下水道排水設備工事責任技術者試験
受験準備講習会用テキスト

目

次目

次

第 1 章 試験一般について
１

出題範囲と形式 ··············································· 2

２

受験のコツ ··················································· 3３

試験問題の表紙例 ············································· 4４マークシート「表」の例 ······································· 5

第 2 章 一般・法令編
１問題演習 ····················································· 7２

解答編 ······················································ 13

第 3 章 技術編（計算問題以外）
１

問題演習 ···················································· 15

２

解答編 ······················································ 23

第 4 章 技術編（計算問題解説）
１

計算の基本 ·················································· 26
１－１ 計算問題分野の出題傾向
１－２ 四捨五入の考え方
１－３ 標高の考え方
１－４ こう配の考え方
１－５ こう配と管底差と管路延長の関係について

２

縦断面図問題 ················································ 33
２－１ 縦断面図問題の解説
２－２ 縦断面図の見方
２－３ 地盤高、土かぶり、管径、管厚、管底高の関係
２－４ 土かぶりの計算
２－５ マンホール深の計算
２－６ 管底高の計算
２－７ こう配、管路延長の計算
２－８ 問題縦断－１２－９ 問題

縦断－２２－１０３問題 縦断－３屋外排水設備問題 ············································ 52
iii

第2章

１一般・法令編問題演習

問題－１
次の記述は、下水道法第１条（この法律の目的）について述べたものです。
（ア）から（オ）に当てはまる語句を下の語群からそれぞれ１つ選んでください。
この法律は、（ア）の策定に関する事項並びに公共下水道、（イ）及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって（ウ）の健全な発達及び（エ）の向上に寄与し、あわせて公共用水域の（オ）に資することを目的とする。
（語 群）① 水質の保全② 市町村⑤流域下水道総合計画⑩

流域別下水道整備総合計画

【解答欄】
（ア）

⑥（イ）

③ 排除
公衆衛生

④⑦

住民環境

⑪ 伝染病予防
（ウ）

流域下水道

（エ）

⑫

⑧ 都市広域下水道

⑨ 地域
⑬

水質向上

（オ）

問題－２
次の記述は、下水道法第 2 条の「用語の定義」について述べたものです。
（ア）から（オ）に当てはまる語句を下の語群からそれぞれ１つ選んでください。
（１）公共下水道とは、主として市街地における下水を排除し、又は処理するために（ア）が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が（イ）である構造のものをいう。
（２）（ウ）とは、公共下水道により下水を排除することができる地域で、下水道法第 9 条第１項の規定により公示された区域をいう。
（３）下水道とは、下水を排除するために設けられる排水管、（エ）その他の排水施設（かんがい排水施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（（オ）を除く。）又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。
（語 群）
① 開きょ

② し尿浄化槽⑦ 地方公共団体 ⑧ 排水区域
【解答欄】
（ア）

（イ）

③ 公共の水域 ④ 排水きょ ⑤ 下水
⑨ 排水設備（ウ）⑩ 処理区域 ⑪ 民間企業

（エ）
-7-

⑥ 処理施設

（オ）

⑫ 暗きょ

第4章

２－２

技術編（計算問題解説）

縦断面図の見方

管路におけるマンホールの内径(cm)、深さ(m)を示しています。

管が埋設されている状況（延長、管径、土かぶり、こう配）を模式的に表しています。
DL +10.00

管径(mm)、管種、こう配、管路延長(m)を数値や記号で示

12.10

12.00

0.77

0.910.93

しています。
マンホール等の変化点におけ管底高(m)の数値を示している、地盤高(m)、土かぶり(m)、ます。計算上、全てマンホー

10.83210.812

11.072

管底高 土かぶり 地盤高（ｍ）（ｍ）（ｍ）◎ 250 VU
① 1.2/100
20.00

ルの中心線上での値として考えます。

地盤高 GL・縦断面図の排水管は、原則として右側を下流とします。

マンホール
中心線

土かぶり

管厚基本的には、右に行くほど低

土かぶり

マン
ホール
深・“VU”とは管種を表してお管 り、硬質塩化ビニル管(VU 管)厚 のことです。
・“GL”は Ground Level=地盤

管径

管径（上流側管底高）（下流側管底高）
図

くなります。

高を示します。
・“DL”は Datum Line=図面作
成上の基準線を示します。

縦断面図の見方（マンホール付近の拡大図との対比）- 34 -

第4章

５－２

技術編（計算問題解説）

２６．水準測量（後視 BS）
後視（標尺の読値）

測量の進行方向

Ｃ
標尺

水準器

Ｃ地盤高▼

基準面 0.000ｍ

後視とは、標高がわかっている点Ａに標尺を立てたときの、標尺の読値をいいます。
後視から水準器の標高（器械高）がわかります。

水準器の標高（器械高） ＝Ａの標高(地盤高)＋a(後視)５－３

２７．水準測量（前視 FS）
前視（標尺の読値）

測量の進行方向

Ｃ
標尺

水準器c
地盤高▼
地盤高▼

Ｃ
Ｃの標高

基準面 0.000ｍ

前視とは、標高がわかっていない点（＝地盤高を知りたい点）に標尺を立てたときの、標尺の読値をいいます。前視から任意の地点の標高（地盤高）がわかります。

① B の標高(地盤高) ＝ 水準器の標高（器械高） －b(前視)② C の標高(地盤高) ＝ 水準器の標高（器械高） －c(前視)- 100 -

【本書の著作権及び使用上の注意】
1

本書の著作権は、東京都下水道サービス株式会社に帰属します。

2

本書を東京都下水道サービス株式会社の事前の書面による承諾なしに、複製・販売・譲渡・貸与又は第三者への使用許諾をすることはできません。

3

本書を、東京都下水道サービス株式会社の事前の書面による承諾を得ることなく、公開その他公衆の閲覧に供することはできません（インターネットその他媒体を問いません）。

4

上記に反する行為が発覚した場合、東京都下水道サービス株式会社は法的措置をとることがあります。

下水道排水設備工事責任技術者試験受験準備講習会用テキスト
平成 30 年 6 月 30 日

発行（第１版）

平成 30 年 9 月 30 日発行（第２版）

令和 3 年 5 月 31 日 発行（第３版）
令和 4 年 8 月 31 日 発行（第４版）
令和 5 年 8 月 20 日 発行（第５版）
編集発行

東京都下水道サービス株式会社

管路部 土木技術課〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号
電話番号

銭瓶町ビル

03-3241-0819

００５- 116 -