農業集落排水処理施設の維持管理基礎講座○○mL）、読み取った数値を 10 分の１にし％で表（第５回 汚泥管理と微生物（その２））示します。静置後 30 分経過後に読み取る SV のことをSV30 と呼び、一般的な指標として使用します。

１．はじめにSV 試験では、汚泥界面の位置が振動や風のよう前回に引き続き、「汚泥管理と微生物」についてな外乱に影響を受けます。また、メスシリンダーにお話しします。前回は、「微生物等の量を調整した直射日光が当たると、部分的に水温が上がり水の流り、微生物等の健康状態（微生物の構成員や年齢）れ（対流）が生じ活性汚泥の沈降を妨げることがあを管理する」ことが浮遊生物法における汚泥管理でります。SV 試験は、メスシリンダーを振動や風のあること、活性汚泥のフロック、活性汚泥の状態と影響がなく、直射日光の当たらない水平な所に置く沈降性の関係、についてお話ししました。

ことが必要です。図－１に、SV 試験のイメージと今回は、前回の話を踏まえて、汚泥管理で行う観察のポイントを示します。

SV 試験時にフロックを観察するときのポイントと汚泥引抜き作業について微生物等の視点でお話しします。

① 活性汚泥の色とフロックの大きさ

なお、前回では「微生物と小動物（後生動物）」③ 上澄水の透明度を「微生物等」をいいましたが、今回は「微生物」② 汚泥界面の状態といいます。

SV 試験の測定値

２．SV 試験と汚泥の性状活性汚泥の沈降性を判断する代表的な指標とし④ 汚泥の圧密状態ては、SV と SVI があります。
まずは復習を兼ねて、図－１ SV 試験のイメージと観察ポイント

SV 試験の測定方法を確認します。
SV試験といえばSV30のことだと思いがちですが、（１）SV30
SV(Sludge Volume)は汚泥沈降率といい、1L（内実は、SV30 だけが SV ではなく、他にも SV5 や径約 65mm）のメスシリンダー内の活性汚泥が占め

SV10、･･･、SV60･･･、etc.のように様々な SV がある容量を数値化（割合）した指標です。具体的な手ります。SV は目的や活性汚泥の性状（微生物の状順は、活性汚泥を 1L（内径約 65mm）のメスシリ態）に合わせて、読み取る時間や希釈（希釈 SV）ンダーにとり、静置したときに時間の経過とともに等を工夫すると、独自の指標として活用できる指標

下降する活性汚泥によって形成される上澄みと活でもあります。
図－２は、３処理施設（F 地区、S 地区、O 地区）性汚泥の境界面（汚泥界面）の位置を読み取り（〇1の活性汚泥について、経過時間０分から 60 分の SV（２）SV 試験時の汚泥観察を測定し、その結果をグラフ化したものです。

SV を測定するとき、活性汚泥をメスシリンダーに入れたら直ぐにその場を離れるのではなく、暫く活性汚泥の沈降状況を観察することをお勧めします。活性汚泥の沈降状況を直接観察できるので、活性汚泥の性状（汚泥性状）について、多くの情報を得ることができます。是非、注意深く観察してください。
図－１にも示していますが、SV 試験時に観察する項目と分類の目安を表－１に示します。

表－１ SV 試験時の観察内容

図－２ 経過時間と SV の関係

観察項目① 活性汚泥の色とフロックの大きさグラフから SV30 の数値は、F 地区 NO.2 の 95％が最大で O 地区 NO.2 の 59％が最小になっています。O 地区では SV 試験開始直後から汚泥界面が下降し０～30分の下降量が30～60より大きくなって② 汚泥界面の状態いますが、F 地区では開始直後は汚泥界面がなかなか下降せず 30～60 分の下降量が大きくなっています。このように、SV30 の数値は処理施設によって大③ 上澄水の色と透明度きく異なり、活性汚泥の沈降性に違いがあることが確認できます。
図－２から汚泥界面の下降には処理施設によって違いがあること、つまり活性汚泥の沈降性には違④ 沈降した活性汚泥の圧密状態

いがあり、維持管理する処理施設がどの様な沈降パターンなのかを確認することは、活性汚泥の系外流出を防止する上でも大事な情報であることが判ります。

2

分類の目安
1) 活性汚泥の色（茶色）・明るい・暗い
2) フロックの大きさ（塊、粒状感）・大きい・小さい3) フロックの形状
・丸みがある・不定形（不揃い）
1) 界面の形状
・平ら（水平）・凸凹（でこぼこ）
・片寄っている2) 界面の状態
・明確・不明瞭1) 上澄水の色・無色・白濁・黄色味がかっている
2) 透明感（上から汚泥界面を覗く）
・明瞭・不明瞭・確認できない
1) 沈降した汚泥の状態
・均一（濃淡なし）
・不均一（濃淡あり）
2) 空隙の有無
・空隙なし
・小さな空隙・大きな空隙
3) 汚泥の色・濃い・薄い３．SVI と SV30 の関係（２）沈降性の評価（１）SVI

農業集落排水処理施設でも SVI をバルキングのSV試験で測定したSV30の数値から活性汚泥の沈指標として使用することはできますが、標準活性汚降性をある程度評価できますが、試験時の MLSS泥法の数値をそのまま農業集落排水処理施設に適濃度によって数値が大きく左右されるため、用することはできません。長時間ばっ気法の農業集「MLSS 濃度に大きな変化がない」という条件が付

落排水処理施設では汚泥性状が異なるため、標準活きます。どんなに沈降性が良い活性汚泥でも MLSS性汚泥法の膨化の基準値は使えません。

濃度が高くなると、SV30 の数値は高くなり沈降性がバルキングの恐れがある SVI の数値は、以下のと悪いという評価になります。そのため、他の処理施おり異なっているので注意が必要です。

設と比較する場合や、季節による MLSS 濃度の調

『下水処理施設整を行った後に、SV 試験で活性汚泥の沈降性を評『農業集落排水処理施設 SVI＝250 mL/g 以上』

SVI＝150 mL/g 以上』

表－２は、図－２の処理施設の SV30 と MLSS 濃価する場合は注意が必要です。
SVI（Sluge Volume Index）(Sludge Volume)は度から SVI を計算した結果です。図－２では SV30汚泥容量指標といい、１g 当たりの活性汚泥が占めが最も小さい O 地区の活性汚泥が最も沈降性がよる容量を表します。SVI は活性汚泥の沈降性を評価いと判断しましたが、SVI では S 地区の活性汚泥のする一般的な指標であり、数値が高いほど１g の活方が O 地区より沈降性が良いという結果になりま性汚泥の容量が大きくなることを意味します。

す。

MLSS 濃度を加味した指標であり、返送汚泥量の調整にも利用されます。SVI は、次の式で計算します。

表－２ 活性汚泥の沈降性の比較

SVI（mL/g）＝

F 地区
NO.1
F 地区
NO.2
S 地区
NO.1
S 地区
NO.2
O 地区
NO.1（SV30（％）／MLSS（mg/L））

×104

SVI の値は、活性汚泥の膨化（バルキング）の指標としてよく用いられます。標準活性汚泥法の場合
は、SVI が 150mL/g 以上になるとバルキングの恐SV30（％）

MLSS（mg/L）

SVI(mL/g)

93

3,590

259

95

3,430

277

74

3,990

18574

4,450

166

59

3,010

196

れがあり 200ｍL/g 以上はバルキング状態と判断さ
このように、SV30 は同じ処理施設において、れます。

MLSS 濃度の差が小さい活性汚泥の沈降性は比較3

できても、他の処理施設や同じ処理施設の過去のデ界面は不明瞭で凸凹があり、上澄みには微小なフロータで比較することはできません。このような場合ックが点在し、黄色味がかった状態になっています。

は、SVI で比較するのが適切です。

この様な活性汚泥は、栄養が不足し栄養失調となっ

なお、SVI の算出に用いる MLSS 濃度は分析機た細菌がフロックから離脱している状態です。第４関で分析した MLSS 濃度で計算すべきですが、校回でお話しした図－３の解体（５）に相当します。

正等適切に管理されたポータブル MLSS 計で測定

BOD-SS 負荷が低過ぎたり、余剰汚泥の引抜きを怠した数値で代用することも可能です。ただし、定期るとこの様な症状を引き起こします。MLSS 濃度を的に、MLSS 濃度を分析した試料をポータブル低くし、ばっ気時間を短くしてください。

MLSS 計で測定し、分析結果で測定値を補正する等

２つ目の状態は、フロックの形状が不揃いで、色の工夫を行うことが必要です。に濃淡があり、上澄水が白濁しています。細菌の増殖が活発でフロックに収まり切れない細菌が多い（３）希釈 SV状態で、図－３の分裂したての細菌（１）に相当し希釈 SV（％）とは、SV30 がおおむね 30％以上のます。BOD-SS 負荷が高過ぎるときに見られるので、場合に処理水等で２～４倍に希釈した活性汚泥を微生物を増やすことが急務となります。MLSS 濃度用意し、SV を測定する方法です。

を高くし、ばっ気時間を増やしてください。

この方法は、活性汚泥を希釈することで MLSS

３つ目は、フロック間の空隙がほとんどなく汚泥濃度が原因で悪くなっている沈降性を改善し、活性界面が平らで上澄みが綺麗なのに、汚泥界面が下が汚泥の性状に起因する沈降性を明らかにする方法

らない状態です。SV30 が高いので一見沈降性が悪いです。SV 試験の結果は、同じ希釈倍率同士で比較活性汚泥のように感じられますが、MLSS 濃度が高することが必要であり、SVI を算出する場合は希釈いのが原因です。活性汚泥の沈降性は良好なので、SV で得られた SV30 に希釈倍率で乗じてから、SVISVI を計算すると数値は小さくなるはずです。

を算出する必要があります。

MLSS 濃度を低くし、ばっ気時間を調整してください。

４．SV30 と微生物の関係

最後の４つ目は、通常とは違う微生物（糸状性細沈降性が良くない活性汚泥を SV 試験時の観察内菌）が増殖している場合です。症状は増殖している容（表－１を参照）から分類すると、４種類に分け細菌によって様々ですが、上澄水は綺麗なことが多ることができます。

いです。対策は増殖している細菌によって異なりま

１つ目の状態は、フロックの大きさが小さく全体すが、多くの場合、余剰汚泥引抜量を多くし MLSS的に色が薄くフロック間の空隙が目立ちます。汚泥濃度を下げ、ばっ気時間を調整（DO 濃度を 2.0mg/L4以上に）すると、症状が軽減します。症状が重篤でう視点だけで考えると、活性汚泥の性状の維持とい沈殿槽や回分槽から活性汚泥が流出する現象が見う処理性能に重要な要因が見えなくなってしまいられる場合は、専門家（JARUS 等）に連絡し、対ます。SV30 や SVI、余剰汚泥の引抜きといった汚泥策について指導を受けてください。

管理に微生物の視点を加えると、普段行っている汚泥管理が微生物にとってとても重要な作業であり、５．余剰汚泥の引抜きと微生物微生物に関する多くの情報を得ることができるこ

沈降性の良い活性汚泥は、角の取れた形状で大きとに気付いて頂けたでしょうか。

さも大きく色がやや濃いフロックになっています。

次回は、有機物の除去について話をします。

このような状態の活性汚泥は、微生物の増殖量と余剰汚泥引抜量のバランスが良好で、世代交代が順調に進んでいるフロックであるといえます。
余剰汚泥の引抜き作業は、処理の過程で増殖した微生物を処理系統から取り除き、生物反応槽のMLSS 濃度を調整することを目的とした汚泥管理ですが、微生物の観点から見ると、余剰汚泥の引抜き作業は活性汚泥の沈降性に関連していることが判ります。
活性汚泥の沈降性は活性汚泥の性状によって差が出ますが、性状に関わる微生物の構成員や年齢（世代交代）に大きく関わるのが余剰汚泥の引抜きなのです。微生物の増殖に必要な増殖時間は、微生物によってそれぞれ異なりますが、余剰汚泥の引抜きを適切に行わないと、通常の状態では増殖しない細菌が増殖したり、年齢が高い微生物の割合が増えて、活性汚泥の性状を悪化させます。正常で若い微生物で構成された活性汚泥は、沈降性のよい性状になります。この状態を維持することに、余剰汚泥の引抜きが大きく関わっています。
余剰汚泥の引抜き作業を汚泥の系外搬出量とい5