グローバル本社及び刈谷再編計画

00

完了プロジェクト紹介

国土交通省 平成30年度第2回サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択

トヨタ紡織
グローバル本社及び刈谷再編計画
提案者
提案協力者

トヨタ紡織株式会社株式会社竹中工務店

建築概要

グローバル本社及び刈谷再編計画

創業100周年を機に「伝統と先進性を100年先まで受け継ぐ」 グローバル本社を建設する
名古屋

周囲はトヨタ系の様々な工場が建ち並ぶ工業地域

豊田
トヨタ紡織
刈谷工場
トヨタ紡織
刈谷工場

刈谷駅

刈谷駅から徒歩10分程

今回計画
敷地境界

建築概要
建物名称
建築主
設計・施工
建築地
建物用途
敷地面積
構造・階数
建築面積
延床面積
竣工年
工事期間

：トヨタ紡織グローバル本社：トヨタ紡織株式会社：株式会社竹中工務店：愛知県刈谷市豊田町１丁目１番地：事務所：103,598m2：S造、制震構造、F6（M2Fあり）：3,535m2：13,119m2：2020年5月（稼働：2020年8月）：2019年5月1日～2020年5月20日(令和元年5月1日着工)

グローバル本社新立駐棟

警備棟
付属歴史展示館11

環境コンセプト

グローバル本社及び刈谷再編計画

22

最先端の技術を備えた省エネルギー・ウェルネス（健康増進）オフィス

潜熱・顕熱分離空調
・ヒートポンプ式デシカント外調機
・高顕熱型エアコン
太陽光パネル(142kW設置)・蓄電池の最適制御・BCP対策

北面からの安定した採光
吹抜階段による自然換気

屋上：太陽光パネル
日射をコントロールする「紡ぎ織るスクリーン」
６階：執務エリア
杜の涼風を活用した自然換気

照明と空調の省エネ・ウェルネス制御

５階：執務エリア

光をやわらかく反射し、下階へ届ける曲面壁

４階：執務エリア
杜を身近に感じるテラスでのI.SEM®による太陽光パネル・蓄電池制御
屋外ワーク「ソトワーク®」
負荷予測・デマンドカット制御
・太陽光パネル（警備棟：10kW）・蓄電池（50kWh）
のこぎり屋根：屋上緑化・採光・通風

刈谷の杜

水盤
水盤を活用した屋上緑化への雨水利用

12
3

３階：食堂
２階：グローバルコラボ
レーションエリア

１階：製品展示スペース
雨水ピット１階：大ホール

地中熱利用クール＆ヒートピット
工水の雑用水利用

快適な光・熱環境を生み出すファサードエンジニアリング
エネルギーの消費を大幅に削減する高効率機器・自然エネルギー利用
無駄な負荷を徹底的に抑制する様々なセンシング・最適化技術

BCP対策
発電機・タンク
72時間稼働想定
エアコン室外機への散水制御による高効率化

屋上緑化併用ハイサイドライト

グローバル本社及び刈谷再編計画

屋上緑化併用ハイサイドライト・複合システム（屋上緑化・自然採光・自然換気・水盤の雨水利用の複合システム）
東側からの安定した自然光の取り込み

屋上緑化

自然換気・排煙窓として開放可能なハイサイドライト

ヒートアイランド緩和・
自然利用ハイブリッド技術

屋上緑化

散水と蒸散効果による温度低下・冬は植栽による断熱効果あり
ハイサイドライトからのやわらかな自然光を下部のホールへ
水盤に貯めた雨水を濾過し屋上緑化の散水に利用することで水資源を再利用

断熱

天井のファブリックスクリーンが自然光を拡散させやわらかな雰囲気の空間を作る

ハイサイドライト断面図

自然採光・換気

屋上緑化併用ハイサイドライト・複合システム
自然採光

水盤の雨水利用水盤の雨水利用
水盤

自然換気

33

紡ぎ織るスクリーン

グローバル本社及び刈谷再編計画

・繊維製品を製造する企業のアイデンティティを示しつつ、眺望を確保しながら日射・採光をコントロールする先進的技術として、紡ぎ織るスクリーンを開発
・スクリーン形状・太陽高度・日射量を考慮した自動制御ブラインドとの連動制御を年間を通じて行うことで、採光コントロールを実施
やわらかなスクリーンが森に浮かびグローバル企業のアイデンティティを表現

夏の日射
春・秋の日射冬の日射

スクリーンを考慮した
自動制御ブラインドによる昼光制御を実施

眺望を確保しつつ日射・採光をコントロール

森と共存した木漏れ日の空間

紡ぎ織るスクリーン44

紡ぎ織るスクリーンの日射遮蔽性能

グローバル本社及び刈谷再編計画

55

・日射シミュレーションではルーバーの各種パラメーター（角度・ピッチ・曲がり等）を可動パラメータとして変更、眺望と高い日射遮蔽性能を確保するデザイン
・年間の日射ピーク負荷を約67％削減可能な日射遮蔽性能
コンピュテーショナルデザインソフト（Rhinoceros,Grasshopper,LadyBug,Honeybee）を組み合わせ実施
シミュレーションモデル

（W/㎡）

スクリーンなし（6月）

スクリーンあり（6月）スクリーンなし（9月）

スクリーンあり（9月）900↓ピーク時日射量：787W/㎡

800
700

日射ピーク負荷を約67％削減

日射量

600
500
400

↓ピーク時日射量：263W/㎡

300
200
1000

日射負荷シミュレーション

5678910111213141516

17

日射遮蔽性能（日射負荷シミュレーション）

181920（時）照明の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

・執務室には生体リズムに合わせて照明を調光・調色制御する
ウェルネス照明制御を採用
・始業時は色温度5000K・照度500～750lxとし、覚醒による業務の効率化
終業時からは色温度3000K・照度300～500lxとして照明電力を削減し、残業抑制・ライフスタイルを改善⇒知的生産性の向上と健康増進を図る

5000K・500lx（朝方）3000K・300lx（夕方～夜）66

照明の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

・人感・照度センサ制御(センサ区分を71エリア）にて室内状況に合わせた効果的な省エネ運転
・窓際には明るさセンサを設置、窓際の輝度演算を行い、出力調整
マルチ（人感・照度）センサー制御

調光・調色器具

人感センサー制御

調光器具

明るさ演算制御
人感・照度センサー制御（会議室個別）

ON-OFF器具

照明の人感・明るさセンサエリア制御

77

空調・換気の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

・放射空調を用いたドラフト感のない快適な熱環境を形成し、知的生産性の向上と健康増進を図る
・窓面にはLow-Eペアガラス(アルゴン封入) を設置し、ぺリメータレス化：給気ダクト：還気ダクト：外気ダクトヒートポンプ式
デシカント
外調機
ダンボール
放射しみ出しダクト
パンチングパネル チャンバー：ぺリ処理ダクト

高顕熱型パッケージ
空調室外機
▼ 屋上

エアコン ぺリメータ
ファン
室内機

環境にやさしいﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾀﾞｸﾄを 採 用

Low-Eペアガラス（アルゴン封入）
微風吹出

柱型ダクトにて天井内へ▼ 4,5F

自然換気
床吹出口（ファン付・センサ連動）

ぺリメータレス・天井・床放射空調

88

空調・換気の省エネ・ウェルネス制御

グローバル本社及び刈谷再編計画

・人の在・不在をセンサー検知し、空調・換気と連動したエリア制御を計画
・在・不在、勤務時間内・外で、エアコンが通常・2℃シフト・送風モードで変更
・ファン付床吹出口（風量3段階）を感知エリアで自動運転し、在室エリアに優先的に新鮮外気を導入、知的生産性の向上につなげる
人感センサー制御区分

天井放射パネルぺリメータファン制御

床吹出口（ファン付）（冬期コールドドラフト対策用）

VAV（西）CO2制御

VAV（東）
CO2制御

空調の人感センサエリア制御

99

屋外利用促進システム

グローバル本社及び刈谷再編計画

1010

風速・日射量・気温等に応じて屋外スペースの快適度を算出した「ソトワーク指数Ⓡ」に加え室内外の「CO2濃度」「空気の汚れ」を表示し、屋内に居ながら屋外の快適性を可視化することで屋内にいる人々を屋外スペースへ効果的に誘導するシステムとした。
「ソトワーク指数」で屋外テラスの活用を促す

通常のソトワーク表示
空気の汚れ表示 CO2濃度表示
四季折々の植物の写真

５
ソトワークが可能です。

杜の表情を取り込んだソトワーク表示

屋外テラス（2F）

杜の表情
季節毎の「刈谷の杜」の表情を取り込んだ表示を行い屋外スペースの活用を促す

刈谷の杜

省エネルギー・ウェルネス評価

グローバル本社及び刈谷再編計画

1111

省エネルギー・ウェルネス評価を行い、共に高い評価が得られていることを確認した。

健康省エネルギー

移転前74名、移転後42名回答

BEI値 0.36にてBELS認証を取得

153点満点（１万㎡超えのオフイスビルとして国内トップクラスの省エネ値を達成）
計画：ZEB Ready
75％削減
換気3596
給湯5

実績：Nearly ZEB

総合＋1.15
＋0.33

543
2
10＋0.34
温熱＋1.02

環境満足度は移転後に全体的に向上。
オフィス環境の総合
評価は＋1.15の大きな向上が得られた。

＋1.06

IT空気＋0.95

空間＋0.85

音

1.不満, 2.やや不満, 3.どちらともいえない,
4.やや満足 ,5.満足

環境満足度評価

CASBEE
Sランク

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

平均4.0%

移転前79名、移転後65名回答

13.0%
移転前
移転後

低下

向上

知的生産性評価40%以上

光

移転前79名、移転後65名回答

30～40%未満

2021年移転後

20～30%未満

2020年移転前

知的生産性
回答割合 [%]

環境満足度

CASBEE-OHC (オフィス健康チェックリスト)

10～20%未満（2021年実績値に2022年太陽光パネル増設分を加えて達成見込み）

90点

0～10%未満

昇降機
28

60点

-10～0%未満

太陽光-122-20～10%未満

429ＭＪ/㎡/年
（36％）
照明

移転後

CASBEE-オフィス健康チェックリストの合計スコアは、移設前はスコア平均値をやや下回ったが、移設後は上位15％以内に含まれるハイスコアとなった。

-20%未満

空調
387

64％
削減

移転前

知的生産性は移転後に向上、「-10～0％未満低下する」と回答した割合が減り、「10～20％未満向上する」と回答した割合が増加。
平均値は4.0％から13.0％へ9.0ポイント向上した。