2017年9月22日
第20回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成29年度第1回サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択プロジェクト

岐阜市新庁舎建設事業

岐阜県岐阜市

地域特性・⽴地・建物の概要
⻑良川や⾦華⼭など、豊かな⾃然に囲まれ、⻑い⽇照時間や豊富な地下⽔に恵まれた地域

岐⾩市新庁舎

みんなの森
ぎふメディアコスモス
みんなの広場
カオカオ

庁舎部

立体駐車場部

計

面積40,921.43m2

17,529.10m2

58,450.53m2

階数

地上18階建

地上5階建

－

鉄骨造

PC造

（基礎免震構造）（耐震構造）－構造* ,)8 &,7<1

優先課題と上位計画の関係
地球温暖化対策の推進に関する法律

環境災害対策基本法

防災

岐⾩市地球温暖化対策実⾏計画

岐⾩市地域防災計画● 2030年度⽬標（2013年度⽐）
温室効果ガス排出量を26%削減● 再⽣可能エネルギー利⽤の促進● 施設の低炭素化
環境アクションプランぎふ

新庁舎の位置付け●⾼度な防災拠点機能を備えた
新庁舎の建設● ⼀時帰宅困難者の受け⼊れ● 災害対策本部室の常設新庁舎● 施設・設備の省エネ化

岐⾩市業務継続計画● ⾮常優先業務を確実に継続するための⾼度な防災拠点

スマートシティ岐⾩推進プラン● エネルギー利⽤の効率化● ⺠間施設等への波及

情報発信

災害協定

岐⾩市地球温暖化対策推進委員会
市⺠「参加型」の取り組みや意識啓発『地球温暖化防⽌活動環境⼤⾂賞』受賞

エネルギーや相互応援に関する協定を７８団体と締結

2

プロジェクトの総体

省CO2技術と主な取り組み■環境効率の評価

・CASBEE Sランク（BEE値 3.0）
CASBEE－建築（新築）（2016年版）■地域特性の有効活⽤

・⻑い⽇照時間と豊富な地下⽔の有効活⽤（⽇照時間は、同規模の中核市で３位）（地下⽔の賦存量は、約１４億トン）■防災機能を⾼める災害時のエネルギー⾃⽴・⾮常時優先業務を確実に継続・⼀時帰宅困難者の受け⼊れ■地⽅都市における波及・普及効果
・採択事例の少ない地域（過去2件）
・省エネ設備に関する市補助⾦の活⽤の促進
・ぎふメディアコスモスとの連携
・市⺠参加型の啓発活動■健康性・知的⽣産性との両⽴
・省CO2と両⽴した快適な室内空間■先端性・先進性を備えた技術
・BEMSによる最適運転制御、予知保全

優先課題２
⾮常時のエネルギー⾃⽴と両⽴する取り組み• 地下⽔と中圧ガスのBCP対応ハイブリッド熱源システム• 地中熱と太陽熱を有効利⽤した潜熱空調
優先課題４
地⽅都市における波及・普及につながる取り組み• 多くの⼈で賑わう新庁舎で関⼼を⾼める「⾒える化」• ぎふメディアコスモスの省CO2技術との相乗効果• 推進委員会をはじめとする官⺠⼀体となった市⺠啓発活動
省CO2にかかる多様な分野、段階、規模、地域等の取り組み
健康性・知的⽣産性との両⽴• 適切な換気のタイミングを知らせる⾃然換気システム• センシング技術や⾃然採光を活⽤した照明制御• 魅⼒的な眺望と快適な室内環境を調和する⾼遮熱断熱複層ガラス• ⼈密度と連動した外気量制御
先端性・先進性がある技術• ナビゲーションBEMSによる省CO2最適運転制御と予知保全* ,)8 &,7<3優先課題2
⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現を両⽴する取り組み■BCP計画
建物の機能維持に関わる基本的な考え⽅、⽬標
項⽬
電⼒

機能維持するための設備

⽬標

⾮常⽤発電機 1,200kW（ガスタービン発電機）

約３⽇間供給可能

太陽光発電

携帯、無線機充電等

35kW

飲料⽔

受⽔槽（有効⽔量30m3）

約３⽇間確保雑⽤⽔

地下貯⽔槽（有効⽔量約400m3）

約６⽇間確保トイレ（下⽔利⽤不可時）

マンホールトイレ25基

約３⽇間確保

給湯

太陽集熱器（48kW）

常時確保

都市ガス

耐震性の⾼い中圧ガスを採⽤

ガス使⽤機器の動作確保※冷温⽔発⽣機等

ＬＰガス

災害⽤ガスバルクタンク（容量：980kg）

約７⽇間の炊き出しなど可能

4

優先課題2
⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現を両⽴する取り組み■⾮常時の電源計画
防災拠点としての庁舎機能を維持させるための⾮常時の電源計画
衛⽣・他

空調・換気

【⾮常時に利⽤可能な電⼒】■平常時の 82％ｺﾝｾﾝﾄ29％

外側：⾮常時■平常時の 37％

防災対策諸室、事務室、重要室等

平常時の電⼒ピーク
約2,000kW

空調
換気
45％

⾮常⽤発電機
太陽光発電

照明
9％

1％
コンセント

冷温⽔発⽣機、冷温⽔ポンプ類、防災対策諸室 、重要室（電気室、サーバー室）等

衛⽣･他
17％

内側：平常時【⾮常時に利⽤可能な電⼒】■平常時の 26％

12％

14％

給排⽔ポンプ、消防設備（排煙機、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等）
⾮常⽤エレベーター等【⾮常時に利⽤可能な電⼒】

照明

10％

【⾮常時に利⽤可能な電⼒】

3％■平常時の 33％

防災対策諸室、事務室、トイレ等※平常時の電⼒ピークに対する⾮常時の供給可能な電⼒割合は 40％

5優先課題2
⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現を両⽴する取り組み

CO2削減量：151.26 t-CO2/年■地下⽔と中圧ガスのBCP対応「ハイブリッド熱源システム」◆ 豊富な地下⽔を空調システムの約４割に活⽤

直接利⽤：⽔冷ＨＰチラー、デシカント空調機、空調機、⽔冷ＨＰマルチエアコン
間接利⽤：床輻射冷暖房、デシカント空調機、地下⽔直接利⽤空調機

空調に利⽤した地下⽔を、雑⽤⽔として再利⽤◆ 熱源の冗⻑化設計による省CO2とBCP対策の両⽴
低層階と⾼層階の冷温⽔を熱融通

・低負荷時は、⾼効率⽔冷HPチラーが⾼層階に冷温⽔を供給
・災害時は、熱源設備の選択が可能

定格時

低負荷時

AHU

AHU

AHU

AHU

冷温⽔
発⽣機

冷温⽔
発⽣機

AHU

AHU

AHU

AHU

床輻射冷暖房床輻射冷暖房デシカント
空調

デシカント空調

⽔冷HP
チラー

⽔冷HP
チラー

低層階熱源：⽔冷HPチラー （地下⽔）
⾼層階熱源：冷温⽔発⽣機 （中圧ガス）■地中熱と太陽熱を有効利⽤した「潜熱空調」◆ 地下の免震層をクール・ヒートトレンチとして空調機の外気導⼊に利⽤◆ 太陽熱をデシカント空調の吸収剤再⽣熱に利⽤ ⇒ 余熱を給湯に再利⽤・地下⽔専⽤コイルを組み込み、さらなる省CO2を実現

CO2削減量：11.46 t-CO2/年
6

優先課題4
地⽅都市での先導的省CO2技術の波及・普及につながる取り組み■関⼼を⾼める「⾒える化」■課題・太陽光発電以外の⾃然エネルギーの利⽤⽅法がよくわからない。
・省エネに関⼼のあっても⽇本語がわからない。（外国⼈）・省エネ設備を導⼊する費⽤が⾼い。

■対策

・新庁舎で採⽤した省CO2技術を複数の⼤型ディスプレイでわかりやすく紹介
・増加傾向にある外国⼈の対応として、国際共通語の英語を加えた多⾔語表⽰
・普及を推進するための岐⾩市補助⾦事業（導⼊⽀援）を同時に案内【省CO2設備の紹介】【省エネ状況】多⾔語表⽰【補助⾦情報・窓⼝の表⽰】
岐阜市地中熱ヒートポンプ
システム普及促進補助金
岐阜市内の住宅や事業所に地中熱ヒートポンプを設置する方に、対象経費の１／３を助成します。
（上限５０万円）【問い合わせ先】
岐阜市自然共生部地球環境課☎058-265-4141
新庁舎の省CO2設備を紹介

⽇本語と英語の多⾔語表⽰

岐⾩市補助⾦事業を同時に表⽰

7

省CO2にかかる多様な分野、段階、規模、地域等の取り組み
健康性・知的⽣産性との両⽴－快適な室内空間－

CO2削減量：■適切な換気のタイミングを知らせる「⾃然換気システム」
13.77 t-CO2/年

・室内外環境をモニタリングし、⾃然換気のタイミングを職員に知らせる ⇒ 職員が換気⼝を開放し、省エネ効果を体感・継続的にモニタリングし、最終的にはウォールスルー空調の送⾵機で強制的に外気を導⼊ ⇒ 適切な室温管理を実現
・同システムを利⽤したナイトパージによる空調負荷の低減■センシング技術や⾃然採光を活⽤した「照明制御」

14.71 t-CO2/年

・リフレクトフィンに反射した⾃然採光と昼光センサの明るさ制御を組み合わせにより、消費電⼒を低減
・離席が多い執務室には、在席検知が可能な画像センサを採⽤し、きめ細やかな照明制御を実現■魅⼒的な眺望と快適な室内環境を調和する「⾼遮熱断熱複層ガラス」

・Low-E⾦属膜を3層にしたトリプルLow-E 複層ガラスを採⽤し、熱負荷を抑制
45.78 t-CO2/年
・どこからでも岐⾩市の魅⼒ある眺望が望める室内環境は、市⺠や職員に潤いと安らぎを与え、健康増進に寄与
⾃然換気推奨ランプ

画像センサ

昼光センサ

明るさ制御

⾃然換気ユニット

不在検知

ライトシェルフ効果

リフレクトフィン

グレア対策

在席検知

トリプルLow-E
複層ガラス

外気導⼊

ウォールスルー空調

8

省CO2にかかる多様な分野、段階、規模、地域等の取り組み
健康性・知的⽣産性との両⽴－快適な室内空間－■⼈密度と連動した「外気量制御」

VAVによる外気導⼊制御◆時間帯で⼤きく⼈密度が変わる市⺠の待合スペースに空調アレイセンサを採⽤・⼈体検知、移動⽅向検知、温度分布計測で制御
・空調エリアを分割し、きめ細かな制御

事務室

待合・最⼩限の外気取⼊量で空調負荷を低減

空調アレイセンサ

イメージ図

CO2削減量：6.66 t-CO2/年
空調アレイセンサ

制御エリア

制御エリア

１階エントランスモール床輻射冷暖房

9

先端性・先進性がある省CO2技術■「ナビゲーションBEMS」による省CO2最適運転制御と予知保全◆ナビゲーションBEMSが中央監視装置(BAS)を直接制御
・定期的に省エネ診断を実施
・診断結果からBASに最適運転制御

エネルギー最適運転制御

CO2削減量：98.36 t-CO2/年

省エネ診断と対策をBEMS が ナビゲート◆機器効率監視による予知保全

機器発停制御指令・機器のCOPを常時監視
・COPの低下を早期発⾒・無駄のない保全計画を⽴案

予知保全で維持管理費を削減

BEMS

BAS

データ取得

エネルギー
設備機器
運用データ

・機器の合理的運転の管理
・省エネ運⽤の提⽰
・制御システムの管理と制御パラメータの提⽰
・⾒える化と必要な対処事項の提⽰
・機器効率モニタリング

10

環境効率の評価■CASBEE－建築（新築）（2016年版）
Sランク（第３者認証取得済） BEE値＝3.0■事業全体での省CO2効果
削減量：約700t-CO2/年
削減率：約23％11