蓄 電システム

外形寸法（単位：mm）
10kW蓄電池一体型

公共産業向け20kW蓄電池一体型

約600Kg

10kW蓄電池セパレート型

約900Kg

20kW蓄電池セパレート型
約600Kg

約370Kg30kW蓄電池セパレート型
約700Kg

750

1750

1900

50kW蓄電池セパレート型

100kW蓄電池セパレート型

約2000Kg

1300

約400Kg

1800

800

1000

1900

650

1750

10kW〜50kW蓄電池
セパレート型用蓄電池盤

200kW蓄電池セパレート型

約1200Kg

1100

100〜200kW蓄電池セパレート型用蓄電池盤
2ユニット 約1100Kg

蓄 電 シ ス テ ム 、Y R W

3ユニット 約1600Kg

1900

約770Kg

10kW蓄電池一体型
屋外専用筺体20kW蓄電池一体型
屋外用キュービクル

約985Kg

約750Kg（キュービクルのみ）
1100

1600

1100

900

1000

※換気タイプ・エアコンタイプを選択可※耐塩仕様も対応可※耐震強度：クラスS

株式会社YAMABISHI
TEL.03-3767-8861〒143-0016 東京都大田区大森北2-4-18 大森ビル

FAX.03-3767-7080

大阪ZEO

TEL.06-6307-2751

名古屋Technical Center

TEL.052-325-7511〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-12-8〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川1-17-43

海老名工場※換気タイプ・エアコンタイプを選択可※（重）耐塩仕様も対応可※耐震強度：クラスS

YAMABISHIとは

https://www.yamabishi.co.jp/

東京営業所

2450

1150

2129

1000

750

1900

1750

650

1900

550

エ ネ ル ギ ー の 課 題 を 解 決 する

650

800

650

600

1750

1000

650

1750

800

FAX.06-6307-2752

FAX:052-325-7510

TEL.046-236-1856〒243-0434 神奈川県海老名市上郷3-14-12

YAMABISHIは会社設立から50年以上。
蓄電システム、バッテリ充放電試 験装置、無停電電源
装 置 、交 流 電 源（ 周波 数
変 換 器 ）、直 流 安 定 化
電 源 、各 種 電 源 機 器 の
開 発・製造・販売を行っています。

FAX.046-236-1750
2021.12

自家消費

BCP対策

VPP

太陽光発電を
蓄電池で
有効活用

災害時の
電源確保

分散型
システムの
構築

SmartSCWEB
みえる化システム

天気や負荷の予測から
自家消費を
最適化

WEBブラウザで運用実績を
管理

YRWシリーズ豊富なラインナップ

リチウムイオン蓄電池

YRWシリーズは自社開発の双方向電源とリチウムイオン蓄電池を組合わせた蓄電システムです。

YRWシリーズは、株 式会社 東芝 二次電池SCiB TMを搭載しています。チタン酸リチウム（LTO）の使用に

UPSに近い電源容量区分、入出力相数(単 相2線/単 相3線/三相)に対応しており、負荷に応じた最 適のより外部からの圧力などにより内部短絡が発生しても、発 煙、発火の可能性が 極めて少なく、自動車、産

製品を選択していただけます。また、太陽光や蓄電池の容量も柔軟に選択いただけます。

業機器、蓄電システム用など高い安全性と信頼性が要求される分野で使用が可能です。

10kW 蓄電池一 体 型

10kW 蓄電池セパレート型■ 単相2線/単相3線/三相3線■ 単相2線/単相3線/三相3線■ 蓄電池■ 蓄電池盤

12.4kWh/16.1kWhより選択

対象施設

安全性の高いチタン酸リチウム（LTO）
を使用

12.4kWh/16.1kWhより選択（最大16ユニットまで接続可）■ MPPT DC/DCコンバータ

寒冷地(-30℃)でも使用可能■ MPPT DC/DCコンバータ

最大15kW

最大15kW又は30kW

体育館

小容量
20kW 蓄電池一 体 型

20kW 蓄電池セパレート型■ 単相2線/単相3線/三相3線■ 単相2線/単相3線/三相3線■ 蓄電池■ 蓄電池盤

12.4kWh/16.1kWh/24.8kWhより選択

コンビニ

12.4kWh/16.1kWhより選択（最大16ユニットまで接続可）■ MPPT DC/DCコンバータ

利用可能な
容量が大きい■ MPPT DC/DCコンバータ

最大30kW

大電流を出し入れ可能15,000回以上のサイクル寿命※写真は蓄電池盤1ユニットを含みます。

急速で
充電可能

最大15kW又は30kW（2ユニットまで内蔵可能）
公民館※写真は蓄電池盤1ユニットを含みます。

■ 優れた実効容量
SCiB™

SOC の広い範囲に亘って高い入出力特性を持つため、SOC0〜100%で使 用可能です。システムの電池搭載量の削減が 可能となります。
※2
10kW蓄電池一 体型品では業界最大クラス16.1kWh の公称容量を搭載し実効容量も同等なため応用範囲が広がります。
※1

中容量30kW 蓄電池セパレート型

50kW 蓄電池セパレート型■ 単相2線/単相3線/三相3線■ 三相3線■ 蓄電池盤■ 蓄電池盤

16.1kWh（最大16ユニットまで接続可）

最小構成16.1kWh×2ユニット（32.2kWh）（最大16ユニットまで接続可）■ MPPT DC/DCコンバータ

最大15kW又は30kW（2ユニットまで内蔵可能）

道の駅※1 SOC:State of Charge:充電状 態■ MPPT DC/DCコンバータ※2 16.1kWh:2P12Sモジュール Type3-23（23Ahセル2並列12直 列）を13直 列

最大15kW又は30kW（2ユニットまで内蔵可能）※写真は蓄電池盤1ユニットを含みます。

■ 長寿命性能（サイクル特性）
200kW 蓄電池セパレート型■ SiCデバイス採用■ SiCデバイス採用■ 三相3線■ 三相3線■ 蓄電池盤
最小構成29.7kWh×2ユニット（59.5kWh）（最大16ユニットまで接続可）■ 蓄電池盤
最小構成29.7kWh×3ユニット（89kWh）（最大16ユニットまで接続可）■ MPPT DC/DCコンバータ
最大150kW■ MPPT DC/DCコンバータ
最大150kW（2ユニットまで内蔵可能）

大規模工場

大 容 量タイプのセルにとって過酷な条 件下で15,000回の充 放電後も、80% 以 上の容量を維持しています。
大 規 模 蓄 電システムのような 充 放電 回数の多い用途でもメンテナンス回数を削減できるため環境にも貢献します。

容量回復率︵％︶

大容量

100kW 蓄電池セパレート型※ある特定 条 件下で20Ahセルを実測した数値です。
サイクル数（回）メガソーラー平準化

省スペースな蓄電池一体型
蓄電池一 体 型モデルはコンパ
クトな筺体に、双方向電源、
蓄電
池、
MPPT DC/DCコンバータをオールインワンで搭載しています。

PONIT.3

太陽光との連携も柔軟です

他社製品
他社製品

YRWシリーズ
YRWシリーズ
太陽光PCS
重要負荷

コスト・設置スペース
の削減

重要負荷

重要負荷

設置スペースの削減や導入コストの低減に対応いたします。

蓄 電 池 セ パレート 型 では 用 途 に合 わ せ て 電 源 容 量、M P P T
DC/DCコンバータ容量、蓄電池ユニット数が選択可能です。
PONIT.4

屋外設置にも対応
10kW蓄電池一体型は屋外筺体
タイプもご用意しています。
キュービクル
収納と比べて、省スペースで設置工事も容易です。
耐震強度はクラスSです。
※その他の機種について屋外はキュービ
クル対応となります。耐 塩仕 様も対応しますのでご相談ください。

2

PONIT.5

100V機器へダイレクトに接続

他社製品（三相3線式）YRWシリーズ（単相3線式）
重要負荷

コスト・設置スペース
の削減

重要負荷

スコット
トランス

単相3線機種にはパソコン、照明等の100V機器に対し直接電力を供給できるので、スコットトランスは不要となります。

SCiB TMは、一 般のリチウムイオン電池が 苦手とする、フロート充電を行っても劣化が少なく、バックアップ電源などの一定電圧がかかり続ける用途でも安心してお使いいただけます。
※フロート充電は一定電 圧を連 続的に印可して充電する方法

100
90

45℃
35℃
25℃

80
フロート充電電位：セル電圧2.7V
試験温度：25、35、45℃
回復容量維持率：
フロート充電後に完全充電して得られる放電容量

7060

フロート貯蔵前の放電容量

重要負荷

MT T P DC/DCコンバータを内蔵しているため 外 付けの太陽光PCSは不要です。
複数のコンバータを搭載して、部分
日陰に強いマルチストリング構成にも対応します。
PONIT.6110

回復容量維持率︵％︶

柔軟な蓄電池セパレート型

PONIT.2

実効容量16.1kWh

オフィスビル■ 長寿命性能（フロート特性）
PONIT.1

100%

公称容量
100%
16.1kWh

最新のSiCデバイスを採用
SiCデバイスの採用により従来のIGBTと比較して、最大25％の損失低減を達成 。
また省スペース化にも貢献します。

※SiC採用は100kW/200kW機種

0

30

60

×100

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

フロート充電期間（日）■ 高入出力■ 低温動作性能

大電流での充 放電が 可能なため、鉄 道や自動車の減 速時にSCiB TMは、マイナス30℃の低温環境でも十分な放電が 可能

発 生する大きな回生電 力を蓄 電したり、モータの始 動に必です。また、充 電する事もできますので、幅 広い温 度 環 境 下

要な大電流を供給することが 可能です。

での使用が見込まれる用途にも適しています。

YRWシリーズではこの特 性を生かし、急峻な負荷 変 動にも
確 実に対応できるピークカットシステムや、災害時に頻 発す※SCiB TMセル単体のデータ※蓄電システムの使 用温 度はマイナス10℃以 上です。

る停 電に対し急 速 充 電で 備えることができるシステムを構築しています。
3

YRW基本機能■ 太陽光と蓄電池の組み合わせに最適なDCリンク方式のMPPT対応DC/DCコンバータ搭載■ 停電時に無瞬断で自立運転に移行● 太 陽 光 発 電 を 直 流 の ま ま 蓄 電 す る「 D Cリンク方 式」を● 自動モードでは瞬 時 波 形レベルでの基 準比 較による停電

採用しています。ピークシフトや長 周期変 動対策など発電電力を一旦蓄電してから放電する用途では太 陽 光PCSが
外 付けの「ACリンク方 式 」と比 較してエネル ギ ー 効 率が高く、発電を無駄にしません。
● MPPT（最大電力点追従）により太陽光の発電電力を常に最大点で取り出します。停電時もMPPT 動作が 可能です。
● 休日に発電が余 剰になり、かつ逆潮流が許されない施 設で発電から放電までのエネルギー効率比較
他社製品

太陽光PCS系統又は負荷（別筺体）（充電時）
太陽光PCS効率 95％
双方向電源効率 94%

は発電量 =負荷となるようスムーズな発電 抑制も行います。
● 接続できる太陽光パネルはメーカーや型番を問いません。
※接 続 可能な最 大直 並列 数がありますのでお問い合わせください。

95％×94％×94％ = 84％

MPPT
DC/DC
コンバータ

（充電時）
MPPT対応DC/DC
コンバータ効率 98.5%

双方向電源より計算されデマンド時 限までに目標電 力を超える場 合はデマンド警報が発生します。
24時間分が保存されます。

一般負荷● デマンド警報として接点出力1点が使用可能です。

変電設備

・上位通信モード
外部機器から任意の充放電指令を受信し動作します。

10kW

14-04-20 11:18:10

デマンド
警報

p
t

0kW
デマンド時限 05

目標電力 10.00kW

重要負荷

RPR

自立運転時

● 予 測電 力は過 去⊿t 分(設 定可能)の買電 力差 分⊿pk Wに● グ ラフィカ ル な デ マ ンド チ ャートは 、3 0 分 単 位 で 過 去● 外部機器等と連携した下記の運用モードも選択できます。

連系運転時■ デマンドコントローラ機能
達成できない場合に事前に警告することが 可能です。

● 連系運 転では蓄電池や太陽 光 発電をフル活用して節電や・手動設定モード
タッチパネルで任意の充放電値を設定し動作します。

運転⇔自立運転の無瞬断切替えが 可能です。
ピークシフト等で逆 潮流に制約がある場 合は連系運 転による放電の代替として自立運転への移行も可能です。

● 計 画 外 の 負 荷 増 加 など で 蓄 電 池 に よるピークカットが98.5％×96％ = 94％■ 連系運転・デマンド信号モード
外部機器からの信号で予めセットした放電を行います。

● 復電後は系統と同期を取り無瞬断で連系運転に復帰します。

※SIC 採用機種

Li-ion Battery※効率は公表されている公共産業向け蓄電システムの仕様に基づく（弊社調べ）※蓄電池の充放電効率は考慮外

電力平準化で貢献します。
環境に応じて下記の運用モードが選択できます (詳細はP6を参照ください)。
・ピークカットモード ・ピークシフトモード
・電力平準化モード ・防災モード ・太陽光自家消費モード※単 相（単 相3線）機種では無瞬 断ではなく半サイクル以内です。
※FRT 要 件 適 用の場 合は無瞬 断で自立 運 転への切換えは不 可となります。
※負荷の運 転 継 続を保証するものではありません。

系統又は負荷（放電時）
双方向電源効率 96%

DCリンク方式

停電時の負荷出力波形● 手動モードでは商用健 全 時でも任意のタイミングで 連系

Li-ion Battery

YRWシリーズ

内蔵され１筐体で完結できるため省スペースです。
マルチストリング化により部分日陰の影響を抑えることが可能です（セパレート型のみ）。

（放電時）双方向電源効率 94%

ACリンク方式● M P P T 対 応D C / D C コンバータは、蓄 電 システム 本体に●１筐体に複 数のMPPT 対応DC/DCコンバータを搭 載可能で双方向電源検出が動作します。
停電と同時に系統を遮断し、即座に連系運転から自立運転へ移行します。
これらは無瞬断で行われ負荷への給電が途切れません。

10

15

現在買電 4.00kW

20

25

30分

予想電力 12.00kW

双方向電源■ ユーザーインターフェイス（蓄電システム本体）

MPPT
DC/DC

視認性の高いカラータッチパネルにより蓄電システムの電力需給のチェックや各種設定を行うことができます。

系統

また 最 も 基 本 操 作となる 運 転 開 始 や 停 止 は ランプ付きの

Li-ion Battery

スイッチを採用して、どなたでも迷いなく操作できるよう配慮● 連系運 転中は重 要 負荷への給 電は系統からダイレクトにしています。数 値 変 更に便 利 なジョグダイヤル や 緊 急停止行われます。停 電 発 生 時は自動 的に自立 運 転に移 行するか、待 機 モードに移 行し手 動で自立 運 転を開 始するか 選
択できます。

スイッチも具備しています。

■ ＵＰＳグレードの自立運転機能● 停電時は系統を切り離し自立運転で負荷へ給電します。
● 長年のUPS製作の実績から様々な負荷条件でも安定した

一般負荷

自立運転出力です。
● 定電圧精度や電圧歪率もUPSと同等の仕様となっています。

クレストファクタ（電流波高値/実効値比）はUPSと同等のCF=3以下となっておりコンデンサインプット負荷にも対応
します。

変電
設備
双方向電源

● 過 負荷 耐 量 や定 電 流（電 圧 垂下）機 能 が 実 装されており

4

ホーム

デマンドチャート

トレンドグラフ

MPPT
DC/DC

※CFは機種 /容量により制約があります。

モータ負荷などの突 入電流で即 停止したりせず極 力運 転を継続します。

重要負荷系統

Li-ion Battery

5

運用状況に応じたエネルギー活用パターン
特許
出願中

S m a r t S C モ ード

詳細はSmar tSCカタログをご覧ください。

「蓄えて消費する」から「消費して蓄える」へ

新技術SmartSCは、太陽光の発電予測を行い余剰分を予測します。
放電を行い蓄電池の空きを作っておきます。この制御により、太陽光の発電能力を最大限に高めます。また、曇天時や発電の少ない冬季は余剰が出にくいため、蓄電池の充電率を高く保っておきます。このため、事前の充電が必要な「ピークカット」
や「自立運転」の効果を制限しません。

（2日目）

ピークカット放電と充電消費して蓄える
電力需要

12時

0時

余剰予測により深夜から消費開始（負荷追従 放電で買電0kW）
して朝から余剰分が貯まる

12時

0時

大きな余剰分が予測されるため前日から消費開始。15時頃に余剰が無くなる時点で充電率回復

12時

0時

基づき独自の演算で最大 36 時間先までの負荷を予測します。平日休日を識別するためカレンダ設定を有します。

58 % 増*2

電気代削減額

負荷予測 蓄電システムに保存されている負荷及び気温の履歴とメソモデル の気 温予測に

午前中に小さな余剰を受け入れ。
14 時〜16時までピークカット
放 電 後に買 電しきい 値 以下 で
充電率回復

太陽光のみ

*1

太陽光

蓄電池

電気代
削減額

太陽光

一般負荷

変電
設備

重要負荷

外部電力
計測

発電予測 気象庁が全国の気象観測点や衛星の情報を基にスーパーコンピュータで演算して提供する数値予報「メソモデル」を使用します。

■ 待機モード

一般負荷

消費して蓄えるkW

0時

あらゆる状況下で太陽光発電・蓄電池を最大限活用し、シームレスな動作を実現しています。

■ 連系運転／放電時（3日目）

蓄電池充電率100%
消費して蓄える↑

余剰分を余すことなく蓄電池に貯めるため、前日の夜間の時間帯に

（1日目）

↑充電率

■

NE W

システムの電力フロー

系統買電力

太陽光発電電力

蓄電池からの放電電力

余剰電力

双方向電源

MPPT
DC/DC

MPPT
DC/DC

76 % 増蓄電池

SmartSC

系統

系統
Li-ion Battery

全時点の最適充電率を求めます。要するに、天気や過去のデータを基に最も効率の良い充放電をアシストするのがSmartSCの技術なのです。
電力需要

重要負荷

双方向電源

発電予測−負荷予測で余剰予測を算出し、「仮想蓄電池への充放電シミュレーション」技術で

凡例

変電
設備

Li-ion Battery

重要負荷に加え一般負荷にも放電できます。オプションの外部電力計 測にて逆 潮流 監 視を系統 受電点に設 定します。これにより太 陽
光自家 消 費など で祝 休日の負荷 減 少 時にRPRによる装 置 停止を抑制します。

※弊社工場における年間シュミレーションにて算出*1逆潮流制限機能付の場合 *2弊社従来制御（蓄電池確保容量 自立20%・余剰60%）

停電発生時の復電後に再連系許可が必要な場合に待機モードに移行します。双 方 向電 源は 停止しますが 、重要負荷へは系統電力が供給され、蓄電池には太陽光発電電力が充電されます。またRPR動作時や自立運転時に蓄電池残量が低下した場合も待機モードに移行します。

ピー クカット モ ード

■ 電気基本料金を抑えることができる
ピークカットモードは、蓄 電 池からの放 電により、デマンド値
がピークカット設 定値を超えないように制御するモードです。
またデマンド値がピークカット設 定値を下回っている場合は積極的に蓄電池への充電を行う設定もできます。

シミュレーション例● 双方向電源 20kW
● 蓄電池盤 32.2kWh● 太陽電池 5kW

15kW

系統買電力

太陽光発電電力

蓄電池からの放電電力

1

2

3

4

5

6

7

8

夜間

昼間

ピーク

昼間

事前に入力したスケジュールに従って、双方向電源が充放電するモードです。時間当たりの充放電量を設定できるので、電気料金の比較的安い夜間に系統から蓄電池へ充電します。
電力需要

系統買電力

太陽光発電電力シミュレーション例● 双方向電源 20kW
● 蓄電池盤 32.2kWh● 太陽電池 5kW

15kW

MPPT
DC/DC

夜間

系統

ピークカットモードで蓄電池残 量が減った場合などに、
ピークカット設 定値を超えない範囲で系統から充電します。
ピークシフトモードではスケジュールに従って深 夜 等に充 電を行います。また、太陽 光 発電電力により買電量を抑えます。

電力需要

充電設定4kW
22:00〜4：00

10kW

蓄電池
充電率
100％

蓄電池からの放電電力

0kW

蓄電池充電率

0

1

2

3

4

5

夜間

バーチャルパワープラント（VPP）対応モード

Li-ion Battery

停 電 時 は 自 立 運 転 に 移 行 し 、蓄 電 池で重 要 負荷 をバックアップ
します。太陽 光 発電がある場 合、蓄電池をアシストすることでバックアップ 時間を延ばすことが 可能です。

放電設定8kW
13:00〜16：00

5kW

6

7

8

0％
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻
昼間

ピーク

昼間

夜間

■ 売電モード■ 自立運転／停電時（太陽光発電＞重要負荷）
一般負荷

一般負荷

変電
設備

重要負荷

防 災 モ ード

変電
設備

重要負荷
双方向電源

双方向電源
MPPT
DC/DC

系統安定化、再生可能エネルギーの導入拡大等を目的として2016年度

地 震 な ど 災 害 発 生 時 は 、頻 発 す る 停 電 に 対 しからVPP構築実証が開始され、YRWシリーズは分散型エネルギー

自立運転でのバックアップを優先するため

リソースとして複数のVPP構築実証に導入されています。
通常時はピーク

蓄電池を充電状態にしておくことが望ましくカットなどの運用を行い、任意のタイミングでアグリゲータからの指令なります。
「防災モード」によりピークカットなどに応じて充放電制御を行います。
さらに2017年から取組みが開始されたが無効になり蓄電池の充電を最優先で行います。

電力需要に合わせ蓄電池を秒単位で高速制御する技術の確立により、「防災モード」への切り替えは緊急時にマニュアルを開くことなく利便性と周波数調整力の同時マルチユースを実現します（対応予定）。

ボタンひとつで簡単に行えます。

その他、太陽光接続保留の対策として使用できる「長周期変動抑制」や「短周期変動抑制」モードもご用意しています。
詳細はお問合せ下さい。
6

MPPT
DC/DC

Li-ion Battery

使用電力
20kW

重要負荷
双方向電源

系統

■ ピーク時間の買電量を削減することができる

変電
設備

双方向電源

0％
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 時刻

ピー クシフト モ ード

凡例

重要負荷

蓄電池
充電率
100％

蓄電池充電率

0

一般負荷

変電
設備

10kW

0kW

電力需要

一般負荷

ピークカット設定値11kW

基本料金は過去1年間で最も高いデマンド値によって決定します。

凡例

電力需要

充電リミット5kW

5kW※デマンド値（30 分最大需要電力）高圧受電の場合、■ 自立運転／停電時（太陽光発電＜重要負荷）■ 連系運転／充電時

使用電力
20kW

防災モードスイッチ

MPPT
DC/DC

系統

系統
Li-ion Battery

フル充電

Li-ion Battery

売電モードを選択すると太 陽 光の余 剰電力を売電することが可能

停電時に太陽 光 発電電力が重要負荷に比べて大きい場合、です。
蓄電池がフル充電の状態になると太陽光 発 電 電 力が そのまま

余剰電力は蓄電池に充電されるため無駄がありません。

放 電 され 、
ここから負 荷 消 費 を 差 し引いた 分 が 余 剰 電 力 となり※蓄電池がフル充電になると太陽光発電電力が抑制されます。

売電されます。※電力会社との協議により実施できない場合があります。

7

WEBみえる化システム■ デジタルサイネージモード
エコグラフや節電啓蒙コンテンツなどが一定時間のローテーションで表示されます。大型ディスプレイと組み合わせると施設の利用者が足を止めて蓄電システムの意義や節電効果について学ぶことができます。
ローテーション時間やコンテンツの表示内容、順 序を管理者がカスタマイズすることも可能です。

特徴■ パソコン用のWEBブラウザで蓄電システムの運用実績を容易に視覚化できます。
蓄 電システムの設 置 場所は電 気 室や倉庫 、屋 外キュービクルなど様々で、運 用実 績を確 認するために装置の場所へ行くことが困 難な場合があります。YRWシリーズ ではL AN 経 由のP Cで 運 用実 績を容 易に視 覚化 できる「W EBみえる化システム」を標準搭載しています。
ソフトウェアインストール不要で複数台のPCから同時にご覧いただくことも可能です。

LAN■ エコグラフ■ 豊富なデータ保存機能

蓄電システムの電力需給状況をわかりやすく視 覚 的に表 示します。
構 内 電 力 消費に対して太陽光発電や蓄電池放電がどの程 度寄与したかも可視化できます。過去の太陽光発電量やピークカット実績をグラフ化して表示することも可能です。

内蔵のSDメモリカードに用途に応じた下記項目が同時に保存されます。
データ保存期間は20年間でブラウザから任意の期間を指定してダウンロードすることができます。
① 時 系 列： 全ての計測項目（※）が1分毎に時系列でCSV形式で保存されます。
② 電 力 日 報： 計測項目から電力値のみ日報（時間単位）/月報（日単位）/年報（月単位）の積算値として、CSV形式で保存されます。
③ NEDO形式： NEDOフィールドテスト事業の指定フォーマットで保存されます。
※【計測箇所】系統受電点、負荷出力点、双方向電源出力点、蓄電池、MPPT
電力、皮相電力、力率、周波数、積算電力量

DC/DCコンバータ 【計測対象】①交流側：電圧実効値（平均と各相）、電流実効値（平均と各相）、有効電力、無効②蓄電池側：蓄電池電圧、蓄電池電流、蓄電池電力、積算電力量、SOC、セル電圧（ min/max）、セル温度（min/max）③ MPPT DC/DCコンバータ：太陽光電圧、太陽光電流、太陽光発電電力、積算電力量、日射強度（外部センサ）、パネル温度（外部センサ）

1④その他：蓄電システム周囲温度

その 他の機 能

32■ ユーザ掲示板■ ユーザ画像追加

ユーザが用意したテキストメッセージを表示できます。
デジタルサイネージに組み入れて施 設のイベント案内などにご 利用頂けます。最大5画面が登録可能で文字サイズの指定や文字色の変更も可能です。

ユーザが用意した複数の画像を登録することができます。
デジタルサイネージに 組み入れて施 設の外 観などを表 示することができます。
複数の画像を登録したり表示順 序も指定可能です。

■ 簡易遠隔操作機能■ マルチサイト対応（オプション）

蓄 電システムの 運 転、停止をWEBみえる化の画 面から操 作可能です。停 電 復 電 後の再連 系許可も蓄 電システムの設 置
場所まで出向かずに行えるため便利です。
※WEB みえる化で行えない、
より細かい動作設定などの変更は「タッチパ ネル 画面の遠隔

単一施 設で複 数台の蓄電システムを設 置する場 合に各 装置の実 績 データをL A N 経 由で収 集して、単一 のみえる化 画 面として表 示します。またデータ保 存 も行います。最 大 8台 の蓄電システムに対応しています。

■ 警報・通知表示■ メール送信機能

蓄電システムにて警報が発生した場合、画面にて警報内容を確認することが出来ます。
停電復電後の再連系許可も通 知できるため放置する可能性を低減できます。

蓄電システムにて停 電・警 報・通知発 生 時な ど に メール送
信 を行うことが 出 来ます。メール 送 信 先 及び 件名は任 意に設定することが 可能です。

4

5❶日間・週間・月間で表示可能
ピンクは買電力量、
黄色は太陽光発電❷ 高さは消費電力全体、量、緑は蓄電池放電量、青は蓄電池充電量を示しています。

❸蓄電池放電（緑）により買電力量（ピンク）がピークカット

ライン（黄）を超えないように制御されています。
❹ 節 電 効 果 をCO 2 排 出 換 算や電 気代 換 算 で 表 示します。
❺ 太陽光発電量・売電量・日射量を示しています。

■ ホーム

■ 履歴

現在の各部の瞬時電力を表示します。
エネルギーフロー表示
により電力需給を的確に把握できます。

蓄電システムの履 歴を表 示します。システムの運 転、停止や停電、復電、警報等が記録されます。

操作機能」で可能です(P,10 参照 )WEBみえる化をご 利用いただくために
推 奨ブラウザが 動 作するコンピュータで、最小解像 度以 上のモニタがあれば表 示することが 可能です。
推 奨ブラウザ：Internet Explorer Ver.11以降、Google Chrome Ver.36 以降、Mozilla Firefox Ver.31 以降

8

最 小 解 像 度：1280 × 720 ピクセル

9

その他機能とオプション
標準搭載

オ プ ション

■ タッチパネル画面の遠隔操作機能■ 外部電力計測（太陽光自家消費に最適）

YRWシリーズではユーザーインターフェイスとしてグラフィ
カルなタッチパネルを採用しており動作の確認や設 定の変 更も容易に行えます。

逆 潮 流 禁 止の施 設では、祝休日などで構内の負荷が 小さい
場 合 に 余 剰 太 陽 光 発 電により蓄 電 池 がフル 充 電になった
後、逆潮流が発生する場合があります。この場合、RPR(逆電力リレー)が 繰り返し動 作して一日の実質的な発電 量がゼロになり導入後に問題となる可能性があります。(右図:ﬁg1)

しか し 、蓄 電 システム の 設 置 場 所 は 電 気 室 や 倉 庫 、屋 外
キュービクルなどが一般的で、施錠される場合もあるため装置の場所へ行くことが困難な場合があります。
このような場合、蓄 電 システムの L ANポートにお客 様 の P C
を 接 続することでタッチパネルの画 面をお手元のPCに表示させて設定の確認や変更を行うことが 可能です。

LAN※お客様のPCに専用ソフト（無償品）をインストールして頂く必要があります。
※WEBみえる化システムと併用することも可能です。

YRWシリーズでは、受電点に設 置する電力トランスデューサ
オプションにより構内負荷を随 時 補 足して太 陽 光 発電 量＝
構内負荷となるように発電を抑制し、不要なRPR動作による発電停止を防ぎます。
（ 右図：f ig2）
また、このオプションにより構内の消費電力に対して買電 量や 太 陽 光 発 電 量 の 割 合 な ど の デ ータも取 得できるため、僅かな投資による効果は大きいと言えます。

■ 日射・気温センサ直結可能
日射および気温センサを接続する4〜20mA入力を2チャンネル有しています。
センサのフルスケールの設定
はタッチパネルで行えます。
また、下記の推奨センサに対してサービス電源を内蔵していますので、外 付 けの 信号変換 箱 の設 置 や 電 源 の確保をする必要がありません。
日射計：デルタオーム社「LP PYRA03AC」
気温計：デルタオーム社「HD9008.T7AC」

12kW太陽光 事例

買電力量

太陽光発電量

平日は太陽光発電＜消費電力のため発電抑制なし
消費電力量

時間
太陽光発電量87kWh/日（節電額1218円/日相当）

時間

f i g1：休日はRPR動作を繰り返し実質発電ゼロ
消費電力量※不平衡負荷によるRPRの誤動作を防ぐため三相不平衡対応型のRPRをご使用ください。
※単相三線の場合は単相 RPR2台をAND接続で使用してください。

他社製品

時間

YRWシリーズ

太陽光発電量9kWh/日（節電額126円/日相当）

一般負荷
日射計

気温計

信号変換箱

電源

変電
設備

日射計

気温計

時間

重要負荷

f i g2：外部電力計測により休日の太陽光発電量を最大化

外部電力計測
双方向電源

コスト削減

RPR

消費電力量

MPPT
DC/DC

時間

フル充電

系統

太陽光発電量47kWh/日（節電額658円/日相当）

Li-ion Battery■ 上位通信インターフェイス

時間

RPR動作をさせず太陽光発電量=構内負荷を維持

通信インターフェイスとしてRS-485およびLANを有しています。
PLCやデータロガーと接続して蓄電システムの計測データを取込むことができます。通信プロトコルとしてRS-485はModbusRTU、LANはModbusTCPをサポートしています。

PLC又はデータロガー

RS-485またはLAN※ModbusRTUとTCPは選択式で同時アクセスはできません。

■ メンテナンス用 保守開閉器

保守開閉器

重 要 負 荷 への 給 電 を 停 止 せ ず に 、蓄 電 システムを停止させてメンテ
ナンスを行えるよう、保守開閉器を装備しています。

〜

重要負荷

■ 変圧器盤■ 操作部保護

三相機種にはオプション
で100V機器に対応する
スコットトランスを用意しています。
蓄電システムと列盤構造で製作可能です。

装置の誤作動やいたずら防止のため操作部のアクリルカバーを追加可能。

双方向電源

10

■ コールドスタート■ 太陽光専用モード

停電時に装置停止状態から自立運転が開始できる構造。
これにより、長 時 間 の 停 電 時 に一 旦 蓄 電 システム を 停 止させてから必 要に 応じて自立 運 転で再 起 動するなど、電 池
残 量がある限り柔軟な運 用が 可能です。電 池 残 量が 少ない
場合は太陽光で充電してから自立運転が 可能です。

蓄 電 池を 切り離して 太 陽 光 の 電 力 の み で 運 転 するモ ードです。連系運転時は太陽光パワーコンディショナと同時の動作を行います。自立 運 転も可能ですが、太陽光発電電力が重要
負荷消費電力を下回ると運転が停止します。

■ 連系協議対応
蓄電システムは設 置に 際して、電 力 会 社との個別連 系協 議が 必要 になります。弊社 では豊富な実 績を元に連 系協 議の代行、書類作成のサポートまた必要であれば打ち合わせなどに同行を行うことが可能です。

11

遠隔監視/ソフトアップデートサービス

5年間無償提 供
サービ ス中蓄電システムの管理にお困りではありませんか？
ピークカットや太陽光発電の実績に問題ないか定期的なチェックが必要です。
また災害時のバックアップ機能を備えた蓄電システムが肝心の時に停止していないかもチェックが必要です。
しかし管理される方が管理者が 不 在であったり異動したりする可能性を考えると安心はできません。
遠隔監視サービスをご 契約いただくと蓄電システムにLTE 回線を使 用した遠隔監視機 能をプラスいたします。弊 社より蓄 電システムの 健 全 性を常時チェックして問 題がある場 合は
適切な処置をご契約者様に連絡します。また、必要であれば遠隔から復旧も行います。

納入イメージ
24

公民館

学校

老人福祉施設

公民館
（避難所）

集合住宅

スーパー

コンビニ

スーパーマーケット ガソリンスタンド

工場

オフィスビル

あらゆる用途・環境で活躍します。
モ デル ケ ース：学 校

システム 構 成

校舎

携帯基地局
LTE回線
暗号化通信

弊社監視システム
インターネット暗号化 通信

通知

教室

照明

ご連絡

教室

エアコン テレビ

教室

エアコン テレビ

照明

照明

エアコン テレビ

お客様

照明

職員室

デジタル
サイネージ

エアコン

＜WEBみえる化システム＞＜WEBみえる化システム＞

照明

放送設備

防災無線

パソコン

L
A
N

■ 蓄電システムの効率的な稼働を随時アドバイス

一般負荷

導 入 メリット

ロビー

系統

保健室

OVGR
RPR
電力
トランス
デューサー

・ピークカットやピークシフトが計画通り動作しているかログを点検してアドバイスも行います。
・停電後の復電時に待機モードで再連系許可待ちのまま放置されていた場合にお知らせします。

変電
設備

重要負荷

・休日に逆潮流でRPR動作が繰り返しているような場合は対策をアドバイスいたします。
・警報発生時にはログの収 集を行い原因の追究を行います。可能であれば復帰操作も行います。

日射計
体育館

気温計
照明

太陽光発電がまた止まっている…

負荷

携帯電話

扇風機

テレビ

構成例

負荷
太陽光パネル● 双方向電源 10kW
● 蓄電池 16.1kWh● 太陽電池 10kW
● 一日平均発電量 27kWh

太陽光

弊社より
ご連絡

■ 最新のソフトウェアにアップデート
エネルギー環境を取り巻く時代の流れは刻々と変化していきます。弊社では末永く製品をお使いいただくためオンラインソフト
ウェアアップデートにより設 置 後 の 製 品でも最 新の 運 用モードなどの機 能 追 加 や、修 正を無 償で提 供いたします(2014 年モデル以降の全機種が対象)。

提 供 形 態・費 用

昼 間
使用場所
体育館

職員室
保健室

弊 社より遠 隔 監 視 ユニットをレンタル貸出いたします（内蔵 型ですので設 置 場所の 確 保は不 要です）。費 用については 現 在キャンペーン中につき、新 規導入後5年間は無償で提 供いたします。6年目以降は契 約の終了及び 延長(5年間)を任意で選 択可能です。延長される場合、有償での対応となります。

注意事項
・設置地域で通信が不可能もしくは安定しない場合は、サービスの提供が出来ない場合があります。その場合は構内L ANへの接続などにより有線L ANでの遠隔監視サービスに変更可能です。
・設置地域で通信が 不可能もしくは安定しない場合は、サービスの提供が出来ない場合があります。
・通信回路の工事、メンテナンスにより監視サービスを一時的に中断する場合があります。
・弊社の都合により本サービスの提供を終了する場合があります。

項目

概要

平均消費電力（W）

数量

使用時間

使用電力量
（kWh）

空調機器

扇風機（夏季）

42

6

12

3.0

携帯電話

40台同時フル充電×6回

4

テレビ

液晶テレビ

200

1

12

2.4

業務・事務

パソコン

50

2

12

1.2

※2W×2時間

240

1.0

防災無線

無線機器

110

1

12

1.3

放送設備

放送親機・子機

25

1

12

0.3

空調機器

ルームエアコン

600

1

6

夜 間
使用場所

体育館

職員室

保健室

3.6
合計 12.8

項目

概要

平均消費電力（W）

数量

使用時間

夜間照明

高所用照明

260

2

6

3.1

空調機器

扇風機（夏季）

42

6

6

1.5

携帯電話

40台同時フル充電×3回

4

テレビ

液晶テレビ

200

2

6

夜間照明

蛍光灯

60

2

12

1.5

業務・事務

パソコン

50

1

12

0.6

※2W 2時間

使用電力量
（kWh）

120

0.5
2.4

防災無線

無線機器

110

1

12

1.3

放送設備

放送親機・子機

25

1

6

0.2

夜間照明

蛍光灯

60

2

12

1.5
合計

12

12.6

13

納入事例

YRWシリーズを導入いただいたお客様の声を紹介いたします。

医療法人喜望会 谷向病院様

仕様表

（財）
新エネルギー導入促進協議会「独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費
補助金（補助率1/2）」を利用してのご導入でした。

入力相数及び
双方向電源
定格容量■型式：YRW-400-30KHW-1PV-15.4Lib■仕様：双方向電源30kW/MPPT DC/DCコンバータ15kW/蓄電池 15.4Lib
東日本 大 震 災の 影 響により電 気 料 金 が 値 上 がりし、
電 気代の削減が重 要な課 題となっていました。しかしながら、患者さんに関連する設備は無闇におとせないため、
ピークカットによるデマンド削減の手段を探していました。

谷向病院 経営管理部
部長 垣内 忍様

連系運転時

製 品 導 入 後 、ピー ク 電 力 約 12 % の 削 減 を 達 成 し ました。また、使 用電力がみえる化されているため、削減目標が立てやすく、職員の節電意識も高まっています。

YAMABISHIとの出会いは展示 会がきっかけでした。
豊富なラインナップ、太 陽 光 用PC S内蔵 、上位系からの充放電制御機能に魅力を感じ、採用に至りました。
電 力会 社との 連 系協 議は 、技 術 資 料 の 提 供など適 切な サポートにより、スムーズに完了することが できま
した。

自立運転時

また、施 工時には、盤を分割して納 入するなど細やかな対応をしてくれて、とても助かりました。

蓄電池

10kW / 20kW / 30kW（自立運転時の定格容量は、10kVA/20kVA/30kVA）

単相3線式

10kW / 20kW / 30kW（自立運転時の定格容量は、10kVA/20kVA/30kVA）

三相3線式

大川市保健センター様所在 地：福岡県 大 川市

環境省「再生可能エネルギー等導入推進基金」を利用してのご導入でした。

■型 式：YRW-310-10KHW-1PV-11Lib■仕様：双 方向電源 10kW / MPPT DC/DC コンバータ 15kW / 蓄電池 11Lib

50 / 60Hz±5%

力率0.90〜0.95固定（力率設定0.95未満においては定格皮相電力により有効電力が制限されます）又は設定なし（定格運転時0.95以上）

高調波電流含有率

総合5% 各次3%以内（定格運転時）

保護関連

系統連系規程準拠
（過電圧、
不足電圧、
過周波数、
不足周波数、FRT要件）、他各種内部保護、異常時は解列用電磁接触器を開放

単独運転検出（受動的）電圧位相跳躍 （能動的）ステップ注入付周波数フィードバック

運用モード

ピークカットモード、
ピークシフトモード、電力平準化モード、防災モード、手動モード、
デマンド信号モード

逆潮流リミット（売電モード）双方向放電電力が負荷の状況に応じて系統側に逆潮流しないように放電電力がリミットされます。
監視対象の受電電力リミット

双方向充電電力と重要負荷電力の合計が双方向電源定格を超えた場合は充電電力がリミットされます。

定格電圧AC200V（単相3線機種は100 / 200V、200kW機種は440V）

電圧精度±1%以内（検出点において）定格周波数50 / 60Hz

周波数精度±0.01Hz 以下（停電時/自走中）

波形歪率

線形負荷2%以下、非線形負荷6%以下

クレストファクタ

3以下（一部機種、容量に制約あり）

過渡電圧変動±5%以下、整定時間50ms 以下（0-100%負荷急変時）

保護関連

出力過電圧、出力低電圧、他各種内部保護

保護関連

直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、蓄電池BMS異常判定■型式：YRW-400-20KHW-3PV-30.8Lib■仕様：双方向電源 20kW / MPPT DC/DC コンバータ 30kW / 蓄電池 30.8Lib
長崎市の防災拠点として、太陽光発電と蓄電システムの導入を考えていました。
機器選定する際、蓄電池のサイクル寿命を特に重要視していましたので、
YRWシリーズに魅力を感じました。
納品前から製品の詳しい説明をしていただき、わからない点があった際は、長崎まで来て説明いただいたので不安なく設置まで完了できました。
（長崎市役所 まちづくり部 設備課

14

ご担当者様）

連系運転時120%以内(1分間)、121%以上(5秒間)、500%以上(1サイクル)

自立運転時

120%以内（1分間）、120%で定電流（電圧垂下5 秒間）
強制風冷（ファンコントロールによる騒音低減機能搭載 ※一部機種にて)

絶縁方式

蓄電池-系統間は商用トランス絶縁

ユーザーインターフェイス

3.5 インチTFT カラータッチパネル

通信インターフェイス

RS-485 (ModbusRTU)、LAN (WEBみえる化、
タッチパネル遠隔操作、ModbusTCP用)

外部入出力信号（大川市役所 健 康課 健 康推進係

環 境 省「二 酸 化 炭 素排出抑 制 対 策 事 業 等 補 助 金(防災 拠 点への再生可能エネル
ギー等導入推進事業)」を利用してのご導入でした。

半導体（サイリスタ）+電磁接触器のハイブリッド方式

最大94%（10〜50kW機種）、最大96％（100〜200kW機種） ※何れも定格運転時、定格容量により異なります。

MPPT

所在 地：長 崎県 長 崎市

負荷として重要負荷のみと重要および一般負荷が選択可能です。逆潮流リミット無効で売電モードとなります。

冷却方式

双方向電源盤

長崎市三和公民館様

AC202V±10%（200kW機種は440V±10%）効率

製品導入前と比 較して電気代を削減できました。また、遠 隔監 視サービスを使 用しているので、故障や不具合があった際にもすぐに対応していただき、現地にも早急に来ていただけたので 安心しています。補 助 金を使 用しているため、定 期 的に
資 料 を提出しなければなりませんが、遠 隔 監 視 か ら の 資 料 を提出いただくなど
アフターフォローに関してもとても満足しています。
宮原 貴広様）10kW/20kW/30kW/50kW/100kW/200kW（自立運転時の定格容量は、10kVA/20kVA/30kVA/50kVA/100kVA/200kVA）

定格周波数

系統遮断方式（停電時）
負荷出力
過負荷耐量

様

単相2線式

定格電圧

運用上、特別な操作は不要のため、人件費がかからない
ところも助かっています。

システムインテグレータ
川重商事（株）エネルギー本部電力
環境部環境課 山本 康夫様

仕双方向電源盤所在 地：兵 庫県西宮市

設置場所(接点入力5点）RPR警報、OVGR警報、非常停止、空調異常、
デマンド信号(アナログ入力) 外部電力計測(4〜20mA)(接点出力2点）運転中、停電中、軽故障、中故障、重故障、再連系待ち、
デマンド警報、SOC低下から割付可能
屋内 （10kW蓄電池一体型は屋外専用筺体をご用意、その他容量はキュービクル対応となります。）

DC/DCコンバータ

仕様

10〜50kW機種用

100〜200kW機種用

定格容量15kW/30kW

太陽光パネル定格入力電圧

DC270V

太陽光パネル運転電圧範囲

DC90〜400V

最大入力電流60A／120A

350A

効率

最大98%

最大98.5%制御方式

MPPT 方式（最大電力点追従）

150kW
DC500V※蓄電池容量に依存します。

DC200〜700V※蓄電池容量に依存します。

保護関連

過電圧、過電流、他各種内部保護

絶縁方式

太陽光パネル−蓄電池間は非絶縁

外部センサ入力

日射強度（4〜20mA）、パネル温度（4〜20mA）、
サービス電源搭載によりセンサ直結可能(弊社推奨センサ)

設置方式

双方向電源盤に組込み（最大2ユニット搭載） ※双方向電源盤10kW、100kW機種は1ユニットのみ

蓄電池盤
種別

仕

様

リチウムイオン蓄電池（株式会社東芝二次電池 SCiB ）TM

容量12.4kWh（5400Ah・セル）、16.1kWh（7020Ah・セル）/双方向電源盤100〜200kW機種は29.7kWh（12960Ah・セル）

構成

最大16ユニットまで接続可能

15