予作動式（湿式）システムへの改修提案書（スプリンクラー設備）

Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

改修メリットは…
水損を最小限に食い止めます・ 非火災時、スプリンクラーヘッド又は二次側配管が破損した場合でも、火災感知器が作動しない
場合は最大でも二次側の溜り水しか放出されず水損を最小限に食い止めることができます。
・ 火災感知器が誤作動した場合は、予作動弁が作動し一次側加圧水は二次側配管内を加圧しますが、スプリンクラーヘッドは閉鎖している為、水は放出されません。さらに、弁作動警報スイッチが作動し、予作動弁流水警報を発し、設備の異常を知らせます（シングルロック）
又、火災感知器が誤作動した場合に感知器の作動信号のみが予作動盤で保留し、予作動弁を開放させず、さらにスプリンクラーヘッドが作動し二次側の圧力低下の信号を受け時に予作動弁が開放する制御方法も御座います（ダブルロック）※制御方法（シングルロック、ダブルロック）については、所轄消防署様とご相談の上決定して頂けます様お願い致します。
配管及びスプリンクラーヘッドはそのままでＯＫ・ 湿式予作動の場合、配管やスプリンクラーヘッドは通常の湿式と変わりません。
流水検知装置を交換し、新たに専用制御盤を設置します。
※ポンプスペックや水源水量等については、各所轄消防署様への確認が必要です。
設備改修概要１．既設の流水検知装置を予作動式(湿式)流水検知装置に交換

既設流水検知装置

交換後予作動式（湿式）流水検知装置-1Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

２．湿式予作動弁専用の制御盤を設置・各配線接続
火災感知器は既存(自火報)を利用し受信機からの発報信号を専用制御盤に移信します。

制御盤
湿式予作動弁制御盤は、火災の表示・警報・電路の断線監視・予作動弁の制御等を行ない、本システムを制御します。

３．配管及びスプリンクラーヘッドは既設のまま使用

システムの構成
１．予作動式（湿式）流水検知装置

新規交換

２．スプリンクラーヘッド

既設使用

３．火災感知器既設使用（要打合せ）

４．湿式予作動弁制御盤

新規設置

５．地区音響装置、起動押しボタン、発信機

既設使用

６．スプリンクラー消火ポンプ・ポンプ制御盤

既設使用（要打合せ）

７．スプリンクラー用配管

既設使用-2Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

システムの作動説明
１．火災が発生した場合
１）本設備はスプリンクラーヘッドと火災感知器が共に作動した時に、初めて放水消火作業が開始されるシステムになっています。
２）システム作動説明図で、予作動式（湿式）流水検知装置の二次側からスプリンクラーヘッドまでの二次側配管内は、低圧水（0.25Mpa）で満たされています。又、予作動式（湿式）流水検知装置は【閉】状態です。
３）火災感知器の作動により、自火報受信機より湿式予作動弁制御盤に感知器作動の移信表示を行ない、併せて警報を発します。
４）この時点では、スプリンクラーヘッドが作動していないので、加圧水の放水はされません。
放水のスタンバイ状態です。
５）火災延焼に伴い、スプリンクラーヘッドの作動により放水、消火作業が開始されます。
２．非火災時にスプリンクラーヘッドが地震などで誤作動した場合、又は配管が大きな損傷を受けた場合
１）予作動式（湿式）流水検知装置の二次側からスプリンクラーヘッドまでの二次側配管内は、低圧水（0.25Mpa）で満たされています。又、予作動弁は【閉】状態です
２）スプリンクラーヘッドが破損・誤作動した場合、二次側圧力が減圧し 0.2Mpa になると二次側圧力監視スイッチが作動し、湿式予作動弁制御盤に二次側減表示をし、併せて警報を発します。
３）破損・誤作動したスプリンクラーヘッド配管内の水が漏水します。
３．火災感知器が誤発報した場合
１）火災感知器の誤発報により、湿式予作動弁制御盤に感知器作動表示し併せて警報を発します。
２）スプリンクラーヘッドが作動していない為、誤放水は防止されます。
※各フロー図（シングルロック、ダブルロック）（抜粋）を参照してください

所轄消防署との事前打合せ
設備改修前に所轄消防署との事前打合せが必要になります。

-3Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

火 災 の 場 合（シングルロック）

予作動弁制御盤二次側
配管内圧力

火０．２５ＭＰａ

火災感知器
作 動

作動･起動表示 及び入出力信号

災

設備状態 及び制御条件･信号状態

感知器作動表示灯
点 灯
警報音(連続)スプリンクラーヘッド
作 動

火災断定

作動用電動弁全 開

放水作動用電動弁
全開信号
電動弁起動表示灯
点 灯

主弁制御室内減 圧

予作動弁主弁 全開
アラ－ムスイッチ
作 動
消主弁制御室内減圧必要

予作動弁流水表示灯
点 灯

火-4-

Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

火 災 の 場 合(ダブルロック)

予作動弁制御盤二次側
配管内圧力

火０．２５ＭＰａ

火災感知器
作 動０．２３ＭＰａ

災作動･起動表示 及び入出力信号

設備状態 及び制御条件･信号状態

感知器作動表示灯
点 灯
警報音(連続)作動用電動弁開信号
保 持

スプリンクラーヘッド
作 動

二次側配管内減 圧 (初期)

調圧用二次側圧力監視スイッチ
作 動

二次側配管内加圧調圧必要調圧用電動弁全 開

調圧用電動弁全開信号
二次側配管内減 圧 (継続)

０．２０ＭＰａ

警報用二次側圧力監視スイッチ
作 動

二次圧減表示灯
点 灯

スプリンクラ－ヘッド
作動断定

火災断定
調圧用電動弁閉 止
作動用電動弁
全 開

放水

調圧用電動弁閉止信号
作動用電動弁全開信号
電動弁起動表示灯
点 灯

主弁制御室内減圧必要

主弁制御室内減 圧

予作動弁主弁 全開
アラ－ムスイッチ
作 動
消

二次側調圧系統配管
閉止必要

予作動弁流水表示灯
点 灯

火-5-Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

スプリンクラーヘッドが破損･誤作動した場合

予作動弁制御盤二次側配管内圧力

スプリンクラ－ヘッド破損･誤作動

作動･起動表示 及び入出力信号

０．２５ＭＰａ

スプリンクラ－ヘッド破損･誤作動

二次側配管内減 圧 (初期)

０．２３ＭＰａ

調圧用二次側圧力監視スイッチ
作 動

二次側配管内加圧調圧必要調圧用電動弁
全 開設備状態 及び制御条件･信号状態

調圧用電動弁全開信号
二次側配管内減 圧 (継続)

０．２０ＭＰａ

警報用二次側圧力監視スイッチ
作 動

二次圧減表示灯
点 灯
警報音(連続)スプリンクラ－ヘッド破損･誤作動断定

非火災断定
調圧用電動弁閉 止

調圧用電動弁閉止信号-6-

二次側調圧系統配管
閉止必要

Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

二次側配管内圧力が減圧変動した場合

予作動弁制御盤二次側
配管内圧力

二次側配管内圧力減圧変動

作動･起動表示 及び入出力信号

０．２５ＭＰａ

二次側配管内圧力減圧変動

二次側配管内減 圧

０．２３ＭＰａ

調圧用二次側圧力監視スイッチ
作 動

二次側配管内加圧調圧必要調圧用電動弁
全 開設備状態 及び制御条件･信号状態

調圧用電動弁全開信号
二次側配管内警戒状態圧力復旧

０．２０ＭＰａ

調圧用二次側圧力監視スイッチ
復 旧

二次側調圧系統配管
閉止必要

調圧用電動弁閉 止

調圧用電動弁閉止信号-7-Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

感知器が誤作動した場合（シングルロック）

予作動弁制御盤二次側配管内圧力

火０．２５ＭＰａ

火災感知器
誤 作 動

作動･起動表示 及び入出力信号

災

設備状態 及び制御条件･信号状態

感知器作動表示灯
点 灯
警報音(連続)感知器作動信号を移信入力するタイミングによっては、自火報設備の有する蓄積機能が働かなくなります。
その場合、感知器の作動信号発生と共に火災断定信号が発生られる事となります。
移信入力のタイミングについては、所轄消防署様とご相談頂けます様にお願い致します。

火災断定

作動用電動弁全 開

二次側配管内加 圧

作動用電動弁全開信号
電動弁起動表示灯
点 灯

主弁制御室内減圧必要

主弁制御室内減 圧

予作動弁主弁 全開
アラ－ムスイッチ
作 動

予作動弁流水表示灯
点 灯

スプリンクラーヘッドは分解作動していない為、放水されません。

-8-

Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

感知器が誤作動した場合(ダブルロック)

予作動弁制御盤二次側配管内圧力

火災感知器
誤 作 動

作動･起動表示 及び入出力信号

設備状態 及び制御条件･信号状態

０．２５ＭＰａ

火災感知器
誤 作 動

感知器作動表示灯
点 灯
警報音(連続)作動用電動弁開信号
保 持-9-Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.

補助散水栓(開閉弁スイッチ付)使用の場合(補助散水栓シングルロック)

予作動弁制御盤二次側配管内圧力補助散水栓（開閉弁スイッチ付）使用

作動･起動表示 及び入出力信号

設備状態 及び制御条件･信号状態

０．２５ＭＰａ

補助散水栓開閉弁（スイッチ付）
開 放

照明式起動押釦点灯

作動用電動弁開信号

火災断定
作動用電動弁
全 開作動用電動弁
全開信号

主弁制御室内減圧必要

予作動弁主弁 全開

電動弁起動表示灯
点 灯

主弁制御室内減 圧

警報音(連続)予作動弁流水表示灯
点 灯

アラ－ムスイッチ作動

散水ノズル手元開閉装置
開 放消

火- 10 -

Copyright(C)2015 NICHIBOU.All Right Reserved.