保証について
保証の内容は、下記の通りとさせていただきます。

【保証期間】
照明器具およびLEDランプは商品お買い上げ日より1年間、LED電源は3年間です。
電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
※ 保証の例外：24時間連続点灯など1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

【保証内容】
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

【保証の免責事項】

LED照明器具カタログ

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（2）お買い上げ後の取付場所の移動、転送、落下などによる故障及び損傷。
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷。
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
（5）施工上の不備に起因する故障及び損傷。
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障及び損傷。
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷。

安全に関するご注意● 照明器具には寿命があります。
● 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
● 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
● 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
（安全チェックシートは、一般社団法人 日本照明工業会のホームページから入手できます。）● 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
● 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● 商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。

●本カタログの記載内容は、2023年4月現在のものです。
●本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、工事費、使用済商品の引き取り費用などは含まれておりません。
●誌面の塗装色は、印刷のため実物と多少の差異が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●万一、お買上げ商品に破損、故障などがありました場合は、お手数ですが最寄りの取扱店、または直接弊社販売員までお問い合わせください。

この商品に関するお問い合わせは営業部
東日本営業グループ〒1 0 5 - 0 0 1 1

東京都港区芝公園1-7-13

TEL（ 0 3 ）5 4 0 2 - 5 7 2 1

FAX（ 0 3 ）5 4 02 - 5 7 2 5TEL（ 0 7 5 ）316 - 3 0 7 4

FAX（ 07 5 ）316 - 3 0 7 2

西日本営業グループ〒6 0 1 - 8 3 1 9

京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町105

Cat.No.GYLS-004

https://gyls.gs-yuasa.jp

第2版：2023年4月1日

工場分野
鉄道分野

LEGA : MODULE
LED 高天井照明器具

一般モデル

2 水銀ランプと比較すると（JD3152C）

一般モデル

まぶしい

まぶしさ低減■ 水銀ランプ 400W 高天井照明器具と、LED105W 高天井照明器具（JD3042C）の比較
従来形照明器具 水銀ランプ400W

LED高天井照明器具 LED105W

照明器具：GW-46、 ランプ：HF400X

省エネ率・75％

エコ セラ：230W（250W）

LED：105W（JD3042C）

省エネ率・58％

メタルハライドランプ：400W（420W）

LED：127W

省エネ率・70％

水銀ランプ：400W（420W）

反射カサ
拡散

高圧ナトリウムランプ
450W

エコ セラ：270W（297W）（JD3152C）

水銀ランプ：700W（745W）

LED：157W

省エネ率・59％

水銀ランプ：1,000W（1,055W）

LED：300W

省エネ率・72％

エコ セラ：680W（725W）（JD3172A）

水銀ランプ
700W

エコセラⅡ
360W

JD3162CJDB3562A
JD3752A-W
JD3753A-W

高圧ナトリウムランプ
270W

省エネ率・59％

エコセラⅡ
360W

※上記の省エネ率は、当社製品における比率です。お客様のご使用の機器と異なる場合があります。

エコセラⅡ
270W

※ランプＷ数の後のかっこ内の値は、200V一般高力率形安定器の場合の消費電力です。

照明器具：JD3042C、 光源：LED105W

10～
12m

メタルハライドランプ
700W

省エネ率・79％（JD3162C）

JD3172A

高圧ナトリウムランプ
360W

省エネ率・57％

エコ セラ：360W（380W）

12～
15m

水銀ランプ
1000W

メタルハライドランプ
1000W

LED

高圧ナトリウムランプ
220W
メタルハライドランプ
400W

明るさ感
まぶしさ

JD3152C

8～10m

JDB3552A

水銀ランプ
400W

高圧ナトリウムランプ
180W※本対比表は、LED照明器具およびLEDランプ選定の際の明るさの目安です。

JD3042C

簡単施工

8m

8m

ＧＳユアサの LED 高天井照明器具は、電源装置を器具に内蔵しており、電源からの電線を器具のリード線に直接接続するだけの簡単施工です。

48m

×
電源内蔵

36m

300

取付高さ：8m、 灯数：48灯、 保守率：0.81※分布及び照度値は維持水平面照度を示しています。
（単位：ルクス lx）※取付けの際のご注意●既設の HID 照明器具（水銀ランプやメタルハライドランプ等）から交換する際は、必ず既設の安定器を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
●器具を取付ける場所（部材）が、器具の質量に十分に耐えることをご確認の上、取付けてください。
器具の落下の原因となります。



JD

30

42

C

JD3042C※かっこ内は、JD3152C～72Ａの可変角度です。

（注意）HIDランプ用安定器には、接続しないでください。

×

電源

取付高さ：8m、 灯数：48灯、 保守率：0.69

HID ランプは消灯すると再点灯までに 30 分程度の時間がかかりました
が、LED は瞬時に再点灯します。
休憩時間等こまめに電源の ON ／ OFF をしていただくことができるので、さらなる省エネ効果が得られます。

安定器

294 lx■壁面への取付

°
90 °）
60
0～
（

249 lx■斜面天井への取付

吊下げパイプ
吊下げチェーン取付用
4-M4 タップ0～（0～ 90°
60°
）

瞬時再点灯

維持平均水平面照度

天井面取付用（M10 ボルト）
2-φ12 穴φ25 穴

0～

維持平均水平面照度

約18％UP

300

36m

明るさ
（平均照度）

150
100

壁面取付用
（M10 ボルト）
4-φ12 穴角度可変機能取付脚は角度を調整できるので、斜面天井や壁面へも取付けられ、照射角度を自由に設定することができます。

丸型露出ボックス（φ89. φ100）取付用
4-φ5x11.5 穴
取付ピッチφ73～84※JD3042Cのみ■取付脚の取付穴48m
100 200

電源装置

電源装置の設置、結線が不要

様々な取付方法に対応

取付脚には、様々な取付方法に対応できる取付穴を設けています。天井
面取付（M10 ボルト× 2 本）、壁面取付（M10 ボルト× 4 本）に加え、丸型露出ボックスや HID ランプ用のランプホルダーの丸座に合わせた取付穴も設けており、既設の器具からの交換にも対応しています。

同等

AC200V～220V

40

光の広がり
光学性能

結線

電源

3 その他の特長

14m

200

JDB3442A JD3642A-W
JD3643A-W

実際の明るさは、設置条件によって異なる場合があります。

14m

100

5～
8m

エコセラⅡ
230W

《右図：HIDランプ - LEDランプ対比表》

同等

取付
高さ

エコセラⅡ
680W

水銀ランプ 400W、700W、1000W、メタルハライドランプ
400W（JD3162C）に相当する 4 種類の明るさをラインアップ。
水銀ランプ 400W を LED に交換すれば、消費電力を約 75% 削減（JD3172A）
することができます。
（JD3042C）

ＧＳユアサの LED 高天井照明器具は、従来の HID ランプ用高天井照明器具と同様に反射カサを備えています。
LED からの直接光を反射カサにより遮光、拡散することで、
まぶしさの低減と明るさ感の向上を図っています。
LED に交換しても、作業者が不快感を感じることがない従来と変わらない作業空間を提供することができます。

高温型／
高温耐振型

工場分野

70% 以上の大幅な省エネ !

1 HID ランプに近い光学性能の反射カサタイプ

特殊環境対応モデル
耐候型※一般照明用の高圧水銀ランプについては、製造、輸出又は輸入が禁止されました。

1

2

納入事例

※ 各納入事例の詳細は、ホームページに掲載しています。右下の QR コードからアクセスできます。

LEGA : MODULE
LED 高天井照明器具

一般モデル

LED105W = 水銀ランプ 400W 相当

LED127W = メタルハライドランプ 400W 相当

電源内蔵

電源内蔵

AC200 ～ 220V

AC200 ～ 220V

JD3042C

JD3152C■ 防水の種類／無保護■ 仕様／アルミ、鋼板■ 質量／約 4.8kg

■ 防水の種類／無保護■ 仕様／アルミ、鋼板、ステンレス鋼板■ 質量／約 7.0kg

■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力／ 105W
■ 入力電流／ 0.550A（200V）■ 器具光束／ 15,200 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 144.7 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力／ 127W
■ 入力電流／ 0.648A（200V）■ 器具光束／ 20,500 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 161.4 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）

2
3

1000

4

20 7

200

8

131

9

106

100
1
2

0m

50
3
4
5
6
水平距離(m)

6-φ12
取付穴

293

4-φ5×11.5
長穴

121590 2000

3

898

4

1000

5 灯
高
10
6 (m)
20

399 5002938

177 200
0m

φ360※ LED モジュールは交換できません。
φ78.5

150
100
265

6-φ12
取付穴
4-φ5×11.5
長穴

7

224
143

10
7

0m

3590

575
囲
範
変 0°
可 9
度 0～

217

150
100

角

296

5 灯
高
10 (m)
6

φ78.5
100
40

426 500

166※ LED モジュールは交換できません。

330

666

2000

初期値

14300

1

9
2

100
3
4
5
水平距離(m)

50 10
7

6

角

度

200

2660

直下照度(Lx)

可
0～ 変範
60 囲
°

400

1

1180

φ513

https://gyls.gs-yuasa.jp/jp/products/LED/example/other/gyotoku/

LED157W = 水銀ランプ 700W 相当

LED300W = 水銀ランプ 1000W 相当

電源内蔵

電源内蔵

AC200 ～ 220V

AC200 ～ 220V

JD3162C

JD3172A■ 防水の種類／無保護■ 仕様／アルミ、鋼板、ステンレス鋼板■ 質量／約 7.0kg

■ 防水の種類／無保護■ 仕様／アルミ、鋼板、ステンレス鋼板■ 質量／約 9.0kg

■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力／ 157W
■ 入力電流／ 0.810A（200V）■ 器具光束／ 26,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 165.6 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力／ 300W
■ 入力電流／ 1.55A（200V）■ 器具光束／ 40,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 133.3 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）

0m
1

4550

2

2020

3

2000

4

729 1000
372

500

50 8

225

9

0m

150
100
265

7

284
182 200

φ78.5

1

2

100
3
4
5
水平距離(m)

6

10
7

6-φ12
取付穴
4-φ5×11.5
長穴
200

506

灯
10 5 高20 6 (m)

400

1130

※ LED モジュールは交換できません。

直下照度(Lx)

初期値

1

7010

2

3110

3

1750 2000

角

度

可
0～ 変範
60 囲
°

4
10
5 灯
高
20
6 (m)
50
7

1120
779

1000

572
438 500

8

346
280
φ513

0m

28000

0m

9
1

2

200
3
4
5
水平距離(m)※ LED モジュールは交換できません。
※拡散カバー（SGL15886-04）は使用できません。
φ78.5

150
100
265

6-φ12
取付穴
4-φ5×11.5
長穴
200

初期値

18200

100
40

直下照度(Lx)¥390,000（税抜）10040¥228,000（税抜）

角

度

可
0～ 変範
60 囲
°

430

東京メトロ ｜ 行徳車両基地

0m

190

初期値

10600

¥198,000（税抜）10040¥117,000（税抜）

直下照度(Lx)

工場分野

LINE UP

100
10
6
7

φ513

※既設の器具から交換する場合は、必ず既設の HID 安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。

ダイキン工業株式会社 ｜ 滋賀製作所

3

https://gyls.gs-yuasa.jp/jp/products/LED/example/h_ceiling/daikin/※周囲温度は− 10 〜 40℃の範囲内でご使用ください。一時的に 50℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、継続使用されますと短寿命や不点灯の原因となります。
※軒下や通路等の風の当たる場所、振動の多い場所、塩害の恐れのある場所では使用しないでください。器具や部品の故障、落下の原因となります。

4

LEGA : MODULE
特殊環境対応モデル
LED107W = 水銀ランプ 400W 相当

LED150W = メタルハライドランプ 400W 相当

電源内蔵

電源内蔵

AC200 ～ 220V

初期照度補正機能付※屋根の無い屋外では使用できません。

■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 107W（98W）■ 入力電流／ 0.550A（200V）■ 器具光束／ 15,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 140.1 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 150W（136W）■ 入力電流／ 0.770A（200V）■ 器具光束／ 21,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 140.0 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）※浴場やプールでは使用できません。

■ 高温耐振型

振動のある場所
天井クレーンのある場所

初期値

0m

8940

1

2230

2

558

2000

4

357 500

φ78.5

灯
高10 6 (m)5248
182 200

20

139

9

89.4 100
0m

1

2

50
3
4
5
水平距離(m)

293

7
8

110

2

1390 2000

3

6-φ12
取付穴

782 1000

44-φ5×11.5
長穴

347

500

AC200 ～ 220V

■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 8.3kg

直下照度(Lx)

初期値

17200

1

4320

2

1920

3

1080
691
480
352

2000
1000
500

0m

あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。

5

IP5□試験
防塵試験用粉塵（直径75μm）が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわない。

耐振性能

4.0G

ランダム振動試験により器具が破損しないことを確認。（周波数5～200Hz、 X・Y・Z方向）

φ78.5

灯
高
(m)
20 6

150
100
265

7
50 8

213
172 200※ LED モジュールは交換できません。

4
10 5

270

IP□4試験

0m

9
1

2

100
3
4
5
水平距離(m)

6

10
7

6-φ12
取付穴
4-φ5×11.5
長穴200■振動試験（高温耐振型）■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 215W（193W）■ 入力電流／ 1.10A（200V）■ 器具光束／ 29,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 134.8 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）

100
40■粉塵試験（耐候型）

1

6-φ12
取付穴
4-φ5×11.5
長穴

角

度

可
0～ 変範
60 囲
°

10
7

φ513

電源内蔵

度

可
0～ 変範
60 囲
°

耐油煙仕様

初期照度補正機能付

JDB3442A + GL0346
受注生産品

LED150W = メタルハライドランプ 400W 相当
電源内蔵

AC200 ～ 220V

耐油煙仕様

初期照度補正機能付

JDB3552A + GL0356
受注生産品

LED215W = 水銀ランプ 700W 相当
電源内蔵角

AC200 ～ 220V

AC200 ～ 220V

耐油煙仕様

初期照度補正機能付

JDB3562A + GL0356
受注生産品

400

■防水試験（耐候型）

9
100
50
2
3
4
5
6
水平距離(m)265

LED107W = 水銀ランプ 400W 相当¥291,000（税抜）

LED 高天井照明器具 “ 特殊環境対応モデル ” は、それぞれの使用環境に合わせた過酷な試験を実施し、安全にご使用いただけることを確認しています。

8

200

150
100

注１．耐油煙仕様について
油煙の発生する場所で使用される場合は、耐候型の高天井照明器具に
オプションのガラスカバー（GL0346、GL0356）を取付けてご使用ください。
JDB3562A

2 厳しい試験をクリアしています。

φ78.5

灯
高
10
6 (m)
20
7

500

0m

φ360

初期照度補正機能付※“高温型”および“高温耐振型”に耐候型の仕様をプラスした“高温・耐候型”、“高温耐振・耐候型”もラインアップしました。

195※ LED モジュールは交換できません。

5

255
154

LED215W = 水銀ランプ 700W 相当
電源内蔵

0m
1

125

10
7

6

150
100

初期値

3120

※ LED モジュールは交換できません。

3

1000

直下照度(Lx)

12500

囲
範
変 0°
可 9
度 0～

60℃の高温になる場所■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 7.0kg

¥228,000（税抜）

角

油煙の発生する場所■ 高温型■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 4.8kg

400

湿気の多い場所

993■ 耐候型【耐油煙仕様】

JDB3552A

190

粉塵の多い場所

直下照度(Lx)

海岸から200m以上離れた場所でご使用ください。

JDB3442A

330

塩害の影響のある場所

初期照度補正機能付¥170,000（税抜）■ 耐候型【防塵・防湿・耐塩仕様】

雨水のかかる場所
風の当る場所

AC200 ～ 220V

200

LED 高天井照明器具・特殊環境対応モデルは、
従来の一般モデルを使用することができなかった場所で使用できます。
使用する場所の環境に合わせて、3 種類のモデルをラインアップしています。

100
40

1 今まで使えなかった場所で使うことができます。

工場分野

耐候型【屋内用・軒下用】防塵・防湿・耐塩仕様／耐油煙仕様注１10040LED 高天井照明器具

φ513※周囲温度は− 10 〜 40℃の範囲内でご使用ください。一時的に 50℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、継続使用されますと短寿命や不点灯の原因となります。
※重耐塩の環境（海岸から 200m 以内の場所）では使用しないでください。器具や部品の破損、故障の原因となります。
※雨水がかかる恐れのある場所でも使用できますが、屋根や庇のない屋外では使用しないでください。器具や部品の故障の原因となります。
※既設の器具から交換する場合は、必ず既設の HID 安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。

6

LEGA : MODULE
LED 高天井照明器具

LEGA : MODULE
LED 高天井照明器具

特殊環境対応モデル
高温耐振・耐候型【屋内用・軒下用】

LED107W = 水銀ランプ 400W 相当

LED107W = 水銀ランプ 400W 相当

電源別置

電源別置

初期照度補正機能付

AC200 ～ 220V

JD3642A-W

JD3643A-W■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 2.8kg

■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 2.8kg■ 耐振性能／耐振動：4.0G

¥193,000（税抜、電源装置含む）

3

1000

※ LED モジュールは交換できません。

357 500

20

7

φ78.5

293

8

110

4-φ5×11.5
長穴

989.4 100
0m

1

2

50
3
4
5
水平距離(m)

10
7

6

初期値

8940
2230
993

0m
1
2

2000

3

1000

4

357 500

6-φ12
取付穴

囲
範
変 °
可 90
度 ～
0

182 200
139

150
100

角

248

5 灯
高
10 6 (m)直下照度(Lx)

558

4

190

558

2

2000

100
40

993

1

330

2230

0m

248

5 灯
高
10 6 (m)

182 200

20

139

7
8

110

■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 107W（98W）■ 入力電流／ 0.550A（200V）■ 器具光束／ 15,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 140.1 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 適合電源装置／ LCD-180C-SH47■ 付属品／落下防止ワイヤー※ LED モジュールは交換できません。
150

φ25 穴

4-φ12
取付穴

293

9

89.4 100
0m

1

2

50
3
4
5
水平距離(m)

10
7

6

125

初期値

8940

■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 107W（98W）■ 入力電流／ 0.550A（200V）■ 器具光束／ 15,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 140.1 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 適合電源装置／ LCD-180C-SH47¥195,000（税抜、電源装置含む）

100
40

直下照度(Lx)

オプションとして、吊下げパイプと吊下げチェーンをご用意しています。
器具の取付高さを調整したい際に、ご使用ください。

初期照度補正機能付

265

AC200 ～ 220V

φ360

LED153W = メタルハライドランプ 400W ～水銀ランプ 700W 相当

電源別置

電源別置

AC200 ～ 220V

JD3753A-W■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 5.0kg

■ 保護等級／ IP54
■ 仕様／アルミ、ステンレス鋼板■ 質量／約 5.0kg■ 耐振性能／耐振動：4.0G

0m
1

3650

2

1620 2000

3

405 500

20

298

5 灯
高
6 (m)
7

228

8

180 200

9

146

0m

1

2

100
3
4
5
水平距離(m)

6

50 10
7

φ78.5

150
100
265

6-φ12
取付穴
4-φ5×11.5
長穴
200

10

100
40

584

※ LED モジュールは交換できません。

度
可
0～ 変範
60 囲
°

0m
1
2

1620 2000

3

584

角

初期値

3650
912

4

1000

400

912

直下照度(Lx)

14600

4

1000
10

405 500

20

298

5 灯
高
6 (m)
7

228

8

180 200

9

146

0m

1

2

100
3
4
5
水平距離(m)

6

50 10
7

※ LED モジュールは交換できません。
φ25 穴

150

4-φ12
取付穴

265
100

初期値

■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 153W（142W）■ 入力電流／ 0.800A（200V）■ 器具光束／ 24,500 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 160.1 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 適合電源装置／ LCD-180C-SH70■ 付属品／落下防止ワイヤー

10040

直下照度(Lx)

GQ0311■ 適合器具／		
JD3042C、JD3152C
		
JD3162C、JD3172A
		
JD3642A、JD3752A■ 仕様／鋼管、
アルミダイカスト■ 塗装色／
オフホワイト（丸座のみ）■ 全長／ 272mm■ 質量／約 0.4kg■ 適合器具／		
JD3042C、JD3152C
		
JD3642A、JD3752A■ 仕様／軟鋼線材、
アルミダイカスト■ 塗装色／
オフホワイト（丸座のみ）■ 全長／ 510mm■ 質量／約 0.3kg¥8,000（税抜）¥8,000（税抜）※吊下げパイプおよび吊下げチェーンは、一般仕様です。塩害の恐れのある場所では使用できません。
※吊下げパイプおよび吊下げチェーンは、振動のある場所では使用できません。

下面ガード

拡散カバー

ガラスカバー

昇降装置取付金具

GL0305

GL0304

GL0346

GQ0303■ 適合器具／ JD3042C■ 仕様／ガード：鋼材■ 塗装色／オフホワイト■ 質量／約 0.2kg
■ 適合器具／ JD3042C■ 仕様／ガード：鋼材
カバー：ポリカーボネート（拡散）■ 塗装色／オフホワイト■ 質量／約 0.4kg
■ 適合器具／ JD3042C、JDB3442A■ 仕様／本体：アルミ
カバー：強化ガラス（透明）■ 塗装色／オフホワイト■ 適合昇降装置／		
MIL-12-21A■ 仕様／亜鉛メッキ鋼板

SGL15158-02

SGL15886-04

GL0356■ 適合器具／ JD3152C、JD3162C、JD3172A■ 仕様／ガード：鋼材■ 塗装色／オフホワイト■ 質量／約 0.4kg■ 適合器具／ JD3152C、JD3162C■ 仕様／ガード：鋼材
カバー：ポリカーボネート（拡散）■ 塗装色／オフホワイト■ 質量／約 0.7kg■ 適合器具／ JD3152C、JD3162C
JDB3552A、JDB3562A■ 仕様／本体：アルミ
カバー：強化ガラス（透明）■ 塗装色／オフホワイト¥256,000（税抜、電源装置含む）

300¥252,000（税抜、電源装置含む）

14600

GQ0510

初期照度補正機能付

JD3752A-W■ 入力電圧／ AC200V 〜 220V
■ 消費電力（平均）／ 153W（142W）■ 入力電流／ 0.800A（200V）■ 器具光束／ 24,500 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 160.1 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 85%■ 最大取付間隔／ S=1.08H■ 1/2 ビーム角／ 78°（広角形）■ 適合電源装置／ LCD-180C-SH70

吊下げチェーン

2 その他のオプション

φ360

初期照度補正機能付

吊下げパイプ

0° 角度
/1
5° 可変
/3
0° 範囲
/4
5°
/6
0°

LED153W = メタルハライドランプ 400W ～水銀ランプ 700W 相当
AC200 ～ 220V

1 吊下げパイプ、吊下げチェーンにも対応

工場分野

高温・耐候型【屋内用・軒下用】

オプション

φ513

角度
可
0°
/15 変範
°
/30 囲
°
/45
°

¥15,000（税抜）¥17,000（税抜）¥18,000（税抜）¥21,000（税抜）

受注生産品¥10,000（税抜）

受注生産品※下面ガード、拡散カバーは、一般仕様です。塩害の恐れのある場所では使用できません。
※下面ガード、拡散カバーおよびガラスカバーは、振動のある場所では使用できません。

φ513※周囲温度は− 10 〜 60℃の範囲内でご使用ください。一時的に 70℃まで上昇する場所でも使用可能ですが、継続使用されますと短寿命や不点灯の原因となります。
※電源装置は、周囲温度が 60℃を超えない場所に設置してください。また、器具と電源装置の間のケーブル長さは、50m 以下としてください。
※電源別置タイプは、必ず適合電源装置と組合わせてご使用ください。
※高温耐振型は、必ず付属の落下防止ワイヤーを取付けてご使用ください。
※高温型および高温耐振型は、拡散カバー（GL0304、SGL15886-04）およびガラスカバー（GL0346、GL0356）は使用できません。
※既設の器具から交換する場合は、必ず既設の HID 安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。

7

8

LEGA : MODULE
LED 角形投光照明器具

LED78W = 水銀ランプ 250 ～ 400W 相当

LED83W = 水銀ランプ 400W 相当

電源内蔵

電源内蔵

電源内蔵

99

2 大幅な省エネ

水銀ランプ

水銀ランプ

消費電力

消費電力

300W

LED 角形投光照明器具は、大幅な省エネと CO2 の削減に貢献します。
JT358W（LED83W）は、水銀ランプ 400W 相当の明るさで、消費電力を約 81% 削減することができます。また、JT248WA（LED78W）は、
水銀ランプ 300W 相当の明るさで、消費電力を約 76% 削減することが
できます。

76％

81％

約

約

JT248WA

JT358W

削減

LED83W

広角形の配光性能を持つ LED 角形投光照明器具は、照射角度を調整できるので、駐車場や広場の照明に最適です。
オプションの脚座やポールアダプタを組合わせることで、既設の HID 照明器具からの交換も容易に対応できます。

▶水銀ランプ400W▶LED83W

・照明器具：MS-327
・光源：HF400X

・照明器具：JT358W
・光
源：LED83W

20

32.2 lx

維持平均水平面照度

3038.4 lx

50

5000

5000

255

■ 防水の種類／防噴流形（IP65）■ 仕様／本体：アルミダイカストグローブ：強化ガラス（拡散）■ 質量／約 3.8kg■ 塗装色／ブラック■ 防水の種類／防噴流形（IP65）■ 仕様／本体：アルミダイカストグローブ：強化ガラス（拡散）■ 質量／約 4.2kg■ 塗装色／ブラック■ 防水の種類／防噴流形（IP65）■ 仕様／本体：アルミダイカストグローブ：強化ガラス（拡散）■ 質量／約 4.5kg■ 塗装色／オフホワイト■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 39.5VA / 41.0VA / 42.7VA■ 消費電力／ 39.4W / 39.3W / 39.6W■ 入力電流／ 0.395A / 0.205A / 0.178A■ 器具光束／ 5,300 lm■ 固有エネルギー消費効率／		134.5lm/W / 134.8lm/W / 133.8lm/W■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 1/10 ビーム角／ 135°/150°■ 耐雷サージ性能／ 15kV（コモンモード）■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 78.1VA / 79.4VA / 82.1VA■ 消費電力／ 77.8W / 76.3W / 76.5W■ 入力電流／ 0.781A / 0.397A / 0.342A■ 器具光束／ 9,600 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
123.3lm/W / 125.8lm/W / 125.4lm/W■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 1/10 ビーム角／ 139°/137°■ 耐雷サージ性能／ 15kV（コモンモード）■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 84.2VA / 88.0VA / 92.9VA■ 消費電力／ 83.4W / 81.2W / 81.4W■ 入力電流／ 0.842A / 0.440A / 0.387A■ 器具光束／ 12,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
143.9lm/W / 147.8lm/W / 147.4lm/W■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 1/10 ビーム角／ 140°/135°■ 耐雷サージ性能／ 15kV（コモンモード）※ LED モジュールは交換できません。

後方カットフード

10000

5000

20000

20000

※設計条件…取付高さ：6m、 灯数：2灯、 保守率：0.73※設計条件…取付高さ：6m、 灯数：2灯、 保守率：0.76

4 まぶしさを軽減

前面ガラスは、拡散タイプの強化ガラスを使用しており、LED 特有のグレアの軽減を図っています。
また、周辺が住宅や田畑で遮光対策が必要な場合は、オプションのフードやルーバーをご使用ください。
▶後方カットフード▶回転式ルーバー（横方向）▶回転式ルーバー（縦方向）

30

30

30

30

20

20

JT358W
取付高さ：5m、仰角：15°

20

JT358W ＋GL0355
取付高さ：5m、仰角：15°

20

0.5

0.5

1
2

10

0m

1
2

10

5
10
20
50
100

JT358W ＋ SGL15980-00
取付高さ：5m、仰角：15°0m

JT358W ＋ SGL15980-00
取付高さ：5m、仰角：15°

0.5
1
2
5
10
20
50
100

10

5
10
20
50
100

0m

¥152,000（税抜）※ LED モジュールは交換できません。

脚座GL0355 ／ GL0355-02

GQ0357／ GQ0357-01■ 仕様／ステンレス鋼板■ 質量／約 0.5kg■ 塗装色／ GL0355：オフホワイト
GL0355-02：ブラック■ 仕様／鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）■ 質量／約 1.0kg■ 塗装色／ GQ0357：オフホワイト
GQ0357-01：ブラック

回転式ルーバーポールアダプター¥13,000（税抜）

SGL15980-00

GA0356 ／ GA0356-04■ 仕様／ステンレス鋼板■ 塗装色／ブラック■ 質量／約 1.1kg■ 仕様／鋼管■ 質量／約 2.5kg■ 適合ポール径／φ89.1■ 塗装色／ GA0356：オフホワイト
GA0356-04：ブラック

受注生産品▶遮光対策無し

70

JT358W¥140,000（税抜）¥25,000（税抜）
10000

2-φ11
取付穴

70

JT248WA

50

5000

210

オプション

10000

30

10000

維持平均水平面照度

99

JT148WA※ LED モジュールは交換できません。

20

AC100 ～ 240V

210

2-φ11
取付穴

70

¥127,000（税抜）削減

LED78W

3 駐車場や広場の照明に最適

2-φ11
取付穴

400W

99

210

215

255

LED 角形投光照明器具は、コンパクトで使いやすい電源装置内蔵タイプです。
器具本体は、アルミダイカスト製の堅牢なボディーと IP65 の防塵、防水性能のため、様々な場所で安心してご使用いただけます。

AC100 ～ 240V

215

AC100 ～ 240V

255

1 IP65 の小型、堅牢なボディー

LED40W = 水銀ランプ 100 ～ 200W 相当

215

コンパクトな使いやすさが魅力 !

工場分野

LINE UP¥38,000（税抜）

回転式ルーバー用遮光フード

SGL16059-00
受注生産品■ 仕様／ステンレス鋼板■ 塗装色／ブラック■ 質量／約 0.6kg

0.5
21
105
20
50
100

10

0m

※本遮光フード単体では使用できません。

必ず、SGL15980-00 と組合せてご使用ください。

※既設の器具から交換する場合は、必ず既設の HID 安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
10
20

10

0m

10

20

10
20

10

0m

10

20

10
20

10

0m

10

20

10
20

※ LED ランプは施工時の一時的な点灯確認以外で、日中には点灯しないでください。LED ランプの短寿命や不点灯の原因となります。
10

0m

10

20

※分布図及び照度値は、初期水平面照度を示しています。
（単位：lx）

9※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※油煙環境では使用できません

10

LEGA : MODULE
LED 丸形投光照明器具

水銀ランプ 250〜300W／メタルハライドランプ 250W／エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）150〜190W に対応

水銀ランプ 300W 〜 1000W に対応 !

電源別置

LED77W

AC100 ～ 240V

電源別置
10 4
8
6
4

■既設の投光器をそのまま使用。

ＧＳユアサの “HID 丸形投光器用 LED ユニット ” は、既設の HID 丸形投光器にそのまま取り付けることができます。
既設投光器の前面部（反射鏡）、脚、回転台はそのまま使用できるため、LED 化の費用の削減や、省資源による環境負荷の低減に貢献します。

AC100 ～ 240V
鉛直配光曲線図【MT371Nに取付けた場合】

10 4
8
6
4

2

2

10 3
8
光 6
4

10 3
8
光 6
4

度

度

2

10 2
(cd) 861000lm 4■簡単に LED 化。

2
10 2(cd) 861000lm 4

2④LEDユニットのリード線と専用の電源装置を接続します。

HID丸形投光器

2 レトロデザイン／ LED 丸形投光照明器具…器具交換 & 新設

“LED 丸形投光照明器具 ” は、従来の HID 丸形投光器と同じデザインです。
HID400W クラス（LED77W ～ 152W）は、外形寸法もほぼ同じで、取付部（回転台）の互換性があるため、既設の投光器
架台等にそのまま取り付けることができます。HID1000W クラス（LED200W ～ 294W）の前面部（反射鏡）は、HID400W
クラス（LED77W ～ 152W）と同じ寸法とし、HID 丸形投光器より小型化を図っています。
既設：HID1000Wクラス（MT471N）
541

307

465

同等

小型化

取付部（回転台）互換性あり■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 77.0VA / 78.2VA / 81.6VA■ 消費電力／ 77.0W / 76.0W / 76.0W■ 入力電流／ 0.770A / 0.391A / 0.340A
【MT371N に取付けた場合】■ 1/10 ビーム角／ 87°■ 器具光束／（9,100 lm）■ 固有エネルギー消費効率／		118.1 lm/W / 119.7 lm/W / 119.7 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

φ5 穴

80

42

3-φ5×6.5 長穴

390

R55
20

110

※ “JU253W” は、LED ユニットと電源装置の組合せ型名です。
※ LED ユニット、電源装置および LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。
※既設の HID 投光器に取付けた場合、・反射鏡や前面ガラスの汚れ等により、本カタログに記載の光束が出ない場合があります。
・狭角形、中角形の投光器に取付けた場合も、配光タイプは広角形になります。

φ20

穴※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 77.0VA / 78.2VA / 81.6VA■ 消費電力／ 77.0W / 76.0W / 76.0W■ 入力電流／ 0.770A / 0.391A / 0.340A
■ 1/10 ビーム角／ 87°■ 器具光束／ 9,100 lm■ 固有エネルギー消費効率／		118.1 lm/W / 119.7 lm/W / 119.7 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%40

2-Ｍ16ボルト■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／β 2-700-130NF※仕様および寸法は、JU253W の電源装置と同じです。

※ “JT253W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

水銀ランプ：250W（265W）
水銀ランプ：300W（316W）

LED77W（76W）

メタルハライドランプ：250W（265W）

既設の架台等を流用可能■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：アルミダイカスト■ 質量／約 6kg■ 塗装色／黒色（光源部）

▶省エネ効果 ※電源電圧200Vの消費電力（かっこ内の値）にて比較しています。
φ360

φ360

デザイン・寸法φ560415

LEGA（JT267W）□ 電源装置／β 2-700-130NF■ 防水の種類／ IP64
■ 耐雷サージ性能／
コモンモード：15kV
ノーマルモード：2kV■ 質量／約 0.8kg■ オプション（別売）／
取付金具（M8 ボルト用）
：SGQ16055-00

144
133

②光源筒の替わりにLEDユニットを取り付けます。

307

（税抜）

□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ253W□ 電源装置／β 2-700-130NF□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー

φ173■ 仕様／本体：アルミダイカスト
カバー：ポリカーボネート（透明）■ 質量／約 2kg（LED ユニットのみ）■ 塗装色／黒色

度

セット価格 ¥155,000※適合投光器と組合せた場合

LEDユニット

LEGA（JT254W）

JT253W165■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）

電源装置

既設：HID400Wクラス（MT371N）

角

度

φ360

（税抜）

□ LED ユニット／ JQ253W□ 電源装置／β 2-700-130NF□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー

安定器

角■ 適合投光器／
MT371N（M）、MT372N（M）◆◆
MT375N（M）◆、MT370N（M）

セット価格 ¥123,500③既設の安定器を専用の電源装置に交換します。

①ランプ交換と同様に光源筒を取り外します。

JU253W

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

165

※既設の投光器をそのまま使用する際は、投光器に破損や腐食等が無いことをご確認ください。
※器具と電源装置の間の配線長さは、50m 以内としてください。

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

30

“HID 丸形投光器用 LED ユニット ” は、ランプ交換と同様の簡単な作業で、既設の HID 投光器に取り付けることができます。
電源装置は、別置タイプです。既設の HID ランプ用安定器を専用の電源装置に交換してください。

取付部（回転台）互換性あり

エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：150W（165W）

既設の架台等を流用可能

エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：190Ｗ（205Ｗ）

JU253W／JT253W

消費電力

約71％削減消費電力

約76％削減消費電力

約71％削減消費電力

約53％削減消費電力

約62％削減▶明るさ比較 ※設計照度：20 Lx、 灯高：6m、 灯数：2灯 （維持水平面照度）
MT371N + HF300X※必ず専用の電源装置と組合わせてご使用ください。商用電源へ直接接続したり、既設の HID 用安定器に接続しないでください。
※器具（LED ユニット）と電源装置の接続には極性があります。
「＋」「－」を正しく接続してください。また、電源装置は、必ず口出線が下向きになるように取付けてください。
※周囲温度は、次の範囲内でご使用ください。

JU（T）253W、JU（T）254W：− 30 〜 50℃

			JU（T）265W、JU266W、JU267W、JT276W、JT277W：− 10 〜 50℃
・風速 60m/s 以上の風が吹く場所

・振動のある場所

23.2 Lx10

・粉塵の多い場所※ HID 丸形投光器用 LED ユニット（JU ＊＊＊＊）は、既設の投光器に腐食や破損等がないことを確認の上、ご使用ください。

・湿度の高い場所

5
10

20 （保守率=0.73）※ HID 丸形投光器用 LED ユニット（JU ＊＊＊＊）及び LED 丸形投光照明器具（JT ＊＊＊＊）は、耐塩形です。次の場所では使用できません。
・腐食性ガスの発生する場所

MT371N + JU253W

5

30

＋

20

22.2 Lx（保守率=0.76）

20m

使用上のご注意20m

φ360

LED77W

鉛直配光曲線図

1 レトロフィット／ HID 丸形投光器用 LED ユニット…光源部のみ交換

・重耐塩の環境（海岸から 200m 以内）

LED 丸形投光照明器具

工場分野

HID 丸形投光器用 LED ユニット

30
50

50

※ HID 丸形投光器用 LED ユニット（JU ＊＊＊＊）は、適合投光器の「◆印」の器具にも取付けることができますが、以下の点にご注意ください。
・海上や波しぶきがかかる恐れのある沿岸部などの環境では使用しないでください。
・適合 HID 投光器の「◆印」の器具は結線ボックス式ですが、HID 丸形投光器用 LED ユニット（JQ ＊＊＊＊）は、結線ボックス式ではありません。
※ HID 丸形投光器用 LED ユニット（JU ＊＊＊＊）は、単体では使用しないでください。必ず、適合投光器と組合わせてご使用ください。
※ LED 照明器具及び LED ユニットは、施工時の一時的な点灯確認以外で、日中には点灯しないでください。LED の短寿命や不点灯の原因となります。

5m

10m
20m

5m

5m

10m
20m

5m

※油煙環境では使用できません

11

12

LEGA : MODULE
LED 丸形投光照明器具

LED83W

LED 丸形投光照明器具

AC100 ～ 240V

電源別置

LED83W

AC100 ～ 240V

電源別置

鉛直配光曲線図

10 4
8
6
4

鉛直配光曲線図【MT371Nに取付けた場合】

10 4
8
6
4

2

2

2

10 3
8
光 6
4

10 3
8
光 6
4

10 3
8
光 6
4

度

度

度

度

2

角

角

JT254W

3-φ5×6.5 長穴セット価格 ¥196,000（税抜）

42

φ360

■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 84.0VA / 89.0VA / 93.6VA■ 消費電力／ 83.0W / 82.0W / 82.0W■ 入力電流／ 0.840A / 0.445A / 0.390A
■ 1/10 ビーム角／ 98°■ 器具光束／ 12,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
144.5 lm/W / 146.3 lm/W / 146.3 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

40※ “JU254W” は、LED ユニットと電源装置の組合せ型名です。
※ LED ユニット、電源装置および LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。
※既設の HID 投光器に取付けた場合、・反射鏡や前面ガラスの汚れ等により、本カタログに記載の光束が出ない場合があります。
・狭角形、中角形の投光器に取付けた場合も、配光タイプは広角形になります。

穴※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55

2-Ｍ16ボルト■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／ G β 2-770-110NF※仕様および寸法は、JU254W の電源装置と同じです。

エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：190Ｗ（205Ｗ）
エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：220Ｗ（240Ｗ）■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 156VA / 161VA■ 消費電力／ 152W / 152W
■ 入力電流／ 0.780A / 0.670A

□ 電源装置／ TEP4-1400-125N■ 防水の種類／ IP64
■ 耐雷サージ性能／
コモンモード：15kv
ノーマルモード：2kv■ 質量／約 1.3kg■ オプション（別売）／
取付金具（M8 ボルト用）
：SGQ16055-01
3xφ5 穴3-φ5x8 長穴465□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ265W□ 電源装置／ TEP4-1400-125N□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー

283【MT371N に取付けた場合】■ 1/10 ビーム角／ 70°■ 器具光束／（18,300 lm）■ 固有エネルギー消費効率／		
120.3 lm/W / 120.3 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

85
60

47

■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：鋼板、アルミ■ 質量／約 7kg■ 塗装色／黒色（光源部）
■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 156VA / 161VA■ 消費電力／ 152W / 152W
■ 入力電流／ 0.780A / 0.670A
■ 1/10 ビーム角／ 70°■ 器具光束／ 18,300 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
120.3 lm/W / 120.3 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%60

JU254W／JT254W

消費電力

約80％削減水銀ランプ：400Ｗ（420Ｗ）

消費電力

約60％削減メタルハライドランプ：400Ｗ（420Ｗ）

消費電力

約65％削減エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：270Ｗ（297Ｗ）（保守率=0.73）

50m

13

＋

5

10

10.5 Lx（保守率=0.76）

50m

5

10

20

16.3 Lx（保守率=0.73）

70m

40m

13.3 Lx

110

φ20

穴

※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55

2-Ｍ16ボルト■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／ TEP4-1400-125N※仕様および寸法は、JU265W の電源装置と同じです。

消費電力

約64％削減LED152W（152W）

消費電力

約64％削減JU265W／JT265W

消費電力

約49％削減消費電力

約60％削減▶明るさ比較 ※設計照度：15 Lx、 灯高：13m、 灯数：4灯 （維持水平面照度）
MT371N + CM360F

MT371N + JU254W

40m

20
40m

10

20

※ “JT265W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：360Ｗ（380Ｗ）

5

390

R55

▶省エネ効果 ※電源電圧200Vの消費電力（かっこ内の値）にて比較しています。

LED83W（82W）▶明るさ比較 ※設計照度：10 Lx、 灯高：13m、 灯数：4灯 （維持水平面照度）
MT371N + HF400X

度

セット価格 ¥228,000（税抜）※ “JU265W” は、LED ユニットと電源装置の組合せ型名です。
※ LED ユニット、電源装置および LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。
※既設の HID 投光器に取付けた場合、・反射鏡や前面ガラスの汚れ等により、本カタログに記載の光束が出ない場合があります。
・狭角形、中角形の投光器に取付けた場合も、配光タイプは広角形になります。

※ “JT254W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

▶省エネ効果 ※電源電圧200Vの消費電力（かっこ内の値）にて比較しています。
水銀ランプ：400W（420Ｗ）□ LED ユニット／ JQ265W□ 電源装置／ TEP4-1400-125N□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー■ 仕様／本体：鋼板、アルミ
反射板：アルミ板■ 質量／約 3kg（LED ユニットのみ）■ 塗装色／黒色

165
110

φ20

JT265W※適合投光器と組合せた場合

R55
20

角

度

■ 適合投光器／
MT371N（M）、MT372N（M）◆◆
MT375N（M）◆、MT370N（M）■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）

390

30

φ173

80

144
133

φ5 穴

JU265W307□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ254W□ 電源装置／ G β 2-770-110NF□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー□ 電源装置／ G β 2-770-110NF■ 防水の種類／ IP64
■ 耐雷サージ性能／
コモンモード：15kV
ノーマルモード：2kV■ 質量／約 0.8kg■ オプション（別売）／
取付金具（M8 ボルト用）
：SGQ16055-00

角度

セット価格 ¥159,000（税抜）※適合投光器と組合せた場合

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

φ173

度

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

φ360

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：アルミダイカスト■ 質量／約 6kg■ 塗装色／黒色（光源部）

2

10 2(cd) 861000lm 4

30

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）2

10 2(cd) 861000lm 4

165

2

10 2
(cd) 861000lm 4

193

2

154

【MT371N に取付けた場合】■ 1/10 ビーム角／ 98°■ 器具光束／（12,000 lm）■ 固有エネルギー消費効率／		
144.5 lm/W / 146.3 lm/W / 146.3 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

鉛直配光曲線図

10 4
8
6
4

2

□ LED ユニット／ JQ254W□ 電源装置／ G β 2-770-110NF□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 84.0VA / 89.0VA / 93.6VA■ 消費電力／ 83.0W / 82.0W / 82.0W■ 入力電流／ 0.840A / 0.445A / 0.390A

LED152W

AC200 ～ 240V

10 3
8
光 6
4

■ 適合投光器／
MT371N（M）、MT372N（M）◆◆
MT375N（M）◆、MT370N（M）■ 仕様／本体：アルミダイカスト
反射板：アルミ板■ 質量／約 2kg（LED ユニットのみ）■ 塗装色／黒色

LED 丸形投光照明器具
電源別置

10 4
8
6
4

2

セット価格 ¥127,000（税抜）LED152W

AC200 ～ 240V

鉛直配光曲線図【MT371Nに取付けた場合】

10 2(cd) 861000lm 4

JU254W

HID 丸形投光器用 LED ユニット

218
205

電源別置

MT371N + JU265W

＋

1

20
10
5
2

17.1 Lx（保守率=0.76）40m

HID 丸形投光器用 LED ユニット

水銀ランプ 400W／メタルハライドランプ 400W／エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）270〜360W に対応

工場分野

水銀ランプ 400W／エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）190〜220W に対応

70m

14

LEGA : MODULE
LED 丸形投光照明器具

水銀ランプ 1000W／メタルハライドランプ 1000W／エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）680W に対応

HID 丸形投光器用 LED ユニット

HID 丸形投光器用 LED ユニット

LED 丸形投光照明器具
電源別置

LED200W

AC200 ～ 240V

電源別置

鉛直配光曲線図

2

2

2

10 3
8
光 6
4

10 3
8
光 6
4

10 3
8
光 6
4

度

度

度

度

2

10 2
(cd) 861000lm 4

JT266W3-φ4.8x6.8 長穴

50■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 202VA / 204VA■ 消費電力／ 200W / 200W
■ 入力電流／ 1.01A / 0.850A

235■ 1/10 ビーム角／ 88°■ 器具光束／ 24,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
120.0 lm/W / 120.0 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

60※ “JU276W” は、LED ユニットと電源装置の組合せ型名です。
※ LED ユニット、電源装置および LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。
※既設の HID 投光器に取付けた場合、・反射鏡や前面ガラスの汚れ等により、本カタログに記載の光束が出ない場合があります。
・狭角形、中角形の投光器に取付けた場合も、配光タイプは広角形になります。

165
110

穴

※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55

2-Ｍ16ボルト■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／ ST8-W700-240AiB※仕様および寸法は、JU276W の電源装置と同じです。

LED200W（200W）
JU276W／JT266W

メタルハライドランプ：1000Ｗ（1055Ｗ）

3xφ4.8 穴

86
60

3-φ4.8x6.8 長穴

50■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：鋼板、アルミ■ 質量／約 7kg■ 塗装色／黒色（光源部）
■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 296VA / 298VA■ 消費電力／ 294W / 294W
■ 入力電流／ 1.48A / 1.24A

エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：680Ｗ（725Ｗ）

消費電力

約73％削減水銀ランプ：1000W（1055W）

消費電力約81％削減メタルハライドランプ：1000Ｗ（1055Ｗ）

消費電力

約73％削減エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）：680Ｗ（725Ｗ）

消費電力

約81％削減消費電力

約72％削減▶明るさ比較 ※設計照度：15 Lx、 灯高：13m、 灯数：4灯 （維持水平面照度）
MT471N + HF700X
MT471N + JU276W

15

JU277W／JT267W

70m

＋

20
10
5
2

穴

※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55

2-Ｍ16ボルト17.1 Lx（保守率=0.76）

70m

10

消費電力

約72％削減消費電力

約72％削減消費電力

約59％削減MT471N + JU277W
50

20

26.2 Lx（保守率=0.73）

70m

40m

18.1 Lx（保守率=0.73）

φ20※仕様および寸法は、JU277W の電源装置と同じです。

LED294W（200W）▶明るさ比較 ※設計照度：20 Lx、 灯高：13m、 灯数：4灯 （維持水平面照度）
MT471N + HF1000X

40m

10

40m

5

110

※ “JT267W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

50
20

20

■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／ ST8-W700-240N■ 1/10 ビーム角／ 88°■ 器具光束／ 34,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		115.6 lm/W / 115.6 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

60

390

R55

▶省エネ効果 ※電源電圧200Vの消費電力（かっこ内の値）にて比較しています。

水銀ランプ：700W（745Ｗ）
メタルハライドランプ：700Ｗ（745Ｗ）【MT471N に取付けた場合】■ 1/10 ビーム角／ 88°■ 器具光束／（34,000 lm）■ 固有エネルギー消費効率／		115.6 lm/W / 115.6 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%※ “JU277W” は、LED ユニットと電源装置の組合せ型名です。
※ LED ユニット、電源装置および LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。
※既設の HID 投光器に取付けた場合、・反射鏡や前面ガラスの汚れ等により、本カタログに記載の光束が出ない場合があります。
・狭角形、中角形の投光器に取付けた場合も、配光タイプは広角形になります。

※ “JT266W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

▶省エネ効果 ※電源電圧200Vの消費電力（かっこ内の値）にて比較しています。
水銀ランプ：1000Ｗ（1055Ｗ）□ 電源装置／ ST8-W700-240N■ 防水の種類／ IP64
■ 耐雷サージ性能／
コモンモード：15kV
ノーマルモード：2kV■ 質量／約 1.65kg■ オプション（別売）／
取付金具（M8 ボルト用）
：SGQ16055-02■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 296VA / 298VA■ 消費電力／ 294W / 294W
■ 入力電流／ 1.48A / 1.24A

465□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ267W□ 電源装置／ ST8-W700-240N□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー

※適合投光器と組合せた場合■ 仕様／本体：鋼板、アルミ
反射板：アルミ板■ 質量／約 3kg（LED ユニットのみ）■ 塗装色／黒色

度

セット価格 ¥374,000（税抜）274■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）

R55

φ20

JT267W

φ241

φ360□ LED ユニット／ JQ277W□ 電源装置／ ST8-W700-240N□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー

390

20

角

度

■ 適合投光器／
MT471N（M）、MT472N（M）◆◆
MT475N（M）◆、MT470N（M）

セット価格 ¥342,000（税抜）

30

φ241

86
60

263
250

3xφ4.8 穴

JU277W465□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ267W□ 電源装置／ ST8-W700-240AiB□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー□ 電源装置／ ST8-W700-240AiB■ 防水の種類／ IP64
■ 耐雷サージ性能／
コモンモード：15kV
ノーマルモード：2kV■ 質量／約 1.65kg■ オプション（別売）／
取付金具（M8 ボルト用）
：SGQ16055-02

角度

セット価格 ¥299,000（税抜）■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：鋼板、アルミ■ 質量／約 7kg■ 塗装色／黒色（光源部）

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

φ360

角

度

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

165

角※適合投光器と組合せた場合【MT471N に取付けた場合】■ 1/10 ビーム角／ 88°■ 器具光束／（24,000 lm）■ 固有エネルギー消費効率／		
120.0 lm/W / 120.0 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）2

10 2(cd) 861000lm 4

30

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

274

2

10 2
(cd) 861000lm 4

235

2□ LED ユニット／ JQ277W□ 電源装置／ ST8-W700-240AiB□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 202VA / 204VA■ 消費電力／ 200W / 200W
■ 入力電流／ 1.01A / 0.850A

10 4
8
6
4

2

■ 適合投光器／
MT471N（M）、MT472N（M）◆◆
MT475N（M）◆、MT470N（M）■ 仕様／本体：鋼板、アルミ
反射板：アルミ板■ 質量／約 3kg（LED ユニットのみ）■ 塗装色／黒色

鉛直配光曲線図【MT471Nに取付けた場合】

10 4
8
6
4

10 3
8
光 6
4

2

セット価格 ¥267,000（税抜）LED294W

AC200 ～ 240V

鉛直配光曲線図

10 4
8
6
4

10 2
(cd) 861000lm 4

JU276W

LED 丸形投光照明器具
電源別置

鉛直配光曲線図【MT471Nに取付けた場合】

10 4
8
6
4

LED294W

AC200 ～ 240V

＋

20
10
5

25.4 Lx（保守率=0.76）

70m

40m

LED200W

AC200 ～ 240V

263
250

電源別置

工場分野

水銀ランプ 700〜1000W／メタルハライドランプ 700～1000W／エコセラ（セラミックメタルハライドランプ）680W に対応

16

LEGA : MODULE
踏切照明用器具

LINE UP
電源内蔵

LED78W
AC100 ～ 240V

■器具＋回転式ルーバー＋遮光フード

215

255

210

回転式ルーバーに遮光フードを追加するとさらにまぶしさを抑えらえます。

■器具＋回転式ルーバー■器具＋回転式ルーバー＋遮光フード

AC100 ～ 240V

JT148WA

JT248WA■ 防水の種類／防噴流形（IP65）■ 仕様／本体：アルミダイカストグローブ：強化ガラス（拡散）■ 質量／約 3.8kg■ 塗装色／ブラック■ 防水の種類／防噴流形（IP65）■ 仕様／本体：アルミダイカストグローブ：強化ガラス（拡散）■ 質量／約 4.2kg■ 塗装色／ブラック■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 39.5VA / 41.0VA / 42.7VA■ 消費電力／ 39.4W / 39.3W / 39.6W■ 入力電流／ 0.395A / 0.205A / 0.178A■ 器具光束／ 5,300 lm■ 固有エネルギー消費効率／
134.5lm/W / 134.8lm/W / 133.8lm/W■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 1/10 ビーム角／ 135°/150°■ 耐雷サージ性能／ 15kV（コモンモード）■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 78.1VA / 79.4VA / 82.1VA■ 消費電力／ 77.8W / 76.3W / 76.5W■ 入力電流／ 0.781A / 0.397A / 0.342A■ 器具光束／ 9,600 lm■ 固有エネルギー消費効率／
123.3lm/W / 125.8lm/W / 125.4lm/W■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 1/10 ビーム角／ 139°/137°■ 耐雷サージ性能／ 15kV（コモンモード）¥127,000（税抜）

99

■器具のみ

電源内蔵

2-φ11
取付穴

70

¥140,000（税抜）

99

210

215

■回転式ルーバー取付

LED40W

255

踏切は現場により照明器具の取付可能な場所、取付角度が変わります。
どんな取付位置であっても回転式ルーバーでまぶしさを抑えます。
電車の運転士の方や周辺住民の方に配慮した照明が可能です。

■器具のみ

鉄道分野

どんな取付位置にも対応 !

2-φ11
取付穴

※ LED モジュールは交換できません。

70※ LED モジュールは交換できません。

オプション
回転式ルーバー

SGL16059-00■ 仕様／ステンレス鋼板■ 塗装色／ブラック■ 質量／約 1.1kg■ 仕様／ステンレス鋼板■ 塗装色／ブラック■ 質量／約 0.6kg

受注生産品

後方カットフード

LED器具のみ■器具のみ

JT248WA17

LED器具＋回転式ルーバー■器具＋回転式ルーバー

JT248WA ＋ SGL15980-00※本遮光フード単体では使用できません。

必ず、SGL15980-00 と組合せてご使用ください。

脚座

GQ0357-01■ 仕様／ステンレス鋼板■ 質量／約 0.5kg■ 塗装色／ GL0355-02：ブラック■ 仕様／鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）■ 質量／約 1.0kg■ 塗装色／ GQ0357-01：ブラック

ポール取付用①

ポール取付用②¥13,000（税抜）▶投光器 取付用架台■器具＋回転式ルーバー＋遮光フード

JT248WA ＋ SGL15980-00＋ SGL16059-00

受注生産品

GL0355-02¥25,000（税抜）

まぶしい！

回転式ルーバー用遮光フード

SGL15980-00

SGA16071-00

SGA15163-03■ 適合ポール径／φ60.5 以上■ 仕上げ／溶融亜鉛メッキ■ 適合ポール径／φ120 以上■ 仕上げ／溶融亜鉛メッキ

受注生産品

受注生産品

※既設の器具から交換する場合は、必ず既設の HID 安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。
※ LED ランプは施工時の一時的な点灯確認以外で、日中には点灯しないでください。LED ランプの短寿命や不点灯の原因となります。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※油煙環境では使用できません

18

LEGA : MODULE

LEGA : MODULE

車両基地・変電所 構内道路照明■ アーム式ポール用

LED83W307

水銀ランプ 400W 相当

水銀ランプ 200 ～ 300W 相当

水銀ランプ 400W 相当

JRB2210GNA-R050

JRB2210GNA-R100

JRB2200GNA-R050

JRB2200GNA-R100■ 塗装色／グレー（N7）■ 塗装色／グレー（N7）■ 塗装色／グレー（N7）■ 塗装色／グレー（N7）¥189,000（税抜）¥185,000（税抜）

オプション

88VA ／ 12,000 lm¥189,000（税抜）

99

255

¥185,000（税抜）56VA ／ 8,000 lm

210

2-φ11
取付穴

※下記のオプションは、器具内側に固定するため落下リスクの低い構造です。

70

GL2229GL2231

GQ0222水銀ランプ 700W 相当■ 適合器具／
JRB2200 シリーズ
（強化ガラスタイプ）■ 仕様／ステンレス■ 塗装色／黒（N1.0）■ 適合器具／
JRB2200 シリーズ
■ 仕様／ステンレス■ 塗装色／黒（N1.0）■ 適合器具／
JRB2200 シリーズ
■ 仕様／ステンレス

電源別置¥39,000（税抜）¥18,000（税抜）

LED 丸形投光照明器具

電源別置

AC200 ～ 240V
鉛直配光曲線図
10 4
8
6
4

2

2

10 3
8
光 6
4

10 3
8
光 6
4

度

度

2

■ 質量／約 77kg
■ 仕上／錆止塗装

120

φ60.5

φ89.1
3,500

φ89.1

φ165.2900

50ｘ150
□400

1,500

300

1,000

□400

900

キリ穴
4-φ22

開口部
132ｘ450300

開口部
132ｘ450

キリ穴
4-φ22
300

角

度

JT267W465

セット価格 ¥299,000（税抜）■ 1/10 ビーム角／ 88°■ 器具光束／ 24,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
120.0 lm/W / 120.0 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

度465

セット価格 ¥374,000（税抜）□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ267W□ 電源装置／ ST8-W700-240AiB□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 202VA / 204VA■ 消費電力／ 200W / 200W
■ 入力電流／ 1.01A / 0.850A

φ165.2

角

JT266W■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：鋼板、アルミ■ 質量／約 7kg■ 塗装色／黒色（光源部）

5,000

5,000

¥164,000（税抜）10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

390

R55
20

110

φ20

穴

※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55

2-Ｍ16ボルト■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／ ST8-W700-240AiB※仕様および寸法は、JU276W の電源装置と同じです。

□ 前面部（反射鏡）／ GQ0253□ LED ユニット／ JQ267W□ 電源装置／ ST8-W700-240N□ 付属品／ LED ユニット取付ワイヤー■ 配光の種類／広角形■ 防水の種類／防沫形（IP54）■ 仕様／反射鏡：アルミ
脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前面ガラス：強化ガラス（透明）
光源部：鋼板、アルミ■ 質量／約 7kg■ 塗装色／黒色（光源部）
■ 入力電圧／ AC200V / 240V
■ 入力容量／ 296VA / 298VA■ 消費電力／ 294W / 294W
■ 入力電流／ 1.48A / 1.24A
■ 1/10 ビーム角／ 88°■ 器具光束／ 34,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		115.6 lm/W / 115.6 lm/W
■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 光束維持率／ 80%

φ360■ 質量／約 67kg
■ 仕上／錆止塗装

2

10 1
0 ゜ 10 ゜ 20 ゜ 30 ゜ 40 ゜ 50 ゜ 60 ゜ 70 ゜

390

R55
165

■ 質量／約 76kg
■ 仕上／錆止塗装¥113,000（税抜）2
10 2(cd) 861000lm 4

φ360■ 質量／約 66kg
■ 仕上／錆止塗装¥154,000（税抜）LED294W

10 4
8
6
4

165

GP-38SB-03

3,500

水銀ランプ 1000W 相当

LED 丸形投光照明器具

鉛直配光曲線図

30

GP-38S-03

300■ 仕様／鋼板（溶融亜鉛メッキ仕上）■ 質量／約 1.0kg■ 塗装色／ GQ0357：オフホワイト

2

GP-38SB¥104,000（税抜）LED200W

AC200 ～ 240V

JRB2210 用ポール

GP-38S

1,500¥13,000（税抜）

10 2(cd) 861000lm 4

JT358W+GA0356 用ポール

1,000

GQ0357※ LED モジュールは交換できません。

ポール・アーム架台

19

脚座

遮光ルーバー（前方・後方カット共用タイプ） バードプロテクター¥42,000（税抜）50ｘ150■ 入力電圧／ AC100V / 200V / 240V
■ 入力容量／ 84.2VA / 88.0VA / 92.9VA■ 消費電力／ 83.4W / 81.2W / 81.4W■ 入力電流／ 0.842A / 0.440A / 0.387A■ 器具光束／ 12,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／
143.9lm/W / 147.8lm/W / 147.4lm/W■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ LED モジュール寿命／ 60,000 時間■ 1/10 ビーム角／ 140°/135°■ 耐雷サージ性能／ 15kV（コモンモード）

20

110

φ20

穴

※取付ボルトのサイズ、取付ピッチ
55

2-Ｍ16ボルト30

後方カットフード■ 仕様／ステンレス鋼板■ 質量／約 0.5kg■ 塗装色／ GL0355：オフホワイト■ 防水の種類／防噴流形（IP65）■ 仕様／本体：アルミダイカストグローブ：強化ガラス（拡散）■ 質量／約 4.5kg■ 塗装色／オフホワイト

215

水銀ランプ 200 ～ 300W 相当

88VA ／ 12,000 lm¥25,000（税抜）¥152,000（税抜）※アーム角5°の場合

56VA ／ 8,000 lm

GL0355AC100 ～ 240V

適合アダプターφ60.5×120L
φ48.6×120L

適合アダプターφ60.5×120L
307

後方カットフード

JT358W

155
5°

10°

177

電源内蔵

510

507

鉄道分野

■ 直線ポール用

投光器照明■ オプション（別売）／
フードルーバー：GL0650
フード：GL0651□ 電源装置／ ST8-W700-240N※仕様および寸法は、JU277W の電源装置と同じです。

※ “JT266W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

※ “JT267W” は、前面部、LED ユニット及び電源装置の組合せ型名です。
※前面部、LED ユニット、電源装置及び LED ユニット取付ワイヤーは、別梱包となっています。

※油煙環境では使用できません※油煙環境では使用できません20

 ンプに水がかかる器具では使用できません。
…ラ
必ず、ランプに水がかからない器具でご使用ください。
 ンプに水がかかる器具でも使用できますが、口金部…ラに水がかからない構造の器具でご使用ください。

電源内蔵タイプ

LEGA : LAMP-G
LED ランプ照明

水銀ランプ

80 ～ 100W の省エネに

エコセラ S

34W の省エネに

メタルハライドランプ

100W の省エネに

電源内蔵

27VA

AC100/200V

200 ～ 250W の省エネに110 ～ 150W の省エネに

メタルハライドランプ
電源内蔵

59VA

250W の省エネにAC100/200V

φ90

φ76

鉄道分野

水銀ランプ 80W ～ 400W の LED 化に最適なラインアップ
既設：水銀灯器具

水銀ランプ
エコセラⅡ

一式交換▶灯具＋LEDランプ

老朽化

新設器具

LEGA : LAMP-G

再利用可

既設：水銀灯器具

240

175

器具＋ランプ交換

ランプ交換▶LEDランプのみ
既設灯具流用LEGA : LAMP-G

口金（E26）ランプだけ交換【5000K】【2700K】【5000K】【2700K】¥38,000（税抜）¥38,000（税抜）¥74,000（税抜）¥74,000（税抜）

LDT100/200V30N-G/27■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra85
■ 全光束／ 4,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
148.1 lm/W / 148.1 lm/W

LEGA：LAMP-G 27VA 用
φ370

φ420

ポール挿入長さ
95

ポール挿入長さ
110

ポール挿入長さ
110適合ポールφ60.5適合ポールφ76.3

適合ポールφ76.3

LDT100/200V30L-G/27■ 関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra85
■ 全光束／ 8,700 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
155.3 lm/W / 160.2 lm/W

■ 定格消費電力／ 27.0W / 27.0W■ 入力電流／ 0.270A / 0.135A■ 入力容量／ 27VA / 27VA
■ 定格寿命／ 40,000 時間（70℃）■ 点灯方向／任意■ 付属品／ソケットパッキン■ 防水の種類／無保護■ 仕様／本体：アルミ合金他
発光部：ポリカーボネート（拡散）■ 質量／ 870g
■ 入力電圧／ AC100V / 200V
■ 周波数／ 50 / 60Hz
■ 定格消費電力／ 56.0W / 54.3W

MS2253B-30

MS2252B-30

LED ランプ別LED ランプ別LED ランプ別■ 防水の種類／防雨形■ 仕様／本体：アルミ鋳物
グローブ：アクリル樹脂（透明）■ ソケット／口金：E26■ 質量／約 5kg■ 塗装色／ダークブラウン（19-20B）■ 適合ランプ／■ 防水の種類／防雨形■ 仕様／本体：アルミ鋳物
グローブ：ポリカーボネート（透明）■ ソケット／口金：E26■ 質量／約 8kg■ 塗装色／ダークブラウン（19-20B）■ 適合ランプ／■ 防水の種類／防雨形■ 仕様／本体：アルミ鋳物
グローブ：アクリル樹脂（乳半）■ ソケット／口金：E26■ 質量／約 8kg■ 塗装色／ダークブラウン（19-20B）■ 適合ランプ／¥160,000（税抜）¥160,000（税抜）

27

水銀ランプ

250 ～ 300W の省エネに

エコセラⅡ

150 ～ 190W の省エネに

100VA

メタルハライドランプ 250 ～ 300W の省エネに
電源別置

AC200V※ “ LDTS90N-G” は、LED ランプと電源装置の
組合せ型名です。
φ116

27

VA

■ 相関色温度／ 2,700K（電球色）■ 平均演色評価数／ Ra85
■ 全光束／ 7,400 lm■ 固有エネルギー消費効率／		132.1 lm/W / 136.2 lm/W
■ 入力電流／ 0.560A / 0.295A■ 入力容量／ 56VA / 59VA
■ 定格寿命／ 50,000 時間（60℃）■ 点灯方向／任意■ 付属品／ソケットパッキン
落下防止ワイヤー

電源別置タイプ¥163,000（税抜）

27

VA

LDT100/200V56L-G

共通仕様■ 防水の種類／無保護■ 仕様／本体：アルミ合金他
発光部：ポリカーボネート（拡散）■ 質量／ 370g
■ 入力電圧／ AC100V / 200V
■ 周波数／ 50 / 60Hz
※ LDT100/200V30N（L）-G の後継品です。

MS1320-30

LDT100/200V56N-G■ 相関色温度／ 2,700K（電球色）■ 平均演色評価数／ Ra85
■ 全光束／ 3,600 lm■ 固有エネルギー消費効率／		
133.3 lm/W / 133.3 lm/W

共通仕様
503

503

470

φ420

口金（E39）VA

LEGA：LAMP-G 59 ／ 100VA 用

水銀ランプ

300 ～ 400W の省エネに

エコセラⅡ

190 ～ 230W の省エネに

116 VA

メタルハライドランプ 300 ～ 400W の省エネに
電源別置

AC200V※ “ LDTS102N-G” は、LED ランプと電源装置の
組合せ型名です。
φ116◀LEDランプ：
LDTS102N-G-E39
LDTS102L-G-E39▼電源装置：LCS-180C-38A◀LEDランプ：
LDTS102N-G-E39
LDTS102L-G-E39▼電源装置：LCS-180C-44A

φ420

φ420

ポール挿入長さ
130

ポール挿入長さ
110適合ポールφ76.3

MS2520-50¥170,000（税抜）

ポール挿入長さ
110適合ポールφ76.3

MS2253B-50¥160,000（税抜）適合ポールφ76.3

MS2252B-50¥163,000（税抜）

LED ランプ別LED ランプ別LED ランプ別■ 防水の種類／防雨形■ 仕様／本体：アルミ鋳物
グローブ：アクリル樹脂（透明）■ ソケット／口金：E39■ 質量／約 7kg■ 塗装色／ダークブラウン（19-20B）■ 適合ランプ／■ 防水の種類／防雨形■ 仕様／本体：アルミ鋳物
グローブ：ポリカーボネート（透明）■ ソケット／口金：E39■ 質量／約 8kg■ 塗装色／ダークブラウン（19-20B）■ 適合ランプ／■ 防水の種類／防雨形■ 仕様／本体：アルミ鋳物
グローブ：アクリル樹脂（乳半）■ ソケット／口金：E39■ 質量／約 8kg■ 塗装色／ダークブラウン（19-20B）■ 適合ランプ／

116
59 100VA VA VA

59 100
VA
VA※既設の器具から交換する場合は、必ず既設の HID 安定器等を取外してください。安定器に接続されますと、器具や部品の破損、感電、火災の原因となります。

21

290
270
193

280

503

503

560

280

290
270
193

φ508

59 100
VA
VA

口金（E39）854768

口金（E39）854768【5000K】【2700K】【5000K】【2700K】¥99,000（税抜、電源装置含む）¥99,000（税抜、電源装置含む）¥101,000（税抜、電源装置含む）¥101,000（税抜、電源装置含む）

LDTS90N-G■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ 全光束／ 14,000 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 142.8 lm/W

LDTS90L-G■ 相関色温度／ 2,700K（電球色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ 全光束／ 12,700 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 129.5 lm/W

■ 相関色温度／ 5,000K（昼白色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ 全光束／ 15,800 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 141.0 lm/W

■ 定格寿命／ 60,000 時間■ 点灯方向／垂直方向■ 電源装置耐雷サージ性能／		
コモンモード：15kV
		
ノーマルモード：2kV■ 付属品／電源装置
ソケットパッキン
落下防止ワイヤー■ 仕様／本体：アルミ合金他
発光部：ポリカーボネート（拡散）■ 質量／約 900g
■ 入力電圧／ AC200V■ 周波数／ 50 / 60Hz
■ 定格消費電力／ 112W
■ 入力電流／ 0.580A■ 入力容量／ 116VA

共通仕様■ 仕様／本体：アルミ合金他
発光部：ポリカーボネート（拡散）■ 質量／約 900g
■ 入力電圧／ AC200V■ 周波数／ 50 / 60Hz
■ 定格消費電力／ 98W■ 入力電流／ 0.500A■ 入力容量／ 100VA

LDTS102N-G

LDTS102L-G■ 相関色温度／ 2,700K（電球色）■ 平均演色評価数／ Ra70
■ 全光束／ 14,300 lm■ 固有エネルギー消費効率／ 127.6 lm/W

共通仕様

※ LED ランプと電源装置は、別梱包となっています。

■ 定格寿命／ 60,000 時間■ 点灯方向／垂直方向■ 電源装置耐雷サージ性能／		
コモンモード：15kV
		
ノーマルモード：2kV■ 付属品／電源装置
ソケットパッキン
落下防止ワイヤー※ LED ランプと電源装置は、別梱包となっています。

22