Ⅲ.電気編（４）防犯カメラ設備１）適用範囲①集合住宅の防犯に用いられるカメラ、デジタルレコーダ及びハウジングについて規定する。
②この規格は、総則編と併せて適用する。
③本規格で用いる用語の定義については以下のとおりとする。
ａ．カメラ：
ⅰ）レンズ一体型カメラ：設置場所及び撮影対象に応じたレンズを予め組み込んだカメラをいう。
ⅱ）レンズ交換型カメラ：設置場所及び撮影対象に応じて、固定焦点レンズ、バリフォーカ
ルレンズ、ズームレンズ等のレンズを選択して取付けられるカメラをいう。
ｂ．ＮＴＳＣ(National Television System Comittee)方式：米国のテレビジョンシステム委員会が策定した縦方向 525 本の走査線、毎秒 30 枚の画数のテレビジョン方式をいう。主に日本、米国で採用されている。
ｃ．水平解像度：画像の細部がどの程度まで判別できるかを示す数値で、画面の高さに相当する幅の中で判別できる白黒の縦縞総本数をいう。TV 本で表示する。
ｄ．Ｓ／Ｎ比：定格映像信号レベル(S)と映像出力中に含まれる雑音レベル（N）の比をいう。
ｅ．最低被写体照度：被写体を認識できる限界の映像出力レベルを得るために必要な被写体照度をいう。
ｆ．オートホワイトバランス：カラーカメラにおいて、光源に合わせて色再現性を調整する機能をいう。
ｇ. 逆光補正機能：逆光撮影したとき、自動でレンズ絞りを行う機能などが画面の明るい部分に反応し、絞りにより被写体が暗くなる現象を補正する機能をいう。
ｈ．フリッカー補正機能：照明の点灯周波数と、カメラの垂直周波数との差により発生する画面のちらつき(フリッカー)を補正する機能をいう。
ｉ．雨掛かり：建築物において、雨の直接かかる屋根、柱、庇などで覆われていない壁面などの部分をいう。
ｊ．異種金属材料間の接触腐食：異種金属間に水等の電解質溶液が介在した場合、金属の電位差により電池が形成され発錆する腐食をいう。
④標準的な構成部品は表－１による。

－1－

Ⅲ.電気編表－１

構成部品構成の別注）

備考

カメラ本体

●

－レンズ

●
●
○
●
○
○

－－－－－－

構成部品名
カメラ

レンズ一体型

カメラ本体

レンズ交換型レンズデジタルレコーダ
ハウジング（支持金物含む）
カメラ固定用支持金物
注)構成の別●：（必須構成部品）住宅部品としての基本機能上、必ず装備されていなければならない部品及び部材を示す。
○：（セットフリー部品）必須構成部品のうち、販売上必ずしもセットしなくてもよい部品及び部材を示す。

⑤構成部品に使用する材料の名称及び該当する JIS 等の規格名称を明確化し、又は、JIS 等と同等の性能を有していることを証明すること。
⑥構成部品の施工範囲は、原則として以下とする。

ａ．取付け下地の確認
ｂ．機器の組立て、取付けｃ．電源の接続（機器から建物側電源までの接続）
ｄ．取付け施工後の調整、確認、検査
２）要求性能通常の使用において、機能性、安全性、耐久性に支障のないこととし、以下とする。
（※－２）
なお、性能試験方法に示す要求性能をそれぞれ満たすこと。（※－１）①機能性の確保ａ．カメラ
カメラは NTSC 方式のカラーカメラとする。ただし、低照度時に白黒カメラとなるものを含める。
ⅰ）性能
以下の性能を満足すること。
ア. 水平解像度は、CCTV カメラのスペック(性能)規定方法により測定を行い 330 TV 本以上であること。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 1「水平解像度（カメラ）」＞イ. S/N 比は、CCTV カメラのスペック(性能)規定方法により測定を行い 45 dB 以上であること。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 2「S／N 比（カメラ）」＞ウ. 最低被写体照度は、CCTV カメラのスペック(性能)規定方法により測定を行いカラー撮影時に 5 lx 以下であること。（エレベーター内に設置するものについては、10 lx以下であること。）＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 3「最低被写体照度（カメラ）」＞ⅱ）機能以下の機能を備えていること。
ア. オートホワイトバランス機能－2－

Ⅲ.電気編イ. 逆光補正機能
ウ. フリッカー補正機能（エレベーター内に設置するものについては不要）ⅲ）電気に対する安全性
静電気放電イミュニティ試験の「静電気耐力試験」を試験レベル 2 で実施し、動作に異常の無いこと。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 4「静電気耐力（カメラ）」＞ｂ．デジタルレコーダⅰ）性能以下の性能を満足すること。
ア. 記録レートは、１秒１枚以上で記録ができること。
イ. 水平解像度は 330TV 本以上のモードがあること。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 5「水平解像度（デジタルレコーダ）」＞
ウ. サンプリング解像度は、640×200 ドット以上であること。
エ. 記録容量は、イ、ウのモードにおいて、カメラ１台あたり１秒１枚以上で、168時間以上の記録が可能な記録容量を有すること。
ⅱ）機能以下の機能を備えていること。
ア. 録画画像取り出し機能録画されたデータがアナログ及びデジタルデータで取り出せること。
また、機器前面にスロットやケーブル接続端子を組み込み、設置状態を変更せずデータを取り出せること。又は設置状態を変更せず取り出す方法を備えていること。
イ. 故障表示機能
機器の故障は LED の点灯等により表示されること。
ウ. 日付・時刻表示・記録機能
日時の表示及び記録できる機能を有すること。
エ. 設定メモリバックアップ
入力電源が断たれた状態で 168 時間以上保てるものであること。
オ. 記録と再生記録を止めることなく再生を行うことのできる機能を有すること。（エレベーター内に設置するものについては不要）
カ. 検索機能
日付及び時刻の検索機能を有すること。
ⅲ）電気に対する安全性
ア. 静電気放電イミュニティ試験の「静電気耐力試験」を試験レベル 2 で実施し、動作に異常の無いこと。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 6「静電気耐力（デジタルレコーダ）」＞
イ. 電源にあっては、静電気放電サージイミュニティ試験の「雷サージ試験」を試験レベル 2 で実施し、動作に異常の無いこと。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 7「雷サージ耐力（デジタルレコーダ）」＞
ウ． 第三者性を有する機関等により「絶縁耐圧試験」を行った時、1000Ｖ１分間を満足すること。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 8「絶縁耐圧（デジタルレコーダ）」＞－3－

Ⅲ.電気編

ｃ．ハウジングⅰ）機能
使用場所・目的に応じ、適切な防じん性（JIS C 0920: 電気機械器具の外郭による保護等
級(IP コード／第一特性数字による）又は防水性（JIS C 0920: 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード／第二特性数字による）を有していること。
＜試験：「性能試験方法」で定める試験番号 9「防じん性・防水性（ハウジング）」＞②安全性の確保ａ．形状・加工状態
人が触れるおそれのある部分は、危険な突起物、鋭利な端部等がないこと。
③耐久性の確保
ａ．耐食性
雨掛かりに設置されるカメラ及びハウジングにあっては、異種金属材料間の接触腐食等がないように措置されていること。

－4－

Ⅲ.電気編【別紙】防犯カメラ設備
NO
１
２

試験項目

試験方法の概要

水平解像度
（カメラ）
S／N 比（カメラ）JEITA TTR-4602B(CCTV 機器スペック規定方法)5.3 CCTV
カメラのスペック(性能)規定方法「解像度」による。
JEITA TTR-4602B(CCTV 機器スペック規定方法)5.3 CCTV
カメラのスペック(性能)規定方法「S/N 比」による。
JEITA TTR-4602B(CCTV 機器スペック規定方法)5.3 CCTV
カメラのスペック(性能)規定方法「最低被写体照度」
による。
JIS C 61000-4-2(電磁両立性第４部：試験及び測定技術―第 2 節:静電気放電イミュニティ試験)「静電気耐力試験」による。

３最低被写体照度（カメラ）４

静電気耐力（カメラ）５６７８９

性能試験方法
要求性能
330 TV 本以上
45 dB 以上
カラー撮影時 5 lx 以下（エレベ ーター内設 置のもの
10 lx 以下）
動作に異常の無いこと

水平解像度（デジタルレコーダ）
静電気耐力（デジタルレコーダ）
雷サージ耐力（デジタルレコーダ）
絶縁耐圧（デジタルレコーダ）

JIS C 61000-4-2(電磁両立性第４部：試験及び測定技術―第 2 節:静電気放電イミュニティ試験)「静電気耐力試験」による。
JIS C 61000-4-5(電磁両立性第４部：試験及び測定技術―第 5 節: サージイミュニティ試験)「雷サージ試験」による。

防じん性・防水性（ハウジング）

JIS C 0920: 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)2003 の 13「第一特性数字によって表される 使用場所・目的に応じ、外来固形物に対する保護の試験」及び 14「第二特性 適切な防じん性又は防水数字によって表される水に対する保護等級の試験」 性を有していること。
による。

JEITA TTR-4604A(CCTV 機器スペック規定方法(周辺機器用)) 2-3 「水平解像度」規定方法による。

J 60950(H19)情報技術機器の安全性試験による。

－5－330TV 本以上のモードがあること
動作に異常の無いこと

動作に異常の無いこと

1000Ｖ１分間を満足すること

参

品質確認報告書

考例示様式（防犯カメラ設備）
平成年月日（事業者名）
○○○○

殿

工事名

○○○○○建設工事

機材名

防犯カメラ設備

製造所名○○○○（株）

製品名（品番）○○○○－○○

請負者○○建設（株）

代理人○○

印

○○

上記機材の品質・性能について下記のとおり確認いたしました。
記（１）材料、寸法等は製作図による。
（２）「２）要求性能」は、下表による。
項目

水平解像度（カメラ）S／N 比（カメラ）

最低被写体照度（カメラ）

静電気耐力（カメラ）
水平解像度（デジタルレコーダ）
静電気耐力（デジタルレコーダ）

品質・性能基準JEITA TTR-4602B(CCTV 機器スペック規定方法)5.3 CCTV カメラのス
330 TV 本以上ペック(性能)規定方法「解像度」
による。
JEITA TTR-4602 B (CCTV 機器スペック規定方法)5.3 CCTV カメラの45 dB 以上スペック(性能)規定方法「S/N 比」による。
JEITA TTR-4602 B (CCTV 機器スペ カラー撮影時 5 lxック規定方法)5.3 CCTV カメラの 以下（エレベータ
スペック(性能)規定方法「最低被 ー内設置のもの 10
写体照度」による。
lx 以下）JIS C 61000-4-2(電磁両立性第４部：試験及び測定技術―第 2 節: 動作に異常の無い
静 電 気 放 電 イ ミ ュ ニ テ ィ 試 験 ) こと
「静電気耐力試験」による。
JEITA TTR-4604A(CCTV 機器スペッ330TV 本以上のモク規定方法(周辺機器用)) 2-3ードがあること「水平解像度」規定方法による。
JIS C 61000-4-2(電磁両立性第４部：試験及び測定技術―第 2 節: 動作に異常の無い
静 電 気 放 電 イ ミ ュ ニ テ ィ 試 験 ) こと
「静電気耐力試験」による。

－1－

確認結果

根拠
(試験成績書頁)

判定

左記の通り

○Ｐ

適左記の通り○Ｐ

適左記の通り○Ｐ

適左記の通り○Ｐ

適左記の通り○Ｐ

適左記の通り○Ｐ

適項目

品質・性能基準

確認結果根拠(試験成績書頁)

JIS C 61000-4-5 電磁両立性第 動作に異常の無い
４部：試験及び測定技術―第 5 こと
左記の通り
節: サージイミュニティ試験「雷サージ試験」による。
絶縁耐圧（デジ J 60950(H19)情報技術機器の安 1000Ｖ１分間を満 左 記 の 通りタルレコーダ） 全性試験による。
足することJIS C 0920: 電気機械器具の外
郭 に よ る 保 護 等 級 (IP コ ー
使用場所・目的に防じん性・防水 ド)2003 の 13「第一特性数字に応じ、適切な防じ 左 記 の 通性 （ ハ ウ ジ ン よって表される外来固形物に対ん性又は防水性を りグ）する保護の試験」及び 14「第二有していること。
特性数字によって表される水に対する保護等級の試験」による。
雷サージ耐力（デジタルレコーダ）※本様式は標準様式であり、 太線内 は記入例を示している。

－2－項目品
質・性能基
準○Ｐ

適○Ｐ

適○Ｐ

適以上