用 語解説

危険物関係用語の解説（第28回）

○電気防食
はじめに

（式）

Fe2＋＋e−（式）は、鉄の原子価が→Fe→金属は強度が高く、加工性がよく、合金化や熱処理によって物性を変えることができ、熱にに増加する

強いなど、構造材料として極めて優れた特性を酸化反応となっており、アノード反応（陽極反持っており、私たちの豊かな生活を支えていま応）といいます。

す。しかし、これほど優れた金属であっても腐しかし、この反応は単独では起こりえず、鉄食し、劣化していく運命から逃れることはでき原子から失われた電子を受け取る反応が同時にません。

生じています。この場合、水中に溶存している金属を腐食させないためには、金属を腐食環境から遮断するために防食層（塗覆装）で覆っ酸素が電子と結びつき、水酸化物イオン（OH−）
を生成します。
（式）（式） H2O＋/（式）は、酸素の原子価がてしまう方法と電流の作用を用いて人為的に金属の電位を制御し、腐食を制御する電気防食に

O2＋

e− →OH−よる方法があります。
危険物施設においては、腐食のおそれが特に→−に減少

高い地下貯蔵タンクや直流電気鉄道の近傍等のする還元反応となっており、カソード反応（陰電気的腐食のおそれのある場所に設置される地極反応）といいます。また、水中に移行した鉄下貯蔵タンク及び地下埋設配管について、塗覆イオンは、 OH−と結合して水酸化鉄（Ⅱ）Fe装と電気防食を施すこととされています。

(OH)2を形成します。さらに、これが水中の溶

本稿では、危険物施設において用いられる電気防食について解説します。

存酸素によって酸化されると、水酸化鉄（Ⅲ）
Fe(OH)3、いわゆる赤さびとなるわけです。
この二つの反応が腐食を表す電気化学式で金属はなぜ腐食するかす。アノード反応とカソード反応が起こるとこ

金属の腐食は酸化還元反応によって、表面のろをそれぞれアノード（陽極）及びカソード（陰金属が電子を失ってイオン化し、金属面から脱極）といい、金属内では電子がアノードからカ落することで進行します。

ソードへ移動するので、腐食電流がカソードか例えば、鉄が水中で腐食する状況を考えると、らアノードへ向かって流れます。さらに、腐食鉄の腐食は、水と接する最外層の鉄原子が電子

電流は水中（電解質）を介してアノードからカ2＋）となって水中に移行ソードへ向かいます。つまり、金属の腐食は、することから始まります。これを式で表すと、酸化反応と還元反応が同時に起こる腐食電池反次のようになります。（式 ）応となっているのです。
（図 ）を失い、鉄イオン（FeSafety ＆ Tomorrow No.153 （2014.1） 54

OH−

Fe2＋

Ｏ2

Fe(OH)2アノード

H2O

カソードe−

図

鉄の腐食モデル
応力腐食割れ金属側の原因粒界腐食
通気差腐食
環境側の原因コンクリート・土壌マクロセル腐食

異種金属の接触図

異種金属接触腐食

アノードとカソードの生成パターン

アノードとカソードが生成されやすい状況にの界面）やその周辺の組織構造が変化し、結晶なると腐食は著しく進行します。では、どのよ

粒界がアノード、結晶粒がカソードとなる粒界

うにしてアノードとカソードが生成されるの腐食などがあります。

か、一例を（図⑵⑴）に示します。

環境側の原因環境中の不均一としては、水中や土中の溶存金属側の原因
ここまで説明した鉄の腐食の例では、同一の酸素濃度が低い位置に接する金属はアノード、鉄の中でアノードとカソードが生じています

溶存酸素濃度が高い位置に接する部分の金属はが、これは、金属あるいは環境中に不均一があカソードとなって腐食が進行する通気差腐食ることにより発生します。

（図）や、アルカリ性のコンクリートと中性の金属上の不均一としては、例えば、鋼材の応土壌が接する箇所を鋼管が貫通している場合

力を受けている箇所はアノード、その他の箇所に、鋼管の土壌に接する部分がアノード、コンはカソードになりやすく、応力腐食割れ（図）クリートに接する部分がカソードとなって腐食に至る場合や、金属が不適切な熱影響を受けたが進行するコンクリート・土壌マクロセル腐食

とき、結晶粒界（金属原子の結晶粒と結晶粒となどがあります。
55

Safety ＆ Tomorrow No.153 （2014.1）

図表

応力腐食割れ図

通気差腐食

海水中における金属の自然電位列䌍䌧㩷䊙䉫䊈䉲䉡䊛㩷䌚䌮㩷੝㋦㩷

䌁䌬㩷䉝䊦䊚䊆䉡䊛㩷䌆䌥㩷㋕㩷䌐䌢㩷㋦㩷䌓䌮㩷䈜䈝㩷䌃䌵㩷㌃㩷

䌎䌩㩷䊆䉾䉬䊦㩷䌔䌩㩷䉼䉺䊮㩷䌁䌧㩷

㌁㩷

䌐䌴㩷

⊕㊄㩷

卑

図

異種金属接触腐食が接触している場合を考えると、鉄は銅より卑、貴銅は鉄より貴であるため、鉄がアノード、銅がカソードとなって、鉄の腐食が進行します。
⑶

異種金属の接触（図 ）鋼材とステンレス製ボルトのように、異なる

また、この腐食の程度は、接触する金属の電金属製品同士を接して使用するとある一方の金位差が大きいほど、さらに、卑な金属に対する属に集中して激しい腐食が起こります。これが貴な金属の表面積が相対的に大きいほど、影響異種金属接触腐食と呼ばれる現象で、使用環境は大きくなります。

における金属の電極電位の差によって腐食が進行します。
一例として海水中における金属の自然電位列

電気防食の原理危険物施設では、タンクや配管が腐食される）に示します。電位が低い金属を「卑」ことにより、孔が開き、危険物が流出する、火といい、アノードになりやすく、電位が高い金災が発生するなど、人的にも物的にも大きな事属を「貴」といい、カソードになりやすい傾向故に繋がりかねません。よって、防食が重要とがあります。例えば、海水中で鉄（Fe）と銅（Cu）なるわけです。

を（表Safety ＆ Tomorrow No.153 （2014.1） 56

金属の腐食は電気化学反応によって起きていまた、厳密には電気化学反応を利用した電気ることを解説しましたが、電気防食は、この電防食法ではありませんが、直流電気鉄道やその気化学反応を逆に応用し、金属の腐食を防止す

他の電気設備等からの漏れ電流（迷走電流）にる工法です。つまり、防食対象物である金属かより、地下埋設配管等が腐食するのを防止する

ら水中や土壌などの電解質中に流れ出ようとすための排流法についても併せて解説します。

る腐食電流に対し、これに打ち勝つ防食電流を⑴

外部電源方式
外部電源方式は、直流電源装置を用いて補助外部から流入させ、防食対象物がイオン化する電極を陽極（アノード）、防食対象物を陰極（カことを防ぐものをいいます。

ソード）として通電し、防食電流を流す方式です。（図電気防食の種類）

危険物施設における腐食対策として主に用い陽極と防食対象物の電位差によって電池を形られる電気防食工法として、外部電源方式と流成し、防食電流を流す流電陽極方式と違って、電陽極方式があり、この種類の方式について、直流電源装置を用いて強制的に防食電流を流すそれぞれの特徴を（表）に示します。

ことができるため、補助電極にケイ素鋳鉄や白表

外部電源方式と流電陽極方式の特徴

外部電源方式

流電陽極方式

・電源を確保し難い環境では適用が困難である。
・高抵抗や腐食性が激しい環境でも適用できる。
・維持管理や電力費が必要となる。
・防食電流の調節ができ、自動制御も可能である。
・装置の寿命が長く、長期間使用できる。
・使用電圧が高いため、過防食や隣接構造物への影響を考える必要がある。
・電位は電極付近で大きく、離れるほど減衰する。

・電源を確保し難い環境でも適用できる。
・小規模又は塗装された対象物に適するが、高抵抗の環境には適さない。
・施工が比較的簡単で、維持管理を必要としない。
・防食電流の調整ができないため、陽極の追加によって対応する。
・陽極の寿命が比較的短く、交換の必要がある。
・隣接構造物等への影響が少ない。
・電位の分布が均一である。

電子

電流＋−
直流電源装置
ＧＬ

地下タンク
補助電極
防食電流

図

外部電源方式（例）57

Safety ＆ Tomorrow No.153 （2014.1）

金めっきチタンなどの耐久性のある素材を使用防ぐことを目的として、バックフィルという充することで、長期間の使用ができるようになっ填材で包んで埋設するのが一般的です。
原理的に、防食電流は陽極の消耗によって得ています。
維持管理や電力費などが必要となりますが、られるため、防食する面積に応じた数の陽極が高抵抗や腐食性の激しい環境下でも適用できま必要となります。また、陽極は寿命が比較的短す。

いため、ある程度消耗してくると、交換をする⑵必要があります。しかし、外部電源方式と違い、流電陽極方式電源を確保する必要がないため、設置できる環

流電陽極方式は、防食対象物にそれよりも卑な金属を電気的に接続し、両者の電位差により境が多いという利点があります。

防食電流を流す方式です。防食電流を測定する⑶

排流法とは、地中に埋設された鋼製配管等がため、中間にターミナルボックスを置く場合もあります。（図排流法

直流電気鉄道などからの漏れ電流（迷走電流））によって腐食するのを防止するための防食法を接続した卑な金属を流電陽極、又は犠牲陽極いいます。といい、この陽極がアノードとなることで防食対象物の代わりに腐食します。流電陽極は、防鉄道のレールはある程度の接地抵抗をもって食対象物に対して有効な電位差を保つことがでいますが、完全には絶縁されていないため、漏き、かつ溶解が均一であることなどが要求され、れ出た電流の一部が地中を流れます｡このとき、一般的に流電陽極材料にはマグネシウム、亜鉛レール付近の地中に配管等の金属体が埋設され又はアルミニウム系の金属や合金が使用されてていると、漏れ電流はこれに流入して流れ、変います。

電所付近で再び配管から地中を介してレールへ

土壌中で流電陽極を使用する場合、土壌は比流出し、変電所へ戻っていきます。この現象が較的抵抗率が高いことから、鉄に対して電位差起きると、配管からレールに向かって流出したの大きいマグネシウム陽極を主に用います。こ付近で激しい腐食を引き起こします。
この腐食を抑制するため、埋設配管とレールの陽極を接地抵抗の低減及び陽極の局部腐食をターミナルボックス

ＧＬ

電子電流

地下タンク

防食電流
バックフィル

図

流電陽極方式（例）

Safety ＆ Tomorrow No.153 （2014.1） 58

流電陽極

イを電気的に接続し、配管に流れる電流を地中を選択排流法で用いられた選択排流器の代わり介さず直接レールに戻す方法を排流法といい、選択排流法と強制排流法のア

強制排流法に外部直流電源を設けたもので、排流を人為的種類があります。に促進する方法をいいます。防食効果は大きい

選択排流法
埋設配管等とレールを排流線で接続し、そのですが、電気鉄道の信号回路等へ悪影響を及ぼ間に排流器を設けるもので、埋設配管等がレーす可能性があるため、設置には慎重な配慮が必ルに対して高電位である場合のみ、電流を流出要となります。

させるものをいいます。
（図）

鉄道レール

排流器

ＧＬ

配管

迷走電流

図

選択排流方式

59

Safety ＆ Tomorrow No.153 （2014.1）