THT-EX

nvironmental Friendly.

型 記号（モデル コード）

防爆形LED照明

THT100W(COB)

Zone
21NEMA6IP67

防爆構造

標準規格

• Ex db IIC T5 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31• Ex tb IIIC T95°C Db

d52

C1102

• 高温環境に適用できる。

壁取付 25° (W25)• 従来の防爆ライトへの取り付けを可能にする。

技術資料

垂下 25° (H25)

支柱 25° (S25)

60W / 80W / 100W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください 。）

アンペア60W 24V: 2.50A, 100V: 0.60A, 110V: 0.55A, 200V: 0.30A, 220V: 0.27A
80W 24V: 3.33A, 100V: 0.80A, 110V: 0.73A, 200V: 0.40A, 220V: 0.36A
100W 24V: 4.17A, 100V: 1.00A, 110V: 0.91A, 200V: 0.50A, 220V: 0.45A

演色性昼白色≧70 / 電球色≧80
60W

80W

100W

3000K

5400lm

7200lm9000lm

5000K

6000lm8000lm

10000lm

X-110° / Y-110°

周波数50 / 60 Hz

保護等級

IP67 / NEMA 6
アルミニュウム合金
強化ガラス

LED寿命

60,000 時間以上

入口ねじ山

1 × NPT 3/4”

光学レポート344.5

6.6 kg (14.5 lb)

6.6 kg (14.5 lb)

6.0 kg (13.2 lb)

反射板

COB test

4785

6.4 kg (14.1 lb)

アクセサリーØ234.0 (9.21)

150

234.0

234.0

寸法単位mm（インチ）-/+180C0/180C90/2703828-120

支柱 90° (S90)230.0

COB test-150

垂下 90° (H90)

97.5

•本 体
•前面ガラス

壁取付 90° (W90)

°
90

光線角度

6.4 kg (14.1 lb)

347.0

105.0 (4.13)

定格光束 (±10%)COB

6.6 kg (14.5 lb)(312.8)cos≧0.9

6.6 kg (14.5 lb)

2.3

力率

034.

Ø2127.7-20°C ~ +40°C, T5

235.0

使用温度範囲

25°

25°

25°

188.7 (7.43)

3000K (電球色) / 5000K (昼白色)(301.6)

消費電力 (±10%)281.7

24V / 100V / 110V / 200V / 220V AC253.2

定格電圧 (±10%)

パイプ吊り (P90)406.92267.3

相関色温度P90

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）• 高効率。

材料

100

型名, 1102=モデル L1102
C.C.T., C=昼白色, W=電球色
電圧, 1=110V, 2=220V, 3=24V,
4=100V,5=200V
温度クラス, 5=T5
取付金具タイプ
防爆タイプ, d=耐圧防爆形
W25/90=壁取付 25°/90°
消費電力, 60W=60W, 80W=80W, 100=100W
H25/90=垂下 25°/90°
現在のLEDモジュール, A=AC
S25/90=支柱 25°/90°
商品の種類,２L＝LED照明はCOB LEDモジュールを使用
P90=パイプ吊りブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

特徴

質量 : 5.5 kg (12.1 lb)

A275.0

Zone
12L

432.9

L1102

Ø420.0反射板

1202871

極座標配光曲線

0 0-9090-606030-30001

UNIT: cd
C0/180C90/270

光度分布図

1914

適用できる区域

957• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地0.0-180• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）-135-90-4504590135180

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.64 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

02

THT-EXnvironmental Friendly.

型 記号（モデル コード）

防爆形LED照明

THT100W(COB)

Zone
21NEMA
6IP67

防爆構造

標準規格

• Ex db IIC T5 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31• Ex tb IIIC T95°C Dbd52C1102• 高温環境に適用できる。

壁取付 25° (W25)• 従来の防爆ライトへの取り付けを可能にする。

技術資料

垂下 25° (H25)

支柱 25° (S25)

60W / 80W / 100W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください 。）

アンペア

60W 24V: 2.50A, 100V: 0.60A, 110V: 0.55A, 200V: 0.30A, 220V: 0.27A
80W 24V: 3.33A, 100V: 0.80A, 110V: 0.73A, 200V: 0.40A, 220V: 0.36A
100W 24V: 4.17A, 100V: 1.00A, 110V: 0.91A, 200V: 0.50A, 220V: 0.45A

演色性

昼白色≧70 / 電球色≧80
60W

80W

100W

3000K

5400lm

7200lm9000lm

5000K

6000lm8000lm

10000lm

X-110° / Y-110°

周波数50 / 60 Hz

保護等級

IP67 / NEMA 6
アルミニュウム合金
強化ガラス

LED寿命

60,000 時間以上

入口ねじ山

1 × NPT 3/4”

光学レポート344.5

6.6 kg (14.5 lb)

6.6 kg (14.5 lb)

6.0 kg (13.2 lb)

反射板

COB test

4785

6.4 kg (14.1 lb)

アクセサリーØ234.0 (9.21)

150

234.0

234.0

寸法単位mm（インチ）-/+180C0/180C90/2703828-120

支柱 90° (S90)230.0

COB test-150

垂下 90° (H90)

97.5

•本 体
•前面ガラス

壁取付 90° (W90)

°
90

光線角度

6.4 kg (14.1 lb)

347.0

105.0 (4.13)

定格光束 (±10%)COB

6.6 kg (14.5 lb)(312.8)cos≧0.9

6.6 kg (14.5 lb)

2.3

力率

034.

Ø2127.7-20°C ~ +40°C, T5

235.0

使用温度範囲

25°

25°

25°

188.7 (7.43)

3000K (電球色) / 5000K (昼白色)(301.6)

消費電力 (±10%)281.7

24V / 100V / 110V / 200V / 220V AC
253.2

定格電圧 (±10%)

パイプ吊り (P90)406.92267.3

相関色温度P90

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）• 高効率。

材料

100

型名, 1102=モデル L1102
C.C.T., C=昼白色, W=電球色
電圧, 1=110V, 2=220V, 3=24V,
4=100V,5=200V
温度クラス, 5=T5
取付金具タイプ
防爆タイプ, d=耐圧防爆形
W25/90=壁取付 25°/90°
消費電力, 60W=60W, 80W=80W, 100=100W
H25/90=垂下 25°/90°
現在のLEDモジュール, A=AC
S25/90=支柱 25°/90°
商品の種類,２L＝LED照明はCOB LEDモジュールを使用
P90=パイプ吊り
ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

特徴

質量 : 5.5 kg (12.1 lb)

A275.0

Zone
12L

432.9

L1102

Ø420.0反射板

1202871

極座標配光曲線

0 0-9090-606030-30001

UNIT: cd
C0/180C90/270

光度分布図

1914

適用できる区域957• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地0.0-180• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）-135-90-45

04590135180

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.64 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

02