管理番号NO.12-001S

ストラブ・グリップ
ＧＵタイプ
施 工 要 領 書
２０２２年５月版

ショーボンドマテリアル株式会社- 1 -施工要領書１／８

適用範囲
１．配管の接合にストラブ・グリップ－ＧＵタイプを使用する際の施工要領に適用する。
２．適用管サイズは、銅管の呼び径２０Ａ～１００Ａ。
３．管種は、建築用銅管［JIS H3300］、水道用銅管［JWWA H101］。
(20A～40Aサイズに限り、一般配管用ステンレス鋼管(Su)との異種管接続が可能)

管サイズと型式番号
呼 び 径型 式 番 号

呼 び 径型 式 番 号

20A(φ22.22)

ＧＵ－２０Ｅ

50A(φ 53.98)

ＧＵ－５０Ｅ

25A(φ28.58)

ＧＵ－２５Ｅ

65A(φ 66.68)

ＧＵ－６５Ｅ

32A(φ34.92)

ＧＵ－３２Ｅ

80A(φ 79.38)

ＧＵ－８０Ｅ

40A(φ41.28)

ＧＵ－４０Ｅ

100A(φ104.78)

ＧＵ－１００Ｅ

使 用 工 具 （取り付けに必要な道具類／専用トルクレンチとソケットの組み合わせ）マジック

コンベックスヤスリ

六角ソケットトルクレンチ専用トルクレンチとソケットの組み合わせ
型式番号

組み合わせ①

組み合わせ②トルクレンチ

六角ソケットトルクレンチ

六角ソケットＧＵ－２０Ｅ／２５Ｅ／３２Ｅ

ＱＬ２５Ｎ－ＭＨ

９．５×５－－

ＧＵ－４０Ｅ

ＱＬ２５Ｎ－ＭＨ

９．５×６

ＱＬ５０Ｎ－ＭＨ

９．５×６

ＧＵ－５０Ｅ／６５Ｅ

ＱＬ２５Ｎ－ＭＨ

９．５×８

ＱＬ５０Ｎ－ＭＨ

９．５×８

ＧＵ－８０Ｅ／１００Ｅ

ＱＬ５０Ｎ－ＭＨ

９．５×１０

ＱＬ１００Ｎ－ＭＨ

１２．７×１０

- 2 -

施

工要

領書

２／８

Ｇ Ｕ タ イ プ の 作 業 手 順
区 分

作業項目

作 業 内 容工具の用意

トルクレンチに 六角ソケットを取り付ける。

準要点

カップリング本体のラベルに表示されている「締め付けトルク値」と、トルクレンチの主目盛を合わせます。
締め付けトルク値

主目盛

備

作
パイプの清掃業

切断後のパイプ管端の外面のバリ等はヤスリで除去する。

外周のバリはゴムスリーブを傷つける恐れがあります。

管の外面にキズや汚れがある場合は滑らかにする。
（改修工事の場合は特に注意して下さい。）

マ－キング

パイプにマーキングをし、継手の取付け位置を決めます。

カップリングの全幅の１／２を差し込み寸法としてパイプの端部から測り、マジック等でマーキングします。

本
マーキングする位置は、下表の通りです。

作

呼び径
２０Ａ
２５/３２Ａ
４０Ａ
５０Ａ／６５Ａ
８０Ａ／１００Ａ

位置寸法 mm
３０２４３１
４１５４

管の端部
マーキング

業

位置寸法

- 3 -

配管

施

工

要領書

３／８Ｇ Ｕ タ イ プ の 作 業 手 順区 分作業項目

作 業 内 容要点

カップリングの差し込み固定したパイプの一端部にカップリングを仮に差し込む。

カップリングのボルト等はそのままの状態で差し込みます。（ボルトを緩める必要はありません。）

パイプの配置もう一方のパイプを所定の位置に配置し、支持金具で固定する。

軸芯を合わせ、なるだけ偏心しない様に固定します。

カップリングのセット

マ－キングの位置までカップリングを横移動させます。①

本作

カップリングのボルト締め付け作業が最もやり易い位置にカップリングを回す。②①②

業
グリップの歯でパイプに傷が付かないように注意して下さい。

仮締め作業

トルクレンチを使用してカップリングのボルトを仮締めし、カップリングが動かない程度に固定する。
ここで、マ－キングの位置にカップリングが取り付けてあり且つ管軸に対し傾き(±２°以上)が生じていないかを確認する。

- 4 -正常でない場合はボルト緩めて取り付け直しをして下さい。

施

工要

領書

４／８

Ｇ Ｕ タ イ プ の 作 業 手 順区 分

作業項目

作 業 内 容本締め作業

目安として、片側のボルトを３回転程度締め付けたら、もう一方のボルトに移り、同様に締め込みます。この作業を繰り返します。

本要

カチ点ン ！

設定したトルク値になると、トルクレンチが「カチン」と合図します。

作

もう片側も合図があるまで締め込みます。この作業を５～６回繰り返し行い、左右のボルトが均等に 所定のトルク値になるまで締め込みます。

業

最終確認

ボルトが片締めにならないように十分にご注意下さい。

マ－キングの位置にカップリングが取り付けてあり、且つ管軸に対し傾き(±２°以上)が生じていないかを再確認する。

２°以上の傾き確
上図のような場合は一度外して、取り付け直して下さい。

カップリングが正しく施工されていないと事故の原因になる場合があります。

認【20A～32Aの場合】
ケーシングがメタルタッチになっていることを確認します。
作

メタルタッチ業

隙間が生じている場合は、再度、規定のトルク値にて増し締めを行って下さい。

- 5 -

施

工要

領書

５／８

ＧＵ タ イ プ の 作 業 手 順区 分

作業項目

最終確認
確

作 業 内 容要

【40Aの場合】
締付け確認のプラスチック
スペ－サ－を目視し、このスペーサーに密着していることを確認します。

プラスチックスペーサー

認

作

点

隙間が生じている場合は、再度、規定のトルク値にて増し締めを行って下さい。

【50A～100Aの場合】
トルクレンチにて再度トルク値の確認を行う。

カチン！

業

カ ッ プ リ ン グ の 防 食 対 策
本製品を海近くや地中埋設管に使用する場合は、腐食防止のためポリエチレンスリーブまたは、ペトロラタム系防食テープで防護処置を行う必要があります。

【ポリエチレンスリーブを使用する場合】① カップリングを十分被せることが出来るポリエチレンスリーブをご用意下さい。
② ポリエチレンスリーブでカップリングを管ごと包み込みます。
ポリエチレンスリーブ- 6 -

施

工要

領書

６／８

カ ッ プ リ ン グ の 防 食 対 策【防食用ビニールテープを使用する場合】① 下巻材として、ペトロラタム系防食テープにて、カップリング全体を保護するよう巻き付けます。
② ペトロラタム系防食テープを巻き付けた後に、防食用ビニールテープにて上巻して下さい。

ペトラタム系防食テープ

防食用ビニールテープ

パ イ プ の 支 持 方 法
原則として国土交通省監修の「公共建築工事標準仕様書」に準拠します。

１．横走り配管：【鋼棒吊り】
天井および床からの鋼棒吊りの支持間隔は管のサイズによって異なります。
詳細は下表の通りです。

呼び径
２０～８０
１００

支持間隔
１ｍ以下
２ｍ以下

鋼棒吊り
【振れ止め支持】
鋼棒吊り以外に形鋼振れ止めも適所に必要となります。支持間隔は管の種類によって異なり、詳細は下表の通りです。

呼び径
２０～４０Ａ
５０～１００Ａ

支持間隔
６ｍ以下
８ｍ以下

形鋼振れ止め- 7 -施工要領書７／８

パ イ プ の 支 持 方 法
但し、エルボー・チーズ等の曲がり部については水撃および地震等による曲げ応力によって、カップリングが許容可とう角以上に曲がらないように適宜、固定支持(形鋼振れ止め)を追加して下さい。

流れ方向
横揺れ
形鋼振れ止め

曲げ応力

２．立て配管：【振れ止め支持】
各階あたり一カ所、振れ止め支持を設置して下さい。
振れ止めには図のように（防振ゴム付き）Ｕバンドを使用します。

ストラブ・グリップ
ＧＵタイプ

Ｕバンド

等辺山形鋼etc【固定支持】
最下階の床又は最上階の床には、図のように固定支持を設置して下さい。

施工例：立て管から横引き管を分岐する場合は、立て管の熱伸縮を吸収させる為、図のようにフレキシブル継手を配置します。また、フレキシブル継手の近隣には振れ止め支持を設置します。

- 8 -フレキシブル継手
Ｕバンド
Ｕバンド

施

工要

領書８／８

配 管 接 合 精 度 に 対 す る 許 容 値

管と管の間隔 ＷθｈＷ管と管の芯ズレ ｈ

管と管の間隔 Ｗ [ｍｍ]
型式番号

標準品

インナー

管と管の曲がり θ

管と管の芯ズレ

管と管の曲がり角度

ｈ [ｍｍ]

θ [°]プレート付きＧＵ－２０Ｅ

５１０１．４４ＧＵ－２５Ｅ

５１０１．４

４ＧＵ－３２Ｅ

５１０１．４４ＧＵ－４０Ｅ

７１０

１．６

４ＧＵ－５０Ｅ

１０１５２．１

４ＧＵ－６５Ｅ

１０１５２．１

４ＧＵ－８０Ｅ

１０１５２．８

４ＧＵ－１００Ｅ

１０１５２．８４- 9 -