SERIES

参考用

速断ヒューズ. Type:600KH（スタンダード）

660KH UL Recognized. Fast Acting Fuses◆外形図

Outline Dimensions（m/m）
5911.54.20.8101339504.2

特徴/Introduction●UL仕様

UL Specifications
2Ampere Rating Pre‑arc I2t（A2S）
5A210A
615A
1220A
2525A
4330A
67660KH‑5660KH‑10660KH‑15660KH‑20660KH‑25660KH‑30

22

溶断 I t 全しゃ断 I t Total‑I （t A S） 電力損失

定格電流Type2質量1箱Watts‑Loss Carton g
0.7
1.3203.0250
個4.5PCS
5.05.5at AC660V‑10KA1855110210340
500

The 660KH type fuse is a fuse with L shaped teminals, and it can beinstalled anywhere easily. In comparison with ferrule fuses, it doesn'theat up. The fuse is compact and light, but it has high interrupting
capacity and is fast acting when it cuts off. The fuse is especiallysuitable for inverters with high voltage, UPS, and circuit protection formachines with semi-conductors such as power supplies.

注意/Caution●UL品ご注文の際には品名の末尾にULと記入して下さい。例：660KH‑30UL●Breaking Capacity 660V-10KA AC,DC（L/R 10mS）●UL Recognized.
●When ordering a UL product, please put "UL" at the end of the ampere
rating. For example: 660KH‑30UL●スタンダード仕様

Standard Specifications
2Type222

溶断 I t 全しゃ断 I t Total‑I （t A S） 電力損失

定格電流2600KH‑5600KH‑10600KH‑15600KH‑20600KH‑25600KH‑30600KH‑35Ampere Rating Pre‑arc I t（A S） at AC600V‑100KA5A
22810A
67215A
1213020A
25240
25A
43380
30A
67600
35A93850●しゃ断容量600V‑100KA AC,DC（L/R 5mS）

●特性表/Characteristics■溶断特性 Time/Current Characteristics
103 1①②質量1箱Watts‑Loss Carton g0.7
1.3
20
3.0
250
個
4.5PCS
5.0
5.5
6.52

● There are instances that fuses may heat up due to the installation
conditions. Therefore, as always, please select a fuse which has
ample rated current, keeping in mind its use under a long continuouscondition. (For example: fuses should be used less than 40-60% of
their rated current.)● When you are using a fuse in direct circuit, reignition of arc may
occur if the fusing current is less than 4 times larger than the fuse
rated current. In this case, the fuse should be used in conjunction
with other protectors.
● When a fuse cuts off, the arc voltage which is less than 2 times
larger than circuit voltage will occur between the fuse electrodes.
Please be aware of the position of the parts around the fuse.

104 1
75①5A
②10A
③15A
④20A
⑤25A
⑥30A
⑦35A

52101 1
5
20 1

5235A
30A
25A
20A
15A
10A
5A

2.5×Ip3

限流波高値 （A）
Cut‑Off Peak Current

2102 1

溶断時間（Sec）
Time●ヒューズは、取付方法により発熱する場合があるのでヒューズに長時間連続して通電する場合は充分余裕を持ったヒューズを選定して下さい。
（例：ヒューズ定格電流の40〜60％以下で使用して下さい。）●直流回路で使用する場合ヒューズが定格電流の4倍以下でしゃ断の可能性がある場合は溶断電流が小さい為に再点弧の可能性が有ります。
この場合は他の保護機器と併用して使用して下さい。
●ヒューズがしゃ断した時、ヒューズ電極間に回路電圧の2倍以内のアーク電圧が発生します。ヒューズ周辺の部品の配置には充分注意して下さい。

■限流特性 Current Limiting Effect Curves③ ④ ⑤ ⑥⑦510660KHタイプはL字形端子付きヒューズです。どんな所でも簡単に取り付けられます。筒形ヒューズと比較してホルダーからの発熱が有りません。ヒューズは小型軽量ですが、高しゃ断容量を有し、しゃ断時の速断性に優れています。特に、電圧の高いインバーター、UPS、電源等の半導体を使用した機器の回路保護用に最適です。

2×Ip

103 1753102 17510‑1 135210‑2 11101234568 1102234568110101 1
31101

35 7 12105 7 131035 7 1410Power Losses Characteristics

635A

100590

温度上昇値（℃）deg
Temperature

電力損失（W）
Power Loss25A20A15A

210A

807025A30A

253020A

6015A

504010A30
5A

205A

11011030A

35 7 15■温度上昇特性 Temperature Characteristics
35A

43

規約短絡電流（A）RMS
Prospective Current

溶断電流（A）RMS
Current■電力損失特性

310005101520

通電電流（A）RMS
Current

2530350051015203540

通電電流（A）RMS
Current

Catalog No.D06‑04