2009.Spring
発行：株式会社ダンネツ〒 070-8045 北海道旭川市忠和５条４丁目 9-17

vol.64TEL(0166)61-9151・FAX(0166)61-2044

今月のトピックス

30 周年迎え多彩なプロジェクトを企画
シック」と同じく、ＥＰＳ断熱材からトップコートまで、すべて透湿性のある材料で構成しているため、通気層を取る必要はありません。

断熱のプロ集団 として新たな一歩をおかけさまで㈱ダンネツは今年で創業 30 周年を迎えることができました。これもひとえにお取り引き頂いている皆様方のご支援ご鞭撻のおかげです。この紙面をお借りして御礼申し上げます。
この 30 年間、ダンネツはブローイングなどの断熱施工や各種パネルを始めとする断熱部材の開発・販売・普及を進めてきた 断熱のプロフェッショナル集団 を自負し、様々な提案を行ってきましたが、今年は記念すべき節目の年としてさらに皆様とエンドユーザーの方々の快適な家づくりに役立つプロジェクトを企画しています。

省エネ軸にリノベーション提案

新築やリフォームで湿式外装のテクスチャーと付加断熱を、容易な施工とリーズナブルなコストで実現するこのパネル製品の本格的な普及へ向けて、大きな一歩を踏み出す計画で、具体的には国土交通省に採択された「平成 20 年度既存住宅・建築物省エネ改修緊急促進事業」を利用し、高付加価値を実現するリノベーションを提案します。
こ の 事 業 は 住 宅・ 建築物の省エネ改修において、一定以上のエネルギ「そとだんパネル」
ー消費量を削減するなどを本格的に普及効果が高いと認められた
例えば「そとだんパネ 30 周年を機に、省エネ改修事業などを通じて「そとだんパネル」 提案に対し国が補助を実の魅力を積極的に発信していく（写真は新築時の施工の様子）ル」のセールスプロモー施するもの。ダンネツでは住宅４棟、非住宅３棟を「そとだんパネル」にション。このパネルは透湿性に優れたＥＰＳ断熱よって省エネ改修し、省エネ性はもちろん、快適材（ビーズ法ポリスチレンフォーム）に、あらか性や耐久性、デザイン・プランまでトータルリノじめ補強用のグラスファイバーメッシュと塗装下ベーションを行う考えで、この事業の中で様々な地のベースコートが施工されているので、躯体の提案を予定しています。
外側に施工してジョイント部分を処理すれば、後このほかにもダンネツの 30 周年にふさわしいはトップコートで仕上げるだけで、高い断熱性能プロジェクトを考えていますので、ぜひご期待下と多彩なテクスチャーを表現できます。湿式外断さい。
熱外装システムである「シュトー サーモ クラ1

特集

住宅事業建築主の判断基準での 一次エネ消費計算

年間 150 戸以上の戸建て建売住宅を建設する住宅会社に義務付けられる 住宅事業建築主の判断基準（トップランナー基準） が、いよいよこの 4 月から施行となりました。この基準は今年１月末に改正省エネ基準とともに告示され、該当する住宅会社は 2013 年度までにすべての建売住宅の一次エネルギー消費量の平均値が基準値をクリアするようにしなければなりません。そこで今回はこの基準をクリアする断熱・設備仕様について検証してみました。

躯体と設備の省エネ性を総合評価

本 州 の Ⅳ ａ 地 域 は 暖 冷 房 方 式 に よ っ て 52 〜
92GJ、Ⅳｂ地域は同じく 49 〜 89GJ が基準値となっています。
この基準値を実際の住宅の一次エネ消費量で割って 100 をかけた数値が達成率（％）で、100％を超えれば基準をクリア。なお、換気動力は別に見ることとし、第３種および第２種セントラル換気や同時給排型壁付けファンは 1.2GJ、第１種
熱交換換気は 4.9GJ を基準値に加算します。

この基準は、暖冷房、給湯、照明、換気を含めた住宅トータルでの一次エネルギー消費量が、国で定めた地域ごとの基準値と比べてどれくらい下回っているかを達成率で評価するもの。一次エネ
ルギーとは石油・石炭・天然ガスなど、家庭で使われる電気や灯油、都市ガスなどに変換される前のエネルギーを指し、単位は熱量を表す GJ（ギガジュール）。１GJ ＝ 23 万 8900 ㎉となります。
基準値となる一次エネ消費量は、簡単に言えば次世代省エネ基準の躯体に標準的な設備機器を設置した場合よりも１割少ない数値。地域区分は次世代省エネ基準と少し異なり、Ⅰ地域は道北・道東中心のⅠａ地域と道央・道南中心のⅠｂ地域、Ⅳ地域は群馬・茨城の主要都市や東京西部の都市など比較的冬期の寒さが厳しいⅣａ地域と、冬期も比較的温暖なⅣｂ地域に分かれます。
基準値は木造で延床面積 120 ㎡、暖房設定温度 20℃、換気回数 0.5 回／時などの条件で設定。
北海道のⅠａ地域は 124GJ、Ⅰｂ地域は 113GJ、算定シートか Web ソフトで判断
住宅の一次エネ消費量の算出方法は２通りあり、一つは算定シートを使う方法。これは各地域ごとＱ値と暖冷房方式に応じて示されている暖冷房・給湯・換気システム・照明それぞれの一次エネ消費量をたし算するもの。太陽光発電による一次エネ消費削減量も合わせて計算できます。
もう一つの方法はインターネットエクスプローラーなどのウェブブラウザを介して使うウェブプ
ログラムソフトを使う方法。Ｑ値や各設備の能力建売住宅を年間150戸以上建設する住宅事業者に義務付けられる住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準案)における一次エネルギー消費量算定の考え方。躯体の断熱性能と暖房・給湯・換気・照明設備を含めたトータルの省エネ性を評価することになる

2を細かく入力できるので、より正確な数値を算出することができるほか、エコウィルなど算定シー
トでは除外されているコージェネレーションシス
テムも計算可能。また、データの保存や報告書式の作成支援機能なども備わっています。
ここでは算定シートで一次エネ消費量を算出してみましょう（太陽光発電・太陽熱温水器・節湯型機器は使用せず、照明は新築時に設置しないものとし、第三種換気はＤＣモーター仕様で計算）。

ンプ温水暖房が利用可能で、暖房・給湯ともにヒートポンプとすれば、第３種換気ならＱ値 1.6 Ｗ以下、第１種換気なら同 1.8 Ｗ以下で基準値をクリアします。

本州温暖地は次世代基準が最低条件

まず北海道ですが、Ⅰａ地域・Ⅰｂ地域とも暖冷房方式は 24 時間全室暖房で冷房は行わないという条件のみとなります。
Ⅰａ地域ではガス高効率ボイラー（エコジョーズ）による温水暖房・給湯なら、Ｑ値 1.8 Ｗでも換気方式にかかわらず基準値をクリア。一般的な灯油ボイラーによる温水暖房・給湯は第１種換気ならＱ値 1.6 Ｗ以下、第３種換気なら同 1.4 Ｗ以下が必要です。電気暖房・給湯は電気の生焚きだと厳しく、電気蓄熱暖房と電気温水器の組み合わせでは、Ｑ値 1.4 Ｗ以下とし第１種換気を使っても基準値をクリアできません。最低でもＱ値 1.4
Ｗ、換気は第１種とした上で、給湯をヒートポンプ（エコキュート）とすることになります。
一方、Ⅰｂ地域ですが、結果としてはⅠａ地域と同じ。ただ、Ⅰａ地域と異なり暖房はヒートポ

次に本州のⅣａ地域とⅣｂ地域ですが、両地域の暖冷房方式は①ダクト式全館セントラル空調など住宅全体を連続して暖冷房する方式②ルームエ
アコン以外で居室を間欠暖冷房する方式③ルーム
エアコンで居室を間欠暖冷房する方式̶の３つの条件に応じて一次エネ消費量を算出します。
いずれの地域もＱ値を次世代省エネ基準レベルの 2.7 Ｗとすると、①の場合は換気を第一種熱交換としたうえで、給湯をガス高効率ボイラーまたはヒートポンプとすることが最低条件。②と③の場合、換気は第１種熱交換以外でもＯＫです。ま
た、Ｑ値を 1.9 Ｗとするなら①〜③とも給湯や換気はほぼ何でもＯＫとなります。
なお、Ｑ値や設備機器の性能を細かく見て一次エネ消費量を算出する時に使うウェブプログラム
ソフトは、４月１日現在、ベータ版として公開されています（http://202.222.0.197/BETA/）。
この号をご覧になっている時点で閲覧でき な か っ た 際 に は、 同 財 団 に 正 式 版 に つ いて 確 認 し て く だ さ い（ ☎ 03-3222-6681・FAX03-3222-6696）。

北海道はⅠａ地域の場合、電気熱源だと基準値をクリアするのはなかなか大変

本州の温暖地では断熱性能を次世代省エネ基準レベルとす
れば、ほぼ問題なく基準をクリアできそう

北海道は電気熱源だと厳しい

3

窓回りの防水措置はどうするの？
Ｑ…新築住宅は今年 10 月の引き渡し分から瑕疵担保保険への加入が義務化されます
第 24 回が、窓回りの防水については独自に工夫して納めており、この施工方法で現場審査に通るかどうか、いまひとつわかりません。
どうすればいいのでしょうか？
Ａ…今年 10 月からスタートする「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（瑕疵担保履行法）では、瑕疵担保保険を利用する場合、定められた現場審査をパスすることが必要になります。しかし、現場審査に使われる設計施工基準は、保険会社各社とも全国共通基準なので、地域特有の工法やあまり一般的ではない独自の納まりなどは考慮されていないことがほとんど。今回ご質問のサッシ回りの防水に関する独自の納まりもその一つです。
例えば最も登録事業者が多いと想定される㈶住宅保証機構のまもりすまい保険では、サッシ回りの防水規定について、設計施工基準第９条２の四で、「外壁開口部の周囲は、防水テープを用い防㈶住宅保証機構が平成 16 年秋に発行した旧・性能保証住宅設計施工基準にある窓回りの防水処理例水紙を密着させること」とあり、ツバ付きのＰＶ
Ｃサッシとアルミサッシは参考図が示されていますが、木製サッシは記されていません。
この点についてまもりすまい保険の北海道代理店である㈶北海道建築指導センターでは、仕様書以外の納まりは保険申し込み前か着工前に相談してほしいとのこと。事前相談で認めることができれば、仕様書以外の納め方でも保険を適用できるとしています。
このほかの部分に関しても、平成 16 年改訂版の性能保証住宅設計施工基準の図や独立行政法人住宅金融支援機構の監修によるフラット 35 の木造住宅工事仕様書を参考にしてほしいと話しています。

●編●集●後●記●♠世界的な金融恐慌が話題になっています。日本の経済対♣住宅ローン減税が最大 600 万円まで拡充されましたが、策も、ETC の週末 1000 円上限や定額給付金など具体的に始まりました。結局は税金で行われている施策ですから600 万円の減税を受けるには 5000 万円を超える住宅ローンを組むことが必要。今どきそんな高額ローンを組める人有効に使ってほしいものです。
（佐野）はどれだけいるのでしょうか。（水越）■本社 〒 070-8045 旭 川 市 忠 和 5 条 4 丁 目 9 - 1 7 TEL(0166)61-9151 FAX(0166)61-2044■旭川第一工場 〒 071-1248 上 川 郡 鷹 栖 町 ８ 線 西 ２ 号 TEL(0166)87-4442 FAX(0166)87-4888■旭川第二工場 〒 070-0014 旭 川 市 新 星 町 5 1 4 番 地 １ TEL(0166)21-7080 FAX(0166)21-7080■札 幌 支 店 〒 003-0869 札 幌 市 白 石 区 川 下 2 1 2 7 番 地 4 TEL(011)875-3966 FAX(011)875-3971■ S t o 事 業 部 〒 003-0869 札 幌 市 白 石 区 川 下 2 1 2 7 番 地 4 TEL(011)875-3969 FAX(011)875-3971■ウレタン事業部札幌事務所 〒 003-0869 札 幌 市 白 石 区 川 下 2 1 2 7 番 地 4 TEL(011)875-3972 FAX(011)875-3974■旭 川 支 店 〒 070-8045 旭 川 市 忠 和 5 条 4 丁 目 9 - 1 7 TEL(0166)62-7575 FAX(0166)61-1715■帯 広 支 店 〒 080-2460 帯 広 市 西 2 0 条 北 2 丁 目 2 7 - 1 0 TEL(0155)41-4101 FAX(0155)41-4105■釧 路 支 店 〒 088-0621 釧 路 郡 釧 路 町 桂 木 5 丁 目 1 5 TEL(0154)36-1790 FAX(0154)36-1844■北 見 支 店 〒 099-0878 北 見 市 東 相 内 町 1 7 4 番 地 1 6 TEL(0157)36-3557 FAX(0157)36-3433■北 関 東 支 店 〒 362-0047 埼 玉 県 上 尾 市 今 泉 １ 丁 目 2 7 - 4 TEL(048)783-1666 FAX(048)783-1667■千 葉 支 店 〒 262-0011 千葉県千葉市花見川区三角町 16 番 2 TEL(043)258-4065 FAX(043)258-4025■宇 都 宮 支 店 〒 321-0932 栃 木 県 宇 都 宮 市 平 松 本 町 3 6 2 - 6 TEL(028)636-1266 FAX(028)636-2675■平 塚 支 店 〒 254-0018 神奈川県平塚市東真土 4 丁目 2 - 69 TEL(0463)54-6484 FAX(0463)54-2430■水 戸 支 店 〒 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3660-15 TEL(029)291-1822 FAX(029)291-1825■ウレタン事業部東京支店 〒 351-0002 埼 玉 県 朝 霞 市 下 内 間 木 3 0 1 番 地 TEL(048)458-1455 FAX(048)456-3877■ ダンネツ信州 〒 399-0033 長 野 県 松 本 市 大 字 笹 賀 5 1 3 0 - 1 TEL(0263)26-0811 FAX(0263)26-1016●平成 21 年４月１日発行通巻 64 号

編集発行 / ㈱ダンネツ〒 070-8045

4

旭川市忠和５条４丁目 9-17

TEL(0166)61-9151