ATETJOURNAL
Vol.

19［2021/22］

特集

姫路市文化コンベンションセンター

アクリエひめじ

photo ©Akira Ito(aifoto)ATET
JOURNALVol.

19［2021/22］

特集

姫路市文化コンベンションセンター

アクリエひめじ01 姫路市 観光スポーツ局 文化コンベンション推進室

西本英史

04 ヤマハサウンドシステム株式会社

叶井佑弥／赤坂智晃

姫路市の新たな賑わい交流施設「アクリエひめじ」の整備について姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」
舞台音響設備02 株式会社 日建設計

05 パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 エンジニアリングセンター

設計部門 江副敏史／多喜茂／土田昌平
エンジニアリング部門 小野茂樹

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」
03 株式会社 日建設計

エンジニアリング部門 設備設計グループ環境デザインスタジオ 中川浩一

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」
音響計画

パナソニック LS エンジニアリング株式会社 近畿支店

篠塚忠明

岡田稔

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」
舞台照明設備について
06 三精テクノロジーズ株式会社 舞台機構事業本部 営業企画部

高崎秀明

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」
舞台機構設備JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

姫路市の新たな賑わい交流施設「アクリエひめじ」の整備について姫路市が更なる発展に向けて新たな展開を踏み出すため、を考慮し、北側にホール及び会議室、南側に展示場、東側

有効に活用していくことが求められていました。

に駐車場を配置しています。また、西側のキャスティ 21

平成 27 年 3 月には、「文化・コンベンションエリア基公園を一体的に整備することで、姫路駅から施設へのエン本計画」を策定し、姫路駅から続くエントランスゾーンやトランス機能を持たせるとともに、緑とうるおいや人の交

コアゾーンとの連携を図りながら、「交流と創造のうるお流と賑わいの空間を創出しています。

いひろば」と位置付け整備することとなりました。

姫路市 観光スポーツ局 文化コンベンション推進室

西本英史

また、整備コンセプトを「知と文化・産業の交流拠点」と定めるとともに、イベントゾーンを「文化・コンベン

さらに、ユニバーサルデザインにも配慮し、実施設計時から竣工前後まで障害者関係団体のご意見やご提案を伺いながら整備を進めてきました。

ションエリア」と「高等教育・研究エリア」の 2 つに分け、アクリエひめじは、播磨圏域の連携中枢都市にふさわし

このうち文化・コンベンションエリアには、文化・交流機

い交流の拠点施設として、文化芸術の拠点としての機能と、姫路市は、兵庫県の南西部に広がる播磨

能とコンベンション・展示機能を有する施設を整備するこ「ものづくり力の強化」、「地域ブランドの育成」、「交流人

平野のほぼ中央に位置し、世界遺産・姫路ととし、令和 3 年 9 月に本市の新たな賑わいと交流の拠口の増加」を促進する機能を併せ持つ大規模な複合施設で、城や姫路駅を中心に市街地が広がる人口約点となるアクリエひめじが開館しました。

姫路市の魅力を内外に発信し、都市の発展に寄与するとと

1．姫路市の概要

53 万人の中核市で、旧城下町の面影が残

また、高等教育・研究エリアには、県立病院や高等教育

る歴史的な街並み、海、山、川などの豊か機関の整備が位置付けられ、令和４年５月に県立はりま姫

な自然にも恵まれています。

路総合医療センターが開院予定となっています。

もに、中心市街地の賑わいに大きな役割を果たすことが期待されます。
令和 2 年 1 月に、市民をはじめ多くの方に施設を知っ

地理的に、京阪神、中国、山陰を結ぶ交これら一連の整備により、これまでの姫路駅から姫路城ていいただくとともに親しみを持ってもらえるよう、愛称

通の要衝となるとともに、姫路駅は、ＪＲ

への南北の賑わい軸に、イベントゾーンへの新たな東西軸

募集を行い、市で選考した応募作品の市民投票により、愛山陽新幹線・山陽本線・播但線・姫新線、が加わることになり、都心部の面的な賑わいの拡大を促し、称は「アクリエひめじ」に決定しました。
「アクリエ」に

山陽電鉄、路線バス等の交通結節点として、中心市街地の活性化を図っています。

は「未来へと続く、新しい創造の架け橋となる場所に」と

1 日 10 万人以上が行き交っています。

姫路駅周辺整備事業 CASTY21

また、ものづくり産業が集積する商工業の想いがこめられています。

3．アクリエひめじの設置都市として発展し、近年は近隣の７市８町

アクリエひめじの整備区域は、イベントゾーン約 6.6haと形成した播磨圏域連携中枢都市圏の中心の西側半分、
約 3.6ha のエリアと、その西側に位置するキャ都市として、圏域をけん引する役割を担っ

スティ 21 公園、並びに JR 播但線高架下を合わせて約 4.6haています。

となり、一体で整備しました。

2．姫路駅周辺整備の経緯等について
姫路市では、姫路駅周辺について、平成
18 年に都心部のまちづくりの指針となる「姫路市都心部まちづくり構想」及び「キャスティ 21 整備プログラム」を策定し、こアクリエひめじの位置

れらの構想等に基づいて、区域を設定し整備を進めてきました。

南西側からの航空写真備されました。現在は、名前も新たに「キャスティタウン」

整備区域の西から、北駅前広場を中心とするエントランと命名されています。

スゾーン、その東に位置するコアゾーン、そしてイベント

平成 28 年 3 月には、東の市之郷地区に「JR 東姫路駅」

ゾーンと、各ゾーンに区分し、それぞれの役割分担と連を開業、姫路駅南駅前広場の再整備も平成 31 年 3 月に完携のもと、「広域圏の中核都市にふさわしい、にぎわいと了しています。

うるおいにあふれた交流都心の形成」を図ることとし、イベントゾーンは、姫路駅から東側へ約 700m に位置し、各施設等の配置

施設のデザインは、姫路城の連立式天守をイメージし、大ホールを大天守、中ホールや会議室を小天守、壁面を白壁や石垣に見立てたデザインとしました。

周囲には都市計画道路十二所前線（幅員 20m）、
阿保線（幅

また、展示場の屋根には、大規模な屋上緑化を配置する

エントラスゾーンにおいては、姫路城大天守保存修理工

員 15m）、下寺町線（幅員 16m）や区画道路（幅員 10m）など、鉄道からの景観や夜間照明による景観にも配慮して事完成と同時の平成 27 年 3 月に姫路駅北駅前広場が完成が配置され、南側には JR 山陽本線・JR 山陽新幹線、北西います。これらのデザインについては、市民や学識経験者しました。コアゾーンについても、都市型ホテル、シネマ

側には JR 播但線、外堀川があります。

等に広くご意見を伺いながら進めてきました。

整備事業が進められました。

本ゾーンは、姫路市の都心部に残された大規模空間で、コンプレックス、医療系専門学校等が民間企業等により整03

施設の配置については、南北を鉄道高架に挟まれた立地

アクリエひめじ正面側外観

姫路市の新たな賑わい交流施設「アクリエひめじ」の整備について

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

4．施設の内容

会や式典など幅広い用途に利用できます。

■アクリエひめじ
階数：地下 1 階、地上 5 階、塔屋 1 階

構造

：鉄骨造

コンクリート造
竣工：2021 年 2 月 26 日

開館

：2021 年 9 月 1 日場合）は、シアター形式で約 700 人、スクール形式で約とともに、シンボルサイン「Arcrea HIMEJI」や芝生の丘

井の照明はホワイエも含め星空をイメージした LED ライ

350 人を収容でき、会議室としての利用はもちろん、レなどを配置しています。

トを使用しています。

セプションパーティーやポスターセッション会場としてもさらに、姫路城の外堀付近に位置することから、姫路城利用できます。このほか、中会議室（約 80㎡）4 室、小の外堀で使用されていた石垣の石（修理用として保管され会議室（約 40㎡）2 室を備えており、会議の用途に合っていたもの）を公園内に配置するなど、都心部における緑たフレキシブルな対応が可能です。さらに、壁面に外壁ととうるおいの空間を創出しています。

同じレンガを使用した特別会議室も配置し、ロビーからは名付けられています。静かに東の空が刻一刻と明るくなり、ローズマリーを一面に植栽した屋上緑化（約 5,000㎡）も約4,000㎡（107×37.4m）※3分割可

朝陽が白鷺城を大地とともに照らしていく情景を、シャクご覧になれます。

大ホール

2,010席

ヤクの花をモチーフとともに表現されています。

小ホール

164席

展示場
中ホール

693席

その他施設
4階
会議室

ホールの壁面はレンガで色もそれぞれ異なっており、天大ホール緞帳（サイズ 22m × 12m）は、「Sunrise」と：2021 年 3 月 22 日

2階
ホール

キ（黒田官兵衛ゆかり）をシンボルツリーとして植栽する

故 髙田賢三氏にデザインしていただいたものです。

敷地面積 ：8,301㎡
1階

多目的ホール（約 690㎡。大会議室 3 室を一体利用した

大・中ホールの緞帳は、姫路出身の世界的デザイナー■キャスティ 21 公園
開園

路城の桜）
、モミジ（書写山圓教寺のモミジ）、メグスリノ

大中小計 6 室）なども備えています。

一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋

しています。姫路にゆかりのある木々、ソメイヨシノ（姫大中小 10 室の会議室をワンフロアに配置しています。

このほか、メインスタジオ（約 250㎡）、スタジオ（練習室、

敷地面積 ：36,423㎡、延べ床面積：28,224㎡

2）会議室

中 ホ ー ル 緞 帳（ サ イ ズ 18m × 10.5m） は、「Sunset」

メインスタジオ（リハーサル室）
スタジオ6室

多目的ホール（大会議室）約690㎡

※3分割可

中会議室

約80㎡×5室

屋外展示場（にぎわい広場）

約1,600㎡

小会議室

約35㎡×2室

駐車場（平面）

3）展示場と名付けられています。夕刻の瞬、一日の労を労うかのよ

屋内展示場（約 4,000㎡）は、室高約 10m の無柱空間で、

うに、次第に太陽がゆっくりと西へ姿を隠していく。夕映

3 室に分割しての使用も可能です。自由度の高い開放的なえの幻想的な光の中に浮かぶ白鷺城。その情景を、シャクスペースでは、展示会、見本市にとどまらず、大規模な式

ヤクの花をモチーフとともに表現されています。

典、大会、イベント、レセプションパーティーなど、様々

大・中ホールともに、太陽から感じる自然界の恩恵を受な用途に利用できます。

け、その陽光から夢と希望を感じていただくよう、姫路市

381台の発展に願いをこめデザインされました。

鉄道高架に囲まれたキャスティ 21 公園

1）ホール
大ホールの客席は 2,010 席あり、車椅子席は常設 8 席で、最大 48 席設けることができます。
中ホールの客席は 693 席あり、車椅子席は常設 4 席で、最大 25 席設けることができます。
小ホールの客席は 164 席あり、車椅子席は常設 4 席で、最大 8 席設けることができます。
各ホールの客席後方には、ガラス窓で別空間とした多目的鑑賞室も備えています。
展示場でのイベントの様子
大ホール（緞帳「Sunrise」）

屋外展示場（約 1,600㎡）も屋内展示場と隣接しており、

アクリエひめじを背景としたシンボルサイン

一体的に利用することで、明るくオープンな空間演出が可能になっています。
4）キャスティ 21 公園
鉄道高架に囲まれた、西側に隣接した三角形の敷地に、本センターと一体で整備された公園です。公園内の園路
は、屋根付きでセンターの 2 階まで連結しており、姫路駅からアクリエひめじまで、雨に濡れずに往来すること

大ホールの多目的鑑賞室

姫路にちなんだ植栽や石垣の説明サインが可能です。
また、公園には季節の花々、特に姫路の「姫」にちなん

また、大・中ホールには、音響反射板を備えており、音楽コンサート、演劇、ミュージカルはもちろん、各種講演

中ホール（緞帳「Sunset」）

05

で「ヒメ」と名の付く植物やピンク色の花々を随所に配置
姫路市の新たな賑わい交流施設「アクリエひめじ」の整備について

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

5．オープニングシリーズの実施

最後に

アクリエひめじの開館の機運を盛り上げながら、セン

アクリエひめじは、完成前の令和元年から指定管理者にターの魅力や知名度を向上させるとともに、主催事業者等

よって開館準備や運営が進められてきました。

のリピーターの定着により、持続可能な運営につなげていこれからも指定管理者や関係団体と連携しながら、施設

くため、令和３年７月から約３年にわたり、オープニングの利便性の向上を図るとともに、多彩な文化芸術事業やイシリーズとして多彩な事業を展開していきます。

ベント等を積極的に誘致・開催していきます。
あわせて、姫路・播磨の豊かな地域資源の活用、周辺施設との連携を図りながら、MICE の誘致・開催を通じてア
クリエひめじを利用していただくことで、姫路市の魅力をたくさんの人に知っていただくとともに、「国際会議観光
都市・MICE 都市」として、播磨圏域全体の活性化につなげ、
姫路市総合計画における目指す都市像「ともに生きに輝く

にぎわい交流拠点都市

とも姫路」の実現に向け、参画と協働のまちづくりを進めていきます。
播磨の連携中枢都市にふさわしいランドマークとして、
これから多くの人に愛され、多くの人が集い、多くの出会
い、発見、価値が生まれる施設となっていくことを願って
野村萬斎×杉本博司

います。

神秘域

オープニングシリーズ概要

期間
プレ期間

時期
R3.7～R3.8

考 え 方
・開館周知、機運の盛上げ
・施設スタッフの習熟

開館記念期間
（開館当初）

主 な 内 容・完成記念式典（R3.7.10）
・“夢”髙田賢三展（R3.7.11～8.15）
・市民内覧会（R3.7.11・16～18・24・25）
・文化団体体験会（R3.7.30～8.15）

R3.9～R4.3

・施設の知名度向上
・姫路を全国に発信・野村萬斎×杉本博司 神秘域（R3.9.1）
・久石譲＆日本センチュリー交響楽団（R3.9.18）

重点実施期間（２年間）

R4.4～R6.3

・リピーターの定着
・持続可能な運営へ

・かがみの孤城（R4.4.2～3）
・IPEC（国際パワーエレクトロニクス会議）（R4.5.15～19）
・全国花のまちづくり姫路大会（R4.5.21・22）
・開館1周年記念事業（R4.9）
・ル・ポン国際音楽祭（R4.10）
・NHKのど自慢（R4.10.16）
・（仮）はやぶさ2帰還カプセル特別展（R4.11.25～29）
・小曾根真featuring No Name Horses（R5.2）
・その他施設の特性を活かした事業 など

・第72回WHO西太平洋地域委員会（R3.10.25～29）
・ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団（R3.11.5）
・オペラ「千姫」（R3.12.11・12）
・ディズニー・オン・クラシック（R3.12.25）
・N響姫路公演（R4.3.13）
・姫路大恐竜博（R4.3.23～30）

07

姫路市の新たな賑わい交流施設「アクリエひめじ」の整備について

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」
株式会社 日建設計

設計部門

江副敏史／多喜茂／土田昌平

エンジニアリング部門

小野茂樹

現代の築城
姫路駅から東へ 700m、姫路城の外曲輪（くるわ）の南

フライタワーの外壁（穴あき PC 板）には白漆喰に準え

東に敷地は位置する。JR 山陽本線・新幹線・播但線に囲た塗装を施すなど、姫路独自のモチーフを多く採用。東側

まれた敷地を東西に分け、西側に公園、東側に建築が在る。

からの外観はさながら天守と小天守の様に設えている。

“ 現代の築城 ” をテーマに、文化芸術（ホール）、MICE（展示場・会議室）推進の両機能を備えた新たな賑わい交流拠点として計画がすすめられた。

屋外展示場でのイベント風景

1 階のフラット動線
左：姫路城大天守

右：東側駐車場からの外観

展示場

1 階では、展示場・スタジオ・楽屋・客席中通路・ホール舞台・搬入口がフルフラットでつながることで、ゾーン前庭としての公園を横断した建築全体でのフレキシビリティを備える。

西側に計画したキャスティ 21 公園からは、姫路駅から屋

1F

根付きの園路で、雨にぬれずにアクリエひめじまでアクセ

楽屋

Backyard

スできる。

大ホール
舞台

園路の脇には、季節ごとに色づく花々や地被類、水景やベ

Main hall stage

ンチなどの滞留スペースを配し、季節ごとの花や緑を楽し

円弧状の緑化屋根が来館者をやさしく迎え入れる西側外観

みながら自然に建築 2 階へとつながる様なシークエンス

厳選した材料

天井高約 10m、4,000㎡の展示場は移動間仕切により 3

Medium hall
stage

を創った。

スタジオ
studios憩 いカのフ森ェ主たる内外装材は、レンガ、コンクリート、ガラス。ホー

展示場（4,000㎡）

中ホール
舞台

分割が可能。
主役である市民活動や展示物が色づくように、
インテリアはモノトーンにまとめた。ガラスの建具を通じて、西の公園側の屋外展示場と一体利用が可能な、透明でル内装は、音響反射板を含めたすべてにレンガを用いた。
材料の種類を極力減らし、それ以外の材料は黒い塗装で沈ませることで、基調となる材料を際立たせる狙いがある。

展示場

屋外展示場

Exhbition

O u ter E xhbit ion

姫路城の石垣に準えた 147,000 個の内外装レンガは、奥行のある計画とした。

会議室

瀬戸土を 1,250 度で約 3 日間かけて焼成した。その全てが職人の手積による。レンガ同士に± 8mm の凹凸をつけ

1 階平面図て積上げることで、材料としての力強さと豊かな陰影を印象付ける意匠とした。

緩やかに接続する園路3 つのホールでは、それぞれに個性を与えるため、基調

通常なら裏方として動線処理が一般的な楽屋動線だが、色を選定し、ホールごとに積み方を変えている。

左：3 ホールの基調色レンガ

楽屋をオモテに

右：共用ロビーレンガ

芝生広場

09

「楽屋利用者もまた市民であり、楽屋が裏方とはならず、

4 階会議室ロビー

ロビーから堂々とアクセスしてほしい。」そんな願いを込

4 階会議室ゾーンのロビーは 2 辺支持ガラスによるめて、まず楽屋ゾーンへのアクセスは表のロビーからとし100m のワイドビューを実現した。南の屋上緑化や北の中た。また楽屋をホール背面に配さず、あえて客席下の空間

庭に挟まれ、どこにいても緑を感じることができる。南をに収めることで楽屋の裏方感を解消している。またホール

通過する新幹線の LV を計測し、会議室フロアでの目線高の背後に楽屋ゾーンを作らないことで、搬入動線との交錯さを新幹線の乗客と揃えた。通過する新幹線との見る⇔見を避けつつ、演者の動線を短縮することに努めた。

られる関係を構築した。

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

2 階共用ロビー

大ホール（2,010 席）

3 つのゾーンをつなぐ 2 階共用ロビー

星空照明 照明器具は、ビーズを内包し、星空のようにキ建築は大きく展示場、会議室、ホールの３つのゾーンか

ラリと輝く仕様とした。3 種の色温度と 3 サイズの計 9 種らなる。この 3 つを結ぶのが、東西に長さ 100m の 2 階類を天井に散りばめ、ある日の姫路の星空を再現している。

共用ロビーだ。

防振遮音2022 年 5 月に開院予定の東側の県立病院まで、開館時静音性については、防振ゴムを介して本体鉄骨と絶縁した浮間柱、浮天井、浮床により、BOX in BOX の間中は通り抜けることが出来る。 ３つのホールへは、全6 面防振遮音構造を構築し、NC-20 を実現している。

て 2 階ロビーからアクセスに集約するシンプルなゾーニ

特に壁面については、浮間柱をまず構築し、そこに浮側のングとした。ベンチなどの滞留空間を設け、開演前や幕間

音響庇やレンガを取付けている。すなわち内装材すべてを浮の時間を思い思いに過ごすことができる。

中ホール入口間柱から支持させることで本体鉄骨工事と内装工事の工程をプレキャストコンクリート製天井脇のトップライトから分離し、本体鉄骨製作を先行させることを可能にしている。

は、印象的な光が差す。吹抜上部の壁面にバウンドした光は、レンガの大壁面を照らす。PCa 天井、RC 磨床、レン

大ホール
Main Hall

中 ホール

Medium Hall

ホワイエ
Foyer

小ホール

スタジオ
上部

ホワイエ
Foyer

更に、本体鉄骨と浮間柱の取合いを支持荷重に合わせ、防振ゴムのみを変更することで対応ができる単一のディ共用ロビーからアクセスする大ホールホワイエは、円弧えている。ロビーには展示場、スタジオ、ホールでの催し

状のスラブが積層するダイナミックな構成。天井開口からが見える窓とベンチを設けることで、通り抜けながら市民

ロビーとは表情の異なる象徴的な光が降り注ぐ。

テールとすることで内装等検討での手戻りを防止した。

レンガ内装 音響反射板まで含めた総レンガ内装のホールは、他に類を見ない。姫路城の石垣をモチーフにレンガ

共用ロビー
連絡デッキ

大ホール

ガをはじめとした素材の厳選によって、場所に緊張感を与活動を感じられる、「発見的なロビー」を目指した。

Small hall

立体的な大ホールホワイエ（53cm × 13.5㎝×厚 8cm）
は焼ムラにも細心の注意を払っLobby

た。素材の生々しさ・温もりが感じられるように、色幅を限定しつつ一方で色むらが均一になりすぎないよう品質管展示場上部

理を徹底している。3 層の大ホール（2,010 席）は、見切席をつくらず、席の多さを感じさせないコンパクトなホールとした。音響的には、GRC の音響庇を設け、客席及び2 階平面図共用ロビートップライト

11

防振遮音構造のディテール

舞台への初期反射音が増すように努めている。
姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

中ホール（693 席）

中ホール
演劇を中心とした多目的ホールである中ホール（693 席）大ホール（2,010 席）

舞台空間

は観やすく臨場感溢れるコンパクトな客席配置である扇形

様・システムで構築し、操作性等も同一化し、安全安心に使える様に配慮している。

とした。

プロセニアム開口は音響設計の観点から間口20m、高さ 14m と、他ホールと比べても大きい。舞台床

小ホール

庇形状に頼らず、レンガ壁面を

ぶどう棚

3 次曲面状にねじるって反射音をはヒノキフローリング。主舞台の奥行は（ホリゾント幕まで）18m、両側には幅 10m の袖舞台、舞台奥には音響

吊物バトン

反射板の格納スペースを確保し、ぶどう棚までの高さは懸垂レール攪拌。各列、段で凹凸の出寸法を変えて積層した。舞台側からもこのねじれが距離感の錯覚を生み、31m とした。

客席と舞台の一体感を演出している。 中ホールのねじれた壁面

プロセニアムスピーカー

舞台空間

フロントサイド
投光
音響反射板
設置 時

音響反射板
格納 時

オーケストラピット
組立床
舞台迫

大ホールぶどう棚大ホール舞台断面図

舞台設備は、42 台の吊物バトン類（全電動昇降式、幕用・
舞台幕セット時

マシンギャラリー

大ホールに比して中規模な空間構成で、プロ

セ ニ ア ム 開 口 は 間 口 16.6m、 高 さ 11.8m、 主 舞 台 奥 行
は 14.4m（ホリゾント幕まで）、ぶどう棚までの高さは小ホール（164 席）

24m。大ホール同様に日舞公演のための舞台迫りやオー

同じく防振遮音構造を採用した小ホール（164 席）は、

ケストラピット組立床を備える。舞台設備は、31 台の吊市民を中心に利用頻度の高いホールで、唯一釉薬を使用し物バトン類（全電動昇降式、幕用・照明用バトン含む）

た白いレンガで内装をまとめた。4 方の壁を 5 度ずつ倒すの他に音響反射板（分割吊上式）を備える。舞台機構のことで、音を攪拌をねらっている。

他照明・音響設備ともに共通であるが、大・中ホールは機器の規模や構成は違うものの基本的には同一の機器仕室内楽や講演会・上映会等小規模な演目を主目

照明用バトン含む）を備え、その他日舞公演の利用に応え的としている舞台と客席がワンボックス形式を成し、間口た舞台迫り、音響反射板（懸垂走行式）、オーケストラピッ

10m、奥行 17m（舞台 5.5m、客席 11.5m）、天井高さ約 9m。

ト組立床などを備える。

フライタワー上部のサイドギャラリーに吊物機構の電動舞台空間

舞台上には、吊物バトン 2 台、ロールスクリーン 1 台、巻取りウインチを配置、ぶどう棚上のワイヤー滑車を上部

その他、分散型調光器と直電源分岐ボックスによるハイ

客席上部には照明バトン 1 台を備える。各設備の操作に吊り式とすることで、ぶどう棚床面をフラット構造としてブリッド式の照明システム、光回線などデジタル化されたは複雑さを求めず安全に使い易いものとしている。また、保守点検のし易さや持込みの仮設吊にも自由度をもたせた。

音響回線をはじめ各種トランク回線網の構築など多種多様

大・中ホールやスタジオなど附帯諸室と連携した全館イベ

暗がりの中でも視認しやすい色彩計画や設備区分のためのな持ち込み機材にも柔軟に対応できる計画としている。

ントにも対応できるように各ホール間を結ぶトランク回線

色別計画など運用者視点で随所に配慮した計画としている。

13

中ホール（693 席）（音響・映像・制御など）も備えている。
姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」音響計画
株式会社 日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ環境デザインスタジオ 中川浩一
はじめに

遮音上の弱点となるため、モルタル等による十分な充填

アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）対策が不可欠である。レンガ壁面の吸音性の有無と程度

は、姫路駅周辺地区の整備計画「キャスティ 21」内の３については、施工段階で各ホールのレンガの試験体を作

大ホール内観エリアのうち最も東のイベントゾーンに位置し、姫路市成し、残響室法吸音率測定を行って確認した。レンガ壁

材とレンガ背面に固定した SUS ワイヤーによる２重のの新しい交流拠点となる施設として計画された。施設は試験体のうち、中ホールのものが他のホールに比べて中フェールセーフを施している。目地は通常のモルタル充2010 席の大ホール、693 席の中ホール、164 席の小ホー

音域で吸音率が若干大きい傾向を示したことから、中ホー填ではなく接着剤での充填とし、目地材の落下防止にもル、様々な規模のスタジオ（練習室）の他、会議室、展

ルについては天井の一部に計画していた吸音仕上げを一配慮した。また、正面反射板・側面反射板から客席側壁

示場等の空間から成り、コンサート、展示会、国際会議、部取り止めるなど、吸音量の調整を行った。

にかけては連続する音響庇を設け、舞台内や、初期反射

イベントなど様々な催事に対応する。弊社は実施設計か

音の分布が薄くなりやすい１階席中央部に対して有効な

室内音響計画ら施工監理までを担当し、実施設計時の音響設計を株式

大ホール

会社永田音響設計と協働で行った。本稿では３つのホールの室内音響計画、騒音防止計画について紹介する。

大ホール舞台から客席へ連続する音響庇とフロントサイド投光スペース背後の反射面利用

幅広い用途に対応しつつ、特に、オーケストラ等のク

２次反射音を到達させるように計画した。フロントサイとした。後壁はこれもレンガをずらして積むことで外倒

ド投光スペースは露出とすることでその背面を有効な反し面とし、客席後方天井の一部をルーバーとすることと射面として利用することを意図している。

合わせて、舞台へのロングパスエコー防止を図っている。

中ホール

小ホール

ラシック音楽や吹奏楽のコンクール・大会等の生音のコ

音響材料としてのレンガ

ンサートを主目的とした音楽重視型の２層バルコニー形

レンガは重くて剛性が高く、低音域から高音域まで広式のホールとして計画した。初期反射音が舞台・客席に演劇・ダンス等の舞台芸術を重視しながら、中小規模

市民や文化団体等のコンサート・発表の場として想定され、い帯域にわたって音を反射させられる素材である。表面

バランスよく分布するよう、プロセニアム開口の高さ、の吹奏楽・室内楽、ポップス系のコンサート、講演会等

軽音楽、ピアノ、演劇、ダンスなど幅広い用途に対応するワには若干の凹凸があり、積み方の工夫で凹凸をつけるこ

客席天井の高さを確保し、客席へ均一に初期反射音が到にも幅広く対応するワンスロープ型のホールとして計画

ンスロープ型のホールとして計画した。基本的な室形状は初とも可能なため音の拡散面も形成しやすい。また、重い達するように、天井は舞台音響反射板から客席へかけてした。舞台音響反射板から客席へかけての音響的な形状

期反射音がバランスよく分布しやすいシューボックス型とし材料であることから遮音層としても使用でき、内装材と適切な角度・大きさを持つ反射面を段状に配置し、壁もと素材の連続性は大ホールと同様の考え方を採りつつ、ながら、対向面間のフラッターエコー防止のため、側壁面と遮音層の兼用が可能である。本プロジェクトでは３つの舞台音響反射板から客席へかけて形状・素材の両方を連

音響庇のような突起を持たない大きな壁面の拡散性を高

舞台正面壁はレンガのずらし積みにより外倒しとし、天井面

ホール全てにおいて、レンガを客席の壁内装材として用続させて音響的なシームレス化を図っている。自走式のめる工夫として、レンガを少しずつずらして積むことでは舞台正面壁に向かって少しずつ高くなるような緩やかな曲いることをテーマとした。

舞台音響反射板は軽量化のため正面反射板・側面反射板

細かい凹凸を設けると共に、舞台音響反射板から客席へ面とした。レンガのずらし積みによる生じる壁の凹凸は、中一方、レンガ間の目地に隙間が生じると、吸音機構やの仕上げを薄焼きレンガとし、脱落防止対策として接着かけて壁面が外倒しから内倒しへ緩やかにねじれる形状

ホール同様、大きな壁面の拡散性を高めている。

レンガの吸音率測定試験体（大ホール分）

レンガの残響室法吸音率測定結果

中ホール内観

15

小ホール内観姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」音響計画

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

騒音防止計画

音響特性

全体計画

残響時間

各ホールの許容騒音値は、それぞれの空間用途から、大空席時の残響時間周波数特性測定結果を右図に示す。大

ホール、小ホールは NC-20、中ホールは NC-25 とした。

ホールでは舞台音響反射板設置時と幕設備時の残響時間

敷地は南側（JR 山陽新幹線と山陽本線）と北西側（JR 播（500Hz）の差が 0.4 秒となっている。

但線）の高架軌道に挟まれる厳しい環境であり、設計にあ
室内騒音

たっては敷地内での騒音・振動測定を行い、必要遮音性能
および防振仕様を検討した。屋外騒音・振動の防止、ホー

空調騒音は大・中・小ホールとも NC-20 以下（客席）

ルと周辺室間の遮音性能の確保のため、大ホールおよび小となり、ホール周囲の WC 流水音やエレベータ昇降音はホールの客席および舞台空間、舞台機構設備のほぼすべて感知できない。鉄道騒音は、防振遮音構造の大・小ホールを含むホール全体を防振遮音構造とした。

では感知できず、中ホールでは NC-25 以下となっている。

レンガ壁による遮音構造

遮音性能

密実で重量のあるレンガ材の特性を生かし、内部にモル測定結果を下図に示す。500Hz の音圧レベル差が、大タル充填、目地部も十分に充填することで、各ホールとも～中ホール間 82dB 以上、大～小ホール間 81dB 以上となっ内装面のレンガ壁を遮音層として機能させている。

大ホールレンガ壁下地鉄骨（白い垂直部材が浮間柱）

防振遮音構造の大・小ホール客席部は、乾式工法の固定

ている。

おわりに

側遮音層（石膏ボードまたは PC 板）の内側に、レンガ壁
で（大ホールは音響庇も含めた一体の層として）防振遮音

ホール客席壁の内装材をレンガとし、そのレンガ壁を反層を構成している。防振遮音層の各要素は全て、本体鉄骨

射・拡散面かつ遮音層として機能させることは、事業主での大梁上に立てた「浮間柱」から支持されている。防振ディある姫路市の皆様、施工にあたられた竹中工務店、日本音

テールを浮間柱の根元に集中させて単純化することで、防響エンジニアリングなど工事関係者の皆様のご理解・ご努

振工事の手間を少なくし、本体鉄骨工事と内装工事を分離

力なしには実現し得なかったものであり、ここに深く感謝できることで内装検討による手戻りの防止にもつながって申しあげる。本ホールが市民に愛される施設として年月をいる。浮間柱の柱頭・脚部には水平方向の振れ止め用ゴム

重ねていくことを心より願っている。

空席時の残響時間測定値（上／中／下：大／中／小ホール）＊を介したストッパーを設け、地震に対する安全性も確保している。大ホールの舞台部分は客席とは逆に外壁面のレンガを固定側遮音層とし、浮側の遮音層を PC 板とすること

大ホールレンガ壁・音響庇支持の基本ディテール

で、内外装の材料の統一と遮音性能を両立させている。
中ホールは防振遮音構造ではないが、大ホールと同様に、客席部は外側の乾式工法の遮音層＋空気層＋内装レン
ガ壁、舞台部はその逆の構成で遮音性能を確保する計画とした。
大ホールサイドバルコニー床の片持ち防振支持
防振遮音構造のホール内装の中で、壁から突き出すサイ
ドバルコニー床の厚さを最小化するという意匠上の方針から、壁際の根元側で片持ち防振支持した床材（PC 板）をそのまま露出で見せる納まりとしている。防振ゴムは圧縮力を受ける形で荷重を支持できるように床の上下に設置した。PC 板は根元を特に厚くし、先端に向かうほど薄くすることで、床下の防振ゴムに圧縮力がかかりやすくなるよ
う工夫している。

大ホールサイドバルコニー床の PC 板
（最下段の PC 板根元の上下に防振ゴムが見える）

17

室間音圧レベル差測定値（500Hz）＊
姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」音響計画＊ 数値データ提供：株式会社永田音響設計

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

1）巻上機をキャットウォークに持ち込み、鋼材に固定する

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台音響設備
ヤマハサウンドシステム株式会社

2）持ち込み巻上機のフックをスピーカーの金具に掛ける
3）巻上機でスピーカーを少しだけ上昇させ、ワイヤーに負荷がかからないようにし、ワイヤーを中間の連結用リングを取り外し、介錯ロープを取付ける
4）介錯ロープを支えながら巻上機でスピーカーを下降する
上昇させるときは上記手順の逆となり、介錯ロープでス

叶井佑弥／赤坂智晃

ピーカーが回転しないように引き寄せ、巻上機で上昇させる。
連結用リング部分に捻じれがないかなど確認し、スピー

1．はじめにカーを固定する。この作業は、重量物の取り付け施工と同コンサート、展示会、国際会議、学術会議、イベントな様に専門会社でないと不可である。

図 1 大ホール断面 スピーカー音線図

どさまざまな催事ができる「姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじ」。弊社は 2,010 席の大ホール、693 席の中ホール、164 席の小ホールの舞台音響設備のシステム構築および施工を行った。
ホールに適したシステムを提供するため、以下のポイン
トを弊社のシステムコンセプトとした。
• 明瞭よい音と内装デザインを両立すること• スピーカーのメンテナンスをしやすいこと• 大／中／小ホールで可能な限り操作性を統一すること

写真 1 大ホールのメインスピーカー• 総合的なシステム制御により、使いやすくすること

図 2 中ホール断面 スピーカー音線図

2．明瞭よい音をめざしたスピーカー構成
各ホールのスピーカー構成を紹介する。
■大ホール
メ イ ン ス ピ ー カ ー は、 プ ロ セ ニ ア ム 上 部 中 央 に
L-Acoustics「KIVA Ⅱ」10 台構成のラインアレイ、プロ
セニアムサイド下手・上手に同「KIVA Ⅱ」7 台構成のラインアレイ＋サブウーハー「SB15m」を設置した。メイ
ンスピーカーでは音が届きにくい客席前列や各階バルコ

図 4 大ホールプロセニアムスピーカー

ニー下、フロントサイド背面に補助スピーカーを配置し、全席で均一した音をサービスできるようにした。（写真 1、

写真 2 中ホールのメインスピーカー

図 1 を参照）■中ホール

図 3 小ホール断面 スピーカー音線図

プロセニアム上部中央に「KIVA Ⅱ」6 台構成のライン

3．スピーカーのメンテナンス方法

アレイ、プロセニアムサイドに「KIVA Ⅱ」5 台構成のラインアレイ＋サブウーハー「SB15m」を設置し、補助スピー

高所にあるプロセニアムスピーカーは仮設足場がなくてカーなしに全ての座席をカバーした。
（写真２、図２を参照）

もメンテナンス可能となるように施工した。ここでは、大■小ホール

ホールのプロセニアムスピーカーを取り外しする方法を紹

プロセニアム上部中央にヤマハ「IF2112/95」2 台構成介する。

を設置した。このスピーカーのみで全座席をカバーした。

常時、スピーカーは 4 本のワイヤーで吊られており、（写真 3、図 3 を参照）

キャットウォークに巻上機を持ち込み、固定することで昇
写真 3 小ホールのメインスピーカー降が可能となる。その手順は以下のとおり。

写真 4 大ホールプロセニアムスピーカー施工状況
大ホールスピーカ配置

19

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台音響設備

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

コントローラーにてリモートでズーム／ワイド・パン／チ■スピーカー出力制御

ルトなど必要な映像を映し出すことができる。舞台正面用

メインスピーカーや補助スピーカー、ホワイエ・運営系

カメラ近くに将来用の暗視カメラ用のインフラ回線、各所

統のスピーカー系統ごとに ON ／ OFF できる。また複数のコネクター盤に映像用に同軸の汎用回線を準備し、映像のスピーカーで構成するスピーカー系統は親子スイッチを信号の送受信に利用できる。カメラからモニターテレビま設け、親スイッチの系統一括制御と子スイッチによる個別

での映像信号は HD-SDI 方式を採用し、画質の劣化と遅延制御ができ、スピーカーチェックなどに便利である。ホーが少ない映像を送信している。運営系のモニターテレビにル内スピーカー用に『ホール内 MUTE』スイッチを設けてはカメラ選択を可能としている。

いる。これにより、仕込み後のミュート操作のほか、万が一のシステム異常時にホール内を一括でミュートできる。
■開演ブザーリモート
ブザー／チャイム音源の選択とスタート、ストップス

写真 5 中ホールプロセニアムスピーカー施工状況

イッチで構成する。開演のタイミングになくてはならない
図 5「Dante」を採用した各ホールのシステムイメージ

音であり、このスイッチは音響スタッフ以外でも操作することが多いがゆえ、シンプルな操作性と誤操作防止に注意■連絡設備を払ったものとしている。

連絡設備は主に開演ブザー、楽屋呼出、トークバックを導入した。開演ブザーはブザー音のほか、チャイム音源の再生も可能で、必要に応じてホールオリジナル音源の追加もできる。楽屋呼出はシンプルなシステムとし、運用の汎用性を高めている。大／中ホール・大／小ホールで兼用となっている楽屋（以下、兼用楽屋）は、管理事務室で催し物に合わせて楽屋放送ソースの切り替えを可能とした。リ

写真 8 各所の ITV カメラ及びカメラコントローラー

兼用楽屋は管理事務室にて、連絡設備の音声同様にカメラの選択ができる。

ハーサル時などで使用するトークバックはワイヤレスマイ
写真 6 小ホールプロセニアムスピーカー施工状況

クの使用ができ、本番中に誤ってトークバックマイクの音
声が拡声されないよう安全スイッチを設けている。操作性

4．ホール毎の操作性を統一する

写真 10 大ホール音響調整室のシステムリモートパネルの高さだけでなく、運営の安全性なども考慮した。

■音響設備

6．終わりに

大／中／小ホール全ての音響調整卓はヤマハ「CL シリーズ」及び「QL シリーズ」を採用し、操作性を統一しこのたび、本プロジェクトに携わることができて大変感た。大／中ホールは客席後方の音響調整室にある主調整

謝しています。お世話になりました工事関係の皆様、設計

卓（CL シリーズ）と舞台袖の副調整卓（QL シリーズ）で

写真 9 管理事務室の兼用楽屋用の映像、音声切替スイッチ操作ができる。小ホールには音響調整室はなく、舞台袖

5．総合的なシステム制御により、使いやすくの調整卓（QL シリーズ）でシンプルな操作を可能とした。音声信号の伝送は、音響調整卓からプロセッサー（ヤ各ホールの制御は総合的な制御を司る「システムリモー

マハ「MRX7-D」）までの基幹伝送をデジタルネットワー

トパネル」で操作できる。大／中ホールは音響調整室と舞クオーディオ「Dante」を採用し、催し物に応じてコネク

台下手袖、小ホールは舞台下手袖に設置した。

ター盤などで Dante 機器を接続できるようにした。Dante
写真 7 大ホール舞台下手袖の音響設備ラック

システムは回線のバックアップを考慮した安全性の高い
REDUNDANT（Primary ／ Secondary の 2 重化）方式とし監理の皆様をはじめ、全ての皆様にこの場をおかりして御礼を申し上げます。

■システム電源
システム電源スイッチは 2 個ある。1 つは音響設備と楽屋呼出装置などスピーカーから音声が出力する機器をまと■ ITV 設備た。長距離伝送部には光通信を行っている。プロセッサー

めた「音響システム電源」のスイッチで、もう 1 つはイからパワーアンプへはデジタル AES ／ EBU 伝送し、音響

ITV 設備のカメラは舞台正面用のほか、客席、舞台袖、ンターカムや ITV 設備の「連絡システム電源」のスイッチ。

調整卓からパワーアンプまでの全てをデジタル伝送となりホワイエなどホール内各所に設置した。回転台カメラは、

音響スタッフが不在の場合であっても「連絡システム電源」

音質劣化を最小限に抑えたシステムを構成できた。

舞台正面用だけでなく、客席のお客様の着席状況を確認用

を ON することで仕込みに必要なインターカムや ITV 設備にも採用した。回転台カメラの操作は舞台下手袖のカメラの電源を起動できる。

21

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台音響設備

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台照明設備について
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 エンジニアリングセンター 岡田稔
パナソニック LS エンジニアリング株式会社 近畿支店
1．舞台照明システム概要

篠塚忠明

リングプロトコルを用いて冗長化ネットワークを構成して

現在は舞台照明 LED 化の過渡期であることから、直近います。分散型調光器、直ボックスはインテリジェント機

はハロゲンと LED の双方に対応でき、将来的にフル LED

能を備え、漏電、過負荷など複数端末の異常検知をネット化に対応できるハイブリッド型の調光制御システムにて電ワーク経由で一括管理を行います。また、VLAN 機能によ源、信号インフラを構成しています。

り仮想ネットワークを振り分ける事で常設用と持込用の系

客席、音響反射板、ボーダーライト、ホリゾントライト

統を明確にします。各所に設置されているノード（EMIT-

は LED を採用し、スポットライトはハロゲンの組み合わせ

AXR）はパナソニックの独自プロトコル（AX）及び、
グローとなります。LED 器具やムービングライトの多チャンネル

バルプロトコルの（ArtNet、sACN）に対応し、オープン化

化や常設と持込設備に対応できるよう、
制御システムのネッへの対応及び異なるプロトコルの合成が可能となります。

トワーク化は必須となります。多様化、複雑化する各種イベントに対して柔軟に対応できるシステム構成となります。
◆負荷設備

2．大ホール概要
音楽系を中心に、オーケストラ、オペラ、バレエ、演劇、

舞台照明はホリゾントライト、ボーダーライト、音響反ポップス等の優れた舞台芸術や多彩な公演をはじめ、大会

射板ライトに LED 器具を採用しています。アッパーホリ

や集会等にも対応可能な多目的ホールです。

ゾントライトは配光違いの 2 種類の灯具にて照射してい舞台形式

プロセニアム形式

ます（大・中ホール）スポットライトはハロゲンのため、

座席数

2,010 席

移動型調光器にて対応しています。

舞台

幅 20m、奥行 18m

プロセニアム開口

幅 20m、高さ 14m

客席照明はベースダウンライト及びビーズを内包した星
空ダウンライトで構成され、0 ～ 100% 調光に対応しています。3 種類の色温度と 3 種類の埋込穴の計 9 パターンをランダムに配置し、音響反射板含めたホール天井部全体にきらめきのある演出を可能としています。
（大・中・小ホール）◆調光設備
照明電源盤を分散して配置し、各所に 1 φ 3W を供給
し直電源分岐ボックスで 100V/200V の取り出しが可能です。ハロゲン器具には移動型調光器にて対応し、将来的にLED 器具に更新する際に直電源に交換します。
調光操作卓はパナソニックの最上位モデルとなるパコ
リスシュートを導入し、HTP/LTP 各 2048ch の制御が可
能で劇場での高度な演出や LED 本格導入に対応します。
シューティング器具やカラー LED 専用の操作部を搭載し、制御 CPU 二重化によるデュアルランニングのフルバック
アップ方式を採用しています。
（大・中ホール）◆ネットワーク設備
照明電源盤及び調整室にイーサネットラックを配置し、

23【負荷設備】
負荷名称
第１ボーダー（フルカラー）
第２ボーダー（フルカラー）
第３ボーダー（フルカラー）
第１サスペンション
第２サスペンション
第３サスペンション
第４サスペンション
アッパーホリゾント（フルカラー）
ロアーホリゾント （フルカラー）
天井反射板ライト、天井反射板間接照明
フロアコンセントトーメンタルタワー
舞台袖電源盤
（上・下）
ギャラリー
（上・下）
持込用照明電源盤
プロセニアムサスペンション
コンダクタースポット
第１シーリング
第２シーリング（上・下）
フロントサイド（上・下）
バルコニー
ピンスポット
花道壁コンセントオーケストラピット
客席コンセント
客席椅子下コンセント
移動機器
計

C60A D20A C30A C20A
2
2
2
8
8
8
8
2

1
1
1
2
2
2
2
1
4

4
8
8

2
4
4

4

2

12
8
8

3
2
2
2

4

2

C20A 平行移動型 ｲﾝﾃﾘ EMIT 500w 500w 1kw 1kw 1.5kw 1.5kw 2kw
ｲｰｻｰ DMX
調光 15A調光器 直BOX -AXR 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
8
2
2
12
15
2
2
8
2
2
12
15
2
2
8
2
2
12
15
2
2
8
2
2
12
15
1
1
2
1
3
3
4
2
33
2
4
6
8
2
2
4
1
1
2
2
1
4
2
1
8
10
1
1
3
3
12
2
1
32
2
2
6
2
2
16
2
2
8
4
2
24
8
4
2
2
6
4

96

37

0

2

48

4
1

4

2
2
4

42

35

30

【調光装置】
負荷名称仕様
照明電源盤Ａ
1φ3w 210/105V 160kVA 主幹MCCB 3P 800AF/800AT
イーサネットラック（照Ａ） 制御機器類×1式
照明電源盤Ｂ
1φ3w 210/105V 200kVA 主幹MCCB 3P 1250AF/1000AT
イーサネットラック（照Ｂ） 制御機器類×1式
照明電源盤Ｃ
1φ3w 210/105V 200kVA 主幹MCCB 3P 1250AF/1000AT
イーサネットラック（照Ｃ） 制御機器類×1式
移動型調光器
調光2kw×4回路､イーサ・DMX制御
インテリ直ボックス直分岐MCCB20AT×4回路(平行抜止15A)､イーサ･DMX制御
EMIT-AXR
IN/OUT切替､DMX×4系統処理
イーサネットラック（調整室） 制御機器類×1式
1φ3w 210/105V 45kVA 主幹MCCB 3P 225AF/225AT
持込用照明電源盤
3φ3w 210/105V 30kVA 主幹MCCB 3P 100AF/100AT
舞台袖コンセント盤（舞台奥） 1φ3w 210/105V 30kVA 主幹MCCB 3P 150AF/150AT
舞台ギャラリーコンセント盤 1φ3w 210/105V 30kVA 主幹MCCB 3P 150AF/150AT
調光操作卓 （記憶式）
Panasonic パコリスSHOOT 100ch×3段
ネットワークPC
Windows10 ノートPC
ワイヤレス操作器
送信器/受信器/中継器
舞台袖操作器
サブマスター×10本､客席操作部､作業灯スイッチ

62

26

18

30
30

30
30

30
110

30
100

備考
移動型調光器13台実装

移動型調光器2台実装

10
50

10
10

16

SF

1

上手奥･下手奥
上手･下手

2
2
1
1
1
1

LED
B
20
20
20

LED
UH

35

LED
LH

28

LED
DL

ﾌｯﾄ

3kw
ｸｾﾉﾝ

60

2
4
8
4

30
48

数量
1
1
1
1
1
1
8
4
4
1

カムロック付き

500w 1kw
PAR PAR姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台照明設備について

4

40
40

40
40

60

35

28

60

10
10

4

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

3．中ホール概要

4．小ホール概要

音楽系を中心に、バレエ、演劇、ポッ

小規模のコンサートをはじめ、講演会を中心に、独演

プス等の優れた舞台芸術や多彩な公演を会、発表会、映像鑑賞会等の様々な用途に対応可能な多目

はじめ、講演会や式典等にも対応可能な的ホールです。

多目的ホールです。
舞台形式 オープン形式（エンドステージ型）
舞台形式

プロセニアム形式

座席数

164 席

座席数

693 席

舞台

幅 9.5m、高さ 9m、奥行 18m

舞台

幅 16.5m、奥行 14m

プロセニアム開口

幅 16m、高さ 12m

フォローピンスポット室

第１シーリング室

PA

PA【負荷設備】
負荷名称

C60A D20A C30A C20A

第１ボーダー（フルカラー）
2
第２ボーダー（フルカラー）
2
第３ボーダー（フルカラー）
2
第１サスペンション
6
第２サスペンション
6
第３サスペンション
6
アッパーホリゾント（フルカラー）
2
ロアーホリゾント （フルカラー）
天井反射板ライト
フロアコンセントトーメンタル・ギャラリー兼用（上・下） 4
舞台袖電源盤（上・下）
8
持込用照明電源盤
プロセニアムサスペンション
4コンダクタースポット
第１シーリング
4
第２シーリング（上・下）
8
フロントサイド
（上・下）
8
バルコニー
ピンスポット4
花道壁コンセントオーケストラピット
客席コンセント
客席椅子下コンセント
計 66

1
1
1
3
3
3
1

4
4

2

1
1
2
2

27

0

2

C20A 平行移動型 ｲﾝﾃﾘ EMIT 500w 500w 1kw 1kw 1.5kw 1.5kw 2kw
ｲｰｻｰ DMX
調光 15A調光器 直BOX -AXR 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
3
6
1
1
8
12
3
3
6
1
1
8
12
3
3
6
1
1
8
12
1
1
1
1
3
3
4
1
30
2
4
2
6
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
2
1
18
2
2
4
2
2
12
2
2
6
2
2
16

2
33

2
2

2

2
2
2

33

31

21

【調光装置】
負荷名称仕様
照明電源盤Ｄ
1φ3w 210/105V 100kVA 主幹MCCB 3P 600AF/500AT
照明電源盤Ｅ
1φ3w 210/105V 120kVA 主幹MCCB 3P 600AF/600AT
照明電源盤Ｆ
1φ3w 210/105V 120kVA 主幹MCCB 3P 600AF/600AT
イーサネットラック（盤室） 制御機器類×1式
移動型調光器
調光2kw×4回路､イーサ・DMX制御
インテリ直ボックス直分岐MCCB20AT×4回路(平行抜止15A)､イーサ・DMX制御
EMIT-AXR
IN/OUT切替､DMX×4系統処理
イーサネットラック（調整室） 制御機器類×1式
1φ3w 210/105V 45kVA 主幹MCCB 3P 225AF/225AT
持込用照明電源盤
3φ3w 210/105V 30kVA 主幹MCCB 3P 100AF/100AT
舞台袖コンセント盤（舞台前） 1φ3w 210/105V 30kVA 主幹MCCB 3P 150AF/150AT
調光操作卓 （記憶式）
Panasonic パコリスSHOOT 80ch×3段
ネットワークPC
Windows10 ノートPC
ワイヤレス操作器
送信器/受信器/中継器
舞台袖操作器
サブマスター×10本､客席操作部､作業灯スイッチ

SF

500w 1kw
PAR PAR

LED
B
16
16
16

LED
UH

31

LED
LH

26

LED
DL

ﾌｯﾄ

2kw
ｸｾﾉﾝ

40

5
8
4

32

16

12

0

0

40

備考
移動型調光器10台実装

25

36

30

0

数量
1
1
1
1
6
3
8
1

カムロック付き1

上手前・下手前

2
1
1
1
1

0

13

0

0

48

31

26

40

0

4

【負荷設備】
負荷名称
サスペンション
ロアーホリゾント （フルカラー）
フロアコンセント
持込用照明電源盤
ピンスポット
花道壁コンセントオーケストラピット
客席コンセント

C60A D20A C30A C20A

2

計

0

0

2

0

C20A 平行移動型 ｲﾝﾃﾘ EMIT 500w 500w 1kw 1kw 1.5kw 1.5kw 2kw
ｲｰｻｰ DMX
調光 15A調光器 直BOX -AXR 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸 ﾌﾚﾈﾙ 平凸
8
1
6
6
2
2
8
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3
1
2
16
9
4
14
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0

【調光装置】
負荷名称仕様
照明電源盤Ｇ
1φ3w 210/105V 45kVA 主幹MCCB 3P 225AF/225AT
イーサネットラック（盤室） 制御機器類×1式
移動型調光器
調光2kw×4回路､イーサ・DMX制御
インテリ直ボックス直分岐MCCB20AT×4回路(平行抜止15A)､イーサ・DMX制御
EMIT-AXR
IN/OUT切替､DMX×4系統処理
イーサネットラック（調整室） 制御機器類×1式
1φ3w 210/105V 15kVA 主幹MCCB 3P 100AF/75AT
持込用照明電源盤
3φ3w 210/105V 10kVA 主幹MCCB 3P 50AF/30AT
調光操作卓 （記憶式）
Panasonic パコリスPLENO メインパネルのみ
作業灯スイッチ
舞台側作業灯×1､客席側作業灯×1､誘導灯連動/非連動×1､誘導灯ON/OFF×1

備考
移動型調光器6台実装

カムロック付きSF

500w 1kw
PAR PAR

LED
B

LED
UH

LED
LH

LED
DL

ﾌｯﾄ

700w
ｸｾﾉﾝ

16
4

0

数量
1
1
6
2
3
1
1
1
1

5．移動型調光器の固定方法について
移動型調光器の設置はバトンにハンガー吊りが一般的ですが照明器具の取付けスペースが制限されます。
右記の写真のように挟み込み金物でバトン上部に設置することで、バトン下部を有効活用できるようにしました。
移動型調光器
信号 ( 入力 ) LAN/DMX 対応
2kw × 4 回路（MAX6kw）
姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台照明設備について

0

0

0

0

16

0

0

4

JATET JORNAL vol.19

特集：姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」

姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台機構設備
三精テクノロジーズ株式会社

舞台機構事業本部 営業企画部が置いてあっても反射板を走行させることができます。正面
反射板は下降しながら前へ迫出す動きをし、セット時には仕上げと同面となります。この動きのクリアランスは数ミリしか無く、大変際どい設計になりましたが、仕上工事にご苦労をかけながら何とか稼働させることができました。
大ホールの吊物マシンはぶどう棚下のマシンギャラリーに全て配置され、ぶどう棚の床には何も無く、仮設作業が高崎秀明

大変やり易いスペースとなっています。
吊物バトンの速度はゼロ速からの可変速仕様となってお1．機構概要■大ホール
プロセニアム可変装置（昇降・開閉）緞帳
1台
引割緞帳（電動昇降・電動開閉）
1台
吊物バトン（※1）
道具用
19台
暗転幕
1台
大黒幕
1台
幕バトン
一文字幕
4台
袖幕
3台
引割幕
2台
ホリゾント幕
1台
照明バトン
ボーダーライト
3台
サスペンションライト
4台
アッパーホリゾントライト
1台
プロセニアムサスペンションライト
1台
その他
前舞台バトン
1台
東西幕（ダブルレール）
1対
懸垂走行式音響反射板（総重量148トン）
看板用バトン（手動）1台
舞台迫り（9尺×4尺）
1台■小ホール
客席照明バトン
吊物バトン
道具用
引割幕用
スクリーン吊り上げ用バトン
ロールスクリーンは床下収納■中ホール
プロセニアム可変装置（昇降・開閉）緞帳引割緞帳（電動昇降・手動開閉）
吊物バトン（※1）
道具用
暗転幕
大黒幕
幕バトン
一文字幕
袖幕
引割幕
ホリゾント幕
照明バトン
ボーダーライトサスペンションライト
アッパーホリゾントライト
プロセニアムサスペンションライト
その他
東西幕（ダブルレール）
吊下げ式音響反射板（総重量59トン）
重量バトン
天井反射板
側面反射板
正面反射板
看板用バトン（手動）1台 舞台迫り（9尺×4尺）
1台
1台
1台

1台
1台

は硬く、貼った後で削ることができない為、仕上工事ではり、手動のバトンを操作されてきた方にもお使い頂きやす

下地からレンガを貼っていく工程毎に何度もレベル測定をい操作性となっています。

し、撓み量を監視しながら仕上げをされました。
側面反射板と正面反射板の境目が無いデザインも特徴的で

10台
1台
1台

す。正面反射板部分は昇降式になっており、舞台上に大道具

面とネットとのレベル差が小さい為、転落時の衝撃を抑3．中ホールの特徴えることができます。

中ホールにもレンガ仕上げの音響反射板があり、こちら
は天井、側面、正面を分割してぶどう棚から吊り下げる従

3台
2台
2台
1台

来通りの方式を採用しています。

3台
3台
1台
1台

制御システム、操作卓、オペレーションシステムは札幌

こちらもレンガ仕上げですが、側面反射板の仕上げが舞

文化芸術劇場で完成した自社開発のシステムを採用し、視台奥へ行くほど徐々に傾斜しているため、下地の入れ方や認性や操作機能、制御応答性、メンテナンス性を改良した

重心の見極めが苦労した点です。天井反射板のダウンライ

最新モデルとなっています。

トはランダムに配置されており、鉄骨フレームとの調整も1対必要でした。

1台
1台
1対
1台
1台
1台

5．制御システム・操作卓

操作卓はマニュアル卓 2 台で合計 8 つのグループ運転が可能で、吊物機構と床機構のどちらも操作できます。ディスプレイは 24 インチのタッチパネル式を 2 台搭載し、装置の設定状態、運転状態、ホール断面グラフィックなど、運転操作に必要な情報を表示することができます。

※1：吊物バトン仕様
速度：0～90m/min可変速、
最大積載量：750kg（30m/min以下）

大ホール、中ホールとも同じシステムとなっており全く同じ操作性となっています。
レール

レール

2．大ホールの特徴
大ホールの特徴は何といってもレンガを仕上材に使用した懸垂走行式の音響反射板と言えます。見た目にも重厚感がありますが、総重量 148 トンもの重さがあり、当社史
上で一番重い反射板となりました。レンガの厚みを可能な限り薄くし音響庇の材質を変更するなど、できる限りの軽中ホールはスペース上の制約でマシンギャラリーが取れ量化を図った結果の重量です。

なかった為、ぶどう棚にゼロフリートのマシンを配置しま「懸垂走行式」とは舞台上 16m に設置されたレールのした。反射板を吊り上げる巨大なマシンも全てぶどう棚に上を走行する機構で、舞台奥の格納位置から大編成、中編配置しています。

成、緞帳使用の各セット位置へ走行させます。
「懸垂」と（右上は音響設備の ITV）

4．床機構の特徴

いう名の通り、吊り下げ構造で舞台床からは浮いており、床にはレールが存在しないため、床蓋を開けてレールを露大ホールと中ホールに配置された舞台迫り（小迫り）出させる手間が無く、格納から大編成まで最短 15 分でセッは、運転音が静粛なスクリュー式を採用しています。ス

トが可能です。また設備的に床下でレールと設備の取り合

クリューカバー、挟まれ防止タッチセンサー、乗り場昇

いが無く、配線溝を分断しない利点があります。一方で、降柵、開口部補助ネットといった安全装置は全て備えてレールを受ける梁の撓みが音響反射板の位置によって変わ

正面反射板開口るため、床との隙間に気をつかう必要があります。レンガ

27

います。開口部補助ネットは奈落の頭上高さを確保する

6．まとめ
この場をお借りしまして、施工関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。
この舞台機構が安全に、末永くご活用頂ける様に引き続きメンテナンス等サポートしてまいります。

為に、木床の根太の隙間に走行式で収めました。舞台床姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」舞台機構設備

ATET
JOURNALVol.

19［2021/22］

発行者

森 健輔

発行所

公益社団法人 劇場演出空間技術協会(JATET)〒101−0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-8-6 第一古川ビル
TEL : 03-5289-8858
FAX : 03-3258-2400
URL : https://www.jatet.or.jp/

編集/制作

JATET 教育研修部会、株式会社テトラロジックスタジオ