THT-EX

nvironmental Friendly.

型

防爆形LED照明

THT-EX

防爆構造

標準規格• Ex d IIB + H2 T6 / T5 / T4 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31

電圧, A=24V, B=100V, C=110V, D=200V,
E=220V, F=120V, G=208V
C.C.T., C=昼白色, W=電球色
型名, 1217=モデル L1217
ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）• 高温環境に適用できる。

壁取付 25° (W25)• IP67 保護等級。

アンペア

110W 24V: 4.58A, 100V: 1.1A, 110V: 1.00A, 120V:0.92A, 200V: 0.55A,208V: 0.53A, 220V: 0.50A / 120W 24V: 5.00A, 100V: 1.20A, 110V: 1.09A,
120V:1.00A, 200V: 0.60A, 208V: 0.58A, 220V: 0.55A

相関色温度

3000K (電球色) / 5000K (昼白色)

使用温度範囲-20°C ~ +40°C, 24V only: T6, 電球色 / 昼白色 (60Hz): T5, 昼白色 (50Hz): T4

力率

cos≧0.9

演色性

昼白色≧70 / 電球色≧80

5000K

11000lm

12000lm

光線角度

X-110° / Y-110°

周波数50 / 60 Hz

保護等級

IP67 / NEMA 6

243.7
70.025°12.1 kg (26.7 lb)

12.1 kg (26.7 lb)

支柱 25° (S25)

支柱 90° (S90)442.8

366.525°155.4078.

Ø2

Ø278.0 (10.94)
寸法単位mm（インチ）

COB test

Ø278.0

COB test-/+180C0/180C90/270150

12.0 kg (26.5 lb)-120

12.1 kg (26.7 lb)

11.3 kg (24.9 lb)

1200 0-90

90-60

光度分布図

適用できる区域60

30-30061

パイプ吊り (P90)°

4 × M25 or 1×G 1 1/2"

極座標配光曲線

Ø278.012.1 kg (26.7 lb)

90

入口ねじ山

243.7 (9.59)
155.4 (6.12)

60,000 時間以上

-150

Ø278.0.4

LED寿命

光学レポート

0155

材料

78.

Ø278.0 (10.94)
290.4 (11.43)

アルミニュウム合金
強化ガラス

•本 体
•前面ガラス

Ø2155.4 (6.12)

10800lm

垂下 90°(H90)

70.0

技術資料

9900lm

壁取付 90° (W90)

取付金具タイプ
W25/90=壁取付 25°/90°
S25/90=支柱 25°/90°
H90=垂下 25°/90°
P90=パイプ吊り

10.0

110W / 120W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください。）

3000K

P90

268.0
220.0
172.0

消費電力 (±10%)定格光束 (±10%)

A

LED筐体, P=筐体

24V / 100V / 110V / 120V / 200V / 208V / 220V AC

120W

6LED搭載, 6=6セットLED

定格電圧 (±10%)

110W

E

上部の囲い, E=L1217 上部の囲い

特徴

COB

P

消費電力, A=110W (10W+20W LED),
2=120W (20W LED)

• 高いワットはルーメンを良くする。
質量 : 11.0 kg (24.2 lb)

ANEMA6• Ex tb IIIC T105˚C Db

110W / 120W

C342.6

IP671217

コード）

268.0

Zone
21Zone1

技術資料

記号（モデル268.0

L1217

UNIT: cd
C0/180C90/270-180 -144 -108-72-3603672

108 144180• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.20 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

62

THT-EXnvironmental Friendly.

型

防爆形LED照明

THT-EX

防爆構造

標準規格• Ex d IIB + H2 T6 / T5 / T4 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31

電圧, A=24V, B=100V, C=110V, D=200V,
E=220V, F=120V, G=208V
C.C.T., C=昼白色, W=電球色
型名, 1217=モデル L1217
ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）• 高温環境に適用できる。

壁取付 25° (W25)• IP67 保護等級。

アンペア

110W 24V: 4.58A, 100V: 1.1A, 110V: 1.00A, 120V:0.92A, 200V: 0.55A,
208V: 0.53A, 220V: 0.50A / 120W 24V: 5.00A, 100V: 1.20A, 110V: 1.09A,120V:1.00A, 200V: 0.60A, 208V: 0.58A, 220V: 0.55A

相関色温度

3000K (電球色) / 5000K (昼白色)

使用温度範囲-20°C ~ +40°C, 24V only: T6, 電球色 / 昼白色 (60Hz): T5, 昼白色 (50Hz): T4

力率

cos≧0.9

演色性

昼白色≧70 / 電球色≧80

5000K

11000lm

12000lm

光線角度

X-110° / Y-110°

周波数50 / 60 Hz

保護等級

IP67 / NEMA 6

243.7
70.0
25°

12.1 kg (26.7 lb)

12.1 kg (26.7 lb)

支柱 25° (S25)

支柱 90° (S90)

442.8

366.5

25°

155.4078.

Ø2Ø278.0 (10.94)
寸法単位mm（インチ）

COB test

Ø278.0

COB test-/+180C0/180
C90/270150

12.0 kg (26.5 lb)-120

12.1 kg (26.7 lb)

11.3 kg (24.9 lb)

1200 0

-90

90

-60

光度分布図

適用できる区域60

30-30061

パイプ吊り (P90)°

4 × M25 or 1×G 1 1/2"

極座標配光曲線

Ø278.012.1 kg (26.7 lb)

90

入口ねじ山

243.7 (9.59)
155.4 (6.12)

60,000 時間以上

-150

Ø278.0.4

LED寿命

光学レポート

0155

材料

78.

Ø278.0 (10.94)
290.4 (11.43)

アルミニュウム合金
強化ガラス

•本 体
•前面ガラス

Ø2

155.4 (6.12)

10800lm

垂下 90°(H90)

70.0

技術資料

9900lm

壁取付 90° (W90)

取付金具タイプ
W25/90=壁取付 25°/90°
S25/90=支柱 25°/90°
H90=垂下 25°/90°
P90=パイプ吊り

10.0

110W / 120W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください。）

3000K

P90

268.0
220.0
172.0

消費電力 (±10%)定格光束 (±10%)

A

LED筐体, P=筐体

24V / 100V / 110V / 120V / 200V / 208V / 220V AC120W

6LED搭載, 6=6セットLED

定格電圧 (±10%)

110W

E

上部の囲い, E=L1217 上部の囲い

特徴

COB

P

消費電力, A=110W (10W+20W LED),
2=120W (20W LED)

• 高いワットはルーメンを良くする。
質量 : 11.0 kg (24.2 lb)

ANEMA6• Ex tb IIIC T105˚C Db

110W / 120W

C342.6

IP671217コード）

268.0Zone
21Zone1

技術資料

記号（モデル268.0

L1217

UNIT: cd
C0/180C90/270-180 -144 -108-72-3603672

108 144180• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.20 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

62