室内環境改善用

ダクト挿入型除菌・脱臭器

AirProエ ア プ ロ

商標登録出願２０19−１２6559号

光 触 媒 担 持 チ タ ン メッ シ ュ フ ィ ル タ 搭 載

環境・設備デ ザイン賞 受 賞

エアコン室内機本体

吹出口

キレイな空気これからの空気の質を変える AirProエ ア プ ロ

私たちを取り巻く環 境 は日に日に変 化しており、M R S A 、S A R S 、鳥インフルエンザ 、アスペ ル
ギ ルス等 、世 界 的に感 染 症 対 策 が 重 視されております 。また冬 の 時 期にな れば恒 例 のインフル
エ ン ザ ウィル ス に よ る 集 団 感 染 は 生 産 性 低 下 を 引 き 起 こ す た め 、近 年 の「 生 産 性 の 向 上 」「 働 き 方 改 革 」による 建 築 空 間 の ウェル ネ ス 要 請 は 近 年 無 視 で き な い 要 素 の 一 つとなりつ つあります 。感 染というマイナス要 因 から空 間 の 空 気 質 向 上 へ 向けたプラス思 考までカバ ー する
Ai r P r o でワンランク上の上質空間を考えてみてはいかがでしょうか。

酸化還元分解
ダクト

OH
O2OH・OH（ヒドロキシラジカル）はオゾンに比べて特許権取得非常に反応速度が速い。
・O 2-

除菌・OHVUV

UV菌・O 2-・O 2-

VUV

臭・OH菌

臭U

VU・OH菌
・OH
臭U

U・OH

酸化分解・O 2-

メッシュフィルタ

臭V

菌

UV・O 2-AirPro

臭 ・OH
触媒担持チタン・O 2-菌チャンバーボックス

O2吸込口

臭菌・OH・O 2-・OH・O 2-

UVランプ・・・波長254nm照射

活性酸素種の発生におい成分+スーパーオキサイドアニオン（・O 2 - ）+ヒドロキシラジカル（・OH）→酸化還元分解（CO2+H2O）=

・OH

ヒドロキシラジカル=

・O 2スーパーオキサイドアニオン

におい成分

細菌類

ウィルス
有害物質

汚れた空気細菌
悪臭成分

ダクトイン方式による光触媒を用いた
室内空気の除菌・脱臭システム
光触媒担持チタンメッシュフィルタ〔酸化チタン（ T i O 2 ）〕にU V 光 が 当 たると、表 面に酸 化 作 用が 生じ空 気 中 に 浮 遊 する 臭 い や 汚 れ の 原 因
物 質 で あ る 有 機 物 を 分 解しま す 。室 内 を 循 環する空気に直 接 働 きか けるため 効 率 的 で 、またダクト 内 の 殺菌やカビ防止にも作用します。
※写真は設置イメージです。

■製品の効果
1
POINT

テクノロジーダクト

酸化還元分解OH

O2チャンバーボックス

次世代型光触媒担持チタンメッシュフィルタ

汚れた空気O2OH
UV光を効率良く受光する特殊細孔構造設計のため、
薬 品 等 を 一 切 使 わ ず 浮 遊 ウィ ル ス や 悪 臭 成 分 、
有 害 物 質 に 対し優 れ た 酸 化 分 解 効 果を発 揮します 。
・OH（ヒドロキシラジカル）はオゾンに比べて特許権取得非常に反応速度が速い。
・O 2-除菌

2効率性

POINT

菌

AirPro

臭 ・OH
触媒担持チタン・O 2-菌メッシュフィルタ

臭・OH菌

V・OH
臭U

VU・OH

UV

空調空気 の 循環回数に比 例し清 浄 化・O 2-UV

クリーンな空気

Before空気清浄機の場合

AirProの場合・OH

UV

ダクト内に挿入されたAirProを通過した空調空気は、吸込口循環しながら清浄効果を上げていきます。
酸化分解臭菌・O 2-・O 2-V

UV・O 2-菌

臭UVU・OH

臭菌・OH・O 2-・OH

・O 2-

UVランプ・・・波長254nm照射

活性酸素種の発生機 器 周 辺 の 空 気だけ 循 環 ダクト内隠ぺいで、空調空気され室 内 全 体 の 空 気 循 環 と一緒に循環するため効率効率が悪く殺菌効果も低い。が良い。

におい成分+スーパーオキサイドアニオン（・O 2 - ）+ヒドロキシラジカル（・OH）→酸化還元分解（CO2+H2O）

・OH

ヒドロキシラジカル=POINT

・O 2-

スーパーオキサイドアニオン

意匠性=

3

におい成分

細菌類

ダクト挿入型 のため機器が露出しない
従 来 の 床 置 型や壁 付 型とは異なり、部 屋 内に機 器が露出しないため意匠性を損ないません。
汚れた空気4
POINT

空気清浄機の場合

ウィルス

AirProの場合

有害物質
細菌
床 置 型 や 壁悪臭成分付 型 の 空 気 部 屋 内 に機 器 が 露 出しな
清 浄 機 は 部 屋 内 に 機 器 いため意匠性が向上。
が 露 出して 意 匠 性 が 低 い 。

能力

処理風量 約1,000㎥/ h〈計算例：一般的なオフィス（床面積100㎡、天井高2.7m）の場合〉
100㎡×2.7m×8回 ※/h÷1,000㎥/h≒AirPro2本※ 必 要 換 気 回 数 は対 象 部 屋 の 種 類や用 途により異 なります 。

5
POINT

安全性

非オゾン

オゾンをまったく使用しないので、オゾン特有の臭気もなく、人体にも無害です。

6
POINT

■オゾンの人体への影響

オゾン［ppm］作用
多少の臭気を覚える（やがて慣れる）
0.01-0.02
0.1
明らかな臭気があり、鼻や喉に刺激を感じる
0.2-0.5未満 3-6時間曝露で視覚が低下する
0.5
明らかに上部気道に刺激を感じる1-2
2時間曝露で頭痛、胸部通、上部気道の乾きと咳が起こり､曝露を繰り返せば慢性中毒にかかる※ppm：100万分の1の意味。上記の場合、1ppmは空気中に体積比0.0001％含まれることを意味する。実は、空気中には0.005ppm程度のオゾンが含まれているのですが、私たちはその程度の濃度ではオゾンの臭いを感じておらず、普段は意識もしていません。

メンテナンス性

コンパクト、軽量、長寿命

セルフクリーニングが可能なので専門家によるメンテナンスは必要ありません。UVランプは約8,000時間※キレイが持続。
光触媒担持チタンメッシュフィルタは水洗いで汚れが落ちます。

※ U Vランプの 交 換目安（ 約 8 , 0 0 0 時 間 ）は、出 力 7 0〜8 0 ％ 程 度まで低 下する時 間を想 定しております。

ランプ交換水洗いOK

■仕組み

光触 媒とは

藤嶋 昭 氏1 9 6 7 年に東 京 大 学 の 本 多 健 一 氏と藤 嶋 昭 氏 が 、水 中 で・東京理科大学前学長

酸 化 チ タン（ T i O 2 ）に 光 を 照 射 すると水 が 酸 素と水 素 に・東京理科大学栄誉教授

分 解される事を発 見しました 。これは「 光 触 媒 反 応 」として・東京大学特別栄誉教授
・東京理科大学

そ の 後 様 々 な 分 野 で 応 用 さ れ 、A i r P r o はこ の「 光 触 媒

光触媒国際研究センター長反応」の性質の一つである「有機物などを分解する強い酸化・東京理科大学

分 解 力 」を利 用し、藤 嶋 氏とユ ー ヴィックス ㈱ が 共 同 開 発

光触媒研究推進拠点長

した 光 触 媒 担 持 チ タンメッシュフィルタを使って おります 。
■技術資料※東京理科大学

光触媒国際研究センター内ユーヴィックス（株）調べ

脱臭性能特性

除菌性能

汗臭・体臭・建材

トイレ・汚物下水・生ごみ

浮遊菌濃度

アセトアルデヒド

アンモニアガス

硫化水素ガスー

10分で90％以上分解

30分で90％以上分解

30分で90％以上分解

36分で減衰（C/C0 ％）

（C/C0 ％）

（C/C0 ％）

100100100

AirPro605040308070

AirPro60
50403080

403020101010001501020（時間/min）

30040

1005020510（時間/min）

AirPro60

2001000

BLANK70

空気中の浮遊細菌数

70

BLANK90

硫化水素ガスの残存率

80

BLANK

90

BLANK

アンモニアガスの残存率

アセトアルデヒドガスの残存率

90（cfu/㎥）
10000

AirPro1010102030（時間/min）

400122436（照射時間/min）

4860

■製品仕様
285.5

AirPro

外形寸法

質量
電源
消費電力
コード長
ボディカラーフランジ部

15

光触媒担持
チタンメッシュフィルタ

1104118

エ ア プ ロ

UVランプ

型番118

バラスト部

φ

製品名

DC電源ジャック
65.5

TMiP1000H E24
本体

H285.5mm（内、ダクト内挿入部220mm、露出部65.5mm）

フランジ部外径φ151mm

ACアダプター94.5×40.5×33.0mm

DCプラグ仕様

外形5.5mm／内径2.1mm

本体

580g

ACアダプター

255g（コード含む）

AC100-240V

50/60Hz

本体はACアダプターにてDC24V入力
14W（安定時）ACコード：1.8m
DCコード：1.5m
シルバー

9.5mm／センター側+

■よくあるご質問●ご使用にあたってのご注意●商品についてQ.どのようなお部屋に適していますか。
A.多くの人が長時間滞在するオフィスや教育施設はもちろんのこと、透析室や化学療法室等の医療施設に設置されるケースが多い空気式天井放射システム・RadiAirとの相性が適しております。

Q.部屋の広さに対する設置本数の目安がありましたら教えてください。
A.おおよそ100㎡で2本とお考えください。

Q.設置の際の注意点があれば教えてください。
A.定期メンテナンス用に点検口を近くに設置ください。
Q.設置場所の風速を教えてください。
A.AirProは風速10ｍ/sec以下になる場所に設置してください。
Q.給気（SA）側、還気（RA）側、どちらに設置が効率的でしょうか。
A.還気（RA）側への設置を推奨します。冬季に加湿を行う場合、極めて湿度の高い空気が機器と接触し電気的な不具合が生じる懸念があるためです。
1.00.9︵殺菌効果︿相対値﹀︶

Q.なぜLEDランプではなく、UVランプなのですか。
A.殺菌効果が高いといわれる260nm付近の波長をもつUVランプを使用しております。

0.80.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Q.どのようなメンテナンスが必要ですか。
A.UVランプが切れると酸化分解しないため、ランプの寿命（8,000時間）を目安に交換してください。また、光触媒担持
チタンメッシュフィルタはブラシや洗剤は使わず流水洗浄してください。
Q.UVランプは直接購入できますか。
A.はい。購入が可能です。詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。
Q.A i r P r o のメッシュを通 過した 空 気 中 の 有 害 な 有 機
化合物は、光触媒で酸化分解され水や二酸化炭素に変 化 する との 事 ですが、変化しなかったものはどうなりますか。
A.基本的に有機物は水と二酸化炭素まで分解されます。
アン モ ニア などの 窒 素 を含 む 化 合 物 を分 解 すると
硝酸根が光触媒担持チタンメッシュフィルタ表面に付 着し残りま す。一 般 的 な 環 境 で 使 用 いた だけ れ ばアンモニアの量も微量なため、性能に影響はありません 。硝 酸 根 は 定 期
メンテナンスの水洗いで洗い流せます。

0.1
0200 220 240 260 280 300 320（波長/nm）

殺菌作用の分光特性

Q.UVランプを肉眼で見ても大丈夫でしょうか。
A.UVランプは紫外線が発生しますので、点灯中のランプは肉眼で見ないでください。取扱説明書をよくお読み頂き、お取り扱いには十分ご注意願います。

盛 岡 〒020-0616

Q.A i r P r o を通 過 でき な かっ た 空 気 は 汚 れ たまま な の で はないでしょうか。
A.空気の循環回数に比例して、有機物の濃度も減衰するため、除菌・脱臭の効果が上がります。

トクサガワ（本社・営業所・工場）

岩手県滝沢市木賊川417-1
TEL（019）688-1031（代） FAX（019）
688-1030

東 京 〒103-0023

東京都中央区日本橋本町3-7-2 MFPR日本橋本町ビル1F（支店･ショールーム）

TEL（03）6661-6381（代） FAX
（03）6661-6382

北海道 〒061-1274

北海道北広島市大曲工業団地6-2-11
TEL（011）398-9246（代） FAX（011）
398-9248

秋 田 〒010-0951

秋田県秋田市山王2-1-54 三交ビル4F
TEL（018）883-1351（代） FAX
（018）
883-1361

仙 台 〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町2-7-12 グリーンウッド仙台一番町ビル5F●お取扱い店

TEL（022）227-9871（代） FAX（022）
216-5847

名古屋 〒452-0805

愛知県名古屋市西区市場木町472
TEL（052）
325-8806（代） FAX（052）
325-8807

大 阪 〒577-0063

大阪府東大阪市川俣1-9-39
TEL（06）6785-1511（代） FAX
（06）6785-1510

福 岡 〒812-0888

福岡県福岡市博多区板付7-5-35-308
TEL（092）558-1034（代） FAX（092）
558-1035研究所 〒020-0641

岩手県滝沢市祢宜屋敷103
TEL（019）656-8722（代） FAX（019）
656-8723

ネギヤシキ●このカタログに記載されている製品の仕様・外観は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログに記載されている製品の色は印刷物のため実際とは多少異なる場合がります。
●このカタログの記載内容は2019年11月現在のものです。
AIR1911-Ⅱ2009