インフラ長寿命化計画
神崎町水道事業個別施設計画

令和４年５月神崎町水道事業

１．目的厳しい財政状況下においても安定した給水を継続するためには、水道施設全体の維持管理や施設整備が必要です。様々な工夫を凝らし、的確に維持管理、更新を行うことで中長期的なトータルコストの縮減を図るためにこの計画を策定するものです。

２．対象施設対象施設は、神崎町水道事業が保有する施設のすべてとなります。
浄水場は２カ所、配水管はφ４００㎜から３０㎜で延長約７６ｋｍとなります。
古原浄水場

項
１．取水施設目

取水井戸（１号井）
取水ポンプ

取水井戸（２号井）
取水ポンプ

取水井戸（３号井）
取水ポンプ

位

置

神崎町古原甲 718-4
同

上

上井戸口径

能力

上

井戸～古原浄水場着水井

３．浄水施設及び配水施設

古原浄水場

神崎町古原甲 718-4

同φ300 ㎜

井戸深度 130ｍ

φ80 ㎜×Q0.52m3/分×H66×11kw

井戸口径

φ300 ㎜

井戸深度 130ｍDIPφ200 ㎜ L=700.06ｍ、
φ150 ㎜ L=323.23ｍ
VP φ150 ㎜ L=2,062.94ｍ

鉄筋コンクリート造
内法 2.0m×3.5m×H3.4m×１池
有効容量
滞流時間

ろ過ポンプ井井戸深度 130ｍ

深井戸用水中タービンポンプ
能力 φ80 ㎜×Q0.52m3/分×H66×11kw

２．導水施設導水管

着水井

φ300 ㎜

深井戸用水中タービンポンプ

神崎町古原乙 187-3
同井戸口径

深井戸用水中タービンポンプ
能 力 φ 80 ㎜ × Q0.52m3/ 分 × H60 ×7.5kw

神崎町古原甲 244-3
同規模及び構造上

23.8ｍ314.7 分

鉄筋コンクリート造

内法 1.85m×4.4m×H3.0m×１池
有効容量 48.4ｍ3
滞流時間 29.8 分

ー1－項目ろ過ポンプ

位

置規模及び構造

同上

水中渦巻ポンプ 3 台（うち１台予備）
能 力 φ 80 ㎜ × Q0.81m3/分 × H20m ×5.5kw

急速ろ過機

同

上

鋼板製圧力密閉型急速ろ過機 ３台（常用２台）
能力 処理水量 2,292ｍ3 ろ過面積 6.03ｍ3
ろ過速度 576ｍ／日

ろ過機逆洗ポンプ

同上

渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ100×80 ㎜×Q1.6m3/分×H15ｍ×7.5kw

配水池

同

上

鉄筋コンクリート造
内法 8.0m×19.5m×H4.0ｍ×２池
有効容量

1,248ｍ3

配水ポンプ

同

上

渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ200×150 ㎜×Q3.55m3/分×H30ｍ×30kw

塩素注入ポンプ

同上

ダイヤフラム式定量ポンプ ２台(うち１台予備)能力 最大 30ml／分×1.0MPa

４．排水処理施設

排水調整池

神崎町古原甲 718-4

鉄筋コンクリート造
内法 3.6m×3.6m×H2.5ｍ×１池
有効容量 32.4ｍ3
内法 2.0m×2.0m×H1.2ｍ×１池
有効容量

排水ポンプ

第二浄水場
項
１．取水施設取水口

同目

取水ポンプ井上位

水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ50 ㎜×Q0.10m3/分×H15ｍ×0.4kw

置

神崎町神崎神宿 1026

同4.8ｍ3上

規模及び構造鉄筋コンクリート造
内法

1.7m×10.0m×H1.4m

鉄筋コンクリート造
内法

1.7m×10.0m×H1.4m

有効容量

ー2－１井

15ｍ3

項

取水ポンプ

目

２．導水施設
沈砂池

同上

位

置

導水ポンプ場

神崎町小松 2190-２

規模及び構造水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）
能 力 φ 100 ㎜ × Q1.2m3/ 分 × H20 ×
7.5kw

鉄筋コンクリート造
内法 2.0m×5.0m×H2.0m×１池
有効容量

導水ポンプ井同上20ｍ3

鉄筋コンクリート造
内法 2.5m×6.1m×H3.0m×１池
有効容量44.6ｍ3

導水ポンプ

同上

水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）
能 力 φ 100 ㎜ × Q1.2m3/ 分 × H60 ×30kw

ウォーターハンマー防止装置

同上

圧力タンク

導水管

取水ポンプ井～導水ポンプ場

導水管

導水ポンプ場～第二浄水場

３．浄水施設
着水井

混和池

第二浄水場
神崎町古原甲 718-1

同

上

1.2ｍ3

PEPφ200 ㎜ L=1,144ｍ
SGPφ200 ㎜ L=195.7ｍ
PEPφ200 ㎜ L=4,391ｍ
鉄筋コンクリート造

内法 1.5m×3.2m×H2.6m×１池
有効容量 12.48ｍ3
鉄筋コンクリート造

内法 1.5m×1.5m×H2.0m×１池
有効容量 4.5ｍ3
フラッシュミキサー式１台

フロック形成池

同上

縦型モーター駆動

鉄筋コンクリート造

内法 2.4m×2.4m×H2.0m×４池
有効容量 46.08ｍ3
フロッキュレーター式４台

縦型モーター駆動

薬品沈澱池

同

上

鉄筋コンクリート造ろ過ポンプ井同

上

鉄筋コンクリート造
内法 3.8m×2.9m×H2.5m×２池

内法 3.8m×14.85m×H2.7ｍ～3.2ｍ×
２池
有効容量 225.72ｍ3

有効容量ー3－55.1ｍ3

項

ろ過ポンプ

目

位

置

規模及び構造同上

水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ100 ㎜×Q1.2m3/分×H15m×5.5kw

急速ろ過機

同

上

鋼板製圧力密閉型急速ろ過機 ３台（常用２台）
能力 処理水量 1,721ｍ3 ろ過面積 5.74ｍ3
ろ過速度 150ｍ／日

浄水池

同

上

鉄筋コンクリート造
内法 2.5m×5.0m×H4.0ｍ×２池
有効容量100ｍ3

送水ポンプ

同

上

水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ80 ㎜×Q1.14m3/分×H10ｍ×3.7kw

ろ過機逆洗ポンプ

同上

水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ200 ㎜×Q4.02m3/分×H14ｍ×18.5kw

ろ過機表洗ポンプ

同上

水中渦巻ポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ80 ㎜×Q0.86m3/分×H28ｍ×7.5kw

前塩素注入ポンプ

同上

ダイヤフラム式定量ポンプ ２台(うち１台予備)能力 最大 30ml／分×1.0MPa

中塩素注入ポンプ

同上

ダイヤフラム式定量ポンプ ２台(うち１台予備)能力 最大 30ml／分×1.0MPa

後塩素注入ポンプ

同上

ダイヤフラム式定量ポンプ ２台(うち１台予備)能力 最大 30ml／分×1.0MPa

ＰＡＣ注入ポンプ

同上

ダイヤフラム式定量ポンプ ２台（うち１台予備）能力 最大 100ml／分×0.65MPa

硫酸注入ポンプ

同上

ダイヤフラム式定量ポンプ ２台（うち１台予備）能力 最大 100ml／分×0.65MPa

４．粉末活性炭注入施設
粉末活性炭投入装置

導水ポンプ場内

神崎町小松 2190-2

能力ー4－50％WET 炭投入最大量 13kg/時

項

目

位

５．排水処理施設
排水池

置第二浄水場内
神崎町古原甲 718-1

規模及び構造鉄筋コンクリート造

内法 2.1m×5.6m×H2.8ｍ×２池
有効容量 58.9ｍ3

返送ポンプ

同

上

水中渦巻ポンプ

排泥池

同

上

鉄筋コンクリート造

汚泥移送ポンプ

同上

水中ボルテックスポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ65 ㎜×Q0.46m3/分×H11ｍ×2.2kw

濃縮槽

同

上

鉄筋コンクリート造
内法 4.8m×4.8m×H2.5ｍ×1 池

能力 φ40 ㎜×Q0.10m3/分×H10ｍ×0.4kw

内法 3.2m×5.6m×H3.1ｍ×1 池
有効容量 55.6ｍ3

有効容量

配水管２台（うち１台予備）

56.4ｍ3汚泥引抜ポンプ

同上

横軸スラリーモーターポンプ ２台（うち１台予備）能力 φ50×40 ㎜×Q0.23m3/分×H5ｍ×0.75kw

天日乾燥床

同上

鉄筋コンクリート造

合計

内法

3.3m×6.0m×H0.5ｍ×4 床

75,993ｍ
管種

延長

塩化ビニル管(φ30～200 ㎜)

50,137m

ダクタイル鋳鉄管(φ400～50 ㎜)

17,969m

配水用ポリエチレン管(φ150～50 ㎜)

5,938ｍ

ポリエチレン２層管(φ50～30 ㎜)

1,595ｍ鋼管(φ150～40 ㎜)

354ｍ

ー5－３．計画期間
計画期間は令和４年度から令和８年度までとします。また、社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。

４．計画の優先順位の考え方
配水管施設と機械的要素が大きい浄水施設等では、特性が異なることから優先順位の考え方が異なります。
・配水管施設
配水管施設は、まだ耐用年数を経過していませんが、耐震化の取組と関連するため、別途策定した「神崎町水道施設耐震化計画」により更新を行います。
・配水管施設を除く施設
毎日行っている目視点検及び、毎月行う施設点検により、異常又はその恐れがある施設を最優先することとしますが、お客様への影響度合いから、１系統運用で断水に直接つながる、配水ポンプ施設、配水池施設は、上位順位とします。
その他施設については、予備施設を備えていることから、同等な順位となります。なお、配水ポンプ施設については、配水ポンプ制御盤を外部電源による運転が可能な制御盤に令和２年度に作り替えております。
４－１現状の課題
浄水場は、水源を３本の地下水により浄水する古原浄水場と、利根川河川水を水源とする第二浄水場を備え、両方の浄水を混和の上、供給を行っています。このことから、浄水施設の故障等に対しては、どちらかの浄水場が稼働可能であれば断水事故に至る恐れは低い状況です。
しかし、配水池施設については、耐震診断の結果、耐震性能を有しない施設となりました。このことから、広域化の検討も踏まえた上で、何らかの施策を行う必要があります。
浄水場については、故障等による断水事故に至る恐れは低い状況ですが、平成７年稼働となる古原浄水場は、点検を行い異常はないものの、稼働年数から、受変電設備及びろ過機制御盤については、更新を検討する時期となっています。
配水管については、漏水し易い石綿セメント管の廃止は済んでおり、有収率も悪い状況ではありませんが、耐用年数に近づいている配水管を有しています。
配水管については、劣化による漏水事故は現状では発生していないため、耐用年数を過ぎても使用可能であると考えますが、毎日の配水量の調査及び、定期点検等

ー6－により、今後も観察する必要があります。
４－２維持管理について維持管理については、点検、修繕について、技術力向上のため、出来得る限り職員による直営体制で行っています。なお、受変電設備については、資格の関係上、委託点検としています。

５．個別施設の状況等
古原浄水場

項
１．取水施設目

点検による状況判断

更新等の状況

点検頻度等

取水井戸（１号井）ケーシング等問題なし

平成７年度稼働

毎日

取水ポンプ

揚水量等問題なし

平成２５年度更新

毎日

取水井戸（２号井）ケーシング等問題なし

平成７年度稼働

毎日

取水ポンプ

揚水量等問題なし

平成２５年度更新

毎日

取水井戸（３号井）ケーシング等問題なし

平成７年度稼働毎日

揚水量等問題なし

平成２５年度更新

毎日

漏水等なし

平成７年度稼働

毎日

漏水等なし

平成７年度稼働

毎月

取水ポンプ
２．導水施設
導水管

３．浄水施設及び配水施設
着水井（耐震診断未実施）※耐震診断は広域化検討で方針決定後ろ過ポンプ井（小容量であることから耐震診断未実施）

漏水なし

平成７年度稼働※耐震診断は広域化検討で方針決定後
水位計令和２年度更新（ガイドパルス式）

毎月

ろ過ポンプ

揚水量等問題なし

平成７年度稼働毎日

急速ろ過機ろ過能力問題なし

平成７年度稼働毎日

ろ過機逆洗ポンプ

水量等問題なし

平成７年度稼働

配水池（耐震診断済）

耐震診断結果不良毎日毎月ろ過流量計平成２７年度交換

平成７年度稼働※耐震化は広域化検討後とする

ー7－

項

目

配水ポンプ

塩素注入ポンプ

４．排水処理施設
排水調整池
排水ポンプ

第二浄水場
項
１．取水施設目

点検による状況判断

更新等の状況

点検頻度等

水量等異常なし

配水ポンプ盤及び圧力計令和
２年度更新

毎日

吐出量異常なし

平成２３年度オーバーホール

毎日

漏水等なし

平成７年度稼働

毎月

揚水量異常なし

令和２年度更新

毎日

Ｏ／Ｈキット予備あり

点検による状況判断

更新等の状況

点検頻度等

取水口

破損なし

昭和５６年度稼働

毎日

取水ポンプ井（地下埋設）

漏水等なし

昭和５６年度稼働

毎日

取水ポンプ

揚水量異常なし

平成２７年度更新

毎日

沈砂池

破損なし

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

導水ポンプ井破損なし

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

導水ポンプ

揚水量異常なし

令和元年予備機１台追加

毎日ウォーターハンマー防止装置(休止)

異常なし

平成２７年度稼働

毎日

導水管

漏水無し

平成２７年度稼働（耐震管）

毎日

着水井破損無し

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

混和池

破損無し
動作問題なし平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

フロック形成池

破損無し

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

薬品沈澱池

破損無し

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

ろ過ポンプ井破損無し

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

２．導水施設３．浄水施設動作問題なし

ー8－項

ろ過ポンプ

目

点検による状況判断

更新等の状況

点検頻度等

揚水量異常なし

平成２７年度稼働

急速ろ過機ろ過能力異常なし

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

浄水池

破損無し

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎日

送水ポンプ

揚水量異常なし

平成２７年度稼働

毎日

ろ過機逆洗ポンプ能力異常なし平成２７年度稼働

毎日

ろ過機表洗ポンプ能力異常なし平成２７年度稼働

毎日

前塩素注入ポンプ

吐出量異常なし

平成２７年度稼働

毎日

中塩素注入ポンプ

吐出量異常なし

平成２７年度稼働
令和元年オーバーホール

毎日

後塩素注入ポンプ

吐出量異常なし

平成２７年度稼働

毎日ＰＡＣ注入ポンプ

吐出量異常なし

平成２７年度稼働

毎日

硫酸注入ポンプ

吐出量異常なし

平成２７年度稼働

毎日

異常なし

平成２７年度稼働
令和元年度ブロアポンプへ

毎日

異常なし

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎月

返送ポンプ

揚水量異常なし

平成２７年度稼働

排泥池

異常なし

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎月

汚泥移送ポンプ

異常なし

平成２７年度稼働

濃縮槽

異常なし

平成２７年度稼働（耐震施設） 毎月

汚泥引抜ポンプ

異常なし

平成２７年度稼働

毎月

天日乾燥床

異常なし

平成２７年度稼働

毎月

４．粉末活性炭注入施設
粉末活性炭投入装置

５．排水処理施設
排水池

令和元年度ホース交換

ー9－

毎日

毎日

毎月

６．対策内容と実施時期
供給に問題がある施設は無いものの、「４－１現状の課題」にて挙げた、配水池、古原浄水場の受変電施設、ろ過機制御盤について、耐震工事や更新を行う必要があります。しかし、現在行われている「香取ブロックにおける水道広域化推進プラン策定に向けた勉強会」での検討案では、神崎町の施設廃止を含めた案が含まれております。耐震工事や更新工事は、かなりの費用を要しますので、広域化の方向性が確定されてから実施すべきと考えます。それまでの間は、修繕による対応を進めていきます。
７．対策費用広域化しない、または施設を活用すると決定された場合には、対策を進めることとし、その概算費用は下記のとおりです。
対策施設概算費用

内容

配水池築造工事

300,000 千円

1,500m3

想定実施年度
令和８年度～

受変電設備更新工事

30,000 千円

300KVA

令和８年度～

古 原 浄水場ろ過機制御盤更新工事

25,000 千円

屋外盤 1 面

令和７年度～

ー10－