電気錠制御器
ＣＥ－１（ＤＣ１２Ｃ１２１）

取扱説明書

Ver. 1.00

コバックス株式会社

安全にお使いいただくために工事担当者の方へ（設置時のご注意）！
△！
△

機器を取り付ける際に、ケーブルを挟み込まないようにしてください。
取り付けや結線のときなどに電線クズ、ごみ等を機器に落とさないでください。

１． 以下の様な場所への設置は避けてください。故障や破損の原因となります。
・ 直射日光のあたる場所、冷暖房機の近く、屋外。
・ 湿気の多い場所や水、薬品等がかかるおそれのある場所。
・ ゴミや埃の多い場所、有毒ガスが発生するような場所。
２． 装置の破壊や動作異常を避けるためにケーブルの接続、ディップスイッチの設定は、説明書に従って正しく行ってください。
３． 装置を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
４． この機器の出力接点には、表示された容量を超える機器を接続しないでください。火災・感電の原因となります。
５． この機器の重量に耐えられないような場所への設置はしないでください。機器が落下してけがの原因となります。
６． この機器を落下させたり、強い衝撃をあたえないでください。故障・火災・感電の原因となります。

お客様へ（使用上のご注意）！危険△１． 装置を分解したり、改造しないでください。
２． 停電時でも施解錠できるように、扉の鍵は安全な場所に保管しておいてください。

！停電の時△
この電気錠制御器を停電補償のない電源で動作させる場合、電気錠を含め全ての機器が停電と同時に動作を停止します。
電気錠の種類により、停電中の状態は「施錠」「解錠」「停電前の状態保持」の何れかとなりますので、停電中は鍵による施錠・解錠操作など、錠前の仕様に応じた対応をおこなってください。

！動作不良、異常動作が起きたら△本装置は精密電子機器のため、外部からのノイズや落雷により停止したり、異常な動作、表示をすることがあります。
異常な動作のまま放置しておくと、発熱や装置の破損につながりますので、まず電源供給元を一度切ってから、約５秒後に再投入し、電気錠動作の確認をしてください。この処置をしても復旧しない時は、電源供給元を切り、施工店にご連絡ください。

！本製品の部品劣化について△
本装置の使用電子部品は一部が経年劣化するものがあります。定期的な保守点検をお願いします。

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

目次
1. 概要................................................................................................... 2
1.1 システム構成図...................................................................................... 2
1.2 梱包内容............................................................................................ 2
2. 各部の名称と働き....................................................................................... 3
3. 動作説明............................................................................................... 5
3.1 動作モード.......................................................................................... 5
3.1.1 A-MODE.......................................................................................... 53.1.2 B-MODE（オプション）............................................................................ 53.1.3 A/M-MODE (E-MODE)............................................................................... 53.2 電気錠異常.......................................................................................... 54. 電気錠................................................................................................. 64.1 一覧................................................................................................ 64.2 接続図.............................................................................................. 65. 端子台................................................................................................. 76. ＪＥＭ－Ａ端子......................................................................................... 87. 操作・表示器、その他接続例............................................................................. 88. 設定................................................................................................... 98.1 電気錠の選択........................................................................................ 98.2 タイマー・動作設定.................................................................................. 99. 外観図................................................................................................ 1010. 取付寸法図........................................................................................... 1111. 諸元................................................................................................. 12

1 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

1. 概要
本商品は１回線用の電気錠制御器です。各社電気錠メーカーの電気錠を接続することで、施錠／解錠操作と状態表示の確認ができます。

1.1 システム構成図
システム構成図

ＣＥ－１
１（（ＡＣ１００）
ＤＣ１２１）ＣＥ－
ＣＥ －１

カー ドリーダ（ テンキー）

通電金具
６芯

操作ボタン
・ 表示器
電気錠

火災信号

Ａ Ｃ１００Ｖ
ＤＣ１２
１２Ｖ
ＤＣ
１２Ｖ（９．５～２４Ｖ
２４Ｖ）

図 1

1.2 梱包内容
作業前にあらかじめ以下の機器・部品が同梱されていることを、お確かめください。

① ＣＥ－１（ＤＣ１２１）電気錠制御器本体

1台② 取扱説明書

1部③ ＪＥＭ－Ａハーネス

1本

2 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

2. 各部の名称と働き
正面

①②③

電源解錠

開扉

④⑤⑥

図 2番号

名称

①

電源表示灯

電源入力時に点灯（青色）②解錠表示灯解錠状態の時に点灯、電気錠異常時は開扉表示灯と交互に点滅（緑色）

③

開扉表示灯

開扉状態の時に点灯、電気錠異常時は解錠表示灯と交互に点滅（赤色）④連続解錠表示灯

連続解錠中に点灯、強制施錠中は点滅（赤色）⑤

一時解錠ボタン

扉を一回開閉するか、設定時間まで解錠⑥

連続解錠ボタン

連続して解錠し、再度押せば施錠

摘要

3 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

裏面・側面

② ③④

①⑤0Ｖ 12Ｖ
12345678ONOFF

図 3番号

名称

①

入出力端子台状態等の出力、電気錠との接続、遠隔操作入力など②電気錠選択スイッチ（ＲＳＷ）

電気錠の種類に応じて設定③設定スイッチ（ＤＳＷ）

一時解錠タイマー、扉の開けっぱなし異常タイマー、ブザー鳴動有／無、サムターン手動／自動、解錠入力一時／交互、パネル操作有効／無効 の設定④

設定スイッチ説明シール

電気錠選択スイッチ、設定スイッチの説明用シール⑤

ＪＥＭ－Ａ端子

インターホンなどのＪＥＭ－Ａ規格機器との接続⑥

電源入力端子台

ＤＣ１２Ｖ（９．５～２４Ｖ）入力

摘要

4 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

3. 動作説明
3.1 動作モード
3.1.1 A-MODE①一時解錠
施錠時にパネルの一時解錠ボタンを押すか、または一時解錠端子からの入力で電気錠が解錠します。扉を開いて閉めると自動的に施錠します。扉を開けなければ、タイマーの設定時間（6.2タイマー・動作設定参照）経過後に自動的に施錠します。
②連続解錠
パネルの連続解錠ボタンを押すか、連続Ｍ端子へのワンショット入力で電気錠を施錠時には連続解錠、解錠時には施錠します。連続Ｌ端子に入力がある場合は連続解錠、入力がなくなれば施錠します。連続解錠中は扉を閉めても自動的に施錠することはありません。

3.1.2 B-MODE（オプション）
解錠スイッチで連続解錠、施錠スイッチで連続施錠します。

3.1.3 A/M-MODE (E-MODE)
電気錠が施錠中にキーまたはサムターンで解錠した場合、再び扉を閉めても解錠のままです。施錠するにはキーまたはサムターンで施錠するか操作パネルの一時解錠ボタンを押します。
操作パネルの一時解錠連続解錠ボタンを押すか、一時解錠端子からの入力があった場合はＡ-ＭＯＤＥと同様に設定した時間だけ電気錠が解錠します。時間内に扉を開けて再び閉めると電気錠は自動的に施錠します。

3.2 電気錠異常
次に示す場合には電気錠異常となります。電気錠異常の場合は異常出力端子から接点出力し、ブザーが鳴動します。
①こじ開け扉をこじ開けられた場合。施錠時に制御信号なしに解錠された場合。
錠シリンダー、サムターンによる解錠は正常な解錠とみなされ、電気錠異常にはなりません。
②扉のあけっぱなし
一時解錠時に扉を開けて、扉のあけっぱなし異常タイマーで設定した時間内に扉が閉められなかった場合。（6.2
タイマー・動作設定参照）③故障
・扉の建て付けが悪いなどの原因のため、施錠制御をおこなっても施錠できない場合。
・電気錠との接続が正常でない場合、または接続が切れている場合。
電気錠異常の復旧は電気錠運用が正常状態に戻った時に復旧します

5 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

4. 電気錠4.1 一覧
※ 本器が制御できる電気錠の一覧を以下に記します。
電気錠種類
モーター施解錠型

モデル
ＡＬ３Ｍ、ＡＦＦ、ＥＭ、ＳＸＥ

通電時解錠型ＡＭＴ、ＡＵＴ、ＡＬＴ(ＡＬＴＡ) 、ＡＳＴ、Ｅ＊Ｍ、Ｅ＊Ｔ、Ｅ＊Ｂ、ＥＵＴ

通電時施錠型

ＡＵＲ、ＡＬＲ、ＡＳＲ、Ｅ＊Ｒ、ＥＵＲ

瞬時通電施解錠型(有極)ＡＵＳ、ＡＭＳ、ＡＬＡ、Ｅ＊ＳＦ、ＥＸＳ

通電時解錠型ストライク

ＡＳＴ（こじ開けなし）

通電時施錠型ストライク

ＡＳＲ（こじ開けなし）

電磁ロック

ＥＭＬ６００／１２００

電磁ロック

ＬＣ－３５００ＢＬＥＤ

自動扉※ 「＊」の個所には「Ｓ」（ノブ型）、「Ｌ」（レバー型）が入ります。

4.2 接続図

図 ４

自動扉を接続する場合は、S1～S2 端子に DC24V リレーを接続してリレーの接点で自動扉を制御してください。リレーの選択に際しては接点容量にご注意ください。

6 / 14COVAX

電気錠制御器 CE-1(DC121)

5. 端子台①

取扱説明書②⑤⑥ ⑦ ⑧COVAX⑨③0Ｖ 12Ｖ
電源入力④⑩

図 ５①電気錠接続端子台
Ｓ１、Ｓ２、ＭＷ１、ＭＷ２、ＲＳ、０Ｖ…………

電気錠との結線は4.2

接続図②電気錠の状態表示

電気錠との入出力がメイクの時に点灯（メンテナンス用）③電源入力端子台

ＤＣ１２Ｖ（９．５～２４Ｖ）

を参照してください。

④ＤＣ２４Ｖ端子台⑤出力端子台解錠出力………

電気錠解錠時に出力ＯＮ、施錠時に出力ＯＦＦ

開扉出力

………

扉が開いている間は出力ＯＮ、扉が閉じている間は出力ＯＦＦ

異常出力

………

電気錠異常時に出力ＯＮ、正常時に出力ＯＦＦ

照合出力

………

（未使用）

各出力は無電圧接点出力、ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ（抵抗負荷）⑥ＮＯ/ＮＣ切替ジャンパーピン

出力端子台の各出力のＮＯ/ＮＣ切替用

出力がメイクの時に点灯（メンテナンス用）⑦出力状態表示⑧遠隔操作入力端子台
連続Ｍ

…………

ワンショット入力で、施錠時は連続解錠、解錠時は連続施錠します。

連続Ｌ

…………

入力ＯＮで連続解錠し、入力ＯＦＦで施錠します。

一時解錠

………

ワンショット入力で一時解錠します。

強制施錠

………

入力ＯＮの時、一時解錠入力（パネル面、端子入力）を受け付けません。

ＣＯＭ

…………

各入力のコモン端子

各入力は無電圧ａ接点入力⑨入力状態表示

入力がメイクの時に点灯（メンテナンス用）⑩外部操作機器との接続端子台
２４Ｖ、０Ｖ、Ｔ１、Ｔ２、ＦＧ…………

外部操作機器との接続用（２４Ｖは出力端子として使用できます。）

7 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

6. ＪＥＭ－Ａ端子
ＪＥＭ－Ａ端子【ＪＥＭ－Ａ端子詳細】
適合コネクタ：ＸＨＰ-4（ＪＳＴ製）
P1、P2 ： 一時解錠入力※
P3、P4 ： 施錠状態出力

インターホン等ＪＥＭ-Ａ規格機器へ

Ｐ1、Ｐ2 は押しボタンやカードリーダの照合出力など無電圧接点を出力する機器に、Ｐ3、Ｐ4 はＬＥＤ表示（施錠中点灯）などにも接続できます。
※：施錠状態出力……扉が閉まっていて施錠されている場合に出力されます。

7. 操作・表示器
操作・表示器、その他・表示器、その他接続、その他接続例
接続例
RSP-200B

操作プレート （GOAL 製）の接続例

解錠表示

開扉表示

施解錠SW

カードリーダＡＣ１００Ｖ
照合出力電源 DC12V動作
入の場合
力DC12V電源

0V
赤黄緑

12V

青

火災信号

火災報知機

0Ｖ 12Ｖ
電源入力

電気錠異常

警備機器等

橙青

図 ６8 / 14

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

8. 設定
8.1 電気錠の電気錠の選択

電気錠選択スイッチ
ＲＳＷ

No.

種類

0

モーター施解錠型

1

通電時解錠型

電気錠選択
ＡＬ３Ｍ、ＡＦＦ、ＥＭ、ＳＸＥ
ＡＭＴ、ＡＵＴ、ＡＬＴ(ＡＬＴＡ) 、ＡＳＴ、Ｅ＊Ｍ、Ｅ＊Ｔ、Ｅ＊Ｂ、ＥＵＴ

2

通電時施錠型

ＡＵＲ、ＡＬＲ、ＡＳＲ、Ｅ＊Ｒ、ＥＵＲ

3

瞬時通電施解錠型（有極）ＡＵＳ、ＡＭＳ、ＡＬＡ、Ｅ＊ＳＦ、ＥＸＳ

4

通電時解錠型ストライク

ＡＳＴ（こじ開けなし）

5

通電時施錠型ストライク

ＡＳＲ（こじ開けなし）

6

電磁ロック

ＥＭＬ６００/１２００

7

電磁ロック

ＬＣ－３５００ＢＬＥＤ

89

自動扉※ 「＊」の個所には「Ｓ」（ノブ型）、「Ｌ」（レバー型）が入ります。

8.2 タイマー・動作設定
設定スイッチ
ＤＳＷ
No.

O
N1

2 3 4 5 6 7 8
設定項目

設定内容
10 秒

1,2O
N1 2 3 4 5 6 7 8(自動扉時 2 秒)

20 秒
O
N1 2 3 4 5 6 7 830 秒
O
N1 2 3 4 5 6 7 8

3,4

5

6,7

扉の開けっぱなし
異常タイマー

ブザー鳴動切り替え

モード切り替え(自動扉時 20 秒)

60 秒
O
N1 2 3 4 5 6 7 830 秒

O
N1 2 3 4 5 6 7 890 秒

O
N1 2 3 4 5 6 7 8180 秒

O
N1 2 3 4 5 6 7 8

警報なしO
N1 2 3 4 5 6 7 8O
N1 2 3 4 5 6 7 860 秒間鳴動

A-MODEO
N1 2 3 4 5 6 7 8O
N1 2 3 4 5 6 7 89 / 14(E-MODE)
操作可能

非鳴動
B-MODEO
N1 2 3 4 5 6 7 8A/M-MODE

パネルボタン(自動扉時 30 秒)

O
N1 2 3 4 5 6 7 8O
N1 2 3 4 5 6 7 88(自動扉時 10 秒)

一時解錠タイマーO
N1 2 3 4 5 6 7 8O
N1 2 3 4 5 6 7 8(オプション)
(未使用)

操作不可能

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

9. 外観図図 ７露出型（露出ボックスオプション）

図 ８10 / 14COVAX

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

10. 取付寸法図
３個用スイッチボックス適応。
ボックスなしで石膏ボード等の壁面に取り付ける場合は、はさみ金具等をご使用下さい。

壁面開口

機器外形

140
機器埋め込み部外形

120

83.57095

132

6-長穴

4646162
図 ９11 / 14M4ねじ対応

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

COVAX

11. 諸元
品名

電気錠制御器

品番ＣＥ－１（ＤＣ１２１）

動作電源

ＤＣ１２Ｖ（９．５～２４Ｖ）
６００ｍＡ（２４Ｖ電気錠含む）

外部出力電流ＤＣ１２Ｖの電流供給が可能であること

制御器の消費電流

８０ｍＡ（２４Ｖ部）
一時解錠入力遠隔操作入力出力： 無電圧ａ接点入力（ワンショット）

連続解錠Ｍ入力 ： 無電圧ａ接点入力（ワンショット入力毎に施解錠反転）
連続解錠Ｌ入力 ： 無電圧ａ接点入力（ＯＮ：解錠 ・ ＯＦＦ：施錠）
強制施錠入力： 無電圧ａ接点入力（ＯＮ：解錠入力禁止）

解錠出力： 無電圧接点出力（解錠時ＯＮ）（a/b 接点切替可能）

開扉出力： 無電圧接点出力（開扉時ＯＮ）（a/b 接点切替可能）

電気錠異常出力 ： 無電圧接点出力（異常時ＯＮ）（a/b 接点切替可能）
ＤＣ３０Ｖ・０．５Ａ（抵抗負荷）

インターホンとの接続

ＪＥＭ－Ａ端子
一時解錠

操作ボタン

： 扉を一回開閉するか、設定時間まで解錠（動作モードにより動作が変わります）

連続解錠： 連続して解錠し再度押せば施錠（A-MODE，A/M-MODE

表示灯動作時）

電源表示： 通電時点灯（青）解錠表示： 解錠時点灯、電気錠異常時交互点滅（緑）

開扉表示： 扉が開いている時点灯、電気錠異常時交互点滅（赤）

連続解錠表示 ： 連続解錠時点灯、強制施錠時点滅（赤）
内蔵ブザー

電気錠異常時： ’ピ―――――’６０秒間鳴動（設定により非鳴動可）

操作ボタン操作時 ： ’ピッ’
一時解錠タイマー ： １０、２０、３０、６０秒（自動扉選択時２，１０，２０，３０秒）

タイマー設定開扉異常タイマー ： ３０，９０，１８０、警報なし
メンテナンス表示

ソレノイド出力・解錠入力・施錠入力・開扉入力の状態（端子）表示
一時解錠、連続解錠Ｍ、連続解錠Ｌ、強制施錠の入力（端子）表示

配線接続

端子式（ＪＥＭ－Ａはコネクタ式）

使用可能温度

－１０℃

～＋５０℃

使用可能周囲湿度

２０％～８５％ＲＨ以下（結露なきこと）

設置場所

屋内（壁面取付）重量材

約４８０ｇ（露出ボックスを除く）
質

外形寸法

枠

：

ベース・フレーム ：

ＡＢＳ樹脂

操作パネル

：

スチール

Ｗ１６２×Ｈ１２０×Ｄ３９ｍｍ
Ｗ１６２×Ｈ１２０×Ｄ５３ｍｍ（露出ボックス取付時）

12 / 14樹脂シート

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書

13 / 14COVAX

電気錠制御器 CE-1(DC121)

取扱説明書■保保守点検■本製品の機能・性能を維持したままご使用いただくため、日常点検・定期点検をお勧め致します。

セキ ュリティ機器のコバックス■販
販売店名■COVAX■おお こと わ り■り
本製品は電気錠を制御・操作するためのもので、盗難等の防止装置ではありません。
万一、盗難等の損害が発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
※この製品についてのお問い合わせは、販売 店もし くは当 社 にご相 談ください。

コバックス株式会社〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町３-３１-７
TEL (072)258-7480
FAX (072)258-7629
E-Mail info@covax.co.jp
http://www.covax.co.jp■改良のため仕様・外観など を 予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

14 / 14