建築物省エネ法に係る適合義務（適合性判定）・届出マニュアル
第５章

別添

建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る

平成 29 年 4 月版

一般社団法人 日本サステナブル建築協会

インデックス

11.

2．記載項目の具体的内容… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2.

1．主旨・基本的考え方……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.1．基本情報……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2.1.

2.2．断熱材… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112.2.

2.3．窓……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 202.3.

2.4．空調熱源機器… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 222.4.

2.5．全熱交換器… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 242.5.

2.6．送風機（換気設備）… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 252.6.

2.7．照明器具…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 282.7.

2.8．給湯設備…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 332.8.

2.9．昇降機… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 352.9.

2.10．太陽光発電設備… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2.10.

2.11．全熱交換器の自動換気切替制御… ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

2.11.

2.12．予熱時外気取り入れ停止制御………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2.12.

2.13．二次ポンプの変流量制御… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

2.13.

2.14．空調機ファンの変風量制御……………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2.14.

2.15．換気ファンの送風量制御… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2.15.

2.16．照明制御… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

2.16.

１. 主旨・基本的考え方○ 建築物エネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務の対象となる建築物（義務対象建築物）の設計を行う建築士は、省エネ適合性判定に必要な設計図書において、省エネ基準に係る建材や設備の仕様等を明示することが必要となる。
○ モデル建物法を利用した場合における、設計図書への記載項目等は、表１のとおり整理され1.
る。具体的な記載内容については、「２．記載項目の具体的内容」において詳述する。記載する設計図書についてはあくまで例であり、別の図書に必要な項目が記載されていれば、必ずしも当該図書が必要なわけではない。
○ なお、標準入力法を利用した場合においては、標準入力法における入力項目を踏まえ、本書に準じ、適切に設計図書を作成する必要がある。
（表１）設計図書への記載項目・記載する設計図書の例
種別
記載項目

基本情報

外皮

記載する設計図書の例

計算対象部分の床面積
計算対象部分の階数・各階の階高の合計
計算対象部分の外周長さ
計算対象部分の非空調コア部の外周長さ
空調対象床面積
断熱材の仕様、施工部位
方位別の外皮面積

各階平面図
断面図
各階平面図
各階平面図
各階平面図
断熱範囲図（各階平面図・立面図）
断熱範囲図（各階平面図）

窓の仕様、施工部位、ブラインド・庇の設置状況

建具表（仕様書）、各階平面図

熱源機器の仕様、台数等

機器表

全熱交換器の仕様、台数等

機器表

全熱交換器の自動換気切替制御

制御図

予熱時外気取り入れ停止制御

制御図

二次ポンプの変流量制御

制御図

空調機ファンの変風量制御

制御図

換気設備の仕様、台数等

機器表

換気ファンの送風量制御

制御図

換気設備の計算対象床面積

各階平面図

照明器具の仕様、設置場所

照明器具姿図（機器表）、各階平面図各種照明制御制御図

照明設備の計算対象床面積

各階平面図

熱源機器の仕様、台数等

機器表

給湯配管の保温の仕様等

特記仕様書

節湯器具の仕様等

衛生器具表（機器表）

昇降機の制御方式
太陽光発電の仕様等

昇降機設備図（仕様書）
太陽光発電設備図（仕様書）

空気調和設備

換気設備

照明設備

給湯設備

昇降機設備
太陽光発電設備

11

２. 記載項目の具体的内容
２.１. 基本情報
１） 記載項目
記載項目
2.
2.1.

計算対象部分の床面積※1
計算対象部分の階数・各階の階高の合計
計算対象部分の外周長さ※2
計算対象部分の非空調コア部の外周長さ※2
空調対象床面積※1 複合用途建築物の場合には、用途別に記載。
※2 モデル建物ごとに床面積が最大の階のみ必要。

記載する設計図書の例
各階平面図
断面図
各階平面図
各階平面図
各階平面図

２） 設計図書の記載例○ １）記載項目のうち、「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」に係る設計図書の記
載例は、次のとおり。なお、必要に応じ、床面積求積図等の床面積の算出に係る根拠資料を添付する。

22a) 1 階平面図

2.
2.1.

○床面積に算入する部分を明示※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」に算入する部分は、下表のとおり。
床面積算入部分
番号

室用途名称

①②③④⑤

飲食スペース
厨房
飲食店事務室ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ等
倉庫等

計算対象部分の床面積
事務所

飲食店

空調対象床面積
事務所

○○○○○

飲食店
○○

○

○床面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」は、別紙の「床面積算定表」のとおり。
※ 共用部分の面積は、主たる用途である事務所に含める。

33b) 2～9 階平面図

○床面積に算入する部分を明示※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」に算入する部分は、下表のとおり。
床面積算入部分

計算対象部分の床面積

番号

室用途名称

事務所

①②
③④

事務室
廊下等
ＤＳ
ＤＳ

○
○
○
○

飲食店

空調対象床面積
事務所

飲食店

○

○床面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」は、別紙の「床面積算定表」のとおり。

44c) PH 階平面図

○床面積に算入する部分を明示※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」に算入する部分は、下表のとおり。
床面積算入部分

計算対象部分の床面積

番号

室用途名称

事務所

①②③廊下等
ＥＶ機械室（１）
ＥＶ機械室（２）

○
○
○

飲食店

空調対象床面積
事務所

飲食店○床面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」は、別紙の「床面積算定表」のとおり。

55d) 地下１階平面図○床面積に算入する部分を明示※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」に算入する部分は、下表のとおり。
床面積算入部分

計算対象部分の床面積

番号

室用途名称

事務所

①廊下

○

飲食店

空調対象床面積
事務所

飲食店○床面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 「計算対象部分の床面積」
・「空調対象床面積」は、別紙の「床面積算定表」のとおり。
※ 共用部分の面積は、主たる用途である事務所に含める。

66

（別紙）床面積算定表○「計算対象部分の床面積」・「空調対象床面積」を、階別に記載○複合用途建築物の場合には、用途別に記載階

計算対象部分の床面積（㎡）
事務所
飲食店

空調対象床面積（㎡）
事務所
飲食店

PH 階

111.36

0.00

0.00

0.00

９階

1130.540.00

815.480.00

８階1130.540.00

815.480.00

７階1130.540.00

815.480.00

６階1130.540.00

815.480.00

５階1130.540.00

815.480.00

４階1130.540.00

815.480.00

３階1130.540.00

815.480.00

２階1130.540.00

815.480.00

１階

423.77813.73195.11578.72B1 階

421.00

0.00

0.00

0.00

合計

10000.45

813.736718.92578.7277床面積算定根拠（１階部分抜粋）

床面積求積図（１階部分抜粋）

88○ １）記載項目のうち、「計算対象部分の外周長さ」
・「計算対象部分の非空調コア部の外周長さ」に係る設計図書の記載例は、次のとおり。本事例においては、床面積が最大の階である１階（飲食店）、２～９階（事務所）について記載。また、計算対象外の部分（工場等における生産エリア等）がある場合、当該部分を明示する（本事例においては該当部分なし。
）。
なお、長さは、壁芯間の寸法をとることを基本とする。
1 階平面図○非空調コア部を明示

○飲食店
北

南

西東

合計

外周長さ(ｍ)42.5

2.9

8.4＋0.7＋4.3

19.2＋5.083.3

非空調コア部外周長さ(ｍ)1.540001.54○外周長さとその算定式を明示○複合用途建築物の場合には、用途別に記載

99２～９階平面図○非空調コア部を明示○事務所
北外周長さ(ｍ)
非空調コア部
外周長さ(ｍ)南

西3.0+41.6

0.1+41.6+2.9

0.3+31.8+4.1+19.2+0.7

3.0

0.1+41.6-2.9-2.8

0.3+3.8+0.3

東0.3+3.8+4.1+19.2+0.7 145.4
0.3+3.8+0.3○外周長さとその算定式を明示○複合用途建築物の場合には、用途別に記載

1010

合計

47.8

２.２. 断熱材
１） 記載項目
〈断熱材〉
記載項目

記載例

記載する設計図書の例①モデル建物法で選択できる種類の断熱 【記載例 1】
断熱範囲図材を用いた場合
グ ラスウ ー ル断熱 材、 外 壁 （平面図・立※１・断熱材種類50mm面図）
・施工部位・厚さ【記載例 2】
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A 種 1
外壁 ・35mm②熱伝導率等の熱性能が規格等で規定さ グラスウール断熱材、通常品れている断熱材を用いた場合（32-36）、（JIS A 9521 区・断熱材種類
分 GW32-36 に該当）
※2・適合する規格
外壁 ・50mm
・施工部位・厚さ③ ①、②以外の場合
グラスウール断熱材、熱伝導率：・断熱材種類
0.046W/mK
・熱性能（熱伝導率等）（JIS A 1412 に基づき測定）、※3・熱性能の試験方法
外壁 ・50mm・施工部位・厚さ※１ 大分類のみ記載する場合（①【記載例 1】）と、小分類まで記載する場合（①【記載例 2】）がある。
※2 熱伝導率等の熱性能が規定されている規格。例えば、「JIS A 9521」、「JIS A 9523」、「JIS A 9526」、「JIS A 9511」などが該当。
※3 熱伝導率等の熱性能に係る試験方法。例えば、「JIS A 1412」に基づく断熱材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法が該当。
〈方位別の外皮面積〉
記載項目
記載する設計図書の例※１
方位別の外皮面積
断熱範囲図（平面図）※１ 外壁面積・屋根面積・外気に接する床の面積＋窓面積。モデル建物法の入力シートのうち「外皮仕様入力シート」に記載する値であり、方位別・用途別・断熱材の仕様別に記載。
2） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。なお、必要に応じ、面積求積図等の外皮面積の算出に係る根拠資料を添付する。
11112.2.a) 断熱範囲図（１F 平面図）

○断熱材種類＊１○施工部位・厚さ*1 ②・③の場合には、適合する規格や熱性能の試験方法も明示する。

○外皮面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 方位別・用途別・断熱材の仕様別の外皮面積は、別紙の「外皮面積算定表」のとおり。

1212b) 断熱範囲図（２F～9F 平面図）

○断熱材種類＊１○施工部位・厚さ*1 ②・③の場合には、適合する規格や熱性能の試験方法も明示する。

○外皮面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 方位別・用途別・断熱材の仕様別の外皮面積は、別紙の「外皮面積算定表」のとおり。

1313c) 断熱範囲図（屋上平面図）○断熱材種類＊１○施工部位・厚さ*1 ②・③の場合には、適合する規格や熱性能の試験方法も明示する。

○無断熱である旨※１*1 外壁・屋根・外気に接する床において、無断熱である部分は、その旨明示。

○外皮面積については、別紙に記載（平面図に直接記載しても良い）※ 方位別・用途別・断熱材の仕様別の外皮面積は、別紙の「外皮面積算定表」のとおり。

1414d) 断熱範囲図（北面立面図）

e) 断熱範囲図（南面立面図）○断熱材の仕様別に外皮を色分け（外皮面積には窓面積も含めるため、断熱材が設置されない窓の部分も含め、着色）

1515f) 断熱範囲図（西面立面図）

g) 断熱範囲図（東面立面図）○断熱材の仕様別に外皮を色分け（外皮面積には窓面積も含めるため、断熱材が設置されない窓の部分も含め、着色）

1616

（別紙）外皮面積算定表○外皮面積（外壁面積・屋根面積・外気に接する床の面積（それぞれ窓面積を含む。））を、方位別・断熱材の仕様別に記載。
○複合用途建築物の場合には、用途別に記載○無断熱である外皮の部分についても記載。
○面積算出の際の水平方向の寸法は、断熱工法によらず壁芯によることを基本とする。

方位断熱材１
事務所
飲食店

断熱材２
事務所
飲食店

断熱材３
事務所
飲食店

北1321.68

255.00194.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

南1556.76

17.40

194.88

0.00

0.00

0.00

2.52

0.00

西346.4425.80

711.72

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

東324.84145.20645.12

0.00

0.00

0.00

23.40

0.00

屋根0.00

0.00

0.00

0.00

1063.18

86.09

67.360.00

床0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

断熱材１：吹付硬質ウレタンフォーム A 種１ ｔ＝３５
断熱材２：吹付ロックウール ｔ＝２０
断熱材３：硬質ウレタンフォーム保温板２種２号 ｔ＝５０1717無断熱事務所
飲食店

断熱材面積算定根拠（断熱材１ 抜粋）

1818

断熱材面積求積図（１階部分）

断熱材面積求積図（２～９階部分）

1919２.３. 窓
１） 記載項目
記載項目

2.3.

記載例

記載する設
計図書の例
① モデル建物法において選択できる窓ガラス 【記載例 1】
建具表の種類が記載されている場合：
AW-1、アルミ製サッシ、 （仕様書）○建具の記号、サッシの種類、寸法3.0W×2.5H、二層複層ガラ 各階平面図○窓ガラスの種類（ガラス建築確認記
ス 2LsA12、明色ブラインド
※１号 ）
○施工部位
【記載例 2】○ブラインドの有無
AW-1、アルミ製サッシ、○庇の設置状況
3.0W×2.5H、二層複層ガラス
2LsA12 （ LowE6+A12+FL6、乾燥空気、日射遮蔽型）、明色ブラインド、庇（詳細図参照）② 窓ガラスの種類と熱貫流率・日射取得率等が 【記載例】
記載されている場合：
AW-1、アルミ製サッシ、○建具の記号、サッシの種類、寸法3.0W×2.5H、Low-E ガラス
○ガラスの熱貫流率・日射熱取得率、 （Low-E6+A12+FL6、熱貫当該熱性能の試験方法※２
流率 2.5W/㎡ K・日射熱取得○施工部位
率 0.30、JIS R 3106 によ○ブラインドの有無
り測定）、明色ブラインド、庇○庇の設置状況（詳細図参照）③ 窓全体の熱性能が記載されている場合： 【記載例】○建具の記号、寸法
AW-1、3.0W×2.5H、窓の○窓の熱貫流率・日射熱取得率、当該熱貫流率 2.5W/㎡ K・日射熱※２
熱性能の試験方法
取得率 0.30、
JIS A 4710 及○施工部位
び JIS A 1493 により測定）、○ブラインドの有無
明色ブラインド、庇（詳細図参○庇の設置状況照）※1 モデル建物法において選択できる窓ガラスの種類に係る記号。
※2 熱貫流率、日射熱取得率等の熱性能に係る試験方法。

３） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

2020a) 建具表（仕様書）○建具の記号○寸法○サッシの種類○ガラス建築確認記号○ブラインドの有無

2.3.

b) 各階平面図○建具の記号

2121

２.４. 空調熱源機器
１） 記載項目
記載事項

2.4.

記載例

記載する設計図書の例
機器表

機器記号、熱源機種、台数、熱 【記載例 1】
源容量・消費電力・燃料消費量、 ［R-０1］
各能力値の定格条件・試験方法
ターボ冷凍機、2 台、定格能力 200RT、※１
定格消費電力 150kW（JIS B 8621 の定格条件および試験方法による）【記載例 2※２】［R-０1］
ターボ冷凍機、2 台・ 定 格 能 力 200RT 、 定 格 消 費 電 力150kW（JIS B 8621 の定格条件および試験方法による）・ 冷却能力 180RT、消費電力 160kW（冷水温度 5℃/12℃、冷却水温度 32℃/37℃の場合）※１ 熱源容量、消費電力、燃料消費量に係る試験方法。モデル建物法入力マニュアルを参照。
※２ JIS 等で規定された標準定格条件以外の設計条件（応用定格条件）を参照して設計を行う場合は、設計条件での性能だけではなく、JIS 等で規定された標準定格条件下の性能も図面上に併記する。なお、ターボ冷凍機や吸収式冷凍機において、その製品の標準定格条件下の性能が不明である場合は、応用時定格条件下での性能及びその応用定格条件の具体的な条件（送水温度や冷却水温度差等）を図面上に記載する。
２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

2222

機器表

○機器記号
○熱源機種

○熱源容量

○消費電力

○台数

※ビル用マルチエアコンの能力及び消費電力は、JIS B 8616 に規定された定格条件による。

○各能力値の定格条件

2.4.

2323

２.５. 全熱交換器
１） 記載項目
記載事項

記載例

機器記号、機器名称、台数、定 ［THEX-1］
格時の全熱交換効率（エンタル
全熱交換器 1 台ピ交換効率）、全熱交換効率の設計給気量 2,000m3/h※１
設計排気量 1,500m3/h
試験方法 、設計給気量、設計排気量
全熱交換効率 60%（JIS B 8628 に規定された定格時エンタルピ交換効率）※1 モデル建物法入力マニュアルを参照。

記載する設計図書の例
機器表２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。
2.5.

機器表
○機器記号
○機器名称

○設計給気量○設計排気量○全熱交換効率○台数※全熱交換器の全熱交換効率は、JIS B 8628 に規定された定格時エンタルピ交換効率とする。

○全熱交換効率の条件

2424

２.６. 送風機（換気設備）
１） 記載項目① 送風機（換気設備）の種類等
記載事項

記載例

機器記号、台数、換気方式、送 ［FS-０1］
風量、電動機出力、電動機出力
給気ファン（駐車場系統） 1 台※１の試験方法
第一種機械換気
送風量 20,000m3/h
電動機出力 5.5kW（JIS B 8330 に基づく電動機出力）（高効率電動機の場合）（高効率電動機の場合）
電動機効率の適合する規格※１
電動機 JIS C 4213（低圧三相かご形誘導電動機：低圧トップランナーモータ）による※１ モデル建物法入力マニュアルを参照。

記載する設計図書の例
機器表

2.5.
2.6.

② 送風機（換気設備）の対象部分
記載事項
計算対象床面積

設計図書名
各階平面図

２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

2525a) 機器表
○機器記号

○送風量

○電動機出力※換気ファンの電動機出力は、JIS C 9603 に規定された消費電力による。
※換気ファンの電動機は、JIS C 4213（低圧三相かご形誘導電動機）に規定された低圧トップランナーモータとする。
※換気ファンの型式は、参考型番とする。

○電動機出力の定義○高効率電動機の適合する規格

26

26

○台数

b) 平面図○換気設備の計算対象室○換気設備の計算対象床面積（別表に記載しても良い）

床面積算定表

床面積算定根拠（１階部分抜粋）

2727

２.７. 照明器具
１） 記載項目① 照明器具の種類等
記載事項

記載例

記載する設計図書の例
照明器具名称、ランプ名称また FRS17-322
Hf-32W × 2 灯 用 照明器具姿図
は種類、消費電力、消費電力の試 ９５W（機器表）※1
験方法
FRS22-H321 FHT-32W×1 灯用35W（JIS C 8105-3 の試験方法による）※１ モデル建物法入力マニュアルを参照。なお、消費電力が（一社）日本照明器具工業会のガイド１１４「照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値」（以下「ガイド１１４」）に基づく場合、その旨を記載する。
② 照明計算の対象部分等
記載事項
照明器具名称、台数、計算対象床面積

2.7.

設計図書名
各階平面図

２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

2828a) 照明器具姿図（機器表）○照明器具名称○ランプ名称○消費電力

照明器具の消費電力は JIS C 8105-3 の試験方法による※のついた照明器具の消費電力は、一般社団法人日本照明器具工業会のガイド 114 による

2.7.
○消費電力の試験方法○一般社団法人日本照明器具工業会のガイド 114 に記載された照明器具である旨

2929b) 1 階照明設備平面図○照明器具名称○台数c) 2～9 階照明設備平面図○照明設備の計算対象室○照明設備の計算対象床面積（別紙に記載しても良い）

3030d) ２～９階照明設備平面図○照明器具名称○台数○照明設備の計算対象室○照明設備の計算対象床面積（別紙に記載しても良い）3131

（別紙）床面積算定表

床面積算定根拠（１階部分抜粋）

床面積求積図（１階部分抜粋）

3232

２.８. 給湯設備
１） 記載項目① 給湯機器
記載事項

記載例

給湯用途、熱源機種、台数、定 ［WHE-０1］
格加熱能力、定格消費電力、定電気温水器（厨房系統） 1 台
格燃料消費量、各能力値の定格定格加熱能力 2.1kW※１定格消費電力 2.1kW
条件・試験方法 （参考 1 を参照）
（JIS C 9219 の定格条件および試験方法による）

記載する設
計図書の例
機器表

※１ 定格加熱能力、定格消費電力、定格燃料消費量に係る試験方法。モデル建物法入力マニ
ュアルを参照。
② 保温記載事項

記載例記載する設計図書の例
管径、保温材厚さ、施工部位 保温仕様は公共建築工事標準仕様書（機械設 特記仕様書備工事編）平成 28 年版による※２※２ 標準仕様書の保温仕様は、モデル建物法の保温仕様 3 に該当する。
2.8.

③ 節湯器具記載事項

記載例

節湯器具仕様（自動節湯栓、節 壁付シャワー水栓 AA-0001 （節湯 B1）
湯 B1）２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

3333

記載する設計図書の例
衛生器具表
（機器表）

a) 機器表（電気温水器）○定格加熱能力○定格消費電力

○熱源機種

○給湯用途

○保温仕様
（管径、保温材厚さ）○台数

電気温水器の定格加熱能力及び定格消費電力は JIS C 9219 の定格条件及び試験方法による○各能力値の定格条件・試験方法b) 衛生器具表（機器表）○節湯器具仕様3434２.９. 昇降機
１） 記載項目
設計図書の記載内容
台数、速度制御方式

記載例

記載する設計図書の例
３台、可変電圧可変周波数制御方式（回 昇降機設備図
生あり）
（仕様書）

２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。
昇降機設備図（仕様書）○台数○速度制御方式

2.9.

3535

２.１０. 太陽光発電設備
１） 記載項目
記載事項

記載例

太陽電池の種類、アレイ設置方法、 太陽光発電設備
アレイのシステム容量、システム容
単結晶シリコン型 架台設置型
量の試験方法、パネルの設置方位10kW（JIS C 8951、JIS C 8952
角、パネルの設置傾斜角による）
方位角 0 度（南） 傾斜角 30 度
２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

2.10.

3636

記載する設計図書の例
太陽 光 発電 設
備図（仕様書）

太陽光発電設備図（仕様書）○アレイのシステム容量○システム容量の試験方法○太陽電池の種類

2.10.
○アレイ設置方法○パネルの設置方位角○パネルの設置傾斜角3737

２.１１. 全熱交換器の自動換気切替制御
１） 記載項目記載事項
全熱交換器自動換気切替制御を設置する旨記載する設計図書の例
制御図２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。
制御図

2.11.

○全熱交換器の自動換気切替制御を設置する旨

3838

２.１２. 予熱時外気取り入れ停止制御
１） 記載項目
① 空調機
記載事項

記載例

空調機機器記号、台数、設計外 ［AHU-2～9W-2］
気量、設計排気量
空調機 8 台
外気導入量 2,000m3/h
排気量 2,000m3/h

記載する設計図書の例
機器表② 制御記載事項
記載例
予熱時外気取入停止制御を設 （制御図に記載）置する旨記載する設計図書の例
制御図２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。
a) 機器表○機器記号○外気導入量○排気量○台数

外気導入量 2,000m3/h
排気量 2,000m3/h

2.11.
2.12.

3939b) 制御図○予熱時外気取入停止制御を設置する旨

4040

２.１３. 二次ポンプの変流量制御
１） 記載項目
記載事項
変流量制御を設置する旨記載する設計図書の例
制御図２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。
制御図

2.13.

○二次ポンプ変流量制御を設置する旨

4141

２.１４. 空調機ファンの変風量制御１） 記載項目
記載事項
変風量制御を設置する旨記載する設計図書の例
制御図２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。
制御図○変風量制御を設置する旨

2.14.

4242

２.１５. 換気ファンの送風量制御１） 記載項目
記載事項
換気ファン送風量制御を設置する旨記載する設計図書の例
制御図２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

制御図○換気ファン送風量制御を設置する旨

2.14.
2.15.

4343

２.１６. 照明制御
１） 記載項目記載事項
制御（在室検知制御、明るさ検知制御、タイ 制御図
ムスケジュール制御、初期照度補正制御）を設置する旨記載する設計図書の例

２） 設計図書の記載例○ 設計図書の記載例は、次のとおり。

制御図○制御を設置する旨

2.16.
4444