技 術 資 料
技 資第１４７号Ａ光ファイバケーブルの弛度計算について

平成２７年 ２月
(２０１５年)

改訂

一般社団法人 日本電線工業会
通信ケーブル専門委員会
光ケーブル小委員会

目 次
ページ

1

はじめに ································································· 22

弛度計算の手順3

2-1

風圧条件の設定 ······················································· 22-2

合成荷重の算出 ······················································· 32-3臨界径間長の算出 ····················································· 42-4架線条件の算出 ······················································· 5

実計算例 ································································· 6①氷雪の多い地方の場合 ···················································· 6②氷雪の少ない地方の場合 ·················································· 7③氷雪の多い地方で低温季に最大風速を生ずる地方の場合 ····················· 8１１．はじめに
本資料は、光ファイバケーブルの弛度計算についてまとめたものである。光ファイバ
ケーブルの弛度計算は基本的にはメタル通信ケーブルと同じ考え方で設定して問題ないが、許容張力の考え方については光ファイバの破断確率を考慮して設定する必要がある為、これを考慮した内容としている。
本技術資料を作成するに至った背景として、会員社より弛度計算に関して顧客からの問合せが多い事が報告された事が挙げられ、この業務に少しでも役立つ様に考え方を統一することを目的とし、技術資料１４７号として発行することとした。
※尚、本計算式・プログラムの計算値はあくまで目安であり、実際の使用環境において保証するものではない。また、径間の両端において高低差がある場合は適用されないことに留意されたい。

２．地度計算の手順
２－１．風圧条件の設定

ケーブルを布設する環境の気候に合わせ下表を参考に風圧条件を設定する。

地域
氷雪の少ない地方

氷雪の多い地方
氷雪の多い地方で低温季に最大風速を生ずる地方

温度

風速
水平風圧加重（m/s） Pa（kgf/m 2 ）

被氷雪

備考

平均温度

40980（100）

-

甲種

最低温度

28490（50）

-

丙種

平均温度

40980（100）

-

甲種

最低温度

28490（50）比重 0.9、厚さ 6mm

乙種40980（100）-

甲種28490（50）比重 0.9、厚さ 6mm

乙種

最低温度

地域の気候により上記の条件設定が適切でないと判断される場合は、温度・風圧条件を実情にあわせて変更し計算しても良い。

２

２－２．合成荷重の算出

ケー ブルに 加わ る荷 重とし て、垂 直方 向の 荷重Ｗ と、水 平方 向の 荷重Ｗ １ が あり 、これより合成荷重Ｗ Ｓ を求める。

合成荷重（Ｗ Ｓ ）＝√｛Ｗ 1 2 +（9.8Ｗ） 2 ｝

Ｗ(N/m)：ケーブル重量・・・・・・・・・・・・式①(kg/m)

Ｗ 1 ：風圧荷重(N/m)

Ｗs ：合成荷重(N/m)

ｈ (ケ ー ブ ル 長 径 )Ｗ1ＷＷＳ

ここで、氷雪の多い地域での荷重は、ケーブル上に厚さ 6mm、比重 0.9 の氷雪が付着したことを想定し、以下の通りとする。

合成荷重（Ｗ Ｓ ）＝√{Ｗ 1 2 +(9.8Ｗ+Ｗ 2 ) 2 }(N/m)

・・・・・・・・・・・・式②Ｗ：ケーブル重量(kg/m)

Ｗ1：風圧荷重＝Ｋ 1 ×490×（h+2b）×10 -3（N/m）

Ｗ2：氷雪荷重＝9.8×（（π/4）×（h+2b） 2 -（π/4）×h 2 ）×0.9×10 -3 （N/m）

Ｋ１：空気抵抗係数 1)ｈ：ケーブル長径（mm）

ｂ：氷雪厚さ（mm）

注 1)

空気抵抗係数Ｋ 1 については、メーカーに問合せ下さい。

３

２－３．臨界径間長の算出架線した光ケーブルに最悪条件を与える風圧条件が高温季荷重か低温季荷重であるか決定する。
そのために下記の式による臨界径間を算出し、臨界径間より短い径間には低温季荷重を最悪条件として採用し、長い径間に対しては高温季荷重を最悪条件として適用する。
また、ｑ 1 ＞ｑ 2 の場合、臨界径間は存在しない。この場合は、低温季を最悪条件として適用する。

臨界径間計算式
Ｓc=（Ｔ 1 ／Ｗ）×√｛24×α（Ｔm－Ｔg）／（ｑ 2 2 －ｑ 1 2 ）｝(m)・・・・・・・・・・・・・式③
ここに、
Ｓc：臨界径間(m)Ｔ 1 ：吊り線の許容張力(N)Ｗ ：ケーブル質量(kg/m)-5

α ：吊り線の線膨張係数(鋼線の場合は 1.1×10 ) (/℃)
Ｔm：高温季温度(℃)

Ｔg：低温季温度(℃)（一般に、Ｔm－Ｔg＝３０と設定する）
ｑ 1 ：低温季における負荷係数
ｑ 2 ：高温季における負荷係数

また、負荷係数ｑは下式による。
ｑ＝（合成荷重／ケーブル重量）＝Ｗ S ／9.8Ｗ※上式において、ケーブル質量は１m あたりの値を用いているが、ＷＥＢ上の入力画面においては１km あたりの値を入力する為、入力間違いに注意のこと。

４２－４．架線条件の算出
光ファイバの信頼性を確保するため、最悪条件における風圧荷重条件における光ファ
イバケーブルの許容張力は吊り線の 0.2%伸び時の張力以下とする。
布設時の架線条件（架線張力Ｔ 2 、弛度ｄ）を以下にて求めることができる。

（Ｔ ２ ／Ａ） ２ ×｛Ｔ ２ ／Ａ－（Ｋ－αΔｔＥ）｝＝Ｍ

・・・・・・・・・・・式④

Ｋ＝（Ｔ １ ／Ａ）－{（Ｗ Ｓ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ）／２４Ｔ １ ２ }・・・・・・・・・・・式⑤

Ｍ＝Ｗ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ／２４Ａ ２・・・・・・・・・・・・式⑥

以上④～⑥より初期張力（架線張力）Ｔ ２ を求め、初期弛度ｄを算出する。

ｄ＝（Ｗ×Ｓ ２ ）／（８×Ｔ ２ ）・・・・・・・・・・・・式⑦

ここで、
Ｓ：径間長(m)Ｔ１：最悪条件における張力(N)

Ｔ２：架線張力(N)

ｔ1：最悪条件における気温

(℃)

ｔ２

：架線時温度(℃)Δｔ ：ｔ ２ －ｔ １(℃)

Ａ

：吊り線断面積(mm 2 )

Ｅ

：吊り線ヤング率[176400](MPa)α：吊り線の線膨張係数[1.1×10 -5 ](/℃)

ｄ：初期弛度(m)Ｗs：最悪時合成荷重(N/m)

５

３．実計算例
ケーブル高さ（ｈ）：２０(mm)ケーブル質量（Ｗ）：３００(kg/km)（＝０．３(kg/m)）
吊り線サイズ（Ａ）：７本／２．０mm＝２２mm 2 （許容張力７７４０(N））
径間長（Ｓ）：５０(m)①氷雪の多い地方の場合
・ 風圧条件高温季は甲種、低温季は乙種にて氷雪厚（ｂ）６mm とする。
また、空気抵抗係数（Ｋ １ ）は１とする。
・ 合成荷重高温季荷重Ｗ Ｓ ＝√{（980×20×10 -3 ） 2 +（9.8×0.3） 2 }＝19.82
負荷係数ｑ 2 ＝19.82/（9.8×0.3）＝6.74

低 温季 荷 重 Ｗ Ｓ ＝√ ［ {490×（ 20+6×2） ×10 -3 } 2 +{(9.8×0.3)+(9.8×（（ π/4）×（20+6×2） 2 -（π/4）×20 2 ）×0.9×10 -3 )｝ 2 ]＝√（15.68 2 +7.26 2 ）＝17.28
負荷係数ｑ 1 ＝17.28/（9.8×0.3）＝5.88・ 臨界径間Ｓ Ｃ ＝（7740/9.8×0.3）×√{24×1.1×10 -5 ×（15-（-15））/（6.74 2 -5.88 2 ）}＝2633×√（7.92×10 -3 /10.84）＝71ｍ
従って、Ｓ Ｃ が径間 50(m)より大きい為、低温季荷重を最悪条件とする。

・架線時の条件
Ｋ＝Ｔ １ ／Ａ－{（Ｗ Ｓ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ）／２４Ｔ １ ２ }＝7740/22-{（17.28 2 ×176400×50 2 ）/（24×7740 2 ）}＝351.8-91.6＝260

Ｍ＝Ｗ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ／２４Ａ ２ ＝（9.8×0.3） 2 ×176400×50 2 /(24×22 2 )＝327673
このＫ、Ｍの値を式④に代入し３次方程式を解くと、Ｔ ２ ＝4612（N）となり、この時の弛度ｄ＝（Ｗ×Ｓ ２ ）／（8×Ｔ ２ ）＝（0.3×9.8×50 2 ）/（8×4612）＝0.20mとなる。
６②氷雪の少ない地方の場合

・ 風圧条件高温季は甲種、低温季は乙種にて氷雪なしとする。
また、空気抵抗係数（Ｋ １ ）は１とする。
・ 合成荷重高温季荷重Ｗ Ｓ ＝√{（980×20×10 -3 ） 2 +（9.8×0.3） 2 }＝19.82
負荷係数ｑ 2 ＝19.82/（9.8×0.3）＝6.74

低温季荷重Ｗ Ｓ ＝√{（490×20×10 -3 ） 2 +（9.8×0.3） 2 }＝10.23
負荷係数ｑ 1 ＝10.23/（9.8×0.3）＝3.48・ 臨界径間Ｓ Ｃ ＝（7740/9.8×0.3）×√{24×1.1×10 -5 ×（15-（-15））/（6.74 2 -3.48 2 ）}＝2633×√（7.92×10 -3 /33.32）＝41(m)
従って、Ｓ Ｃ が径間 50(m)より小さい為、高温季荷重を最悪条件とする。

・架線時の条件
Ｋ＝Ｔ １ ／Ａ－｛（Ｗ Ｓ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ）／２４Ｔ １ ２ ｝＝7740/22-{（19.82 2 ×176400×50 2 ）/（24×7740 2 ）}＝351.8-120.5＝231.3

Ｍ＝Ｗ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ／２４Ａ ２ ＝（9.8×0.3） 2 ×176400×50 2 /(24×22 2 )＝328342
このＫ、Ｍの値を式④に代入し３次方程式を解くと、Ｔ ２ ＝5226（N）となり、この時の弛度ｄ＝（Ｗ×Ｓ ２ ）／（8×Ｔ ２ ）＝（0.3×9.8×50 2 ）/（8×5224）＝0.18(m)となる。

７

③氷雪の多い地方で低温季に最大風速を生ずる地方の場合

・ 風圧条件低温季（条件１）にて甲種で氷雪なし、または低温季（条件２）にて乙種で氷雪厚（ｂ）６ｍｍとする。
また、空気抵抗係数（Ｋ １ ）は１とする。
・ 合成荷重低温季（条件１）荷重Ｗ Ｓ ＝√{（980×20×10 -3 ） 2 +（9.8×0.3） 2 }＝19.82
低温季（条件２）荷重Ｗ Ｓ ＝√［{490×（20+6×2）×10 -3 } 2 +{（9.8×0.3）+(9.8×（(π/4）×（20+6×2）2 -（π/4）×20 2 ）×0.9×10 -3 )} 2 ］＝√（15.68 2 +7.26 2 ）＝17.28従って、低温季（条件１）のほうが低温季（条件２）より合成荷重が大きい為、低温季（条件１）を最悪条件とする。

・架線時の条件
Ｋ＝Ｔ １ ／Ａ－｛（Ｗ Ｓ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ）／２４Ｔ １ ２ ｝＝7740/22-{（19.82 2 ×176400×50 2 ）/（24×7740 2 ）}＝351.8-120.5＝231.3

Ｍ＝Ｗ ２ ×Ｅ×Ｓ ２ ／２４Ａ ２ ＝（9.8×0.3） 2 ×176400×50 2 /(24×22 2 )＝327673
このＫ、Ｍの値を式④に代入し３次方程式を解くと、Ｔ ２ ＝4035（N）となり、この時の弛度ｄ＝（Ｗ×Ｓ ２ ）／（8×Ｔ ２ ）＝（0.3×9.8×50 2 ）/（8×4035）＝0.23(m)となる。

参考文献
配電規程

JEAC7001-2007８

技術資料改訂履歴
資料番号

技資第１４７号

技術資料名

光ファイバケーブルの弛度計算について

改訂
2015/2/12

項目番号
2-2 W 1

変更前

変更内容

風圧荷重＝490×（h+2b）×10 -3 /Ｋ 1

風圧荷重＝
Ｋ 1 ×490×（h+2b）×10 -3

９© 一般社団法人日本電線工業会
技術資料

2015

技資第１４７号Ａ

光ファイバケーブルの弛度計算について委員会

通信ケーブル専門委員会
光ケーブル小委員会

初版

2011 年 2 月

発行

改版Ａ

2015 年 2 月

発行

発行者

一般社団法人日本電線工業会

技術部〒104-0045
東京都中央区築地 1-12-22
TEL03-3542-6035

FAX03-3542-6037

複写禁止

コンワビル６F