第８第８１

屋内タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所（危政令第12条）

技術基準の適用
屋内タンク貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類、貯蔵形態等に応じ、技術上の基準の適用が法令上、次のように区分される。
第７－１表
区

各種屋内タンク貯蔵所に適用される基準

分

危 政 令

平屋建の建築物に設置するもの

12Ⅰ

アルキルアルミニウム等

12Ⅰ+Ⅲ

22の７・22の８

アセトアルデヒド等

12Ⅰ+Ⅲ

22の７・22の９ヒドロキシルアミン等

12Ⅰ+Ⅲ

22の７・22の10

平屋建以外の建築物に設置するもの
注２

危 省 令

12Ⅱ

算用数字は条、ローマ数字は項を表している。

貯蔵量
屋内タンク貯蔵所の貯蔵最大数量とは、一のタンク専用室内にある容量の合計をいうものであること。したがって、指定数量未満の危険物を貯蔵するタンクが２以上ある場合であっても、その量の合計が指定数量以上である場合は、屋内タンク貯蔵所に該当するものであること。

３

位置、構造及び設備の基準⑴

標識、掲示板
標識、掲示板の掲出位置、材質及び表示方法は、第４「製造所」４⑶の例によること。

⑵

外面塗装
ステンレス鋼板その他腐食し難い材料で造られているタンクについては、危政令第23条を適用し、さびどめのための塗装をしないことができる。（平10.３.16 消防危第29号通知）⑶

通気管アルコール類を貯蔵するタンクの通気管にあっては、大気弁付通気管を設置してもよいものであること。（昭37.10.19 自消丙予発第108号質疑）
その他通気管は第４「製造所」５⒇⑤カの例によること。

8－1

第８

屋内タンク貯蔵所⑷

自動表示装置等①

危政令第12条第１項に規定する屋内タンク貯蔵所であって、第９号に規定する注入口付近においてタンク内の危険物の量を自動的に覚知することができないものにあっては、注入口付近にタンク内の危険物の量を容易に覚知することができる装置を設けるよう指導する。（運用事項）②

危政令第12条第２項第２号に規定する「危険物の量を容易に覚知することができる装置」には自動的に危険物の量が表示される計量装置、注入される危険物の量が一定量に達した場合に警報を発する装置、注入される危険物の量を連絡することができる伝声装置等が該当する。（昭46.７.27 消防予第106号通知）

⑸

ポンプ設備
屋内タンク貯蔵所のポンプ設備は、危政令第12条第１項第９号の２及び第２項第２号の２の規定等（第８－２表参照）によるほか、次により指導する。
①

ポンプ設備の周囲には、点検・修理等のための適当な空間を保有すること。

②

ポンプ設備をタンク専用室に設ける場合で、タンク専用室にせきを設けたときは、せきの内側（屋内貯蔵タンクの存する側をいう。）には、ポンプ設備を設けないこと。

③

ポンプ設備を屋外の場所に設ける場合は、ポンプ設備の周囲に１ｍ以上の幅の空地を設けるよう指導する。（運用事項）
ただし、開口部のない耐火構造又は不燃材料で造られた建物に面する側を除く。

④

タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備は、第７「屋外タンク貯蔵所」基準３⑴⑯キの例によることができる。

⑹

危険物が浸透しない構造
危政令第12条第１項第16号に規定する「危険物が浸透しない構造」は、第４「製造所」
４⑻①の例によること。

⑺

貯留設備
危険物を取り扱う建築物の床等に設ける貯留設備とは、危険物を一時的に貯留する設備をいうが、これにはためますのほか油分離装置等が該当する。（平元.５.10 消防危第44号質疑）

なお、「ためます」を設ける場合は、縦、横及び深さがそれぞれ30cm以上のものを設け、当該ためますに導く適当な傾斜をつけるよう指導する。
⑻

出入口のしきい等①

危政令第12条第１項第17号の規定により設けるしきいで、貯蔵する危険物の全量を収容することができないものにあっては、当該危険物の全量を収容できるしきいの高さとするか、又は、これに代わるせきを設けるよう指導する。この場合、せきは鉄筋コンクリート造又は、鉄筋コンクリートブロック造とするほか、当該せきと屋内貯蔵タンクとの間に0.5ｍ以上の間隔を保つよう指導する。（第８－１図参照）（運用事項）

8－2

第８

屋内タンク貯蔵所

第８－１図②

危政令第12条第２項第８号に規定される屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とは、出入口のしきいの高さを高くするか又はタンク専用室内にせきを設ける等の方法で、タンク専用室内に貯蔵されている危険物の全容量が収容できるものであること。（昭46.７.27 消防予第106号通知）⑼

タンクの固定タンクは、堅固な基礎の上にアンカーボルト等で固定するよう指導する。（運用事項）

４

危険物から除外される動植物油類の屋内貯蔵タンク
危省令第１条の３第７項第１号に規定する「常温で貯蔵保管」については、第７「屋外タンク貯蔵所」３⑸の例によること。（平元.７.４ 消防危第64号質擬）

8－3

第８

屋内タンク貯蔵所
第８－２

ポンプ設備の設置種別

タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備

ポンプ室
内設置

屋内タンク貯蔵所におけるポンプ設備の設置基準

壁、柱、床及びはり
不燃材料

ポンプ室等の構造
屋根の窓・構造
出入口
不燃材料とし、軽量な金属等の不燃材料でふく窓は網入りガラス、出入口は防火設備

ポンプ室
外設置（屋内設備）
タンク屋内専用室の存する建築物に設けるポンプ設備

平屋建ての建築物内に設ける屋内貯蔵タ
ンクのポンプ
設備

平屋建て以外の建築物に設
ける屋
内貯蔵
タンク
（引火点40℃未満の第４類）のポンプ
設備

流出防止措置ポンプ室等の設備
ポンプ設備
採光・の固定方法
照明

20cm以上の不燃材の囲い、不浸透（コンクリート等）、傾斜・ためますを設ける

アンカーボ
ルト等により堅固な基礎の上に固定するポンプ設備直下の地盤の周囲15cm以上の囲い、不浸透（コンクリート等）
傾斜・ためます・油分離装置

同上

換気・排出

採光は照
明により代替もできる

第18「換気設備等」によるタンク専用室以外の場所に設置

不燃材料

不燃材料とし、軽量な金属等の不燃材料でふく窓は網入りガラス、出入口は防火設備

20cm以上の不燃材の囲い、不浸透（コンクリート等）、傾斜・ためますを設置する

同上

採光は照明により代替もできる

第18「換気設備等」による

タンク専
用室内に設置

耐火構造、はりは不燃材料（引火点70℃以上の第４類は壁、柱、床を不燃材料とできる）不燃材料とし、天井を設けないこと窓は網入りガラス、出入口は防火設備、延焼のおそれのある部分は、自閉式の特定防火設備、壁に窓は設けられない。

出入口のしきいの高さ(20㎝)以上の不燃材料で囲うかポンプの基礎の高さをしきい以上の高さとする。不浸透(コンクリート等)、傾斜・ためますを設置す
る

同上

同上

同上

タンク専用室以外の場所に設置

耐火構造

上階の床は耐火構造、屋根は不燃材料（天井は不可）窓は設けない。自閉式の特定防火設備

20cm以上の不燃材料の囲い、不浸透（コンクリート等）、傾斜・ためますを設置する

同上

同上

第18「換気設備等」による。ダンパーを設置する。

タンク専用室内に設置

同上

同上

同上

20cm以上の不燃材の囲い等による危険物の流出防止措置をする

同上

同上

同上

※ 引火点21℃未満の第４類の危険物を取扱うポンプ設備には、見やすい位置に掲示板を設けること。

8－4