2010/3/26更新

昇降機技術基準の解説（2009年版）講習 質問と回答
該当頁
1.1-2

該当箇所

質 問回 答

１２行目 (2)あらかじめ～対象と 新たに昇降機を設置する場合や着床階を増やす場合は、 過去の経緯について記載したものである。
なる。
増築の可能性があり、その際には、既存遡及の考えが変 なお、詳細は、特定行政庁と協議されたわるのではないでしょうか。
い。

1.2-4 建築基準法施行令第112条(防 「戸をエレ協標準に定める構造とし・・・・戸当たり部分
平12建告第1369号では特定防火設備とし上から7 火区画)第14項の解説を・・・すれば、・・・平12建告第1360号による遮炎・遮煙性 て鉄板厚を１．５ｍｍ以上と規定している。
行目｢小荷物専用昇降機の戸が防 能を有する防火設備とみなされる。」とありますが、平12 記載の０．８ｍｍ以上の鋼板製の構造の場火設備としてみなされる」
建告第1369号の特定防火設備に見ることは出来ません 合は、平12建告第1369号の要件を満たしについてか。ていないので、特定防火設備に該当しなまた、この取扱は大臣認定（遮煙性能）の取得なしで認め い。てよろしいか。
1.2-9（５）自動車運搬用エレベーター 建物用途変更の場合、用途上不要となるエレベーターは 撤去することが望ましい。
枠内記述撤去する必要がありますか。
注）建物の用途が変わる場合、エレベーターの用途について見直す必要がある。

1.2-20 令第129条の5第2項の解説（2）寝台用エレベーター（2）寝台用エレベーターにおいて、「病院等のようにスト病院の規模等を勘案して、計画されたい。
レッチャーの利用が一般的な建物では、乗用又は人荷用エレベーターの併設を原則とする。」と記載されているが、2002年版の解説並びに質疑応答集では、乗用エレベーターの併設は義務づけることはない。と記載されています。どちらの解説が正しいのでしょうか。

1.2-26 ４行目 四出入口の床先とかご 第１号で「出入口は非常口を含む」とあることから、非常口 従来どおりである。の床先との水平距離は４ｃｍ以 の床先とかごの床先も４ｃｍ以下としなければならないの下としでしょうか。
1.2-29 下から7行目 かごの床先～とすることが必要である。

フェッシャープレート等を設ける場合、それらに告示1454号第二号の強度は必要でしょうか。

平20国告第1454号の規定は昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれがない壁又は囲い等を対象に規定しており、フェッシャープレートに対して平20国告第1454号第二号の適用はない。

1.2-37 令129条の10 第3項第一号 戸 戸開走行保護装置（UCMP）は、令129条の10 第4項の規 令第129条の11の適用の除外に該当する～開走行保護装置の構造とその 定により、大臣認定を取得する必要があると解説されて 場合、人が乗らないエレベーターである場
1.2-42 解説
いますが、改正施行日以降も認定を取得出来ない製造者 合以外は戸開走行保護装置の設置が義も有るとの情報も聞いています。UCMPについては経過措 務付けられているので、確認申請の受付置の記述が見受けられませんので、改正後の規定の適 はできない。
用を受けるエレベーターについては、UCMPの大臣認定を取得していない場合は確認の申請が行えない、あるいは申請がされても確認検査機関は受付け出来ないことになるのでしょうか。
1.2-38 令第129条の10第3項第四号イ 「乗用エレベーターまたは寝台用エレベーターに積載荷重 含まれる。（1.2-9ページを参照のこと）
及びに1.1を乗じた数値を超えた荷重が作用した場合に警報を1.2-41発し，戸の閉鎖を自動的に静止する装置を設けなければならない」とありますが，この乗用エレベーターには人から1.2-42
荷共用エレベーターは含まれますか。
1.2-39 令129条の10 第3項第一号（戸開走行保護装置）

戸開走行保護装置（UCMP）に関する規定は、制御盤取替 改正内容は既存昇降機に適用しない。た（制御リフレッシュ工事）や巻上機の取替を行う場合も適 だし、現行法に適合させることが望ましい。
用されるのでしょうか？

1.2-42 下から14行目 (2)令第129条の 1)から3)の条件があれば、なぜＵＣＭＰが不要ですか。
8第2項第二号、～該当するものである。
1.2-42 令第１２９条の11適用の除外

一般の利用者の利用が想定されていな
い、倉庫及び工場に設置されている荷物用エレベーターについては安全上支障がないと考えられる。

荷物用エレベーターで、ページ1.2-42の要件が満たされな 戸開走行保護装置の設置が必要である。
ければ、戸開走行保護装置の取り付けが必要になるのでしょうか。

1.2-43 下から１４行目以下（３）令第１ 昇降行程７ｍ以下の乗用・寝台用エレベーターは告示第 荷扱い者が乗る荷物用エレベーターは昇２９条の１０第３項第二号（地震 1413号第１第四号の規定により地震時等管制運転装置 降行程７ｍ以下の場合でも地震時等管制時等管制運転装置・・・人が乗 の義務づけは無いが、荷扱い者が乗る荷物用エレベー 運転装置の設置は必要である。
らないで使用する場合に限り設 ターで昇降行程７ｍ以下の場合は地震時等管制運転装置しなくても良い。
置の設置が必要ですか。

1/4

昇降機技術基準の解説（2009年版）講習 質問と回答
該当頁
1.3-1

該当箇所

質 問

2010/3/26更新
回 答（注）第七号、第八号には、第 今回追記された左記条項により従来のかご天井・側壁・ かごの壁又は囲い、天井及び出入口の戸三号の機械室なしエレベーター 扉の無い自動車用エレベーターは設置不可となりました。 の全部を有すれば、機械室なし自動車用は適用できない。
自動車運搬用エレベーターで、かごの壁又は囲い、天井 エレベーターで設置できる。
及び出入口の戸の全部又は一部を有すれば機械室なし
エレベーターは設置可能と考えてよいですか。

1.3-6

告示本文 ヘ ・・・保守点検を 次に掲げる装置として、(1)、(2)、(3)が書かれています。改 ただし書きの条件以外は、設置が必要であ安全に行うことができるように 正前の令に基く、JEAS-A1001 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設計書（ﾛｰﾌﾟ式ｴ る。
次に掲げる装置を設け、・・・ﾚﾍﾞｰﾀｰ）の1頁の該当箇所には、ﾋﾟｯﾄ下部挟まれ防止装置、ﾋﾟｯﾄ安全距離確保スイッチについて、有無の選択と、無の場合は、対策を記載する事になっています。改正後の考え方も同じで、無しの場合は対策を記述すればいいでしょうか。
1.3-82 下から5行目以下 及び次ペー 条文は「係合」部分は、7mm以上となっていますが、１．３ 図－(H20国告1447)－1の施錠された状態
ジ図－８３の図Aの様に7mm以上接触している必要があります （A）であればよい。
か。解釈の記載は「ラッチ部分が7mm以上掛かっていればよい」となっていますが、例えば片側がフックの形状で重なりは7mm以上あるが先端しか接触が無い場合は「係合」ではないので不可となりますか。
1.3-83 第五号

出入口の戸は空隙のないものであることとありますが、戸 開錠するのに必要な鍵穴部分は該当しな開放の鍵穴も空隙に該当しこの条文が適用されるのか。 い。

1.3-83 第六号

昇降路の出入口の戸は、引き戸とすることとありますが、 ピット点検口には第九号を適用する。
ピット点検口もこの条文が適用されるのか。

1.3-83 １０行目 一昇降路は、～壁又 昇降路に換気用の換気口がある場合は、どのように考え 平12建告第1413号第1第3号イの規定のとは囲いで囲むものであること。 ればよいでしょうか。
おりである。
また、寒冷地などで昇降路内が温度上昇するおそれがないことが確かめられた場合には昇降路に換気設備を設けなくてもよい。
1.3-83 下から１７行目 ただし、昇降路 「昇降路の出入口の戸（床面からの高さが1.1ｍを超える 1.1ｍを超える部分に限って例えば防犯窓～有するものとすることができ 部分に限る）」とは、「1.1ｍを超える部分のみガラスの使 （200mm×700mm）に網入ガラス又はこれる。
用が可能で、1.1ｍ以下の部分はガラスの使用が不可」と と同等以上の遮煙性能を有するものが使いうことなのでしょうか。「1.1ｍを超える部分のみ網入りガ 用できることを示している。
ラスの使用が可能で、1.1ｍ以下の部分は合わせガラスの その他の部分は、合わせガラス又はこれとみ使用できる」ということなのですか。
同等の飛散防止性能を有するものとする必要がある。
1.3-83 告示本文 二 昇降 路の 壁又 三方枠の天井部分、幕板部分などの、出入口高さ以上の 三方枠の天井部分、幕板部分などの出入は囲い及び出入口の戸は、・・・ 部分についても、適用されますか。また、三方枠組込み式 口高さ以上の部分、三方枠組込み式の制の制御盤や、昇降路壁組込式の盤や表示ﾊﾟﾈﾙ等にも適 御盤、又は昇降路壁組込式の盤にも適用用されますか。
される。ただし、表示パネルには適用されない。
1.3-84 第一号ハ 煙感知器点検口ド 一般的にサイズの小さい煙感知器点検口でも、点検口ド 点検口には点検口の大小にかかわらずス
アスイッチ
アスイッチは取付ける必要があるのでしょうか。点検口の イッチ取付の必要がある。
サイズによる規定はないのでしょうか。
1.3-84 告 示本 文 十 一 自 動的 に閉 「出入口の1/3が閉じられるまでの間」は、＜完全に開い 「出入口の1/3が閉じられるまでの間」と鎖する構造の引き戸・・・出入口 た状態から1/3が閉じられる間＞なのか、＜完全に閉じた は、完全に開いた状態から1/3が閉じられの 1/3 が 閉 じ ら れ る ま で の 間 状態になるまでの1/3の間＞か、どちらでしょうか。
るまでである。
は、この限りでない。
1.3-84 平20国告第１４５４号第一号ハ 煙感知器の点検口は、ネジで固定されるものが一般的で ネジは工具を持ってこなければ緩めること
点検口のスイッチと錠に関する す。
が出来ないこと、設置場所が容易には一
解説
ネジは容易に開閉できるものでは無いことから、本解説に 般の人が近づけないこと等から、煙感知器「動力線引き込み口や・・・ ～ 記載されている錠の一種と認められますか。の点検口に使用できる。
・・・停止すること。」
ただし、蝶ネジなどは使用できない。
1.3-85 ５行目 大型防犯窓など～用い 告示本文では、戸に設けるガラスは遮炎性能を考慮し網 大型防犯窓など、200mm×700mmより大きてもよい。
入りガラス等でよい、と記載してありますが、解説では網 い窓に網入りガラスを用いる必要がある場入り合わせガラスとある。合わせなしの網入りガラスのみ 合の対応方法の一例を示したものである。
では不可でしょうか。
1.3-85 平20国告第1454号第七号、八 乗場戸と三方枠とのすき間規定がされていますが、本告 防火設備としての乗場戸でも本告示を満た号
示は挟まれ防止の観点から規定されているものと推測さなければならない。
し、防火設備としての乗場戸はエレ協標準（JEAS-207)に定める構造とすることの解釈で良いでしょうか。

2/4

昇降機技術基準の解説（2009年版）講習 質問と回答
該当頁

該当箇所

質 問

2010/3/26更新
回 答

1,3-85 第十一号の解説および第２第
1,3-93 八号の解説

かご側のみの扉に単光軸の光電管を上下２条取り付けた かご側のみの扉に単光軸の光電管を１条ものは、「非接触型センサー」に該当しますか。
又は上下２条取り付けた場合は非接触型センサーに該当しない。

1.380.81
1.3-85～88
1.3-93～96
1.3-87～88

平面図において、枠と戸、若しくは戸と戸の重なりは不要 枠と戸、若しくは戸と戸の重なりの規定はと考えてよいのでしょうか。
設けていない。

図-(H20国告1446)-1～6
図-(H20国告1454)-3～11
図-(H20国告1455)-5～13

図-(H20国告1454)-8～10の側 図-(H20国告1454)-8～10の側面図の第八号ロの9.5mm
面図
以下は、戸本体からでしょうか。

戸本体からの寸法である。

1.3-89 枠内記述
主操作盤前の床面照度が50ルクス以上あれば、その他 かご床全面で50ルクス以上であることが必
1.3-91 八 かごの床面で50ルクス（乗 の部分では50ルクス以下としてよろしいでしょうか。
要である。
用エレベーターおよび寝台用エレベーター以外の・・・・
第1第八号 《設計上の留意事項》
1.3-95 図-(H20国告1455)-10～12の 図-(H20国告1455)-10～12の側面図の第八号ロの9.5mm 図に記載の戸本体ではない部品は、かご
側面図
以下は、戸本体ではない部品が書かれていますが、何を 側のセーフティシューである。
表していますか。
保護材やﾃｰﾌﾟｽｲｯﾁ等がつく場合は、材質
また、戸本体の下端に、保護材やﾃｰﾌﾟｽｲｯﾁ等がつく場合 は少なくとも難燃材料であることが必要では、どのように取り扱われますか。
ある。
1.3-98 １６行目 索が回り込まないよう 立柱に緊結とあるが、それ以外の壁や中間ビーム等では 中間ビームは壁間をつなぐ横架材であり、に～緊結すること。
ダメなのでしょうか。
また壁自体は全面にわたって壁間をつないでいるので、主索その他の索が引っ掛かるおそれがない。横架材に引っ掛かるおそれのある場合は、横架材の端部を立柱に緊結すること。
1.3-102 ８行目①一定以上の時間とは、具体的に何時間か。
①第2第三号ロの解説を参照されたい。
一定以上の時間が必要な場合 ②確認申請時において、地震時等管制運転装置は、設計 ②設計書への記載でよい。
は～書への記載のみでよろしいでしょうか。
1.3-103 ６行目 地震以外の原因～必要 建物周囲の環境により震動が避けられない場合、誤動作 建築物の基礎部に生じる0.1m/s2以上の加2である。
を避けるため0.1m/s の設定値を変更することは可能です 速度を検知できる感知器を適切な位置にか。
誤動作を避けるように設置することが必要である。
1.3-103 下から２１行目 自動的に、最も 従来からの考え方であった、かごとおもりが離れる方向と 運転方向に関わらず、安全に停止させるこ短い～安全に停止させいう考えはなくなったのでしょうか。とができる最も短い昇降距離でかごを停止することとした。
1.3-103 四 地震時等管制運転は、予備電源を設けること。

地震時管制運転装置と停電時自動着床装置が設置され 地震時管制運転中に停電になった場合、ている場合は、停電時自動着床装置を優先的に動作す かごは一旦停止するが、その後地震時管れば良いのでしょうか。
制運転、自家発運転装置又は停電時自動着床運転装置などで最寄階に走行すること。

1.3-103 四 地震時等管制運転は、予備電源を設けること。

既存エレベーターに地震時等管制運転装置を追加取付する時もこの法令は適用するのでしょうか？

改正内容は既存昇降機に適用しない。ただし、現行法に適合させることが望ましい。

1.3-103 四 地震時等管制運転は、予備電源を設けること。

制御盤取替等（リフレッシュ工事）もこの法令は適用するのでしょうか？

改正内容は既存昇降機に適用しない。ただし、現行法に適合させることが望ましい。

1.3-105 第２第四号 地震時管制運転装置の予備電源について予備電源の容量について、昇降機の確認申請時に審査 エレベーター設計書で予備電源の有・無とする必要がありますか。ある場合、どのように確認したら 種類（停電時自動着床装置・自家発）の確よろしいですか。
認をすること。また、予備電源が停電時自動着床装置の場合は容量確認は必要ない。自家発の場合は予備電源の容量を確認すること。
1.3-107 平21国告第703号第一号、二号 緊結、固定はﾎﾞﾙﾄの指示がありますが、溶接はどのよう 平21国告第703号で規定した範囲では、溶～108に取り扱われますか。
接を認めていない。
図-（H21国告703）-1を参照のこと。
1.3-107 平21国告第703号第四号～109

制御盤の筐体は、SS400等と同等以外の鋼板で作られて 本号は支持台及び形鋼等の規定であり、いますが、これを直接設置する場合、この号の適用は、ど 制御盤の筺体材料には適用されない。のようにされるのでしょうか。

3/4

昇降機技術基準の解説（2009年版）講習 質問と回答
該当頁

該当箇所

質 問

2010/3/26更新
回 答

2.2-28 表－（令146）－１既存昇降機の 昇降機の改修でかごの枠組みは残し、かご室の壁面パネ イェローブックの2.2－28ページの≪設計上改修工事を行う場合の確認申 ル・床・天井・戸・操作盤・照明・換気設備等の取替えを行 留意事項≫による。なお、正誤表（10年3月
請手続きう場合は、令第146条表－１の（１）２）には該当しないの 26日版）についても参照されたい。なお、床で、確認申請は不要と考えて構わないか。
板すべてを改修する場合は、強度検証法やかご自重に影響するため、原則として、確認申請として取扱うこと。
2.2-28 既存昇降機の改修工事を行う 既存の昇降機に、今回改正のあった安全装置を取り付け イェローブックの2.2－28ページの≪設計上場合の確認申請手続き
る改修を行う場合は、確認申請手続きが必要になります 留意事項≫による。なお、正誤表（10年3月か？
26日版）についても参照されたい。
2.2-28 ３行目 (1)小規模な増築の場合 増築の際の取扱いは第８６条の７により定められており、 正誤表（10年3月26日版）についても参照さは～こと。
小規模云々は関係ないのではないか？
れたい。
2.2-28 （２）昇降機等の確認申請の《設 制御方式の変更（巻上機を取替を含む）で昇降機の戸や イェローブックの2.2－28ページの≪設計上計上の留意事項》の内容より 三方枠を取り替えない改修工事（リニューアル）は、新安 留意事項≫による。なお、正誤表（10年3月
全基準を適用しなくて良いか。
26日版）についても参照されたい。
2.2-28 （２）昇降機等の確認申請の《設 昇降機の確認申請が不要な場合は新安全基準を対応せ イェローブックの2.2－28ページの≪設計上計上の留意事項》の内容より ず既存不適格として取り扱って良いか。
留意事項≫による。なお、正誤表（10年3月26日版）についても参照されたい。
2.2-28 表-（令146）-1 既存昇降機の 今後改修工事を行う場合にはこの表が適用されると考え イェローブックの2.2－28ページの≪設計上留意事項≫による。なお、正誤表（10年3月
改修工事を行う場合の確認申 てよいですか。
26日版）についても参照されたい。
請手続き （1）既設エレベーターの改修
2.2-28
表－（令146）－1
既設エレベーターの改修工事で、カゴを残す場合（制御機 正誤表（10年3月26日版）による。
器及び巻上機の交換のみの場合）は（2）のエレベーターを全部取り換えるときに当てはまらないのでしょうか？
2.2-31 保守点検の内容について施行日（9月28日）以降に昇降機の確認を申請した場合に 「保守点検の内容」の添付が必要なのは9は全て「保守点検の内容」の添付が必要ですか。
月28日以降に申請する改正後の法令が適用されるエレベーター及びエスカレーターである。

2.2-34 14行目 平成20年令改正で～参照されたい。

戸開走行保護装置の寿命判定には、なぜ、経年変化の監視が必要なのでしょうか。

2.2-34

2.2-34

寿命判定は、取換基準値に従って変動しないものは変動していないこと、変動するものは定期的な変動の状況と前回からの変動値から次回までの間に閾値を超えるか否かなどを見て判定するためである。

2.2-34の設計上の留意事項の「検査済証に加えて完了検 定期報告制度を円滑に行うため、エレベー査結果を所有者に配布することが望まれる」について、明 ターの施工者は、構造方法の認定を取っ確な説明をお願いします。
たもので検査方法を別に定められているも≪設計上の留意事項≫に記載ののうち年次変化が考えられるブレーキのの完了検査について制動力の数値等が必要とされているものについては所有者等に報告することである。
戸開走行保護装置の完了検査はどのような検査をするの 大臣認定を取得した時に規定された内容でしょうか。
を照合すること。なお、法第68条の26（構造方法等の認定）に関する検査方法につい≪設計上の留意事項≫に記載ては平成12年6月1日第682号及び平成19の完了検査について年9月25日第2327号の技術的助言を参考にされたい。

3.3-18 平成20年12月19日 国土交通 改正の施行日前に建築工事着手した新築建築物に設置 旧法適用でよい。なお、詳細は、特定行政省告示第1494号滑節構造・・・ するエレベーターについては、旧法適用でいいでしょう
庁と協議されたい。
この告示は、平成21年9月28日 か。
から施行する。
その他

全般

全体

耐震関係の施行令並びに関係 耐震関連は、分冊「昇降機耐震設計・施工指針 2009年告示版」を準拠することでよいですか。

平成20年9月改正に伴い，「地震時等管制運転装置の設 改正内容は既存昇降機に適用しない。た
置」および「戸開走行保護装置の設置の義務付け」とあり だし、現行法に適合させることが望ましい。
ますが，これは既設昇降機にも設置義務付けはあるのでしょうか？

4/4

改正施行令及び関係告示は9月28日以降、遵守すること。