公共住宅建設工事共通仕様書説明会 (平成１９年度版)

関

係

資

料

公 共 住 宅 事 業 者 等 連 絡 協 議 会
公共住宅事業者等連絡協議会 地方協議会

目

次

１．公共住宅建設工事共通仕様書（平成１９年度版）の主な改訂項目一覧

1-1.

仕様書改定概要

1-2.

総則・調査・建築編

1-3.

電気編

1-4.

機械編

１．公共住宅建設工事共通仕様書（平成１９年度版）の主な改訂項目一覧

１-１

仕様書改定概要

公共住宅建設工事共通仕様書（平成 19 年度版）の改定概要
１．改定の基本方針(1) 建築基準法等関係法令改正への対応
建築基準法、告示の改正、新 JIS 制度施行等に対応した内容とする。
(2) 引用する公的規格等の改正との整合工事共通仕様書において引用しているＪＩＳ、ＪＡＳ、ＪＡＳＳ等の公的規格で、改定が行われたものについて、その改定内容に整合させた見直しを行う。
(3) 環境問題への対応
住宅等の建設に係る環境問題としては、建設、解体工事における大気汚染、建設副産物処理などの地球規模での環境問題、建材に含まれる化学物質による室内空気質汚染など人体の健康という視点で見た環境問題が挙げられ、いずれも社会問題としてマスコミ等でも取り上げられ、法令の施行が行なわれており、以下の点について規定する。
①アスベスト含有建材に対する措置
アスベストについては、平成１７年の社会問題化以降関係法令が整備され、「石綿による健康等に係る被害の防止の為の大気汚染防止法等の一部を改正する法律」において飛散性アスベスト含有建材の使用が全面的に禁止された事を受け、公住仕においても建材におけるアスベスト含有の確認、及び含有建材を使用しない事を規定。

②断熱材においてノンフロン品を規定「京都議定書目標達成計画」及び「グリーン購入法」ではノンフロン化の促進、及び代替フロンの不使用が規程され、JIS においても発泡プラスチック保温材のノンフロン
建材が追加されたことからその使用を規程。
(4) 新技術・新材料・新工法の導入等新技術として、建築技術試験場における研究成果及び関係業界等へのヒアリング等による新材料、新工法の導入を行う。
(5) 会員意見等のフィードバック
事連協会員の意見収集、関連する業界からの要望事項、意見等聴取し、仕様変更等により品質を確保する。
(6) ｢公住仕 別冊 部品及び機器の品質・性能基準｣の対象機材整理
材料についても品質の担保が必要であるとの考えから、別冊名称を「機材の品質・性能基準」に改称し、対象材料の追加を行う。
JIS、JASS 等の無い機材については、公開されている規格の中で公的性格の強い BL 規格を準用し、BL 規格の無い機材についてはメーカーヒアリング等により実態に合わせた独自規格を採用することにより出来得る限り整理するものとする。
(7) 他の公共仕様書等との整合
公共建築工事標準仕様書(平 19 年 4 月改定)との整合を図りつつ、公共住宅用の標準仕様書として、使い勝手の良いものを目指す。

１-２

総則編、調査編、建築編

平成１９年度版 公共住宅建設工事共通仕様書 主な改定内容一覧
主な改定内容
項目

備考

改定内容

改訂趣旨

総則編
１章
1.1.3
1.1.8

■一般共通事項（１）質問回答書を順位1番に規定（５）別冊名称を「機材の品質・性能基準」に改定
１ 「工事現場の技術者」 → 「工事現場に技術者名簿の提出配置された請負者」 改定
設計図書の適用

図書の優先順位を明確化するため請負者の技術者の名簿とする

1.1.10工事実績情報の登CORINS登録はJACICによる 改定
録

金額、日数等もJACICによることとした
営繕仕様書との整合

1.2.5

電気保安技術者

営繕仕様書との整合

1.2.6

施工中の安全確保 ２ 手すり先行専用足場型等の指定 追加

1.2.9

排出ガス対策（１）第1次、２次基準に加えて第３次基準も標
平成１８年に制定された新告示に対応準とする 改定

1.5.1

環境への配慮

（３）ノンアスベスト建材を指定 追加

環境配慮の材料として紹介
営繕仕様書との整合

1.5.2

機材の品質

２（１）JISの自己適合宣言品は除く 追加

新JIS自己適合品をJIS品として認めるには時期尚早であるとの判断

1.6.10

化学物質の室内濃 化学物質の室内濃度測定を特記によるとして営繕仕様書との整合
度測定
規定 追加

電気保安技術者について規定 追加

国交省事務連絡事項を記載

調査編
1章■敷地調査工事なし

２章■地盤調査工事

2.1.3

業務実績情報の登新たに記載 TECRIS登録録

CORINSとの整合

建築編
１章■一般共通事項

1.1.3

関連工事との取合より詳細な記述に改定
い

２章

■仮設工事

2.2.1

敷地の状況確認及基準巻尺のJIS品指定
び縄張り

３章

■土工事

施工実態との整合

営繕仕様書との整合

3.2.1-5 根切り

根切り機械堀りの原則、人力掘りの記述削除

根切りの方法を指定する必要性がないた
め

3.2.4

地ならし

「建築G.L.の高さに」 → 「特記による」

地ならしの高さは敷地周辺状況によって変わってくるため

3.3.2

山留めの施工山留めの施工について追記

従前に記載がなかったため

４章

■地業工事

1

平成１９年度版 公共住宅建設工事共通仕様書 主な改定内容一覧
主な改定内容
項目

備考

改定内容
全体

改訂趣旨

一般事項、工法を整理し再構成

より使いやすい構成とする

4.1.3

施工一般

近隣対策、監督員との協議事項を追記

品質管理上有効であるため

4.2.2

試験杭

試験杭から管理基準値を定める事を追記

品質管理上有効であるため

4.2.3

杭の載荷試験

水平載荷試験を追加工事によっては水平載荷試験を行うことが
ある

4.2.4

地盤の載荷試験

地盤の載荷試験に関する項を追加工事によっては地盤の載荷試験を行うこと
がある

4.2.5

報告書等

報告書等に関する項を追加

報告書の内容をより詳細に定める

4.3.1

適用範囲

「4.3.1図 杭工法の分類」追記

工法別名称の理解を助ける

4.3.3

材料

PRC杭（プレストレスト鉄筋コンクリートくい）を
営繕仕様書との整合
追加

4.3.5
4.3.6

埋込み工法
試験杭に関して 追加（セメントミルク工法）
根固め液及び杭周4.3.3表 改定
固定液の管理試験

試験杭に関する規定がなかったため
杭周固定液の供試体はブリージングが大きいので全体で400程度になる

4.3.7

埋込み工法
特定埋込杭工法 追加（特定埋込杭工法）

4.3.10

杭頭処理

杭の高止まりは少なくなったため、また杭２ 杭頭処理の切りそろえ方法は特記による
頭の切りそろえは杭材への影響が大きいと改定
ため

4.3.11

施工記録

施工記録の内容詳細 追加

営繕仕様書との整合

4.4.2

専任技術者

専任技術者に「既成杭施工監理技師（補）」等を規定 追加

平成16年度版では鋼杭では規定がなかっ
たため

4.5.2

施工管理技術者

施工管理技術者は基礎施工士であることを規定 追加

品質管理上有資格者の規定が有効である
ため

4.5.3

材料

（ﾎ）杭鉄筋のかぶり厚さ特記なき限り100mm 営繕仕様書との整合
以上 追加
品質管理上有効であるため

4.5.3

材料

２（１）場所打杭のコンクリートは特記なき限り 品質上特に問題なく、グリーン購入法適用
高炉セメントB種とする 改定品目であるため

4.5.3

材料

２（４）場所打杭での構造体コンクリートの強度割増（⊿F）は特記による 追加

発注者によっては⊿Fを加算する場合があるため

4.5.8～
施工記録
9

施工記録の内容詳細 追加

営繕仕様書との整合

4.6.2

材料

１ 砂利地業の粒度をJIS相当とする 追加

品質管理上有効であるため

５章

■鉄筋工事

5.3.3

組立

４ モルタルスペーサーの使用禁止 改定

強度等が十分でないため

5.3.3

組立

３ 鉄筋の現場加工の項 削除

現場実態に合せる

5.4.3

圧接管理技士１ 特別級又は１級を規定 追加

特別級又は１級が施工計画書等の作成を行うことができる

営繕仕様書との整合

2平成１９年度版 公共住宅建設工事共通仕様書 主な改定内容一覧
主な改定内容
項目

備考

改定内容

改訂趣旨

5.4.8

圧接完了後の試験 （１）外観試験を具体的に記述 追加

5.4.8

圧接完了後の試験

６章■コンクリート工事

6.1.5

レディーミクストコン JIS規格品：Ⅰ類、それ以外：Ⅱ類として分類
営繕仕様書との整合
クリートの類別追加

6.2.1

構造体コンクリート １ 構造体コンクリートは（⊿F）３Nを加算する
構成上２節へ転記した
の強度
転記

6.2.7

単位セメント量

6.4.1

コンクリート製造工 １ 工場に常駐する技術者を具体的に規定
場の選定
追加

品質管理上有効であるため

6.6.2

圧送業者及び技能 圧送業者及び技能者に関する資格を規定
者
追加

品質管理上有効であるため

6.6.6

打込み

３ 降雨、冬季の打設について 追加

品質管理上有効であるため

6.7.1

養生温度

養生温度について 追加

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

6.9.2

材料試験

工場において行う試験について詳細に規定
追加

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

6.12 水密コンクリート

１２節 水密コンクリート 削除

住宅建設工事では使用されないため

6.12 マスコンクリート

１２節 マスコンクリート 追加

営繕仕様書との整合

6.14

高い強度のコンク
リート

6.15 高強度コンクリート
高炉セメントB種を6.16 用いる（アル骨対策）
コンクリートの仕上
6.18.2
り

品質管理上有効であるため（２）（ｲ）（ⅳ）圧接試験者は第三者機関の有品質管理上有効であるため資格者を規定 追加

280ｋｇ/m3 → 特記なき限り270ｋｇ/m3 改
営繕仕様書との整合定

27N以上36N未満のコンクリートについて別に 取り扱いが異なるため
定める 追加
営繕仕様書との整合
36N以上のコンクリートを高強度コンクリートと JISにおいて36～60Nまで規定されたためして規定 追加
営繕仕様書との整合
アルカリ骨材反応対策に高炉セメントB種を使用する場合 追加

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

１ 寸歩の許容誤差、２ 打放し仕上げ時の仕上り程度 追加

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

型枠合板の品質基準：A-C → 規定なし、A-D → B-C 改定

A-C、A-Dは市場に流通しておらず、実態に合せた

6.19.3

材料

７章

■鉄骨工事

7.2.8

柱底均しモルタル

２ 無収縮モルタルの品質等を詳細に定める 品質管理上有効であるため追加
営繕仕様書との整合

7.6.11

溶接の試験（４）（ﾊ）試験技能資格者をJISで規定 改定

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

7.9.6

耐火材巻付け新工法 耐火材巻付けについて規定 追加

新工法の仕様追加
営繕仕様書との整合

８章■コンクリートブロック・れんが工事

正誤 8.2.2
8.3.6

材料（１）ブロックはJISA5406により特記なき限り
空洞ブロック16とする。 追加

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

衛生配管用裏積み 衛生配管用裏積みブロック積みについて 追 品質管理上有効であるため
ブロック積み加
営繕仕様書との整合3

平成１９年度版 公共住宅建設工事共通仕様書 主な改定内容一覧
主な改定内容
項目

備考

改定内容

改訂趣旨

ALCパネルは使用する頻度が高いため仕様として追加
営繕仕様書との整合
押出成形セメント板は使用する頻度が高い
押出成形セメント板 押出成形セメント板の仕様を詳細に規定 追8.5
ため仕様として追加
営繕仕様書との
（ECP)
加
整合
９章
■防水工事
8.4 ALCパネル

ALCパネルの仕様を詳細に規定 追加

9.2.2

材料

低煙・低臭タイプアスファルトは特記による
追加

9.3.6

その他

9.3.5 その他
改質アスファルトシート防水における保護コ
この節に定める以外は２節アスファルト防水によ
正誤
ンクリート等の仕様を規定するため
る。 追加

9.3.5

防水層の施工3（2）改質アスファルトシートの重ね幅、幅方
向150→100mm以上

9.5.3

材料

9.6.2

材料

１０章

環境配慮の材料として紹介

現場実態に合せる
営繕仕様書との整合

9.5.3表（注）３ 工程数、各工程の使用量乾燥
製品によって工程、塗付量等が異なるため 正誤
時間は主材料製造所の仕様による。 追記
指定する種類で耐久性区分が決まるため
9.6.1表 改定
旧耐久性を削除、施工箇所、仕上の有無
別に表記 理解を助ける

■石工事
なし

１１章
11.1.3■タイル工事
伸縮調整目地11.3 全般

11.1.1表 躯体挙動の大きい壁 壁面の２ｍ
以内 追加

品質管理上有効であるため

屋内壁のマスク張りを削除

屋内壁は接着剤張りの方が安全
営繕仕様書との整合

11.3.3施工

３ （１’）大型床タイル（200角以上）及び張付け面積の小さいその他のタイルの場合は10.5.2 4により張り付け 大型タイルに関する記述の抜け
る。 追加

正誤

11.3.3施工

３（６）（ﾛ）大型床タイル及び一般床タイルで目地幅の大きい場合は… 追加

大型タイルに関する記述の抜け

正誤より詳細に規定
営繕仕様書との整合

１２章

■木工事

12.2.1

木材

含水率を12.2.1表で表現

12.2.2樹種

根太等における杉、松材を除外する表現を削 力の係る敷土台等に杉、松材の使用を規除。つり元枠から杉材を削除定していることとの整合性

12.2.4

床張り用合板等

等級等品質規定の表現、B-C→C-D 改定

現場実態に合せる
営繕仕様書との整合12.2.6

後付け木れんが４ 埋込み木れんがの記述 削除

埋込み木れんがは現在使用しない
現場実態に合せる

12.2.7

木材防腐剤（１）防腐剤のJIS規格 追加

2004年にJISが改正されたため

12.3.1

床、壁、天井、下地 ４、５ コンクリート釘、コンクリートビスの表現
現場実態に合せる
材回り
追加

12.3.2開口部回り

１ アルミサッシ回りに集成材を使用する場合 集成材を使用するケースもあり、耐水性のを使用する際に耐水性を確認する 追加
確認を促す

12.3.3

敷居、かも居その他

２ かも居の一方包み目違いほぞ入れ ５
回り縁、見切り縁の規定 削除

１３章
13.5.2

これらはほとんど行われていない
現場実態に合せる■屋根及びとい工事
材料

13.5.1表 JISK9798リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 追加

4

新たにJISが規定されたため

平成１９年度版 公共住宅建設工事共通仕様書 主な改定内容一覧
主な改定内容項目

備考

改定内容
13.5.2
１４章

材料

改訂趣旨

２ とい受け金物にステンレス製 追加

現場実態に合せる■金属工事

14.3.4ステンレスの溶接及びろう付け３ 溶接及びろう付けを行う技能者の技量に
品質管理上有効であるため
JISZ3821、3891を規定

14.6.2タラップ

１ タラップの材質を溶融亜鉛めっき鋼→ステ現場実態に合せる
ンレス製 改定

14.6.3

ノンスリップ

３ 接着剤併用ビス止めによる取り付け 追加

品質管理上有効な施工方法を追加

15.2.1表 建具回りのつめモルタルの行 追加

営繕仕様書との整合

15.3

床コンクリート直均 床コンクリート直均し仕上げについて節立てし仕上げ追加

営繕仕様書との整合

15.4

セルフレべリング材 セルフレベリング材塗りについて節立て 追塗り加使用する工事も多数あるため
営繕仕様書との整合

１５章
15.2.3

１６章■左官工事
調合及び塗り厚■建具・ガラス工事

16.2～5 建具について
16.5.2

一般事項

16.5.5和ふすま

16.6.3材料

16.7.3

ガラス溝の大きさ

16.7.4工法

１７章

建具で一つの節としていたものをアルミ、鋼、 理解しやすい構成にする
ステンレス、木と材料別に節立て
営繕仕様書との整合
内装ドア、クロゼットドア及び量産ふすまは「機材の品質・性能基準」による 追加（注）３（ﾛ）品質・性能基準によるものであれ
ば中骨の本数軽減等を行うことができるる
追加
２ 引違い戸、窓の鍵の種類、本数について詳細に規定 改定

量産ふすまは一般的な仕様を基準として新
たに定めた基準をクリアした多用なふすまを採用可能とするため
品質管理上有効であるため複層ガラスにおけるガスケットそれぞれの16.7.2表 グレイジングガスケットでの複層ガ
寸法はメーカーの仕様によるため
ラスの行を削除
営繕仕様書との整合
品質管理上有効であるため工法について詳細に規定 追加
営繕仕様書との整合■塗装工事

17.2 素地ごしらえ

素地ごしらえは木部、鉄鋼、亜鉛めっき、コン 品質管理上有効であるため
クリート、ボード等それぞれに規定 改定
営繕仕様書との整合

17.3 錆止め塗料塗り

錆止め塗料について節立て 追加

品質管理上有効であるため
営繕仕様書との整合

１８章■仕上塗材工事

18.1.3

用語

用語の定義をより詳細に規定 改定

品質管理上有効であるため

18.1.4材料一般

２ マスチック塗材はBを削除し、品質・性能基準による 追加

Bは現在需要がなく、メーカーでも生産を中止しているため削除 マスチックは一般的な仕様を基準として新たに定めた

18.1.5施工一般

１ マスチック、２ フレックスコートの施工業者規定 削除業者を指定する工法ではないため

18.1.6

下地処理

18.1.2表 塗材の種類、仕上げ等を整理 改 JISにおいて削除された材料もあるため
定
営繕仕様書との整合

18.5
１９章

マスチック塗材
マスチックBに関する記述を削除（MR）ローラー塗り
■内装工事

5

Bは現在需要がなく、メーカーでも生産を中止しているため削除

平成１９年度版 公共住宅建設工事共通仕様書 主な改定内容一覧
主な改定内容
項目

備考

改定内容

改訂趣旨

19.1.3

水がかりの範囲

19.2.1

発泡プラスチック系
５ 合板の樹種に針葉樹を追加
床下地材

現場流通の実態に合せる

19.3.1

乾式遮音二重床下
３ 合板の樹種に針葉樹を追加
地

現場流通の実態に合せる

19.3.1

乾式遮音二重床下 19.3.1表 和室の床下地での使用を規定 追
低床型の二重床で対応可能なため地
加

19.4.1

天然木化粧複合フ 仕上げ塗料を２液形ポリウレタンワニスの３ローリング張り
回塗り仕上げに統一

19.4.1

天然木化粧複合フ
２ 特殊加工化粧フローリング 追加
ローリング張り19.4.2施工

19.4.2施工

19.5.1

畳敷き

19.6.1

ビニル床シート

H16
カーペット敷き
19.10.1
せっこうボード、そ19.9.1 の他のボード及び合板張り

２ 19.1.1図 追加

指定する範囲を理解しやすくする

使用する工事もあるため仕様を定める

それぞれのフローリング止付け工法について 床鳴り等を防ぐため今まで特に定めがな
詳細に規定 追加
かった施工に対して詳細に規定
５ フローリング施工後は全面水拭き、乾燥後樹脂ワックスを用いてつや出しを行う 追加19.5.1表 A～H種まであるものをA～D種に整営繕仕様書との整合
理 詳細を特記とする 改定
H16版では市場に流通していない製品が指19.6.1表 ４～６種を整理、４種2.0mm、５種定される恐れがあったため市場流通品に2.5mmとする 改定
置き換え
カーペット敷きの節 削除

適用工事がほとんどないため

19.9.1表 ５品目を追加

平成17年にJIS改正が行われ、5品目が追加されたため
営繕仕様書との整合19.9.2施工

19.9.4表 ボード類の留付け間隔を90→150
等広げる 改定

19.11.2

断熱及び防露材料

１ 発泡プラスチック保温材、２ 吹付け工法 環境配慮の材料として規定
発泡ウレタンはノンフロン品を規定 追加
営繕仕様書との整合19.11.3 工法

１（１）仕様に吹付け工法を追加、特記なき限使用する工事もあるため仕様を定める
りS1工法とする 追加

19.11.3 施工

５ 吹付け工法 追加

２０章■部品・その他工事
20 全般

２１章
21.2.4
２２章

使用する工事もあるため仕様を定める

別冊「機材の品質・性能基準」において定める■PC工法による工事
混和材料（２）流動化剤はJISA6204による 改定

JIS改正によって流動化剤がJISに含まれたため

屋上緑化の仕様を記載

仕様の追加
営繕仕様書との整合■外構整備工事

22.8

屋上緑化

２３章

■除去工事
なし

6

＜公共住宅建設工事共通仕様書（平成 19 年度版）別冊＞「機材の品質・性能基準」の改定概要【改定の背景】
公共住宅建設工事共通仕様書

別冊「機材の品質・性能基準（以下「別冊」という。）」は、従前、仕様書の改定時点での財団法人ベターリビングの優良住宅部品認定基準（以下「ＢＬ認定基準」という。）を基に性能基準を策定していた。しかし、ＢＬ認定基準は社会状況の変化、技術の進歩等に応じて見直しが行われており、別冊の性能基準とＢＬ認定基準との整合性を保持する
ことができなかったため、この不都合を解消すべく以下の基本方針に基づき改定を行った。
【改定の基本方針】
１．公的規格に準じる規格の引用
ＢＬ認定基準等の公的規格に準じる規格がある機材は、当該規格に置き換えた。
＜別冊における記載例示（玄関ドアの場合）＞
１．玄関ドア(1) 適用範囲①この規格は、玄関ドアに適用する。
②この規格は、総則編と併せて適用する。
(2) 要求性能財団法人ベターリビング「優良住宅部品評価基準 玄関ドア」Ⅰ.総則及びⅡ.要求事項
1 住宅部品の性能等に係る要求事項 1.1 機能の確保～1.3 耐久性の確保において定める性能等と同等以上の性能等を有すること。

２．公的規格の引用
JIS 等の公的規格がある機材については、
可能な限り当該規格に置き換え別冊より削除した。
３．事連協にて独自に性能基準を策定
従前の別冊の対象機材のうち、前述の公的規格等が無い機材については、その他の自主規格等を参考に事連協にて独自に性能基準を作成した。
４．対象機材の追加
従前の別冊では対象としていなかった機材のうち、都市再生機構又はＢＬ認定基準にて性能基準を定めていた機材で、当該性能基準が一般的なものとして取り扱える機材については、当該性能基準を基に新たに性能基準を策定し追加した。
５．別冊の名称変更
仕様書における用語の定義との整合を図り、「旧名称：部品及び機器の品質・性能基準」を改め、「機材の品質・性能基準」とした。

１ - ３

電気編

電気編 １章 一般共通事項
項 目
改訂事項
1.1.2
一部追加
施工計画書等1.1.5
旧 5 節 1.5.1 と旧 1.1.6 を 1 項にまとめて施工の確認及び報告
整理
一部追加。
1.1.7
1.1.1 表機材の確認及び試験
試験項目の一部削除、
名称変更、追加。
1.1.8
1.1.2 表工事の試験
表現の修正
試験項目の追加
1.1.9
一部削除
製作図面の提出
1.1.11
１．表現の修正
取扱説明書
1.1.3 表 表現修正、項目追加
表の注 5 追加
旧表の注 4 削除
1.1.12追加
系統図等の表示電気編 ２章 電力設備工事
2.1.2
2.1.1 表電線類
語句の修正、追加
規格の整理
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除
２ 文章追加
2.1.3
2.1.2 表
圧着端子類
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除

改訂根拠（理由）
建築編･機械編との整合
内容の重複
施工の適正化

実態との整合新機材への対応章と工事項目を整合
施工の適正化
施工の適正化
施工の適正化
新機材への対応施工の適正化
法令によるため維持管理の適正化

公共建築工事標準仕様書に整合
JIS マーク表示制度の改正

品質の確保
JIS マーク表示制度の改正

2.1.4
金属管及び附属品

2.1.3 表標記の修正
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除
2.1.5
2.1.4 表ＰＦ管，ＣＤ管及び附属 タイトル語句の修正
品
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除
2.1.6
2.1.5 表硬質ビニル管及び附属品 タイトル語句の修正
備考欄ＪＩＳマーク品目削除

公共建築工事標準仕様書に整合
JIS マーク表示制度の改正
公共建築工事標準仕様書に整合
JIS マーク表示制度の改正
公共建築工事標準仕様書に整合
JIS マーク表示制度の改正

2.1.7
金属製可とう電線管及び
附属品
2.1.8
合成樹脂線ぴ2.1.10金属トラフ

2.1.6 表項目追加
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除
2.1.7 表
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除
2.1.10 金属トラフ を追加

旧 2.1.11
フロアダクト及び附属品
2.1.12 プルボックス

旧 2.1.11 フロアダクト及び附属品を削除

使用頻度が少ないため構成を整理、用語の修正

公共建築工事標準仕様書に整合

公共建築工事標準仕様書に整合
JIS マーク表示制度の改正
JIS マーク表示制度の改正
公共建築工事標準仕様書に整合

1

2.1.13
ケーブルラック
2.1.15配線器具

2.1.16
分電盤，制御盤等

2.1.17電柱
2.1.19地中ケーブル保護材料
2.1.20照明器具

3 語句の修正

公共建築工事標準仕様書に整合

2.1.11 表
備考欄 ＪＩＳマーク表示品目削除
一部削除
2(2)スイッチの形状をワイドハンドル形としたタイトル語句の修正
項目削除
2.1.12 表 規格の整理
３(2)過電流警報装置 追加(4)主開閉器、分岐開閉器の定格遮断電流
追加(6)低圧用 SPD 分電盤内 追加
５低圧用 SPD 追加
旧 2.1.12 表 削除

公共建築工事標準仕様書に整合
JIS マーク表示制度の改正
JIS 廃止による項目削除
会員からの要望による。
高圧用機器は 3 章にあるため削除
JIS の改正による整理
不意の停電防止のため追加
安全性の向上内部雷への対応
公共建築工事標準仕様書に整合

2.1.5 表公共建築工事標準仕様書及びJISに整合
管種と規格の整理
備考欄ＪＩＳマーク品目の削除
2.1.16 表 表形式にし、個別の規格を追加。 公共建築工事標準仕様書に整合
2.1.17 表
備考欄 ＪＩＳマーク品目削除
規格の整理

公共建築工事標準仕様書に整合
ランプの種類の多様化に対応
安定器の規格を整理

2.1.26電気式床暖房追加

電気式床暖房への対応

2.2.1
電線の接続

５ 用語の修正 文章追加

ボックス不要の接続方法への対応

７
14
15
16
５

公共建築工事標準仕様書に整合施工の適正化
施工の適正化
施工の適正化公共建築工事標準仕様書に整合
接地線の多様化に対応

2.2.3
電線等の色別2.2.8
電線等の防火区画の貫通
旧2.2.11
コンクリート貫通箇所
2.3.2
管及び付属品
2.3.3
管のふ設
2.3.4
管の接続

2.3.6
位置ボックス・ジョイン
トボックス

表現の修正
表現の修正
追加
追加
表現の修正

文章削除

施工方法の多様化に対応

旧 2.2.11 削除

2.2.9 と重複のため

一部削除

設計事項のため

1(10)(11) 追加

施工の適正化

旧６（旧 2.3.2 表含む）削除

公共建築工事標準仕様書に整合

６ 表現の修正

公共建築工事標準仕様書に整合

１０ 追加

公共建築工事標準仕様書に整合

2.3.3 表 浅形のボックスへの対応

会員からの要望2

2.3.7
プルボックス
2.5.3
管のふ設
2.5.4
管の接続
旧９節 フロアダクト配線
１０節 ケーブル配線
2.10.2
配線方法
2.13.4
管路のふ設

旧１５節 深夜電力配線

注１ 修正
2.3.7 プルボックス 追加

公共建築工事標準仕様書に整合

４ 追加
５ 追加
４ 追加

施工の適正化

節全体を削除JIS 廃止により削除

節全体を再構成
１０(3)なお書き追加

施工の適正化

施工の適正化

２２ 追加
１ 文章修正旧 2.14.1 表削除「2.1.10 金属トラフ」の項を追加のため用途・使用場所による設計事項

８ 文章修正追加

施工の適正化

旧１５節 全体削除

使用が少ないため削除

2.15.6 電気調理器及び （旧 2.17.4 電気調理器）タイトル名称の 新機材への対応
電磁調理器の設置
変更

電気編 ３章 受変電設備工事
3.1.1
３ 語句の修正
適用範囲

3.1.3
機材の試験
3.1.4
工事の試験
3.2.1
遮断器
3.2.2
変圧器
3.2.5
高圧負荷開閉器

3.2.6
断路器
3.2.7
高圧進相コンデンサ
3.2.8
直列リアクトル
3.2.13

公共建築工事標準仕様書に整合｢系統連系技術要件ガイドライン｣の廃止

１ 3.1.1 表 項目追加、削除

公共建築工事標準仕様書及び JIS に整合

２、３ 文章、3.1.2 表～3.1.6 表を追加
１ 一部文章追加

自家用電気工作物のため(6)追加(5) 追加

1 章 1.1.9 に整合
公共建築工事標準仕様書に整合
引出形への対応のため追加
公共建築工事標準仕様書及び JIS に整合

3.2.3 表 一部削除
3.2.4 表 一部追加
3.2.7 表 一部修正

公共建築工事標準仕様書及び JIS に整合

６(1)、（4） 旧(6)(ｲ)及び（ニ）の語句を 気中開閉器にも対応
修正
3.2.6 断路器
公共建築工事標準仕様書に整合
構成の整理
２ 文章追加公共建築工事標準仕様書に整合
旧 3.2.11 から位置の変更

高圧進相コンデンサと組み合わせるものであるため、位置を変更

２ 一部削除公共建築工事標準仕様書に整合
3

保護継電器
3.4.1
指示計器
６節 キュービクル式配
電盤
3.6.1
形式
3.6.2
構造

3.6.6
配線等の離隔距離
3.6.9
表示灯
3.6.10
試験用端子
旧７ 節 その他材料

3.8.1
機器の据付け等

３ 追加

公共建築工事標準仕様書に整合

旧６節 閉鎖形配電盤 節名称変更

JEM 規格による盤を削除

１，２削除

JEM 規格による盤を削除

１ 3.6.1 表 ステンレス鋼板追加
公共建築工事標準仕様書に整合
旧１(3)(5)(7)削除
JEM 規格によるものは削除
２(6) 文章変更
仕様の明確化
４ 追加（旧７節 その他材料 から移動） 構成の整理
3.6.7 表 注１ 但し書き追加
公共建築工事標準仕様書及び JIS に整合
１，２とも文章変更
３ 削除
１ 文章変更３ 追加
3.6.2 ４に移動

公共建築工事標準仕様書に整合文章変更

キュービクル形としたため開放形に関する記述を削除

公共建築工事標準仕様書に整合
構成の整理

電気編 ４章 静止形電源設備工事
4.2.4
4.2.1 表 1 部削除
蓄電池
注３追加
4.3.1
4.3.1 表 修正
一般事項

公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合
新たに制定されたJISを追加

4.3.3
性能

２ 章修正追加
３ 追加
4.3.2 表 修正
4.3.3 表 追加

公共建築工事標準仕様書及び新JISに整合
公共建築工事標準仕様書に整合

4.3.8
試験
4.4.1
据付け

4.3.5 表 追加
4.3.7 表 修正
４ 節 施工一部文章変更公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合

電気編 ５章 発電設備工事
5.2.1
用語の修正
交流発電機
5.3.1
6(1)(ｲ)(ﾛ)一部変更
構造及び性能5.3.7
5.3.5 表 ステンレス板厚追加
冷却水槽
5.5.2
１，２ 文章修正
整流装置
5.6.2
5.6.2 表 遮断器引き外しについて、一部修
保護方法
正（低圧・搭載形の原動機停止の場合に○を追加）
4

公共建築工事標準仕様書に整合関連団体からの要望
公共建築工事標準仕様書に整合関連団体からの要望
関連団体からの要望5.12．10
試験
5.12.11据付
5.12.13工事の試験
１３節 風力発電装置

5.12.2 表
一部追加、修正
２ 一部追加公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合

5.12.13 工事の試験 追加

公共建築工事標準仕様書に整合

節名称変更 （旧名称は、風力発電設備）

他の名称との整合

電気編 ６章 情報設備工事
6.2.1
6.2.1 表
電線類
一部追加
6.2.4
6.2.4 通信用 SPD 追加
通信用 SPD
6.2.7
２ 文章修正テレビ電波障害防除用機器
6.2.8
１(1) 文章修正
インターホン設備(3) 文章修正

6.2.10インターホンオートドア
ロック設備
6.2.11
拡声用機器
6.2.12
防犯カメラ設備
6.2.14
LAN 設備
6.2.15光配線設備
6.2.17
宅配ボックス
6.3.7
電線と機器端子との接続
４節 配管配線
6.4.3 位置ボックス・ジョイントボックス
５節
6.5.4 配線方法
6.5.5
UTP ケーブルのふ設
旧 6.6.5 床上配線
６節 光ファイバケーブ
ル配線
6.8.2 屋内配管・配線
6.9.1 アンテナ設置

新機材への対応
公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合

新機材への対応

２ 追加
タイトル修正文章修正・整理
機器構成について追加
文章・内容修正

施工の適正化公共建築工事標準仕様書に整合

構成、文章の整理

品質・性能確保のため基準を別冊に追加

タイトル変更
４ 追加
追加
文章の整理

施工の適正化
新機材への対応
品質・性能確保のため基準を別冊に追加
品質・性能確保のため基準を別冊に追加

旧 6.8.5 の内容を記載

旧6.8.5一部削除のため

旧５節の内容と統合し、節名称を変更
タイトル名称変更
6.4.1 表 浅形のﾎﾞｯｸｽへの対応
節名称の変更6.5.1 表 追加

構成の整理
会員からの要望

追加

LAN設備への対応を図った

削除
節の追加

利用がほとんどないため削除
LAN、FTTHへの対応を図った

構成の整理
一部 削除
１ (2)文章の修正

他の節との記載内容の重複等

公共建築工事標準仕様書に整合デジタル化への対応を図った

電気編 ７章 防災設備工事
5

7.2.3
用語の修正
共同住宅用自動火災報知
設備機器
発信機 削除補助音響装置追加
7.2.8
追加
雷保護設備
7.4.2
タイトル名称の変更
位置ボックス・ジョイン 7.4.1 表 浅形のﾎﾞｯｸｽへの対応を図った
トボックス
６節 耐火耐熱配線
節名称変更
7.6.2
7.6.1 表 注 1，注 2 修正
電線の種類及び配線
7.6.3
文章変更
接続
7.7.1
３ 追加
一般事項
４ 追加
旧 7.7.2
旧 7.7.2 外部雷保護システム 削除
外部雷保護システム
7.7.2
タイトル修正受雷部
文章変更｢省令40号｣の制定による

公共建築工事標準仕様書に整合
会員からの要望

表現の修正
規格制定による
公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合
旧JISに対応させるため追加
旧JISにも対応できるように削除

7.7.3
引下げ導線

タイトル修正文章変更 追加

7.7.4
接地極タイトル修正文章変更 追加

新旧JISに対応できるようタイトル修正
公共建築工事標準仕様書に整合
黄銅ろう付けは現場施工が不可能のため削除
新旧JISに対応できるようタイトル修正
引下げ導線の保護の範囲を明確化
公共建築工事標準仕様書に整合
新旧JISに対応できるようタイトル修正
公共建築工事標準仕様書に整合

旧 7.7.7
鉄骨，主鉄筋の避雷導線の代用
旧 7.8.1
施工
7.8.1
発信機，表示灯の取付け
7.8.2
スポット型感知器の取付
け
7.12.5
試験項目全削除

旧JISによる項目であるため削除

項目削除

施工業者を指定する必要がないため

２ 変更

施行規則による
関連団体からの要望
施行規則による
関連団体からの要望

５ 7.8.2 表変更 注３追加

項 追加

追加
他の章との整合

電気編 ８章 中央監視制御設備工事
8.2.2
文章修正
監視制御装置8.2.4
文章修正 追加
監視操作装置8.2.5
文章修正 追加
信号処理装置8.2.6
文章修正 追加
記録装置
8.2.7
項 追加
簡易型監視制御装置

公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合
公共建築工事標準仕様書に整合

6

１ - ４機械

編

機械編 １章 一般共通事項
項 目
1．1．2

改訂事項

改訂根拠（理由）ページ

機械編に定める工事と建築工事又は電気設備工事等とが別契約の場合，取合 Ｐ523

他編と整合

関連工事との取 い工事の区分は，建築編 1.1.3（関連工事との取合い）及び特記による。
合い
1．1．3
機材

１ 本編に使用する機材は，総則編 1.5.1（環境への配慮）1.5.2（機材の品質 Ｐ523
等）によるものとする。

JIS については総則編に記載済みのため削除P523

厚生省令に関する記載を削除

機材について関係法令のうち，厚生省令のみを記載する
ことは適当ではないため

1．1．4

１ 試験方法は，建築基準法，JIS，SHASE－S 等の法規又は規格に定めの Ｐ523

機材の試験ある場合は，それによる。
２ 製造者において，実験値等が整備されているものは，監督員の承諾によ

Ｐ523

規格名称の変更
適用範囲を広げるため修正

り，性能表・能力計算書等，性能を証明するものをもって試験に代えることができる。
（旧）1．1．7

削除

建設業法による部分で，仕様主任技術者等の書では記載の必要が無いため

資格

削除

1．1．7

１ 工事の着工に先立ち，工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書及 Ｐ524

施工計画書等び実施工程表を作成し，監督員に提出する。
２ 工種別に機器，材料，工法，品質管理等を具体的に定めた施工計画書を Ｐ524

他編と整合
他編と整合

作成し，監督員に提出する。ただし，軽易なものは，監督員と協議の上，省略することができる。
1．1．12

２ 試験等に用いる測定器は計量法第 71 条の規程により合格とされた機器 Ｐ524

試験及び記録を用いて行うこと。

使用する機器の明確化

機械編 ２章 衛生器具器具設備工事
2．2．１

３ 給水栓は，JIS B 2061（給水栓）によるものとするほか，各給水栓の当器具及び材料該事項による。ただし，接水耐圧部を金属製とする場合は，JIS H 5120（銅Ｐ529

給水栓は衛生器具のため
3.2.12 より移動及び銅合金鋳物）による CAC406 又は同等の耐食性を有するものとする。
また，
JIS に規定されていない給水栓は，構造，材料及び構成する主要部品の形状，寸法等が当該 JIS に準ずるものとする。
４ 小便器用節水装置，身体障害者用の便器及び洗面器，トラップ付きスト Ｐ529

JIS 規格改訂により JIS 化さール小便器，トラップ着脱式ストール小便器並びに洗浄用防露式のロータンれたため記載（公共建築工事

クは，次による。

標準仕様書に整合）⑴ 小便器用節水装置（小便器組み込み型も可とする）

洗浄水量はグリーン購入法

小便器洗浄水を節水するため，JIS B 2061（給水栓）による電気式で自動的によるため削除に洗浄する装置で，小便器一体型又は小便器分離型とし，形式は特記による。
⑸ 洗浄用防露式ロータンク

Ｐ530

タンク表面の結露防止のため，タンク内面に断熱材の措置を施したもの

タンク内に断熱材を貼った以外にも製品があるためとする.

（公共建築工事標準仕様書に整合）
３(2)に記載されているため

５ ⑸ 洗面器

削除（イ）身体障害者用はレバーハンドル式のもの。削除Ｐ531

５ ⑹ 掃除用流し仕様の追加(ロ) Ｓ形又は P 形掃除流しトラップ
５ ⑻ 便器洗浄用ハイタンク 削除

施工事例が無くなったこと
により削除
Ｐ531

５ ⑻ 洗面化粧ユニットとした（イ）湯水混合水栓（洗髪型はシャワー付きとする）
Ｐ531

６ 洗浄弁
⑴ 大便器洗浄弁は JIS B 2061（給水栓）とし，バキュームブレーカー付きとする。操作方式は手動式又は電気開閉式とし，特記による。

1

実態に合わせ湯水混合水栓

仕様の追加

（イ）手動式

Ｐ531

ユニバーサルデザインの観ハンドル式は，節水に有効なノンホールディングの機構を有するものとする。

点から電気開閉式を取り入

身体障害者用のものは，特記がなければレバー式操作弁とする。

れた。

（ロ）電気開閉式「くつべら」という固有名詞

洗浄機構は，センサー式又はタッチスイッチ式とし，特記による。

を「レバー式操作弁」に変更した。
（公共建築工事標準仕様書に整合）⑵ 小便器洗浄弁は，JIS B 2061(給水栓)とし，操作方式は押しボタン式又は Ｐ531

仕様の追加

電気開閉式とし，特記による。
７ 洗浄管及び給水管

Ｐ531

露出する洗浄管及び給水管の材質は特記による。

樹脂製の使用を考慮し，原則金属製とする表現とした。

なお，特記がなければ金属製（最小肉厚は 0.6mm）とする。
８ 湯水混合水栓

Ｐ531

別冊から JIS 規格に移行

Ｐ531

ハンドル式の場合は給水側⑴ JIS B 2061（給水栓）によるほか，次による。
⑶ ２ハンドル式水栓の給水側のこまは，原則として節水こまとする。追加

を節水コマとする
Ｐ532

JIS 規格を追加⑵ 洗濯機用水栓は，緊急止水機能付とする。

Ｐ532

洗濯機用水栓は緊急止水機

10 自動水栓

Ｐ532（公共建築工事標準仕様書

９ 単水栓⑴ JIS B 2061（給水栓）によるものとし，原則として節水こまとする。
なお，水衝撃緩衝機能付とする場合は，特記による。

能付きを標準とした
自動水栓は，JIS B 2061（給水栓）によるものとし，次の装置，付属品に整合）から構成される。
なお，電源供給方法及び手動スイッチの有無は，特記による。
11 温水洗浄式便座

Ｐ532

温水洗浄式便座は，JIS A 4422（温水洗浄式便座）によるほか，分離型

JIS 化されたため別冊から削除し，本編に記載した又は便器一体型の選択，加熱方式（貯湯式又は瞬間式）の選択，給水方式（給水管直結給水又はポンプ加圧給水式）の選択，脱臭装置の有無，リモコン装置の有無は，特記による。
2．3．1

Ｐ532

１ 一般事項

ラグを追加

器具の取付け及 ⑴ 器具をコンクリート壁又はコンクリートブロック壁に取付ける場合は，
び接続

使用実態に合わせ樹脂製プ

エキスパンションボルト又は樹脂製プラグとする。
なお，コンクリートブロック壁の場合は，取付け面に補強を施す。
⑶ 器具を木造璧等に取付ける場合は，木ビス（ステンレス製）とする。

Ｐ532

木ビスの仕様はステンレス製を標準とした

2.3.1 表単位(mm)

器具の取付け高

器具名称

さ

小
便
器

（壁掛形
壁掛ストール）

取付け高さ
530 又は 570

備考
床面より前縁上端まで（低リップタイプは 350）

Ｐ534

小便器
実態に合わせて 570 を追加。
また，ユニバーサルデザイン（バリアフリー新法）の観点から低リップ型（350）を追

洗面器

680～800

床面より前縁上端まで

加。

手洗器

720～800

床面より前縁上端まで

洗面器・手洗器

1,050 以上

床面より吐水口まで

水
栓

洗濯機用

近年の実績値から高さを８００まで拡大洗濯機
近年の大型化により高さを1050 以上とした

2

機械編 ３章 給水設備工事
3.2.1 表

Ｐ535
呼称

管類の規格

規格
名称

番号
JWWA K 116

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

WSP 011

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管

JWWA K 132

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

WSP 039

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管

JIS G 3459
JIS G 3448
JWWA G 115
JWWA G 119
JIS G 5526
JIS G 5527
JWWA G 113
JWWA G 114

配管用ステンレス鋼管
一般配管用ステンレス鋼管
水道用ステンレス鋼管
水道用波状ステンレス鋼管
ダクタイル鋳鉄管
ダクタイル鋳鉄異形管
水道用ダクタイル鋳鉄管
水道用ダクタイル鋳鉄異形管

備考
SGP-VA
SGP-VB
SGP-VD
SGP-FVA
SGP-FVB
SGP-FVD
SGP-PA
SGP-PB
SGP-PD
SGP-FPA
SGP-FPB
SGP-FPD塩ビライニング鋼管

ポリ粉体ライニング鋼管

ステンレス鋼管

鋳鉄管

呼称
銅管

3.2.2 表継手類の規格

規格番号
JIS H 3300

名称
銅及び銅合金継目無管

JWWA H 101
―

水道用銅管
被覆銅管

JIS 名称変更

3 種管
3 種管

硬質塩化ビニル JIS K 6742
管JWWA K 127
JWWA K 129
ポリエチレン管 JIS K 6762
JWWA K 144
PWA 001
PTC K 03
架橋ポリエチレ JIS K 6787
ン管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管
水道用ポリエチレン二層管
水道配水用ポリエチレン管
水道配水用ポリエチレン管
水道配水用ポリエチレン管
水道用架橋ポリエチレン管

ポリブテン管

水道用ポリブテン管

JIS K 6792

呼称の統一

備考
材質は JIS H 3300（銅及び銅合金の継目無管）のC1220T で，寸法及びその許容差等は，JISH3300 の表 10? 配管用銅管の寸法 L タイプ及び M タイプによる。
C1220
住戸用配管
材質は JIS H 3330（外面被覆銅管）・JWWA H 101（水道用銅管）の Cl220T-OL で，
寸法及びその許容差等は，JIS H 3300 の表 10? 配管用
銅管の寸法 L タイプ及び M
タイプの外面に低発泡ポリエチレンとポリエチレンを厚さ 2.6mm 以上に押し出し被覆したもの又は塩化ビニ
ルを厚さ 1.6mm 以上に押し出し被覆したもの。
VP 又は HIVP

JIS 名称変更

採用実績拡大の為

架橋ポリエチレン管 JXPA 301(16φ) 削除

JIS 化の為

ポリブテン管 JPBAPA 104 (16φ) 削除

JIS 化の為

呼称

塩ビライニン JWWA K 150
グ鋼管及びポ JPF MP 003
リ粉体ライニ JPF MP 008
ング鋼管継手

ステンレス
鋼管継手

Ｐ537

規格
番号

名称

備考

水道用ライニング鋼管用管端防食形継手
水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手
水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管フラ ―ンジ

JPF NP 001

管端防食管継手用パイプニップル

WSP 011

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(エルボ，チーズ，レジューサー)

WSP 039

フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管

同上

SAS 322一般配管用ステンレス鋼管の管継手性能基準

JIS B 2312

配管用鋼製突合せ溶接式管継手

JIS B 2313

配管用鋼板製突合せ溶接式管継手

SAS 363

管端つば出しステンレス鋼管継手

SAS 354一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手

SAS 361

ハウジング形管継手

JWWA G 116

水道用ステンレス鋼管継手

JIS B 2220

鋼製管フランジ

JPF SP 001

配管用ステンレス鋼製スタブエンド

―

鋼管継手

JIS B 2220

鋼製管フランジ

亜鉛めっきを施した
もの

銅管継手

JIS H 3401

銅及び銅合金の管継手

JWWA H 102

水道用銅管継手

JCDA 0001

銅及び銅合金の管継手

JCDA 0002

銅配管用銅及び銅合金の機械的管継手の性能基準

硬質塩化ビニ JIS K 6743
ル管継手
JWWA K 128

水道用硬質塩化ビニル管継手―
TS 又は HITS

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手

呼称の統一

―

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手

JWWA K 131

水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管

PWA 002

仕様の追加―

JWWA K 130
ポリエチレン JWWA B 116
管継手
JWWA K 145

呼称の統一

―

水道用ポリエチレン管金属継手―

水道配水用ポリエチレン管継手
水道配水用ポリエチレン管継手

架橋ポリエチ JIS K 6788
レン
JXPA 302
管継手

水道用架橋ポリエチレン管継手―

水道用架橋ポリエチレン管継手

16φ

ポリブテン管 JIS K 6793
継手

水道用ポリブテン管継手―

架橋ポリエチレン管 JXPA 302(16φ) 削除

JIS 化の為

ポリブテン管 JPBAPA 204 (16φ) 削除

JIS 化の為

3

3．2．2

２ 防振継手継手類⑴ ベローズ形

Ｐ538（公共建築工事標準仕様書に整合）

鋼製フランジ付きで，ベローズは，JIS G 4305（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）による SUS 304，SUS 316 又は SUS 316L とする。本継手は，溶接を用いずにベローズとフランジを組み込んだものとし，十分な可とう性，
耐熱性，耐圧強度（最高使用圧力の 1.5 倍以上）及び防振効果（補強材を挿入した合成ゴム製の防振継手と同等）を有するものとする。
Ｐ538

３ 変位吸収(可とう)継手
変位吸収(可とう)継手は SHASE-S 006(金属製変位吸収管継手)，

SHASE の基準を適用
名称をSHASEに合わせ変位

SHASE-S 007(メカニカル形変位吸収管継手)，SHASE-S 008(ゴム製変位吸吸収（可とう）継手とした収管継手)による。
なお，金属製継手の接液部は，JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)による SUS 304，SUS 316 又は SUS 316 L とする。
3.2.3 表弁及び栓の規格Ｐ540
分水栓 青銅製とし，JWWA B 107（水道用分水栓），JWWA B 117（水道用サドル付

語句修正
規制緩和による修正

分水栓）又は水道事業者の規定によるもの
止水栓 青銅製とし，JWWA B 108（水道用止水栓）水道事業者の規定によるもの又は第三者認証機関の認証登録品とする

3．2．3

２ 仕切弁（ポンプに付属するものを含む）は，特記がなければ JIS 10K と Ｐ541

表現の適正化（高架水槽以下

一般用弁及び栓する。

が必ず JIS 5K とは限らない

3．2．4

３ 厚生省令の性能基準（浸出性能，耐圧性能，耐寒性能（寒冷地仕様の場 Ｐ541

求められる基本性能につい

定水位弁合），水撃限界性能，耐久性能）に適合するものとする。

3．2．6

２ 戸別給水用減圧弁

減圧弁⑴ 直動形の低騒音タイプを標準とし，ストレーナーを内蔵したもので，本

ため）
て記載
Ｐ541

材質の記述を追加

体は青銅製又はステンレス鋼製とする。
⑵ 厚生省令の性能基準（浸出性能，耐圧性能，耐寒性能（寒冷地仕様の場 Ｐ541

求められる基本性能につい合），水撃限界性能（止水機構付の場合），逆流防止性能（逆止機構付の場て記載合），耐久性能）に適合するものとする。
⑷ 騒音特性は，1 次側圧力 0.6Mpa，２次側圧力 0.2Mpa，流量 20L/min

Ｐ542

騒音特性についての性能を～40L/min において 55dB(A)以下のものとする。

記載

3．2．7

⑵ 厚生省令の性能基準（浸出性能，耐圧性能，耐寒性能（寒冷地仕様の場 Ｐ542

求められる基本性能につい自動空気抜弁合），耐久性能）に適合するものとする。

て記載

3．2．8

⑴ 自動的に空気を排除する機能を持つフロート式機構と急速多量吸気を Ｐ542

機能を具体的な記述に変更

吸排気弁

行う誘導弁体等の機構を併せ持つものとし，本体は青銅製又はステンレス

材質の記述を追加

製，フロートはステンレス鋼製又は合成樹脂製で，最高使用圧力に耐える作
動確実なものとする。
⑵ 厚生省令の性能基準（浸出性能，耐圧性能，耐寒性能（寒冷地仕様の場 Ｐ542

求められる基本性能につい合），耐久性能）に適合するものとする。

て記載
表現の統一化

3．2．10２ 塩ビライニング鋼管又はポリ粉体ライニング鋼管に取付ける鋳鉄製スト Ｐ542

ストレーナー

レーナーは，3.2.3 の１に規定するライニングを施したものとする。また，ね3．2．11２ 圧力計，連成計及び水高計

計器その他

圧力計及び連成計は，JIS B 7505（ブルドン管圧力計）によるものとし，コ

じ込み式のストレーナーは，JV 5-1（給水用管端防食ねじ込み形弁）による。
Ｐ543（公共建築工事標準仕様書に整合）ック付とする。蒸気用は，サイホン管付きとする。水用で凍結防止が必要な場合のコックは，水抜き可能型とする。目盛には使用圧力を示す赤針を付け，最高目盛は使用圧力の 1.5～3 倍，連成計の真空側目盛は 0.1MPa とする。
水高計の水高の目盛は，最高水高の 1.5 倍程度とする。目盛板の外径は，ポンプ廻りにおいては 75mm 以上，その他は 100mm 以上とする。
３ 電極

Ｐ543

レベルスイッチの文章を削除

レベルスイッチの記載は給水設備では使用しないため
4.2.6（排水）に移動

給水栓の記載を「２章 衛生器具」へ移動

給水栓は衛生器具のため移動

4

3．2．12⑵Ｐ543

鋳鉄製ふた，ボ 「ただし，飲料用タンクに設けるマンホールふたの塗装は，衛生上無害であックスその他

飲料水用タンクに鋳鉄製ふたの設置は無いため削除

り，水質に害を与えないものとする。」を削除
施工事例がないため削除

３ コンクリート水槽用ふたを削除
3．2．13３ スリーブに用いる材料は，特記がなければ次による。

雑材料⑴ 外壁の地中部分等水密を要する部分のスリーブは，つば付き鋼管とする。

Ｐ544

また，地中部分で水密を要しない部分のスリーブは，ビニル管とすることが

仕様の追加

できる。
シーリング材は，建築編 9 章

４ シーリング材は，建築編 9 章 6 節による。

Ｐ544

3．2．14ガスケット ジョイントシート（無機繊維及び有機合成繊維を主成分とし，充てん

Ｐ544

接合材料

材・バインダーを加えたもの。
），ポリテトラフルオロエチレン等，それを禁止しているためぞれ水質，水圧，温度等に適応する耐久性のあるものとする。

（公共建築工事標準仕様書

なお，ステンレス鋼管のガスケットは，水に接して塩素イオンを溶出しに整合）ないものとする。

シーリング材は雑材料のた

6 節による。
総則編でアスベストの仕様

め 3.2.13 に移動
3．2．15⑴ 揚水ポンプ

給水システム（イ）電動機と軸直結（口径 50 以下）又は軸継手により直結した遠心ポン（公共建築工事標準仕様書

プを共通ベースに取付けたもので，共通ベースは，特記がなければ鋳鉄製又

に整合）

Ｐ545

仕様の追加

は鋼製とする。
(ⅰ) 仕切弁

Ｐ545

合成樹脂製の追加⒜ 床上式受水槽の場合・・・・２個（公共建築工事標準仕様書⒝ 床下式受水槽の場合・・・・１個に整合）（ⅱ）逆止弁（特記なき限り衝撃吸収式）
・・・１個（ⅲ） フート弁・・・・・・・・・・１個ストレーナー付きで，床上で弁の操作ができる構造のものとし，本体はステンレス製，青銅製又は合成樹脂製，操作用の鎖はステンレス製とする。
3.2.5 表200V

JIS C 4210

一般用低圧三相かご形誘導電動機

誘導電動機の区

三相誘導電動機JIS C 4212

高効率低圧三相かご形誘導電動機

Ｐ546（公共建築工事標準仕様書

分及び規格
3.2.6 表誘導電動機の保省エネを考慮し仕様を追加
に整合）

Ｐ546

JIS との整合

２ ユニット等複数台の電動機を使用する機器の電動機の出力は，その合計 Ｐ546

表現の適正化

設置場所及び用途

保護方式

備考

記号

名称

屋外

IP44

全閉防まつ形

屋外形

屋

多湿箇所

IP44

全閉防まつ形

浴室，厨房等

内

その他

IP22

防滴保護形

一般室，機械室等

全閉防爆形

特記のある場合

護方式

爆発性ガスのある

IPE44

箇所

出力とする。

（公共建築工事標準仕様書
に整合）
Ｐ546

３
」削除
「ただし，インバーター制御方式の場合については，特記による。

揚水ポンプにインバーターの採用がレアケースであるため削除（公共建築工事標準
仕様書に整合）３ 直結増圧給水システム

Ｐ547⑴ 一般事項増圧給水システムの項目を作成

直結増圧給水方式は,配水管から引き込まれた給水管に，給水管内の配水圧を増圧するためのポンプ設備（増圧給水設備）を直結し,配水小管の圧力に影響を与えることなく,配水圧では給水できない中高層階へ給水する方式とする。
なお，設置においては，水道事業者の規定による。

5

⑵ ポンプユニット
ユニットは，２台以上のポンプで構成し，１台が故障しても定格流量を満たすものとし，JWWA B 130（水道用直結加圧形ポンプユニット）によるほか
製造者の標準仕様とする。
⑶ 制御方式
直結増圧給水方式のポンプ駆動用変速電動機の仕様は，3.2.8 表による。
P548

増圧直結方式の場合は、原則

3．2．18１ ポンプ付属工具

付属工具その他

次の付属工具一式をセットした工具箱を各ポンプ室ごとに備える。

として工具の常備は不要と

ただし，増圧直結給水方式の場合は特記無き限り不要とする。

した。

3．2．20水槽に接続する変位吸収継手は，SHASE-S 008（ゴム製変位吸収管継手）の P551

水槽

ベローズ形管継手とする。

仕様の追加（他の水槽と仕様（該当項目に全て追記）

整合）

鋼板製パネル型水槽の削除

メーカー製造中止のため削
除

3.3.1
配管工法

P554

３
なお，紙製の仮枠を使用した部分は，配管施工前に必ず仮枠を取外し，外壁表現の適正化（モルタル等で及び関係法令に基づき必要な箇所（防火区画貫通部等）については，配管施埋め戻す箇所について明確

工後にモルタル等で埋め戻す。

化）

４ 屋内配管は，直接躯体に振動が伝播しない方法で取付ける。また，見え P554

仕上げ材との相性を考慮し，掛かり部は，必要に応じ管座金（シーリングプレート）の取付け又は適切な使用するシーリング材を建シーリング材の充填を行う。

築編によることとした

なお，シーリング材は，建築編９章６節による。
６ 主配管には，適当な箇所にフランジ継手を挿入し，取り外しを容易にす施工事例がないため削除る。
なお，呼び径 25 以下の見え掛かり配管には，ユニオンを使用してもよい。
削除
９ 配管中に生じる泥だまりには，排泥弁を設けるものとし，その大きさは， Ｐ554

呼び径50 以上の管は25 の排管の呼び径が 25 までは同径，管の呼び径が 25 を超え 40 までは呼び径 25，

泥弁では効果が期待できな管の呼び径が 40 を超えるものは呼び径 40 とする。

いため
P556

18 さや管ヘッダー配管システム（9）を記載することにより⑺ 特記なき限り，樹脂管には消音テープ巻きを行わない。

施工が確実にできるため⑼ さや管内で樹脂管が水撃等で動かないように，樹脂管をさや管内部に接 P556

消音テープを挿入しないこ

触が強くなるように押し込んで配管する。

とによる施工方法の明確化⑽ ヘッダー及び各水栓等接続の樹脂管の露出部分は，遮熱キャップまたは P556
遮熱管を取付ける。

仕様の追加

24 給水立管の頂部に吸排気弁を設置する場合は，圧力下排気を円滑に行え Ｐ557

吸排気弁を設置する場合のるものとし，急速吸気性能については，3.3.3 表に示す給水立管口径と必要吸求められる急速吸気性能に気量との関係を満足するように必要な個数を設置する。

ついて記載

3.3.3 表 給水立管口径と必要吸気量（弁差圧 2.9KPa 時）
立管口径（mm）

20

25

30

40

50

吸気量

1.5

2.5

4.0

7.0

14.0

（ℓ/sec）

3.3.3

１ 一般事項

管の接合

(2)

P557

施工精度向上のため

P558

施工方法の明確化

なお，ねじの精度を 30 個以内ごとに 1 個以上確認し，記録を監督員に提出する。を追記２ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(7)
また，ねじ部にはテープシール材を適数回巻きしてから適正トルクでねじ込
む。を追記

6

P558

４ ステンレス鋼管

JIS の改訂
ノンアスベストを削除⑵ フランジ接合の場合は，管にフランジ接続用アダプター（スタブエンド
SUS 304）を TIG 溶接し，ガスケットを介し鋼製フランジ及び鋼製ボルトナ
ットにより接合する。
フランジは，JIS B 2220（鋼製管フランジ）とし，遊合形の場合は，JIS B 2220
（鋼製管フランジ）に亜鉛めっきを施したものとする。ガスケットは，ジョイントシートをポリテトラフルオロエチレンではさみ込んだものとする。
P559

６ 硬質塩化ビニル管

JIS に解説の記載がないた⑴ 給水管の接合は，接着接合又はゴム輪接合とし，次による。特記がなけ

め，内容を追記した

れば，接着接合とし，給水装置に該当する場合は，全て水道事業者の定める（公共建築工事標準仕様書

接合方法による。

に整合）（イ）接着接合の場合は，受口内面及び差込外面の油脂分等を除去した後，差込外面の標準差込長さの位置に標線を付ける。次に，受口内面及び差込外面に専用の接着剤を薄く均一に塗布し，速やかに差込口を受口に挿入し，テ
コ棒又は挿入機によって標線位置まで差込み，そのまましばらく保持する。
（ロ）ゴム輪接合の場合は，ゴム輪受口内面及び差込外面のゴミ等を除去した後，差込外面の標準差込み長さの位置に標線を付ける。次に，ゴム輪及び差込外面に専用の潤剤を塗布し，テコ棒又は挿入機等によって，管軸位置まで挿入する。
７ ポリエチレン管

P560

仕様の追加

P560

仕様の追加

P560

架橋ポリエチレン管と整合⑶ 水道用ポリエチレン管のメカニカル接合におけるナットは，工具により適正トルクで締付けを行うものとし，記録を監督員に提出する。
９ 架橋ポリエチレン管⑹ メカニカル接合におけるナットは，工具により適正トルクで締付けを行うものとし，記録を監督員に提出する。
10

ポリブテン管⑴ 呼び径 25 以下の配管に適用する。

を図るため追記⑺ メカニカル接合におけるナットは，工具により適正トルクで締付けを行 P561

仕様の追加うものとし，記録を監督員に提出する。
3.3.4
吊り及び支持3.3.4 表 横走り管の吊り及び振れ止め支持間隔

P562
仕様を追加

呼び径
分類
棒
鋼 ポリブテ
吊 ン管り

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
0.6m 以 0.7m 以下
下

1.0m 以下

1.6
1.3m 以下 m以下7

機械編 ４章 排水・通気設備工事
4．2．1

4.2.1 表 管類の規格

管類

規格

呼称
コーティング
鋼管

P568

番号
WSP 032

備考
名称

JIS 規格改定

排水用ノンタールエポキシ塗装―

鋼管

メーカー生産中止のためメメカニカル形１種管差込み形 RJ(管立管
専用)

鋳鉄管

JIS G5525 排水用鋳鉄管

硬質塩化

JIS K6741 硬質ポリ塩化ビニル管（VP）

ビニル管

JIS K 9798 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル屋内用

カニカル形２種管を削除
JIS 規格改定
JIS 規格化

発泡三層管(RF-VP)
JIS K6741 硬質ポリ塩化ビニル管（VP，VU）
排水用リサイクル硬質塩化ビニ
AS58

ル管（REP-VU）
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル屋外埋設用

JIS K 9797 三層管(RF-VU)

JIS 規格化

下水道用硬質塩化ビニル管
JSWASK-1
JIS K6741（硬質ポリ
塩化ビニル管（VP）
）

仕様の追加

又は，
JIS K 9798（リサイク
耐火二層管

―

排水用耐火二層管

ル硬質ポリ塩化ビニル
発泡三層管（RF-VP））
規格品に繊維モルタルで被覆したもので国土ヒューム管→コンクリート

交通大臣認定のもの。
コンクリート管

JIS A 5371 無筋コンクリート管
JIS A 5372 鉄筋コンクリート管
JIS R1201 陶管

陶管

P569
規格

番号

排水鋼管用

JPF MDJ

可とう継手

002

（JIS の呼称に統一）

Ⅱ類

4.2.2 表 継手類の規格
呼称

管

外圧管１種のＢ形

備考
名称

MD 継手

工業会規格改訂

本継手はコーティング管及び塩化ビニルライニング鋼管に使用。ロックパッキン形・クッシ
ョンパッキン形

硬質塩化ビニル

JIS

排水用硬質ポリ

管継手

K6739

塩化ビニル管継屋内用JIS 規格改定

手
耐火二層管継手―

耐火二層管継手JIS 規格改定

JIS K6739（排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手）規格品に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。
本品の材質は，JIS G 5501
（ねずみ鋳鉄品）による FC

排水ヘッダー－

排水ヘッダー

仕様の追加

150 で，塗装はエポキシ樹脂コーティングと同等以上の塗装を施したものとする。

排水用特殊継手－

仕様の追加

排水用特殊継手

３．鋳鉄管の継手については，JIS G 5525（排水用鋳鉄管）による。

P569

鋳鉄管の継手（異形管）についてJIS によるものとして注記を追加

8

4.2.5
桝及びふた

P570

⑴ ため桝

表現の整理

（イ） コンクリート桝
鉄筋コンクリート造で，外部見え掛かり部はモルタル塗り仕上げとし，ふた付とする。なお，コンクリート部は，工場製品としてよい。
（ロ） プラスチック桝

プラスチック桝を追加（公共日本下水道協会規格 JSWAS K－7（下水道用硬質塩化ビニル製ます），

建築工事標準仕様書に整合）

JSWA K－8（下水道用ポリプロピレン製ます），JSWA K－9（下水道
硬質塩化ビニル製小型マンホール），JSWA G－3（下水道用鋳鉄製防護ふた）による。
P571⑵ インバート桝

表現の整理(イ) コンクリート桝
鉄筋コンクリート造で，外部見え掛かり部はモルタル塗り仕上げとし，底部に管径に適応したインバートを設け，ふた付きとする。
なお，コンクリート部は，工場製品としてよい。
（ロ） プラスチック桝
日本下水道協会規格 JSWAS K－7（下水道用硬質塩化ビニル製ます），
JSWA K－8（下水道用ポリプロピレン製ます），JSWA K－9（下水道プラスチック桝を追加（公共

硬質塩化ビニル製小型マンホール），JSWA G－3（下水道用鋳鉄製防護

建築工事標準仕様書に整合ふた）による。
4．2．6

軸の外覆管及び吐出管の浸水部は，鋳鉄製又は内外面にエポキシ樹脂コーテ P571

現状では，陸上ポンプで軸のポンプ

ィングを行い，加熱硬化された鋼管製又はタールエポキシ樹脂塗装（２回塗外覆管等が浸水する設置事り以上）の鋼管製とする。を削除

例はないと思われる為，削除

4．3．2

1 排水ヘッダー

勾配(1) 排水ヘッダーは，排水横枝管の緩勾配に対応した十分な排水性能を有の住宅での採用があるためするとともに，共用部から排水器具トラップ直近まで清掃が可能な掃除口を

追加

P574

スケルトンインフィル仕様

各排水系統別に有する構造とする。又，管内清掃が可能な空間を確保すること。
(2) 排水ヘッダーの横枝管接続口には，接続する排水器具名及び器具までの距離をヘッダー部に貼り付けるか近傍に表示すること。
(3) 排水横枝管の最小勾配は 1/100 とする。
(4) 排水立管に直接接続される大便器系統の排水横枝管については，パイ
プスペース内の横枝管に掃除口を設置する。ただし，掃除口付きの排水用特殊継手で管内清掃に支障のない空間が確保されている場合は，横枝管の掃除口は不要とする。
(5) 排水横枝管は，管の伸縮による影響を考慮して支持固定すること。
4．3．3

５ ヒューム管→５ コンクリート管

P576

4.2.1 表と整合

管の接合

７ 耐火二層管P576

金属製目地カバーでの施工

4．3．4
異種管の接合⑴ 内管（ビニル管）の接合は 4.3.3 の４によるほか，外管（繊維モルタル

実績がなくなってきている管）の継ぎ目には，耐火目地材で埋める。

為、削除
P576

２ 硬質塩化ビニル管と鋼管
なお，リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管と鋼管を接合する場合

リサイクル管と鋼管を接合する場合の注意事項を追加

は，排水鋼管用可とう継手のクッションパッキンタイプを使用して接合する。
P576

４ 排水用特殊継手との接合(1) 排水用特殊継手と横枝管の接合は，差込管の面取りを行った後，排水用特殊継手受口のゴム輪面及び差込管外面のゴミ等を十分に除去する。
(2) 排水特殊継手と排水ヘッダーの接続は，受口のゴム輪面及び排水ヘ
ッダー外面のゴミ等を十分に除去する。
(3) 差込管外面に受口深さをマーキングにて確認し，十分に挿入する。
(4) 排水用特殊継手と立管の接合は，差込管双方にシール剤を塗布した
後接合し，受口部のゴム輪を一緒に押し込まないよう注意する。
(5) 接合時は，止水性を確保するため十分に挿入できているか，マーキン
グにて確認を行う。

9

採用実績が増えてきたため追加

4．3．5⑷ 耐火二層管の立管の支持は，アングル固定とする。横走り管の支持間隔 P577

吊り及び支持は，1.5ｍ以内とし，管継ぎ手の近傍を支持する。また，形鋼振れ止め支持

4．3．7

３ ポンプの試験は，3.3.7 の６による。ただし，汚水・雑排水・汚物用水 P578

品質確保のため（給水ポンプ

試験，検査

中モーターポンプ本体の水圧試験値は，最高吐出圧力（運転範囲における最の試験と整合）

振れ止め支持間隔を追加

間隔は，8m 以下とする。

高全陽程+最高押込圧力）の 1.5 倍の圧力（ただし，最低 0.4MPa）で保持
時間は３分間とする。

機械編 ５章 給湯設備工事
5．2．1
管類

5.2.1 表 管類の規格

P579

JIS 化のため削除

P580

JIS 化のため削除

JXPA 301 水道用架橋ポリエチレン管
JPBPA 104 水道用ポリブテン管 の削除

5．2．2

5.2.2 表 継手類の規格

継手類

JXPA 302 水道用架橋ポリエチレン管継手
JPBPA 204 水道用ポリブテン管継手の削除

5．2．8⑸ 潜熱回収型給湯器は，給湯の熱効率 90％以上（基準総発熱量）とする。 P581

潜熱回収型の基準を追加⑴ JRA 4050（家庭用ヒートポンプ給湯機）に適合するものとする。

オール電化住宅での採用実

給湯器ユニット及びガス湯沸器
5．2．10P582

績が増えてきたため追加

ヒートポンプ給 ⑵ ヒートポンプ給湯器は，分離型でヒートポンプユニット，貯湯ユニット
湯器（屋外形で先止式），ユニット間配管（保温含む）で構成されたものとし，（公共建築工事標準仕様書

製造者の標準仕様とする。

に整合）⑶ 冷媒は，二酸化炭素（CO２）又はハイドロフルオロカーボン（HFC）を用いたものとする。
⑷ 貯湯タンクの材質は，ステンレス製とし，貯湯タンクの容量は特記による。
⑸ 付属品として，次のものを備える。
（イ）リモコン（配線共） 一式（ロ）取付金具 一式（ハ）銘板 一式
5．2．14

１ 太陽熱利用給湯システムは，集熱部，貯湯部及び補助熱源を組込んだも P583

太陽熱利用給湯 のとし，JIS A 4111（住宅用太陽熱利用温水器）によるほか，集熱性能及びシステム

集熱性能および強度について定義した

強度は，JIS A 1425（太陽集熱器の集熱性能試験方法）又は「優良ソーラーシステム構成機器認定基準｣による
２ 太陽熱集熱器は平面形又は真空ガラス管形のユニット形式で，集熱体， P583
ケーシング，断熱材，反射体等から構成されるものとする。

平面パネル型に限定してい⑴ 集熱部は，アルミニウム，ステンレス鋼板又は亜鉛処理鋼板等の材質をラス管が普及しているため用い，腐食しにくく，熱交換に適した形状で変形しない構造とする。

仕様を追加した

たが，集熱効率の高い真空ガ⑵ ケーシングは，亜鉛めっき鋼板，アルミニウム，ステンレス鋼板又は合成樹脂等の材質で製作され，平板形は底部に断熱材を施工したものとする。
６ 機器は集熱面積４m2，総集熱量 33.4MJ/日を標準とし，貯湯タンク容量 P584
は 200Ｌ以上 250Ｌ未満とする。削除

採用する集熱方式によって

７ 貯湯タンク保温性能は，実質熱損失係数（KA）10 以下とする。削除

性能は認定基準によること

家庭用燃料電池コージェネレーションシステムは，都市ガスから取出す水素 P584

追加

異なるため削除したとし，削除した

5．2．15

家庭用燃料電池 を燃料とした燃料電池を用いた発電装置と熱回収装置等との組合せにより，
コージェネレー 熱と電気を同時に生成するもので，これらの有効な運転に必要な制御装置そションシステムの他の付属機器を含み，燃料電池ユニットと貯湯槽ユニットで構成されるものとし，製造者の標準仕様とするほか，特記による。

5．3．1⑾ 追焚配管は，次によるものとする。

配管工法（イ）追焚配管の延長は，機器の製造者の規定による。

P585（ロ）曲がり部は両端を固定し，立上り部は手前 300mm１ヶ所固定とする。
（ハ）フロアダプターより下り勾配の配管で，トラップの出来る配管とする。
（二）樹脂管露出部は，全て遮熱管を被せる。

10

追焚配管の記述を追加

5．3．2管の接合

６ ポリブテン管の接合はメカニカル接合，電気融着接合又は熱融着接合と P585
する。

ポリブテン管の接合方法に
熱融着接合を追加

5．3．4 機器の ９ 機器に付属する逃し弁，空気抜き弁，減圧弁等で排水が必要な場合は間 P586
据付け
接排水とする。

文章を修正

5．3．5

⑵ 浴槽は，据付け完了後，湯張り試験を行い，接続管及び排水口からの漏 P587
水のないことを確認し，その試験成績表を監督員に提出する。

給湯設備としては、湯張り確⑶ 追焚配管は配管完了後，水圧試験を 0.15Mpa で実施し，その試験成績 P587
表を監督員に提出する。

追焚配管の試験方法を追加試験，検査認を行っているため

なお，水圧試験の保持間隔は 30 分以上とする。

機械編 ６章 消火設備工事
6．1．1
適用範囲

１ 消火設備工事は，消防法（昭和 23 年法律第 186 号），消防法施行令（昭 P588

消防予第 220 号が廃止され，

和 36 年政令第 37 号）及び消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）並

新たに総務省令第 40 号及びびに各地方公共団体の火災予防例等によるほか，「特定共同住宅等における告示基準が定められたため。

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」（総務省令第 40 号，平成 17.3.25）および告示基準の定めるところによる。
P588

6.2.1 表 管類の規格

規格廃止のため削除

WSP 044 消火用ポリエチレン外面被覆鋼管の削除（注）７ ステンレス鋼管は，消防法施行令第８条で定める区画及び共住区

ステンレス管の区画貫通に画を貫通する鋼管として使用できる。を削除

ついて通達で明確化された
ため削除

6.2.2 表継手類の規格

規

材 料

番

継手類

6．2．3

格
号

名

備

称

考

P589
JIS 規格改訂

JIS K 6779

ポリブテン管継手

JIS B 2313

配管用鋼板製突合せ溶接式管継手

JIS B 2220

鋼製管フランジ

JIS B 2239

鋳鉄製管フランジ

亜鉛メッキを施したもの

弁類は，3.2.3 によるものとし，消防法令に適合するものとする。

P589

弁類

消防法によるものとして整
理

6．2．6

２ 消火ポンプユニット

消火機器⑸なお漏電警報器を外部端子付きとする場合は特記による。

P590

先がない場合が多いため
P591

４ 屋内消火栓

住宅の場合は警報を受ける
実態に合わせて仕様を追加⑵ 屋内消火栓箱
丁番及びレバーは黄銅製又はステンレス製とする。
(イ) ホース及び結合金具

P591

ホースは，「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（昭和43年自治省令第27号）に規定するホースとし，結合金具は「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成４年自治省令第２号）又は「消防用ホース又は消防用吸管に使用する
ねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成４年自治省令

操作性1 号及び2 号消火栓の第３号）によるものとする。ホースと結合金具との接続は，使用圧の技術基準との整合1.5倍の水圧を加えた場合においても離脱しない方式のものとする。

40A 保形ホースを使用した(ⅰ) 屋内消火栓用 呼称40

易操作性１号消火栓が存在（使用圧0.7MPa）15ｍ２本(ⅱ) 易操作性1号消火栓用 呼称30又は40（使用圧1.0MPa）30ｍ

するため

１本

易操作性1 号は2 号消火栓と(ⅲ) ２号消火栓用 呼称25 （使用圧1.0MPa）20ｍ１本

同様，ノズルを含み機器全体(ロ) ノズル

で鑑定を取得するため（公共ノズルは，易操作性１号消火栓及び２号消火栓を除き「結合金具に

建築工事標準仕様書に整合）接続する消防用接続器具の構造，性能等に係る技術基準」（平成５年
消防消第98号・消防予第197号）に適合するものとする。
易操作性１号消火栓又は２号消火栓用は，開閉装置付きとする。
(ハ) ホース収納装置

黄銅製のホースは一般的ではなくなった。青銅製が製造者標準で使用されているた11

ホース掛けは，くし形回転式又は固定式で青銅製，アルミニウム合

め追加。

金製又は亜鉛合金製（ニッケル－クロムめっき仕上げ）とし，ホース

近年のホースは，外面が滑らの垂下重量を支持するに十分な強度を有するものとする。

かに改善されていることなどにより，ホース掛けは回転式より固定式が保持状態も良く，一般的になっているため
P593

９ 移動式粉末消火

移動粉末消火器を追加し、地下式消火栓については，一移動式粉末消火設備の消火剤は，第３種粉末（ＡＢＣ）とし，消防法に定める登録認定機関の認定品とする。

般的でないため削除

10 共同住宅用スプリンクラー設備

P593

法改正

P593

消防法との整合特記なき限り，「共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技
術上の基準」（消防庁告示第 17 号，平成 18.5.30）に規定する共同住宅用ス
プリンクラー設備の設置基準に適合するものであること。
11 不活性ガス消火
不活性ガス消火設備の消火剤は，窒素（JIS K 1107（窒素）の２級に適合する（公共建築工事標準仕様書ものとする），窒素とアルゴン（JIS K 1105（アルゴン）の２級に適合するも

に整合）

のに限る）
との容積比が50 対50 混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素（JIS
K 1106（液化二酸化炭素（液化炭酸ガス））の 2 種又は 3 種に適合するものとする）との容積比が 52 対 40 対８の混合物とする。
なお，噴射ヘッド，貯蔵容器，起動用ガス容器，選択弁，安全装置，手動起動装置，音響警報装置，放出表示灯，非常電源装置及び安全対策等は特記に
よる。
6．3．1
配管工法

⑴ 合成樹脂管を使用する場合は，照明器具や障害物との干渉を避け，他の P594

交差が避けられない場合の配管等の交差が生じないよう考慮する。

施工方法を追加した

なお，干渉および交差が生じた場合は，さや管又は接触防止材による養生を
施すこと。
6．3．3
支持間隔

⑵ 合成樹脂管の支持間隔は 2ｍ以内を基準とし，その他必要に応じて支持 P594

支持間隔４ｍでは不十分でをとるものとする。

あるため

機械編 ７章 ガス設備工事
7．1．1

３ 簡易ガス設備は，ガス事業法に定める簡易ガス事業（ガスの供給住宅数 P596

都市ガス設備に簡易ガスも適用範囲

70 戸以上の導管供給）に係るガス設備工事とし，同ガス事業者の規定する供含まれているため削除

給約款等による責任施工とし，都市ガス設備に準じて施工する。を削除
7．2．1

7.2.1 表 管及び継手P603

7.2.2 表 配管用雑材料

P598

JIS 規格改訂

管及び継手
7．2．4
配管用雑材料名称仕様

アスベスト含有機材は使用

パ ッ キ
ジョイントシート，ニトリルブタジエンゴム等の接合部に適した接合材 ン・ガスケ
材料で，ガス事業者の承認する製品とする。
ット(ロ)プラスチックテープ（自己融着性の粘着材をポリエチレンテー
防食材料

しないためノンアスベスト
を削除
品質の記載

プに塗布した厚さ0.4mm のもので，試験等は，JIS Z 1901（防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ）に準ずるものとする。）

7．2．5
調理用ガス機器３ 住宅で使用する調理用ガス機器は，JIS S 2103（家庭用ガス調理機器） P599による。また，ガス高速レンジ及び電子レンジ付ガス高速レンジを組み込んだものについても同様とする。

12

JIS へ移行のため家庭用ガス
調理機器を別冊から削除

7．2．7６ 調理用ガス機器については，こんろ部及びグリル部は立ち消え安全装置 P599

ガス事業法改正のため，コン付きとし，こんろ部は調理油加熱防止装置付き（一口コンロは除く）とする

ロ部すべてに調理油加熱防こと。

止装置付きとした

18 コンクリート内埋込み配管は，原則として行わないものとする。

P600

原則論として追加

ガスソフトコードP601「ガス用ゴム管」は旧タイプ

配管工法
7．2．11
調理用ガス機器をいう場合があるため，現在の設置の名称に変更7．2．12

１ 設置場所は，次により点検に便利な壁・天井面等に設置する。

P601

の取付け

(ロ)天井高さがおおむね３ｍ以下の部屋に設置する。

7．2．13大型のものはコンクリート（工場製作のものを含む）又は形鋼製台上に木製 P602
板等を敷き，水平に取付ける。
ガス栓，ガスメーターの取付けを削除

7．２．15

１ 鋼管で土中埋設部等腐食のおそれのある部分に配管する場合は，防食処 P602
理を施すものとする。

防食処理

ガス事業法による警報機の設置基準に基づき追加

ガス漏れ警報器 ⑴ ガスの比重が空気より軽い場合

ガス事業者の規定に従って設置するため削除
防食処理を項目として作成

２ コンクリート内埋込み等，腐食のおそれのある場所にやむを得ず配管する場合の管及び継手は，防食処理を施すものとする。
４節 簡易ガス工事 削除

都市ガス設備に含まれるため削除

機械編 ８章 さく井設備工事
8．1．2

特記により，必要に応じて次の事前調査を行う。

P607

事前調査

既往データにより不要となる場合がある為

8．2．1

１ 掘削は，その地盤に適した方法により施工し，堀削中は絶えず泥水を循

掘削

環又は充満させる。

P607

２ 地表部の陥没等防止及び掘削の安全確保のために孔口保護管（コンダク P607

作業方法を明確化
目的を追加

ターパイプ）を設置し，その深度は管尻の崩壊が起きないよう地質状況により決定する。
P607

６ 掘削は孔曲がりを生じないように行う。
8．2．2

性能確保のため追加

２ 測定は，原則として連続計測を行い，電極間隔は掘削孔径とほぼ同じ長 P608
さ及びその２～４倍の長さの２種類について行う。

連続計測を標準とするため

電気検層
8．2．3

１ 電気検層後，速やかにケーシングプログラムを作成し，ケーシングを行 P608

抗の崩壊防止の為

ケーシング

う。

８.２.４

１ スクリーンは，巻線型または丸孔巻線型を標準とし，集水面積比は呼び P608

スクリーン

径 150 以上のものにあっては，巻線部表面積に対して 11％以上とする。

８.２.５

１ 孔壁の崩壊及び砂が井内へ流入するおそれがある場合は，砂利充填を行 P608
う。

砂利充填が不要な場合があ

２ 砂利は精選砂利を用い，孔口のケーシング外側隙間から慎重に投入する P608

地層サンプルのふるい分けことによりスクリーン周囲への確実な充填を図る。砂利サイズは帯水層の地により，砂利サイズを決定す

砂利充填

現在の標準的な方式に変更

るため

層サンプルの篩い分け試験を行い，平均粒度径の５倍程度を目安とする。

るため

２ 仕上げは，地下水が清澄となるまで行い，スクリーン周囲の充填砂利が P608
安定した状態になるまで繰り返す。

仕上げの状態（清澄）を記述
表現の適正化揚水試験⑵ 水位の測定は 10 分間隔で行い，各段階の揚水継続時間は，測定水位の P608
変化量が 10mm 以下となるまで行うものとし，最大１時間とする。

8．2．9

水質試験は公立の保健所，試験所又は認定の試験所にて実施するものとし， P609

水質試験について明確化

水質試験

水道法に基づく｢水質基準に関する省令｣（平成１５年厚生労働省令第101号）

8．2．７
仕上げ
8．2．8

に従い，化学的，物理的及び生物化学的試験を行う。

13

機械編 ９章 尿浄化槽設備工事
9．1．1
適用範囲

本仕様は，合併処理浄化槽の現場施工形（躯体を現場でコンクリート打ちし， Ｐ610

合併処理槽以外の方式は，基構築するものをいう）及びユニット型（工場生産品とし，浄化槽法に基づく本的に許されていないため，

型式認定品とする）に適用するもので，その規模，処理性能による方式，型

９章全体を合併処理槽に限式の区分は，9.1.1 表による。

定した表現で統一した

9.1.1 表 処理方式及び型式

Ｐ610

環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正による。
（BOD20mg 以下で除去率 90％

環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正による整合。

以上）
昭和 55 年建設省告示第 1292 号の改正による。
（BOD30，60 以下の告示削除：
平成 18 年 1 月 17 日改正 告示，同年 2 月 1 日施行）平成 8 年 3 月 29 日建設省住指発第 135 号による。
9.1.2 表 現場施工型の施工範囲

Ｐ 611

51～500 人は沈殿分離タイプ～

9.1.1 表に整合

101～500 人は流量調整タイプを意味するため区分を記載
9．2．1．1

２ 目幅の有効問隔は，50mm 程度とし，固定スクリーン及び取付けフレー Ｐ614

仕様の追加

荒目スクリーン

ムは，ステンレス鋼（SUS 304）製で，かき揚げ装置のレーキ部等はプラス（公共建築工事標準仕様書

チック製又はステンレス鋼（ＳＵＳ304）製とする。

に整合）

9．2．5

１ ばっ気槽用送風機は，次により，２台以上（１台は予備）設けるものと Ｐ616

小規模では主に電磁式を使

送風機

する。

用するため

⑴ 形式は，ベルト駆動，直結駆動又は電磁式による容積式とし，ケーシン

サイドカバーは樹脂製の採グは鋳鉄製，サイドカバーは鋳鉄製又は樹脂製，駆動軸は球状黒鉛鋳鉄又は用も多いため

機械構造用炭素鋼鋼材，ローターは鋳鉄製，ギヤはクロムモリブデン鋼程度の耐摩耗性を有するものとする。
9．2．7

制御盤は，
「電気事業法」，「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電 Ｐ618

法改正による

制御盤

気用品安全法」に定めるところによるものとし，特記により漏電，過負荷及（公共建築工事標準仕様書

び満水警報等の一括故障表示用無電圧接点及び端子を設ける。

に整合）

なお，汚水，汚物ポンプは，手動及び液面継電器による並列交互運転とする。
9．2．8

液面制御装置は，レベルスイッチとし，液面の上下に伴い，傾斜角度が変わ Ｐ618

水銀スイッチを削除（使用さ液面制御装置るスイッチ内蔵のフロート，ケーブル，端子ボックス及びリレーからなり，れていないため）作動確実なものとする。また,必要に応じて，係留用の重錘付きロープ又はス
テンレス管を設ける。
9．2．27

沈砂槽，排砂槽及び副水路に設けるせき板は，JIS K 6745（プラスチック－ Ｐ622

表現の適正化

せき板

硬質ポリ塩化ビニルシート－タイプ，寸法及び特性－第１部：厚さ１mm 以（公共建築工事標準仕様書上の板）による厚さ 10mm 以上程度の耐食性・強度を有するものとし，取付に整合）枠を設け，せき板が容易に着脱でき，汚水が流路より溢流しない構造とする。
なお，取付枠が鋼製の場合は，タールエポキシ樹脂塗料３回塗り又は同等の耐食性を有する防錆処理を施す。
9．2．28

マンホールふたは，水封形とし，材質等は，4.2.5 の⑶により，錠又は回転ロ Ｐ622

ボルトロック仕様もあり限

マンホールふたック付等確実に固定できるものとする。

定できないため。

9．2．34⑶ 土工事

施工

必要により土留等を行うほか，特記による。

9.2.35
試験⑷ 空気管は空気圧試験とし，最高使用圧力の 1.1 倍の圧力で，保持時間は， Ｐ624

表現の明確化

最小 60 分とする。

（公共建築工事標準仕様書

Ｐ624

土留めを含めて土工事全般
が特記事項となるため表現
を修正

に整合）
４

各槽を満水にし，各機器の能力等を仕様に適合するよう調整したのち，総Ｐ625

表現の適正化

通水・総合運転 合的な運転を行い，全体及び各部の状態について，異常の有無を試験する。

（公共建築工事標準仕様書

試験

に整合）

定常の使用状態に入ったのち，速やかに流入水・処理水の水質分析，騒音測定等必要な試験を実施し，成績表を提出する。

9．3．1

１ ユニット型浄化槽は，規定の性能を満足するための適正な形状，寸法及 Ｐ625

目的の追加（公共建築工事標

本体構造等

び容量を有し，主要構造部は，ガラス繊維強化プラスチック製又はジシクロ

準仕様書に整合）

ベンタジエン樹脂製で，土圧，水圧荷重，地震等に対して十分な強度を有す

現在，単独処理方式は新に設るとともに点検及び清掃が容易な構造とする。

置することは困難なため削除。

14

２⑵ 接触材及びろ材の支持材は，ステンレス鋼（SUS 304）製又はプラス Ｐ625

SUS 製・プラスチック製以外

チック製等の腐食し難いものとする。

でも適用できるように範囲を拡大した。

9.3.1 表 基礎等の厚さ

Ｐ625

9.1.1 表に合わせる。

３ 暖冷房用放熱器の削除

Ｐ627

メーカー製造販売中止の為，

４ 浴室暖房乾燥機

Ｐ628

常時換気機能付の製品の採機械編 １０章 暖冷房設備工事
10．2．2
住戸セントラル
暖房方式

削除
浴室暖房乾燥機は，温水式放熱器に換気機能を組込んだもので，次の性能を用事例が増えた為，追加有する製品とする。
なお，常時換気機能付の場合は特記による。
10．2．4

機器及び材料の仕様については次によるほか，定めのないものは製造者の標

Ｐ629

ルームエアコン 準仕様による。
ディショナ

ルームエアコンを本工事で実装する事例がある為，追加

Ｐ629

１ 一般事項
定格冷房能力が 10kW 以下，かつ，定格冷房消費電力が３kW 以下のものについては，JIS C 9612（ルームエアコンディショナ）によるものとし，また，次の機能等を有するものとする。
⑴ 暖冷房機能は，コンプレッサーの周波数制御機能を有すること。
⑵ 電源は，単相 100V 又は 200V を標準とする。
⑶ リモコンはワイヤレス式とする。
⑷ 取扱い説明書に，消費者相談窓口が明確に記載されていること。
⑸ 室外機を耐塩害仕様又は耐重塩害仕様とする場合は，（社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA 9002）に基づいていること。
⑹ 室内機，室外機及びリモコンには，所有者及び設置年月をラベル等で表示すること。
２ 配管ケース

Ｐ629

配管ケースの材質は耐候性を有する（－20℃～60℃以上に耐えるもの）樹
脂製を標準とする。
Ｐ629

３ 室内外ユニットの接続配線等
室内外接続配線は，EM-EEF３芯を標準とし，電気容量に対して十分適合す
るものを用いる。また，ユニット間の専用配線部品等は，製造者の標準仕様
としてもよい。配線接続及び接地については，電気編 2.1.25 による。
10.2.2 表
住戸内管類の規
格

Ｐ630
規格
番号
JIS H 3300
JIS K 6769
JIS K 6778
JIS H 3330-

名称
銅及び銅合金の継目無管断熱材被覆銅管（原管は JIS H 3300 による）
架橋ポリエチレン管
ポリブテン管外面被覆銅管
硬質塩化ビニル電線管
硬質ポリ塩化ビニル管
ドレンホース

ルームエアコンで必要な管類の規格を追加

備考

C1220 の寸法L・M タイプ

ドレン管
ドレン管（配管ケース内）（注）※１ 冷媒用銅管の肉厚は，冷凍保安規則関係例示基準の規定による。 Ｐ630
※２ ドレン管は JIS C 8430（硬質塩化ビニル電線管）JIS K 6741
（硬質ポリ塩化ビニル管）に準じるものとし製造者の標準品とする。
※３ ドレンホース及びドレン排水用シートは，耐久性，耐候性に優れた樹脂製とし，製造者の標準品とする。
10．2．610.2.4 表 住戸内継手類の規格

継手類

JPBPA 202 ポリブテン管金属継手

Ｐ631

JIS 化のため削除(JIS K
6779)
ルームエアコンで必要な管

ドレン管

硬質ポリ塩化ビニル管継手

15類の規格を追加

※１ ドレン管継手は JIS K 6743（硬質ポリ塩化ビニル管継手）に準じるものとし製造者の標準品とする。
10．2．8（３） 室外機の固定に用いる吊り金具等は，使用時の荷重等に対し，十分

雑材料な強度を有する材料と構造とし，防錆処理をほどこしたものとする。

Ｐ632

ルームエアコンで必要な雑材料に関する項目を追加（４） ドレン管（VP）に用いる支持金物は，4.2.11 による。
（５） 潤滑油およびフレア接続等で使用する油については，機器，配管及び冷媒に影響を与えない材料とし，製造者の標準仕様とする。
（６） 冷媒配管等を共巻きするテープは，ポリ塩化ビニル粘着（非粘着含
む）テープ又は，製造者の標準仕様とする。
10．3．1３ ルームエアコンディショナについては，次によるほか，製造者の標準仕

配管の施工

様による。

Ｐ632

ルームエアコンに関する項
目を追加⑴ 冷媒配管は，冷媒及び潤滑油の循環が，正常な運転に支障のないよう施工する。
⑵ 冷媒配管の切断は，パイプカッター等の専用工具を用いて行い，切断面のバリ等の除去を確実に行なうこと。
⑶ 冷媒配管の曲げは，パイプベンダー等の専用工具を用いて行い，最小曲げ半径は，10.3.1 表（最小曲げ半径）によるものとし，曲げ箇所は，なるべ
く少なく，ゆるやかにすること。
10.3.1 表 最小曲げ半径
配管径

最小曲げ半径 (mm)

φ6.35

30

φ9.52

30

φ12.7

40

⑷ 冷媒配管は，室内外ユニット間において，原則として継目のない配管で行なうこと。
⑸ 冷媒配管は，液管とガス管を共巻きしてはならない。ただし，断熱材被覆銅管の場合を除く。
⑹ 配管完了後，逆流防止器付真空ポンプにより真空脱気し，配管等からの漏れがないことを確認の上，冷媒の充填作業を行なう。
⑺ ドレン管については，配管内にドレン水が溜まることのないよう先下がり勾配を確保して施工すること。
⑻ 冷媒配管と接続配線等を共巻する場合は，冷媒配管の保温施工後に行うこと。また，配管ケース内及び隠ぺい部分の共巻きは，施工に支障の無い間隔で行い，見え掛り部分については，下から上に向かってテープ１／２重ね
１回巻きを行なうこと。
⑼ 防火区画貫通処理は，消防法施行令第８条に規定する区画及び共住区画を貫通する配管の取扱いによる。
10．3．2管の接合

また，接続における締め付けについては，トルクレンチを用いて指定された

Ｐ633

施工方法の明確化

Ｐ634

ルームエアコンに関する項

トルクにより締め付けること。

10．3．3３ ルームエアコンディショナの配管ケースを躯体に固定する場合の支持間

支持間隔

隔は，200mm 以下を標準とし，部材ごとに１ヶ所以上固定すること。

目を追加

４ ルームエアコンディショナのドレン管を躯体に固定する場合の支持間隔
は，１m 以下とし，曲がり部及び合流箇所は必要に応じて支持すること。
10．3．9

機器の据付は，地震等の外力に対して転倒，横すべり等を起こさないよ Ｐ634

ルームエアコン う，設置すること。また，室外機については，振動の伝播を防止するためにディショナの設 防振ゴム等による対策を施すこと。
置

なお，防振ゴムによる場合には，JIS K 6386（防振ゴム－ゴム材料）によるクロロプレンゴム（硬度 50～60）とする。

10．3．10
試験，検査

２ 冷媒配管の気密試験は，真空脱気後５分以上放置して，真空度が低下しないことを確認し，その結果を記録し監督員に提出する。

16

Ｐ634

ルームエアコンに関する項
目を追加

機械編 １１章 換気設備工事
11．2．1
機器の使用個所別に型式を明記
Ｐ636
換気扇類及び付 ４ 換気口部品（ベントキャップ，パイプフード）
Ｐ637
属部品⑹ 常時小風量換気用の給気口は樹脂製とし，手動で閉鎖できる機構を有するもので，フィルターの取付けが可能なものとする。
なお，過給気防止機能付とする場合は，特記による。
Ｐ637
６ 防火ダンパー
防火ダンパーは，関係法令に基づき，建設省告示 1360 号による防火設備該当品又は建設省告示 1369 号・2563 号・2565 号による特定防火設備該当品とする。
11．2．311.2.3 表 継手類の規格
Ｐ640
継手類（注）２ ⑷ 鉄板スパイラルダクト用継手は，製造工場の漏洩試験成績書を監督員に提出する。
11．2．4２ 硬質塩化ビニル管ダクトは，JIS K 6741（硬質塩化ビニル管）及び JIS
硬質塩化ビニル K 6739（排水用硬質塩化ビニル管継手）の規格に準じて製作されたものとす
管ダクト
る。削除
３ 硬質塩化ビニル管ダクト（二管路型）は，JIS K 6741（硬質塩化ビニル管）及び JIS K 6739（排水用硬質塩化ビニル管継手）の規格に準じて製作された VM 管とする。削除
１１．３．１
１ 鉄板スパイラルダクト及びステンレスダクトは，次による。
Ｐ641
管（ダクト）の ⑴ 差込み接合は，継手の外面にシール材を塗布して直管に差込み，片側２接合，製作及び 本以上（呼称寸法 150mm を超える場合は，片側３本以上）の鋼製ビスで周取付け囲を接合したうえ，継目をアルミテープで二重に巻いて行う。
なお，台所排気系のダクトは，シール材を難燃性ブチルゴムテープとし，継目に難燃性ブチルゴムテープを巻いた上，アルミテープ２重巻き仕上げとする。
⑷ 台所，浴室等の多湿箇所の排気ダクトは，必要な場合は，その継目及び継手を外面よりはんだ付けとするか又はシール材でシールを施し，水抜き管を設けることができる。を削除
３ 換気用耐火二層管（２管路型管を含む）
Ｐ642⑴ 内管（JIS K6741（硬質ポリ塩化ビニル管（VP））又は JIS K 9798（リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（RF-VP）））の接合は，4.3.3 を準用し，外管軽量モルタル管の接合は，無機質の不燃性耐熱目地剤で埋めるか，
鉄板製目地カバーを取付ける。
11．3．2
３ 吊り及び支持Ｐ642
支持間隔
亜鉛鉄板は 0.6mm の厚さのものを帯鉄状に加工したものとる。を削除
11．3．3⑸ 天井埋込型換気扇と天井仕上面のすき間は，アルミテープを天井埋込型 Ｐ643
機器の据付け及 換気扇本体の内面に沿って貼ること。
び取付け

整合性
常時換気の給気口に関する項目を追加

特定防火設備該当品に限定
せず，防火設備該当品も選択可能とした
品質確保の為，継手についても追加
11.2.2 表に記載済みのため削除

現状の適切な施工方法に合わせて修正施工実績がないため削除

内管の管材について明確化

使用実績がないため削除
天井内との隙間をなくし，室内の空気を確実に吸い込む為の施工方法を追加

機械編 １２章 共通工事(塗装及び防露・保温工事)
12．1．5『JIS K 5623（亜酸化鉛さび止めペイント）による２種，JIS K 5624（塩基 Ｐ645

塗料性クロム酸鉛さび止めペイント）２種』を削除

12．1．612.1.2 表 各塗装箇所の塗装種類及び塗り回数

塗装基準

注）
『５ 鋼管及び継手（黒管）の蒸気用，煙突並びに煙道に使用するさびJIS 規格改訂により削除

Ｐ646

使用実績がないため削除

Ｐ648

表現の適正化

止めペイントは耐熱さび止めペイントとしてもよい。
』を削除
12．2．4エポキシ樹脂コーティング及びライニング

12.2.2 表 エポキシ樹脂コーティング及びライニングの膜厚及び回数
区分
タンク類
その他

（公共建築工事標準仕様書に整合）

膜厚及び回数0.4mm 以上（2 回以上）
。ただし，外面は 0.2mm 以上（1 回以上）とする。

（注） 加熱乾燥する場合の温度及び時間は，100℃以上で４時間以上とする。

12．2．5Ｐ648

１ 溶射に使用する線材は次による。

亜鉛，アルミニ （イ）アルミニウムは，JIS H 2102（アルミニウム地金）に規定されたアルウム及び亜鉛・ミニウム地金２種を用いる。

に整合）

アルミニウム合 （ロ）亜鉛・アルミニウム合金は，JIS H 2107（亜鉛地金）に規定された亜金溶射

JIS H 8300 の改訂による（公共建築工事標準仕様書

鉛純度 99.97％（質量）以上の亜鉛地金及び JIS H 2102（アルミニウム地金）に規定されたアルミニウム純度 99.70％（質量）以上のアルミニウム地金を17使用し，アルミニウム含有量は，14～16％とする。
２ 溶射は，JIS H 8300（亜鉛・アルミニウム及びそれら合金の溶射）の膜 Ｐ648

JIS H 8300 の改訂による厚とし，速やかに保護皮膜として封孔剤を溶射面に十分含浸させるように（公共建築工事標準仕様書

塗布し，乾燥後，下塗り，上塗りを行う。

に整合）

皮膜厚さは，最小皮膜厚さを 100μm とし，溶射後，速やかに保護皮膜として３の塗料により塗装を行う。
３ 水を対象とする場合の，アルミニウム及び亜鉛・アルミニウム合金溶射 Ｐ648
皮膜の保護皮膜に使用する塗料は，エポキシ樹脂系塗料とし，塗装は，２回（公共建築工事標準仕様書

塗りとし，下塗りは希釈した塗料を溶射面に十分含浸させるように塗布しなに整合）ければならない。
４ 湯を対象とする場合は，アルミニウム溶射とし，その保護皮膜に使用す Ｐ648

文章構成の修正（公共建築工

る塗料は，シリコンエポキシ樹脂系及びシリコン樹脂系塗料とし，作業は，

事標準仕様書に整合）

JIS H 8300（亜鉛・アルミニウム及びそれら合金の溶射）による。
12．2．6

JIS H 9124（溶融亜鉛めっき作業標準）を削除

Ｐ648

JIS規格に記載のため削除

JIS H 9124（溶融亜鉛めっき作業標準）を削除

Ｐ648

JIS規格に記載のため削除

Ｐ648

膜厚を追加

溶融亜鉛めっき12．2．7
溶融アルミニウ
ムめっき
12．2．8 無機質亜鉛末塗料『膜厚は 75μm とする。
』を追加

２ 施工は，ブラスト処理（ISO Sa２ 1/2）の後，上記１の項の塗料１回塗 Ｐ648

施工方法の明確化りを行う。
12．3．212.3.1 表 保温材，外装材，防食材及び補助材

Ｐ649

材料

12.3.1 表 保温材，外装材，防食材及び補助材

Ｐ651

仕様の追加
（公共建築工事標準仕様書

保温化粧ケース

保温化粧ケースは，耐候性を有する樹脂製，アルミ合金製，溶融アルミニウム－亜鉛鉄板，鋼板若しくは鋼材に溶融亜鉛めっきを施したもの，溶融亜鉛めっき鋼板に粉体塗装仕上げをしたもの又はステンレス鋼板製等とし，樹脂製のものは－20℃から60℃以上に耐えるものとする。

12.3.1 表 保温材，外装材，防食材及び補助材

に整合）

Ｐ652

本仕様書で防食テープと表現しているのは，公共建築工

自己融着性の粘着材をポリエチレンテープに塗布した厚さ 0.4mm の防食テープ
もので，試験等は JIS Z 1901（防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ）（プラスチッに準ずるもの又は JIS Z 1901（防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ）
クテープ）
による厚さ 0.4mm のもの。

12.3.1 表 保温材，外装材，防食材及び補助材

事共通仕様書ではプラスチ
ックテープとなっている為，括弧書きにて追加
Ｐ652『防食材』の『覆装材』を削除

JIS削除のため施工性を考慮し削除『補助材』の『アスファルトルーフィング』の削除
12．3．3『１ 防火区画等の貫通部は，モルタル又はロックウール保温材で埋める。』 Ｐ653

防火区画貫通部の処理は法

施工

を削除

に基づくため削除『５ アスファルトルーフィング巻きが困難な継手部分は，ポリエチレンフ Ｐ653

施工性を考慮して削除ィルム２回巻きとすることができる。』を削除『６ 整形原紙の重なり幅は，20mm 以上とする。』を削除

Ｐ653

施工性を考慮して削除

18 ペトロラタム系ペーストを塗布のうえ，ペトロラタム系防食テープ１/Ｐ655

仕様の適正化Ｐ655

品質確保の為

２重ね１回巻きを行う。さらに防食テープ１/２重ね 1 回巻きを行う。
19 『記録を監督員に提出する。
』を追記
12．3．4
防露，保温基準12.3.2表 管の⑵ 室内用給気ダクトの保温は，特記がなければ外壁より室内側をロックウ Ｐ655

保温する範囲を明確化

ール又はグラスウール保温材（厚さ 25mm）を用いて行う。

表の整合

Ｐ656

12.3.3 表 管の 『アルミニウム板』を削除

Ｐ658

防露・保温施工
種別
保温材料及び施工種別18採用実績が無いため

12.3.4表 機器『溶融アルミニウム－亜鉛鉄板』を追加

Ｐ659の保温施工種別

仕様の追加（公共建築工事標
準仕様書に整合）12.3.5表 給排Ｐ660

表の構成を改良

Ｐ660

ルームエアコンに関する項

水管，消火管及び給湯管の防露・保温の厚さ
12.3.4
防露,保温基準

８ ルームエアコンディショナの冷媒管に用いる保温材については，JIS A
9511（発泡ポリエチレンフォーム）PE-C-P2 に準じた断熱性能を有し，ガ目を追加

ス側に用いるものについては耐熱性のものとし，厚さ及びその他の配管の仕様等については，12.3.6 表（保温材の仕様及び厚さ）を標準とする。
12.3.6 表 保温材の仕様及び厚さ
適用

配管サイズ（mm）

保温等厚み（mm）

φ6.35

８

φ9.52

８

銅管（液側）
銅管（ガス側）φ12.7１０ドレン管（VP）

φ１３～２０12.3.2 表の排水によるドレンホース製造者の仕様による。

（注）１ 冷媒配管の保温は，配管と器具の接続部分も含めて，配管等を露出させないこと。
２ ドレン管の保温は，室内側のみを行う。
３ 室外機を室内機より高い位置に設置する場合には，室外機側配管の断熱材端部から水の進入がないようにテーピングをすること。

機械編 １３章 エレベーター設備工事
13．1．2

１ エレベーター設備工事は，「建築基準法」，同法施行令及び同令に基づ P661

適用法規等

く告示，日本工業規格（JIS），並びに各地方条例ほか関連諸法令等の定める表現の適正化ところによる。
２ この章に明記していない事項については，製造者の標準仕様とする。
13.2.1 表
マシンルームレス型エレベーターの規格

RU-13-2S-45(Ｗ，Ｑ，Ｆ)
RU-13-2S-60(Ｗ，Ｑ，Ｆ)
RU-13-2S-90(Ｗ，Ｑ，Ｆ)
RU-13-2S-105(Ｗ，Ｑ，Ｆ)

13．2．2乗り捨て式を削除

基本仕様

６ 非常時の安全対策の削除

900kg
〃
〃
〃

13 名
〃
〃
〃

45ｍ/min60ｍ/min
90ｍ/min
105ｍ/minP661

表現の適正化P662

トランク部分をかごスペー
スとした１３人乗りの仕様
を追加

P662

修正
具体的な措置が表現されていないため削除

13．2．3
別途工事⑷ PC 工法又は鉄骨構造の昇降路における昇降路内ファスナー,三方枠等 P663
固定金物，又は支持枕設置工事。

階高により枠固定材が必要となるので追記

P664

電源盤についても必要な為

JIS G 3525（ワイヤーロープ）若しくは JIS G 3546（異形線ロープ） P664

JIS規格品及び認定品による

13．2．4４ 電源盤・制御盤

各部の仕様⑶ 制御盤及び電源盤は，地震時に転倒又は移動することを防止するため，強固に固定すること。

５ 主索に定めるもの，又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。
６ レール⑴ エレベーター用として特に製作されたＴ形レールで，鋼材による SS400

ものとした
P665

耐震指針に関する記述の為，以上とし，その長さは５ｍを標準とする。

内容を修正⑵ 素材のひずみを取り除き，三面を精密に機械仕上げしたもので歯厚の寸（公共建築工事標準仕様書に整合）

法公差は 0.1ｍｍ以内とする。
⑶ レールの継目は，ほそ継ぎとし ，継目板で接続する。
⑷ レール取付範囲は，緩撃器の行程をすべて押し下げた状態において，かご又はつり合おもりがレールから外れない位置まで設けるものとする。
（5）ガイドレールはガイドシューとのかかり代及び許容たわみ量が「耐震指針」に定める値を満足するものとする。

19

耐震指針によるものとした

13.2.3 表 ガイドシューのかかり代及び許容たわみ量の削除

耐震指針によるものとして削除

７ レールブラ ⑴ 鋼材による SS400 以上とし，昇降路壁又は梁に取付ける。

P665

ケット

に整合）
⑵ 取付け間隔は，レールサイズ，昇降機に加わる力，地震力に対応するも P665
のとする。

12 かご

（公共建築工事標準仕様書⑶ 出入口柱（公共建築工事標準仕様書
に整合）

P665

仕様を追加

P666

仕様を追加

P666

適用範囲の明確化

P666

大形防犯窓も可能とする表ステンレス製（SUS 304）とし，ヘアラインまたはバイブレーション仕上げとする。
⑷ かご室の幅木ステンレス製（SUS 304）とし，ヘアラインまたはバイブレーション仕上
げとする⑸ かごの戸(イ) 電動自動開閉装置（セーフティシュー付）により静粛かつ円滑に開閉できるものとし，形式は２枚戸片開きとする。
(ハ) 窓付き戸の場合のガラスの大きさ等は次による。
・ガラスは厚さ6.8mm以上，大きさ700mm×200mm以上の綱入りガラス

現に変更

とする。
・取付高さは床面から窓ガラス上端まで 1800mm とし，かごの戸の表面との段差は 2.5mm 以下とする。
P666⑹ かごの敷居

のりば側敷居が硬質アルミ

ステンレス製（SUS 304），又は硬質アルミ製とし溝一本につき２個以上のゴミ落し穴を設ける等清掃性を考慮した構造とする。
⑻ かごの床適用範囲を明確化のため追記した

P666

適用範囲を明確化

P666

スイッチ位置の明確化

P667

適用範囲を明確化

ステンレス製（SUS 304 厚さ 1.0mm 以上）下敷板材又は床板とし，２mm仕様の追加

厚以上の合成樹脂タイル張り又は合成樹脂シート張り仕上げとする。
⑽ 換気扇
天井埋込型とし，「ON」「OFF」の切り替えは，かご操作盤に内蔵したス
イッチによるものとする。
13 乗場⑵ 乗場の戸(イ) かごの戸に連動して開閉する片面張りパネルドアとする。

(ロ) 厚さ 1.6mm 以上の鋼板にラッカー塗装仕上げ又は合成樹脂系塗装並仕 P667

仕様の追加

上げ若しくは化粧鋼板を標準とする。
(ハ) 窓付き戸の場合のガラスの大きさ等は次による。

P667

大形防犯窓も可能とする

P667

乗場の防火設備のため移動

P667

適用範囲を明確化

・ガラスは厚さ6.8mm以上，大きさ700mmH以上×200mmW以上の網入りガラスとする。
・取付高さは床面から窓ガラス上端まで 1800mm とし，かごの戸の表面との段差は 2.5mm 以下とする。
(ニ) 昇降路が竪穴区画とみなされる場合の乗場戸は平成 12 年建告第 1360
号又は 1369 号に規定された防火設備，特定防火設備と同等の遮炎性能を有するものとする。
⑶ 乗場の敷居
敷居は硬質アルミ製とし，建物出入口階の敷居溝は溝一本につき２個
遮煙扉の設置を考慮し追記

以上のゴミ落し穴を設ける等清掃性を考慮した構造とする。ただし，遮煙扉を設置する場合はゴミ落とし穴は設けない。
15 いたずら及

かご操作盤行先ボタンのいたずら押しにより，無用な登録がなされたと判 P667

表現の変更

び誤操作防止装 断したとき，登録を解除する装置を設ける。
置
16 信号装置P667⑴ 乗場位置表示器及び押しボタン
点灯又はデジタル表示によりかごの位置及び進行方向を示すもので，
押しボタン組み込み型とし，各階乗場枠に取付ける。
２台群乗合及び３台全自動群管理の場合は，位置表示器及び押しボタ
ンは分離型も可とする。（カバープレートの材質は製造者標準仕様とする。）

20「等」を明確化しデジタル表示を追加

⑵ かご内位置表示器

P667

デジタル表示を追加

P667

取付場所の明確化(イ) 点灯又はデジタル表示によりかごの位置を表示するもので，かご操作
盤又はかご内の出入口もしくはかご操作盤上部に取付ける。
⑶ かご内操作盤(ロ) 非常停止スイッチは操作盤の施錠可能なボックスに取付ける。
17 警報装置⑸ 自動通報装置システム（付加仕様）が具備されている場合，異常通報に P668

ブザーの鳴動を停止させな

よりかご内乗客とエレベター保守管理会社の要員がインターホンを経由していと，うるさくて交信時の会交信と同時に，上記（3）及び（4）によらず，かご上部の警報装置の鳴動を話が聞こえない為停止させること。
18 連絡装置⑶ 『マシンルームレス型エレベーターの場合前記とは別に，
』

P669

を削除

当該項目自体がマシンルー
ムレスに関する記述であり不要なため削除

19 安全装置

Ｐ670⑽ 冠水検知装置
ピット下部に水が流入し設定水位まで達した時は，エレベーターを最下

13.2.2図 冠水検知装置の動作フローの追加

階以外の階に停止させ，異常を通報できるものとし，運転動作は 13.2.2 図による。
⑾ 非常停止スイッチ

Ｐ670

かごの内及びかごの上で動力を切ることができる装置とする。ただし，かご内の非常停止スイッチは操作盤の施錠可能なボックスに取付ける。
⒀ 制御盤扉スイッチ

取付け場所を明確認した
Ｐ671

制御盤扉スイッチはピット作業台スイッチ又は，制御盤の扉スイッチが点検台スイッチを追記し作動した時にエレベータ－の運転を停止する。また，制御盤をピット部に設文書を変更置した場合には，点検台の開放を検出するスイッチによってエレベーターの運転を停止する。
20 電気配線・
配管(イ) 昇降路内，かご及び各種盤にふ設する配線は，次に該当する場合 Ｐ671

仕様の追加を除き，金属管配線，金属線ぴ配線，金属ダクト配線，バスダクト（公共建築工事標準仕様書

配線合成樹脂配線又はケーブル配線とする。

に整合）
Ｐ671

⑵ 材料
(イ) 電線は，JIS C 3307（600Ｖビニル絶縁電線（IV）），JIS C 3317（600仕様の追加

Ｖ二種ビニル絶縁電線（HW））及び JIS C 3401（制御用ケーブル）又は JIS C（公共建築工事標準仕様書

3612（600Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（IE/F））又は 相当品とする。
(ロ) 配線用金属管は，JIS C 8305（鋼製電線管）による薄鋼電線管，JIS

に整合）
Ｐ671

C 8309（金属製可とう電線管）又はねじなし電線管とする。

仕様の追加（公共建築工事標準仕様書に整合）(ハ) ケーブルは， JIS C 3312（600V ゴムキャブタイヤケーブル）
，JIS

Ｐ671

C 3401（制御用ケーブル）又は同等品とし，エレベーター用ケーブルにあ（公共建築工事標準仕様書に整合）っては，JIS C 3408（エレベーター用ケーブル）又は同等品とする。
(ニ) 昇降路及びかごにふ設する電線及びエレベーター用ケーブルの太さ Ｐ671
は，13.2.4 表による。ただし，「電気設備に関する技術基準を定める省令の解釈」第 237 条の「小勢力回路の施設」に該当する場合は，製造者の標準仕様とする。
21 絶縁抵抗

導電部と大地間の絶縁抵抗値は，13.2.5 表による。
13.2.5 表 絶縁抵抗値
回路の用途
電動機主回路
制御回路
信号回路
照明回路

Ｐ672

（公共建築工事標準仕様書（単位ＭΩ）
回路の使用電圧
300Ｖ以下のもの
300Ｖを超えるもの
150Ｖ以下のもの

絶縁抵抗0.2 以上0.4 以上0.1 以上150Ｖを超え 300Ｖ以下のもの

0.2 以上

に整合）

23 塗装

エレベーター設備における塗装は，製造者の標準仕様による。

Ｐ673

13．2．5１ 停電時救出運転装置

Ｐ674

付加仕様

停電時救出運転装置の動作フローの見直し

４ 防犯カメラ⑴ 防犯カメラは電気編 6.2.12 による。

Ｐ675⑵ かごは防犯カメラの取付け可能な構造とする。

21

文章を表に置き換え

表現の統一化

電気編によるものとした

５ 乗場⑴ かご到着灯および押ボタン

Ｐ676

ホールランタン３台全自動群管理の場合，点灯によりかごの到着を知ホールランタンのことを指らせるもので，乗り場枠に取付ける。（カバープレートの材質は製造者

すため，わかりやすいように

標準仕様とする。）「かご到着灯」に名称変更
Ｐ677

JISに合致するため

かごの床先と昇降路の壁との隙間が 125mm を超える場合は，出入口の有 Ｐ678

適正な表現に変更

６ 視覚障害者 ⑷ 表示方法
向仕様（点字表 (イ) 点字の大きさと並べ方 13.2.5 図の見直し
示等）10 フェッシャープレート

効幅に約 100mm（片側約 50mm）を加えた幅でフェッシャプレート等の保護面を設け，この保護面とかごの床先との隙間を 125mm 以下とする。

11 乗場枠

Ｐ678⑵ 乗場枠取付材

設置基準が記載されていたため材料の仕様に関する記

乗場枠取付材の材料及び仕上げは，乗場枠に準ずるものとする。

述に変更
13 自動通報シ
ステム『⑶ 自動通報システムに使用する電話回線は，エレベーター３台まで Ｐ678は１回線で共用できることとする。』を削除

工事毎に対応する内容であるため削除『(イ) 発信機１台当たりのエレベーター監視台数は，原則として３台 Ｐ678までとする。
』を削除
15 地震時管制 (ロ) Ｓ波感知器
運転装置

Ｐ679

Ｓ波感知器は 13.2.9 表によるものとし，エレベーター停止階の最上場合もあるため適正な表現

階の高さが地盤面から 45ｍ以上の場合は精密級を，45ｍ未満の場合は普に修正通級を使用し，製造者の標準仕様で定める部分に堅固に取付ける。

（公共建築工事標準仕様書

なお，感知器の設置単位は原則として昇降路毎とし，精密級使用の場合にに整合）

限り複数の昇降路と共用（非常用エレベーターは除く）できるものとする。
13.2.10 表 地震感知器の加速度設定値

表現の統一化Ｐ680『※１：耐震指針における耐震クラスＢ（標準）の場合』を削除
19 かご養生巻上機をピットに設置する

直接の関係がないため削除

かご室内を保護するための養生（壁についてはかご保護マット 1800H） Ｐ682を施す場合は特記による。

13．2．6
福祉型仕様⑸ かご内鏡Ｐ683

位置等を修正（JEAS-C506

するものとし，鏡の幅は 500～700mm 以上の平面鏡で下端は床面からと整合）（公共建築工事標準500mm 程度，上端は床面から 1900mm 程度の位置に取付ける。

仕様書に整合）Ｐ683⑹ かご出入口検出器（4）照明設備を追加

静電式と超音波式は現在生産されていないため削除『静電式又は超音波式にて』を削除し、光電式を標準とする。
13．3．2法に適合するものとし，設置建築基準法施行令第129 条の6 第一号に規定されるものと同等の安全性を有

Ｐ684

別途工事
13．3．4電動機は，エレベーター用として特に設計，製作された三相交流誘導電動 Ｐ685

機械室内機器
５ 電動機

機又は永久磁石形同期電動機で大きな回転力を得ることができ，かつ，頻繁

13．3．9 警報

１ 警報装置追加

な起動にも十分耐える構造とする
Ｐ686

装置及び連絡装 13.2.4 の 17 による。
置

近年の採用実績から仕様を

原則マシンルームレスと同様のため削除

２ インターホン
13.2.4 の 18 による。
ただし，機械室内に親機を設ける。
Ｐ686

原則マシンルームレスと同13．3．11

１ 一般事項電気配線『13.2.4 の 20（1）による。』

様のため削除

４節 油圧エレベーター削除

一般住宅には実績がないため削除

機械編 １４章 機械式駐車装置設備工事（注）＊３ 自動車を駐車収容する駐車室と自動車用エレベーターとの組合 P688
せで，立体に構成させる方式のうち，エレベーターから駐車室に
住宅用駐車装置
搬器と自動車を移すための搬送装置を設けたものをいう。縦式はの区分及び型式14.4.1 表

22

表現の修正

14．3．1
別途工事

自動車の前後方向に駐車室を設けるものをいい，横式は左右方向に設けるもの，旋回式は自動車用エレベーターの昇降路円周上に駐車室を設けるものをいう。
１ ⑶ 周辺の柵を含む外溝工事⑸ 排水，換気，消火設備工事，照明設備工事
２ ⑵ 電源盤までの一次側電気設備工事

23

P689

別途工事の追加

P689

表記位置移動

P689

表現の修正