取 扱 説 明 書

名称

周波数変換器型式

SYN-15SH

図 面 番 号

TI-102943T1（文書番号:技通-021-01）

TI-102943T1

目次
１．安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
２．概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
３．構 成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4４．装置各部の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P54-1) 本体
4-2) 表示ﾊﾟﾈﾙ部
4-3) 内部操作ﾊﾟﾈﾙ部
５．設 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P75-1) 設置場所の確保
5-2) 入力及び接地電線の接続
5-3) 出力電線の接続
5-4) 外部信号の接続
６．操 作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
７．保護・警報動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
８．保守点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
９．交換推奨部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

1

TI-102943T1

1.安全上のご注意

安全上のご注意

必ずお守り下さい（安全にお使いいただくために）
この項では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項をﾏｰｸをつけて表示しています。
ﾏｰｸの意味は次の通りです。

警

告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注

意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告◎ 感 電 の 恐 れ あ り●●●●

接地端子を確実に接地して下さい。
通風口に異物を入れないで下さい。
通電中は入出力端子台には触れないで下さい。
出力端子にｹｰﾌﾞﾙを接続する時は、必ず電源開閉器を［OFF］にしてから、ﾃｽﾀｰ等で電圧確認後行って下さい。
● 絶対に分解したり改造しないで下さい。

注意◎ 設 置 場 所

禁止●

油煙、湯気、鉄粉、ほこりなどがある所には置かないで下さい。

●

直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所には置かないで下さい。

●

傾いた場所、不安定な場所での使用はしないで下さい。

●

振動のある場所などで使用しないで下さい。

2

TI-102943T1

1.安全上のご注意◎ 取 り 扱 い禁止● 入力電源の相順、出力極性の接続を間違えないようにして下さい。
火災や故障の原因となります。
● 装置の上に物を置かないで下さい。
水等が装置内部に入り、ｼｮｰﾄや火災の原因となります。
● 通風口をふさがないで下さい。
内部温度が上昇し、火災や故障の原因となります。
● 入力仕様範囲以外では使用しないで下さい。
火災、感電の原因になります。
● ﾋｭｰｽﾞを交換する時は、指定（規格）以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
● 入力電源、及び入力、出力ｹｰﾌﾞﾙは、仕様の最大電流に対して充分余裕のあるものを使用して下さい。
発熱、火災の原因になります。
●端子台の締め付けは確実に行って下さい。
発熱、火災の原因になります。

● 警告、注意ﾗﾍﾞﾙが、はがれそうになったり消えそうになった時は、弊社営業所に連絡して新しいﾗﾍﾞﾙに取り替えて下さい。
● 長期間、安全にご使用いただく為に、定期的（約２年毎）に点検整備をお受け下さい。
（担当営業所へご依頼下さい。
）

お 手入れ につい て● お手入れ前には、接続線は全て外して下さい。
● ﾍﾞﾝｼﾞﾝ、ｼﾝﾅｰ、磨き粉等を使用すると塗装が、変色やひび割れすることがありますので、使用しないで下さい。
● お手入れは柔らかい布で、乾拭きして下さい。
● 再接続の際、端子ﾋﾞｽのゆるみがないか確認して下さい。

3TI-102943T1

2.概要/3.構成
２．概 要
本装置は静止型の周波数変換器で、高度に安定化された定電圧、定周波の交流電力を負荷に供給することができます。ｲﾝﾊﾞｰﾀ部は IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を採用し PWM 高周波ｽｲｯﾁﾝｸﾞにより、出力電圧波形は常に歪の少ない正弦波となるよう瞬時波形制御します。
３．構 成

F

INPUT
3φ3W

入力
開閉器

絶縁変圧器
MTCT

C

FAN

NFB

INV
DC/AC

AM1

VM1A

V

PWM

整流器 突流防止

F

U,V,W

INV
DC/AC

絶縁変圧器

AS1

MT

CTCT

E
遅延CT

PWM

F

直制 流
御 電
電 圧源 検出F

OUTPUT
3φ3W
u,v,w

C

アブソーバ

VS1

絶縁変圧器

INV
DC/AC

MT

CT

PWM

INVINV

電流
検
出

電圧検出C

出力
電圧検出出
力
電流検出

三相制御回路
ALARM

表示回路

操作回路
SH4

TI-102943T1

4.装置各部の機能
４．装置各部の機能
4-1) 本体

番号

名称機

1

表示ﾊﾟﾈﾙ部

詳細は4-2項を御参照下さい。

2

内部操作ﾊﾟﾈﾙ部

詳細は4-3項を御参照下さい。

3-1

出力電圧計装置の出力電圧を指示します。

能

計器に付いているﾚﾊﾞｰを移動する事で各相の電圧値を確認する事が出来ます。
3-2

出力電流計装置の出力電流を指示します。
計器に付いているﾚﾊﾞｰを移動する事で各相の電流値を確認する事が出来ます。

4

入力開閉器

装置の入力ﾌﾞﾚｰｶです。

5

ﾋｭｰｽﾞ

制御回路用ﾋｭｰｽﾞです。(3A)

6～8 入出力・信号端子台

詳細は5項を御参照下さい。

5

TI-102943T1

4.装置各部の機能
4-2) 表示ﾊﾟﾈﾙ部

番号

名

称機

能

1-1

出力周波数計装置の出力周波数を表示します。(4桁 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示)

1-2

過負荷表示灯出力過電流時、装置は定電流動作となり、この表示灯が点灯します。

1-3

入力表示灯

装置の入力表示灯で入力開閉器ON時に点灯します。

1-4

運転表示灯

ｲﾝﾊﾞｰﾀが運転時に点灯します。

1-5

警報表示灯

装置異常時に点灯します。
(出力過電流時にも点灯します。)

1-6

ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁ

装置異常時のﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁです。

1-7

警報ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ

装置異常時または負荷電流異常時にｲﾝﾊﾞｰﾀは運転を一担停止する事があります。その際、異常除去後ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押すと運転を再開する事が出来ます。

4-3) 内部操作ﾊﾟﾈﾙ部

番号名

称機

能

2-1

ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁ

ｲﾝﾊﾞｰﾀの運転、停止ｽｲｯﾁです。

2-2

出力電圧調整器

装置の出力電圧を調整することが出来ます。

2-3

出力周波数切換器

装置の出力周波数切換器です。
任意の周波数に設定して下さい。

2-4

周波数調整器

出力周波数切換器が可変になっている時、この調整器を回すと周波数を可変(45～65Hz)する事が出来ます。

6

TI-102943T1

5.設置
５．設 置5-1) 設置場所の確保①. 本装置には内部換気用のﾌｧﾝが取り付いています。排風の方向は装置の後面です。
装置を設置する際には、下図を参照に設置して下さい。又、排気孔を塞いだり、排気孔より異物を入れない様にして下さい。
吸排気用に、両側面及び背面から各 200mm あけて設置して下さい。
また、保守・修理のために装置の移動が必要となる事があります。

②. 本装置の使用環境は、周囲温度 0～40℃、湿度 90%以下(無結露)です。
その他、熱源の近く、直射日光の当たる場所、腐食性ｶﾞｽ、空気中に塩分の多い場所及び排気ｶﾞｽが多い場所等での御使用は避けて下さい。
③. 本装置は漏洩磁束が若干あります。
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置等で磁気の影響を受けやすい装置は、本装置より極力離して設置して下さい。

7

TI-102943T1

5.設置5-2) 入力及び接地電線の接続①． 装置の前面扉を開けると下部に端子台があります。

※入力電源の接地相を V 相に接続して下さい。
②．装置の接地感電防止の為に、接地端子 E は必ず接地対象物に接続して下さい。
入力電圧及び出力電圧のいずれかが 300V を超える場合：C 種接地
300V 以下の場合 ：D 種接地③．入力電源容量は 16.5kVA 以上が必要です。
④．保守及び修理の為に装置の移動が必要となる事が有ります。
ｹｰﾌﾞﾙは 1m 程度の余裕をもって配線して下さい。
5-3) 出力電線の接続①. 装置の前面扉を開けると下部に端子台があります。

②．保守及び修理の為に装置の移動が必要となる事が有ります。
ｹｰﾌﾞﾙは 1m 程度の余裕をもって配線して下さい。
8

TI-102943T1

5.設置
5-4) 外部信号の接続① . 装置の前面扉を開けると下部に端子台があります。

②．装置の異常をﾓﾆﾀする時に使用します。ﾓﾆﾀの必要がない時は、開放のままにしておいて下さい。
異常時に ON となる接点で、接点容量は DC30V 1A です。
③．保守及び修理の為に装置の移動が必要となる事が有ります。
ｹｰﾌﾞﾙは 1m 程度の余裕をもって配線して下さい。

9TI-102943T1

6.操作
６．操作方法
操
1

作

順序

備

考

装置前面扉内の入力開閉器、ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁが OFF になっている事を確認します。
出力周波数を任意の周波数に切換えて下さい。

2

装置に電源を供給します。

装置に電源を供給する時には必ず入力電圧をﾁｪｯｸして下さい。

3

入力開閉器をONにします。

この操作で入力表示灯が点灯し、ﾌｧﾝが回り始めます。
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ周波数計が出力周波数を表示します。
任意の周波数になっている事を確認して下さい。

4

ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁをONにし、負荷に電力をｲﾝﾊﾞｰﾀ運転表示灯が点灯します。この操作後、約2秒後供給します。に安定動作になります。

装置を停止する時は、上表の 3,4 項の操作を逆に行います。
(注)ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁ ON 後、装置出力電圧は低電圧からｽﾀｰﾄし、約 2 秒後に定格電圧になります。
従って、低電圧を印加してはいけない負荷は装置安定後、負荷側の開閉器を ON にして下さい。
又、ﾄﾗﾝｽ等、突入電流が大きい負荷の場合、装置－負荷間の開閉器では ON/OFF しないで下さい。
このような場合、ｲﾝﾊﾞｰﾀ運転ｽｲｯﾁで ON/OFF すると、装置の自動ｿﾌﾄｽﾀｰﾄにより負荷の突入電流を軽減する事が出来ます。
(注)周波数を可変して使用する場合、周波数安定度が高い運転をするには、無負荷の状態で 1 時間以上のｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ後に周波数の設定をして下さい。

10

TI-102943T1

7.保護・警報動作
７．保護・警報動作
異1.出力過電流

常 内 容装置の保護動作

出力電流が定格を 出力垂下ｵｰﾊﾞｰしている出力電流が場合。
定格になると自動復帰。

盤面
表示灯

警報接点

過負荷

ﾌﾞｻﾞｰ

盤内
表示灯

間欠音
ﾌﾞｻﾞｰ停止ｽｲｯﾁを押してもﾌﾞｻﾞｰ停止しない。

約70秒以上定格運転停止
ｵｰﾊﾞｰがある場合。
復帰は警報ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す。
2.出力不足電圧 出力電圧が定格の 運転停止
約-12%以下になっ復帰は警報た場合。
ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す。
3.出力過電圧
出力電圧が定格の 運転停止
約+12%以上になっ復帰は警報た場合。
ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す。
4.INV過電圧
検出系ﾄﾗﾝｽ等が断 運転停止線し、ｲﾝﾊﾞｰﾀﾄﾗﾝｽ
復帰は警報の 1 次 側 が過 電 圧
ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁをになった場合。
押す。
5.INV故障
ｽｲｯﾁﾝｸﾞ素子の破 運転停止
(INV内部過電流) 損(IGBTｱｰﾑ短絡)、復帰は警報
ﾉｲｽﾞの混入等でﾘｾｯﾄｽｲｯﾁをｲﾝﾊﾞｰﾀの運転継続押す。
が出来ない場合。
6.直流異常装置の入力電圧が 運転停止過電圧の場合。
復帰は警報
ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁを押す。
7.過熱
冷却ﾌ ｨﾝの温度 が 運転停止
約90℃を超えた
但し、温度降下によ場合。
り自動復帰。

警報○
一括ﾌﾘｯｶ音

LED1

警報

○
一括ﾌﾘｯｶ音

LED2

警報

○
一括ﾌﾘｯｶ音

LED3

警報

○
一括ﾌﾘｯｶ音LED4警報○一括ﾌﾘｯｶ音

LED5

警報

○
一括ﾌﾘｯｶ音

LED6

警報

○
一括ﾌﾘｯｶ音

LED7

8.INV ﾋｭｰｽﾞ断警報○
一括ﾌﾘｯｶ音LED8ｲﾝﾊﾞｰﾀ部のﾋｭｰｽﾞ 運転停止(IGBT保護用)が溶断した場合。

11TI-102943T1

8.保守点検 / 9.定期交換推奨部品
８．保守点検本装置は静止型ですので特に保守を必要としませんが、次のような項目について点検を実施して下さい。
①．前面ﾊﾟﾈﾙの出力周波数ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｰﾀが周波数切換器により設定された周波数であることを確認して下さい。
出力電圧計が定格電圧を指示していること。又、出力電流計が定格電流以下であることを確認して下さい。
②．表示灯が正常に点灯しているかどうか。
③．装置に異常音、異臭がないかどうか。
④．高温多湿の所では塵埃等により、耐圧不良、絶縁不良の原因になりますので、半年～一年に一度位、内部の埃等を取り去って下さい。
⑤．一年に一度位、ﾄﾗﾝｽ及びｹｰﾌﾞﾙ等が変色していないか目視で確認して下さい。
⑥．一年に一度位、ﾈｼﾞの締め付けを確認して下さい。
⑦．冷却ﾌｧﾝに異音が無いかどうか、又塵埃等付着していないかどうか確認して下さい。特にﾌｧﾝ周辺は、塵埃が付着し易いので埃等を取り去って下さい。
９．定期交換推奨部品
品

名

5 年後

10 年後

15 年後

20 年後

★装置更新推奨★装置更新推奨

FAN

〇

〇

〇

〇

電源基板

〇

〇

〇

〇

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ基板―〇―〇

制御基板、他――〇―

電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ―〇―〇ﾋｭｰｽﾞ――〇―

ﾘﾚｰ・電磁接触器――〇―

12