特別要件施設における水銀及びその化合物の大気への排出量算出方法について
2022/11/04

本書は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部改正（令和 4 年 3 月 31 日一部施行）により、特別要件施設において把握すべき事項が追加され、廃棄物焼却処理施設については、水銀及びその化合物の大気への排出量を令和 4 年度から把握を開始し、令和 5 年度から届出が開始されることに伴い、算出方法を周知することを目的としています。
以下は、PRTR 排出量等算出マニュアル（以降、「算出マニュアル」という。）の一部を抜粋し、改訂したものであり、算出マニュアルで事業者として例示される「株式会社あいうえ工業」に、今回は「ハ事業所」を追加し、「ハ事業所」で発生した廃棄物を「ロ事業所」で焼却処理を行う設定としています。「ロ事業所」における焼却施設は PRTR の特別要件施設にあたり、令和５年度より水銀及びその化合物の大気への排出量の届出が必要となります。その際の算出方法として 2 つの方法を例示していますが、各事業所においては、より適切と思われる方法を選択し、算出・届出をお願いします。
なお、本書の内容は、今後算出マニュアルに追記する予定です。

1目次
１． 対象事業者の例示（p3～6）
２． 特別要件施設における大気への排出量の算出方法（p7～8）
３． 問合せ先

2

1. 対象事業者の例示
図１、表１、図 2-1、図 2-2 に例となる対象事業者の概略図、条件等を示しています。
○×ビル
あいうえ工業イ事業所(本社事務所)

焼却炉

東京都千代田区に所在

あいうえ工業 ロ事業所(塗装工場)

あいうえ工業 ハ事業所
(ふっ化水素及びその水溶性塩を年間1トン以上取り扱う

神奈川県藤沢市に所在

神奈川県川崎市に所在

図１ 例示事業者の概略図（排出量等の算出はロ事業所を対象）

3

表 1 本章で例示する事業者の条件（排出量等の算出はロ事業所を対象）(1) 事業者名： 株式会社あいうえ工業(前回届出の桜田門株式会社、千代田株式会社の合併)(2) 事業所の概要：① イ事業所
住所
常時使用する
従業員の数
業務の概要〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2
10名(4/1時点、正社員7名・長期アルバイト3名)
契約、人的管理等の総務的な業務② ロ事業所(前回届出の桜田門株式会社第一工場、千代田株式会社東京工場の合併)
住所常時使用する
従業員の数
業務の概要〒251-×××× 神奈川県藤沢市朝日町 ×-×
30名(4/1時点、正社員20名・長期アルバイト10名)
金属平板の塗装品の製造③ ハ事業所

住所
常時使用する従業員の数
業務の概要〒210-×××× 神奈川県川崎市川崎区 ×-×
15名(4/1時点、正社員10名・長期アルバイト5名)第1種指定化学物質（ふっ素及びその水溶性塩）を1トン以上使用、発生した廃棄物（汚泥）をロ事業所に搬送しロ事業所で焼却処理(3) ロ事業所における対象物質の取扱状況等：① 対象物質を取り扱う作業場の概要；
塗装方法
排ガス処理設備排水処理設備
排水の放流先水洗ブースでのエアレススプレーによる吹付け塗装(図2-2(1)参照)
年間排水量 2500m3 /年
燃焼処理(除去率・分解率 99.5%)なし○×川② 取り扱う対象物質を含む原材料、資材等；
・ 塗料 A；4

年間購入量年度初め在庫量
年度末在庫量※SDS に記載の対象物質含有率20t/年
4.5t
2.4t
管理番号
対象物質名
80 キシレン
88 六価クロム化合物
300 トルエン
697 鉛及びその化合物

含有率 分類※1 判定※220%1○
3.0% 特1○10%1○2.0% 特1○※1 1は第一種指定化学物質、特1は特定第一種指定化学物質※2 第一種指定化学物質は1質量%以上、特定第一種指定化学物質は0.1質
量%以上の場合に○・シンナーB；
年間購入量10t/年
年度初め在庫量1.1t
年度末在庫量1.8t
SDS※に記載の管理番号
対象物質名
対象物質含有率80 キシレン
300 トルエン

含有率 分類※1 判定※240%
1
○10%
1○

※1 1は第一種指定化学物質、特1は特定第一種指定化学物質※2 第一種指定化学物質は1質量%以上、特定第一種指定化学物質は0.1質
量%以上の場合に○③ 発生した廃棄物
廃棄物の種類

発生量

廃塗料
廃シンナー

140kg/年70kg/年

対象物質の含有率
不明
不明

塗料カス

5500kg/年

不明

廃棄物の処理産業廃棄物処理業者へ引き渡し
事業所内の管理型埋立地へ埋め立て処分④ その他；ハ事業所で発生した廃棄物の処理に焼却炉を使用(図2-2(2))○水銀及びその化合物とダイオキシン類の排出条件
処理能力
500kg/h
排ガス中水銀濃度(1回目)0.80、(2回目)3.9 µg/Nm3
廃棄物の焼却量当りの乾き排ガス量 5000Nm3/t
年間廃棄物焼却量15000t/年
排ガス中ダイオキシン類濃度0.022ng-TEQ/Nm3
焼却灰発生量0.46t/年→ 焼却灰は産業廃棄物処理業者へ引き渡し
焼却灰中ダイオキシン類濃度
0.0031ng-TEQ/g
注）基準状態（0℃、1atm、乾燥気体）の気体の体積を表す単位の表記は、m3N, m3 (ntp)などもありますが、本書ではNm3と表記します。

※ SDS(Safety Data Sheet、安全データシート)：
対象物質及び対象物質を含む製品の性状や取扱方法、有害性情報、対象物質の含有率などが示されているデータシート(文書、磁気ディスク等)

5

大気排出

(トルエン、キシレン)⑥
排ガス処理(燃焼処理)

取扱い
塗料
A

ｼﾝﾅｰ
B

①
(トルエン、キシレン、六価クロム化合物、鉛化合物)⑤
塗装(水洗)ブース

製造品搬出(塗装された金属平板)②(六価クロム化合物)

金属平板

③

(トルエン、④
キシレン、六価クロム化合物)

対象物質の流れ(届出対象)
対象物質の流れ(届出対象外)

廃ｼﾝﾅｰ
塗料カス

廃棄物処理業者へ引き渡し

製品・パーツ等の流れ排水廃棄物
廃塗料(トルエン、キシレン)

事業所内埋立地へ埋立処分

丸数字は、算出の順番

図 2-1 本章で例示する事業所(ロ事業所)における吹付け塗装の作業

大気排出

焼却灰

図 2-2 本章で例示する事業所(ロ事業所)における廃棄物焼却炉（火格子面積２㎥以上もしくは焼却能力が 200kg/時以上）

6

２．特別要件施設における大気への排出量の算出方法
特別要件施設からの大気への排出量の算出
特別要件施設からの大気への排出量を次式により算出してください。
特別要件施設からの大気への排出量

排ガス中の＝ 対象物質の濃度×年間の排ガス量

大気排出(あいうえ工業における事例 1)以下の値を用いて、ダイオキシン類の大気への排出量を算出します。
・年間廃棄物焼却量：15,000t/年
・廃棄物の焼却量当たりの乾き排ガス量：5,000Nm3/t
・排ガス中のダイオキシン類濃度：0.022ng-TEQ/ Nm3

焼却灰

ダイオキシン類の大気への排出量＝

排ガス中のダイオキシン類の濃度

÷1,000,000 (ng/mg)

0.022ng-TEQ/Nm3

mg-TEQ/年

年間の排ガス量×

廃棄物の焼却量当りの乾き排ガス量5,000Nm3/h＝

1.65mg-TEQ/年

7×

年間の廃棄物
焼却量

15,000t/年

(あいうえ工業における事例 2)以下の値を用いて、水銀及びその化合物の大気への排出量を算出します。
水銀濃度の平均値に年間の排ガス量を乗じて算出します。
(測定回数 2 回の場合の算出例)
・年間廃棄物焼却量：15,000t/年
・廃棄物の焼却量当たりの乾き排ガス量：5,000 Nm3/t
・排ガス中の水銀濃度：（1 回目）0.80 µg/ Nm3、（2 回目）3.9 µg/ Nm3

水銀の大気への排出量＝

排ガス中の水銀濃度①0.80µg/Nm3＋

排ガス中の水銀濃度②3.9µg/Nm3

年間の排ガス量×

廃棄物の焼却量当りの乾き排ガス量

測定回数 2kg/年

5,000Nm3/h×

年間の廃棄物
焼却量

15,000t/年

÷1,000,000,000 (kg/µg)＝0.18 kg/年

※ほぼ連続運転で廃棄物の性状が安定している場合は、測定時の対象物質排出量の平均値に年間稼働時間を乗じて算出する方法も適用できます。
事業所ごとに適切と考えられる方法で算出した結果の届出をお願いします。
（測定回数２回の場合の算出例）
・排ガス中の水銀濃度：（1 回目）0.80 µg/Nm3、（2 回目）3.9 µg/Nm3
・単位時間当たりの排ガス量：（1 回目）7,200 Nm3/時間、（2 回目）6,800 Nm3/時間
・年間稼働時間：6,000 時間

水銀の大気への排出量＝

排ガス中の水銀濃度①0.80µg/Nm3

×

排ガス中の排ガス量①7,200＋ 水銀濃度②Nm3/時間
3.9µg/Nm3

排ガス量②6,800
Nm3/時間測定回数 2kg/年

÷1,000,000,000 (kg/µg) ×＝×0.10 kg/年

8

焼却炉の年間操業時間
6,000時間/年

本書に関する問合せは以下のとおりです。
環境省大臣官房環境保健部環境安全課
TEL:03-5521-8259
E-mail:ehs@env.go.jp

9