６５６１１７１０１０Ｆ 径）
プ外（パイ２Ｆ）
プ外径（パイ８89.1114.3139.8

記ＣＢＡＢ
９⑥Ｂ型サドル60.5
SBVS（塩化ビニル管・鋼管

塩化ビニル管・鋼管

Ｃ３F

８号
12345678910品 名
サドル本体
サドルバンドボールケース
ボール弁体
サドルキャップ
スピンドル押えスピンドル
ボルト・ナット
ボールシートサドルパッキン
テーパリング（ジュラコン）ブッシュ（銅管）
防錆コア（ポリエチレン）

２（mm）⑤Ｂ型サドル
商品記号BS（鋼管用） 50・75・100・125
SBVS（塩化ビニル管・鋼管兼用）

6サドル機構
呼び径150

記 号
止水栓機構⑥Ｂ型サドル
呼び径SBVS（塩化ビニル管・鋼管兼用）
AB
CD
150E
1314G 3/4891265.52022G 110714782527
G1 1/41151688F165／ VP・SPボール式サドル分岐栓の使用方法○作業を行う前に、使用するサドル分岐栓・穿孔機・ウエスや工具類の他、必要な場合には、ポリエチレンシート（防食フィルム）・防錆用コア・挿入機等をご用意ください。
○取付け前に、使用するサドル分岐栓の取付け管種、呼び径が適合しているかを確認してください。また、サド
ル分岐栓のボルト・ナット、ワッシャ、サドルキャップ等の付属部品が揃っているか、サドルパッキン等の部品が適正に取付けられているか等を確認してください。

①取付け管の清掃②分岐栓の取付け・仮締め③本締め

分岐栓取付け部の管肌をウエス等で十給水管の取出し方向や分岐栓が管軸方レンチ等を使用し、片締めにならない様、ドル本体を鉛直にのせます。

確認してから、両側のボルト・ナットく）締付トルクは45N･m 前後が適当でを仮締めします。この時、片締めになすが、その目安は300mm のレンチならないよう、両側のボルト・ナットを③③どにて片手で適度に締付けます。
④④②②②分清掃し、泥や異物を取除いた後、サ②②★仮締め後、傾きの修正を行う場合は、必ずナットを緩めてから、サドルパッキンが取付け管から浮いた状態で、修正を行ってください。そのままの状態で修正すると、サドルパッキンが管と接触して、ねじれたり、キズがついて②漏水の原因となりますので注意してください。
★サドル分岐栓の取付け間隔は30cm 以上空けてください。

③③③向から見て傾きがないこと（垂直）を均等に締めます。ただし、ヒンジ式の④ （ヒンジ式を除④左右均等に締付けます。

④機種もあります。

③⑤穿孔機の取付け・穿孔作業
手動穿孔機④電動穿孔機

④穿孔機アダプターの装着
スピンドルを90°左に回せば全開となります。
サドルキャップはなくさないように保管してください。

センターもみをしないと、穿孔穴が偏心する恐れがあります。

⑤⑤⑤⑥⑥⑥⑦❶取付けたアダプタに穿孔機を組付け、穿孔機を操作しながら穿孔します。

⑦⑦❷穿孔作業は、センターもみ（回転させたキリをゆっくり管面に当て、数秒間そのまま送⑤りを掛けずに行う）を慎重に行った後、送りを掛けます。

⑤❸十分に穴が開いたことを確認した上、穿孔機のキリを最上端まで確実に戻し、排水金具⑥⑦⑥⑦のバルブを数回開閉して水流に脈動を与え、残った切粉を排出します。

★この時、切粉を排出するため、分岐栓のボール弁であおることは絶対におやめください。
アダプタ（アタッチメント）・穿孔機を分岐栓に取付けます。排水金具を使用⑤する場合は、分岐栓の横取出し口に取付けます。

切粉が弁に噛み込み、止水不良等の原因となります。
❹切粉を排出した後、分岐栓のボール弁を全閉にします。（スピンドルを90°右に回せば全閉）続いて、穿孔機・アダプタを取外します。
⑥⑦❺この後、分岐栓の上部取出し口に手を当てゆっくりボール弁を開け、しばらくの間内部の切粉の排出を再度行うとなおよいです。空管穿孔の場合には、マグネット棒等により取付け管及び分岐栓内部の切粉を取除きます。（分岐栓の上部及び横取出し口の両方からマグネット棒等を入れます）

突きあたる
突きあたる 突きあたるまでまでまで入れる 入れる
入れる

7Ｅ

７６

本管防錆用コアの取扱いについて穿孔した配水管の通水孔に「さびこぶ」が発生し、通水孔が小さくならないよう、穿孔作業終了後に、防錆コアを挿入してください。
防錆コアは、挿入機へコアを取付け押し込むだけの操作で簡単に装着できます。

⑤径）
イプ外

⑥８
テーパリング（ジュラコン）ブッシュ（銅管）
防錆コア（ポリエチレン）

施工手順

1. 穿孔が完了したら閉栓し穿孔機を取り外す。
2. 挿入機にコアを取付ける。
3. コアは押し込み棒に突きあたるまで入れる。
4. 押し込み棒を最上端まで引き上げる。
5. スパナ等で分岐栓のねじに締付けたのち、分岐栓を開栓する。

ル管兼用）

突きあたるまで入れる

6. 挿入機のハンドルを両手で持ちコアのツバが管面にあたるまで挿入する。
7. 押し込み棒を最上端まで引き上げ分岐栓を閉栓する。
8. 挿入機を取り外し、コアが本管通水穴に装着され施工が完了する。

防錆コア

150

防食方法

⑧⑨

いかに優れた性能を持つサドル分岐栓でも地中に埋設されているため、どうしても腐食作用を受けることは、他の金属と同様、例外ではありません。
当社では、早くからこの問題に取り組み、工事の際ビニル製の防食フィルムでサドル分岐栓を覆い、栓を保護する方法を開発しております。

取扱上のご注意○ポリエチレンシートの取付け・埋め戻しは、分岐・配管が終了し、耐圧検査により漏水等の異常のないことを確認した後で行ってください。
○配水管の口径及び分岐栓の給水口径に適合した、適切なサイズのシートを使用してください。
○土圧でシートが破れないよう、突起箇所にはたわみを持たせて巻いてください。
○配水管にポリエチレンスリーブが被覆してある場合、水が浸入しないように重ねて、固定してください。
○シートは破れないようにし、防食用ビニール粘着テープを用いて密閉してください。
○土砂を埋め戻す際には、シートを破損しないよう、慎重に行ってください。

ISO 9001・14001

認証取得

本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀 3046
北 海 道 工 場 〒059-1362 苫小牧市柏原 6-120

http s ://w w w.nip p ov.co.jp/

お問い合わせ先札

幌 TEL.011-232-0471

仙松

本 TEL.0263-50-5221

名 古屋 TEL.052-735-6511

台 TEL.022-213-3177

北関東 TEL.0283-22-7547

東京 TEL.03-5338-2231

神奈川 TEL.042-741-7121

大広島 TEL.082-232-8117

福阪 TEL.06-6210-2563

岡 TEL.092-472-5128

このカタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。また、許容差のない数値は標準値を示します。呼び寸法・呼び径と実寸法は同一ではありません。

2012D