netXDC 千葉第2センター
東京都心部からのアクセスも良好な
ティア 4、FISC 準拠データセンター

ティア 4レベルのデータセンターを運営してきた

ティア４

netXDC のノウハウを集大成

FISC 準拠LOCATION
データセンターに最適な印西エリア

水戸

netXDC 千葉第 2 センター

周囲 40km 以内に活断層のない
海抜 22.5m の強固な洪積台地

日本橋から最短 38 分・成田空港から最短 22 分
日本橋から最短 38 分、成田空港からも最短 22 分という良好なアクセス性を持っています。
大型地震発生時の交通規制エリア外なので、非常時も駆けつけが可能です。
さいたま

強固な洪積台地
千葉ニュータウンは、もともと地盤の強固な洪積台地（下総活断層台地）で、周囲 40km 圏内に主要な活断層がないことが確認

洪積台地（安定した地盤）されています。海岸からの距離は 20km 以上、海抜 22.5m に

東京沖積低地千葉

出典：UR 都市機構ホームページより位置しており、津波の心配はなく、液状化リスクの範囲からも

横浜
都心から約 1 時間のアクセス外れた立地です。

電源設備

40 km

共同溝

2 系統同時に給電するループ方式となっており、最大で 2 万 KVA までの受電

netXDC 千葉第 2 センターのある地域は、「共同溝」が整備されています。コが可能です。片側の系統で障害が発生しても電力供給は止まりません。万一、ンクリートの地下トンネル内に上下水道だけでなく、電力ケーブルや通信ケー電力供給が停止した場合は UPS が約 10 分間電力を供給し、その間に自家ブルに加え、地域一帯の空調に使う温水管、冷水管も通っています。地震な発電機が起動します。

どで電柱が倒れることによる「電力喪失」や「緊急車両が立ち入れない」などの危険性も無い環境です。

A
変電所

B
変電所
開閉所
特別高圧ループ方式 2 系統受電

発電機 N＋1
72 時間稼働

特高変圧器

特高変圧器

UPS
（ブロックリダンダント方式）
10分間持続● 断面図● 俯瞰図（1フロア当たり）
準備室 4

準備室 3
サーバ室 1

EV

サーバ室 2

サーバー室2約 500m（200ラック）
×2 室

電力（架）
（標準）実効 4KVA

床荷重（架）（標準）1,500kg

標準ラック
高：2,200（46U）
幅：700mm
奥：1,100mm
ラック荷重 ：1,000kg

1階
電気室、熱源機械室など

2階
UPS 室、蓄電池室など

準備室

３〜６階
電算室、準備室など

EV
準備室 1

空調機械室

空調機械

準備室 2

約 90m2×2 室
約 30m2×2 室netXDC 千葉第 2 センターは、最先端のファシリティと多様なビジネスニーズに対応できる柔軟性を兼ね備えたデータセンターです。日本データセンター協会が策定するファシリティスタンダードの最高レベル「ティア 4」認証を実現する設計はもちろん、FISC や JEITA が定める安全対策基準に準拠した、万全なセキュリティ環境をご提供します。

FACILITY
複数の機能を組み合わせた地震対策

UPS

基礎免震を組み合わせた横揺れ対策と、縦揺れ対策として、各フロアを支える

UPS は、MTBF（平均故障間隔）が 125 年の信頼性を有するブロックリダン

垂直制振ダンパー（VEM ダンパー）を取り入ることで、地震の揺れを最大ダント方式を採用した構成をとっております。

80％減衰させます。
横揺れ対策

縦揺れ対策
Ａ系
PDU

天然ゴム系積層ゴム

Ａ系
出力盤

常用系（Ｎ＋１並列冗長）
UPS

UPS

UPS

出力切替盤

すべり支承

UPS

UPS

…

バイパス接続予備系（Ｎ＋１並列冗長）

VEMダンパー

鋼製 U 型ダンパー

B系
PDU

B系
出力盤

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

…

積層ゴム+ 鋼製 U 型ダンパー

自家発電機

空調

自家発電機は屋外設置で、4,500KVA のガスタービン発電機をN+1で設置。

外気冷房システムの導入により空調設備の消無給油 72 時間の連続稼働が可能です。また、月1 回の試験稼働と、6ヶ月に費電力を抑制。外気の取り入れと排熱を明確

1 回のダミー負荷稼働を実施しており、緊急時にもスムーズに稼働することに分離し、冬期・中間期の外気を直接利用すができます。※燃料優先供給契約を締結済みることで、空 調 熱 源 の負 荷 を大 幅 に削 減。

PUE

PUE は国内最高レベルの 1.3 の実現を目指※

データセンター全体の消費電力
IT 機器による消費電力し、グリーン IT に貢献します。
※PUE（Power Usage Effectiveness）：データセンターの電力使用効率を表す指標

高い

夏期

熱源運転
従来の空調機で冷却する

許容値上限
温度

中間期

外気直接導入運転
外気をそのまま利用する

許容値上限
低い

排気混合運転外気をサーバーからの排熱と混ぜる

混合

冬期

サーバー室

ラック

空調機

搬入スペースサーバー室の天井高は 3,200mm、フリーアクセスは 800mm。フリーアクセ

搬入スペースが広く、4ｔトラックまでの入庫が可能です。地面と建物床の段差

ス内には、400A の電流を提供する低圧バスダクトが設置され、大容量の電力が少なく、入庫したトラックの荷台の高さに合わせて荷物エレベーターが上がを使う場合にも電源ケーブルが大量に絡み合うことはありません。また、ネッる機能が備わり、乗用車で機器を持ち込んだ場合でも荷下ろしが楽に行えま

トワークケーブルはラック上部のトレイに設置するため、フリーアクセス内に冷す。また、搬入時のセキュリティ配慮としては、屋外側のシャッターと建物内へ気の流れを邪魔するものがありません。の扉はインターロックになっており、片方を閉めなければ片方が開かない構造※空調は水冷式で、冷気が床下から吹き上げ、アイルキャッピングされたホットアイル側の天井から暖気が上へ抜けとなっております。搬入エレベーターは、天井高が 2,700mm で荷重は 2.5ｔる仕組み。と大型ラックの持ち込みにも対応しております。

SERVICE
Network
データセンター間ネットワーク
国内 9 拠点の netX データセンターに張り巡らされた弊社バックボーンに接続頂くことで、お客様に全データセンターとの閉域接続環境をご提供しインターネットエクスチェンジます。本サービスをご利用頂くことでデータセンターを跨いだディザスタリカバリー環境の構築、他センター提供のサービス環境が容易にご利用可
能です。接続はレイヤー 2 による接続形態となるため、お客様ニーズに合わせたフラットな接続環境を構築することが可能です。また、豊富な帯域メニューを用意し、且つそれらを柔軟に変更することが可能です。これによパブリック・クラウド

インターネット
エクスチェンジ

りお客様のニーズに応じたコストと品質の最適化を実現します。
※通信関連設備（MDF/EPS）においても冗長化構成

Management & Operation
高品質運用を支える仕組み
SCSK のノウハウとITIL のベストプラクティスを融合して誕生した運用ポリシー、「HEARTIL」の考え方をベースとした徹底した可視化に加え、業務の標準化や効率化、Run Book Automation の活用により、オペレーションだけではなく、お客様が実施する業務についても、自動化を実現しています。

運用アウトソーシングサービス●

24 時間 365 日センター常駐による運用サービス●

特定メーカ、キャリアに拘らない構築及び運用サポート体制●

SCSK SOC
監視

様々な運用ニーズに対応可能なアウトソーシングサービスの提供

分析

24 時間365 日

ベーシック運用サービス ：センター標準のシェアード運用
アドバンスド運用サービス：SE 対応などお客様固有の高度な運用

セキュリティ運用アウトソーシングサービス
netXDC では、お客様のセキュアな環境を維持するための運用サービ

検知自動化
Xシステム設定変更 Windowsサーバ Xシステム設定変更
サービス「無効」
再起動
サービス「有効」

効率化

標準化♯ Xシステム設定変更 サービス「有効」
net start appinfo
net start ALG
net start CryptSvc
net start Dhcp
net start gupdate
net start email lservice

正常終了：
Success

スも充実しております。セキュリティ製品やソリューションの導入だけでなく、導入後の継続した監視や、インシデント発生時の迅速な対応など、適正なサービス価格

SCSK が 24 時間 365 日体制で、セキュリティインシデントの検知・対（コスト抑制）応を支援し、お客様のご要望に応えるSOC サービスをご提供します。
※SOC（Security Operation Center）: 自組織内にセキュリティ監視と情報を提供するセンター

施 設

竣工

概 要
建物

電源設備

外気の最大活用とインバータ制御による高効率冷却2015 年 4 月
延床面積

約 15,600m2/ 棟

規模

地上 6 階、棟屋 1 階（内、サーバ室 4フロア、1,600ラック相当）

構造鉄骨造

基礎免震＋垂直制振

火災設備

N2 ガス消火設備、超高感度煙検知器（VESDA）

耐震性能

震度 7 クラスを250gal 以下（震度 5 強）に減衰

環境配慮

LED 照明、井水利用など省エネ施策を最大活用

床荷重1,500kg/m2（個別に 2,000kg/m2 対応）

セキュリティ

天井高3,200mm

床下高800mm

受電設備

特別高圧ループ受電、2 系統受電

自家用発電機

ガスタービン（無給油連続 72 時間稼動）

UPS

ブロックリダンダント方式（10 分間保証）

設備容量

実効 4KVA/ラック（オプションにて実効 8KVA/ラックまで拡張可能）

電源は全て冗長化

IT マネジメント事業部門〒135-8110 東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント
E-mail：netx̲contact@scsk.jp
URL：http://www.netxdc.com/

空調設備

温度分布、機器稼動状況の見える化で最適運転
PUE=1.3 目標

7 段階のセキュリティチェック（金属探知機、X 線検査機 含む）● プライバシーマーク（JIS Q15001）● QMS/ 品質（ISO 9001）● ISMS/ 情報セキュリティ（ISO 27001）● ITSMS/IT サービス（ISO 20000-1）

認証● EMS/ 環境（ISO 14001）● BCMS/ 事業継続（ISO 22301）● ティア 4
● FISC 準拠● JEITA※ 当パンフレットに記載された内容は予告なく変更することがございます。
あらかじめご了承下さい。
※ 記載の会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

netX-SL0100-003