太陽熱を利用した
省エネ・脱炭素ソリューション

産業文化の発展と地球環境の保護に貢献する

株式会社寺田鉄工所～１９１７年創業

三菱重工関連会社～

本社工場
広島県福山市新浜町

プラント関連設備

火力発電所向け
排煙脱硫装置製作

電力プラント向け
大型熱交換器製作

半導体関連設備

太陽熱利用機器

液晶パネルガラス基板用
真空蒸着機製作

地域熱供給用
太陽熱利用システム

プリント基板製造用
真空プレス機製作

産業機械設備製鉄プラント向け
トピードカー製作

下水処理場向け
スクリュープレス製作

太陽熱利用ビル躯体蓄熱
放射冷暖房システム

ソーラークッカー

太陽熱のメリット
太陽光発電に比べ、３倍程度高いエネルギー変換効率
太陽光発電
変換効率１５％程度
約１５０Ｗ／㎡

太陽熱利用
１ｋｗ／㎡

変換効率５０％程度
約５００Ｗ／㎡

デシカント

除湿熱の省エネ・再エネ化が重要赤く囲んだ部分は熱エネルギーとして消費されている
熱エネルギーは、給湯ばかりでなく、暖房や冷房なども含まれる。
産業部門では蒸気ボイラーなど製造工程で多くの熱を利用する。

世界の太陽熱市場
再エネ熱デンマークの事例

メガ太陽熱で地域熱供給

ソーラーポンド当社製品の構造と特徴

軽量
反射板
集光

真空断熱

200℃
高温

太陽熱集熱器の種類
平板式
外気温が低いと集熱量が減少

ヒートパイプ真空管

ソラリス（当社真空管）

設置面積の７０％程度が有効集熱面積

曇りの日でも集熱が可能であり設置面積がほぼ有効集熱面積

従来型

新型

多い

設置面積当たり

少ない

年間集熱量

軽重

軽

製品重量

製品重量

１７ｋｇ／㎡

３７ｋｇ／㎡

１８ｋｇ／㎡

MAX７０℃

MAX１５０℃

MAX２００℃

製品重量集熱量の違い
平板式

ヒートパイプ真空管

ソラリス（当社真空管）

従来型

新型

快晴
（1,000W/㎡）

361

302

520

晴れ
（700W/㎡）

164

192

352

曇り
（400W/㎡）

080

182

（W/㎡）

条件：集熱器温度と外気温の差が50℃の場合における集熱量

太陽熱で給湯
閉鎖回路
熱媒
加圧水差温制御
凍結防止運転製薬工場に給湯利用した設置例
中外製薬 バイオ原薬製造棟
TZ１８１８×４台 （有効集熱面積：７㎡）

エネルギー最小化・脱フロン・環境ファザードを実現した建築
太陽光発電と太陽熱利用システムによる創エネ、熱回収・高効率設備の採用により、CO2排出量の低減とエネルギーの最小化を図りました。

太陽熱で冷房
太陽熱＋吸収式冷凍機
冷熱

温熱

太陽熱集熱パネル

温水太陽熱で除湿
太陽熱＋デシカント空調機
湿度の低い空間は体感温度が涼しく感じます

太陽熱から生み出した６０℃温風で吸着ローターを再生

オフィスビル空調に利用した設置例
生協共済ビル
ＣＰＣ１５１２×１７４台 （有効集熱面積：３４８㎡）
太陽熱集熱器市庁舎の空調に利用した設置例
宇部市新庁舎ＣＰＣ１５１４×１６２台 （有効集熱面積：３７２㎡）

環境に優しい庁舎づくりに取り組み、建築物の環境性能を評価し格付けする「CASBEE」の最高ランク「Sランク」を達成。

学校の空調に利用した設置例立命館大学大阪いばらきキャンパス
ＣＰＣ１５１２×２６台 （有効集熱面積：５２㎡）

2015年4月に大阪府茨木市に開設した大阪いばらきキャンパスでは、最先端のエコ技術の導入だけではなく、教育機関として環境意識を育むことも目標のひとつとしています。コジェネレーションによる廃熱や太陽熱をナチュラルチラーに投入し太陽熱による冷暖房を行っています。
また、キャンパスの西側にE棟エネルギーセンターを設けており、太陽光発電や災害時に強いガスによる発電システムにより、キャンパスに必要な電力の一部も賄っています。

商業施設の空調に利用した設置例
イケア仙台店
ＣＰＣ１５１８×４８台 （有効集熱面積：１４４㎡）

太陽光発電システムや太陽熱利用システムを導入することで、災害時の緊急支援物資の供給時に必要となる電気や空調に利用する。

太陽熱で地域熱供給

熱の面的利用北海道ガス 北４東６周辺地区
ガスコジェネレーションと再生可能エネルギー（太陽熱、地中熱）を利用し、エネルギーセンターより体育館、集合住宅、医療施設、健康増進施設へ電力・熱を供給する。自立型エネルギー供給システムによる災害に強い街づくり。

建物間で各種電熱を融通
清水建設「温故創新の森NOVARE」

熱の面的利用技術研究所 潮見ラボ

ものづくり 至誠塾

清水建設 歴史資料館

敷地内に設置されている太陽光発電や蓄熱槽などの熱源機器を１つのシステムとして統合制御し、敷地内の建物間で電力や熱を融通し合える仕組みを開発。ＡＩ（人工知能）を搭載した
地域エネルギー管理システム（ＣＥＭＳ）を活用し、エネルギー利用の最適化を図っている。

太陽熱で冷凍ショーケースの除霜サンエー浦添西海岸
太陽熱＋マイクロコジェネ排熱を利用し、デシカント換気装置を食品売り場に導入※国土交通省・サステナブル建築物等先導事業（省ＣＯ２先導型）採択プロジェクト by 竹中工務店

太陽熱で恒温槽の保温（含浸装置）
松浦市立埋蔵文化財センター
太陽熱集熱器によって加熱した熱媒を熱源として熱交換蓄熱槽に蓄熱、この熱を用いて含浸処理槽内の含浸処理液（トレハロース水溶液）を加熱・保温する。

２４時間
３６５日
６０℃保温

太陽熱で汚泥乾燥

温風乾燥６０℃とよとみクリーンセンター
脱水汚泥をネットコンベヤに並べ、低温 除湿乾燥空気でゆっくり乾燥させます。 乾燥熱源は50～70℃程度の温水であるため、100 ℃以下の排熱が有効活用でき、太陽熱温水を利用しています。

太陽熱

太陽熱で熱化学水素昇圧
福島再生可能エネルギー研究所

２００℃
出力

昇圧すると水素放出圧が指数関数的に増加。
放出水素は、油・水・空気が混入せず純度が高い。
・最高集熱温度：２９５℃ ・熱媒：シリコンオイル

ＺＥＢ実現を想定した再エネ水素の導入

太陽熱でハウス暖房
宮崎県総合農業試験場

宮崎県総合農業試験場

太陽熱で鶏舎床暖房
青木養鶏場

太陽熱で岩盤蓄熱（季節間熱利用）
春夏秋の太陽熱を蓄熱して、冬に暖房として利用する（岐阜県関市）

オンダ製作所

太陽熱で帯水層蓄熱（季節間熱利用）

太陽熱でDAC再生（大気中CO２濃縮）
CO2濃縮装置による藻類や植物の生育向上
大気中のCO2（４００～５００ｐｐｍ）→１０００ｐｐｍ
CO2吸着材：吸着（１０～２０℃）脱着（４０～５０℃）

太陽熱で氷蓄熱冷房
太陽熱

２００℃

太陽熱

熱音響
冷凍機

氷蓄熱

氷蓄熱
冷房

メタン発酵の熱源利用実証研究例
太陽熱でメタン発酵の加温利用
メタン発酵は、酸素の存在しない嫌気性条件下で働く嫌気性細菌により、下水汚泥、家畜の糞尿や生ごみ・廃油などの有機廃棄物中の有機物を分解し、メタンと二酸化炭素から成るバイオガスと、消化液（発酵残渣）に分解。
バイオガスは発電や熱利用のほか、バイオメタン生成、バイオメタン燃料など多岐にわたる用途があり、消化液は肥料として農地などに活用されます。

太陽熱※北海道大学ロバスト温室

太陽熱でメタン発酵の加温利用
セブンイレブンで廃棄される弁当残渣などをメタン発酵しハウス栽培の加温に利用

太陽熱で２００～４００℃
曲面鏡を用いて鏡の前に設置された真空集熱管に太陽光を追尾しながら集光させ、熱媒（オイル）を加熱する集熱器。
１９０℃～４００℃程度の熱を循環させることが可能なため、太陽熱発電や太陽熱海水淡水化装置に利用される。
３ｍ×２３ｍ型トラフ

太陽追尾式・集光型※埼玉県内実証装置 ２００～４００℃

太陽熱で海水淡水化
バイナリー発電機の熱源

蒸発蒸留による海水淡水化

太陽熱で陸上養殖
ARK岡山県笠岡市 他
サステイナブルな地域産業の活性化を目指した小規模陸上養殖システム
小型・分散型のCRAS(Closed Recirculating Aquaculture System)と呼ばれる閉鎖循環式陸上養殖システム「ARK」。車一台分の駐車スペースがあれば設置・稼働することができ、太陽光発電や太陽熱利用システムなどの再生可能エネルギーを活用することでオフグリッドでの稼働が可能なためエネルギーコストと環境負荷を削減することができます。
バナメイエビミーバイ（ヤイトハタ）

太陽熱で調理
太陽熱調理器は、環境教育や防災用品としても活躍
３００℃

※本資料に記載する一切の情報を当社の事前の承諾なくして使用または転用することを禁じます。

株式会社 寺田鉄工所
TERADA IRON WORKS CO.,LTD