敷地内の工事に携わるみなさまへ

ガス管損傷事故を防ぐための3つの ポイント
工 事 の 前 に ガ ス管の位置をしっかり確認。
作 業員 全 員 で 情 報 共 有 し、ガス管損傷事故を防ぎましょう。

P o i n t

1

P o i n t

工事前にまず確認！
工事前にガス管位置やガスが通じていないことを確認。
ガス管付近は特に慎重に手掘り等で作業する。

2

不明な場合はガス事業者へ連絡！
ガス管の位置や深さが不明な場合やガス管の撤去・移設工 事 が 必 要 な 場 合 。
その他、必要に応じてガス事業者にご相談ください。

P o i n t

3

情報は全員で共有！
ガス管の位置などの情報は、図面などで作業員全員で情報を共有する。

敷地内で工事を行う際は、ガス管 の 確認を！

ガ ス の 事 故 が な く な る よ う 皆 様 の ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い し ま す。

工事

ガスの安全
h t t p : // w w w . m e t i . g o . j p /お問い合わせはH27⑥ 敷地内工事の前
ガス管 にの確認、忘れてませんか？

必ず確認！

ガスのあんしん
合い言葉

ちょっと待て！
そのすぐ下にはガス管が！
？
建物の改築・解体・給排水工事などをはじめる前にガス管の位置確認を！
《工事の前に》ガス管の位置やガスが通じていないことを必ず確認してください。

《ガス管近傍で工事を行う場合》
あくまでも慎重に作業を進めてください 。

工事の前
ガス管 にの確認、忘れてませんか？

《不明な点は》ガス事 業 者 にご相 談くださ い 。

《ガス臭いと感じた時》
火気や電動工具の使用を避け、すぐにガス事業者に連絡してください。

敷地内他工事におけるガス管損傷事故を防ぐために、ご協力をお願いします。

ガス管損傷事故防止のため、工事の安全 チェック

毎日、工事の前にしっかりチェック！
作業員全員で情報共有して、ガス管破損事故を防ぎましょう。
〈 チ ェッ ク 項 目 〉

工事前に 必ず 確認！
□図面などで工事前にガス管の位置を確認。
□ガス管のガスが、どこまで通じているか確認。
□ガス管付近では手掘り作業をするなど、作業のポイントを確認。

不明な点はガス事業者へ確認！
□ガス管の位置や深さが不明な場合。
□ガス管の撤去・移設工事が必要な場合。
□ガス管にガスが通じているか不明な場合。
□協議になかった管が出てきた場合。
※その他、必要に応じてガス事業者にご相談ください。

工事はあくまでも慎重に！
□工事は、ガス管の位置や深さを再度確認してから。
□ガス管の近くでは、重機を使用せず、手掘りにて慎重に作業を。

作業者全員で情報共有を！
□ガス管の位置情報や、ガス管近くでの手掘り等作業のポイントを必ず作業者全員で情報共有をお願いします。

ガ ス の 事 故 が な く な る よ う 、皆 様 の ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い し ま す。
ガスの安 全
http://www.meti.go.jp/
H27

ガス管調査窓口検索
ガス管の位置が不明な場合、日本ガス協会にアクセスし、以下の手順で各地域のガス会社の「ガス管調査窓口」が確認できます。

スマートフォンやパソコンから

日本ガス協会検索

https://www.gas.or.jp/gas-pipe/

step 1step 2step 3

左上のメニューボタンから検索したい都道府県または市名、検索結果一覧からガス会社の「ガス管調査窓口検索」を選びます。 群名を入力し「検索する」をクリック。 連絡先の確認をおこないます。

スマートフォンの場合

ガス管損傷による事故を起こすと、ケガ・火傷のほか、火災・爆発など近隣住民への迷惑、加えて

1 落ち着いて、すぐにガス会社まで連絡する。

万一、ガス管を損傷してしまったら…

− 掘削、解体・撤去、増改築・改装工事をされる皆様へ −（換気扇は使用しない）
2 窓やドアを開けて換気をする。
3 火気や電動工具は使用しない。
※コンクリートカッター・はつり作業、配管切断作業で発生する火花も着火源となります。

4 周囲へ周知、状況に応じて避難と避難誘導をする。

工事停止
損害賠償
労働災害に発展し、会社に損失が生じることになります。

5 可能な場合はガスの噴出を止める。
ガス漏れ時の緊急連絡先

安全管理に努めましょう。

チェックシートで安全確認！
！

安 全 確 認 基 本 チェックシート

必ずやろう ＞＞＞
掘 削 工事をする方へ

解 体 ・ 撤 去 工事をする方へ

道路・敷地内を掘削（はつり・カッター含む）・杭打ち・整地など

道路

道路を工事する際はガス会社※へ連絡・協議しましょう

工事前確認

ガス管の図面は持っていますか？
敷地内

工事範囲にガス管がないか確認しましょう

建物や構造物を取り壊す「ガスが通じているか」わかりますか？
ガス管を損傷する恐れがある場合は、必ずガス会社※へ連絡しましょう

既設建物や設備の改修

解体建物のガス管にガスが通じていないことを確認しましょう

ガス配管の図面は持っていますか？

ガスが通じている場合、ガス会社へ切断処理を依頼しましょう

工事範囲にガス管がないか確認しましょう

解体建物に別の建物のガス管が通っていないか確認しましょう（例：解体するA棟の中に、B 棟のガス管がある場合など）「ガス管の位置」はわかりますか？

ガス管を損傷する恐れがある場合は、必ずガス会社※へ連絡しましょう「ガス管の位置・深さ」はわかりますか？

増 改 築 ・ 改 装 工 事を す る 方 へ「ガスが通じているか」わかりますか？
ガス管を損傷する恐れがある場合は、必ずガス会社※へ連絡しましょう

不明な点はガス会社※へ確認しましょう

不明な点はガス会社※へ確認しましょう

不明な点はガス会社※へ確認しましょう

工事時確認︵現場確認︶※裏面の「ガス管調査窓口検索」を参照※裏面の「ガス管調査窓口検索」を参照※裏面の「ガス管調査窓口検索」を参照

ガス会社との事前打合せから工事内容や日程を変更する場合は、ガス会社へ連絡しましょう

ガス会社との事前打合せから工事内容や日程を変更する場合は、ガス会社へ連絡しましょう

ガス会社との事前打合せから工事内容や日程を変更する場合は、ガス会社へ連絡しましょう

工事場所付近にガス管の標示※がある場合、付近にガス管があるため注意して作業しましょう

作業対象にガスメーターが設置されている場合、ガス管の切断処理をガス会社へ依頼しましょう

これから作業する配管が目的の配管で間違いないか確認しましょう

工事場所付近にガス管があることを確認した場合、ガス管付近は慎重に手掘りで行いましょう

はつり・穴あけ・壊し作業付近にガス管があることを確認した場合、ガス管付近は慎重に作業しましょう※【埋設ガス管の標示例】【露出ガス管の標示例】【ガス管損傷の例】

注意！
標示杭

標示ピン

標示シール

衝撃が加わると破損してしまいますので、十分ご注意ください。

事故事例

下水工事のカッター作業中にガス管を損傷。
漏えいしたガスを止めようと、周りのコンクリートをはつった際の火花で着火。
作業員 1 名が顔面と両腕に火傷を負いました。

GAS

ガス

埋設ガス管にはポリエチレン管が多く使われています

注意！ 材質がポリエチレンというプラスチックのガス管で、ガスメーターが撤去済でもガス配管の切断処理をするまでは配管にはガスが通じています。

ガスメーター
ガス管標示シール

コンクリート内のガス管をドリルにより損傷した例

改修工事に伴う排水管工事の際、設備図面の十分な確認をせず排水管と思い込み、ガスが通じているガス管に穴をあけ、電動工具の火花で着火。
作業員１名が火傷を負いました。
GAS

建物解体工事中に、水道管とガス管を損傷し、水道管から噴出した水がガス管に入り、周辺の約150戸のガスがストップ。
事故を起こした工事会社は多額の損害賠償を請求されました。
水道

ガス