用 語解説

危険物関係用語の解説（第30回）

り警報が発せられることから、貯蔵している危○砕石基礎（地下貯蔵タンク）
地下貯蔵タンクの砕石基礎とは、主に強化プラスチック製二重殻タンクを対象とした砕石等険物を抜き取るなどの対応が可能となります。
①

鋼製二重殻タンク（以下「SS二重殻タンク」といいます。
）で構成された基礎です。
本稿では、地下貯蔵タンクの構造に応じた基②

鋼製強化プラスチック製二重殻タンク（以礎の種類について解説するとともに、強化プラ

下「SF二重殻タンク」といいます。
）

スチック製二重殻タンクに与える影響が大きい

SF二重殻タンクについては、139号（SF二重砕石基礎の施工における留意点について解説い殻タンク）で解説しておりますのでご参照下さたします。

い。
③ 強化プラスチック製二重殻タンク（以下地下貯蔵タンクの構造と基礎の種類「FF二重殻タンク」といいます。
）

地下貯蔵タンクは、貯蔵している危険物が漏FF二重殻タンクについては、141号（FF二重えいした場合には深刻な土壌汚染に発展する可殻タンク）で解説しておりますのでご参照下さ能性があることから、平成17年

い。

月日以降はに示すように防水の措置を講じた鉄筋コン

このようなことから、二重殻タンクは次に示クリート製等のタンク室に設置することとされす要件を満足する場合には、タンク室を設けるています。

ことなく図

図

一方、次に示す二重殻タンクは危険物を貯蔵している内殻が破損した場合でも、外殻が存在に示すように直接、地盤面下に埋設することができます。
ⅰ

二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よすることから直ちに危険物が土壌に漏えいする

り0.6m以上大きく、かつ、厚さ0.3m以上のことはありません。また、内殻と外殻の間に設鉄筋コンクリート造のふたで覆われているこけられた検知層及び漏えい検知設備の働きによと。

㧳㧸0.6㨙એ਄ੇ῎⍾࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ࠲ࡦࠢቶ

図0.1㨙એ਄

タンク室に設置された地下貯蔵タンクのイメージ

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9） 720.3㨙એ਄

0.3㨙એ਄

0.3㨙એ਄

0.3㨙એ਄
߰ߚ㧳㧸

0.3㨙એ਄
0.6㨙એ਄
ᡰᩇ࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

図

直接埋設された二重殻タンクのイメージ࿕ቯࡃࡦ࠼࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ᨉ
ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ၮ␆⋚図ⅱ

枕基礎のイメージ

ふたにかかる重量が直接二重殻タンクにかからない構造であること。
ふたにかかる重量が支柱を介して基礎に伝࿾ਅ⾂⬿࠲ࡦࠢ

えられることにより二重殻タンクに直接伝わらない構造が一般的に用いられています。
ⅲࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ᨉ

当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。

図

地下貯蔵タンクを 点で支持するイメージ

堅固な基礎の上に固定されている構造とは、二重殻タンクが地下水や土圧によって動いことから、タンクの表面積に対して小さい接かない構造ということです。

触面積で支持することが可能であり、従来からなお、平成17年

図 に示すような鉄筋コンクリート製の枕基礎

月日に既に設置されていが用いられてきました。

る又は設置の許可を受けている鋼製の地下貯蔵タンクのうち、SS二重殻タンク以外の鋼製タンコンリート枕と地下貯蔵タンクとは面で接すク（以下「Sタンク」といいます。）については、る必要があり、枕基礎の施工には高い精度が要経過措置により直接、地盤面下に埋設されたま求されます。
コンクリート枕と地下貯蔵タンクとが面で接までよいこととされています。
⑴

していないと、場合によっては図 に示すようにSS二重殻タンク又はSタンクの基礎点で地下貯蔵タンクを支えることになり地下鋼製タンクは、外圧や内圧による変形が少な
73

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9）

貯蔵タンクに悪影響を与える可能性があります。

作られていることから、鉄筋コンクリート製の⑵

枕基礎に設置すると、図SF二重殻タンクの基礎に示すようにFF二SF二重殻タンクは、内殻が鋼製、外殻がFRP

重殻タンクとコンクリート枕との接触面近傍がで構成されており、前⑴と同様に外圧や内圧に大きく変形してしまい、局所的に大きな応力がよる変形が少ないことから、タンクの表面積に対発生することとなり、当該部分で破損に至る可して小さい接触面積で支持することが可能です。

能性があります。

しかしながら、外殻のFRPは損傷しやすいこ

このようなことから、FF二重殻タンクにつとから鉄筋コンクリート製の枕基礎に設置する

いては、図場合には図高さの範囲全体を均一に支持することが必要でに示すように厚さ10mm程度のゴムシート等の緩衝材を挟み込み接触面を保護す⑶/までのす。
図ることが必要です。に示すように直径のに示す直径の/までの高さの範囲全体を均一に支持する材質として、鉄筋コンク

FF二重殻タンクの基礎
FF二重殻タンクは、内殻、外殻ともにFRPでリート製のものとすることも考えられますが、鉄筋コンクリート製の基礎については前述のように施工には高い精度が要求されること、均等㍑⵾࿕ቯࡃࡦ࠼に面で接していないとFF二重殻タンクに局部ࠧࡓࠪ࡯࠻㧔10mm㧕

的な応力が発生してしまうことから、十分に転圧された㧿㧲ੑ㊀Ზ࠲ࡦࠢࠧࡓࠪ࡯࠻㧔10mm㧕

号砕石等を使用して支持することが重要です。
すなわち、図中のハッチング部分が号砕石等で施工され、FF二重殻タンクの下部を均一に支持する構造の基礎を砕石基礎といいまࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ᨉ
ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ၮ␆⋚図す。

SF二重殻タンクの設置イメージ㧲㧲ੑ㊀ Ზ࠲ࡦࠢ㧭̉㧭㧭㨪㧭̉ᢿ㕙

図枕基礎にFF二重殻タンクを据え付けた場合の変形のイメージ

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9） 74㧲㧲ੑ㊀Ზ࠲ࡦࠢ࠲ࡦࠢ⋥ᓘߩ㧝㧛㧠ࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ၮ␆⋚図FF二重殻タンクの支持のイメージ߰ߚ㧳㧸

FF二重殻タンクを砕石基礎に設置した例を図に示します。
図ᡰᩇ

中のハッチング部分に相当するのが図ၒᚯߒㇱ

中の砕石床、支持砕石及び充填砕石となります。
㧲㧲ੑ㊀Ზ࠲ࡦࠢ

砕石基礎の施工及び留意事項࿕ቯࡃࡦ࠼లႯ⎈⍹ᡰᜬ⎈⍹

砕石基礎は不適切な施工を行うとFF二重殻⎈⍹ၮ␆⎈⍹ᐥၮ␆ࠬ࡜ࡉ

タンク（以下「タンク」といいます。）を破損させる可能性があることから「地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法について」（平成図年

FF二重殻タンクを砕石基礎に設置した例

10月18日付け消防危第127号）中の「地下貯蔵タのスラブ厚さ及び配筋等を行うことが必要です。

ンクの砕石基礎による施工方法に関する指針

支柱はタンクの据え付け前に施工するケース（以下「指針」といいます。
）」に基づき施工するとタンクの据え付け後に施工するケースがありことが重要です。

ますが、本稿ではタンクの据え付け後に支柱にコンクリートを打設する後打ちのケースで説明

以下に鋼矢板工法を用いた砕石基礎の施工手いたします。

順と留意事項を示します。
⑴

図 に基礎スラブの設置イメージを示します。

基礎スラブの設置⑵

基礎スラブは、最下層に位置して上部の積載砕石床の材料は、①

荷重と浮力に抗するものであり、荷重に対して号砕石等、②クラッシャ

ラン、③ゴム板又は④発泡材とされていますが、十分な強度を有する構造となるよう300mm以上
㧳㧸

砕石床の設置㍑⍫᧼ၮ␆ࠬ࡜ࡉᡰᩇ㈩╭ࠕࡦࠞ࡯ࡏ࡞࠻ᝥߡࠦࡦ㧔ဋߒࠦࡦࠢ࡝࡯࠻㧕ഀᩙ⍹෶ߪ⎈⍹

図

基礎スラブの設置イメージ
75

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9）一般的に使用されている材料はで、本稿では）、タンパー（写真 ）等により均一に締め固

号砕石等なの号砕石等を使用した砕石床の設めることが必要です。
固定バンド取り付け用のアンカーボルトはボ置について解説します。
号砕石等とはJIS A 5001「道路用砕石」に示される単粒度砕石で呼び名がS−13（又は図10に砕石床の設置イメージを示します。

号）〜20mmの砕石（砂利を含みます。
）をい⑶

タンク据付け及び固定タンク据え付け前に固定バンドをアンカーボいます。
写真

イド管等により養生しておきます。に

号砕石の外観を示します。

砕石床は、基礎スラブ上でタンク下部に局部ルトに仮固定し、固定バンドはタンクの吊り込みの障害にならない様に横にしておきます。

的応力が発生しないように直接タンクの荷重等タンクを埋設坑内へ吊り下ろす際には、坑壁を支持するものであり、設置に際しては十分な等にぶつけないよう慎重に行うことが求められ支持力を有するよう小型ビブロプレート（写真ます。

ࡏࠗ࠼▤⎈⍹ᐥ

写真

写真号砕石

小型ビブロプレート

図10

砕石床の設置イメージ

写真（出典：株式会社明和製作所ホームページ）
Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9） 76

タンパー

タンクの内殻又は外殻が破損して開孔した場

また、砕石床上に着地させる際にもタンクに合には、検知液が漏れだし、リザーブタンク内衝撃を与えてはなりません。の検知液のレベルが下がります。

砕石床のあらかじめ芯出しされた位置にタンタンクの据え付けから工事の完了までの間、クを据え付けます。

適宜、検知液のレベルを確認することが必要でタンクの据え付けに際しては、土嚢などを使用してタンクが回転しないように仮固定します。

す。

⑸

支持砕石の設置

ノズルのフランジ面において、タンクの軸方支持砕石の設置は、砕石床に据え付けたタン向及び周方向に水準器を当てて水平であることクの施工時の移動、回転の防止のため、充填砕を確認します。

石の施工に先立って行うものです。
支持砕石は、その後に、タンク上部の固定バンドの仮止め

号砕石等又はクラッシャラン（JIS A 5001「道路用砕石」に示されるクラッを行います。
固定バンドとタンクの接触面には、厚さシャランでC−20又はC−30のものをいいまmm程度のゴムシートを挟み込みタンクの外面す。
）を使用することとされていますが、本稿でを保護します。

は号砕石等を使用したものとして解説することといたします。

図11に固定バンドの仮止めのイメージを示し

なお、前⑶で固定バンドを仮止めでなく、直ます。

ちに緊結した場合には支持砕石の設置は省略す

固定バンドの仮止めが完了した時点で、タンることができます。

クの回転止めのために置いた土嚢は撤去しま

支持砕石は、図13に示す範囲に隙間を設けるす。
リザーブタンク内の検知液のレベルの確認ことなく

図12に示すようにタンクの内殻と外殻の間にます。

⑷

号砕石等を確実に充填し、突き固め検知液で満たされた検知層があり、検知層はタ突き固める際には、固定バンドが仮締めであンク上部に設けられたリザーブタンクに接続さることから、タンクが移動しないように留意すれています。

るとともに、木製の用具を使用して、タンクのᬌ⍮ᶧ࡝ࠩ࡯ࡉ࠲ࡦࠢᬌ⍮ጀ࿕ቯࡃࡦ࠼ᄖᲖ࿯ྙ
ౝᲖ

図11

固定バンドの仮止めのイメージ

図1277

検知層とリザーブタンクのイメージ

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9）

固定バンドは基礎スラブ及び砕石床に対して外殻に損傷を与えないように慎重に突き固めな概ね80〜90度の角度とならなければなりませければなりません。

ん。

支持砕石の設置後に、固定バンドの締め付け支持砕石を設置した後に、支柱にコンクリーを行いますが、過度の締め付けは厳禁です。なぜならば、タンク上部の固定バンドと接触してトの打設を行います。

いる部分に局部的に過大な荷重がかかってしま⑹

充填砕石の設置
充填砕石は、設置後のタンクの移動、回転をうからです。
固定バンドに最も大きな荷重がかかるのは、防止するため、タンクを保持するものであり、タンクが空の状態で地下水位以下になった際に号砕石等、クラッシャラン又は山砂を図15にタンクに発生する浮力によるものであり、タン示すようにタンクの外径のクの据え付けの段階では固定バンドを両手で動で充填します。

/以上の高さまタンク下側部には充填砕石が充分入り込むよ

かそうと思っても動かなくなる程度の締め付け

うに支持砕石の場合と同様に充分に突き固めをで十分です。

行います。

図14に固定バンドの適正な締め付けと締め込

図16に示すような空洞がタンク下側部に存在み過ぎのイメージを示します。

すると、タンクに局部的な応力が発生してしまいます。
充填砕石は、適切に締め固められていることが必要です。
適切な締め固めの方法としては、

号砕石等

又はクラッシャランの場合、充填高さの概ねᡰᜬ⎈⍹

300mm毎に小型のビブロプレート、タンパー等による転圧、山砂の場合には400mm毎の水締め

q等があります。
充填砕石が、適切に締め固められていない場
合には、タンク内に液体が満たされた時点で、図13

図17に示すような変形が発生する可能性があり支持砕石の施工範囲

ⷺᐳ㊄㧦80809㨠

ます。
࿕ቯࡃࡦ࠼߇‫ߩޠࡂޟ‬ሼߦߥߞߡ޿ࠆ‫ޕ‬ᐔࡢ࠶ࠪࡖ࡯
㧹24࠽࠶࠻ 㧹24ోࡀࠫࡏ࡞࠻

㧹24࠳ࡉ࡞࠽࠶࠻
࿕ቯࡃࡦ࠼
㧲㧮1006ࠧࡓࠪ࡯࠻㧦㨠㧡࠲ࡦࠢᧄ૕

ㆡᱜߥ✦߼ઃߌ

図14

ࠧࡓࠪ࡯࠻߇ᜬߜ਄߇ߞߡ޿ࠆ‫ޕ‬✦߼ㄟߺㆊ߉

固定バンドの適正な締め付けと締め込み過ぎのイメージ

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9） 78

ᡰᩇ

లႯ⎈⍹

࠲ࡦࠢᄖᓘߩ㧝㧛㧠એ਄図15

充填砕石の設置イメージ

᜛ᄢⓨᵢ

図16

タンク下側部に発生した空洞のイメージ
充填砕石を埋設坑内に搬入する時は、タンクᎿ႐಴⩄ᤨߩᢿ㕙の損傷を防ぐために、鋼矢板とタンクとの隙間に投入し、タンク上に砕石等が直接落下しないようにしなければなりません。
また、砕石等の投入は、タンク周囲から極力⎈⍹ၮ␆ߩ✦߼࿕߼߇ਇචಽߢ޽ࠆ
႐วߩᢿ㕙

均等に行います。
図18に示すような充填砕石の偏った投入を行った場合には、タンクに偏荷重を与えることとなります。

図17 充填砕石の締め固めが不十分である場合の変形イメージ

充填砕石の設置が完了した段階で、タンク内
79

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9）

஍ߞߚలႯ⎈⍹ߩᛩ౉ၒ߼ߦࠃࠆ஍⩄㊀

図18

片埋めによる偏荷重のイメージ

ၒᚯߒㇱ

図19

配管施工前までの埋戻しのイメージ㈩▤

図20 鋼矢板の撤去、FRPサンプ取り付け及び配管施工のイメージ⑺に注水をします。
注水の目的は、地下水によってタンクが浮き埋戻し部の施工
埋戻し部は、充填砕石より上の部分の埋め戻しであり、上がることを防ぐためです。

㧲㧾㧼ࠨࡦࡊ号砕石等、クラッシャラン又は山以上とし、中仕砂により充填砕石の施工と同様に施工します。

切りがある場合には各室の液位が均等になるよ

図19に配管施工前までの埋戻しのイメージ、注水量はタンク内径の/うに注水します。

図20に鋼矢板の撤去、FRPサンプ取り付け及びまた、急激な注水は避けなければなりません。

配管施工のイメージ、図20に所定の高さまでの注水後に固定バンドが緩むことがあります

埋戻したイメージをそれぞれ示します。

が、ボルトの増し締めを行うことは厳禁です。

図21の埋戻し部分に、重機等が乗り入れると注入した水は、ふたの施工が完了するまで入タンクが損傷するおそれがあることから、周囲れたままにしておきます。
Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9） 80に進入防止柵を設けるなどして注意喚起するこ਄ㇱࡑࡦࡎ࡯࡞
߰ߚ㧔਄ㇱࠬ࡜ࡉ㧕ࡑࡦࡎ࡯࡞ࡊࡠ࠹ࠢ࠲࡯ഀᩙ⍹෶ߪ⎈⍹ᚲቯߩ㜞ߐ߹ߢၒ߼ᚯߒ

図21

所定の高さまで埋め戻したイメージ

図22 ふた（上部スラブ）まで完成したイメージ߰ߚ

㧳㧸

ၒᚯߒㇱ
ᡰᩇ
లႯ⎈⍹
ᡰᜬ⎈⍹
⎈⍹ᐥ

ၮ␆ࠬ࡜ࡉ

図23

オープンカット工法による砕石基礎と同じです。とが必要です。
⑻

オープンカット工法において砕石基礎を施工ふた（上部スラブ）の施工した場合の完成イメージを図23に示します。

上部スラブ用の割栗石又は砕石を平坦に敷き⑼固め小型のビブロプレート等にて転圧後、上部施工管理記録

マンホールを取り付け、配筋工事を行いコンク

FF二重殻タンクを有する危険物施設（給油リートを打設し、表面仕上げを行います。図22

取扱所、地下タンク貯蔵所等）の工事が完了しにふた（上部スラブ）まで完成したイメージをて市町村長等（消防機関）の完成検査を受ける示します。

際には、砕石基礎が指針どおりに施工されていこれまで鋼矢板工法における砕石基礎の施工るかについての確認を受けることとなります。

手順と留意事項について示してきましたが、この際、砕石指針が指針どおりに施工していオープンカット工法において砕石基礎を施工することを説明できる施工管理記録を準備しておる場合についての留意事項も鋼矢板工法の場合くことが重要です。

基礎81

訂正（2014/10/30）

Safety ＆ Tomorrow No.157 （2014.9）