スクイズオフ(圧着)工法
ご説明資料

2021 年 9 月改訂版

１．スクイズオ工法とは水道配水用ポリエチレン管路において、任意の場所の管を圧着することで一時的に水の流れを抑制し、維持管理または補修が行える工法です。

２．スクイズオフ工法仕様

３．使用事例(呼び径１００㎜)

既設 EF ソケット

スクイズオフ工具

挿入用
リラウンダー

補強用
EF ソケット

ソケット
挿入治具

レバーブロック

1４．スクイズオフ工法の活用提案
維持管理や補修での活用および取り合いや割り込み配管での活用方法を提案します。

①弁類の交換配管※イラストは施工イメージです②他工事による漏水事故での補修※イラストは施工イメージです2

③既設管との取り合い配管※イラストは施工イメージです④支障移設や分岐、空気弁増設等での割り込み配管※イラストは施工イメージです32021 年 9 月改訂

スクイズオフオフ(圧着)工法 施工要領書

１．適用サイズ
２．接合部材
３．施工工具Ｒ

呼び径 50 ㎜ 呼び径 75 ㎜
メカニカルソケット

配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）
呼び径 100mm

スクイズオフ工具レンタルセット示す

油圧式スクイズオフ工具
専用工具

圧着部 矯正工具(リラウンダー)(Caldervale Technology(英国)製)

水道配水用ポリエチレン管専用(レッキス工業製) 全重量 23ｋｇ

Ｒ

緩み止めボルト

スクイズオフ
工具本体

油圧ホース

Ｒ

上圧縮棒

ＰＯＬＩＴＥＣ
推奨工具

ストッパー
スクイズ用ポンプ

下圧縮棒※呼び径ごとに矯正工具が必要です
圧着部 補強部材

補修部材

HPPE 短管

インナーコア
補修部材/補強部材

補強用ＥＦソケット(通常品と同じ)

メカニカルソケット(インナーコア付き)

補強用

呼び径 50プラスチックハンマー

ＥＦソケット
挿入用工具※ソケット
挿入治具は専用工具

角材

Ｒ
呼び径 75
ソケット入治具(呼び径 75 用)

レバーブロック等(0.5t) ２台

呼び径 100

Ｒ

挿入用ワイヤー
玉掛ワイヤーロープ
被覆有(推奨)6mm✕1m 程度 2 本

ソケット挿入治具(呼び径 100 用)Ｒ
4手ノコギリ(シャーパー)電動ノコギリ（セーバーソー、パワーソー)

パイプカッタＲ

手鏡
サドルスクレーパ

カンナ式スクレーパ(切削状況確認用)

共通工具

ペーパータオル
ＥＦコントローラ

アセトンまたはエタノール＜その他工具＞

・角材・プラスチックハンマー(挿入補助用)(スクイズオフ工具の高さ調整用)(挿入補助用)・ラチェットレンチ

・ウエス(リラウンダー取り付け・取り外し用)
呼び径 50・75 用 ：呼び 24mm
呼び径 100 用発電機(2KVA 以上)：呼び 32mm・ニッパー(管表面清掃用)(管内水一時止水用)・コンベックス・油性ペン(補強用ＥＦソケットのストッパー除去用)

スクイズオフ工具のレンタル申込・お問い合わせ先

西尾レントオール株式会社グループへ(北海道・仙台・東京・新潟・大阪・名古屋・広島・福岡)【代表・お問合せ先】
配管機器営業部 本部東京事務所 TEL：03-6260-8617

5

４．作業フロースクイズオフ工法の作業手順を下図に示します。
１３４ス
クイズオ
フ
工具の設置)

６

７

８９１０１１

既
設
管の切
断

圧
着部
補
強用
ＥＦ
ソ
ケ
ットの事
前挿入

ＨＰＰ
Ｅ
短管
補修用
短管での補修ス
ク
イズ
オ
フ
工具の取り
外し

圧
着部の
矯正（リラウン
ダー使用）

補
強用
ＥＦ
ソ
ケ
ッ
トの挿入

補強用
ＥＦ
ソケ
ットの融着)

ス
ク
イズ
オ
フ
工具による
圧
着５(

管の清掃と切削ス
ク
レープ(設置位
置および
切断位
置の決
定

２５．施工手順(メカニカルソケットによる接合)
5-1 スクイズオフ工具の設置位置および切断位置の決定
スクイズオフ工法を使用して行う工事には、漏水箇所の補修や配管の布設替え、既設管からの分岐等がありますが、この要領書では漏水箇所の補修時の施工手順を示します。
管網配管では通常破損部の両側にスクイズオフ工具を設置します。(以下片側部分で説明)
管路の破損状況に応じて、以下のように切断位置及びスクイズオフ工具の設置位置を決定します。
(エア抜き及び排水が必要な場合には、サドル付分水栓等を適切な場所に設置します。)【ＥＦ受口がある場合の距離】

土被りや地盤状況等により、土留め工の検討を行ってください。

隔距離

破損部は、スクイズオフ作業前に補修バンド等で一旦止水します。

※既設管路にＥＦソケットがある場合は、上記表の寸法以上の離隔を確保

破損部

管下の作業スペース200mm程度確保

既設ＥＦソケット等

掘削範囲はスクイズオフ
位置から 1000mm 以上

切断位置から700mm 以上

スクイズオフ
工具設置位置700mm 以上

切断位置

切断位置

※スクイズオフ工具設置位置にＥＦ受口があり、離隔距離が取れない
場合は工具設置位置及び切断位置を調整してください。

掘削範囲は破損部から 2000mm 以上が必要

5-2 管の清掃とスクレープ(切削)1） スクイズオフ工具設置位置を中心として、長さ 300mm 以上の範囲を管全周にわたり、土などの汚れをウエス等で清掃します。
2） 表面に有害な傷(管厚の 10％以上の深さの傷)が無いか確認します。有害な傷がある場合には、その箇所まで切断を行うことに変更し、改めてスクイズオフ工具設置位置を決定します。
63） スクイズオフ工具設置位置を中心として、スクレープ規定範囲を油性ペンでマーキングします。
管の清掃範囲スクレープ規定範囲

破損部

スクレープ規定範囲

スクイズオフ工具設置位置

4） カンナ式スクレーパやサドルスクレーパで管全周にわたりスクレープします。切片の上にサドルスクレー
パの刃がのると、削りムラが発生することがあるのでご注意ください。
5） スクレープが全周にわたり実施できていることを、手鏡等を使用して確認します。削り残しが生じた場合
は、カンナ式スクレーパでマーキングが消えるまで切削してください。

手鏡で管底側を確認

サドルスクレーパを使用

規定範囲を全周スクレープ

5-3 スクイズオフ工具の設置
1） スクイズオフ工具を設置します。
① スクイズオフ工具本体と油圧ホースを接続します。チャックを最後までしっかりと締めます。
② スクイズオフ工具本体の下に角材を置いて、高さを調整します。(終了後、角材は取り除く)③ スクイズ用ポンプのコックを「ＣＬＯＳＥ」から「ＶＥＮＴ(エア抜き)」へ回転させます。

ポンプ操作は水平で！
コック側を上げる！

ＧＬスクイズ用ポンプ
ＧＬ

確実に締め付け！

スクイズオフ工具本体

破損部

角材で高さを調整

ＣＬＯＳＥ

ＶＥＮＴ

コック

72） ストッパーを呼び径に合わせて左右両側とも設定します。
ストッパー(左右に回転)呼び径 75
表示：90MM呼び径 50
表示：63MM

呼び径に合わせてストッパーを設定

呼び径 100
表示：125MM(写真は呼び径 100 に設定中)

3） 下圧縮棒を回転させて、スクイズオフ工具本体を既設管にセットします。

下圧縮棒

下圧縮棒が動かないことを確認します。

少し上に持ち上げながら、右側のシャフトに、確実にはめ込みます。

4） 管芯が、油圧シリンダーの真下にくるようにセットします。
管芯からずれていると正常な圧着ができないだけでなく、工具の不具合の原因になりますのでご注意ください。

油圧シリンダ

管芯に油圧シリンダを合わす！

5-4 スクイズオフ工具による圧着
1） スクイズ用ポンプの操作① ハンドル固定ピンを外します。
ハンドル固定ピン

リリースバルブ

リリースバルブを時計方向に回して油圧がかかる状態に！
8

② リリースバルブを時計方向に回し、油圧がかかる状態にします。
③ スクイズ用ポンプのハンドルを操作して、上圧縮棒を下げて管を圧着します。上圧縮棒が水平に下がっていることを確認します。
④ スクイズ用ポンプの操作は水平で行ってください。傾いた状態ではエア抜きができず圧力がかかりません。

ポンプ操作は水平で！

ハンドル

2） ストッパーが両側とも下圧縮棒に当たった時点で圧着完了です。

※低温時の場合、管が固くなるため、押し切った位置でもストッパーと圧縮棒の間に隙間が出る場合があります。
その場合は、押し切った位置で完了とします。

ストッパーと下圧縮棒が完全に接触した状態

3） 安全のため緩み止めボルトを、両側とも下限の位置まで下ろしてセットします。(手締めでセット)

緩み止めボルト

緩み止めボルトを下限まで降ろす！

5-5 既設管の切断
1） 破損部を電動ノコギリ等により切断し、撤去します。水替えが必要な場合は適宜行ってください。
破損部

切断位置

切断位置

92） メカニカルソケットで接合するために、切断した長さよりも短い HPPE 短管を準備します。
呼び径

5075

100

ギャップ（mm)：X557264

HPPE短管長さ：Ｌ

W-110

W-144

Ｗ-128

HPPE 短管
長さ：ＬX

X
切断長さ：Ｗ

ギャップＸ：コスモ工機製メカニカルソケット有効長)
5-6 圧着部補強用ＥＦソケットの事前挿入
1） 管端部の止水
管端から水の排出がある場合には、補強用ＥＦソケット内面に水分が付着しないように配慮する必要があります。
排出量対策
少ない場合 管を少し持ち上げて排出が止まっている間にＥＦソケットを挿入します。
多い場合
ウエスを管内に入れて、一時的に止水をした状態で、ＥＦソケットを挿入します

管を持ち上げる
ウエスを管内に挿入

2） 補強用ＥＦソケットの準備① 補強用ＥＦソケットは、センターストッパーを事前に取り除き、内面をアセトンまたはエタノールで清掃しておきます。（挿入直前）② 管端からスクイズオフ工具周辺までを、アセトンまたはエタノールで清掃します。
清掃範囲③ 補強用ＥＦソケットを管端からメカニカルソケットの接合に支障が無い位置(350mm 程度)まで通します。
挿入が固い場合は、ＥＦソケット端面に角材をあて、プラスチックハンマーにより挿入します。
その際はＥＦソケット端子の破損に注意します。

ウエスで流水を仮止めする
350mm 程度④

ウエス

ＥＦソケット端子の破損注意！

補強用ＥＦソケット

ウエスで止水した場合は、忘れずにウエスを取り除きます。
10

5-7 ＨＰＰＥ短管(補修用短管)での補修ＨＰＰＥ短管をメカニカルソケットにより接合します。必ずインナーコアを管内に挿入してから使用します。
既設管とＨＰＰＥ短管の両側のギャップ(隙間)が均一になるように標線管理を確実に行ってください。
メカニカルソケットの詳細な作業手順は「施工マニュアル」をご参照ください

インナーコアを忘れずに！

HPPE 短管

メカニカル

メカニカルソケット

ソケット

インナー

インナーコアコア

5-8 スクイズオフ工具の取り外し
1） 緩み止めボルトを、両側とも元の上側の位置に戻します。
緩み止めボルト

緩み止めボルトを戻す！

2） スクイズ用ポンプのリリースバルブを開けて、上圧縮棒を上昇させます。
濁水発生の可能性があるため、リリースバルブは一気に開かずに、少しずつ開閉を繰り返します。
また、状況により再スクイズオフ(圧着)による流量調整を行ってください。

開くリリースバルブは一気に開かず少しずつ開閉を繰り返す！

閉
じる3） 完全に上昇した状態になったら、スクイズオフ工具を取り外します。
① 下圧縮棒を回転させて、スクイズオフ工具本体を既設管から外します。
② 油圧ホースをスクイズオフ本体から外します。本体及びホースに附属のキャップをセットします。
③ スクイズ用ポンプのコックを「ＢＥＮＴ」から「ＣＬＯＳＥ」にします。

11

④ ハンドル固定ピンをセットします。

ホースのキャップ

本体のキャップ

5-9 圧着部の矯正（リラウンダー使用）
管の変形部に矯正工具(リラウンダー)を取付け、ラチェットレンチで締め付けて円形に復元します。
1） スクイズオフした場所に合わせ目が真上になるように矯正工具をセットします。
2） 管がほぼ真円になるまで(左右の穴同士が揃うまで)ラチェットレンチで締付けます。その位置まできたら、固定ボルトで一時的に固定します。
固定ボルトは通常この位置にセット

矯正工具のセット位置
合わせ目が真上になるように下側からセット

メカニカルソケット

左右の穴同士が揃うまで締め付ける

ラチェットレンチで締め付ける

付属の固定ボルトで一時的に固定

3） 固定ボルトで固定した状態で 15 分間保持します。
4） 固定ボルトを外してから、矯正工具(リラウンダー)を取り外します。
5-10 補強用ＥＦソケットの挿入1） 補強用ＥＦソケット端部から、予めスクレープした区間の汚れをアセトンまたはエタノールで、再度清掃します。
2） 補強用ＥＦソケットの挿入位置を油性ペンでマーキングします。
3） 補強用ＥＦソケットの挿入
清掃範囲

補強用ＥＦソケット
挿入位置

12＜呼び径 50 の場合＞
補強用ＥＦソケットに角材を当て、プラスチックハンマーで所定の位置まで挿入します。
ＥＦソケット端子の破損に注意します

ＥＦソケット端子の破損注意！

補強用ＥＦソケット
挿入位置＜呼び径 75、呼び径 100 の場合＞
① 挿入用ワイヤーを引っかけて反力をとるために、スクイズオフ位置から 800mm 程度の位置に矯正工具をセットします。(矯正工具は圧着部の矯正時に使用した物と同一のものです。)② 補強用ソケット挿入用工具をセットし、補強用ＥＦソケット端部から、予めスクレープした区間の汚れをアセトンまたはエタノールで、再度清掃します。
矯正工具(リラウンダー)

800mm 程度
挿入治具
挿入用ワイヤー

補強用ＥＦソケット
挿入位置
レバーブロック③ 補強用ＥＦソケットの挿入位置を油性ペンでマーキングします。
④ 補強用ＥＦソケットを圧着部の中央に移動します。挿入しすぎた場合は、プラスチックハンマー等で調整します。

清掃範囲

レバーブロック

挿入用ワイヤー (リラウンダーに引っかけて反力をとる)

挿入治具

13

5-11 補強用ＥＦソケットの融着
1） 補強用ＥＦソケットを融着する。(クランプは不要です。)
ＥＦソケットの詳細な作業手順は「施工マニュアル」をご参照ください
ＥＦコントローラ※スクイズオフにより管が真円に戻らないため、ＥＦソケットと管のクリアランスが部分的に大きくなることがあり、場合によってはインジケータが隆起しないことがあります。

2） 補強用ＥＦソケット表面に「スクイズオフ・補強用ＥＦソケット」と油性ペンで記入する。

油性ペンでスクイズオフ補強用ＥＦソケットと記入！

3） 通電完了後は、冷却時間なしで埋め戻しが可能です。

６．施工上の基本事項
1） スクイズオフ工法では、既設管との接続は「メカニカルソケット」の使用を基本とします。
2） スクイズオフ工法の施工可能な環境温度範囲は-10℃～40℃です。
3） スクイズオフ工具設置位置にＥＦ受口があり、離隔距離が取れない場合は工具設置位置及び既設管切断位置等を調整してください。
4） エア抜き及び排水対策等が必要な場合は、サドル付き分水栓等を適切な場所に設置してください。また、事業体から指示がある場合は、事業体と協議してください。
5） スクイズオフ工具本体、油圧ホース、スクイズ用ポンプ等は適切なメンテナンス(油漏れ・油量等)及びカップラのゴミ付着防止（付属キャップをセット）を行ってください。
6） 圧着時は既設管の管芯に油圧シリンダーを合わすように作業してください。管芯からずれていると正常な圧着ができないだけでなく、工具の不具合の原因になりますのでご注意ください。
7） 圧着時、ストッパーが両側とも下圧縮棒に当たった時点で圧着完了ですが、低温時の場合、管が固くなるため、押し切った位置でもストッパーと圧縮棒の間に隙間が出る場合があります。その場合は、押し切った位置で完了とします。
8） スクイズオフ工法における補強用ＥＦソケット接合部への水の付着は厳禁です。通常のＥＦ接合作業と同様に水場では十分なポンプアップ、雨天時等はテントによる雨よけなどの対策や、補修時の漏水等にはご注意ください。
9） 濁水発生の可能性があるため、圧着開放時にリリースバルブは一気に開かず、少しずつ開閉を繰り返して作業を行ってください。また、状況により再スクイズオフ(圧着)による流量調整を行ってください。
10）補強用ＥＦソケットの圧着部への移動作業時はＥＦソケット端子の破損に注意してください。

1411）圧着部は真円に戻らないため、補強用ＥＦソケットと管のクリアランスが部分的に大きくなることがあり、場合によってはインジケータが隆起しないことがあります。よって、補強用ＥＦソケットの場合のみインジケータの確認は不要です。
12）スクイズオフ工法では特に管の圧着作業における指詰め等に注意してください。
※本資料掲載の内容については予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。

15