物 性●引張特性

項 目
引張強さ（N/cm）

伸 び 率（%）

GR07N L

GR10N L

GWA07N L

GWA10 L

タテ38366152ヨコ

31295254

タテ52503229ヨコ51683935

試験方法 = JIS A 6013に準拠

防湿シート施工図（断面図一例）●接着特性〔180°
剥離接着力〕

被着体

特 性 値（N/25mm）

モルタル 面（プライマー使用）

37

フレキシブルボード（プライマー使用）37

耐水合板（プライマー使用）

36

GRタイプの基材面

31

RAシート
冷凍・冷蔵庫用防湿シート

補強張防湿層 RAシート
断熱材 スタイロフォーム EK-Ⅱ
仕上材

試験方法 = ASTM-D903に準拠
貼合せ及び測定温度 = 23℃引張速度 = 150mm/min

アンカー
断熱ボルト
棧木

●水蒸気透過性種 類

透湿係数

項 目

透湿抵抗

仕上材
断熱材 スタイロフォーム EK-Ⅱ
防湿層 RAシート（g/㎡・h・r mmhg）（㎡・h・mmhg/g） （㎡・s・Pa/ng）

RAシート GR07NL

8.40×10-5 以下
40-5RAシート GR10NL

8. ×10RAシート GWA07L

0RAシート GWA10L
アスファルトフェルト（20kg品）

以下

11900以上

5.71

11900以上

5.71

無限大

無限大

無限大

無限大

880-2

170.008

19-3313

0.15

5. ×10アスファルトルーフィング（22kg品） 3. ×10

幅木コンクリート
床押えコンクリート
簡易防水層 RAシート
断熱材 スタイロフォーム EK-Ⅱ
防湿層 RAシート

補強張試験方法 = JIS -Z0208、40℃、90%RH

本カタログ記載内容についての注意事項◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

防水材営業部〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階
Tel: 03 - 5419-6203 Fax: 03- 5419-6268

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東 京 支 店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6203
大 阪 支 店 〒 530-0057 大阪市北区 曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5827
名古屋支店 〒 460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広 島 支 店 〒 730-0031 広 島 市 中 区 紙 屋 町 2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九 州 支 店 〒 810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒 980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 2 - 2 - 3 鹿 島 広 業ビ ル 8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒 007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 一 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183
提供：東京都中央卸売市場

販売取扱店

2023. 11. 1000 E冷蔵庫の生命は防湿です。
冷凍冷蔵庫において断熱材の重要性はいうまでもありません

高性能の自着性ゴム化アスファルトコンパウンドを結合させたが、いかに優れた断熱材をいかに厚く施工しても、それを外気画期的な防湿シートです。従来の加熱アスファルト工法に比（湿気）から守る防湿層が不完全であればせっかく作った高価べ、施工面での安全化・省力化・工期短縮などを可能にし、な冷気を逃がし、冷却機能が十分に発揮されません。

大幅なコストダウンを約束します。

このような防湿の重要性を十分に認識し設計した上で開発さGWAタイプは、透湿度がゼロを有するアルミ箔フィルムをれたのが RAシート - GR・GWAタイプです。

使用。 また、アルミ箔表面を低反射処理しているため、施工GRタイプは抜群の透湿抵抗を有するアルミ蒸着フィルムと時のシート表面反射によるまぶしさがありません。

特 長用 途

安 全 化 、省 力化、工期短縮が可能です。
優れた自己接着性があり、プライマー処理をするだけで下地と良く接着します。

醸造施設（ビール、ミソ、ショウユ）
タンク・パイプライン保冷、防湿

工期は加熱アスファルト2層仕様と比較した場合は、その約1/2に短縮されます。

従来工法 ー 加熱アスファルト工法との比較
RAシート 冷工法

優れた防湿性能、低温特性をもち、完璧な防湿層が形成されます。

RAシートは厳重な品質管理の下で製造されていますので、現場では均一で完璧な防湿層が形成されます。

●

低温においても柔軟性を失わず、複雑な下地の動きに追従できます。

●

基材のアルミ蒸着層は、熱を良く反身し、断熱効果を更に高めます。

下地亀裂

●

RAシートは火熱や接着剤を使用しない完全冷工法なので、従来の加熱アスファルトのように、ポリスチレンフォーム等の断熱材を傷めることがありません。

透湿抵抗 抵 抗 性

大 切な断 熱 材をいためず、断熱効果を更に高めます。
●

RA水性プライマー使用。標準塗布量＝0.2kg/㎡

シート貼り

一層貼り
ジョイント部＝重ね幅100mm、ワンタッチ転圧処理
コーナー部、役物廻り等＝RAテープ補強貼り

断熱材施工

RAシートの上にポリスチレンフォーム等の断熱材を貼り付ける場合は冷工法（接着剤使用）、熱工法（加熱アスファルト使用）のどちらでも適応可能です。断熱材の種類によってはRAテープ（両面粘着タイプ-WTタイプ）による貼り付けも可能です。

内装仕上げ

加熱アスファルト工法（2層仕様）①下地処理
施工手順RAシートは1層貼るだけで、従来の加熱アスファルト2層仕様よりも高い透湿抵抗をもっています。

突起物の除去、下地点検など

プライマー塗布

恒温・恒温施設（環境試験室、試験研究所、種苗育成室、繊維工場）

下地との接着及びシートとシートのジョイント処理がワンタッチで簡単に出来、加熱アスファルトや接着剤が不要です。

●

●

下地処理

冷凍冷蔵貯蔵施設（魚、肉、乳製品、青果物、菓子、穀物、毛皮）

●

●

施工仕様例

①下地処理
②アスファルトプライマー塗布②RA水性プライマー塗布③アスファルト（1mm厚）③RAシート 貼り④アスファルトフェルト（20kg品）
GR07NL（0.7mm厚）またはGR10NL（1.0mm厚） ⑤アスファルト（1mm厚）⑥アスファルトルーフィング（22kg品）
RAテープ
（補助材）
⑦アスファルト（1mm厚）④断熱材施工⑧断熱材施工

GRタイプ
11900以上
GWAタイプ無限大（単位：㎡・hr・mmHg/g）

1533（単位：㎡・hr・mmHg/g）

亀裂幅50mmまで破断なし

亀裂幅3mmまで破断なし

施工例
RAシート 貼り工程

プライマー塗布

床部施工

壁部施工

天井部施工

壁部完成

天井部完成

製品構造及び規格
構

造

銘
シー ト

アルミ蒸着フィルム
合成繊維不織布

離型紙

特殊ゴム化アスファルト
コンパウンドシー ト

アルミ箔フィルム

テープ

特殊ゴム化アスファルト
コンパウンド

離型紙

副資材

品

名

RA水性プライマー

成

柄

サイズ
厚さ（mm） 幅（mm）

容量

長さ（m）

（㎡/本）

GR07NL

0.7

1000

2525GR10NL

1.0

1000

2525HT710N

0.7100202

HT110N

1.0100202

GWA07L

0.7

1000

2525GWA10L

1.0

1000

2525分

アクリル水溶性荷姿

17kg石油缶入り

備考

日本冷凍空調学会規格
適合品

断熱パネルの目地材
スパンクリート板下地の目地材●下地の複雑な箇所（コーナー部、役物廻り等の）補助材●●

日本冷凍空調学会規格
適合品

用途

下地用プライマー