Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

目次
1. サービス概要
2. 導入メリット
3. 導入コスト
4. 導入状況と今後の展開について

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

1目次
1. サービス概要
2. 導入メリット
3. 導入コスト
4. 導入状況と今後の展開について

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

2

1. サービス概要

IoT+Turbino ⇒IoT技術を、弊社の発電機タービンに導入

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

3

1. サービス概要■ 発電機タービンに IoT技術を導入してタービンの■するやを実現する

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

4

1. サービス概要⇒ データの重要度を2パターンに分けて収集◎発電機出⼒ / 回転速度 / 蒸気条件 / 原因別の重・軽故障 / 重要イベント など◎上記以外の各種圧⼒ / 温度 / その他イベント など
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

5

目次
1. サービス概要
2. 導入メリット
3. 導入コスト
4. 導入状況と今後の展開について

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

62. 導入メリット■ タイムリーなメンテナンス■ オペレーターのスキルアップ■ 異常を予兆し、重⼤故障の未然防⽌■ ⾼効率なオペレーションをサポート など

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

7

2. 導入メリット

タービン軸振動

事例 ①

発電出⼒上昇時に軸振動が上昇

発電電⼒
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

82. 導入メリット
事例 ①① 出⼒を急激に増加させた② 排気温度が急激に変化③ ケーシングの熱変形によりラビリンスパッキンとロータが接触し、軸振動が増加した
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

92. 導入メリット
事例 ①■ 軸振動が増加するとラビリンスパッキンとタービンロータが接触し、スキマが増える⇒ 蒸気が漏れて、タービンの性能 (燃費) が約1-2%悪化する■ 10年かけて約2%程度性能が低下したと仮定するとその損失は電気代換算で約8,000万円に相当する(概算式 : 100kW(1%) x10円 x8,000h(1年) x10年 = 8,000万円)■ 運転方法を改善するだけでスキマが経年的に増えることを予防できる⇒ 運転方法の改善を提案し、損失を未然に防⽌した
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

10

2. 導入メリット

第1段 圧⼒事例 ②

2018年12月20日頃から最⼤発電出⼒が低下し1段後圧⼒が上昇
発電電⼒
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

11

2. 導入メリット
事例 ②ボイラー⽔の⽔処理を怠った

蒸気タービン内でシリカが析出し付着

ノズルへのシリカ付着

蒸気流路が狭くなり、蒸気が流れにくくなる

発電出⼒が低下、1段後圧⼒が上昇

動翼へのシリカ付着
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

12

2. 導入メリット
事例 ②第1段 圧⼒

メンテナンス前メンテナンス後タービンを2日間停⽌させ簡易メンテナンスを実施しほぼ計画通りの発電出⼒に回復した
発電電⼒
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

13

2. 導入メリット
事例 ②
次の計画停⽌まで5ヶ月…
■ メンテナンスをおこなわずに運転を続けた場合⇒ 2,000kW x10円 x720h x5ヶ月 = 7,200万円の売電収入が減少する■ 異常の早期発⾒、早めの処置が⼤きな収益差を⽣んだ⇒ 速やかに開放・清掃することを推奨し、顧客の損失を未然に防⽌した(2日間のメンテナンス休⽌による損失 : 650万円)

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

14

目次
1. サービス概要
2. 導入メリット
3. 導入コスト
4. 導入状況と今後の展開について

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

15

3. 導入コスト＜イニシャルコスト＞
新規タービン

既設タービン
PLCあり

約150万円

PLCなし

約60万円

約200万円※ 既設タービンは、IoTurbino仕様への改造が必要となります※ 上記の⾦額内訳は、部品・設計・⼯事費⽤となります (出張費 除く)※ 実際に掛かった費⽤(PLCなしの場合) : A社 217万円 / B社 213万円 / C社 202万円※ 新規タービンは、TCP(タービンコントロールパネル)のコストアップ分となります
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

16

3. 導入コスト＜ランニングコスト＞⇒ アプリケーションの使⽤料 : 20,000円/月が発⽣します(但し、保証期間中(1年間)は無料でご使⽤いただけます)

アプリケーション / ログイン画面

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

17

3. 導入コスト＜ランニングコスト＞⇒ アプリケーションの使⽤料 : 20,000円/月が発⽣します(但し、保証期間中(1年間)は無料でご使⽤いただけます)

アプリケーション / 計測値 閲覧画面①
Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

18

3. 導入コスト＜ランニングコスト＞⇒ アプリケーションの使⽤料 : 20,000円/月が発⽣します(但し、保証期間中(1年間)は無料でご使⽤いただけます)

アプリケーション / 計測値 閲覧画面②

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

19

3. 導入コスト＜ランニングコスト＞⇒ アプリケーションの使⽤料 : 20,000円/月が発⽣します(但し、保証期間中(1年間)は無料でご使⽤いただけます)

アプリケーション / スマートフォン画面

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

20

目次
1. サービス概要
2. 導入メリット
3. 導入コスト
4. 導入状況と今後の展開について

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

21

4. 導入状況と今後の展開⇒ 国内外19台の発電機タービンにIoTurbinoのサービスを提供中 (2020年3月時点)⇒ 他22台もIoTurbino仕様として新規納入しており随時サービスを開始予定 (2020年3月時点)⇒ AI導入など、サービスの質向上を追求

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

22

4. 導入状況と今後の展開

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

23

Copyright 2018 SHINKO IND.LTD. All Rights
Reserved.

24