マルチ・データボックス スペックシート

DIO、AIO＋DIOモデル

IOなしモデル■マルチ・データボックス構成
モデル

型式

型式

入出力端子

PFXLM4B01DDC

DIN20、DOUT10（ソース）PFXLM4B01DDK

DIN20、DOUT10（シンク）PFXLM4B01DAC

DIN12、DOUT6、
AIN4、AOUT2（ソース）PFXLM4B01DAKDIN12、DOUT6、
AIN4、AOUT2（シンク）PFXGM4B01D

なし

製品概要

DIO

AIO+DIOIOなし+PFXZXMADSA1DINレール取り付け可能なフック付きアダプタ■機能仕様
型式
アプリケーションメモリ ※1

メモリ

DIOモデルAIO+DIOモデル

IOなしモデルPFXLM4B01DDK：シンク出力タイプ
PFXLM4B01DDC：ソース出力タイプ

PFXLM4B01DAK：シンク出力タイプ
PFXLM4B01DAC：ソース出力タイプ

PFXGM4B01D

ロジックプログラムエリア

FLASH EPROM 132K バイト※2 （15,000ステップに相当）

フォントエリア

FLASH EPROM 8M バイト（制限を超えたときに内部記憶を使用）

バックアップメモリ

nvSRAM 128K バイト

変数エリア

nvSRAM 64K バイト
RS-232C/RS485×1

シリアル（COM）

インター
フェイス

FLASH EPROM 8M バイト(ロジックプログラムエリアを含む)

FLASH EPROM 16M バイト（作画プログラムおよびロジックプログラムの拡張を含む）

RS-232C （コネクタタイプ：RJ45、アイソレーション：×、最大ボーレート：115,200bps、ケーブルタイプ：シールドケーブル、ケーブル最大長：15m、RS-232C用DC5V電源：×）
RS-485（コネクタタイプ：RJ45、アイソレーション：×、最大ボーレート：300～115,200bps、ケーブルタイプ：シールドケーブル、ケーブル最大長：200m、
Polarization 抵抗：LTを複数接続する場合、ソフトウェアで設定が必要です。
詳細は「GP-Pro EX 機器接続マニュアル」をご確認ください。RS-485 用のDC5V電源：×）

CANopen（マスター）

CAN-CiA（ISO 11898-2:2002 パート 2)、コネクタ：DSub 9 ピン (プラグ)イーサネット（LAN）

10BASE-T/100BASE-TX、コネクタ：モジュラージャック（RJ-45）×1

USB（Type A）

USB2.0コネクタ：Type A×1、電源電圧：DC5V±5％、最大出力電流：500mA、最大通信距離：5m

USB（mini B）

コントロール

RS-232C/422/485 x 1
データ長：7/8 ビット、
ストップビット：1/2 ビット
パリティ：なし/ 偶数/ 奇数
伝送速度：2,400～115,200 bps、187,500 bps
コネクタタイプ：D-Sub 9 ピン プラグ
IEEE802.3i/ IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ：モジュラージャック（RJ-45）×1
USB2.0コネクタ：Type A×1、電源電圧：
DC5V±5％、最大出力電流：200mA、最大通信距離：3m

USB2.0コネクタ（mini B）×1、最大通信距離5m

DIO（シンクタイプ）

標準入力シンク・ソース20点（特殊入力シンク・ソース2点として利用可能）
標準出力シンク10点、特殊出力シンク2点

標準入力シンク・ソース12点（特殊入力シンク・ソース2点として利用可能）
標準出力シンク6点、特殊出力シンク2点-

DIO（ソースタイプ）

標準入力シンク・ソース20点（特殊入力シンク・ソース2点として利用可能）
標準出力ソース10点、特殊出力ソース2点

標準入力シンク・ソース12点（特殊入力シンク・ソース2点として利用可能）
標準出力ソース6点、特殊出力ソース2点

-

AIO

-

2chアナログ入力（13ビット)
2ch温度入力(熱電対・測温抵抗体)
2chアナログ出力（12ビット)-※1：ユーザー使用可能容量です。
※2：ソフトウェアで最大60,000ステップに切り替え可能です。ただしアプリケーションメモリ（画面データ）が1Mバイト少なくなります。
注記1：特殊入力および特殊出力の総称について
特殊入力: 高速カウンタ入力およびパルスキャッチ入力 特殊出力: パルス出力、PWM 出力および高速カウンタ一致出力ユーザー使用可能容量です。
注記2：AIO+DIO（アナログ出力モデル）を使用する場合の注意点について
マルチ・データボックス起動中にアナログ出力端子に信号が出力される場合があります。
アナログ出力端子に接続された外部機器は、マルチ・データボックス起動後に電源が投入されるように 設計してください。
マルチ・データボックスと外部機器の電源が異なる場合、電源の瞬停に配慮して設計してください。

マルチ・データボックス スペックシート■一般仕様
DIOモデルAIO+DIOモデル

IOなしモデル

海外安全規格
定格電圧

DC24V

電圧許容範囲DC20.4～28.8V

許容瞬時停電時間

DC20.4Vで10ms以下

消費電力

10ms以下7.4W以下10.4W以下

5.2W以下突入電流

DC28.8Vで30A以下

30A以下

電力端子とフレームグランド（FG）
間の絶縁耐力DC500V 1分間

AC1000V 20mA 1分間

電力端子とFG 間の絶縁抵抗

DC500Vで10MΩ以上■環境仕様
DIOモデルAIO+DIOモデル

標準準拠

IOなしモデル

IEC61131-2
水平取り付け使用周囲温度

0～50℃

垂直取り付け

0～40℃

0～50℃

保存周囲温度-20～60℃

保存高度

0～10,000m

動作高度

0～2,000m

使用および保存周囲湿度

5～85%で結露なし（結露のないこと、湿球温度39℃以下）

汚染度

IEC606642

保護度

IEC61131-2

保護カバーが正しく取り付けられているIP20

腐食性ガス

腐食性ガスのないこと

じんあい≤ 0.1mg/ｍ3（導電性塵埃のないこと）

耐気圧（使用高度）

800～1,114hPa （ 海抜2,000m 以下）

DINレールに取り付け

機械的衝撃抵抗

DINレールに取り付け

静電放電

IEC/EN61000-4-2

放射性無線周波数磁界

IEC/EN61000-4-3

10V/m（80MHz～3GHz）

10V/m（80MHz～2.7GHz）

IEC/EN61000-4-4

電力線:2kV デジタルI/O:1kV リレー出力:2kV イーサネットライン:1kV
COMライン:1kV CANライン:1kV

電源ポート：2kV 通信ポート：1kV

ファーストトランジェント/
バーストノイズ
サージ耐性

IEC/EN61000-4-5

5～8.4Hz から3.5mm 固定振幅

8.4～150Hz から9.8m/s2（1gn）定加速度

EN61131-2 準拠
5～9 Hz 片振幅：3.5 mm
JIS B3502、IEC/EN 61131-2 準拠
147m/s2 X、Y、Z 3 方向

耐振動147m/s2 （15gn）、11ms 継続
8kV（空中放電）、6kV（接触放電）

電源:CM:1kV; DM:0.5kV デジタルI/O:CM:1kV; DM:0.5kV シールドケーブル:1kV
CM=ラインとアース間 DM=電源ポートのライン間

耐震性（稼動時）

IEC61131-2

保護IP20 （IEC60529）

耐衝撃性（稼動時）

IEC61131-2 15gn 11ms

冷却方式
質量

自然空冷
設置アダプタを含む場合: 509g
マルチ・データボックスのみ : 353g

設置アダプタを含む場合: 544g
マルチ・データボックスのみ : 388g

設置アダプタを含む場合: 366g
マルチ・データボックスのみ : 210g

マルチ・データボックス スペックシート■デジタル入力の特性
DIO、AIO+DIOモデル
定格電流

5mA

突入値

電圧

DC30V

電流

6.29mA 最大

入力インピーダンス

4.9kΩ

入力タイプ

シンク/ ソース

定格電圧

DC24V

最大許容電圧

DC28.8V

入力制限値

絶縁

ON電圧

DC15V以上（DC15～28.8V）

OFF電圧

DC5V以上（DC0～5V）

ON電流

2.5mA以上

OFF電流

1.0mA以上

方式

フォトカプラ絶縁

内部回路間
フィルタ

DC500V
0.5ms x N (N は 0 ～ 63)

IEC61131-2規格 3タイプ

タイプ1

互換性

2 線式および3 線式センサーをサポート

ケーブルの種類と長さ

シールドケーブル:：最大100m、非シールド：50m

端子台

タイプ:3.5mm ピッチ

入力並列接続端子台は取り外し可能なし■トランジスタ出力の特性
DIO、AIO+DIOモデル
定格電圧

DC24V

出力範囲

DC19.2～28.8V

出力タイプ

シンク/ ソース

定格電流0.3A/1出力、3.0A/1コモン

残留電圧

I = 0.1 A でDC1.5V以下遅延※3

オフからオン（0.3A負荷）：1.1ms、オンからオフ（0.3A負荷）：2ms
方式

絶縁

内部回路間

フォトカプラ絶縁
DC500V

最小抵抗負荷DC24Vで80 Ω

ケーブルの長さ

非シールド:150m

短絡に対する保護なし

端子台

タイプ:3.5mmピッチ 端子台は取り外し可能※3：遅延にケーブル遅延は含まれていません。

マルチ・データボックス スペックシート■高速カウンタおよびパルスキャッチ入力の特性
DIO、AIO+DIOモデル
定格電流
突入値

電圧

DC24V

電流

7.83mA

電圧

DC30V

電流

9.99mA

入力インピーダンス

3.2kΩ

入力タイプ

シンク/ ソース

定格電圧

DC24V

最大許容電圧

DC28.8V

入力制限値

絶縁

ON電圧

DC15V以上

OFF電圧

DC5V以下

ON電流

5mA以上

OFF電流

1.5mA以下方式

フォトカプラ絶縁

内部回路間

DC500V

フィルタ無し、4μs、40μs

IEC61131-2規格 3タイプ

タイプ1

互換性

2線式および3線式センサーをサポート
タイプ

ケーブル

シールドケーブル

長さ

最大10m

端子台

タイプ:3.5mm ピッチ

最大周波数
位相計数モード

応答時間

端子台は取り外し可能

・単相の最大周波数は100 kHzです。 ・2相の最大周波数は50 kHzです。 ・デューティレート： 45～55%
・単相 ・2相2逓倍 ・2相4逓倍

・2相2逓倍 反転

マーカー

1ms

プリロード

1ms

プリストローブ

1ms

一致出力・2相4逓倍 反転

2ms
高速カウンター

パルスキャッチ入力信号ON幅

最小パルス幅（パルス入力）

入力並列接続なし■パルス出力、PWM、高速カウンタ一致出力の特性
DIO、AIO+DIOモデル
出力タイプ

シンク/ソース

定格電圧

DC24V

電源入力範囲DC19.2～28.8V

電源逆保護

○

パルス出力/PWM 出力電流

50mA/1出力、100mA/1コモン

オリジナル入力に対する応答時間

絶縁抵抗

残留電圧

2ms

高速出力と
内部回路の間10MΩ以上

電源ポートと保護接地（PE）=
DC500Vの間

10MΩ以上

I=0,1Aの場合

DC1.5V以下

遅延※3

オフからオン（50mA負荷）：1.1ms、オンからオフ（50mA負荷）：1.1ms

最小ロードインピーダンス

80Ω

最大パルス出力周波数50kHz

最大PWM出力周波数精度
PWM出力/
パルス出力

65kHz
周波数

精度

デューティー10～100Hz

0.1%

0～100%

101～1000Hz

1%

1～99%

1.001～20kHz

5%

5～95%

20.001～45kHz

10%

10～90%

45.001～65kHz

15%

デューティー比範囲
タイプ

ケーブル

15～85%
1～99%

長さ
端子台

注記：加速/ 減速パルス出力を使用するとき、最大1% の周波数許容範囲があります。
※3：遅延にケーブル遅延は含まれていません。

シールド、DC24V電源を含む
最大5m
タイプ:3.5mmピッチ 端子台は取り外し可能マルチ・データボックス スペックシート■アナログ入力の特性
AIO+DIOモデル

電圧入力

電流入力

最大入力数

2点

入力タイプ

シングルエンド

入力範囲

DC-10～10V/DC0 ～10V

入力インピーダンス

1MΩ以上

0～20mA/4～20mA
250 ±0.11%Ω

サンプルの継続時間

10ms/ チャネル + 1スキャン時間

総合遅延時間20ms + 1スキャン時間

入力許容範囲電磁妨害のない
25°Cでの最大偏差フルスケールの±1%

最大偏差フルスケールの±2.5%

デジタル分解能13ビット

温度ドリフトフルスケールの±0.06%

一般モードの特性

80db

クロストーク60db

非直線性

フルスケールの±0.4%

最下位ビットの入力値

5mV

10μΑ

最大許容定常過負荷（非破壊）±DC30V（5分以下） ±DC15V（破損なし）±DC30mA

絶縁耐力

入力と内部回路の間のフォトカプラ絶縁

ケーブル

タイプ

シールドケーブル

長さ

IEC61131-2規格に準拠するためには3m未満である必要があります。最大伝送距離は10mです。

端子台

タイプ:3.5mmピッチ 端子台は取り外し可能

絶縁

外部入力

フォトカプラ絶縁チャンネル間非絶縁■温度入力（測温抵抗体）の特性
AIO+DIOモデル
入力センサータイプ

Pt100/Pt1000/Ni100/Ni1000

入力温度範囲Pt100/Pt1000：-200～600℃、Ni100/Ni1000：-50～200℃

電流の測定

Pt100/Ni100

1.12mA ±3.5%

Pt1000/Ni1000

0.242μA ±3.5%

入力インピーダンス

通常10MΩ

サンプルの継続時間

10ms+1 サイクルタイム

配線タイプ

すべての入力に対して設定される2 線または3線の接続

変換方式

シグマデルタタイプ

入力フィルタローパス

解像度温度値

0.1°C

検出タイプ

オープンサーキット（各チャネル上の検出）

入力許容範囲※4

電磁妨害のない
25°Cでの最大偏差±5°C

入力許容範囲最大偏差25 ～50°C

Pt タイプ：±5.6℃（5.60℃） Ni タイプ：±5.2℃（5.20℃）

温度ドリフト30ppm/°C

デジタル分解能

16ビット

差動モードにおける拒否

50/60Hz一般モードの除去
絶縁方式

通常は60dB
通常は80dB
フォトカプラ絶縁許可された入力信号
ケーブルの長さ±DC5V最大

Pt100/Ni100

20Ω以下

Pt1000/Ni1000

200Ω以下端子台

タイプ:3.5mmピッチ 端子台は取り外し可能

ノイズ耐性 - ケーブル

シールドケーブルが必要です※4：配線が原因で発生するエラーを除く。

■温度入力（熱電対）の特性
AIO+DIOモデル
入力センサータイプ

熱電対

入力温度範囲 ※5

J（-200～760°C） K（-240～1370°C） R（0～1600°C） B（200～1800°C）
S（0～1600°C） T（-200～400°C） E（-200～900°C） N（-200～1300°C）

入力インピーダンス

通常10MΩ

サンプルの継続時間

10ms+1サイクルタイム

変換方式

シグマデルタタイプ

デジタル分解能

16ビット

入力フィルタローパス

解像度温度値

0.1°C

検出タイプ

オープンサーキット（各チャネル上の検出）

入力許容範囲電磁妨害のない
25°Cでの最大偏差フルスケールの0.2%プラス基準接点補償精度±6℃

最大偏差

フルスケール範囲の0.28%

温度ドリフト30ppm/°C

入力許容範囲 - 端子温度補償

10分後の±5°C

温度範囲における冷接点補償（0～50°C）

内部冷接点エラー：45分動作後+/-6°C

差動モードにおける拒否
一般モードの除去

50/60Hz

通常は60dB
通常は80dB

絶縁方式

フォトカプラ絶縁許可された入力信号±DC5V最大ウォームアップ時間

45分

端子台

タイプ:3.5mmピッチ 端子台は取り外し可能

ノイズ耐性 - ケーブル

シールドケーブルが必要です※5：冷接点補償に対する端子台でのPCB に対する温度測定。

マルチ・データボックス スペックシート■アナログ出力の特性
AIO+DIOモデル
電圧出力

電流出力

最大出力数

2点

出力範囲

DC-10～10V/DC0～10V

ロードインピーダンス

2kΩ以上

0～20mA/4～20mA
300Ω以下アプリケーション負荷タイプ

抵抗負荷

設定時間

10ms

総合遅延時間10ms+1スキャン時間

出力許容範囲電磁妨害のない
25°Cでの最大偏差フルスケールの±1%

最大偏差フルスケールの±2.5%

デジタル分解能12ビット

温度ドリフトフルスケールの±0.06%

出力リップル±50mV

クロストーク60db

非直線性

フルスケールの±0.5%

最下位ビットの出力値

6mV

12μΑ

絶縁耐力

入力と内部回路の間のフォトカプラ絶縁

出力保護

短絡保護あり、出力回路保護あり

入力電源が電力障害しきい値よりも低い場合の出力動作

0に設定

ケーブル

タイプ

シールドケーブル

長さEC61131-2規格に準拠するためには3m未満である必要があります。最大伝送距離は10mです。

端子台
絶縁

タイプ:3.5mmピッチ 端子台は取り外し可能
外部入力

フォトカプラ絶縁チャンネル間非絶縁■外形寸法図／各部名称／パネルカット寸法図
単位：mm

DIO、AIO＋DIOモデル＜外形寸法図（DINレール取付け時）＞＜外形寸法図／各部名称（アダプタ着脱時）＞

108.1±0.3
128±0.3574.4±0.563.4±0.5②③ ④ ⑤ ⑥①IO I/F②USB I/F（Type A）③シリアルI/F④イーサネットI/F⑤CANopen I/F⑥電源コネクタ（DC）⑦USB I/F（mini B）

DINレール

53.1
66.6

⑦

39.65±0.3

131.35±0.4

9.5±0.15

7.5

50.65±0.3

2.5±0.3

9.5
17.5

44.7
26.6

9.9±0.4
105.4±0.4108.95102±0.3①①

IOなしモデル
＜外形寸法図／各部名称（アダプタ着脱時）＞＜外形寸法図（DINレール取付け時）＞

118

7.5

53.9±0.5

131.35±0.4
DINレール①USBI/F（Type A）②シリアルI/F （COM1）③イーサネットI/F④電源コネクタ（DC）⑤USBI/F（Type mini B）

17.2

98.1

2.5±0.3

9.5

109.83±0.4

105.35±0.4

30.6

⑤

40.1

①

② ③

④

安全に関する使用上の注意
本誌に掲載している製品を正しくご使用いただくために、以下の用法をお守りください。
●ご使用の前に必ずマニュアルおよびその他付属する書類をよくお読みください。
●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。
これらを守らずに使用した場合、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。

マルチ・データボックス 接続機器通信ドライバ一覧
2014年8月現在
PLC
対応機種
メーカー名

オムロン株式会社

株式会社キーエンス

光洋電子工業株式会社
株式会社ジェイテクト
シャープマニファクチャリン
グシステム株式会社
株式会社東芝
東芝機械株式会社
パナソニック電工SUNX株式会社
株式会社⽇⽴産機システム
株式会社⽇⽴製作所
ファナック株式会社
富⼠電機株式会社
三菱重工業株式会社

ドライバ名
C/CV シリーズ 上位リンク
CS/CJ シリーズ 上位リンク
CS/CJ シリーズ イーサネット
CS/CJ/NJ シリーズ EtherNet/IP
KV-700/1000/3000/5000 CPU直結
KV シリーズ CPU直結
KZ10_80R/T シリーズ CPU直結
KV-700/1000/3000/5000 イーサ
ネット
KOSTAC/DL シリーズ CCM SIO
KOSTAC/DL シリーズ MODBUS TCP
TOYOPUC CMP-LINK SIO
TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
JWシリーズコンピュータリンク SIO

株式会社明電舎

横河電機株式会社
3S-Smart Software
Solutions GmbH

パス
スルー

SYSMAC C/α/CV
SYSMAC CS1/CJ1/CJ2/CP1/CP1E
SYSMAC CS/CJ1/CJ2/CP1
SYSMAC CS1/CJ2/NJ
KV-700/1000/3000/5000/5500
KVシリーズKZシリーズ

AIO+DIO
●
●
●
●
●
-

DIO
●
●
●
●
●
-

IOなし
●
●
●
●
●
●
●

KV-700/1000/3000/5000/5500

●

●

●

-

●

●

●

-

●
●
●

●
●
●

●
●
●

-

KOSTAC SG/SU/SZ/PZ3/SR、DL205/305/405、Direct
Logic05/06
KOSTAC SU、DL205/405、Direct Logic05/06
TOYOPUC-PC2/PC3J/PC3JTTOYOPUC-PC3/PC10G
JW10、JW20H、JW30H、JW50H、JW70H、JW100、
JW300

■
■
■
-

●

●

●

-

●

●

●

-

Tシリーズ、Vシリーズ、EXシリーズ
Tシリーズ、Vシリーズ
TC200、TC200S、TCmini

●
●

●
●

●
●
●

■

FPシリーズ コンピュータリンクSIO

FP

●

●

●

■

CoDeSys V3 Ethernet Driver
HシリーズSIO
Hシリーズイーサネット
S10 シリーズ SIO
S10V シリーズ イーサネット

EHV+
H、EH-150、MICRO-EH、Webコントローラ、EHV
H、EH-150、MICRO-EH、Webコントローラ、EHV
S10V、HIDIC-S10α、S10mini
S10V
Fanuc Power Mate シリーズ、Fanuc Power Mate i シリーズ、
Fanucシリーズ
MICREX-F
MICREX-SX SPH
MICREX-SX SPH
DIASYS Netmation
UP/V
MELSEC AnA、MELSEC AnN、MELSEC Q（Aモード）
MELSEC AnA、MELSEC AnN、MELSEC Q（Aモード）、
MELSEC QnAMELSEC Q

●
●
●

●
●
●

●
●
●

-

●

●

●

-

●
●
-

●
●
-

●
●
●
●
●

■

-

-

●

-

-

-

●

■

MELSEC Q、MELSEC QnA、MELSEC L

-

-

●

-

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

■
■
■
-

●

●

●

-

MPシリーズ SIO（拡張）MEMOBUSイーサネット
MP/インバータ/サーボEthernet
パソコンリンクSIO
MODBUS SIOマスタ ※1
パソコンリンクイーサネット
MODBUS TCPマスタ※2

MELSEC Q
MELSEC QnAMELSEC FXMELSEC FXMELSEC AMELSEC Q、MELSEC QnA、MELSEC L
MELSEC Q
MELSEC FXUNISEQUE
Control Pack、MP900、MP2000、MEMOCON GL、
MEMOCON SC、MEMOCON Micro
MP2000MP900、MP2000、MP3000
A1000、MP2000、MP3000、V1000
FA-M3、FCN、FCJ
FCN、FCJ
FA-M3
FCN、FCJ

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
-

■
■
■
■
-

CoDeSys V3 Ethernet Driver

CODESYS Control Win V3

-

-

-

-

●

●

●

-

-

-

●
●

-

Power Mate シリーズ
MICREX-F シリーズ SIO
MICREX-SX シリーズ SIO
MICREX-SX シリーズ イーサネット
DIASYS Netmation MODBUS TCPMHI STEP3 イーサネット
A シリーズ CPU直結

Q シリーズ CPU直結
Q/QnA シリーズ シリアルコミュニ
ケーション
QUTE シリーズ CPU直結
QnA シリーズ CPU直結
FX シリーズ CPU直結
FX シリーズ 計算機リンク
A シリーズ イーサネット
Q/QnA シリーズ イーサネット
Q シリーズ QnU CPUイーサネット
FX シリーズ イーサネット
UNISEQUEシリーズ イーサネット

MEMOBUS SIO
株式会社安川電機

対応機能

マルチ・データボックス

JW30H、JW300

JWシリーズコンピュータリンク イー
サネット
コンピュータリンク SIO
コンピュータリンク イーサネット
TCシリーズ（TC mini/TC200）

A シリーズ 計算機リンク

三菱電機株式会社

対応シリーズ/接続機器

Beckhoff Automation

GmbH TwinCAT ADS/AMS

Control Technology Corp.
Crouzet
Delta-TAU data system,inc.
Fatek Automation Corp.

CTC Binary Protocol
Millenium 3 FBD

バスターミナルコントローラ（BC/BXシリーズ）、エンベデッドPC（CXシリーズ）、 IPC /TwinCAT-SoftPLC、TwinCAT3
Runtime2700 シリーズ
Millenium 3 Smart、Millenium 3 Essential

PMAC Controller SIO

PMACシリーズ、Turbo PMAC シリーズ

-

-

●

-

FB シリーズSIO
シリーズ 90-30/70 SNP
シリーズ 90-30/70 SNP-X
Series90 Ethernet
CODESYS V3 Ethernet Driver
GLOFAシリーズCnet
Master-Kシリーズ CnetXGK シリーズ CPU直結
XGT/XGBシリーズ Cnet
XGT/XGB シリーズ FENet

FBs、FBe/FBn
シリーズ 90-30、シリーズ 90-70
シリーズ 90-30、シリーズ 90-70、VersaMax Micro
Series 90-30、Series 90-70R、PACSystem RX7i
Controller 3200C
GLOFAシリーズ
K1000S、K300S、K200S、K120S、K80S
XGK
XGK、XGB
XGT、XGB
SLC500、PLC-5、ControlLogix、MicroLogix、CompactLogix
SLC500、ControlLogix、MicroLogix
SLC500、PLC-5、ControlLogix、MicroLogix、CompactLogix
PCD1、PCD2、PCD3
PCD1、PCD2、PCD3、PCD4、PCD6

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

●

●

●

■

●

●

●

-

●

●

●

-

●
●

●
●

●
●

-

GEインテリジェント・プラットフォームス株式会社
Lenze Vertrieb GmbHLS 産電株式会社

DF1
Rockwell Automation, Inc.

DH-485
EtherNet/IP

Saia-Burgess Controls Ltd.

Saia Ether-S-Bus
Saia S-Bus SIO

マルチ・データボックス 接続機器通信ドライバ一覧
2014年8月現在
PLC
対応
機能

対応機種
メーカー名

Schneider Electric SA

SICK AG

Siemens AG

ドライバ名
Uni-Telway
MODBUS SIOマスタ
MODBUSスレーブ（シリアル接続）
MODBUS TCP マスタ
MODBUS スレーブ（イーサネット接続）Flexi SoftSIMATIC S7 MPI直結
SIMATIC S7 3964（R）/RK512SIMATIC S5 CPU直結
SIMATIC S5 3964（R）
SIMATIC S7イーサネット

Siemens Building
Technologies

SAPHIR SIO

対応シリーズ/接続機器

マルチ・データボックス

パススルー

AIO+DIO
●
●
●
●

DIO
●
●
●
●

IOなし
●
●
●
●

MODBUS通信機器

●

●

●

-

FX3-CPU0、FX3-CPU1
SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400
SIMATIC S7-300/S7-400
90U - 115Uシリーズ、135U/155Uシリーズ
SIMATIC S5シリーズ
SIMATIC S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200、LOGO!シリー
ズ

●
●

●
●

●
●
●
●
●

■
-

●

●

●

-

SAPHIR●●●-

Nano、Micro、Premium
Micro、Premium、Twido、Quantum、Momentum
MODBUS通信機器
Premium、Quantum

-

温調計
対応機種
メーカー名
オムロン株式会社
神港テクノス株式会社
株式会社チノー
富⼠電機株式会社

アズビル株式会社（旧社名：株式会社⼭武）横河電機株式会社

ドライバ名
調節器 CompoWay/F
調節計 SIO
調節器 MODBUS SIO
調節計 MODBUS SIO
デジタル調節計 SIO
MODBUS SIO マスタ
MODBUS TCP マスタ
パソコンリンク SIO
調節計 MODBUS SIO

理化工業株式会社
温度調節計

対応シリーズ/接続機器
サーマック NEO、サーマック R、In-Panel NEO
C、FC、FIR、GC、JC、AC、NC、DC、FCL、PC-900
DB、KP、LT、JU、JW
PXH、PXG、PXR（AutoFIX）、PXR（NoAutoFIX）、PUM
SDC10、SDC15、SDC20 / SDC21、SDC25 / SDC26、
SDC30 / SDC31、SDC35 / SDC36、SDC40A、SDC40B、
SDC40G、SDC45 / SDC46、DMC10、DMC50、DCP31、
DCP32、DCP551、DCP552、CMC10B
NX
NX
温度調節計UT100シリーズ、ディジタル指⽰調節計、UT2000
CB、FB400/FB900、HA400/HA900、MA900、MA901、SRV、SRX、SA100、SA200、SR Mini HG（H-PCP-A）、SR Mini
HG（H-PCP-J）、SRZ（Z-TIO）、SRZ（Z-DIO）、SRZ（ZCT）、SRZ（Z-COM）
CB、FB400/FB900、HA400/HA900、MA900、MA901、SRV、SRX、SA100、SA200、SR Mini HG（H-PCP-A/B）、SR
Mini HG（H-PCP-J）、REX-F9000、REX-F、REX-D、REXG9、REX-P300、REX-P250、REX-AD、REX-PG、AE500、LE100、SRZ（Z-TIO）、SRZ（Z-DIO）、SRZ（Z-CT）、SRZ（Z-COM）

対応機能

マルチ・データボックス

パススルー

AIO+DIO
●
●
●
●

DIO
●
●
●
●

IOなし
●
●
●
●

●

●

●

-

●
●
●

●
●
●

●
●
●

■

●

●

●

-

●

●

●

-

-

インバータ/サーボ
対応機種
メーカー名
三明電子産業株式会社

ドライバ名

対応シリーズ/接続機器

Si/CutyAxis シリーズ SIO
インバータ ASCII SIO
インバータ MODBUS RTU

Si2、CutyAxis2、CutyAxis3
L300P、SJ300、SJ700、SJ700-2、SJH300、HFC-VAH3
SJ700、SJ700-2、X200、SJ200、L200、WJ200

富⼠電機株式会社

インバータ SIOFRENIC5000G11S、FRENIC5000P11S、FVR-E11S、FVRC11S、
FRENIC-MEGA、FRENIC-Mini、FRENIC-Eco、FRENIC-Multi

三菱電機株式会社

FREQROL インバータ

株式会社⽇⽴産機システム

インバータ/サーボ SIO
株式会社安川電機
MP/インバータ/サーボEthernet

対応機能

マルチ・データボックス

パススルー

AIO+DIO
●
●
●

DIO
●
●
●

IOなし
●
●
●

●

●

●

-

●

●

●

-

●

●

●

-

●

●

●

■

FR-A700、FR-A701、FR-E700、FR-F700、FR-A500、FRC500、
FR-A500L、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F500L、FRS500、FR-V500、FR-V500L、FR-B,B3（A500）、FR-B,B3（
A700）
Varispeed AC、Varispeed F7、Varispeed F7S、Varispeed G7、Varispeed L7、VS mini J7、VS mini V7/VS-606V7、V1000、
J1000、A1000、アナログ電圧・パルス列指令形 回転形サーボ
モータ、
アナログ電圧・パルス列指令形 リニアサーボモータ
Σ-V シリーズ回転形モータ（M-II）、Σ-V シリーズリニアモータ（M-II）、
Σ-V シリーズ回転形モータ（M-III）、Σ-V シリーズリニアモータ（M-III）-

マルチ・データボックス 接続機器通信ドライバ一覧
2014年8月現在
ロボット
対応機種
メーカー名

ドライバ名
ロボシリンダ MODBUS SIO

株式会社アイエイアイ

X-SEL コントローラ

セイコーエプソン株式会社
株式会社デンソーウェーブ

MODBUS IDA 汎用MODBUS RTU SIO
マスタドライバ
MODBUS IDA 汎用MODBUS TCP
マスタドライバ
MODBUS IDA 汎用MODBUS RTU SIO
マスタドライバ
Hi4 ロボット
Hi5 ロボット
リモートイーサネット
b-CAPプロトコル（TCP）ドライバ

株式会社安川電機

高速イーサネットサーバードライバ

ヤマハ発動機株式会社

ロボットポジショナ TSシリーズ

SMC株式会社

株式会社エスティック
オリエンタルモータ株式会社
現代重工業株式会社

対応シリーズ/接続機器

対応機能

マルチ・データボックス

パススルー

AIO+DIO
●

DIO
●

IOなし
●

●

●

●

-

LECP6、LECA6

●

●

●

-

Handy 2000

●

●

●

-

BLE、CRK、AR

●

●

●

-

Hi4 Robot
Hi5 Robot
RC700
RC7M Controller、RC8 Controller
DX100コントローラ、DX200コントローラ、FS100コントロー
ラ、FS100Lコントローラ
TS-S、TS-X、TS-P

-

-

●
●
●
●

-

●

●

●

-

●

●

●

-

PCON、ACON、SCON、ERC2、ROBONET
X-SEL（単軸・直交用コントローラ）、
X-SEL（スカラロボット用コントローラ）、
SSEL、ASEL、PSEL、テーブルトップアクチュエータ

-

その他機器
対応機種
メーカー名

アズビル株式会社（旧社名：株式会社⼭武）

株式会社デジタル

Cognex Corporation
Modbus-IDA
ODVA
※1
※2
※3
※4

ドライバ名

対応シリーズ/接続機器

エッジ計測センサー: PBC Series、
気体用マスフローメーター: CMSシリーズ、
医療用ガス流量計: CMFシリーズ、
デジタルマスフローコントローラー: CMQ-Vシリーズ、
コントローラー（CPL）ドライバ
パネルマウントマスフローコントローラー: MPCシリーズ、
マイクロフロー式過流量計: MVFシリーズ、
大流量マスフローメーター: CMLシリーズ、ダイナミックセルフ
チェックバーナコントローラー: AUR350Cシリーズ、AUR450C
シリーズ、
燃焼安全制御装置: RXシリーズ
メモリリンク（シリアル接続） ※3
パソコンやマイコンボード等
メモリリンク（イーサネット接続）※3 パソコンやマイコンボード等
汎用SIO ※4
各種シリアル通信機器
汎用イーサネット ※4
各種イーサネット通信機器
In-Sight 5000 シリーズビジョンシステム、In-Sight Micro ビ
In-Sight ビジョンシステム
ジョンシステム
汎用MODBUS RTU SIO マスタ
MODBUS準拠の接続機器
汎用MODBUS TCP マスタ
MODBUS スレーブ機器
EtherNet/IP Explicit Messaging
EtherNet/IP接続機器

対応機能

マルチ・データボックス
AIO+DIO

DIO

IOなし

パス
スルー

●

●

●

-

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

-

●

●

●

-

●
●
●

●
●
●

●
●
●

-

Schneider Electric SA MODBUS SIO マスタドライバを使用
Schneider Electric SA MODBUS TCP マスタドライバを使用
本体内部に設けられた記憶領域を介して通信を行うドライバです。
Dスクリプトで送受信コマンド処理するプログラムドライバです。

株式会社デジタル

www.proface.co.jp

J1406PL-00354-04
Copyright © 2014 Digital Electronics Corporation. All Rights Reserved.