SERIES

参考用

速断ヒューズ. Type:350KH（スタンダード）

400KH UL Recognized. Fast Acting Fuses
Outline Dimensions（m/m）
46.5
3811.5260.8104.24.213◆外形図

特徴/Introduction

●UL仕様

定格電流

Type
400KH‑5400KH‑10400KH‑15400KH‑20400KH‑25400KH‑30400KHタイプはL形端子付きヒューズです。どんな所でも簡単に取り付けられます。筒形ヒューズと比較してホルダーからの発熱が有りません。ヒューズは小型軽量で、しゃ断時の速断性に優れています。用途は小型インバーター、UPS、電源等の半導体を使用した機器の回路保護用に最適です。

UL Specifications2222

溶断 I t 全しゃ断 I t Total‑I （t A S） 電力損失

Ampere Rating Pre‑arc I2t（A2S）
5A210A615A1220A
2525A
4330A
67

1箱質量Watts‑Loss Carton g0.5
1.0201.7
210
個2.3PCS2.82.8at AC400V‑10KA3070130280420700

The 400KH type fuse is a fuse with L shaped teminals, and it can beinstalled anywhere easily. In comparison with ferrule fuses, it doesn'theat up. It is a compact, light, and is fast acting when it cuts off. This
type is suitable for compact inverters, UPS, and circuit protection formachines with semi-conductors such as power supplies.

注意/Caution●UL品ご注文の際には品名の末尾にULと記入して下さい。例：400KH‑30UL●Breaking Capacity 400V-10KA AC,DC（L/R 5mS）●UL Recognized.
●When ordering a UL product, please put "UL" at the end of the ampere
rating. For example: 400KH‑30UL●スタンダード仕様

Standard Specifications
2Type222

溶断 I t 全しゃ断 I t Total‑I （t A S） 電力損失

定格電流350KH‑5350KH‑10350KH‑15350KH‑20350KH‑25350KH‑30350KH‑35

Ampere Rating Pre‑arc I2t（A2S） at AC250V‑100KA5A
21410A
63615A
1266
20A
25140
25A
43240
30A67380
35A93510●しゃ断容量250V‑100KA,AC,350V DC10KA（L/R 5mS）

●特性表/Characteristics■溶断特性 Time/Current Characteristics
103 1①②

質量1箱Watts‑Loss Carton g
0.5
1.020
1.7
210個
2.3PCS
2.8
2.8
3.0

104 1
75①5A
②10A
③15A
④20A
⑤25A
⑥30A
⑦35A

521 152100 1
5235A
30A
25A
20A
15A
10A
5A

2.5×Ip3

限流波高値 （A）
Cut‑Off Peak Current

2102 1

溶断時間（Sec）
Time● There are instances that fuses may heat up due to the installation
conditions. Therefore, as always, please select a fuse which hasample rated current, keeping in mind its use under a long continuous
condition. (For example: fuses should be used less than 40-60% of
their rated current.)● When you are using a fuse in direct circuit, reignition of arc may
occur if the fusing current is less than 4 times larger than the fuse
rated current. In this case, the fuse should be used in conjunction
with other protectors.
● When a fuse cuts off, the arc voltage which is less than 2 times
larger than the circuit voltage will occur between the fuse electrodes.
Please be aware of the position of the parts around the fuse.

■限流特性 Current Limiting Effect Curves③ ④ ⑤ ⑥⑦510●ヒューズは、取付方法により発熱する場合があるのでヒューズに長時間連続して通電する場合は、使用するヒューズの定格電流は充分余裕を持ったヒューズを選定して下さい。
（例：ヒューズ定格電流の40〜60％以下で使用して下さい。）●直流回路で使用する場合ヒューズが定格電流の4倍以下でしゃ断の可能性がある場合は溶断電流が小さい為にヒューズ溶断後に再点弧の可能性が有ります。
この場合は他の保護機器と併用して使用して下さい。
●ヒューズがしゃ断した時、ヒューズ電極間に回路電圧の2倍以内のアーク電圧が発生します。ヒューズ周辺の部品の配置には充分注意して下さい。

2×Ip

103 1753102 17510‑1 135210‑2 11101234568 1210234568

101 11103

110135 7 12105 7 131035 7 1410■電力損失特性 Power Losses Characteristics
25A20A35A30A45

温度上昇値（℃） deg
Temperature

電力損失（W）
Power Loss105530A

50

2.05 7 15■温度上昇特性 Temperature Characteristics
35A

2.53

規約短絡電流（A）RMS
Prospective Current

溶断電流（A）RMS
Current

3.0

315A

1.510A

1.025A

4020A

353015A

2510A

20155A5A

100.5

5005101520

通電電流（A）RMS
Current

25303500510152025303540

通電電流（A）RMS
Current

Catalog No.D06‑04