ガスコンプレッサ
メンテナンス
管理システム取り扱い説明書豊中計装株式会社

システム構成
既設のユニバーサルラインの増設ラインを使用し工場のガスコンプレッサーの運転管理、メンテナンス等に必要なデーターを伝送中継盤経由で管理に必要なアナログ信号、デジタル信号を収集するものです。取込む信号は予知メンテナンスが可能になるような情報をA／D変換してパソコン画面に表示し、長期間のデーターロギングが可能になるものです。

ユニバーサルライン

ersa
Univ

l‑Li

ne

伝送主ユニット

管理、ロギング用パソコン

デジタル信号及びアナログ信号は８点単位の基板を増設して必要な点数を取込みます。

ersa
Univ

nel‑Li

伝送中継盤

No1ガスコンプレッサ

主画面

管理画面構成表示時間
幅切替え

管理画面は各機械ごとそれぞれ主画面があり画面下の釦できりかえます。各主画面はそれぞれ多くのグラフとメンテナンス用の各種の画面で構成されます。

主画面/グラフ画面
切替え

グラフ画面

平均値/最大小表示切替え

１時間グラフ(分単位瞬時値)

１日グラフ(分単位瞬時値)

１月グラフ(時間単位平均値)

１年グラフ(時間単位平均値)

１０年グラフ(日単位平均値)

１時間グラフ(分単位最大小幅)

１日グラフ(分単位最大小幅)

１月グラフ(時間単位最大小幅)

１年グラフ(時間単位最大小幅)

１０年グラフ(日単位最大小幅)

メンテナンス画面
機械カルテ画面

画面右下の[機器詳細]釦でメンテ画面の呼び出し

メンテ画面
呼び出し

帳票画面
図面画面

取り扱い説明画面

主画面
この主画面ですべての情報を一元的に管理できます。複数のセンサ情報を同一の時間軸で管理することができます。表示データは毎サンプリングの１分毎の瞬時値、最大値、最小値をベースに構成されそのデータを１時間、１日のスパンで連続的に表示することにより瞬間的な過負荷、過度現象、異常の兆候等の相対的な要因を解り易いグラフで瞬時に現してくれます。
人為的に行うエクセル等のグラフ製作ではなく機械の本質を正確に現しているので劣化、損傷等の把握が容易になります。また表示スパンを１年、10年に拡げて連続的に表示することにより長期の経年変化による劣化、磨耗、不純物の蓄積、金属疲労等の故障要因の推測が可能になります｡データはスリムな保存方式としているため長期の保存が可能です。各センサの1分ごとのデータを100台分10年間保存した場合でも10ＧＢ程度のメモリで可能です。
各機械ごとの管理内容
01,運転時間
02,ｴﾝｼﾞﾝ振動V
03,ｴﾝｼﾞﾝ変移量
04,ｴﾝｼﾞﾝ油圧
05,ｴﾝｼﾞﾝ油温06,ｴﾝｼﾞﾝ回転数
07,ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ振動
08,ｴｱｰ吐出温度
09,排気触媒温度

H
mm/Secmm
MP
℃
RPM
V℃
℃

累計時間管理上限警報設定上限警報設定下限警報設定上限警報設定上下限警報設定
上限警報設定上限警報設定上限警報設定10,回収熱量
11,温水入温度
12,温水出温度
13,W/J水温度
14,冷却入温度
15,冷却出温度
16,外気温度
17,装置内温度

MCal
℃
℃
℃
℃
℃
℃
℃

演算集計
演算用入力
演算用入力
上限警報設定上限警報設定上限警報設定表示時間幅切替え
1時間⇔1日⇔1月⇔1年⇔10年

各時間帯での増減3月⇔4月⇔5月等

個別詳細拡大グラフ
機械別管理画面切替
警報時のブザー停止と確認釦
画面ごとに個別の機械、個別のセンメンテナンス画面切替
サ情報を管理することができます。

個別センサ情報詳細と警報設定エリア

現在表示中の年月日時の表示（過去データ表示中は赤色反転）

１号機

２号機

３号機

平均値/最大小表示切替え

計測内容と設定登録
計測内容はエンジン振動値等のアナログ計測と運転時間ON/OFFの接点信号とその時間を累計した積算信号表示がありそれぞれ画面上で選択すると青カーソルがそこに移動してその信号の登録詳細が表示されます。また組合せの演算表示で流体の温度差×流量の演算によるエネルギ計測表示があります。

アナログ、接点、積算信号の計測表示※
エネルギ計測アナログ信号

接点信号

選択時
青カーソル移動

10秒単位のON
時間状態表示(時日表示のみ)
画面右
接点信号
詳細表示

画面右
アナログ
詳細表示

積算信号

接点ON信号を元に登録生成しています。

画面右
積算信号
詳細表示

各信号の管理設定はそれぞれ画面右下の[設定]釦で行います。システムに関連する大きな変更は画面右下のプルダウンメニュ※で行いますがその時はお問合せ下さい。

エネルギーの計測表示

A

定流量温水配管の吸収式冷却装置のエネルギー回収量の計算はB=(A‑C)×流量で常時演算しています。
この式は設定モードで変更することができます。
■回収熱量の設定方法■(012)

B(018)

C(011)

・画面右下の[設定]を押し 右下の※の[▼]メニューで[配置画面有無]をｸﾘｯｸし画面右中央の[未使用]の下の[▼]で[合成式製作]ｸﾘｯｸします。
・次にミニグラフの回収熱量Bをｸﾘｯｸすると画面上に[018=012‑011*24.7]とここの計算式が表示されます
これは表示ｱﾄﾞﾚｽ18=(ｱﾄﾞﾚｽ12の計測 ‑ ｱﾄﾞﾚｽ11の計測)×1℃の熱量です
24.7=860Calx60分x480L/分 ÷ 1000000 (MCal)の値です。
・流量の変更時は上記の式で計算して画面上部に記入して下さい。
24.7等の値は小数点も含めて必ず4桁として下さい。
・変更式例)018=012‑011*25.5を記入後にリターンを押して下さい。
・この後[▼]で[合成式完了]を押して登録です。
・最後に画面右上の[登録終了]で運用画面に戻ります。

(018)−表示もしくは伝送のアドレス(クリックで画面左上に018Aと表示されます。Aはアナログ系信号の意味)

グラフ画面
主画面下の[グラフ]釦で詳細な拡大グラフが表示できます。各画面ごとの各センサの情報はリアルタイムな現在の状態と過去の ミクロ(1分内の最大最小値)とマクロ(10年スパン)のトレンドを瞬時に呼び出して比較検討することができます。
それぞれのセンサのミニグラフごとに拡大して1時間⇔1日⇔1月⇔1年⇔10年別にグラフ表示できます。

切替え※
瞬時値１時間グラフ

平均値
１日グラフ

平均値
１月グラフ

平均値
１年グラフ

平均値
10年グラフ
1分ごとの瞬時値60分間表示
切替え※
1分ごとの最大最小値棒グラフ表示

最大最小値１時間グラフ

最大最小値
１日グラフ

最大最小値
１月グラフ

最大最小値
１年グラフ

最大最小値
10年グラフメンテナンス画面
画面右下の[機器詳細]釦を押すことにより機器概要及びその機械のメンテナンス上の特機事項を自由に記入できる画面が表示されます。またそのミニ画面の下部の釦により[関連機器図面]、[取扱い説明書]、[機械カルテ]等の画面を表示させることができます。
[機器詳細]釦を押す

メンテナンス用ミニ画面

関連機器図面

取扱い説明書

機械カルテ
逐次追加記入可能[関連機器図面]表示画面
機械ごとに関連の機器図面等を登録して表示させることができます。表示できるファイルの種別は.JPG .BMP .GIFです。
CAD等のデータを変換もしくは書類､現物をスキャナまたははデジカメ等で撮り指定位置に指定ファイル名で保存することにより瞬時に呼出すことができます。
登録方法
・登録ファイル名
機械No(画面No)3桁+MZ.+拡張子例) 001MZ.JPG
002MZ.BMP
・登録保存位置データホルダ内例)C:¥Watch¥Mnt̲Data¥内[取扱い説明書]表示画面
機械ごとの関連の取扱い説明書を同様に登録して表示させることができます。
表示できるファイルも同様です・
取扱い説明書等のデータを変換もしくはスキャナまたははデジカメ等で撮り指定位置に保存することにより瞬時に呼出すことができます。
登録方法
・登録ファイル名
機械No(画面No)3桁+MT.+拡張子例) 001MT.JPG
002MT.BMP
・登録保存位置データホルダ内例)C:¥Watch¥Mnt̲Data¥内
表示データはスクロールバーにより上下左右に移動表示できますので大きな図面等も可能です。

機械カルテと帳票[機器詳細]の[機械カルテ]を押すことにより下記の画面が表示されます。 さらにその画面の[切替]を押すことにより帳票の画面が表示されます。

関連機器図面

取扱い説明書

機械カルテ

各センサの警報設定値を超過した場合はこの画面に自動的に記録されます。

警報発生時に自動的に記入されます。

このエリアは必要な事項を記入することができます。

画面右下の[切替]釦を押すことにより各センサの計測値と最大値､最小値､平均値の帳 カルテ画面の終了です。
票が表示されます。この表は日報､月報､年報ごとに過去の年月日を指定して表示することができ必要に応じて自由な指定ホルダにCSVファイルで出力することができます。 この釦で帳票画面に切替えます。

日報､月報､年報の切替

年月日の切替保存ドライブ、保存ホルダを指定してCSVフ
ァイルで任意な場所に出力

変位量 ︵振れ ︶エンジ ン油圧

エンジ ン振動 ︵加速 度︶

エンジ ン振動 ︵速度 ︶
V
5‑
1V
5‑
1

L+ L‑
V
5.
3‑
0既設盤

saver
Uni

inel‑L

パッケージ内温度 黒色サーミスタ

温水出口温度 ステンサーミスタ

温水入口温度 ステンサーミスタ

A1+ A1‑ A2+ A2‑ A3+ A3‑ A4+ A4‑ A5+ A5‑ A6+ A6‑ A7+ A7‑ A8+ A8‑ A9+ A9‑ A10+ A10‑ A11+ A11‑ A12+ A12‑ A13+ A13‑ A14+ A14 A15+A15‑ A16+ A16‑2

エンジ ン油温V
5‑
1伝送ライン電源
コンプレッサー振動

V
8‑0吐出温 度V
5‑
1空き伝送ライン

エンジ ン回転 数

V
5‑1空き伝送ライン

触媒温 度

V
5‑
1伝送ライン電源

Ｊ／Ｗ 水温度V
5‑
1新設コンプレーサメンテ

外気温度

V
5‑
1ｰｧ
ｴ

12/24V 0V
ｸﾝ
ﾗｸﾝ
ﾞｼﾝ
ｴ

現場入力盤

機器接続
運転信号

黒色サーミスタ冷却水出口温度 ステンサーミスタ

冷却水入口温度 ステンサーミスタ