ストラブカップリング総合カタログ
メカニカル管継手

漏洩補修クランプhttps://www. sb-material.co.jp/

■ 製品一覧
メカニカル管継手《圧力配管用》
トルクレンチ不要

低価格

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップ

GXタイプ

316タイプメタルタッチ構造の採用でトルク値による施工管理が不要となった新型のメカニカル管継手です。

本体に高耐食のSUS 316 を使用。かつシンプル構造の採用により低価格を実現しました。

特長：★給排水の更新工事に最適です。
★締め込み不足による施工トラブル減少。
★ Gタイプより低価格を実現。

■適用管サイズ：15A ～200A■最高使用圧力：1.6MPa

特許番号 4701073

2.0MPa 仕様■適用管サイズ：20A ～200A■最高使用圧力：1.6MPa

特許番号 2113198

消防認定品（炭素鋼管用）

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップ

Gタイプ

Gタイプ

40年以上の実績を誇り、各種公的許認可にてその性能と信頼性が認められたメカニカル管継手です。

炭素鋼鋼管の消火配管で使用可能なメカニカル管継手です。

■適用管サイズ：20A ～400A■最高使用圧力：2.0MPa■適用管サイズ：20A ～200A■最高使用圧力：2.0 MPa

消防認定品

特許番号 1032534

認定番号 PJ - 062-1号

4.0MPa 仕様

消防認定品（SUS 鋼管用）

ストラブ・ダブルグリップ
タイプ 新 発 売

ストラブ・ダブルグリップ
タイプ 新 発 売

認定番号 PJ- 154号
特許番号 1032534

GD

GD

消防認定品

ストラブカップリング史上、最高耐圧4.0MPa（炭素鋼鋼管で使用時）を達成しました。

ステンレス鋼管の消火配管で使用可能なメカニカル管継手です。連結送水管（2.0MPa）にも対応します。

■適用管サイズ：80A /100A■最高使用圧力：4.0MPa■適用管サイズ：80A /100A■最高使用圧力：2.0 MPa

銅管適用

塩ビ管適用

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップGUタイプ

GVPタイプ

建築用銅管（JIS H 3300）の外径に適用する銅管専用のメカニカル管継手です。

小口径の硬質塩化ビニル管専用のメカニカル管継手です。

■適用管サイズ：20A～100A■最高使用圧力：1.0MPa■適用管サイズ：20A～30A■最高使用圧力：1.0 MPa

認定番号 PJ-258 号

塩ビ管 ＋ 鋼管適用

ストラブ・グリップ

GVP
プラス

新発売

タイプ

小口径の硬質塩化ビニ
ル管と鋼管・ステンレス鋼管の接続が可能なメカニカル管継手です。

■適用管サイズ：20A～30A■最高使用圧力：1.0 MPa

メカニカル管継手《無圧配管用》
無圧配管

鋳鉄管

ストラブ・フレックス

VP 管＋鋳鉄管

排水鋳鉄管適用新発売

排水鋳鉄管適用

Fタイプ

FCタイプ

排水管や電線ケーブル保護管に最適です。また、機械装置内など固定された圧力配管に使用可能です。

排水鋳鉄管の接続専用メカニカル管継手です。

VP 管もしくは鋼管と排水鋳鉄管を接続するメカニカル管継手です。

■適用管サイズ：80A ～150A■最高使用圧力：0.29MPa■適用管サイズ：80A ～150A■最高使用圧力：0.29MPa

700A 以上は■適用管サイズ：50A ～600A お問い合せください■無圧

FCVタイプ

新発売

メカニカル管継手〈分岐タイプ 〉
接続兼取水用既設管取水用ストラブ・分岐カップリング

ストラブ・分岐カップリング

GTタイプ

CT タイプ

配管の接続と同時に取水口の取付けができます。
本設/仮設を問わず、水・空気の取出しに最適です。

本体が開く構造なので、配管に素早く装着できます。
水・空気の取出し、流量計など計器類の後付けに最適です。

■適用管サイズ：50A ～150A■最高使用圧力：1.0MPa

特許番号 2858393
特許番号 2858394■適用管サイズ：50A ～100A■最高使用圧力：1.0 MPa

特許番号 4551759

修理用クランプ
直管溶接部・ピンホール用

ストラブ・クランプ

ピンホール用エルボ・チーズ溶接部用

ストラブ・ワイドクランプ

ストラブ・スリムクランプ

Cタイプ

CWタイプ

CSタイプ

直管同士の突き合せ溶接部、ピンホールや腐食割れ部からの漏洩補修に最適です。

広範囲にわたるピンホールや腐食割れからの漏洩を容易に補修できます。

エルボやチーズ等の突き合わせ溶接部の漏洩補修に最適です。

特許番号 1799475

特許申請中

以上は
■適用管サイズ：20A～700A 800A
お問い合せください■最高使用圧力：1.0MPa

銅管ピンホール用

ストラブ・クランプ

CULタイプ
銅管専用の漏洩補修器具で、ピンホールや腐食割れ部からの漏洩補修に最適です。

■適用管サイズ：20A～40A■最高使用圧力：1.0MPa■適用管サイズ：40A ～400A■最高使用圧力：1.0 MPa
一般ネジ継手用

SBソケット

Sタイプ

給排水等の一般的なネジ継手のネジ切部からの漏洩補修に最適です。

新発売■適用管サイズ：40A ～300A■最高使用圧力：1.0 MPa
排水ドレネージ継手用

SBソケットD タイプ

ねじ込み式排水管継手のネジ切部からの漏洩補修に最適です。

❖バンド付きネジ継手用もございます。

実用新案 No. 2528348

意匠登録 No.1187474■適用管サイズ：20A～100A■最高使用圧力：1.0 MPa■適用管サイズ：40A～100A■無圧

■製品仕様一覧
メカニカル管継手〈圧力配管用〉脱管防止機能付き

ストラブ・グリップ

ストラブ・グリップ

GXタイプ
トルクレンチ不要

施工管理方法

適用配管-スペーサー付き-●● 32A～400A

スペーサーなし--● 20A、25A

配管用炭素鋼鋼管●●●

ステンレス鋼管

●

▲ ＊3

● ＊7●

●

●

硬質塩化ビニル管

● ＊2

● ＊2

▲ ＊2 ＊4

建築用銅管×××

排水用鋳鉄管

×××

20A ～ 200A

20A ～ 400A

‒30℃～ 80℃

‒30℃～ 90℃

＊5

‒20℃～ 80℃

＊10

トルク値管理内面ライニング鋼管＊115A ～ 200A
‒30℃～ 90℃

＊5N B R（油類・有機ガス）-‒20℃～ 70℃

CR--

1.6MPa＊10＊8＊5（油類は使用できません）

使用圧力

＊5 ＊6

鋼管：1.6MPa ～1.0MPa 鋼管：2.0MPa ～1.0MPa
SUS鋼管：1.6MPa ～1.0MPa
SUS 鋼管：0.5MPa（有機ガスは使用できません）

鋼管：0.7MPa
SUS 鋼管：0.5MPa

1.0MPa‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa

SBコア

●

●

●

インナープレート ＊10●●●

ショーボンド継手セット

●

-

●

空気・有機ガス

セット品

船舶認証
NK

-

水・薬品・油類・給湯オプション

船舶認証
NK

●

EPDM（水・温水・薬品・空気）

負圧

2.0MPa 仕様

メタルタッチ〈トルクレンチ不要タイプ〉

適用管サイズゴムの種類と適用温度

Gタイプ

低価格

船舶認証
NK

公的許認可

ストラブ・グリップ

316タイプ（インナープレート装着時）

1.0MPa＊1 ＝ポリ粉体および、硬質塩化ビニルライニング。
＊2＝15A～30A および、350A 以上のサイズにはご使用できません。
＊3＝0.5MPa 以下のみ使用可能です。
＊4 ＝VU 管には対応できませんので、「GXタイプ」
もしくは「316タイプ」をご使用ください。

＊5＝ 給湯配管において、インナープレートを装着している場合は、上限温度が10℃プラスされます。ただし、使用圧力は温度によって異なります。
～80℃：水と同じ、80℃～90℃：1.0MPa、90℃～100℃：0.3MPa。
＊6＝ 管サイズによって異なりますので、別紙「Gタイプ」のカタログをご参照ください。

メカニカル管継手〈圧力配管用〉脱管防止機能付き
NEW

消防認定品

NEWNEW

消防認定品

ストラブ・グリップ

ストラブ・ダブルグリップ ストラブ・ダブルグリップ ストラブ・グリップ

Gタイプ

GDタイプGDタイプ

ストラブ・グリップGUタイプ

GVPタイプ

ストラブ・グリップ

GVPタイププ ラス

消火配管（炭素鋼鋼管）

4.0MPa 仕様

消火配管（SUS鋼管）

銅管適用

塩ビ管適用

塩ビ + 鋼管適用------● 32A～200A--▲ 40A のみ

● ＊11-● 20A、25A●●▲上記以外-●●●

×××▲ ＊12×●●×▲ ＊12×●×××▲ ＊12×▲ ＊4××●▲ ＊12×××●

××××××××

20A ～ 200A

80A、100A

80A、
100A

20A ～ 100A

20A ～ 30A

20A ～ 30A

5℃～ 60℃

5℃～ 80℃～ 40Su
▲ 20Suとの変換のみ＊5‒30℃～ 90℃‒30℃～ 80℃‒30℃～ 80℃‒30℃～ 80℃-----------＊62.0MPa ～1.6MPa（油類は使用できません）-

鋼管：4.0MPa
2.0MPa1.0MPaSUS鋼管：2.0MPa （油類は使用できません） （油類は使用できません）

1.0MPa1.0MPa-（有機ガスは使用できません）（有機ガスは使用できません）

1.0MPa1.0MPa（水のみ可）（水のみ可）

××‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa‒ 0.096MPa

××-

●

×-

---

●

×

●

--

×-

×---

＊ 7 ＝ 使用圧力は1.6MPa ～1.0MPaとなります。
＊ 8 ＝管サイズによって異なりますので別紙「316 タイプ」のカタログを参照ください。
＊ 9＝700A以上はスイス製輸入品にて対応可能です。
＊10＝インナープレート付き、NBRゴム仕様は日水協認証品ではありません。

＊11 ＝ スペーサー管理のため、トルクレンチ不要です。
＊12 ＝ 20A、25A、30Aの硬質塩化ビニル管と鋼管、ステンレス管の異種管接続専用です。

■製品仕様一覧
メカニカル管継手〈無圧配管用〉
NEWストラブ・フレックス

排水鋳鉄管適用

Fタイプ

FCタイプ

NEW

排水鋳鉄管適用

FCVタイプ

無圧配管

鋳鉄管用

VP管＋鋳鉄管用

メタルタッチ〈トルクレンチ不要タイプ〉---スペーサー付き---スペーサーなし

●

●

●

配管用炭素鋼鋼管

●

×

片側のみ
（VP管側）

配管用ステンレス鋼管●

××

内面ライニング鋼管 ＊1

●

×

片側のみ
（VP管側）

硬質塩化ビニル管●×

片側のみ（VP管側）

建築用銅管××

×

排水用鋳鉄管×●

50A ～ 600A ＊2

80A ～ 150A

80A ～ 150A

EPDM（水・温水・薬品・空気）‒30℃～ 90℃--

N B R（油類・有機ガス）‒20℃～ 80℃ ＊3---‒20℃～ 80℃

（鋼管＋鋳鉄管の場合はFCと同じ）

0.29MPa

0.29MPa

公的許認可

施工管理方法

適用配管

トルク値管理適用管サイズ

ゴムの種類と適用温度

CR

水・薬品・油類・給湯
使用圧力

オプション
セット品

1.6MPa～0.7MPa

5℃～ 60℃（油類は使用できません） （油類は使用できません）

場合
配管を固定する場合

【無圧】

--

‒ 0.096MPa

××

SBコア

●--

インナープレート● ＊3--

ショーボンド継手セット---

空気・有機ガス
負圧

配管を固定する場合
配管を固定しない

片側のみ（排水用鋳鉄管側）（インナープレート装着時）

0.7MPa＊1 ＝ポリ粉体および、硬質塩化ビニルライニング。
＊2 ＝700A以上はお問い合せください。
＊3 ＝インナープレート付き、NBRゴム仕様は日水協認証品ではありません。

メカニカル管継手〈分岐タイプ〉

ストラブ・分岐カップリング

GTタイプ

ストラブ・分岐カップリング

CTタイプ

接続兼取水用既設管取水用メタルタッチ〈トルクレンチ不要タイプ〉--スペーサー付き●-スペーサーなし-●●●

配管用ステンレス鋼管

●

●

＊1

●

●

硬質塩化ビニル管

▲ ＊2

●

建築用銅管

××

排水用鋳鉄管××

50A ～ 150A

50A ～ 100A

‒5℃～ 35℃‒30℃～ 70℃

N B R（油類・有機ガス）

--

CR

-

-

公的許認可

施工管理方法

トルク値管理配管用炭素鋼鋼管

適用管理

内面ライニング鋼管

適用管サイズEPDM（水・温水・薬品・空気）ゴムの種類と
適用温度

水・薬品・油類・給湯（温水、薬品不可）（薬品不可）

1.0MPa1.0MPa（水のみ）（水のみ）

使用圧力

0.7MPa0.7MPa（有機ガスは使用できません）（有機ガスは使用できません）（インナープレート装着時）

××

SBコア

●

-

インナープレート--

ショーボンド継手セット--

空気・有機ガス
負圧
オプション
セット品

＊1 ＝ポリ粉体および、硬質塩化ビニルライニング。
＊2 ＝VU 管には対応できません。

■製品仕様一覧
修理用クランプ
漏洩補修クランプNEW

ストラブ・クランプ

Cタイプ

NEW

ストラブ・ワイドクランプ ストラブ・スリムクランプ ストラブ・クランプ

CWタイプ

CSタイプ

CULタイプ

直管溶接部・ピンホール用

広範囲補修・ピンホール用

エルボ・チーズ
溶接用

銅管ピンホール専用

ピンホール

●

●

●

●

溶接部
（突き合せ）●

×●×

鋼管ネジ継手部×××

×

ドレネージ継手部

×××

×

●

●

●

×

水道用鋳鉄管×●××

排水用鋳鉄管×●××建築用銅管×××●

適用管サイズ

20A ～ 700A

40A ～ 400A

40A ～ 300A

ゴムの種類と EPDM（水・温水・薬品・空気）
適用温度
N B R（油類・有機ガス）‒30℃～ 100℃

-

公的許認可

漏洩箇所

外径が鋼管と同一サイズの配管（ポリエチレン管には使用できません）

適用配管

蒸気の対応
水・薬品・油類・給湯
使用圧力‒30℃～ 80℃

‒20℃～ 80℃

‒10℃～ 60℃

（無圧配管の場合は90℃まで）▲＊1×××20A～ 400A：1.0MPa 40A～300A：1.0 MPa 40A～250A：1.0 MPa
1.0MPa450A・500A：0.8MPa 350A・400A：0.75MPa
300A：0.8MPa （油類は使用できません）
600A・700A：0.75MPa （薬品は使用できません） （給湯は使用できません）
0.7MPa0.7MPa0.5MPa0.7MPa六角ボルト

20A ～ 40A●--六角穴付きボルト

50A ～ 700A

-

●

●

● 20A ～ 40A のみ

×××

空気・有機ガス

ボルトの種類‒30℃～ 60℃

20A ～ 40A

（銅管サイズ）

ゴム交換の可否＊1 ＝蒸気配管については、EPDMゴムの20A ～150Aに限り、160℃で 3ヶ月（当社実験）、140℃で1年程度使用可能です。

（有機ガスは使用できません）

修理用クランプ
一般ネジ継手用バンド付きネジ継手用

排水ドレネージ継手用NEW

SBソケットSBソケット

Sタイプ

Sタイプ（SBE）

SBソケット

Dタイプ

一般ネジ継手部補修用バンド付きネジ継手部
補修用

排水ドレネージ継手部
補修用

ピンホール

×××

溶接部
（突き合せ）

××

×

鋼管ネジ継手部●●×ドレネージ継手部

××

●

● ＊3

● ＊4● ＊5

水道用鋳鉄管×××

排水用鋳鉄管×××

建築用銅管×××

適用管サイズ

20A ～ 100A

32A・40A・50A

40A ～ 100A

ゴムの種類と EPDM（水・温水・薬品・空気）
適用温度
N B R（油類・有機ガス）‒30℃～ 100℃

‒30℃～ 100℃

‒30℃～ 100℃

‒20℃～ 80℃

--

▲＊1

▲＊2

×

水・薬品・油類・給湯

1.0MPa1.0MPa空気・有機ガス

0.7MPa

公的許認可

漏洩箇所

外径が鋼管と同一サイズの配管（ポリエチレン管には使用できません）

適用配管

蒸気の対応

無圧
（油類は使用できません）

使用圧力

ボルトの種類0.7MPa無圧（有機ガスは使用できません）（有機ガスは使用できません）

六角ボルト

●

●

-

六角穴付きボルト

--●

●

●

●

ゴム交換の可否＊1 ＝蒸気配管については、
EPDMゴムの20A ～100Aに限り、160℃で 3ヶ月（当社実験）、 ＊4 ＝ バンド付きねじ込みソケット 32A・40A・50A140℃で1年程度使用可能です。
＊5 ＝ ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2302〕の鋳鉄製のみ、排水管用の＊2 ＝160℃で 3ヶ月（当社実験）、140℃で1年程度使用可能です。
ドレネージ継手【ダイドレ㈱、㈱長谷川鋳工所社製】（ただし、45゜Yと45゜
両Y 型にはご使用できません）。
＊3 ＝ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手〔JIS B 2301〕、ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2302〕の可鍛鋳鉄製のみ（ただし、25A～50Aのサイズはバンド無し管継手のみ使用可能です）。

ポリエチレン管用《新製品 》
水道配管用ポリエチレン管の水圧テスト用セット

ストラブ・プラストプロ《水圧テスト用セット》

短時間で施工可能。再利用可能な水圧テスト用セット。
電気を使用しないので、場所や天候・気温を選びません。
■適用配管：JWWA K 144 or PWA 001■適用管サイズ：50A、75A、100A、150A

オプション
硬質塩化ビニル（ポリ粉体）
内面ライニング鋼管の切断面の防錆対策に！

SBコアー VLP・PLP・DVLP用 /管端防食カバー《本商品は当社製造の管継手とセット販売になります。
》

ポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に取り付けるだけで簡単・確実に防錆することができます。
■適用管サイズ：20A～200A

ストラブカップリングの使用範囲がさらに広がります。

インナープレート《本部品は当社工場での装着となります。
》■管と管の隙間を、より拡げることができるようになります。
■負圧配管の接続時には、ご使用を推奨いたします。
インナープレート

セット商品
Gタイプ/GXタイプと専用のSBジョイントのセット

ショーボンド継手セット
ストラブ・グリップ Gタイプまたは、GXタイプとステンレス製のSBジョイント（エルボ、チーズ、レジューサー）をセットにしたものです。

▲Gタイプ▲GXタイプ■使用圧力：1.0 MPa■サイズ：40Su ～150Su（32A～150A）▲SB ジョイントストラブカップリング総合カタログ

製造元

代理店

東京事業所
大阪事業所

https:// www. sb-material.co. jp/2024 年 7月改訂版