2016年10月17日
第18回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成28年度第1回サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型） 採択プロジェクト

読売テレビ新社屋建設計画
提案者
提案協力者

讀賣テレビ放送株式会社
株式会社竹中工務店

建物概要・計画地・コンセプトについて
⼤阪ビジネスパーク駅出⼝

現社屋

計画地

京橋駅



OBP





⼤阪城公園駅

計 画 地 ⼤阪府⼤阪市中央区城⾒1丁⽬
⽤
途 主⽤途︓テレビスタジオ（放送施設）
敷地⾯積 12,495.90 ㎡
延床⾯積 51,194.58 ㎡
階数 B1・F17F・P2構造 RC・SRC・S造

⼤阪城公園

1

੔଑৓ऩ੄&2ૼ୒भ৸৬໪ਏ
ଣଛਃચभ્ਙपిखञ੄&2ૼ୒ਝ ૟ ‫؞‬রആध଩ആभഐ਷ആ২ଛ਷पेॊ೸౺३५ॸ঒ ‫؞‬ਹ৷஄ଙपৌૢखञ५ॱ४ड़૭૗૬৹३५ॸ঒ ‫؞‬ছॵॡ஼पउऐॊਂ೤ਙ९ॵॡॲॡॺ॑ਹ৷खञপആ২୷૬৹३५ॸ঒ ‫؞‬५ॱ४ड़ස৥भ/('৲হਜਚਃચহਜਚਃચহਜਚਃચহਜਚਃચ५ঐ‫ॺش‬क़ख़ঝॿ५पଦൟखञ൤఺ਙभৈः੄&2ૼ୒ভ৮஼হਜਚਃચহਜਚਃચਝ૟ ‫؞‬ၦ஦ਙध੄ग़ॿঝॠ‫ش‬ਙચ॑૏য়खञৈਙચই॓१‫ॻش‬३५ॸ঒ ‫ॹ؞‬३ढ़থॺਗ৹ਃपेॊཎႀী௞૬৹ध෋ਜ঻भਞ૴૎૭૗਑౪३५ॸ঒ ‫؞‬৥ॊऔ૎॑ৈीॊස৥਑౪३५ॸ঒धঃ‫ش‬९ॼঝ਑౪ ‫؞‬ᇴඬਹ৷ৰଙपૢगञఌਞ௯୤਑౪३५ॸ঒୫ൡ৉ୠ๾൴पଦൟखञశଞৎभग़ॿঝॠ‫ش‬ঽয়ध੄&2भৰਠଣଛਃચଣଛਃચਝ૟५ॱ४ड़‫؞‬ଣଛਃચಲਢभञीभ%&3‫&੄؞‬2धశଞৎभ৉ୠ๾൴॑৯੐खञরಓफ़५ਹ৷॥‫ش‬४ख़ॿঞ‫ش‬३ঙথ३५ॸ঒‫؞‬ଣଛ઱ਝभग़ॿঝॠ‫ৄش‬इॊ৲पेॊ ੄ग़ॿষ৿भയਤध಼૩ৎभੲਾ৅ਦহਜਚਃચଣଛਃચଣଛਃચਝ૟ग़থॺছথ५঍‫ش‬ঝ਷໮೸ဓ

2ଣଛਃચभ્ਙपిखञ੄&2ૼ୒ౢ৹ତ஼ছॵॡ஼঳ಹഐ਷‫ق‬٦‫ك‬५ॱ४ड़রആഐ਷‫ق‬٦‫ك‬রആഐ਷‫ق‬٦‫ك‬೸଀෰৷ಥप়ॎच ഐ਷॑‫ڮ‬ആ২ଛ਷  ೸౺஍૨॑਱঱ রആഐ਷भి৷ ‫ڀ‬ଣଛਃஓಉभ  ႀ೸ૻऋৈः৷ಥ রആഐ਷पेॉইজ‫ش‬ॡ‫ش‬জথॢृ໮೸ಽ॑થ஍ણ৷঳ಹഐ਷‫ق‬٦‫ك‬ রആध଩ആभഐ਷‫ڮ‬ആ২ଛ਷पेॊ೸౺३५ॸ঒‫ق‬ৈႀ೸଀෰஼‫ك‬ॱ‫ش‬঎ഐ๋ਃൾ೸਺ো஑
फ़५ลઽૄഐആ਷৅েஓ

೸ઐఌஓٔ਷໮೸ဓഐేྶইজ‫ش‬ॡ‫ش‬জথॢ೸౺‫ق‬রആഐ਷पेॊৈ&23ઈૡ‫ك‬3

01 放送機能の特性に適した省CO2技術
2) 利⽤形態に対応したスタジオ可変空調システム


利⽤形態（収録や準備時等）により⼤きく異なる空調負荷特性に対応して変化する
スタジオ空調システムの構築

スタジオ収録時

スタジオ準備時

EA

RA

EA

OA

SAOA

RASA

スタジオ

スタジオ
隣室

隣室

スタジオ内での作業空間を考慮

居住域＋照明や機器発熱を考慮

置換空調による居住域空調

⾼発熱負荷処理空調
4

01 放送機能の特性に適した省CO2技術
3) ラック室における不燃性ソックダクトを利⽤した⼤温度差空調システム
ソックダクトをラック室空調に採⽤→無結露，全周から均⼀吹き出し，不燃化による安全性向上，省⼒化
冷⽔⼤温度差と変⾵量・空気搬送ファン台数制御による搬送動⼒の低減

SASA
RA

前⾯

配線スペース

配線スペース

ラック室

ラック室

ラック

背⾯

ソックダクト

前
⾯

ラック

背⾯

ソックダクト

前
⾯

ラック

背⾯

ソックダクトラック

ソックダクト

前⾯

RA

背⾯
空調機複数台空調機械室

5५ঐ‫ॺش‬क़ख़ঝॿ५पଦൟखञ൤఺ਙभৈः੄&2ૼ୒ ၦ஦ਙध੄ग़ॿঝॠ‫ش‬ਙચ॑૏য়खञৈਙચই॓१‫ॻش‬३५ॸ঒ၦ஦ਙभન৳ध঩ೝᄭ⎱ਙચ॑૏য়खञৈਙચই॓१‫॑ॻش‬ଡਛ୬഻୾୯ஏ৴৿ਗ਼৿ঈছॖথॻ਑౪पेॊ঩ೝ೪਑
%,0‫ؚ‬ঃছওॺজॵॡॹ२ॖথਝੑু১पेॉਔွਙ‫੄؞‬ৱ౺‫؞‬ᄭ⎱஍ટ॑ਈి৲ਗ৖傕=‫؟‬ঘॽॵॺਊञॉ৬஋౐ಽॲঈঝ५य़থ ൤ৢफ़ছ५ ਗ਼৿ঈছॖথॻ /RZ(फ़ছ५ৈਙચ/RZ‫ں‬फ़ছ५ਗ਼৿ঈছॖথॻਆ‫؞‬পଚଗषभଳੀଳপଚଗ॑ৄৣौघଳੀপঃছওॺজॵॡॹ२ॖথু১पेॊਗ৖傕஄૾ਫ਼ୈ଩ಽ

6ৈಽ५ঐ‫ॺش‬क़ख़ঝॿ५पଦൟखञ൤఺ਙभৈः੄&2ૼ୒ ॹ३ढ़থॺਗ৹ਃपेॊཎႀী௞૬৹ध෋ਜ঻भਞ૴૎૭૗਑౪३५ॸ঒ႀ೸‫؞‬ཎ೸॑ী௞૪৶घॊৈ஍૨૬৹‫ؚ‬ਞ૴૎૭૗਑౪पेॉ‫ؚ‬ ඿ిਙ‫੄ؚ‬ग़ॿঝॠ‫ش‬ਙચ॑਱঱ॹ३ढ़থॺਗ৹ਃ‫ق‬ཎ೸૪৶‫ك‬‫ق‬৸೸ઐఌਃधभੌ়ॎच‫ك‬ਞ૴૎૭૗਑౪૬৹ਃ‫ق‬ႀ೸૪৶‫ك‬7

02 スマートウェルネスに配慮した普及性の⾼い省CO2技術
3) 明るさ感を⾼める照明制御システムとパーソナル制御


天井⾯、⼈の視野⾓での明るさ感を⾼めた照明器具を採⽤
ＤＡＬＩ制御を利⽤し、⼈検知・明るさセンサーにより照明をきめ細かく制御
DALI
制御ユニット

照明制御管理⽤PC (防災センター)

LED照明

HUB

照明イメージ
⼈検知 OFF

⼈検知ON

DALI制御パーソナル制御

802 スマートウェルネスに配慮した普及性の⾼い省CO2技術
4) 厨房利⽤実態に応じた換気⾵量制御システム


厨房機器の利⽤実態（ガス消費量、電流値）に応じた換気量の変⾵量制御により、換気・空調エネルギーを削減
導⼊外気を空調処理空気と未処理空気に分け、厨房プランニングと整合
未処理空気は排気経路までショートパスさせ、外気処理エネルギーを削減
空調機

EA
外気処理空調機

SA
SOA
RA

VAV×2

OA
SA

VAV

フード

VAV
×2

VAV

フード

VAV
×2

VAV

VAV

VAV
×8

フード

不燃性ソックダクト
主厨房

洗浄室

⾷堂

RA

空調機

9

03 地域貢献に配慮した⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現
1) 省CO2と⾮常時の地域貢献を⽬指した中圧ガス利⽤コージェネレーションシステム
放送機能継続のための各種BCP
対策とCGSの導⼊ 常時→デマンドカット＋排熱利⽤
 ⾮常時→⼀般部・共⽤部へ電⼒供給
来館中の帰宅困難者に対応
 中圧ガス利⽤による省CO2
2) 放送施設のエネルギー⾒える化による省エネ⾏動の促進と災害時の情報発信

デジタルサイネージによる放送機能のエネルギー⾒える化⾮常時 災害情報の表⽰等の情報提供に活⽤

今⽉の⼀次エネルギー消費量
その他

放送
機能

⼀般機能今⽉の⼆酸化炭素消費量
その他

⼀般機能

放送
機能55%

STUDIO１
現在の消費電⼒55%050100%10

事業全体の省CO2効果
01 放送機能の特性に適した省CO2技術
02 スマートウェルネスに配慮した普及性の⾼い省CO2技術
03 地域貢献に配慮した⾮常時のエネルギー⾃⽴と省CO2の実現
上記の取組みにより⼤阪ビジネスパークに位置する次代の放送施設を⽬指します

ＣＯ２排出量(基準建物)

ＣＯ２排出量(提案事業)

9,541 ton-CO2/年

7,023 ton-CO2/年

ＣＯ２排出削減量

ＣＯ２排出削減率

2,518 ton-CO2/年

26％

11