DANREY KOGYO

天吊露出形・天井蔭蔽形ファンコンベクタ
適用型式

DFV-...RE/REP/REK/RED（天吊露出形）
DFV-...RH/KBS（天井蔭蔽形）

取付説明書・取扱説明書
目

DFV-REDFV-REDDFV-REKDFV-RHDFV-REPDFV-KBS次

1. 安全についてのインフォメーション …………………………
2. 安全に関する注意事項 施工時の注意 ………………………
3. 安全に関する注意事項 使用時の注意 ………………………
4. 安全に関する注意事項 お手入れのときなどの注意 ………
5. 安全に関する注意事項 フィルタの清掃・交換の注意 ……
6. 電源コード、プラグについて …………………………………
7. 表 3.1 冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準値 …………
8. 各部の名称 KBS形 ………………………………………………
9. ユニット本体の取付け KBS形、KBS-L形の例 …………………
10. 各部の名称 RH形 ……………………………………………
11. ユニット本体の取付け RH形の例 ……………………………
12. 各部の名称 RE、REP、REK形 ………………………………
13. ユニット本体の取付けRE形の例 ………………………………
14. エアフィルタの取付け・取外し方法 …………………………
15. 各部の名称 RED形 ……………………………………………
16. 取付け場所、環境、取付け上の注意 …………………………
17. 水質について ……………………………………………………
18. 施工の手順 ………………………………………………………
19. 配管 ………………………………………………………………
20. 電気配線 …………………………………………………………
21. 運転前の操作、準備 ……………………………………………
22. 運転・操作方法 …………………………………………………
23. ファンコンベクタの正しい取り扱い …………………………
24. 換気に関する注意 ………………………………………………
25. 蒸気ボイラで清缶剤を使う場合（蒸気用ファンコンベクタの場合） …
26. お手入れ・清掃のときの注意 …………………………………
27. 日常のお手入れ ：外装の清掃 …………………………………
28. 日常のお手入れ：エアフィルタの清掃、交換 ………………
29. 運転停止時の注意 ………………………………………………
30. 簡単な故障・異常の際の見分け方及び異常時の処置方法 …
31. 故障・修理などのときの注意事項 ……………………………
32. 補修用性能部品の取り扱い先 …………………………………
33. 品質保証とアフターサービス …………………………………
34. 部品保有期間 ……………………………………………………

・このたびは、暖冷工業のファンコンベクタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
・この説明書は前半が取付説明書、後半が取扱説明書になっています。
・取付工事を始める前に、必ずこの取付説明書・取扱説明書を読み、内容を理解してください。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。読み終わった後は、大切に保存してください。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせください。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示しておりますので、予めご了承ください。
・この製品は、子供や、この製品の使用において介助が必要な方が、お一人で使用することを想定していません。これらの方が使用する場合には、必らずこの製品の安全な使い方を理解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用ください。また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると、思わぬところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
子供に製品で遊ばせないように周囲の方が、ご注意ください

暖冷工業株式会社
Installation & Instruction Manual

No.DFV-KBS/RE/RH24.14
14th Edition：Mar 2024

P.1
P.1
P.2
P.3
P.4
P.4
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.10
P.11
P.11
P.11
P.12
P.12
P.13
P.14
P.14
P.15
P.15
P.15
P.15
P.16
P.16
P.17
P.17
P.18
P.18
P.18
P.18

1

安全についてのインフォメーション●この取付説明書・取扱説明書の中に示した注意事項は、「警告」、「注意」に区分していますが、誤った取付

け、誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「
載しています。しかし、「警告」の欄に記

注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

取付け、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定される危害の程度

注意

取付け、取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うことが想定されるか又は物的損害の発生が想定される危害・損害の程度●図記号について記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は回転物注意）が描かれています。
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、アースを接続せよ）が描かれています。

2

安全に関する注意事項

その.1 施工時の注意

警 告●電気工事は関連法規に従って正しく施工する●取付けは専門業者に依頼する
取付けは専門業者に依頼する取付けは、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼してください。ご自分で取付工事をされ、不備があると水漏れ、感電、火災の原因になることがあります。

関連法規を守って正しい施工をする。

●取付工事は、この説明書に従って行なう
取付工事は取付
説明書に従って正しく施工する取付け工事は、この取付説明書に従って確実に行なってください。取付けに不備があると、水漏れ、感電、火災の原因になることがあります。

●配線は所定のケーブルを使用して確実に固定する●取付けは、重量に十分耐えるところに行なう
強度の不十分な個所への取付け
禁止

取付けは、重量に十分耐えるところに確実に行なってください。
強度不足や取付けが不完全な場合は、ユニットの落下などによりケガの原因になります。

配線は所定のケーブルを使用して確実に固定する

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への取付
けは、行なわないでください。万一、ガスが溜ると、発火の原因になることがあります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力、張力が伝わらないように、ケーブルを確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、
発熱、火災等の原因になります。

●アース接続を行なう●可燃性ガスの漏れる恐れのあるところに取付けない
可燃性ガスの漏れる恐れのあるところに取付けない

電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規定」、及びこの説明書に従って施工し、電源接続は必ず専用回路を使用してください。
電源回路容量不足や、施工不備があると感電、火災の原因になることがあります

アースを確実に取り付けるアース接続を行なってください。アース線
は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあ
ります。

注 意
●天井蔭蔽形の場合、必要な点検口を必ず設置し周囲にメンテナンススペースを確保する●用途・目的にあった製品を正しく使う

用途、目的にあった製品を正しくお使いください。使用目的と機器の仕様が合わないと、事故
用途・目的に合っの原因になることがあります。
た製品を使用する●正しい電源電圧で使用する
交流 100V 以外で使用しないでください。

AC100V以外での使用禁止表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。

(1)

必要な位置に、十分な大きさの点検口を設置する

フィルタ交換などの日常のお手入れと、定期的な点検・清掃などが出来る位置に点検口を設けてください。
また、機器周囲にメンテナンススペースを確保してください。定期的なメンテナンスの内容によっては複数の点検口が必要になる場合があります。担当営業員にご相談ください。

●設置場所によっては、漏電ブレーカー
を取付ける●工事期間中に水張りテストをした場合には、テスト終了後に必らず水を抜く
工事期間中に水張りテストをした場合には、
水張りテスト後は、必ず配管内の水を抜く設置場所に応じて漏電ブレー
カーを付ける

テスト終了後に必らず水を抜いてください。
そのまま放置すると、冬季には凍結してコイルが破損する恐れがあります。

3

安全に関する注意事項

設置場所によっては漏電ブレーカーの取付けが必要です。( 関係法規に従ってください )漏電ブレーカーが取付けられていないと、感電の原因になることがあります。
＊漏電ブレーカーの例 : 過負荷短絡保護装置付
き漏電遮断器（高感度高速形 30mA、0.1 秒）

その.2 使用時の注意

警 告●風の当たるところに燃焼器具を置かない●使用する前に、この取扱説明書を読む

ファンコンベクタの風が直接当たるところに燃焼器具を置かないでください。燃焼器具の風の当たるところ
不完全燃焼の原因になることがあります。
に燃焼器具を置か使用する前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お手入れ・清掃の前にも、取扱説明書をお読みください。

ご使用の前に取扱説明書を読む

ないこと●濡れた手でスイッチを操作しない●燃焼器具と一緒に運転するときは、よく換気する

感電の原因になることがあります。
濡れた手でスイッチを操作しない

燃焼器具と一緒に運転するときは、
よく換気すること●ガス漏れのときはスイッチを操作しない

ガスの臭いがするときなど、ガスが漏れていると思えるときは、スイッチを操作しないでくだ
さい。
ガス漏れのときファンコンベクタを運転しているときは、ス
はスイッチを操
イッチを切らないでください。
作しない
ファンコンベクタを運転していないときは、スイッチを入れないでください。
ガス漏れのときに、スイッチ操作をすると、引窓を開けるなど 火・爆発の恐れがあります。
の方法で換気（窓を開けるなどの方法で換気してください）●電源プラグの抜き差しで運転しない（電源プラグ・コード付きの機種の場合）
電源プラグの抜き差しで運転しないことする

子供などが使用する場合は、保護者が補助する●機器の内部に指や細い棒などを入れない

ファンの運転中に、空気の吹き出し口や吸込み
口に指や細い棒などを入れると、内部で高速回転しているファンロータに触れて、けがをする
恐れがあります。

ケガのおそれあり指など入れないこと

ユニットに衣類などを掛けないこと

使用中は吹出し口やその周囲、内部のコイルな
どの高温部にさわらないでください。
ヤケドをする恐れがあります。

子供には製品を触れさせない●子供、介助が必要な方などが使用する場
合には、保護者の補助のもとで使用する

この製品は、子供や、この製品の使用において補助が必要な方が、お一人で使用することを想定していません。これらの方が、使用される場合は、必ずこの製品の安全な使い方を理解された保護者、または介護者の補助のもとでご使用ください。
子供などが、この製品に触れたり、操作したりすると、思わぬところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。子供に製品で遊ばせないように周囲の方がご注意ください。

●異常が発生したらスイッチをすぐ切る●ユニットの吹出し口に衣類などを掛けないユニットの吹出し口付近などに衣類などを掛けたり、ぶら下げたりして使用しないでくだ
さい。過熱や火災の原因になることがあります。

異常のときはすぐに運転を止める

注 意

ご使用中にもし具合が悪くなったり、異常を生じたりしたときは、そのままお使いにならずに、ただちにスイッチを「切」にし、お買い上げいただいた、販売店、工事店、又は（有）暖冷サービスに、機種名、不具合の状
況などをご連絡ください。
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

●動植物に直接風を当てない●温風を直接身体に当てない、暖め過ぎない

温風を直接、体にあてないこと電源プラグの抜き差しで運転すると、感電や火災の原因になります。

●この製品を子供に手で触れさせない●吹出し口やコイルなどの高温部にさわらない

ヤケドのおそれあり、手でふれないこと

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

長時間温風を身体に直接あてたり、暖め過ぎないようにしてください。
体調悪化、健康障害の原因になります。

動植物に直接、風を当てないこと(2)

動植物に直接風をあてないように、グリルで風向を調節する、動植物の位置を移動するな
ど適切な措置を取ってください。直接風をあてると、動植物に悪影響を及ぼすことがあります。

●水質基準に適合した温水を使用する

水質基準に適合した温水を使用する

4

一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライ
ン：JRA GL-02-1994「冷凍空調機器用水質ガイドライン」の「温水」に準じた水質の水を使用してください。（P.4 の表 3.1 を参照）
水質管理不良は、コイル等に腐食を生じ、水漏れの原因となることがあります。

安全に関する注意事項

その.3 お手入れのときなどの注意・運転停止時の注意

警 告●お手入れのときにはスイッチを「切」にする
お手入れのときはスイッチを切る

プラグは確実に根元まで差し込む

スイッチなど電気
部品は水に濡らさないこと

ユニットに水などを直接かけないこと●電源プラグは持って抜く（電源プラグ・
コード付きの機種の場合）

電源コード・プラグ付きの機種の場合は、電源
プラグもコンセントから抜いてください。
スイッチを入れたままですと、内部で高速回転しているファンロータに手が触れて、けがをす
る原因になります。

プラグを抜くときはコードを引っ張らない●電源プラグは確実に差し込む（電源プラグ・
コード付きの機種の場合）
電源プラグは、ほこりが付着していないか確
認し、がたつきのないように刃の根元まで確
実にコンセントに差し込んでください。
ツイストロック式プラグの場合は、差し込んだ後、プラグを右に回してロックしてください。
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合
は、感電や火災の原因になります。
●電気部品を水に濡らさない
モータ、コンデンサ、スイッチなど電気関係
部品は水に浸さないでください。
故障、感電などの原因になります。

感電のおそれありボックスを開けないことファンコンベクタの内部や、コイル部分などの清掃を行なうときは、必ず手袋（厚手で長いビニール手袋など、腕の部分もカバーできるもの）をはめて行なってください。
素手で行なうと、見えないところでけがをする恐れがあります。

●ベンジン・殺虫剤などをかけない
ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。
感電・引火の恐れがあります。

●この機器を修理・改造しない
修理は、お買い上げの販売店、工事店又は弊社指定の（有）暖冷サービスにご相談く
専門技術者以外の ださい。修理技術者以外の人は、絶対に分修理・分解禁止
解したり修理・改造は行わないでください。
修理に不備があると感電・火災等の原因になります。

電源コードは、途中での接続、加工、延長コードの使用、他の器具とのタコ足配線を、一切しないでください。また、電源コードは、重い物を載せたり、加熱したり、引っ張ったりしないでください。感電、発熱、火災の原因になります。

●長期間使用しないときは電源プラグを抜く（電源プラグ・コード付きの機種の場合）
長期間使わないときは電源プラグを抜く

電装ボックスの内部には、電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。
内部の点検、修理は、お買い上げの販売店、工事店又は弊社指定の（有）暖冷サービスに、ご相談ください。

●ユニット内部の清掃のときは厚手の長手
袋をはめる

ベンジン・殺虫剤などかけない
こと●電源コードは延長したり加工したりしない（電源プラグ・コード付きの機種の場合）
電源コードは加工したり延長したりしない●機器の電装ボックスを開けない

清掃のときは厚手の長手袋をはめること●ユニットに直接、水、洗剤などをかけない
ファンコンベクタに、水やお湯、洗剤やカビ取り剤などをかけたり、吹き付けたりしないでください。故障、感電、漏電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、プラグを持って行なってください。
コードを引っ張ると、芯線の一部が断線して、発熱・発火の原因になることがあります。
また、ツイストロック式プラグの場合は、プラグを持って左に回してから抜いてください。

●冬季、運転を停止するときは、凍結防止対策を実施する

長期間ご使用にならないときは、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。
ホコリが溜って発熱・発火の原因になることがあります。

冬季運転を停止するときは、凍結防止対策を実施する。

(3)

冬季、運転を停止するときは、「コイル及び配管よりの水抜き」、「循環水への不凍液の注入」など、有効なコイル凍結防止対策を実施してください。未対策のままですとコイルが凍結破損し、漏水する恐れがあります。

5

安全に関する注意事項

その.4 フィルタの清掃・交換のときの注意

警 告●エアフィルタは定期的に掃除が必要です

エアフィルタは定期的に交換する

6●フィルタ交換のときはスイッチを「切」にする

エアフィルタを目詰まりしたままにして運転す
ると、風量が低下し、所定の能力が得られなくなるとともに、ファンの騒音、振動発生の原因になります。
フィルタは必ず定期的に清掃、若しくは交換してください。交換用エアフィルタは、ご使用の機種名をお確かめの上で、（有）暖冷サービスに、TELでご注文ください。

フィルタ交換のときはスイッチを「切」にする

スイッチを入れたままですと、内部で高速回転しているファンロータに手が触れてけがをする原因になります。

（有）暖冷サービス〒104-0043 東京都中央区湊 3-3-2 前田セントラルビル☎03(3552)5721
E-MAIL：service@danrey.co.jp

電源コード、プラグについて

ファンコンベクタの電源の接続方式には、「電源コード・プラグ付でコンセントに差し込んで使用するタイプ」と、「電源コード・
プラグが無く、ユニット本体の端子台に直接電源線を接続して使用するタイプ」の2種類があります。
どちらのタイプにするかは、他の電気機器や、操作スイッチとの関係などを考慮して、建物ごとの設備の設計方針に従って決められています。
この説明書の中で、「電源コード・電源プラグ」に関する項目や、「電源プラグをコンセントから抜いてください」などの操作の指示は、電源コード・プラグ付のタイプに対するものです。
※天吊露出形、天井蔭蔽形の場合、標準は端子台接続方式です。

7

参考表3.1 冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準値(5)日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-02-1994 より抜粋
冷却水系
項目

(4)

循環式

(1) (6)

一過式

循環水

補給水

一過水

温水系 (3)

冷水系

低位中温水系
循環水

循環水

循環水

補給水

（20℃を超え
60℃以下）

補給水（60℃を超え
90℃以下）

補給水（20℃以下）傾向 (2)

高位中温水系

腐食 スケール生成

基準項目
参考項目

pH(25℃）

6.5 〜 8.2

6.0 〜 8.0

6.8 〜 8.0

6.8 〜 8.0

6.8 〜 8.0

7.0 〜 8.0

7.0 〜 8.0

7.0 〜 8.0

7.0 〜 8.0◯◯

電気伝導率 (mS/m) (25℃ )

80 以下

30 以下

40 以下

40 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

◯

◯

塩化物イオン (mgCl / ℓ )200 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

30 以下

30 以下

◯

硫酸イオン (mgSO42―/ ℓ )200 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

30 以下

30 以下

◯

酸消費量 (pH4.8) (mgCaCO3/ ℓ )100 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

◯

全硬度 (mgCaCO3/ ℓ )200 以下

70 以下

70 以下

70 以下

70 以下

70 以下

70 以下

70 以下

70 以下

◯

カルシウム硬度 (mgCaCO3/ ℓ )150 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

50 以下

◯

イオン状シリカ (mgSiO2/ ℓ )

50 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

30 以下

◯

鉄 (mgFe/ ℓ )1.0 以下0.3 以下1.0 以下1.0 以下0.3 以下1.0 以下0.3 以下1.0 以下0.3 以下◯銅 (mgCu/ ℓ )0.3 以下0.1 以下1.0 以下1.0 以下0.1 以下1.0 以下0.1 以下1.0 以下0.1 以下◯検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと◯ー

硫化物イオン (mgS2―/ ℓ )アンモニウムイオン (mgNH4 / ℓ ) 1.0 以下

0.1 以下1.0 以下1.0 以下0.1 以下0.3 以下0.1 以下0.1 以下0.1 以下◯

残留塩素 (mgCl/ ℓ )0.3 以下0.3 以下0.3 以下0.3 以下0.3 以下0.25 以下

0.3 以下0.1 以下0.3 以下◯遊離炭酸 (mgCO2/ ℓ )4.0 以下

4.0 以下

4.0 以下

4.0 以下

4.0 以下0.4 以下

4.0 以下0.4 以下

4.0 以下◯

安定度指数

6.0 〜 7.0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

◯

＋

◯

◯

注）
（1）項目の名称とその用語の定義及び単位は JISK0101 による。
（2）欄内の◯印は腐食又はスケール生成傾向に関係する因子であることを示す。
（3）温度が高い場合（40℃以上）には、一般に腐食性が著しく、特に鉄鋼材料が何の保護皮膜もなしに水と直接触れるようになっている時は、防食薬剤の添加、脱気処理など有効な防食対策を施すことが望ましい。
（4）密閉式冷却塔を使用する冷却水系において、閉回路循環水及びその補給水は温水系の、散布水及びその補給水は循環式冷却水系の、それぞれの水質基準による。
（5）供給・補給される源水は、水道水（上水）、工業用水及び地下水とし、純水、中水、軟化処理水などは除く。
（6）上記 15 項目は腐食及びスケール障害の代表的な因子を示したものである。

(4)

8

各部の名称

DFV-KBS形●DFV-KBS形（温水用）

本体吊り穴（4か所で吊ります）

手動式エア抜き弁
配管接続口（温水出口）

吸込み口フランジ＊吸込み口側
配管接続口（温水入口）

吹出し口フランジ

送風機

電動機

結線端子台
ユニット本体●DFV-KBS-1、L、3、4形（エアフィルタ組込形）
（温水用）
本体吊り穴
（4か所で吊ります）

手動式エア抜き弁
配管接続口（温水出口）
吸込み口フランジ＊吸込み口側
配管接続口（温水入口）

フィルタ
取り出し口蓋

吹出し口フランジ

結線端子台

エアフィルタユニット本体●エアフィルタの取り出し方

DFV-KBS-1、L、3、4形

エアフィルタは定期的に取り外して、清掃又は交換してください。
エアフィルタは本体後側にあります。
後部側面のフィルタ蓋の固定ねじを緩めて、フィルタ蓋を取り外し、内部にあるフィルタを横方向にスライドして引き出してください。
フィルタ蓋
エアフィルタ蓋固定ねじ①天井面の点検口を開けます。
②ユニット本体の吸い込み側、側面のフィルタ蓋を開けます。
蓋は、ローレットビス1本を緩めれば外れます。
③内部のフィルタを、横にスライドさせて引き抜いてください。

エアフィルタフィルタ蓋(5)

エアフィルタ＊横方向に抜き出す9

ユニット本体の取付け

DFV-KBS形の例●取付けを始める前に、P.11の「16.取付け場所、環境及び取付け上の注意事項」及びP.12の「18.施工の手順」を、お読みください。
・ ユニット本体は、必ず水平に取付けてください。
・ ユニット本体は、吊りボルト4本により天井裏スラブより吊り下げ、本体の吊り穴にしっかりダブルナットで締め付けると共に、振れ止めを施してください。
・ユニット本体直下と配管側の天井面に、点検口を必ず設けてください。
●取付例 DFV-KBS形（温水用）

FL

TOP VIEW※図中の各寸法については、現場ごとの図面で、実際に据付ける機種の図を参照してください。
また、カタログ等に記載の標準寸法とは異なる場合もありますので、必ず各現場ごとの製品仕様書、図面で確認してください。

※吊りボルトの例

点検口（配管側）
450×450 以上

点検口
450×CL 以上

440

全ねじボルトＭ１０

ダクト

座金付ナットナット

ユニット本体ダクト
吊りボルト位置500
吊りボルト M1030

吊りボルトピッチ 440

30FL

吊りボルト位置

吊りボルトピッチ HS

吊りボルト M10

ダクト

吊りボルト

M10

172

172

ダクト

吹き出し口ダクトフランジ

ユニット本体

天井ボード

点検口（本体側）
点検口（配管側）

DFV-KBS-1,L,3,4 形（温水用）

点検口（本体側）BFL
TOP VIEW※図中の各寸法については、現場ごとの図面で、実際に据付ける機種の図を参照してください。
また、カタログ等に記載の標準寸法とは異なる場合もありますので、必ず各現場ごとの製品仕様書、図面で確認してください。

※吊りボルトの例

全ねじボルトダクト
フィルタ取り出しスペース 650 以上

M10

座金付ナットナット

点検口
450×CL 以上

点検口（配管側）
450×450 以上

440

●取付例

点検口（配管側）

ユニット本体ダクト

500
吊りボルト M1030

吊りボルトピッチ 440

30

吊りボルトピッチ HS

吊りボルト M10

吊りボルト位置

ダクト

ダクト

吊りボルト

M10

172

172

FL

吊りボルト位置

吹き出し口ダクトフランジ

エアフィルタユニット本体

天井ボード

点検口（本体側）
点検口（配管側）

点検口（配管側）●ダクトの接続①ダクトは、振動、騒音が発生しないように、確実に施工してください。
②ダクトの接続部は、空気が漏れないように施工してください。
接続部からの空気漏れは、振動、騒音の原因になることがあります。

(6)

点検口（本体側）10

各部の名称 DFV-RH形●DFV-RH形（温水用）

本体吊り穴（4か所で吊ります）

配管接続口（温水出口）
手動式エア抜き弁

吹出し口フランジ
この部分にダクトを接続してください。

吸込み口フランジ
結線端子台

配管接続口（温水入口）●風量調節スイッチ（別売品）
ロータリースイッチの例＊吸込み口側
吸込み口フランジ

ＦＡＮ

ＣＯＮＴＲＯＬ

手動式エア抜き弁

送風機

配管接続口（温水出口）

中

弱

強

切

配管接続口（温水入口）

68.5
120

電動機

ＤＡＮＲＥＹ ＫＯＧＹＯ

70

24

40

●DFV-RH形（フィルタ組込みタイプ・温水用）＊本製品は吸込み側に落とし込み方式でフィルタが装着されており、吸込み側のダクト施工は出来ません。
本体直下と配管側の天井面に点検口を設けて下さい。
配管接続口（温水出口）

コイル

結線端子台
本体吊り穴
（4か所で吊ります）

手動式エア抜き弁
吹出し口フランジ

ダクト

フィルタ取り出しスペース

エアフィルタ
配管接続口（温水入口）

天井面
点検口（本体側）
点検口（配管側）

ユニット本体●エアフィルタの取り出し方

DFV-RH 形（フィルタ組込みタイプ・温水用）

エアフィルタは定期的に取り外して、清掃してください。エアフィルタは本体後側にあります。
①ユニット本体の吸い込み側、後面にあるフィルタを上に少し持ち上げてスライドさせ、後方斜め下側に取り出します②フィルタ取り付けのときは、先にフィルタの上側を差し込んでから、レールに落とし込みます。
・フィルタを上に少しスライドさせる
エアフィルタ・フィルタを斜め下側に取り出す・フィルタの下側を手前に引き出す

(7)

11

ユニット本体の取付け

DFV-RH形の例●取付けを始める前に、P.11の「16.取付け場所、環境及び取付け上の注意事項」及びP.12の「18.施工の手順」を、お読みください。
ユニット本体は、水平に取付けてください。
・ ユニット本体は、吊りボルト4本により天井裏スラブより吊り下げ、本体の吊り穴にしっかりダブルナットで締め付けると共に、振れ止めを施してください。
・ユニット本体直下と配管側の天井面に、点検口を必ず設けてください。
BFL

DFV-RH形（温水用）

TOP VIEW※吊りボルトの例※図中の各寸法については、現場ごとの図面で、実際に据付ける機種の図を参照
してください。
また、カタログ等に記載の標準寸法とは異なる場合もありますので、必ず各現場ごとの製品仕様書、図面で確認してくだ
さい。

ダクト

点検口（配管側）
450×450 以上

全ねじボルトＭ１０

点検口
450×FL 以上

座金付ナットナット

ユニット本体

吊りボルト位置
吊りボルトＭ１０4０

吊りボルト位置430●取付例

吊りボルト位置

ダクト

５0０

FL

吊りボルトピッチ ４3０

３０

ダクト

吊りボルトピッチ ＨＳ

吊りボルトＭ１０

ダクト

172

122

吊りボルト
Ｍ１０

吹き出し口ダクトフランジ

天井ボード

点検口（本体側）
点検口（配管側）

点検口（配管側）

点検口（本体側）●取付例 DFV-RH形（フィルタ組込タイプ・温水用）※この製品は、2ヶ所の点検口が必要です。

BFL

TOP VIEW※図中の各寸法については、現場ごとの図面で、実際に据付ける機種の図を参照してください。
また、カタログ等に記載の標準寸法とは異なる場合もあります
ので、必ず各現場ごとの製品仕様書、図面で確認してください。

点検口（配管側）
450×450 以上

430

点検口
450×FL 以上＊ユニット本体の配管側の天井面に、450 × 450mm 以上の点検口を必ず設けてください。また、本体直下の天井面に 450
× FLmm 以上点検口を必ず設けてください。
＊フィルタ組込みタイプは吸込側にダクト接続は出来ません。

ユニット本体ダクト※吊りボルトの例

500

吊りボルトピッチ

吊りボルトＭ１０FL

吊りボルト位置

吊りボルトピッチ ＨＳ
水切りプレート（附属品）

吊りボルトＭ１０

全ねじボルト
Ｍ１０
ダクト

吊りボルト
Ｍ１０

122

座金付ナットナット

吊りボルト位置

吹き出し口ダクトフランジ

エアフィルタ

点検口（配管側）
点検口（本体側）
点検口（配管側）●ダクトの接続①ダクトは、振動、騒音が発生しないように、確実に施工してください。
②ダクトの接続部は、空気が漏れないように施工してください。
接続部からの空気漏れは、騒音発生の原因になることがあります。

(8)

点検口（本体側）12

各部の名称 DFV-RE、REP、REK形●DFV-RE形（温水用）＊左側面（側板を外した状態）※後面＊この図は、左配管用（標準）の場合です。
手動エア抜き弁

配管接続口（温水出口）

吹き出し口（スクエアグリル）

エアフィルタサイドケーシング

エアフィルタコイル

配管接続口（温水入口）●DFV-REP形（温水用）●サイドケーシング（側板）の取付け、取外し方※後面

REP形のサイドケーシングは、側面から4本のビスで固定されています。
このビス4本を外せば、側板が外れます。

エアフィルタ
吹き出し口（パンカーノズル）

サイドケーシング＊左側面（側板を外した状態）＊この図は、左配管用（標準）の場合です。
配管接続口（温水出口）＊右側面（側板を外した状態）

手動エア抜き弁

エアフィルタ
配管接続口（温水入口）

コイル

端子台

●REP 形の風の流れ
送風機

コイル

air inパンカーノズル①最も下向き②最も水平向き50°●DFV-REK形（温水用）※後面●サイドケーシング（側板）の取付け、取外し方

REK形のサイドケーシングは、側面から4本のビスで固定されています。
このビス4本を外せば、側板が外れます。
サイドケーシング

吹き出し口（スクエアグリル）

エアフィルタ＊左側面（側板を外した状態）＊この図は、左配管用（標準）の場合です。
配管接続口（温水出口）＊右側面（側板を外した状態）

手動エア抜き弁

エアフィルタ
配管接続口（温水入口）

コイル

端子台

(9)

13

ユニット本体の取付け

DFV-RE形の例●取付けを始める前に、P.11の「16.取付け場所、環境及び取付け上の注意事項」及びP.12の「18.施工の手順」を、お読みください。
・ ユニット本体は、必ず水平に取付けてください。
・ ユニット本体は、吊りボルト4本により天井裏スラブより吊り下げ、本体の吊り穴にしっかりダブルナットで締め付けると共に、振れ止めを施してください。
・ ユニット本体後部は、背面の壁などから十分な離隔距離を確保してください。ユニット後部フィルタ面から室内の空気を吸い込みますので抵抗にならないような距離が必要です。また、フィルタ取り出しも後部から行います。
・ユニット本体左右は、側面の壁などから十分な離隔距離を確保してください。左右の両側板は、メンテナンスの際に取り外しますので、本体左右にメンテナンススペースが必要です。（本体高さと同じ 250mm 以上のスペースを確保してください。）

DFV-RE形（温水用）

後部壁面

250以上

※図中の各寸法については、現場ごとの図面で、実際に据付ける機種の図を参照
してください。
また、カタログ等に記載の標準寸法とは異なる場合もありますので、必ず各現場ごとの製品仕様書、図面で確認してくだ
さい。

空気吸い込みスペース
フィルタ交換スペース※吊りボルトの例

全ねじボルトＭ１０

メンテナンススペース
250以上

ユニット本体座金付ナット

吊りボルトピッチ●取付例

メンテナンス
スペース
250以上

ナット

吊りボルト位置547
吊りボルトピッチ

吊りボルト位置

吊りボルトピッチ HS
スラブ

吊りボルト M10

air-out

H.S

250 以上空気吸い込みスペース

14

250

天井面

H.R

air-in

250以上

250以上

エアフィルタCL

H.S：Hot water supply
H.R：Hot water return

エアフィルタの取付け・取外し方法 DFV-RE、REP、REK形①ユニット本体の吸い込み側、後面にあるフィルタを上に少し持ち上げてスライドさせ、後方斜め下側に取り出します。
②フィルタ取り付けのときは、先にフィルタの上側を差し込んでから、レールに落とし込みます。
・フィルタを上に少しスライドさせる

エアフィルタ・フィルタの下側を手前に引き出す・フィルタを斜め下側に取り出す

(10)

15

各部の名称

DFV-RED形●DFV-RED形（温水用）＊左側面（側板を外した状態）

吹き出し口（スクエアグリル）＊この図は、左配管用（標準）の場合です。

※後面

手動エア抜き弁

配管接続口（温水出口）↑↑

ファン
エアフィルタ

吸い込みグリル↑↑

サイドケーシング

コイル

配管接続口（温水入口）●エアフィルタの取り外し方法（RED 形）①エアフィルタは本体下面の吸い込みグリルの内側にあります。
②吸い込みグリルを止めているビス2本を緩めて、グリルを開き、内部のエアフィルタを斜めに抜き出してください。
＊グリルを開くときは、手で支えながら、勢いよく開かないように注意して行ってください。

⇨↑

グリルを開くフィルタを抜き出す

16↑

ビスを緩める⇨

取付場所、環境及び取付上の注意事項

強度が十分な構造体に取付けてください。弱い所に取付けると、振動などの原因になる恐れがあります。
取り付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。
特別な場所での使用は、弊社にご相談ください。
①油の多い所（機械油、食用油等）（多量の油がコイルのフィンに付着すると、霧や水滴が噴き出す原因となることがあります）②海岸地帯等、塩分の多い所。
③温泉地帯等、硫化ガスの多い所。
④実験研究所等、化学薬品を取扱う特別な場所。
⑤酸性又はアルカリ性雰囲気の場所。
⑥電圧変動の大きい所。
次の様な場所での使用は避けてください。
①可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所。

17

水質について水質は、JRA GL-02-1994「冷凍空調機器用水質ガイドライン」を守ってください。
・温水は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン：JRA GL-02-1994「冷凍空調機器用水質ガイドライン」の「温水」に準じた
水質の水を使用してください。（P.4の表3.1 を参考にしてください。）
井水、用水の水は、ユニットのコイルに直接通水しないでください。
・井水、用水の水を使用する場合は、必ず水−水熱交換器を使用し、ファンコンベクタのコイルに直接、井水、用水の水が通水されることのないようにしてください。
水処理剤を使用する場合は、銅管に悪影響を与えないものをご使用ください。
・開放形蓄熱槽系温水を使用する場合は特に注意してください。
・スケールが混入している水を使用すると、開放形蓄熱槽系水特有の溶存酸素により、コイル銅管に酸素濃淡腐食を発生させる恐れが
あります。

(11)

18

施工の手順

ユニット本体は、以下のような手順で取り付けてください。(施工手順の例)●天吊露出形（RE、REP、REK 形）の場合
・最初に設置位置を確認してください。
天吊露出形は、後部フィルタ面から室内の空気を吸い込みます。（RED形は、下吸い込み形です。）
ユニット本体を壁際に取り付ける場合などでは、ユニット本体後部と、背面の壁面との間に空気の吸い込みのための十分なスペース（本体高さ寸法と同等の空間）を確保してください。
また、ユニット本体の左右にある側板は、取り外し式になっています。メンテナンスの際に、この側板を外すことがありますので、ユニット本体左右に十分なメンテナンススペース（本体高さと同等の空間）を確保してください。
・取り付けの前に、側板（左右両側とも）を外してください。
①吊りボルトの位置を確認して、吊りボルトに上側のナットをセットします。
後打ちアンカーの場合には、ユニット本体の取付位置を確認の上、アンカーソケットを打ち込んでください。
②ユニット本体を持ち上げ、本体吊り穴に吊りボルトを通して下側のナットを掛け、仮固定します。
ユニット本体の水平度及び天井裏スラブからの距離並びに床面からの距離を確認のうえ、吊りボルトのナットを閉めて固定します。
③配管、配線を完了させます。
④通水テスト、ファン試運転を行います。
⑤最後に、側板を取り付けます。
●天井蔭蔽形（KBS、RH形）の場合
・最初に設置位置を確認してください。
天井蔭蔽形で、本体にフィルタが付いているタイプは、フィルタの取り出し方向が、後方の RH 形（吸い込み側をダクト接続しない場合）と、側方向に抜き出す KBS 形（横抜きタイプ）が、あります。
それぞれのタイプに応じて、フィルタ抜き出しのための十分なスペースを確保できるように、ユニット本体の設置位置を決めてください。
①吊りボルトの位置を確認して、吊りボルトに上側のナットをセットします。
後打ちアンカーの場合には、ユニット本体の取付位置を確認の上、アンカーソケットを打ち込んでください。
②ユニット本体を持ち上げ、本体吊り穴に吊りボルトを通して下側のナットを掛け、仮固定します。
ユニット本体の水平度及び天井裏スラブからの距離並びに床面からの距離を確認のうえ、吊りボルトのナットを閉めて固定します。
③天井ボードを貼る前に、配管、配線、ダクト接続を完了させます。
④ユニット本体の位置に合わせて、天井面の点検口の位置を決めます。
点検口の位置は、それぞれの取付け図を参考に、エア抜き操作、バルブ操作、端子台部分の点検、フィルタの取り出しなどが支障なく行えるように決めてください。点検口のサイズは、450 × 450mm 以上としてください。
フィルタが横抜きタイプの KBS 形は、抜き出しのための十分なスペースを本体側面側の天井裏に確保してください。
フィルタが後ろ取り出しタイプの RH 形は、取り外しのための十分なスペースを本体後面側の天井裏に確保すると共に、フィルタ取り出し用の点検口を天井面に設けて下さい。
⑤通水テスト、ファン試運転を行います。
＊本体を吊るに際しては、必要に応じて振れ止めを施してください。（長い吊りボルトを使用する場合など）

19

配管＊配管の前に、ユニットの配管接続口を確認し、樹脂製キャップが嵌めてある場合には、これを取り外してください。
●配管要領（温水用ユニットの場合）・温水の入口、出口を間違わない様に正しく配管してください。
下側が温水入口、上側が温水出口です。（製品図面で確認してください。）
・温水の入口、出口には、必ずバルブを取付けてください。（メンテナンスのときなどに必要です）●配管要領（蒸気用ユニットの場合）
・蒸気の入口、凝縮水の出口を間違わない様に正しく配管してください。
上側が蒸気入口、下側が凝縮水出口です。（製品図面で確認してください。）
・蒸気の入口には蒸気用放熱器弁、凝縮水出口には放熱器トラップ（スチームトラップ）を必ず取付けてください。
放熱器トラップは、安全率を見て、計画排出量の3倍以上の容量のものを選択してください。
●共通の事項・配管の芯出しは、ユニットに合わせて正確に行なってください。
特にコイルに無理な力が加わらない様に接続してください。
＊KBS 形（温水用）の例
・接続の前に、管のバリ取りを行なうと共に、管内及びねじ部を清掃してください。
・管がユニット本体のケーシング部に接触しないように配管してください。
出口バルブ

Ｈ．
Ｒ

●通水テストＨ．
Ｓ・配管接続後に通水テストを行い、接続部などからの漏れがないことを確認してください。
入口バルブ●凍結事故防止のために＊Ｈ．
Ｒ：温水のレタン管
・工事期間中に水張りテストをした場合は、テスト終了後に必ず水を抜いてください。
＊Ｈ．
Ｓ：温水のサプライ管
そのまま放置すると、冬季には凍結してコイルが破損する恐れがあります。

(12)

ユニット本体・配管は、支持金物などを用いて、ファンコンベクタに配管の荷重が加わらないように施工してください。

吹出し口フランジ

＊ KBS 形（蒸気用）の例

蒸気主管

air
バルブ

環水主管

ダクト

ストレーナー
スチームトラップ＊暖房運転を停止できない場合は、予めトラップにバイパス配管を設けて下さい。

電気配線

20

・接続図に従って、ユニット本体の電源接続端子（P1 , P2）に電源（AC100V1φ）を接続し、風量調節スイッチとの接続用端子（N , 1 , 2 , 3 ）と、別売品の風量調節スイッチ（下の図の例は、ロータリー式3段切換えスイッチ）とを接続してください。
・下図の押しボタン式風量調節スイッチ以外のコントローラなどを使用するときは、それぞれの接続図に従って結線してください。
・下図の押しボタン式風量調節スイッチは、壁埋込形です。スイッチボックス(JIS C 8340に規定するもの)に取付けてください。
・電気工事は電気設備技術基準、内線規定など関係法規に従って施工してください。
スイッチと本体端子間の配線は、1.6mm以上の単線又は2.0mm2以上のより線の色別線を使用してください。
・端子接続部にケーブルの外力、張力が伝わらないように、ケーブルを確実に固定してください。
・電源接続は必ず専用回路を使用してください。
※建物用途、あるいは設置場所によっては、漏電ブレーカーの取り付けが必要です。
このような場所、建物では関係法規に従って、漏電ブレーカーを取り付けてください。（例：住宅では取付けが、義務付けられています。）●接続図（ロータリースイッチ使用の例）●風量調節スイッチ（ロータリースイッチの例）
ＦＡＮ

ＣＯＮＴＲＯＬ

強

68.5
120

中

弱
切

B

＊

端子台

L 黄
M 茶
H 赤

弱

AC100V1φ50Hz/60Hz

70

24

40

B

ユニット本体

3
中
2
強
1
N
P2
P1

白

白

は、現場配線してください。

C 青

電源
ＤＡＮＲＥＹ ＫＯＧＹＯ＊ロータリースイッチ接点状態

絶縁処理してください

風量調節スイッチ（ロータリースイッチ）

Ｍ

切
強
中

Ｍ

弱

ア−ス端子

C

H

M

青

赤

茶

L
黄 ←リード線色注）1. 接続ケーブルは付属しません。太線の部分は現地にて配線してください。
2. スイッチの接点容量は、6A です。
3. 接続図に従って正しく配線してください。配線を間違えますと、モータ、スイッチ等が焼損することがあります。
4. 風量調節スイッチは別売り品です●ユニット本体の端子台部分詳細＊カバーを外した状態
モータへカバー（プラスチック製）

短絡線

端子台

鋼板ベース

３

カバービス

2

1

電源

AC100V

スイッチとの接続用端子台及び電源用端子台（計6P）

アース

N P2 P1

点検口（天井面）Ｅ

現地での接続側

スイッチボックス

電源AC100V
50Hz/60Hz＊KBS形の例●アース接続・本体のアース端子からアースを接続してください。
●電源を投入する前に接続を確認する
・電源を投入する前に接続図どおりに正しく接続されているか確認してください。
誤配線すると、
モータやスイッチの焼損の原因になります。

(13)

風量調節スイッチ

21

運転前の操作、準備＊KBS形（温水用）の例●試運転の前に下記の項目についてチェックしてください。
①配線接続が正しく行なわれ、誤配線などがないか。
②配管接続が正しく行なわれているか。
③ユニット本体内に紙、カンナ屑などがはいっていないか。
④エアフィルタなど部品が正しく装着されているか。

手動エア抜き弁●運転前のエア抜き操作（温水用）①コイルエレメント内にエアが残っていますと、暖房能力が低下しますで、最初の通水時に必ずエア抜き操作を行なってください。
②RE、REP、REK、RED形の場合は、ユニット本体の側面
パネルを開けてください。
KBS、RH形の場合は、天井面の点検口を開けてください。
③エア抜きは、配管側にあるエア抜き弁の操作により行ないます。
④エア抜き弁のつまみを左に約1回転回すと、弁が開き、コイル内のエアが抜けます。この際、エアと一緒に水が噴き出してきます。
連続して一定に水が出る様になってから、つまみを右に回して弁を閉じてください。
＊エア抜き弁を開けたとき、逆にエアを吸い込むような場合は、循環ポンプの運転を停止してからエア抜きを行なってください。
＊エア抜き弁操作後は必ず全閉にしてください。（閉め忘れると、漏水などを引き起こすことがあります。）

22

運転・操作方法●風量調節スイッチの操作…3段切り換えロータリースイッチの例
・運転するには、スイッチのつまみを回して「強」「中」「弱」のどれかの位置に、合わせてください。電源が入り、ファンが回転を始めます。
・止めるには、つまみを回して「切」の位置にしてください。
スイッチが切れ、送風機が停止します。
※濡れた手でスイッチを操作しないでください。
・感電の恐れがあります。
＊図例のロータリースイッチ以外のコントローラなどを使用しているときは、＊ロータリースイッチの例
ＦＡＮ

ＣＯＮＴＲＯＬ弱切

それぞれの説明書に従って運転してください。

中
強

つまみ

ＤＡＮＲＥＹ ＫＯＧＹＯ●風の吹き出し角度の調節（パンカーノズルの取扱い方法）（REP形）
・パンカーノズル（REP）で風向きの調節ができます。
取付け場所の状況に応じて、室内の温度分布を良くする様、風向調整を行なってください。
・ルーバー、パンカーノズルなどの操作は必ず手で行なってください。
工具など金属製のものを用いるとREP形などでは表面の植毛塗装を傷める恐れがあります。
・温風の一様な分布のために、吸込口や吹き出し口の近辺にパーティションなどの障害物を置かない様にしてください。
●風の吹き出し方向の調節（スクエアグリルの取扱い方法）（RE、REK、RED形）
・吹出しグリル（スクエアグリル）で風向きの調節が4方向にできます。
取付け場所の状況に応じて、室内の温度分布をよくするように、風向の変更を行なってください。
・吹出しグリルの風向変更は、グリルを取り外し、向きを変えて、嵌めかえることによって行ないます。
・温風の一様な分布のために、吸込口や吹き出し口の近辺にパーティションなどの障害物を置かない様にしてください。

③②④

スクエアグリル（取り外し式）

グリル嵌め込み用溝①①斜め下吹き(14)②斜め左吹き

③斜め上吹き

④斜め右吹き23

ファンコンベクタを正しく安全にお使いいただくために●室温の調整・このユニットによる室温の調整は、風量調節スイッチによる風量の切換え（強・中・弱の3段切換え）によって行なってください。
・室内を暖めすぎ（暖房時）ないように、風量調節スイッチで調節してください。
暖房時は20℃前後が適当です。
・乳幼児、子供、お年寄り、病人の方などが使う場合は、周囲の人が室温に注意してください。
・寝室などで、おやすみのときに運転される場合は、風量調節スイッチを「弱」にしてください。
●ファンコンベクタの使用にあたって、次のことを守ってください。
・吹き出し口、吸込口をふさいだりすることはおやめください。
・吹き出し口、吸込口、機器内部に細い棒などを入れないでください。
高速度で回転しているファンやモータなどに触れて危険です。
・運転中は、室内の暖かい空気が逃げ出さないよう、部屋の出入口扉や窓は開け放しにしないでください。
・窓や部屋の出入口扉は必要時以外は開けないでください。(但し、換気にも十分注意してください)・健康のため直接、温風に長時間あたらない様に注意してください。
・風のあたるところに燃焼器具を置かないでください。燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
・動植物に直接風を当てないようにしてください。悪影響を及ぼすことがあります。
・エアフィルタを外したまま運転しないでください。エアフィルタを外したまま運転しますと、室内空気からほこりやちりを除く効果がなくなるため、内部の機器が汚れ、故障の原因になります。

24

換気に関する注意

暖房した部屋に長時間居るときや、室内の人数が多いとき、室内で酸素を消費する器具（ガス器具など）を使用するときなどは、中央式空気調和機（エアハンドリングユニット)、熱交換気・外気処理ユニットなど有効な外気取入れ用の機器と併用されている場合を除いて、酸素不足を防ぐために、時々窓を開けて室内の空気を入れ換えるなど、換気に十分ご注意ください。

25

蒸気ボイラで清缶剤を使用する場合（蒸気用ファンコンベクタの場合）

蒸気ボイラで、清缶剤を使用して缶水の処理を行う場合には凝縮水により銅管の腐食を生じさせることがあります。
特に、缶水がPH9を超えるような場合には銅管が腐食されます。
銅管コイルを使用する場合で、清缶剤を使用する場合には、非ヒドラジン系の清缶剤を使用してください。
ヒドラジンを含むボイラ清缶剤は、
アンモニアを発生させ、短期間で銅管を腐食させることがあります。
（銅管を使用した蒸気コイルの場合の注意事項です。）

26

お手入れ・清掃のときの注意● 露出形の外装のお手入れのときには、金属タワシ、ナイロンタワシ、ミガキ砂等を使わないでください。
これらを使うと塗装面が傷みますので絶対におやめください。
●機器の電装ボックスを開けないでください。
電装ボックスの内部には、電圧の高い部分があり、さわると感電の原因になります。
内部の点検、修理は、お買い上げの販売店、工事店又は弊社指定の ( 有 ) 暖冷サービスに、ご相談ください。
●日常のお手入れのときは、必ずスイッチを「切」にしてから行なってください。
電源コード・プラグ付きの機種の場合は、電源プラグもコンセントから抜いてください。
スイッチを入れたままですと、内部で高速回転しているファンロータに手が触れてけがをする原因になります。
ファンコンベクタ専用のブレーカーが設けられている場合には、ブレーカーで電源を切ってください。
●内部やコイルの部分などの清掃を行なうときは、必ず手袋 ( 厚手で長いビニル手袋など、腕の部分もカバーできるもの ) をはめて行なってください。
素手で行なうと、見えないところでけがをする恐れがあります。
●ベンジン・殺虫剤などをかけないでください。
ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけたりすると、感電・引火の恐れがあります。
●塗装面の清掃には、ガソリン、シンナー、ベンジン、ベンゾール、灯油、アルコールなどを使用しないでください。
ベンジン、シンナーで拭いたりすると、感電・引火の恐れがあります。また塗装面の退色、溶融等を生じます。
また、合成樹脂製の部品は、ひび割れ、破損、退色、溶融の恐れがあります。
●モータ、コンデンサ、スイッチなど電気関係部品は水に浸さないでください。
これらの電気部品を水に濡らすと、故障、感電などの原因になります。
●ユニットを水洗いしないでください。
ユニットに直接水をかけたり、吹き付けたりすると、故障、感電、漏電などの原因になります。

(15)

27

日常のお手入れ

外装の清掃

・外装表面（塗装面）の汚れは、乾いた布で拭きとってください。
・汚れのひどいときは、中性洗剤を入れた水若しくは40℃以下の温水を使用し、濡れ雑巾で拭いてください。
・汚れが落ちましたら乾いた布で十分に拭きとってください。
・植毛塗装されているパンカーノズルなどは、植毛を傷めない様に十分注意してください。(REP形）

28

日常のお手入れエアフィルタの清掃、交換

エアフィルタの汚れは、風量の減少、暖房能力の低下になります。定期的に取り外して洗滌、若しくは交換してください●天吊露出形の場合（RE、REP、REK、RED形）
・エアフィルタは、本体後側にセットされています。後部から下に抜き出して外してください。
●天井蔭蔽形でフィルタが本体に付いているタイプの場合（KBS-3、RH-1形など）
・エアフィルタは、本体後側にセットされています。
エアフィルタの取り外しは、機種により側面方向に水平に抜き出すものと、後ろに取り出すものがあります。
（RH：天井蔭蔽形のフィルタ付タイプは吸込側をダクト接続しない事が前提なので、フラットフィルタ後部取り出し仕様になっています。）
天井面の点検口を開けて、ユニット本体からフィルタを取り出してください。
●天井蔭蔽形でフィルタが本体になく、フィルタ付きのレタンエアグリルを使用している場合（KBS、RH 形など）
・レタンエアグリルを開けて、内部のエアフィルタを取り出してください。
●エアフィルタの種類ごとの清掃方法・交換方法

ファンコンベクタ形式

エアフィルタの種類

清掃方法・交換方法など・型式の末尾にフィルタ記号「1」が付く機種
例：DFV-KBS-1

サランネットフィルタ洗滌可能。清掃サイクルの目安は、1カ月に一度。清掃方法は、取り外して電気掃除機でほこり、ちりを吸い取るか又は、水洗い。

・型式の末尾にフィルタ記号「L」が付く機種
例：DFV-KBS-Lなど

ロングライフフィルタ

清掃しての再使用が可能。清掃サイクルの目安は、6カ月に一度。
清掃方法は、取り外して電気掃除機でほこり、ちりを吸い取る。

・型式の末尾にフィルタ記号「3」が付く機種
例：DFV-KBS-3など

中性能フィルタ

非再生形で洗滌不可。
使い方にもよるが、およそ1〜2年で交換が必要。

・型式の末尾にフィルタ記号「4」が付く機種
例：DFV-KBS-4など

高性能フィルタ

非再生形で洗滌不可。
使い方にもよるが、およそ1〜2年で交換が必要。

●エアフィルタの清掃方法・清掃要領
・サランネットフィルタ①清掃サイクルの目安は、1カ月に一度。
②エアーフィルタに付いた「ほこり」や「ちり」は電気掃除機で吸い取るか、流水で洗い流してしてください。
③汚れのひどいものは、中性洗剤を使って水洗いしてください。このとき、水又は40℃以下の温水を使用してください。
④水洗後は、日陰で十分乾燥させてから、元通りにセットしてください。
＊洗滌する時には、フィルタの繊維を引っ張ったり、ブラシ等でこすると、フィルタが傷みますのでおやめください。
・ロングライフフィルタ①清掃サイクルの目安は、6カ月に一度。
②エアフィルタに付いた「ほこり」や「ちり」は電気掃除機で吸い取る。
・中性能・高性能フィルタ①使用状態によって異なりますが、新品の場合約1年程度はそのまま使えます。
②このエアフィルタは、原則として非再生形ですが、電気掃除機などで、ほこりを吸い取れば3〜4回程度の再使用は可能です。

(繊維の奥に入った細かなほこり、ちりは取れませんので、再使用期間はだんだん短くなってきます)③このフィルタは、1〜2年を目安に定期的に新品と交換してください。また、このフィルタは水洗い洗滌はできません。
●使用済みエアフィルタの処理について
・使用済みエアフィルタは、関係法規に従って適切に処理してください。

(16)

29

運転停止時の注意●凍結事故を防止するために・冬季、寒冷地で夜間の暖房運転を停止しますと、コイルエレメント内や配管内の水が凍結して、破損事故の起こる場合がありますから、事故防止のため次の様な対策をしてください。
① 防錆剤入り不凍液を循環水に注入する。(濃度により、凍結防止効果が異なります。)② 熱源機（ボイラー、ヒートポンプ温水機等）と循環ポンプを夜間も運転して、各ユニットに温水を循環させておく。
(この場合、ファンコンベクタの風量調節スイッチは「切」にしておきます)③ コイルエレメント内及び配管内の水を完全に抜く。
・長期間運転を停止する場合は、凍結防止のため、コイルエレメント内及び配管内の水を全て抜いてください。
＊装置及び配管全体の水が抜ける位置に水抜きバルブが取り付けてあることが必要です。
●シーズンオフなどで長期間運転を停止するとき・暖房期間終了後で、次の使用時期迄ユニットの運転を停止する場合は、次の様な措置をとってください。
① 半日ほど送風運転をしてユニット本体内部をよく乾燥させてください。
② 風量調節スイッチを「切」にしてください。
③ エアフィルタを取り外して清掃し、もとどおりにセットしてください。(洗滌可能なエアフィルタの場合)

30

簡単な故障・異常の際の見分け方及び異常時の処置方法

・様子がおかしいときは、次の点をよくお調べください。
状況

チェック項目及び予想される原因

風が出ないとき①風量調節スイッチが「切」になっている。

⇨

スイッチを入れる。

②安全ブレーカーが動作している。

⇨

ブレーカーが動作した原因を調べる。

③停電している。

⇨

停電の回復を待つ。

④配電盤のファンコンベクタ電源が切られている。

⇨

何故電源が切られているか確認してから電源を入れる。

⑤室温調節用サーモスタットが動作して停止している。

⇨

サーモスタットの設定温度を適正にする⑥ファンをロックしている異物がないか。

⇨

風量調節スイッチを「切」にしてから異物を除去する。

⑦誤配線箇所がないか。

⇨

配電盤で電源を切ってから誤配線箇所を直す。

①吸込口、吹き出し口のふさがり、障害物がないか。

⇨

障害物を取り除く。

②エアフィルタが目詰まりしている。

⇨

エアフィルタを清掃若しくは交換する。

③通水量が不足している。

⇨

バルブ開閉状態、配管系をチェックする。

④温水温度が不適当。

⇨

熱源機の出口水温度の設定を適正にする。

⑤窓や部屋の出入口扉が開いている。

⇨

窓、扉を閉じる。(換気にも注意する)⑥コイルエレメント内、配管内にエアが溜っている。

⇨

エア抜きをする。

⑦暖房負荷に適合したユニットか。

⇨

不適合の場合は、増設などを考慮する。

⇨

閉じている場合は開ける。

②温水が循環していない。(ポンプ)⇨

ポンプの運転状態を調べる。

①水入口、水出口配管接続部からの水漏れ。

⇨

原因を調べ、増し締め、接続し直しなど。

②エア抜き弁を閉じていない。

⇨

エア抜き弁を閉じる。

⇨

風量調節スイッチを「切」にしてから異物を取り除く。

②コイルエレメント内にエアが溜り、シュルシュル
音がする。

⇨

エア抜きをする。

③エアフィルタの目詰まり。

⇨

エアフィルタを清掃、若しくは交換する。

⇨

電気関係の異常が疑われます。だだちに使用を中止
してサービス会社に連絡してください。

（ファンが回らない）（運転できない）

よく暖まらないとき。
（暖房能力の低下）（温風が出ない）

風は出るが全く暖まらな ①水入口バルブ、水出口バルブは両方とも開いていいとき。
るか。
水が漏るとき。

異常音、異常振動のある ①ユニット内部、ファン、モータなどに異物があとき。
る。

異常な臭いのするとき。 ①長期間使用している製品から焦げ臭いにおいがする。

処置方法など・以上の点を調べて処置しても、正常運転に戻らないときは、購入先の販売店・工事店若しくは（有）暖冷サービスにご連絡ください。
・異常が生じたときは、そのまま使わず、ただちに「風量調節スイッチを『切』にする」、「バルブを閉じて通水を止める」などの処置をとってください。

(17)31

故障、修理などのときの連絡先●ご使用中にもし具合が悪くなったり、異常を生じたりしたときは、そのままお使いにならずに、ただちにスイッチを「切」にし、お買い上
げいただいた、販売店、工事店、又は（有）暖冷サービスに、機種名、不具合の状況など下記事項をご連絡ください。
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
①品名 ( ファンコンベクタ ) 及び機種名・型式 (DFV-43RH-1K など )②故障・不具合の状況③建物名 (... ビル、... 住宅、住所、電話番号、お名前 )④購入年月、据付け年月、製造番号など●修理は、お買い上げの販売店、工事店又は弊社指定の（有）暖冷サービスにご相談ください。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
修理に不備があると感電・火災等の原因になります。
[ 故障時の連絡先 ]・お買い上げいただいた販売店・工事店
・（有）暖冷サービス 〒 104-0043 東京都中央区湊 3-3-2 ☎ 03(3552)5721

32

交換部品・補修用性能部品の取扱い先

・エアフィルタは、機種により定期的な交換が必要なものがあります。
交換用エアフィルタは、（有）暖冷サービスで取り扱っておりますので、ご使用の機種名、型式をお確かめの上で、TEL でご注文ください。
・その他の補修用性能部品も、（有）暖冷サービスにおいて取り扱っています（有）暖冷サービス

E-MAIL

33〒104-0043 東京都中央区湊3-3-2 前田セントラルビル ☎03(3552)5721（代）service@danrey.co.jp

品質保証とアフターサービス●この製品は、厳密な品質管理と検査の上で出荷・納入したものですが、万一、保証期間内（納入日より1年間）に、正しい取り付け状態
で、正常なご使用状態で故障が発生した場合には無償で修理致します。(エアフィルタを除く)●次のような場合には有料修理となります。
①取付上の誤りによる故障。
②使用上の誤り、不当な修理・改造に起因する故障。
③移動、移設に起因する故障。
④水質管理不良に起因する故障。
⑤火災・異常電圧・公害などによる故障⑥地震・津波・土砂災害・火山災害、落雷・暴風・竜巻・豪雨・豪雪・雪崩・高潮などによる故障⑦風水害・塩害、その他天災地変などによる故障

34

部品保有期間・ダンレイファンコンベクタの補修用性能部品は、製造打切り後9年間保有しています。

(18)

●お客さま相談窓口
この製品に関し、機器の更新、一斉部品交換などのお問い合わせ、ご相談は下記へご連絡ください。
暖冷工業株式会社 空調営業部〒104-0043 東京都中央区湊3-3-2 前田セントラルビル☎03(3552)0351●修理、交換部品購入窓口。定期点検保守契約。
この製品の修理、交換部品の購入、定期点検保守契約については、下記へご連絡ください。
有限会社暖冷サービス〒104-0043 東京都中央区湊3-3-2 前田セントラルビル

E-MAIL水戸暖冷工業株式会社 サービス課〒311-3115 茨城県東茨城郡茨城町前田1680

E-MAIL： service.mito@danrey.co.jp

暖冷工業株式会社
本社営業部
仙台営業所
東関東営業所〒104-0043〒980-0011〒311-3115☎03(3552)5721

service@danrey.co.jp☎029(292)0811

東京都中央区湊3-3-2 前田セントラルビル
仙台市青葉区上杉 1-16-8
茨城県東茨城郡茨城町前田 1680

TEL.03-3552-0351
TEL.022-262-4021
TEL.029-292-6121

FAX.03-3552-5725
FAX.022-217-1338
FAX.029-292-8895

TEL.029-292-0811

FAX.029-240-7009

水戸暖冷工業株式会社
水 戸 工 場

〒311-3115

茨城県東茨城郡茨城町前田 1680

＊この取扱説明書には、ECF パルプを使用した印刷用紙を使用しています。
また、印刷には植物油インクを使用しています。