取扱説明書

フッ素樹脂製フレキシブル継手

3

施工上の注意事項

1）製品をポンプに取付ける位置は、下図を参考にしてください。

7）取付け後、その付近で溶接・溶断を行う場合は、製品に火花が掛からない

特に製品の上流側（手前）に逆止弁を取付けると、常に水頭圧力によるよう、保護用のカバーなどを被せてください。また溶接・溶断の熱が伝わ疲労の蓄積とポンプの起動・停止による水撃などで不具合発生を引起こする恐れのある場合には、製品を外すなどの処置をしてください。

危険性があります。また、仕切弁（バタフライバルブ）に直接製品を取付

このたびは当社フッ素樹脂製フレキシブル継手（以下製品）をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

溶接場所ることをお薦めします。

お求めの製品を正しく安全にご利用いただくため、ご使用前に、必ずこの取扱説明

保護用カバー
仕切弁書をお読みいただきますようお願いいたします。

・FLONEXαGY-3 ・FLONEXαGY-5

株式会社 TOZEN
東日本事業所：TEL（050）3538-2091（代） FAX（050）3538-2094
URL https://www.tozen.co.jp①フレキシブルホースは加圧により数％程度の長さ変化が生じます。取付けの際は、ホースを一杯に張った状態およびホースを無理に引っ張った状態で取付けないでください。

サポート金物
レジューサ②極端な屈曲や無理な湾曲での接続は寿命を縮めます。小さな曲

2）製品は内圧により反力や面間の変化が生じます。配管サポートや防振架台などの検討に必要な製品性能データはお問い合わせください。
3）製品は、伸び・縮み・偏心・偏角など取付時寸法許容値内に納まるよう取付けてください。
伸び縮み

偏心偏角

西日本事業所：TEL（06）6578-0310（代） FAX（06）6578-0312

がり部には、エルボを使用し、稼動時においても曲がり部は最小曲率半径以上を保持するように取付けてください。
③フレキシブルホース取付け時、ねじれが加わらないようご注意ください。繰返し変位を受けるような場合は、変位の方向と製品の曲げが同一平面になるように配慮しねじれを避けてください。（ねじれた状

Email sales@tc.tozen.com

態で取付けられ内圧が加わると、ワイヤブレードが破断してフッ素樹
脂チューブが破損したり、継手金具が緩み、漏れの原因となります。）
4）製品が変位した時、周囲の構造物や機器（特に鋭利な角）に接触しないよ

使用上の注意事項

う離隔をとって取付けてください。

下記の注意事項が守られず、製品に異常を来し事故などが発生した場合、その責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

4）製品は締切運転などの誤動作によって破損する恐れがありますので、運転

1）ご使用前に製品の損傷の有無をご確認ください。

5）ユーフレックスの本体外面はゴム製です。ゴム部に油脂・有機溶剤（シンださい。万一、付着した場合は速やかに拭取ってください。

2）使用範囲について現場の最高使用圧力・最高使用温度が各製品の使用範囲内であることを確認の上ご使用ください。使用範囲外での使用は製品の寿命を著しく短くし流体の漏れ、不具合の原因となります。
各製品の許容変位量は単独変位の最大値を示します。

8）製品は管内流速3m/s以下でのご使用をお薦めします。

従って変位が複合する場合は次の式で補正してください。
偏心
許容偏心＋偏角許容偏角）（例）FLONEXα 80Aで偏心が5mm必要な場合の補正伸び量
5
補正伸び量＝25× 1−（13＋6）FLONEXαシリーズの谷部、特に補強リング周辺に異物がある場合は、取除いてください。
7）配管ラインの耐圧試験をエアーで行う場合には、継手を外してから行ってください。

3）複合変位量の補正について補正伸び量＝許容伸び量× 1−（

時には必ずバルブの開閉をご確認ください。
ナー・トルエンなど）
・酸・アルカリなどが付着しないように注意してく損傷がある場合は使用しないでください。

28）フレキシブルホース施工上の注意

フッ素樹脂製フレキシブル継手
レジューサ

この取扱説明書は工事終了後、保守点検管理ご担当者に必ずお渡しください。なお、当社製品に関するお取扱い上のご質問・ご相談などがございましたら、最寄りの事業所までお問合わせください。
◇当取扱説明書は、予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。最新版はTOZENホームページをご参照ください。

取り外す

逆止弁
短管

□POLIFLEX-T□ポリフレックス □ポリフレックスソフト □その他フッ素樹脂製フレキシブル継手

1仕切弁

フッ素樹脂製
フレキシブル継手

当説明書は下記製品の共通取扱説明書です。ご購入の製品をご確認ください。
□ユーフレックス □FLONEXαシリーズ ・FLONEXα ・FLONEXαT-3 ・FLONEXαT-5

溶接場所

けると、パッキン面が破損する恐れがありますので、短管を介して取付け

9）製品の使用範囲・許容変位量などについてはTOZENホームページをご参照ください。
10）設置環境及び流体（薬液等）によって金属部分に腐食が生じる場合が有ります。

0） ≒15mm145）出荷時に取付けられている保護板・保護キャップは配管取付け直前まで取外さないでください。
6）取付け時にはパッキン面（フレア面）をきれいに拭いてからご使用ください。

4―ストッパーボルトについて― FLONEXαシリーズ
出荷時には、ストッパーボルトは標準面間寸法になっております。許容変位量範囲で必要に応じて調整してください。
また、取付け時にストッパーボルトを取外した場合、必ず取付け直してください。

接続時の注意事項
FLONEXαシリーズのボルト締付トルク表

フランジ接続の場合

1）取付け時にはパッキン面（フレア面）と相手フランジ面をきれいに拭いてください。相手側フランジ面にバリなどがある場合は、ヤスリまたはサンドペーパーで取り除き必要に応じ、包み型ガスケットをご使用ください。
2）各製品の取付ボルトの締付けは、次に示す締代残・締付トルク表をご参照の上、対角線ごとに均等に締付けてください。システム稼動後、ポンプの振動によって取付ボルトに緩みが発生する場合があります。水抜き実施後、均等に増締めしてください。
ユーフレックスのS＝締代残保管上の注意事項

1）運搬中・保管中、製品本体に損傷を与えないよう充分にご注意ください。
また、損傷などがある場合は使用しないでください。

4）温度40℃以上および過度の湿気、水分のある場所に長時間放置しないで呼び径（A）

締代残呼び径（A）

締代残

20〜100

1〜1.5

200

2〜2.5

125・150

1〜2250・300

2.5〜3.5

相手側配管ください。

2）フレキシブルホースを曲げておく場合は最小曲率半径以上で保管してください。 5）製品に火気が当たらないよう充分にご注意ください。
3）長期間保管する場合、暗室などに保管し直射日光を避けてください。

単位：mm

ばね座金

締付トルク
N・m｛kgf・m｝

20・25

17.6 ｛1.8｝

32・40

24.5 ｛2.5｝5034.3 ｛3.5｝6540.2 ｛4.1｝

80

26.5 ｛2.7｝10040.2 ｛4.1｝

12565.7 ｛6.7｝

150

81.3 ｛8.3｝20065.7 ｛6.7｝250

95.1 ｛9.7｝300

78.4 ｛8.0｝平座金
Ｓ＝締代残6）製品に荷重をかけないようご注意ください。

呼び径（A）●フッ素樹脂製フレキシブル継手は材質特性上、シール性が低下する可能性があります。
(温度変化が著しい場合)この場合には増締めを行うか、ガスケットをご使用ください。
なお、ユーフレックスの２００Ａ〜３００Ａについては、付属のガスケットを使用して取付けてください。

ユーフレックス裏面に続く42）点検項目

接続時の注意事項

ユーフレックス・FLONEXαシリーズ
点検種別3）取付ボルトは下表をご参照ください。

a. 竣工時点検点検箇所
接合部

1. ボルトの緩みはないか
2. パッキン面からの漏れはないか

本体外面

1. 傷・亀裂などが生じていないか
2. 補強リングが破損していないか
3. 一部に異様な膨らみがないか★4. 外面ゴムに傷・亀裂などはないか

b. 通常点検

六角ボルト（JIS B 1180 並目ねじ）

呼び径（A）

ユーフレックス

FLONEXαFLONEXα GY-3 FLONEXα T-3
FLONEXα GY-5
※1

FLONEXα T-5

POLIFLEX-T

c. 定期点検
d. 臨時点検ポリフレックス

15－－－－

M12 × 55L

M12 × 55L

M12 × 55L

M12 × 50L

M12 × 35L

M12 × 35L

M12 × 35L

M12 × 60L

M12 × 55L

M12 × 55L

25

M16 × 50L

M16 × 35L

M16 × 35L

M16 × 40L

M16 × 65L

M16 × 65L

M16 × 65L

32

M16 × 55L

M16 × 40L

M16 × 40L

M16 × 40L

M16 × 70L

M16 × 65L

M16 × 70L

40

M16 × 55L

M16 × 40L

M16 × 40L

M16 × 40L

M16 × 70L

M16 × 65L

M16 × 70L

50

M16 × 55L

M16 × 45L

M16 × 45L

M16 × 45L

M16 × 70L

M16 × 65L

M16 × 70L

65

M16 × 60L

M16 × 45L

M16 × 45L

M16 × 50L

M16 × 75L

M16 × 70L

M16 × 75L

80

M16 × 60L

M16 × 50L

M16 × 50L

M16 × 50L

M16 × 75L

M16 × 70L

M16 × 75L

100

M16 × 60L

M16 × 50L

M16 × 50L

M16 × 50L

M16 × 75L

M16 × 70L

M16 × 75L

125

M20 × 70L

M20 × 60L

M20 × 60L

M20 × 60L

－M20 × 85L－150

M20 × 75L

M20 × 60L

M20 × 60L

M20 × 60L

－M20 × 90L－200

M20 × 75L

M20 × 65L

M20 × 65L

M20 × 65L

－M20 × 90L－250

M22 × 80L

M22 × 70L

M22 × 70L

－－－－

300

M22 × 80L

M22 × 70L

M22 × 70L－－－－

※ 1：取付ボルトは上表寸法のボルトをご使用下さい。ナットは不要です。
（相フランジが JIS10K、材質 SS400 又は SUS304・316、平座金 1 枚とばね座金 1 枚使用、ガスケットなしの場合）

ねじ込み接続の場合

点検種別

a. 竣工時点検d. 臨時点検

オスアダプタのテーパねじ側にシールテープ（またはシール剤）を巻き、なく滑らかであることを確認の上、手締めできる山数まで締込み、相手側接続相手のねじが損傷なく滑らかであることを確認の上、手締めできる山にもレンチなどを当てて外ねじをスパナなどで締付けてください。

数まで締込み、相手側にもレンチなどを当ててオスアダプタをスパナな一旦締付けを完了した後、取りはずしたり、あるいは戻した場合は、ねじどで締付けてください。オスアダプタの平行ねじ側と袋ナットを手締め部の異物を清掃し、必ずシールテープ（またはシール剤）を取替えてからできる山数まで締込み、オスアダプタにもスパナなどを当て、ホースに締付けてください。

ねじれが生じないように固定し、袋ナットをスパナなどで締付けてくだ

接続相手側

接続相手側

袋ナット（めねじ）
フッ素樹脂製
フレキシブル継手側

5

スパナなどで固定

点検項目

接合部

触目
触目

本体外面

1. 傷・亀裂などが生じていないか
2. ワイヤブレードに断線などの損傷がないか
3. 本体に無理な引張り・ねじれが生じていないか

目 視
目 視診／目 視

該当部

接合部

本体内面

異常現象

パッキン面から漏れがある

竣工時

使用条件が守られ正しく取付けされているかを確認してください。

b. 通常点検

年2回以上

異常の早期発見と事故の防止を図るために、製品やその使用状況および設置状況を確認してください。

c. 定期点検竣工後5年毎

通常点検に比べ、より詳細に異常の有無を確認してください。

d. 臨時点検

災害直後

大きな地震や火災および浸水などの災害発生時は、製品への影響の有無を確認してください。必要に応じ

原因

1）ボルトの緩み
2）パッキン面の損傷
3）許容変位量を超えている
4）許容圧力を超えている
5）異常な圧力変動がある
6）固定の不備・破損

本体部から漏れている破損

山部に傷・亀裂などが生じてる

許容変位量を超えている

補強リングが破損している

異常な圧力変動がある

対策

処

1）水抜き後、増締めする
2）パッキンの使用
3）配管修正4）許容圧力以下にする
5）圧力変動を少なくする
6）固定の修正

対策後、交換する
使用を止め交換する

外的要因

補強層まで達していなければ経過観察△ ベローズの異様な座屈、膨らみが生じている

異常な圧力上昇がある

システムの点検及び改善

内面に異常な摩耗が生じている

漏れが止まらないときは、交換する
フランジパッキン面に異常が生じている
ものは交換する
交換する

配管修正★ 外面ゴムに傷・亀裂などが生じている

内面に傷・亀裂などが生じている

置

補強層まで達している場合は交換する
対策後、交換する
交換する

流体によるエロージョン★印は「ユーフレックス」のみに該当します。
△印は｢FLONEXαシリーズ｣のみに該当します。
POLIFLEX-T・ポリフレックス・ポリフレックスソフト・その他フッ素樹脂製フレキシブル継手
該当部

異常現象

因対策

処

置

パッキン面から漏れがある

1）増締め
2）ガスケット使用

左記の対策にて漏れが止まらないときは、交換するねじ部から漏れがある

1）ねじ部の緩み
2）ねじ部の変形
3）シール面の損傷

増締め

1）漏れが止まらない時は、交換する
2）交換する3）交換する本体部から漏れている

1）亀裂・傷などによる破損
2）ワイヤブレードが断線し破損交換する

金具カシメ部から漏れている

1）製品が引張られている
2）屈曲・湾曲が最小曲率半径以下3）製品がねじれている
4）金具カシメ部の変形
5）異常な圧力変動がある

交換する

金具カシメ部からワイヤブレードが抜けている

1）製品が引張られている
2）屈曲・湾曲が最小曲率半径以下3）製品がねじれている交換する

異常な膨らみ・凹みを生じている

1）異常内圧が生じている
2）屈曲・湾曲が最小曲率半径以下3）製品がねじれている

交換する

流体によるエロージョン

交換する

本体外面

本体内面

原

1）ボルト・ナットの緩み
2）パッキン面の損傷

接合部

1）点検の種別と実施時期
a. 竣工時点検

触診
視診
視ユーフレックス・FLONEXαシリーズ

スパナなどで締付け

点検周期と保守点検要領

点検方法

各点検において異常が認められた場合は、下表を参考に処置対策を行ってください。

レンチなどで固定
スパナなどで締付け

視3）異常現象とその対策

2. 袋ナット（めねじ）側

オスアダプタ目 視
目 視診／目目 視

1. ボルト・ナットの緩みはないか
2. パッキン面からの漏れはないか
3. ねじ部の緩みはないか
4. ねじ部の変形がないか

c. 定期点検

製品の接続部（外ねじ・袋ナット）の取付けはそれぞれ下記の手順にて行ってください。
外ねじ側にシールテープ（またはシール剤）を巻き接続相手のねじが損傷

点検箇所

b. 通常点検

本体外面

フッ素樹脂製
フレキシブル継手側

触診
視★印は「ユーフレックス」のみに該当します。

※ 2：取付ボルトは上表寸法のボルトをご使用下さい。
（相フランジが JIS10K、材質 SS400 又は SUS304・316、平座金 2 枚とばね座金 1 枚、ナット１個使用、ガスケットなしの場合）

さい。

触目

POLIFLEX-T・ポリフレックス・ポリフレックスソフト・その他フッ素樹脂製フレキシブル継手

20

外ねじ（おねじ）

点検方法

ポリフレックスソフト※2

1. 外ねじ（おねじ）側

点検項目

内面に傷・亀裂などが生じている内面に異常な摩耗が生じているて本体内面確認のためサンプリングを実施してください。

Z3-20-8.0-2306©