第 23 変更許可を要しない軽微な変更

第23

変更許可を要しない軽微な変更（平14.３.29 消防危第49号）

１

基本的事項
⑴

変更許可の要否
製造所等において維持管理等を目的とする工事が行われる結果、製造所等に変更が生ずる場合において、法第10条第４項の位置、構造及び設備の技術上の基準（以下「基準」という。）の内容と関係がない工事については変更の許可を要しないものとする。

⑵

非対象設備の変更
製造所等を構成する部分のうち危険物以外の物質を貯蔵し、又は取扱う部分（以下「非対象設備」という。）については、位置の基準並びに消火設備及び警報設備の基
準以外の基準の適用はないので、非対象設備のみの変更が行われる場合においては、
位置又は消火設備若しくは警報設備に変更が生じないものについては、変更の許可を要しないものとする。

⑶

対象設備と関連する非対象設備の変更
危険物を貯蔵し、若しくは取扱う部分（以下「対象設備」という。)又は対象設備と非対象設備の両方の部分に関して行われる工事については、位置、構造及び設備の基準との関連により変更許可を要するかどうかについて判断するものとする。

⑷

変更許可を要しない変更工事
製造所等を構成する機器は相互に密接に関係しつつ一体として施設を構成しており、また、変更の内容もさまざまであることから、変更が行われる結果、基準の内容と関係が生じるかどうかは、全てが事前に明白であるわけではない。
他方、形式的には基準の内容と関係が生じる場合においても、その内容が軽微であるために保安上の問題が生じないものまで変更許可を要することは適当ではない。
したがって、工事の内容が軽微であるものについては、変更の内容も軽微であると考えられることから、変更許可を要しないものとする。
軽微な変更工事については、その形態に応じて「確認を要しない軽微な変更工事」（以下「確認を要しない軽微な変更工事」という。）及び事前に製造所等変更届による資料を提出することにより確認を要する軽微な変更工事（以下「変更届を要する軽微な変更工事」という。）に区分する。「確認を要しない軽微な変更工事」及び「変更届を要する軽微な変更工事」の場合において、火災予防上危険な作業を伴うものにあっては「製造所等危険作業届」を要する。
なお、「変更届を要する軽微な変更工事」については、変更の内容及び工事の内容を確認することによって変更許可を要する場合もあり得る。

２

具体的な運用に関する事項

23－1

第 23 変更許可を要しない軽微な変更⑴

変更届を要する軽微な変更工事（火災予防上危険な作業を伴うものにあっては製造所等危険作業届を要する。）
工事の内容が軽微ではあるが、さらに基準の内容と関係が生じるかどうかについて確認する必要があるものについては、「変更届を要する軽微な変更工事」として工事の内容に関する資料の提出を求め、当該工事の内容を確認するものとする。この場合において、工事の内容が基準の内容と関係がないとき又は基準の内容と関係が生じるとしても変更の内容が保安上影響を及ぼさない軽微なものであるときは、そのことを確認したうえで変更許可の手続きを要しないものとする。

⑵

確認を要しない軽微な変更工事（火災予防上危険な作業を伴うものにあっては製造所等危険作業届を要する。）
工事の内容が極めて軽微であることから、基準の内容と関係が生じないことが明白であるものについては、「確認を要しない軽微な変更工事」として、資料により確認することなく変更許可を要しないものとする。
なお、この場合においては、事後における資料の提出も要しないものとする。

⑶

変更工事が保安上の問題を生じさせないものであると判断するための要件を、予め一律的に定めることは困難であるが、一般的には少なくとも次の要件を満足する必要がある。
①

変更工事に伴い、製造所等の許可に係る危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更がないこと。

②

変更工事に伴い、位置に係る技術上の基準に変更がないこと。

③

変更工事に伴い、建築物又は工作物の技術上の基準のうち、防火上又は強度上の理由から必要とされる基準に変更がないこと。

④

変更工事に伴い、通常の使用状態において、可燃性蒸気又は可燃性微粉の滞留す
るおそれのある範囲の変更がないこと。

⑷

工事の形態により、「変更許可を要する工事」と⑴の「変更届を要する軽微な変更工事」とが同時に行われる場合には、「変更届を要する軽微な変更工事」に係る部分の資料を変更許可の申請に含めることができるものとするが、⑴の変更届を要する軽微な変更工事に係る部分については、変更許可に係る完成検査は要しないものとする。

⑸

変更届を要する軽微な変更工事及び確認を要しない軽微な変更工事に関する例示にあっては、別表１のとおりとする。
なお、別表１に揚げる例示以外の内容で、別表１の項目に類似又は同等であると認められるものは同じ取扱いをすることができる等、当該工事の内容により判断する。

３

火花を発する器具の使用に係る手続き「確認を要しない軽微な変更工事」のうち溶接、溶断等火花を発する器具等を使用す

23－2

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

る工事であって、安全対策上仮設防火塀等を設置して行う場合には、事前に資料の提出を求めるものであること。ただし、許可申請、仮使用承認申請において、溶接溶断等火花を発する器具の使用場所等が確認される場合は、重複して資料の提出を求めないもの
とする。
４

その他
予防規程を定めなければならない製造所等において、「軽微な変更工事」を実施した
場合は、危険物の規制に関する規則第60条の2第1項第13号の規定に従い、製造所等の位
置、構造及び設備を明示した書類又は図面に、実施日及び内容等を記録しておくこと。
なお、予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるものにあっても、「軽微な変更工事」を実施した場合は、同様に明らかにしておくことが望ましいものである
こと。

別表１
第１
１

製造所等において行われる変更工事に係る取り扱い
定義

一般的事項
１ 「取替」とは、製造所等を構成する機器・装置等を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換し、又は造り直すことをいい、「改造」に該当するものを除く。
２「補修」とは、製造所等を構成する機器・装置等の損傷箇所等の部分を修復し、現状に復することをいい、「改造」に該当するものを除く。

３「撤去」とは、製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を取り外し当該施設外に搬出することをいう。

４「増設」とは、製造所等に新たに機器・装置等の設備を設置することをいう。
※「新設」は「増設」に含まれる。

５「移設」とは、製造所等を構成する機器・装置等の設置位置を変えることをいう。

６ 「改造」とは、現に存する製造所等を構成する機器・装置等の全部又は一部を交換、造り直し等を行い当該機器・装置等の構成、機能・性能を変えることをいう。

23－3

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

第２具体的例示（共通事項）
軽微な変更工事

構造、設備等の名称変更届を要する軽微な変更工事（危険作業が伴うものは危険作業届も要する）

確認を要しない軽微な変更工事（危険作業が伴うものは届を要する）

１ 建築物、工作物〈建築物〉
・屋根(キャノピー含む)、壁、柱、床、はり等
・ひさし（張り出し長さ１ｍ以上のもの）
・ひさし（張り出し長さ１ｍ未満のもの）

補修
撤去、取替

・防火区画
・防火上重要でない間仕切り壁

補修
補修
補修

増設、移設、改造、撤去

取替、補修

・内装材
・防火設備、防火戸の自動閉鎖装置

撤去、取替、補修取替、補修・ガラス、窓枠又は窓
・階段

取替、補修
取替、補修

・地盤面
〈工作物〉

補修（クラックの補修に限る）

・保安距離又は保有空地の代替措置の塀、隔壁・架構・配管、設備等の支柱、架台・配管、設備等の支柱、架台の耐火措置
・歩廊、はしご等〈保有空地〉
・植栽

補修
補修
補修

取替
取替

補修
取替、補修

増設、移設、改造撤去、取替、補修

２ タンク等〈基礎等〉
・犬走、法面、コンクリートスラブ
・地下タンクの上部スラブ

補修（クラックの補修に限る）
補修（クラックの補修に限る）〈構造等〉
・屋根支柱、ラフター、ガイドポール等
・屋外タンクの支柱の耐火措置
・階段、はしご、手すり等
〈設備等〉

補修
取替、補修
取替

補修

・タンク元弁取替、補修・通気管（地上部分に限る）

取替、改造（無弁通気管を大気弁付通気管又は大気弁付通気管を無弁通気管に変更する場合に限る）

補修

・ｻｸｼｮﾝﾋｰﾀｰ、ﾋｰﾀｰｺｲﾙ等の加熱配管等
・内面コーティング（屋外貯蔵タンクを除く）

取替
増設

補修
取替、補修

・既設ノズルを利用した液面計、温度計等増設、移設改造、取替、撤去、補修

・雨水侵入防止措置
・感震器（電気遮断機）

増設、移設、撤去

増設、移設、改造、撤去、取替、補修
取替

・20号タンクに付随する加熱装置
・20号タンク

撤去

補修

３ 危険物設備等〈配管等〉
・配管(地下配管及び移送取扱所を除く)
・配管(地下配管及び移送取扱所を除き、フランジで接続されるものに限る)

補修、撤去、取替(概ね２ｍ以上10ｍ以
下、かつ、全長の１/２以下のもの)
補修、撤去

・２ｍ程度の短配管(地下配管及び移送取扱所に係るものを除く)

取替
増設、移設、改造、撤去、取替、補修

23－4

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

・配管の一部と考えられる程度の配管途中の流量増設、移設、改造、撤去、取替、補修

計等又はこれに伴う短配管(移送取扱所を除く）
・配管のﾍﾞﾝﾄﾉｽﾞﾙ、ﾄﾞﾚﾝﾉｽﾞﾙ、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾉｽﾞﾙ等（移送取扱所を除く）
・可とう管継手
・配管の過熱装置(蒸気、温水を用いたものを除く)

増設、移設、改造撤去、取替、補修取替（認定品以外）
取替

取替（認定品）
補修
取替、補修

・配管の過熱装置(蒸気、温水を用いたものに限る)

・配管ピット、注入口ピット、地下配管接合部の点検ます
・漏えい検査菅・漏えい検知設備
・給油ホース、給油ノズル、結合金具
〈機器等〉
・熱交換機
・ポンプ設備(移送取扱所を除く)
・熱交換機のチューブハンドル取替、補修取替(頂部に限る場合を除く)

取替(頂部に限る)、補修

取替

補修
取替、補修

撤去

取替、補修

撤去、取替

補修
取替

・熱交換器に付属する送風設備(電動機を除く)、
散水設備等
・ｽﾄﾚｰﾅｰ、弁等(移動貯蔵タンクの底弁、タンク
元弁及び移送取扱所を除く）
・攪拌装置
・炉材

取替、補修
撤去

取替、補修

撤去

取替、補修
取替、補修

・反応器等の覗き窓ガラス(サイトグラス)
・加熱又は乾燥設備に附属する送風、集塵装置(電動機以外)

取替、補修
撤去

取替、補修

・ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ・ｱﾝﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ（移送取扱所を除く)

撤去
取替、撤去

取替、補修
補修

・ﾛｰﾗｰｺﾝﾍﾞｱｰ等危険物輸送設備(電動機を除く)
・ガス回収装置撤去
増設、撤去、取替

取替、補修
補修・波返し、とい、受け皿等飛散防止装置

・保温(冷)材(屋外タンク貯蔵所のタンク本体に係るものを除く)
・排出設備(ダクト等を含む）
・換気設備(ダクト等を含む)

撤去、取替、補修
取替

補修
取替、補修

・電気防食設備〈制御装置、安全装置等〉
・圧力計、温度計、液面計、計量装置計測装置等の現場指示型計装設備
・安全弁、破裂板等安全装置
・温度、圧力、流量等の調整等を行う制御装置(駆動源、予備動力源等を含む)取替、補修増設、移設、改造撤去、取替、補修
取替、補修

取替

補修

取替

補修

取替(嵩上げを含む)

補修

・緊急遮断(放出)装置(安全弁等を除く)、反応停止
剤供給装置等の緊急停止装置(駆動源、予備動力源、不燃性ガス封入装置等を含む)
・地下タンクのマンホールプロテクター
４

防油堤及び排水設備等
・防油堤(仕切堤を含む)

補修

・防油堤水抜弁、防油堤水抜弁の開閉表示装置
・防油堤の階段(防油堤と一体構造のもの)

増設、移設、改造、撤去
取替

取替、補修
補修

・防油堤の階段(防油堤と一体構造でないもの)

増設、移設、改造、撤去

取替、補修

・防油堤の点検歩廊

移設、取替(防油堤と一体構造のもの)

取替(防油堤と一体構造でないもの）、補修〈排水溝等〉・排水溝、貯留設備、油分離槽、囲い等
取替、撤去(CNG設備に係るものに限る) 補修・ブランケット、地盤面又は舗装面(地下タンクの補修(クラックの補修に限る）
上部スラブを除く)
５ 電気設備・電気設備

増設、移設、改造(危険場所の防爆機器取替、補修、撤去を設置するものを含む)

23－5

第 23 変更許可を要しない軽微な変更
・避雷設備

取替

補修

・静電気除去装置

取替、補修

注：電気設備において給油取扱所に急速充電設備を新たに設置する場合は、「増設」に該当せず、「変更許可」を要する。
また、急速充電設備の設置位置を変える場合には「移設」に該当せず、「変更許可」を要する。
６ 消火設備及び警報設備〈消火設備〉
・消火設備(全般)

補修・ポンプ又は消火薬剤タンク

取替

補修

・消火薬剤

取替(薬剤の種類の変更を含む)

・第１～３種消火設備(散水、水幕設備を含む)の配管、消火栓本体泡チャンバー等の放出口等取替(泡ヘッドを除く)

取替(泡ヘッドに限る)

・第１～３種消火設備の弁、ｽﾄﾚｰﾅｰ、圧力計等
・第４、５種消火設備

取替、補修
増設、移設

取替、補修

〈警報設備〉
・自動火災報知設備の受信機、感知器

取替、補修

・警報設備(上記を除く)
７ その他
・標識、掲示板

第３構造、設備等の名称

増設、移設、改造、取替

補修

増設、移設

取替、補修

具体的例示（施設別事項）
軽微な変更工事
変更届を要する軽微な変更工事確認を要しない軽微な変更工事【製造所及び一般取扱所】
・ボイラー、炉等のバーナーノズル
・塗装機噴霧ノズル、ホース等

取替、補修
取替、補修

・運搬容器の充てん設備
・固定注油設備

撤去、取替

・ＮａＳ電池のモジュール

取替(半数未満に限る)【屋内貯蔵所】
・ラック式以外の棚・ラック式棚・冷房装置等補修
取替(基準適合品に限る)、補修

増設、移設、改造撤去、取替、補修

取替
取替

補修
補修

取替

補修

【屋外タンク貯蔵所】
・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾗﾀﾞｰ、浮き屋根のシール材、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ、
浮き屋根のウェザーシールド※全て浮き屋根に設ける設備
・ポンツーン

補修・保温(冷)材
・流出危険物自動検知警報装置

取替
取替

補修
補修

増設、移設、改造、取替、撤去

補修

・コーティング【屋内タンク貯蔵所】
・出入口の敷居【簡易タンク貯蔵所】

取替、補修

・固定金具
【移動タンク貯蔵所】

取替、補修

・底弁

補修

・底弁の手動又は自動閉鎖装置
・マンホール又は注入口のふた

取替・マンホール部の防熱又は防塵カバー
・品名数量表示板

補修
取替、補修
取替、補修
増設、改造、取替、補修

移設

・Ｕボルト
・可燃性蒸気回収設備(ホース含む)

取替、補修
取替、補修

・注入ホース
・箱枠

取替、補修
取替、補修

23－6

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

・国際輸送用積載式の移動貯蔵タンクの追加

増設

・コンタミ防止装置

増設、移設、改造(エアー等による底弁、吐出弁の作動方式を除く。危険場
所に防爆機器を設置するものを含む)

撤去、取替、補修【屋外貯蔵所】
・周囲の棚等取替、補修

・ラック式棚取替

補修・固体分離槽取替

補修・シート固着装置取替、補修【給油取扱所】〈工作物〉
・防火塀、犬走、アイランド等

補修・犬走等のスロープ

増設、移設、改造

・サインポール、看板等

増設、移設、改造(非危険場所に設置する電気設備又は危険場所に設置する防 撤去、取替、補修
爆の電気設備に限る)

・セルフ給油取扱所である旨の表示
・日除け等(キャノピーを除く)
・車両衝突防止装置〈給油機器等〉

補修

増設、移設、改造取替、補修撤去、取替、補修

移設、改造、撤去

取替、補修

・給油量表示装置

増設、移設、改造(非危険場所に設置する電気設備又は危険場所に設置する防 取替、補修
爆の電気設備に限る)

・カードリーダー等省力機器(ＰＯＳ等)増設、移設、改造(非危険場所に設置する電気設備又は危険場所に設置する防 撤去、取替、補修
爆の電気設備に限る)

・クイックサービスユニット
・通気管の可燃性蒸気回収装置

増設、移設、改造
増設

撤去、取替、補修
撤去、取替、補修

・タンクローリー用アースターミナル

増設、移設、改造取替、補修

・固定給油設備、固定注油設備等を構成する設備(認定品及び試験確認済に限る)

取替、撤去

補修

・セルフ用制御装置(可搬式のものを含む)
セルフ用監視機器、放送機器等

取替

補修

増設、移設、改造撤去、取替、補修

・顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の給油ﾉｽﾞﾙの静電気除去、危険物が飛散しないための措置

注１：固定給油設備において、次の場合は「取替」に該当せず、「変更許可」を要する。
① 認定品(基準適合品)以外のものに取り替える場合②③

長さ３ｍの給油ホースの固定給油設備等を長さ５ｍの給油ホースの固定給油設備等に取り替える場合
地上式固定給油設備等を懸垂式固定給油設備等に取り替える場合④⑤

ポンプ設備を油中ポンプ設備に取り替える場合
吐出量の異なる固定給油設備等に取り替える場合(例：ガソリン用固定給油設備から軽油用固定給油設備へ）⑥

シングルホースの固定給油設備等からダブルホースの固定給油設備等に変更する場合⑦⑧

ホーススライド機能を追加する場合
固定給油設備等の外装を大きくする工事に伴い、危険場所の範囲が拡大される場合⑨ 油種判定機能を追加又は削除する場合
注２：可燃性蒸気流入防止構造において、次のものは「取替、補修」に該当せず、「変更許可」を要する。
①

可燃性蒸気流入防止構造を有しない固定給油設備等から当該構造を有する固定給油設備等に取り替える場合②

可燃性蒸気流入防止構造を有する固定給油設備等から当該構造を有しない固定給油設備等に取り替える場合③ 可燃性蒸気流入防止構造の方式を変更する場合〈その他設備機器等〉
・オイルキャビネット
・洗車機、蒸気洗浄機、部品洗浄台、混合燃料
調合器、尿素水溶液供給機、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰﾃｽﾀｰ、
ｻｲﾄﾞｽﾘｯﾌﾟﾃｽﾀｰ、ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾕﾆｯﾄ、ﾌﾞﾚｰｷﾃｽﾀｰ、撤去、取替、補修
取替(洗車機のレール長の延長は、「変補修更許可」を要する)、撤去

ｵｰﾄﾘﾌﾄ、ｳｫｰﾙﾀﾝｸ

23－7

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

・自動車の点検等に使用する機器等(ｽﾌﾟﾚｰ洗浄器、マット洗い機、ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ、増設、移設、改造(非危険場所に設置する電気設備又は危険場所に設置する防爆の電気設備に限る)、取替、撤去、補修

ﾀｲﾔﾁｪﾝｼﾞｬｰ、ﾎｲﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ、ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴｱｰｽﾀﾝﾄﾞ、ｵｲﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ、ｵｰﾄｱﾅﾗｲｻﾞｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ、
ｴｱｰｸﾘｰﾅｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾃｽﾀｰ、ﾙﾌﾞﾘｹｰﾀｰ、
ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞﾃｽﾀｰ等)
・緊急用発電機、可搬式ポンプ〈ＣＮＧ等の設備〉
・受入設備本体増設、移設、改造撤去、取替、補修

取替〇圧縮機
・本体、異常高圧防止用自動停止装置
・逆止弁

取替、撤去
撤去

補修
取替、補修

〇充てん用ポンプ機器
・本体
〇貯蔵設備

取替

・本体
・障壁

撤去
取替、撤去

補修
補修

取替、撤去
撤去

補修
取替、補修

・地上配管
・地下埋設配管撤去
取替、撤去、補修取替、補修

・ガス検知警報設備、緊急供給停止装置、起動装置

取替、撤去

補修

・ポンプ機器、地上配管

撤去

取替、補修

・地上埋設配管・起動装置

取替、撤去、補修
取替、撤去

補修

増設、移設、改造、撤去

取替、補修〇ディスペンサー
・本体
・充てんホース
〇ガス配管

〇防火設備

〇その他
・圧縮天然ガス等充てん設備の付随設備〈単独荷下ろしに係る安全対策設備〉
・コンタミ防止装置、過剰注入防止装置

増設(性能評価を受けたものに限る)、
取替

・タンク貯蔵量表示装置

増設、取替

・照明設備

増設(非危険場所に設置する電気設備又 取替(非危険場所に設置する電気設備又は危険場所に設置する防爆の電気設備 は危険場所に設置する防爆の電気設備
に限る)
に限る)

・消火器、乾燥砂、緊急用電話、ＤＣＤボックス【販売取扱所】
・延焼防止用のそで壁、ひさし又は垂れ幕
・棚

増設

取替

取替

補修
取替、補修、撤去【移送取扱所】
・土盛り等漏えい拡散防止設備、衝突防護設備
・監視小屋

増設

取替、補修
取替、補修

・ポンプ設備補修・切替弁、制御弁等
・緊急遮断弁、ピグ取扱装置、感震装置

取替

取替、補修
補修

・巡回監視車、防舷材、漏えい検知口
・漏えい検知装置

取替

取替、補修
補修

23－8

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

第４具体的例示（その他）

変更届を要する軽微な変更工事【構造又は設備等の変更を目的としない工事の取扱い】
・固定給油設備、固定注油設備の修理又は計量検定のための一時的な撤去、取付け及びこれに伴う代替の固定給油設備、
固定注油設備の一時的な新設及び撤去の一連工事。
【常置場所の変更】
・同一敷地内における屋外から屋外への常置場所の変更
・同一敷地内における屋内から屋外への常置場所の変更
・同一敷地内における屋内から屋内(同一建物に限る)への常置場所の変更【タンク本体に係る補修工事】
・タンク本体に係る補修工事(別添２)【地下タンク内面コーティング】
・既設のマンホールを利用してコーティングを行う場合(新たにマンホールを設置し、コーティングを行う場合は「変更許可申請」及び「完成検査前検査」を要する(資料編第４－13.1⑶参照)
変更届を要しない軽微な変更工事【構造又は設備等の変更を目的としない工事の取扱い】
・塗装工事
・点検のための設備等の分解、清掃、組立等の一連の工事【土壌調査に伴う工事の取扱い】
・マンホールを設置しない地盤面のボーリング(土壌汚染対策法に関する一時的な表層ガス調査等)23－9

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

別表２

タンク本体に係る補修工事（平９.３.26 消防危第36号通知）

１

用語の意義
⑴ 「重ね補修」⑵⑶：母材表面に当て板を行い、当該当て板外周部全周をすみ肉溶接によって接合する補修（タンク付属物取付用当て板を除く）「肉盛り補修」：母材及び部材の表面に金属を溶着する補修「溶接部補修」：溶接部を再溶接する補修（グラインダー仕上げ等の表面仕上げのみの場合を除く）

２

変更届を要する軽微な変更工事となる溶接工事
項

⑴

目

付属設備

内
①

装

件

階段ステップ、配管サポート、点検用（タンク付属物

架台サポート、アース等の設備の取付工

取付用当て板

事

を含む）

条

②

ノズル、マンホール等に係る肉盛り補修③

屋根板及び側板の溶接部（タンク内容
積から空間容積を引いた容量の危険物を貯蔵する場合に、危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。）以外の部分（以下「気相部」という。）におけるノズル、
マンホール等に係る溶接部補修工事⑵

屋根板（圧力タンク及び浮き屋根式
タンクを除く）⑶

側板

１箇所当たり0.09㎡以下①

重ね補修工事②

肉盛り補修工事①

気相部における重ね補修工事②

気相部における肉盛り補修工事③

溶接部における肉盛り補修工事

で合計３箇所以下（溶接継手から該当母材の板厚の５倍以
⑷

底板

①

１箇所当たり0.09㎡以下

１箇所当たり0.003㎡以下
で、かつ、母材１枚に対し上の間隔を有しているもの）て３箇所以下側板内面から600㎜の範囲以外のアニ

１箇所当たり0.09㎡以下

ュラ板又は底板の重ね補修工事のうち底部板面積の１/２未満で別表３の分類欄
が〇の工事（特定屋外貯蔵タンク以外の
屋外貯蔵タンク（以下「特定以外の屋外
貯蔵タンク」という。）にあっては、これに相当する工事をいう。）

23－10

で合計３箇所以下

第 23 変更許可を要しない軽微な変更②

側板内面から600㎜の範囲以外のアニ

１箇所当たり0.003㎡以

ュラ板又は底板の肉盛り補修工事（溶接

下で、かつ、全体補修が部から当該板の板厚の５倍以上の間隔

アを有して行うもの）

特定以外の屋外貯蔵タ
ンク：0.03㎡以下

イ

１万㎘未満の特定屋外貯蔵タンク：0.06㎡以下

ウ

１万㎘以上の特定屋外貯蔵タンク：0.09㎡以下③

側板内面から600㎜の範囲以外の底板に係る溶接部補修工事

１箇所当たり長さ0.3ｍ
以下で、かつ、全体補修がア

特定以外の屋外貯蔵タ
ンク：1.0ｍ以下

イ

１万㎘未満の特定屋外貯蔵タンク：3.0ｍ以下

ウ

１万㎘以上の特定屋外貯蔵タンク：5.0ｍ以下

⑸

製造所等の
タンク

屋外タンク貯蔵所の例によることとされている製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタンク並びに屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タン
クについても上記と同様

23－11

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

別表３

アニュラ板又は底板の重ね補修

補修場所

内

容

条

件

分類

アニュラ板・

当て板・ 側板より600㎜以外で底部板

第23－１図を満足する

〇

底板

はめ板

第23－１図を満足しない―

第23－１図を満足する〇

第23－１図を満足しない―

第23－１図を満足する〇

第23－１図を満足しない―

面積の１/２未満

取替

肉盛り補修

第23－１表材

質

肉盛り補修

肉盛り溶接可能面積
１箇所に対し板１枚に対し軟鋼（SS,SM,SB材等）

200㎠以下0.06㎡又は板面積の３％のいずれか小さい値

高張力鋼・低合金鋼

100㎠以下0.03㎡又は板面積の２％のいずれか小さい値

注：肉盛り溶接相互間の距離は50㎜以上離すこと。

第 23－１図23－12

第 23 変更許可を要しない軽微な変更

当板の種類

タンク付属物取付

位置

処置

底板上

当て板の機能上必要な板厚とし、4.5㎜以上のアニュラ板（※）

連続すみ肉溶接で取り付ける。

用当て板
溶接継手線上タンク底板腐食部
補修用当て板

底板上
アニュラ板上
溶接継手線上底部の板の板厚と同板厚の当て板とし、全厚連
続すみ肉溶接とする。
底部の板の板厚と同板厚の当て板とし、全厚連
続すみ肉溶接とする。

※アニュラ板上に取り付けるタンク付属物取付用当板の材質は、アニュラ板の応力発生
範囲及び溶接継手線上に位置しない限り底板と同等でよい。

23－13