3□ＬＳコネクタ □ＬＳコネクタＧタイプ □ＬＣコネクタ □ＬＶコネクタ □ＬＢコネクタ □耐震ジョイント□セキュレックス２ □セキュレックス２（日本水道協会認証登録品 G-320）

最新版はTOZENホームページをご参照ください。

株式会社 TOZEN
東日本事業所： TEL（050）3538-2091（代） FAX（050）3538-2094
西日本事業所： TEL（06）6578-0310（代） FAX（06）6578-0312

1

URL https://www.tozen.co.jp

Email sales@tc.tozen.com

5）41）製品が変位した時、周囲の構造物や機器（特に鋭利な角）に接触しないよう離隔をとって取付けてください。
2）製品を取付ける際は、無用な外力（圧縮・引張り・ねじりなど）が加わらないよう、寸法確認および芯出しを正確に行ってください。
3）取付け後、その付近で溶接・溶断を行う場合は、製品に火花が掛からないよう保護用カバーなどを被せてください。また溶接・溶断の熱が伝わる恐れのある場合には、製品を外すなどの処置をしてください。

給湯ラインにはご使用になれません。当社フッ素樹脂製フレキシブル継手をプール水の循環ポンプ廻りにはご使用になれません。当社フッ素樹脂製

2

仕切弁5）製品をポンプに取付ける位置は右図をご参照ください。特に逆止弁の下流（吐出）側に製品を取付けると、常に水頭圧による疲労の蓄積とポンプの起動・停止による水撃などで不具合を引き起こす危険性があります
ので、製品はポンプと逆止弁の間に取付けてください。
また、仕切弁（バタフライバルブ）に直接製品を取付けると、摩耗の促進やパッキン面が破損する恐れがあります。短管を介して施工することをお薦めします。

5

仕切弁
逆止弁

4）屋外配管による外ゴムの変色について品質、性能上に問題はありませんが、外観を考慮される場合はラギング等の取付けをお薦めします。

6）製品は内圧により反力や面間の変化が生じます。配管サポートや防振架台などの検討に必要な製品性能データはお問い合わせください。

ご使用ください。

7）フランジはルーズとなっておりますので取付ボルト穴がズレている場合、製品を取付ける前にボルト穴の芯合わせをお願いします。

ゴム製
可とう伸縮継手

サポート金物

短管

ゴム製可とう伸縮継手
レジューサ

レジューサ

なお、ゴム製可とう伸縮継手は大口径や大変位用の場合、配管内圧により許容値以上の伸びが生じることがありますので、十分な強度の配管サポートを取付けてください。また、エキスパンションの用途として使用する場合は固定位置にご注意ください。

その他の形状はお問い合わせください。

フレキシブル継手をご使用ください。その他のプール水や温泉水ラインについては、ご相談ください。

フランジタイプ（ガスケット座の種類）
全面座（ＦＦ）

平面座（ＲＦ）

溝形（ＧＦ）溝形（ＴＧ−Ｔ）
はめ込み形（ＭＦ−Ｆ）

ガスケット

油脂・有機溶剤（シンナー・トルエンなど）・酸・アルカリなどが付着しないように注意してください。万一、付着した場合は速やかに拭き取ってください。

コントロールユニットを必ず装着してください。
製品の使用範囲・許容変位量などについてはTOZENホームページをご参照ください。
配管ラインの耐圧試験において製品を取付けた状態の場合は、水圧にて行ってください。また、空気圧で行う場合は製品を外してから行ってく※ＬＳコネクタ Ｇタイプは除く

ださい。

問題ありません

問題ありません

問題ありません ！

ゴム本体のパッキン部を押さえる力が十分にあります。
但し、溶接のバリによりパッキン面を傷付ける恐れがあります。バリはヤスリまたはサンドペーパーなどで取除き、必要に応じゴム以外のガスケット(シートパッキンなど）を併用してください。

ゴム本体のパッキン面と相フランジの座面の径が同じ位なのでパッキン部を押さえる力が十分にあります。
但し、塩ビライニングなどのコーティングが施されている場合、相フランジにコーティングによる段差が生じることがあります。これによりパッキン面が損傷する恐れがありますので、必要に応じゴム以外のガスケット（シートパッキンなど）を併用してください。

ゴム本体のパッキン面と相フランジの間 突起部とゴム本体のパッキン面との接にゴム以外のガスケット（シートパッキン 触面が少なく単位面積荷重が大きくななど）を併用してください。
りパッキン面が損傷します。
ＧＦ形フランジ専用のＧＦ形ガスケットと直接接続した場合、シール面が同等材質による二重パッキンになり、シール性能の低下が起こります。

使用できません2）取付ボルトは、製品側から差込み、ナットは相手側で締付けてください。また、

76

緩み防止のために、ばね座金（スプリングワッシャ）を推奨します。尚、製品側からの差込みが不可の場合、全ねじボルトやボルトを配管側から差込んでください。ボルトの先端が製品側に極端に突出しないようご注意ください。

六角ボルト（JIS B 1180 並目ねじ）

3）取付ボルトの締付けは、対角線に均等に締付けてください。各製品の締8付量は次項の締代残をご参照ください。相手側がラップ配管やライニン呼び径（A）

グ管の場合、締代残が異なりますので座厚を考慮してください。また、

15

片締めなど異常な取付けは、製品を傷付け不具合の要因となります。

20

M10×50L

25

M10×50L

M16×65L

32

M12×55L

M16×70L

40

M12×55L

M16×70L

50

M12×60L

M16×70L

S=締代残（mm）

65

M12×60L

M16×75L

呼び径（A） LSコネクタ・LSコネクタ

80

M16×65L

M16×75L

M16×75L

100

M16×70L

M16×75L

M16×75L

125

M16×70L

M20×80L

M16×80L

150

M16×80L

M20×90L

M16×80L

200

M20×85L

M20×90L

M16×80L

250

M20×90L

M22×90L

M20×90L

300

M20×90L

M22×95L

M20×90L

350

M22×95L

M22×95L

M22×95L

400

M22×95L

M24×100L

M22×95L

a. 竣工時点検450

M22×95L

M24×105L

M24×105L

b. 通常点検500

M22×100L

M24×105L

M24×105L

c. 定期点検600

M24×110L

M30×125L

M24×115L

d. 臨時点検700

M24×110L

M30×125L

M30×125L

800

M30×120L

M30×130L

M30×130L

900

M30×125L

M30×135L

M30×130L

4）システム稼働後、ポンプの振動によって取付ボルトに緩みが発生する場合があります。水抜き実施後、均等に増締めしてください。
5）15Aの取付け方法は他の製品と異なります。下図の通り接続願います。
ナット
ばね座金

相手側配管

平座金

Ｓ＝締代残

ゴム製
可とう伸縮
継手

平座金

（15A）
相手側配管

Gタイプ・LCコネクタ・
セキュレックス2

15※〜125
150〜500
600〜800
900
1000〜1500※

8.51318200
フランジ外周リブまで締め込みます。

※15及び1000〜1500は、LS・LCコネクタのみ

ばね座金
平座金
LBコネクタの接続時に製品本体に熱が伝わらぬようご配慮ください。

Ｓ＝締代残

ゴム製
可とう伸縮
継手

平座金
ナット

JIS 5KJIS 10K

JIS G 3443-2(F12)M12×55L
M12×60L

ゴム製可とう伸縮継手は、使用状況により耐用年数が異なります。耐用年数を過ぎると流体が漏れるなど、不具合が発生する可能性が高まります。
それら製品の不具合、設置状態の異常などの早期発見のため、保守点検を実施するようお願いいたします。
1）点検の種別と実施時期（相手側フランジの材質がSS 400で平座金2枚とばね座金1枚を使用した場合）

a. 竣工時点検	�����竣工時	��������������使用条件が守られ正しく施工されているかを確認してください。
b. 通常点検	��������年 2 回以上	�������異常の早期発見と事故の防止を図るために、製品やその使用状況および設置状況を確認してください。
c. 定期点検	��������竣工後 5 年毎	���通常点検に比べ、より詳細に異常の有無を確認してください。
d. 臨時点検	��������災害直後	�����������大きな地震や火災および浸水などの災害発生時は、製品への影響の有無を確認してください。必要に応じて本体内面確認のためサンプリングを実施してください。
2）点検項目
点検種別3）異常現象とその対策
該当部

接合部

対象製品：LVコネクタ・耐震ジョイント※特殊塩ビ（HI、HT等）用にはＬＣコネクタをご使用ください。

本体外面差込みパイプ の面を垂直にカットしてください

差し口を標線位置まで差込み、接着してください

点検箇所

点検項目

接合部

本体外面

1. 外面ゴムに傷・亀裂などが生じてないか
2. 一部に異様な膨らみがないか
3. 外面ゴムにボルト・ナットの頭が接触または、喰込んだ跡はないか
4. 変位量が製品許容値を超えていないか（a、c、d のみ）

異常現象

触診
視

目 視診／目 視
目 視
計 測

因

パッキン面から漏れがある

本体部から漏れている

破損

外面ゴムに傷・亀裂などが生じている

外的要因

一部に異様な膨らみがある

外面ゴムと補強層の間に流体が侵入作動時に異常変形を生じ、ボルト・ナッ
トの頭が外面ゴムに接触または喰込んだ跡がある

1）許容変位量を超えている
2）異常圧力が生じている
3）補強層の疲労

内面ゴムに異常な摩耗が生じている流体によるエロージョン

対策

1）配管修正2）許容圧力以下にする
3）圧力変動を少なくする
4）固定をやり直す
5）水抜き後、増締めする処

置

漏れが止まらない時は、交換する
フランジパッキン面に異常が生じている
ものは交換する
交換する

補強層まで達していない場
合は、経過観察

補強層まで達している場合は、交換する
交換する

1）配管修正2）許容圧力以下にする

異常に変形した場合は、交換する

交換する

内⾯ゴムと補強層の間に流体が侵⼊※上記の保守点検に関しては露出用が対象となります。埋設管路で特に重要な配管ラインにはピットを設け上記点検を行ってください。

●H寸法は、TOZENホームページをご参照ください。

1）運搬時の吊り上げ、吊り降ろしの時は、必ず布製吊り具（ナイロンスリング）を使用してください。また、フランジを利用して吊り上げ、吊り降ろしをする場合、片吊りを避け、均等に吊ってください。口径1000A 以上の製品はフランジが変形する可能性がありますのでナイロンスリング等で本体胴部での吊り降ろしを推奨します。

原1）許容変位量を超えている
2）許容圧力を超えている
3）異常な圧力変動がある
4）固定の不備・破損
5）ボルト・ナットの緩み

内面ゴムに局部的な膨らみがある

6

触目

各点検において異常が認められた場合は、下表を参考に処置対策を行ってください。

内面ゴムに傷・亀裂などが生じている
本体内面

点検方法

1. ボルト・ナットの緩みはないか
2. パッキン面からの漏れはないか

2）です。
また、移動の際は転がさないでください。

3）製品には大きな衝撃を加えないでください。

Z2-10-8.0-2305©