四国電力，四国電力送配電，四国総合研究所
研究期報１１6 (2022年6月) 22－30

既設アナログカメラを活用したデジタルＩＴＶシステムの開発㈱四国総合研究所
エネルギー技術部㈱四国総合研究所
エネルギー技術部(現：四国計測工業㈱ 西条事業所)

キーワード：

工業用テレビシステム
同軸ケーブル
減衰率
アナログカメラ
HD-SDI カメラ
IP カメラKey Words：

海稲
土田

隆成
雅彦

ITV system
Coaxial cable
Attenuation rate
Analog camera
HD-SDI camera
IP camera

Development of the Digital ITV System Utilizing Existing Analog Cameras

Shikoku Research Institute, Inc., Energy Engineering Department
Takashige Kaine and Masahiko Tsuchida

Abstract

We have developed a new digital ITV system that can operate both digital and analog cameras on the digital system
including existing analog cameras and existing low-frequency coaxial cables.
Conventional ITV system is based on an analog system in many cases and it is not compatible with digital cameras.
It is very difficult to operate digital cameras on a conventional ITV system and replacement of the entire analog
system is usually required in order to introduce new digital cameras.
In this paper, we describe the method of digitized analog ITV system, the result of HD-SDI signal transmission
tests in low-frequency coaxial cables, and the outline of the digital ITV system operated in a thermal power plant.

－ 22 －

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

1. はじめにアの選定や各種試験，ならびに ITV 制御装置のソ

火力発電所では，複数のカメラやその制御装置，

フトウェア製作等を行った。

映像切替器やモニタ等の機器を組合わせたシステ
ム(Industrial Television System 以下，ITV シ＜基本設計仕様＞

ステム)を設置し，中央制御室等から現場各所を遠① 新 1 号 ITV に 2 号 ITV を統合したシステム

隔監視している。

を構築する。

ITV システムは，通常の監視はもとより現場異② 汎用デジタルカメラ方式を使用したシステ

常時の監視が遠隔ででき，運転員の省力化にもつムとする。

ながるため重要性が高まっており，高画質・高機③ アナログカメラとデジタルカメラが混在す

能なデジタルカメラによる監視機能の強化が求める環境において，すべてのカメラを一様に制られている。

御し，映像を一様に監視できる。

従来型であるアナログ方式の ITV システムは，④ カメラの取替や増設は，製造メーカや機種のデジタル方式との互換性がないため，これまでは

制約なく，1 台毎にアナログ，デジタルを任同一システム上で両方式のカメラを運用すること意に選定できる。

は困難であった。デジタルカメラを新たに導入す⑤ 2 号 ITV は，既設アナログカメラ毎に敷設さるためには，アナログ方式の ITV システム全体をれているケーブルを流用することで設備投デジタル方式に更新することが一般的であるが，資を抑制する。

更新費用が高額となるため，ユーザの大半は，アナログ方式を使い続けているのが実情であった。

3.2 2 号 ITV システム概略

本稿では，既設アナログシステムを最大限に活2 号 ITV のシステム概略を図 1 に示す。2 号機で用し，デジタルカメラへの部分取替や増設が可能

は，制御室Ⅰと制御室Ⅱにそれぞれ独立した ITVで，かつ同一システム上で両方式のカメラを運用

システムが導入されている。現場各所に設置されできるデジタル ITV システムを開発したので報告

たアナログカメラは，重畳器を介してアナログ映する。

像切替器と低周波同軸ケーブルで接続されている。
ITV 制御装置は，ITV モニタに出力するカメラ映

2. 統合 ITV システム開発の背景

像の選択や，カメラ操作に用いる制御信号(パン・

四国電力㈱西条発電所では，1 号機のリプレー
ス工事に伴い新設する中央制御室(以下，新中央制

チルト・ズームを制御する信号：以下，カメラ制御信号)を送信している。

御室)に，現行の主要設備用の制御室Ⅰと，周辺設

カメラ毎に敷設されている既設同軸ケーブルは備用の制御室Ⅱを統合し，新 1 号機と現行 2 号機

最長で数百メートルあり，再敷設する場合は工事の運転監視を行う計画である。

費が高額となるため，可能な限り流用することを新中央制御室においてカメラを一様に制御・監計画している。しかし，既設同軸ケーブルはアナ視する計画のため，新 1 号機用 ITV システム(以ログカメラ用の低周波同軸ケーブル ※1 であるた

下，新 1 号 ITV：デジタル方式)と現行 2 号機用 ITVめ，高周波のデジタル信号を送信する場合は減衰システム(以下，2 号 ITV：アナログ方式)を統合しが大きくなり，伝送距離が短くなることが想定さた ITV システム (以下，統合 ITV)による現場監視れる。

が必要となった。

そこで低周波同軸ケーブルにおけるデジタルカ

統合 ITV の開発にあたり，基本設計仕様を次項のように定め，将来的に完全デジタル化への移行

メラ適用の可否を評価するため，デジタルカメラ
方式の比較検討を行った。

も可能なシステムとして開発した。
※1 高周波同軸ケーブルと区別するため，アナログカメラ用

3. 統合 ITV システムの設計

同軸ケーブルを低周波同軸ケーブルと記載

3.1 基本設計仕様
基本設計仕様を以下に定め，最適なハードウェ－ 23 －

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

ITV
モニタ(NTSC)

ITV
制御装置

ア
ナ
ロ
グ
映
像
切
替
器

い可能性がある。

重畳器(d) 映像遅延
映像遅延には，撮影した映像をカメラ内部で最長
数百 m

信号処理する時間(カメラ内部信号処理遅延)と，

カメラ(37 台)ITV モニタで映像を表示中に別のカメラに切替えた場合に，その映像がモニタに表示され始めるまでの時間(モニタ映像切替遅延)がある。ア
ナログカメラに慣れている場合，0.5 秒以上の＜制御室Ⅰ＞

遅延があれば，映像遅延として認識される場合

＜現場＞

が多い。

(a) 2 号 ITV(主要設備)(e) 旋回式カメラ
ITV
モニタ(NTSC)

ITV
制御装置

ア
ナ
ロ
グ
映
像
切
替
器

カメラの撮影範囲によっては，水平方向に対し仰角・俯角両方向の撮影が必要となる。ドー

重畳器

ム型カメラは，構造上カメラの背面が撮影でき
最長
数百 m

ず撮影範囲が限られるため，設置個所の状況に

カメラ
(9 台)

より設置台数を増やす必要性があり，旋回式カメラの有無が重要となる場合がある。

＜制御室Ⅱ＞＜現場＞(2) デジタルカメラ方式の選定(b) 2 号 ITV(周辺設備)

監視用途 として一般的 なデジタルカメラ方式

2 号 ITV システム概略(AHD，HD-TVI，HD-CVI，HD-SDI，IP)の仕様をそれ

図1

ぞれ比較した。(表 1)
3.3 デジタルカメラ方式の比較検討(a) AHD，HD-TVI，HD-CVI 方式(1) 比較項目の選定

低周波同軸ケーブルの使用を前提に開発されデジタルカメラ方式の選定にあたり，以下の項

たカメラで，高画質のカメラ映像を約 500m 伝送

目について比較した。

することができる。しかしこれらのカメラは，(a) カメラ画素数

同じカメラ方式であってもメーカが異なれば互

デジタルモニタの一般的な画素数は 200 万画
素(解像度 1980×1080)であるため，鮮明な画像を表示するためには，カメラも同画素数が必要となる。

換性が保証されておらず，映像が映らない可能性がある。
このため，これらの方式の統合 ITV への適用は見送ることとした。

アナログカメラ映像(36 万画素)をデジタルモ(b) HD-SDI 方式

ニタに表示した場合，約 6 倍の拡大となり，映SMPTE 292M(Society of Motion Picture and

像の不鮮明さが顕著となる。また将来的に，画

Television Engineers：米国映画テレビ技術者

像処理による異常検知等の機能を付加する場合

協 会)で 規定され た放送用 標準規格 で， SMPTE

も高画素数の映像が望ましい。

170M で規定されたアナログ放送規格(NTSC)の後(b) 映像伝送距離

継規格であり，高周波同軸ケーブルを使用して低周波同軸ケーブルを使用するためには，カ100m の映像伝送が可能である。HD-SDI 信号の周メラ映像信号が現場適用に支障のない距離

波数は 1.485GHz と高く，低周波同軸ケーブルを(300m 程度)を伝送できることが必要である。

使用した場合は伝送可能距離がさらに短くなる(c) 互換性

が，ケーブル両端に EX-SDI(Extended Serial

同じ方式のカメラを使用した場合においても，メーカや機種を問わず映像の送受信が保証されていなければ，ITV モニタに映像が表示できな－ 24 －

Digital Interface)変換器を接続することで，約 300m まで延長できる可能性がある。(図 2)
同規格を満たしている機器は，メーカが異な既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

る場合にも互換性が保証されている。映像遅延(c) IP 方式

は，目視では判別できない程度であるため，本撮影した映像をインターネットプロトコルに稿では遅延なしとしている。また旋回式カメラ

準拠したデータ形式に変換し，伝送する方式での機種もあり，その通信コマンドが公開されてある。低周波同軸ケーブルにそのまま接続している場合が多い。

の伝送はできないが，LAN-同軸変換器を付加す以上から，HD-SDI 方式は伝送可能距離の制約ることで，1000m 程度までは問題なく動画が送を満たす場合には，統合 ITV への適用に最も有信できる。

望な方式であると考えられる。

IP 方式は，撮影した映像を H.264 等の方式で圧縮処理する時間と，カメラ切替時に通信を確立する時間により遅延が発生する。前者は 1 秒程度であるが，原理上短縮することは困難である。後者は数秒程度あるが，映像データ変換器を付加し通信状態を常時確立させておくことで，遅延を解消できると考えられる。
また映像データ変換器は，IP 映像の HD-SDI 映

図2

像信号への変換・常時出力，さらに ITV モニタ

EX-SDI 変換器にカメラ映像だけを表示させるための画像処理
表1
方式

画素数

デジタルカメラ仕様比較

映像
伝送距離

映像遅延 ※2
互換性

旋回式
カメラ

評価

無

△

適用困難

無

無

○

カメラ内部
信号処理

モニタ
映像切替

×

無

○

※1

AHD
（Analog High Definition）
HD-TVI（High Definition
Transport Video
Interface）

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

参
考

200 万

約 500m

HD-CVI（High Definition
Composite Video
Interface）
100m 未満(EX-SDI
変換器無)HD-SDI(High Definition Serial
Digital Interface)

200 万

IP
(Internet Protocol)

200 万

1000m※3(LAN 同軸
変換器有)

○

約1秒

数秒
→無 ※4

○

NTSC
(National Television
Standards Committee)

36 万

約 500m○無無○約 300m(EX-SDI
変換器有)○：対応可 △：通常の方法では対応困難 ×：対応不可
当社調べ：インターネットや聞取り等で主要な機器を調査したため，市販カメラ全ての調査は未実施※1 低周波同軸ケーブルを使用した場合の想定距離※2 目視で確認できない程度の遅延は無と記載※3 映像伝送に支障のない通信速度を確保できると想定した距離を記載※4 映像データ変換器使用時－ 25 －

適用可(ケーブル長300m 未満：
HD-SDI
300m 以上：IP)－(ｱﾅﾛｸﾞｶﾒﾗ)

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

機能(ブラウザ上に表示される操作画面と映像画試験概要，使用した装置は図 4 の通りである。

面から，映像画面のみを抽出・拡大)を有したソフ

RF ジェネレータより 742.5MHz，10dBm の信号を出

トウェアをインストールしている。(図 3)

力し，接続する同軸ケーブルの本数を増やしなが以上から，IP 方式は統合 ITV への適用は可能で

ら強度測定を行った。測定の結果，信号強度はケーあり，映像伝送距離が長いため適用範囲も広くな

ブル本数に比例して減少し，その減少量 を同軸るが，付加機器数が多くなることと若干の遅延がケーブル減衰量とすると，測定値と理論値はほぼ発生するため，優位性は HD-SDI 方式にあると考え一致し，本試験方法が妥当であることが確認できられる。

た。(図 5)
なお試験用に製作した同軸ケーブルは，関西通信電線㈱製 3C2V，ケーブル長：23.5m，減衰量：396dB／km(770MHz)であり，コネクタを含めた 1 本
当たりの減衰量は 9.9dB／本(770MHz)で，現場に敷設している低周波同軸ケーブル(7C2V)50m と同(a)使用前

図3程度である。

カメラ映像画面

操作画面(b)使用後

映像データ変換器使用前／後の映像比較

10dBm＠742.5MHz
信号発生装置(RF ジェネレータ)

４. 低周波同軸ケーブルを用いた HD-SDI 信号伝送

信号強度測定装置(スペクトラム
アナライザ)

HD-SDI 方式は統合 ITV への適用が最も有望であ

同軸ケーブル 1～10 本・Agilent
・アドバンテスト社製
technologies 社製
・型番：R3162
・型番：N9310A

るが，伝送可能距離が限られるため，HD-SDI 方式(a)試験方法

試験の適用範囲を明らかにする試験を行った。
HD-SDI 方式は，(一社)電波産業会「1125/60 方-42.5dBm

式 HDTV 信号のビット直列インターフェース規格」
において，同軸ケーブルの減衰量が，HD-SDI 信号-2.62dBm

受信強度の 1/2 クロック周波数 742.5MHz において 20dB 以

742.5MHz下であれば，映像伝送が保障されるよう規定され周波数742.5MHzている。この減衰量は，高周波同軸ケーブル(5CFB)(b) 信号受信強度(c) 信号受信強度(同軸ケーブル 1 本)

(同軸ケーブル 5 本)の距離に換算すると約 100m であるが，低周波同軸

図4ケーブルを使用する場合は減衰量がより大きくな
るため，信号伝送試験により減衰量と映像伝送可

低周波同軸ケーブルの減衰量測定試験
100

否の関係性を評価した。

実測値
理論値

減衰量 [dB]80

４.1 ラボ試験(1) 試験方法および妥当性確認
既設低周波同軸ケーブルの減衰量を市販の測定

40
20

機器(ネットワークアナライザ)を用いて測定する

0

場合，ケーブルを閉回路にしなければならないが，

0

既設低周波同軸ケーブルは両端が相当距離離れて

50

減衰量 ＝
出力信号強度－受信強度
100 150 200 250

同軸ケーブル長(3C2V) [m]

いるため閉回路の作成は困難である。
そこで，信号発生装置(RF ジェネレータ)と信号

60

図5

強度測定装置(スペクトラムアナライザ)をそれぞにより減衰量を測定することとした。

－ 26 －

低周波同軸ケーブル減衰量測定試験結果

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発(2) HD-SDI 信号伝送試験

カメラ制御状態も確認した。なおカメラ接続時にHD-SDI 信号の低周波同軸ケーブルにおける伝は，それぞれ変換器を付加している。(図 7)

送距離を測定するため，同軸ケーブルの接続本数

表 3 に試験結果を示す。ケーブル減衰量 81dB(地を増やしながら，HD-SDI カメラ映像をモニタ表示

点 C)までは，HD-SDI カメラ，IP カメラの映像状

し，その状態を確認した。

態，カメラ制御状態とも良好であった。減衰量がEX-SDI 変換器を接続しない場合は，ケーブル減

88dB である地点 D では，HD-SDI カメラ映像は映ら

衰量 32.4dB(現場敷設ケーブル長 150m 相当)までず制御もできなかったが，IP カメラは映像・制御

映像が映ることを確認できたが，現場では十分なとも良好であった。前述のラボ試験においても，

距離ではなく，伝送距離の延長が必要である。

ケーブル減衰量 82.3dB の場合は良好で，91dB でEX-SDI 変換器を付加した場合は，ケーブル減衰量 82.3dB(現場敷設ケーブル長 400m 相当)まで映はカメラ映像が映らなかったことより，ほぼ同様の試験結果となった。(表 3)

像が映ることを確認できた。同変換器を付加する

これらの試験結果や，同軸ケーブルの経年劣化ことにより伝送距離が 2 倍以上延長できることを等による減衰量増加を考量し(尤度 20dB 程度)，統確認できた。(図 6，表 2)

合 ITV ではケーブル減衰量が 62.5dB(距離換算300m)以内であれば HD-SDI カメラを適用し，それITV モニタ

EX-SDI
変換器

以上において IP カメラを適用することとした。

アナログカメラ(既設)

HD-SDIカメラ

同軸ケーブル(23.5m/本)

信号発生器
(試験用)

EX-SDI
変換器

図6

HD-SDI 信号伝送試験状況(ラボ)

表2

HD-SDI 信号伝送試験結果(ラボ)

ケーブル長[m]
3C2V
(試験用)

7C2V※
(現場)

23.5
47
70.5
94
117.5
141
164.5
188
211.5
235

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

カメラ映像状態(○：良好 ×不良)
EX-SDI
EX-SDI
変換器
変換器
無
有
○
○
○
○
○
○
×
○
×
○
×
○
×
○
×
○
×
×
×
×

IP カメラ
(試験用)

HD-SDI カメラ(試験用)(a) 試験状況(現場カメラ側)
ITV モニタ
(既設)

ケーブル
減衰量
(実測値)
[dB]
12.6
22.4
32.4
42.5
52.5
62.5
72.6
82.3
91.0
100

信号強度測定器(試験用)

ITV モニタ(試験用)

ITV 制御装置(試験用)(b)試験状況(制御室側)

図7HD-SDI 信号伝送試験状況(現地)表3※現場ケーブル長は，7C2V ケーブルの減衰量から算出した推定値

4.2 現地試験
現場敷設している低周波同軸ケーブル 4 本を選定して両端を解線し，現場カメラ側に信号発生器
を，制御室側に信号強度測定装置を接続して，ケーブル減衰量を測定した。またあわせて，HD-SDI カ
メラ，IP カメラを接続した場合の映像伝送状態やHD-SDI 信号伝送試験結果(現地)

試験
個所

ケーブル
減衰量
[dB]

地点Ａ
地点Ｂ
地点Ｃ
地点Ｄ

48
58
81
88

○：良好

HD-SDI カメラ
※1
映像

制御

映像

制御

○
○
○
×

○
○
○
×

○
○
○
○

○
○
○
○

×：不良

※1 ミカミ製 PTC-113-HDSDI－ 27 －IP カメラ※2※2 ミカミ製 PTC-113-HDIP

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

5. 低周波同軸ケーブルを活用したデジタル化時のカメラ構成

6. 統合 ITV システム製作
6.1 ハードウェア

低周波同軸ケーブルを流用したまま既設アナロ

統合 ITV の外観を図 9 に，概略を図 10 に示す。

グカメラを HD-SDI カメラや IP カメラに取替える

カメラ 58 台のうち，流用している 2 号 ITV 用アナ

場合は，既存のアナログ映像切替器(NTSC 方式)を

ログカメラ(計 36 台)は，将来的に HD-SDI カメラ

デジタル映像切替器(HD-SDI 方式)に取替え，変換への置換も可能である。(表 4)器を付加することで取替可能となる。なお，カメタ(12 台)に任意のカメラ映像を出力することがラの取替は任意のカメラ 1 台単位でできるほか，

でき，操作 PC(5 台)それぞれから映像切替やカメ取替時に再度アナログカメラを選定することもでラ操作が可能である。

きる。それぞれの方法を以下に記載する。

全ての ITV モニ

操作 PC のカメラ操作信号は，制御 PC に送信され，それらに対応するカメラ毎の制御信号に変換

5.1 既設アナログカメラ活用方法

した後，カメラへと送信している。また制御 PC は

映像変換器を用いて NTSC 信号を HD-SDI 信号に

予備機を 1 台有しており，制御 PC1 にトラブルが変換し，デジタル映像切替器に入力することで，発生した場合は，自動で制御 PC2 に制御が移行す

既設のアナログカメラと低周波同軸ケーブルを活る。

用することができる。なお，カメラ制御信号を映

なお，概略図には，現在のシステム構成(既設機

像信号に重畳し，同軸ケーブルで伝送する重畳器

器・新設機器)に加え，将来的なデジタルカメラへは既設流用が可能である。(図 8-①)の取替・増設時の機器構成も記載している。

5.2 デジタルカメラへの取替方法
既設同軸ケーブル長が 300m 未満の場合は HD-

ITV モニタ

操作 PC
モニタ

SDI カメラを，それ以上の場合は IP カメラを選定
し，各変換器(EX-SDI 変換器／LAN・同軸変換器)を付加することで，低周波同軸ケーブルを活用したデジタルカメラへの取替が可能である。
各変換器は，カメラ制御信号の重畳機能も有しているため,重畳器の設置は不要である。また IP(a) モニタ

カメラは，前述の映像データ変換器の付加が追加で必要となる。(図 8-②)

(

デ
ジ
Ｈ
タ
Ｄ
ル
Ｓ映
Ｄ像
Ｉ切
替
器

映像
変換器

重畳器
①アナログカメラ-

EX-SDI
変換器

300m 未満

LAN・同軸変換器

300m～1000m LAN・同軸

EX-SDI
変換器)(b) ITV 制御装置

映像データ
変換器

図9

変換器
②デジタルカメラ＜制御室＞
アナログカメラ

表4＜現場＞

デジタルカメラ(HD-SDI)

低周波同軸ケーブル(既設)

図8

統合 ITV システム外観(工場試験時)

デジタルカメラ(IP)

カメラ設置個所
新 1 号 ITV
2 号 ITV(主要設備)
2 号 ITV(周辺設備)

その他ケーブル

デジタル化時のカメラ構成－ 28 －

カメラ設置台数
アナログ
カメラ
固定
0
19
2

旋回
0
8
7

[台]
HD-SDI
カメラ
固定
11
10
0

旋回
0
1
0

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

変換器(LAN/485)

HUB

ITV
モニタ

ITV
モニタ

デ
ジ
タ
ル
映
像
切
替
器

In

映像
変換器
(NTSC→
HD－SDI)Out

EX-SDI
変換器

EX-SDI
変換器(HD-SDI)

HUB

重畳器(RS485)

重畳器
(電源)
)

Out

変換器
(LAN／同軸)

映像データ
変換器
制御 PC1

変換器(LAN／同軸)

現場

制御室Ⅰ

2 号 ITV(主要設備)

制御 PC2
(予備)

デ
ジ
タ
ル
映
像
切
替
器

変換器
(LAN/485)

HUB(HD-SDI)

デ
ジ
タ
ル
映
像
切
替
器
(HD-SDI)

In

映像
変換器
(NTSC→
HD－SDI)

操作 PC1

映像データ
変換器

重
畳
器

EX-SDI
変換器

EX-SDI
変換器

変換器(LAN／同軸)

変換器(LAN／同軸)

現場

制御室Ⅱ

2 号 ITV(周辺設備)
In

重畳器
(電源)

)

変換器
(LAN/485)

In

映像データ
変換器

In

EX-SDI
変換器

EX-SDI
変換器

変換器(LAN／同軸)

変換器(LAN／同軸)

HUB
現場

新中央制御室HD-SDI
旋回式ｶﾒﾗ
HD-SDI
固定式ｶﾒﾗ

新 1 号 ITVIP
旋回式ｶﾒﾗ

既設機器(流用)

ｱﾅﾛｸﾞ
旋回式ｶﾒﾗ図 10

低周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ(既設)

信号ｹｰﾌﾞﾙ

新設機器

高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ(新設)LAN ｹｰﾌﾞﾙ

取替/増設時の機器(将来)同軸ｹｰﾌﾞﾙ(盤内)

光ファイバ
(新設)

統合 ITV システム構成概略図－ 29 －

既設アナログカメラを活用したデジタル ITV システムの開発

6.2 ソフトウェア

ITV モニタ選択画面(図 11-(a))より，カメラ映製作したソフトウェアは， ITV 操作ソフトウェ

像を出力したい ITV モニタを選択した後に，構内ア(操作 PC 用)と， ITV 制御ソフトウェア(制御 PC

カメラ配置図が表示されたカメラ選択画面 (図用)に分かれている。ITV 操作ソフトウェアの主要11-(b))にてカメラを選択する。選択すると，デジ画面イメージを図 11 に示す。

タル映像切替器が制御され，その映像が所定のITV モニタに表示される。
選択したカメラが旋回式カメラの場合，自動でカメラ操作画面に切替り，所定のカメラ操作ができる。このカメラ操作画面はカメラ機種によらず同様であるため，ユーザはカメラ種別の違いを意識することなくカメラ操作が可能である。
(図 11-(c))
またプリセット機能も有しており，所定の場所を事前に登録することで，その場所を選択すると，カメラの自動旋回が可能である。

(a) ITV モニタ選択画面

7. まとめ汎用デジタル方式をベースとし，低周波同軸ケーブルを活用してアナログカメラ・デジタルカ
メラが任意に適用可能な統合 ITV システムの設計を行い，基本仕様を全て満たしていることを確認した。
統合 ITV システムは，西条発電所新 1 号機運転開始時に，実運用を開始する予定である。
［謝辞］
本研究は，四国電力㈱火力部殿からの委託を受けて実施したもので，発電所をはじめご協力いた(b) カメラ選択画面

だいた関係各位に深謝する。
［参考文献］
1) 土田雅彦，海稲隆成: “既設アナログカメラなどを活用したプラント監視カメラシステムのデジタル化”,Electrical Review, Vol.107,
No.4, pp.46-50 (2022)
2) (一社)電波産業会「1125/60方式HDTV信号のビット直列インターフェース規格」(c) カメラ操作画面

図 11

統合 ITV ソフトウェア主要画面－ 30 －