平成28年5月2日 国土交通省告示第723号
別表第１（い）検査項目（は）検査方法

設置場所の周囲状 閉鎖の障害となる物品の目視により確認する。
況放置の状況

(1)
(2)
(3)

（ろ）検査事項

扉の取付けの状況
防火扉(4)

扉、枠及び金物危害防止装置

目視又は触診により確認する。

扉、枠及び金物の劣化及目視により確認する。
び損傷の状況
作動の状況（に）判定基準
物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。
取付けが堅固でないこと。
変形、損傷又は著しい腐食があること。

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネ 運動エネルギーが10Ｊを超えること又ルギーを確認するとともに、プッシュプ は閉鎖力が150Ｎを超えること。
ルゲージ等により閉鎖力を測定する。
煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ（２）に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては
昭和48年建設省告示第2563号第1第二号二（２）（ⅰ）及び（ⅱ）に掲げる場所に設けていないこと。

設置位置目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

(6)

感知の状況

（16）の項又は（17）の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の 適正な時間内に感知しないこと。
検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

(7)

温度ヒューズ装置 設置の状況(5)
煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器

(8)

連動機
構

(9)
連動制御器
(10)

(13)

温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

スイッチ類及び表示灯の目視により確認する。
状況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

結線接続の状況

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

目視又は触診により確認する。

回路計、ドライバー等により確認する。
予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確状況認する。
接地の状況

(11)
(12)

目視により確認する。

連動機構用予備電源(14)

接地線が接地端子に緊結されていな
いこと。
自動的に予備電源に切り替わらないこと。
変形、損傷又は著しい腐食があること。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

(15)

閉鎖した防火扉を、連動制御器による再ロック防止機構の作動 復旧操作をしない状態で閉鎖前の位防火扉が自動的に再閉鎖しないこと。の状況
置に戻すことにより、作動の状況を確認する。

(16)

煙感知器、熱煙複合式感知器若しく
は熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉（(17)の項の点検が行われるものを除く。）の 防火扉が正常に閉鎖しないこと又は作動の状況を確認する。ただし、連動 連動制御器の表示灯が点灯しないこ
機構用予備電源ごとに、少なくとも一 と若しくは音響装置が鳴動しないこと。
以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

自動閉鎖装置

防火扉の閉鎖の状況

総合的な作動の状況(17)

防火区画（建築基準法施行令（昭和25年政令第当該区画のうち一以上を対象として、 防火扉が正常に閉鎖しないこと、連動338号。以下「令」とい
煙感知器又は熱煙複合式感知器を作 制御器の表示灯が正常に点灯しないう。）第112条第10項から 動させ、複数の防火扉の作動の状況 こと若しくは音響装置が鳴動しないこ
第12項までの規定による 及びその作動による防火区画の形成 と又は防火区画が適切に形成されな区画に限る。）の形成の の状況を確認する。
いこと。
状況

別表第２
（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法

設置場所の周囲状 閉鎖の障害となる物品の目視により確認する。
況放置の状況

(1)（に）判定基準
物品が放置されていることにより防火シャッターの閉鎖に支障があること。

軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機 目視、聴診又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。の取付けの状況

(2)
駆動装置
((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。）

(3)

(4)

(5)

スプロケットの設置の状
巻取りシャフトと開閉機のスプロケット目視により確認する。
況に心ずれがあること。
軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット
変形、損傷、著しい腐食、異常音又は目視、聴診又は触診により確認する。
又はロープ車の劣化及び異常な振動があること。
損傷の状況
ローラチェーン又はワイ腐食があること、異常音があること若ヤロープの劣化及び損傷 目視、聴診又は触診により確認する。 しくは歯飛びしていること、又はたるみの状況若しくは固着があること。
スラット及び座板の劣化
等の状況

(6)
カーテン部

スラット若しくは座板に変形、損傷若し
防火シャッターを閉鎖し、目視により確くは著しい腐食があること又はスラット認する。に片流れ若しくは固着があること。

吊り元の劣化及び損傷並目視又は触診により確認する。
びに固定の状況

変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

ケースに外れがあること。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。

(10)

危害防止用連動中継器の配線の状況

目視により確認する。

劣化、損傷又は脱落があること。

(11)

危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

(12)

危害防止装置用予備電源の容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。

(13)

座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況

目視により確認するとともに、座板感 変形、損傷若しくは著しい腐食がある知部を作動させ、防火シャッターの降 こと又は防火シャッターの降下が停止下が停止することを確認する。
しないこと。

作動の状況

防火シャッターの閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、シャッターカーテンの質量により運動エネルギー運動エネルギーが10Ｊを超えること、を確認するとともに、座板感知部の作座板感知部が作動してからの停止距動により防火シャッターの降下を停止離が5ｃｍを超えること又は防火シャッさせ、その停止距離を鋼製巻尺等にターが再降下しないこと。
より測定する。また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。

(7)
(8)

(9)

防火シ
ャ
ッ
ター

ケース
まぐさ及びガイドレール

危害防止装置

(14)

(15)

設置位置

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

感知の状況（26）の項又は（27）の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の 適正な時間内に感知しないこと。
検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
(16)

連
動機
構

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ（２）に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号二（２）（ⅰ）及び（ⅱ）に掲げる場所に設けていないこと。

目視により確認する。

温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

スイッチ類及び表示灯の目視により確認する。
状況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

(17)

温度ヒューズ装置 設置の状況

(18)

連動制御器

(19)

結線接続の状況
連動制御器

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

連動機
構

連動機構用
予備電源

自動閉鎖装置

手動閉鎖装置(26)
総合的な作動の状況(27)

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

回路計、ドライバー等により確認する。
予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確状況認する。

接地線が接地端子に緊結されていな
いこと。
自動的に予備電源に切り替わらないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

接地の状況

設置の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火シャッター防火シャッターが正常に閉鎖しないこ（(27)の項の点検が行われるものを除防火シャッターの閉鎖のと又は連動制御器の表示灯が点灯しく。）の作動の状況を確認する。ただ状況ないこと若しくは音響装置が鳴動しなし、連動機構用予備電源ごとに、少ないこと。
くとも一以上の防火シャッターについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。
当該区画のうち一以上を対象として、 防火シャッターが正常に閉鎖しないこ
防火区画（令第112条第煙感知器又は熱煙複合式感知器を作 と、連動制御器の表示灯が点灯しな10項から第12項までの規動させ、複数の防火シャッターの作動 いこと若しくは音響装置が鳴動しない定による区画に限る。）のの状況及びその作動による防火区画 こと又は防火区画が適切に形成され形成の状況の形成の状況を確認する。
ないこと。

別表第３
（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法(1)

設置場所の周囲状 閉鎖の障害となる物品の目視により確認する。
況放置の状況

(2)

駆動装置(3)
カーテン部
(4)
(5)

ケース

(6)

まぐさ及びガイドレール

(7)
(8)
(9)
(10)

耐火ク
ロス
ス
ク
リー
ン

物品が放置されていることにより耐火クロススクリーンの閉鎖に支障があること。

腐食があること、異常音があること若ローラチェーンの劣化及目視、聴診又は触診により確認する。 しくは歯飛びしていること、又はたるみび損傷の状況若しくは固着があること。
耐火クロス及び座板の劣 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視化及び損傷の状況により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

吊り元の劣化及び損傷並
目視又は触診により確認する。
びに固定の状況

変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

ケースに外れがあること。

目視により確認する。

まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。

目視により確認する。

劣化、損傷又は脱落があること。

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

劣化及び損傷の状況
危害防止用連動中継器の配線の状況
危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状
況
危害防止装置用予備電源の容量の状況
座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況

危害防止装置(11)（に）判定基準

作動の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。
目視により確認するとともに、座板感 変形、損傷若しくは著しい腐食がある
知部を作動させ、耐火クロススクリー こと又は耐火クロススクリーンの降下ンの降下が停止することを確認する。 が停止しないこと。
イ 巻取り式
耐火クロススクリーンの閉鎖時間をス
トップウォッチ等により測定し、カーテン部の質量により運動エネルギーを 運動エネルギーが10Ｊを超えること、確認するとともに、座板感知部の作動 座板感知部が作動してからの停止距により耐火クロススクリーンの降下を 離が5ｃｍを超えること又は耐火クロス停止させ、その停止距離を鋼製巻尺 スクリーンが再降下しないこと。
等により測定する。また、その作動を解除し、耐火クロススクリーンが再降下することを確認する。
ロ バランス式
耐火クロススクリーンの閉鎖時間をス
トップウォッチ等により測定し、カーテ 運動エネルギーが10Ｊを超えること又ン部の質量により運動エネルギーを は閉鎖力が150Ｎを超えること。
確認するとともに、プッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

(12)

設置位置

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

感知の状況（22）の項又は（23）の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の 適正な時間内に感知しないこと。
検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器
(13)

連動機
構

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ（２）に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては
昭和48年建設省告示第2563号第1第二号二（２）（ⅰ）及び（ⅱ）に掲げる場所に設けていないこと。

(14)

スイッチ類及び表示灯の目視により確認する。
状況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

(15)

結線接続の状況

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

(16)

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

(17)

予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確状況認する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

連動制御器

(18)

連動機構用予備電源

(19)
(20)

(21)

連動機
構

自動閉鎖装置

手動閉鎖装置(22)
総合的な作動の状況(23)

変形、損傷又は著しい腐食があること。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

設置の状況目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

耐火クロススクリーンの閉鎖の状況

煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させ、全ての耐火クロススクリーン（(23)の項の点検が行われ 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖しるものを除く。）の作動の状況を確認 ないこと又は連動制御器の表示灯がする。ただし、連動機構用予備電源ご 点灯しないこと若しくは音響装置が鳴とに、少なくとも一以上の耐火クロスス 動しないこと。
クリーンについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

当該区画のうち一以上を対象として、 耐火クロススクリーンが正常に閉鎖し防火区画（令第112条第煙感知器又は熱煙複合式感知器を作 ないこと、連動制御器の表示灯が正10項から第12項までの規動させ、複数の耐火クロススクリーン 常に点灯しないこと又は音響装置が定による区画に限る。）のの作動の状況及びその作動による防 鳴動しないこと及び防火区画が適切形成の状況
火区画の形成の状況を確認する。に形成されないこと。

別表第４（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法（に）判定基準(1)

設置場所の周囲状 作動の障害となる物品の目視により確認する。
況放置の状況

(2)

散水ヘッド

散水ヘッドの設置の状況 目視により確認する。

(3)

開閉弁開閉弁の状況目視により確認する。

排水の状況

次に掲げる方法のいずれかによる。
イ 放水区域に放水することができる場合にあっては、放水し、排水の状況を目視により確認する。
排水が正常に行われないこと。
ロ 放水区域に放水することができない場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認する。

(4)

排水設備

(5)
水源
(6)
(7)
(8)

ドレン
チャ
ー等

(9)

貯水槽の劣化及び損傷、目視により確認する。
水質並びに水量の状況

物品が放置されていることによりドレンチャー等の作動に支障があること。
水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。
変形、損傷又は著しい腐食があること。

変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。
変形、損傷又は著しい腐食があること。
スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。

給水装置の状況

目視により確認する。

ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況

目視又は作動の状況により確認する。

結線接続の状況

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていな
いこと。

ポンプ及び電動機の状況 目視又は触診により確認する。

回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。

(11)

加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況

常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

(12)

加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食があること。

(10)
加圧送水装置加圧送水装置用予備電源の容量の状況
圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況

(13)
(14)

(15)

目視又は作動の状況により確認する。

変形、損傷若しくは著しい腐食がある
こと又は正常に作動しないこと。

設置位置目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

煙感知器又は熱煙複合式感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号ニ（２）に掲げる場所に設けていないこと。熱感知器にあっては昭和48年建設省告示第2563号第1第二号二（２）（ⅰ）及び（ⅱ）に掲げる場所に設けていないこと。

感知の状況（25）の項又は（26）の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の 適正な時間内に感知しないこと。
検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器（火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。）
(16)

連動機
構

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。

(17)

スイッチ類及び表示灯の目視により確認する。
状況

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

(18)

結線接続の状況

目視又は触診により確認する。

断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。

(19)

接地の状況

回路計、ドライバー等により確認する。

接地線が接地端子に緊結されていないこと。

(20)

予備電源への切り替えの 常用電源を遮断し、作動の状況を確状況認する。

自動的に予備電源に切り替わらないこと。

制御器

(21)

連動機構用予備電源

(22)
(23)

(24)

連動機
構

自動作動装置手動作動装置(25)
総合的な作動の状況(26)

変形、損傷又は著しい腐食があること。

劣化及び損傷の状況

目視により確認する。

容量の状況

予備電源試験スイッチ等を操作し、目容量が不足していること。
視により確認する。

設置の状況

目視又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。

目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。

速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

設置の状況

次のいずれかの方法により全てのドレンチャー等（(26)の項の点検が行われるものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状
ドレンチャー等が正常に作動しないこドレンチャー等の作動の 態で作動の状況を確認する。と又は制御盤の表示灯が点灯しない状況
イ 放水区域に放水することができること。
場合にあっては、煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法
ロ 放水区域に放水することができな
い場合にあっては、放水試験による方法
当該区画のうち一以上を対象として、防火区画（令第112条第ドレンチャー等が正常に作動しないこ（25）の項（は）欄イ又はロに掲げる方10項から第12項までの規と、制御盤の表示灯が点灯しないこと
法により複数のドレンチャ―等の作動定による区画に限る。）の又は防火区画が適切に形成されないの状況及びその作動による防火区画形成の状況こと。の形成の状況を確認する。