Bedienungsanleitung

Operating Instructions

Mode d’emploi

Für künftige Verwendung bitte aufbewahren

Please keep carefully for future use

A conserver pour toute utilisation ultérieure

Membran-/
Kolbendruckschalter
Baureihe 0340/0341

Diaphragm-/
Piston Pressure Switch
Series 0340/0341

Pressostat à membrane/ou à piston
Séries 0340/0341

D

Einbau und Inbetriebnahme sind nachdieser Bedienungsanleitung und nur vonautorisiertem Fachpersonal vorzunehmen.

GB

Installation and commissioning must be carried out
in accordance with these Operating Instructions
and by authorized, qualifi ed personnel only.

II 3D IP65 T90 °C

F

Montage et mise en service sont à entreprendre
d’après le présent mode d’emploi et parle personnel autorisé seulement.

II 3D IP65 T90 °C

II 3D IP65 T90 °C

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Telefon: 07142 / 597- 0
Telefax: 07142 / 980 151
E-Mail: info@suco.dewww.suco.de

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone:+ 49-7142-597- 0
Fax:+ 49-7142- 9 80151
e-Mail:info@suco.dewww.suco.de

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Téléphone: + 49-7142-597- 0
Fax:+ 49-7142- 9 80151
e-Mail:info@suco.dewww.suco.de

Funktion und Anwendung

Operation and use

Fonctionnement et applications

Die Baureihe 0340/0341 öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis
beim Erreichen eines einstellbaren Druckwerts. Durch das Ansteigen desDrucks wird eine Membrane bzw. ein Kolben bewegt. Die Auslenkung derMembrane bzw. der Hub des Kolbens hängt von der Druckkraft und dereinstellbaren Federvorspannung ab. Bei einer definierten Auslenkung derMembrane bzw. einem definierten Hub des Kolbens wird ein Mikroschalter
betätigt, der die elektrischen Kontakte öffnet bzw. schließt (Wechsler).

The series 0340/ 0341 switch opens or closes an electrical circuit when acertain (adjustable) pressure is reached. A diaphragm or piston is moved by
the increase in pressure. The amount of diaphragm deflection or piston travel
depends on the force of the pressure applied and the (adjustable) spring
tension. At a predetermined defl ection of the diaphragm or movement of
the piston, a microswitch is actuated which opens or closes the electricalcontacts (changeover).

Les séries 0340/0341 ouvrent ou ferment un circuit électrique dès qu’unevaleur de pression pré-réglée est atteinte. La montée en pression agit sur
une membrane ou un piston. De l’ampleur de la déformation subie par lamembrane ou la course du piston dépend de la pression exercée et de laprécontrainte pré-réglée sur un ressort. Par une déformation de la membrane ou une course du piston donnée, le microrupteur est actionné;
il ouvre ou il ferme le circuit électrique (inverseur).

Der Druckschalter überwacht einen eingestellten Druckwert.

The pressure switch monitors a preset pressure.

Le pressostat contrôle une valeur de pression pré-réglée.

Voraussetzungen für den Produkteinsatz

Conditions governing the use of the productConsignes relatives à la mise en service

Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen undsicheren Einsatz des Druckschalters:

The following general instructions are to be observed at all times to ensure
the correct, safe use of the pressure switch:

Remarques d’ordre général, mais dont il faut toutefois toujours tenir
compte, pour obtenir un fonctionnement fiable et sûr du pressostat:• Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in derBedienungsanleitung.

• Observe without fail the warning notices and other instructions laid
down in the operating instructions.

• Impérativement respecter les avis et les remarques données dans lemode d’emploi.

• Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, desTechnischen Überwachungsvereins (TÜV) oder die entsprechenden
nationalen Bestimmungen.

• Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory
bodies in the country of use.

• Toujours respecter les prescriptions et directives des Chambres syndicales, des Services de contrôle technique ainsi que les dispositions légales
nationales.

• Der Druckschalter ist für die Überwachung von flüssigen und gasförmigen Medien bestimmt.
• Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte,Momente und Temperaturen ein.
• Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen(Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).

• Use the switch only for monitoring fluid and gaseous medias.
• Do not exceed the specifi ed limits for e.g. pressures, forces, moments or
temperatures under any circumstances.
• Give due consideration to the prevailing ambient conditions(temperature, atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
• Never expose the pressure switch to severe side impacts or vibrations.

• Setzen Sie den Druckschalter niemals starken Stößen oderVibrationen aus.

• Use the product only in its original condition. Do not carry out any
unauthorized modifi cations.

• Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie keine
eigenmächtige Veränderung vor.

• Remove all items providing protection in transit such as foils,
caps or cartons.

• Entfernen Sie alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien, Kappenoder Kartonagen.

• Disposal of the above-named materials in recycling containers ispermitted.

• Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in Recycling-Sammelbehältern
ist möglich.

Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20 °C):
• Extreme Temperatureinflüsse (abweichend von der Raumtemperatur)können zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum Ausfall desDruckschalters führen.
Schutzart IP65:
Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungenübertragbar.
Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen
Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese in speziellen,
von uns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden kann,obliegt dem Anwender.
Sauerstoffeinsatz:
Membrandruckschalter:
Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Außerdem empfehlen wir, einen maximalen
Betriebsdruck von 10 bar nicht zu überschreiten.
Kolbendruckschalter:
Kolbendruckschalter sind für gasförmige Medien, insbesondere fürSauerstoff, nicht geeignet.
Überdrucksicherheit:
In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheit angegeben. Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen
Teil des Druckschalters. Der dynamische Wert ist 30 bis 50% niedriger.
Elektrostatische Erdung:
Die elektrostatische Erdung ist gemäß den Errichtungsbestimmungen zu
beachten.
Technische Daten• The effects of extreme temperatures (relative to room temperature) canlead to pronounced variations in the switching point or the failure of thepressure switch.
Type of protection IP65:
Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations.
The user is responsible for verifying that the plug-and-socket connection
complies with the specifi ed rules and regulations of CE, or whether it may
be used for specialized purposes other than those intended by us.
Use with oxygen:
Diaphragm Pressure Switch:
If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must be
observed. In addition, we recommend a maximum operating pressure of
10 bar, which should not be exceeded.
Piston Pressure Switch:
Piston Pressure Switches are not suitable for gaseous media, particulary
oxygen.
Protection against overpressure:
The static overpressure safety is included in the technical data.
The overpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part ofthe pressure switch. The dynamic rating of the overpressure safety issmaller than 30 to 50%.
Electrostatic grounding:For electrostatic grounding observe the installation rules laid down by thegoverning bodies in the country of use.

Rated operating
voltage Ue

Rated operational
current I e

Utilization
category

Bemessungsbetriebsstrom I e

Gebrauchskategorie

250 Volt AC 50/60 Hz

2 Ampere

AC 12

250 Volt AC 50/60 Hz

1 Ampere

AC 14

250 Volt AC 50/60 Hz

2 Ampere

AC 12

24 Volt DC

2 / 1 Ampere

DC 12 / DC 13

250 Volt AC 50/60 Hz

1 Ampere

AC 14

50 Volt DC

1 / 0.5 Ampere

DC 12 / DC 13

24 Volt DC

2 / 1 Ampere

DC 12 / DC 13

75 Volt DC

50 Volt DC

1 / 0,5 Ampere

DC 12 / DC 13

125 Volt DC

75 Volt DC

0,5 / 0,25 Ampere

DC 12 / DC 13

250 Volt DC

125 Volt DC

0,2 / 0,1 Ampere

DC 12 / DC 13

250 Volt DC

0,15 / 0,1 Ampere

DC 12 / DC 13

0340/0341.indd 1

PTO• Tenir compte des conditions environnantes rencontrées (températureambiante, humidité atmosphérique, pression atmosphérique, etc.).
• Veillez à ce que le pressostat ne soit jamais soumis à des fortes
accélérations, vibrations, et des chocs forts.
• N’utiliser le produit que dans son état original. Ne jamais entreprendre
des modifi cations quelconques sur celui-ci.
• Retirer tous les éléments de protection nécessaire pour le transport,telles que emballages, capuchons ou cartons.

Conditions d’utilisation
En présence de températures des fluides autres que la températureambiante (20 °C):
• Des températures ambiantes extrêmes peuvent provoquer une forte
dérive du point de commutation ou une défaillance du pressostat.
Indice de protection IP65:
Cet indice est fortement dépandant de l‘environnement dans lequel travaillele pressostat.
L‘utilisateur est tenu de vérifi er si le connecteur répond aux prescriptions etrèglements autres que ceux indiqués dans la notice, ou s‘il peut être utilisé
pour des applications non prévues par nous.
Utilisation avec l‘oxygène:
Pressostat à membrane:
Pour la manipulation d’oxygène, la réglementation afférente à la Sécuritéde Travail et à la Prévention d’Accidents devra impérativement êtrerespectée. Nous conseillons en outre de ne pas dépasser une pression deservice de 10 bar maximum.
Pressostat à piston:
Les pressostats à piston ne sont pas appropriés à la manipulation defluides gazeux, l’oxygène en particulier.
Soupape de surpression:
La valeur admise de surpression statique est exprimée dans les caractéristiques techniques. Elle se réfère à la valeur hydraulique ou pneumatique dupressostat. La valeur dynamique est de 30% jusqu‘ à 50% inférieure.
Mise à la électrostatique:
Pour la mise à la électrostatique, veuillez respecter les règles en vigueur
imposées par la législation du pays concerné.

Technical data

Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bitte wenden• Respecter les valeurs seuils indiquées (pressions, forces, moments,
températures, par exemple).

• Tous les matériaux susmentionnés sont recyclables et peuvent êtredéposés dans des conteneurs prévus à cet effet!

Operating conditions
Media temperatures other than room temperature (20 °C):

Betriebsbedingungen• Utiliser le pressostat exclusivement avec des fluides liquides ou gazeux.

0.5 / 0.25 Ampere
0.2 / 0.1 Ampere
0.15 / 0.1 Ampere

DC 12 / DC 13
DC 12 / DC 13
DC 12 / DC 13

Caractéristiques techniques
Tension de assignéesd‘emploi UeIntensité de service
de référence I eCatégorie de service

250 V CA 50/60 Hz

2 Ampère

CA 12

250 V CA 50/60 Hz

1 Ampère

CA 14

24 V CC2 / 1 Ampère

CC 12 / CC 13

50 V CC

1 / 0,5 Ampère

CC 12 / CC 13

75 V CC

0,5 / 0,25 Ampère

CC 12 / CC 13

125 V CC0,2 / 0,1 Ampère

CC 12 / CC 13

250 V CC

0,15 / 0,1 Ampère

CC 12 / CC 13

T.S.V.P.

16.11.2006 8:52:23 UhrTension d‘isolement de référence Ui:

300 V

Résistance de référence aux ondes			
2,5 kVde surtension Uimp:
Courant thermique nominal I the:6 Ampère

Surtension de commutation:< 2,5 kV

Fréquence de référence:

CC et 50/60 Hz

Courant nominal de protection 			contre les court-circuits:jusqu‘ à 6,3 Ampère
Courant de court-circuit conditionnel:< 350 Ampère

Protection IP selon EN 60 529:1991:

IP65

Section de raccordement:

0,5 mm2

Fréquence de commutation:< 200 min -1

Hystérésis:10 à 30% non réglable

Durée de vie mécanique			
Version à membrane:
10 6 cycles de manoeuvre			(pour des pressions de			
commutation jusqu‘ à 50 bar)		
Version à piston:
10 6 cycle de manoeuvre
Corps:

acier zinguè, nickelè 			( Fe // ZnNi (12) 6 //A / T2)

Tenue à la tempérarure

NBR
EPDM
FKM

-20 °C à +80 °C		-20 °C à +80 °C		
-5 °C à +80 °C

Rated insulation voltage Ui:

300 Volt

Bemessungsisolationsspannung Ui:

Rated surge capacity Uimp:

2.5 kV

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

2,5 kV

Rated thermal current I the:6 Ampere

Konventioneller thermischer Strom I the:6 Ampere

Switching overvoltage:< 2.5 kV

Schaltüberspannung:< 2,5 kV

Rated frequency:

DC und 50/60 Hz

Bemessungsfrequenz:

DC und 50/60 Hz

Rated current of short-circuit protective decvice: Up to 6.3 Ampere

Nennstrom der Kurzschlusseinrichtung:bis 6,3 Ampere

Rated short-circuit current:< 350 Ampere

Bedingter Kurzschlussstrom:< 350 Ampere

IP-protection to EN 60 529:1991:

IP65

IP-Schutzart nach EN 60 529:1991:

IP65

Connection size:

0.5 mm2

Anschlussquerschnitt:

0,5 mm2

Operating frequency:< 200 min -1

Schalthäufigkeit:< 200 min -1

Switching hysteresis:

10 to 30% 			
not adjustable 		

Schalthysterese:

10 bis 30% 		
nicht einstellbar

Mechanical life			Diaphragm type:10 6 operating cycles			
(at trip pressures up			
to 50 bar)		
Piston type:10 6 operating cycle

Mechanische Lebensdauer			Membranausführung:10 6 Schaltspiele		(bei Schaltdrücken		
bis 50 bar)		
Kolbenausführung:10 6 Schaltspiele

Body material:

Zinc-plated steel			( Fe // ZnNi (12) 6 //A / T2)		

Gehäusewerkstoff:

Stahl verzinkt		( Fe // ZnNi (12) 6 //A / T2)

Temperature range:

NBR-20 °C to +80 °C		EPDM -20 °C to +80 °C		FKM
-5 °C to +80 °C

Temperaturbeständigkeit:

NBR
EPDM
FKM

Overpressure safety			Diaphragm Pressure Switch:
300 bar		
Piston Pressure Switch:
600 bar

Sécurité de surpression			Pressostat à membrane:
300 bar		
Pressostat à piston:
600 bar

300 VoltÜberdrucksicherheit			Membrandruckschalter:
300 bar		
Kolbendruckschalter:
600 bar

II 3D IP65 T90 °C

Explosion protection:-20 °C bis +80 °C-20 °C bis +80 °C-5 °C bis +80 °C

II 3D IP65 T90 °C

Ex-Schutz:

II 3D IP65 T90 °C

Protection antidéflagrante:

Operating controls and connections

Bedienteile und Anschlüsse

Eléments de manoeuvre et de raccordement
Fig. 1
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 2
2

4

3

Cable code

3

Kontaktbelegung3

1 schwarz
2 rot
4 weiß

(1) Pressure connection(2) Electrical connection(3) Adjusting screwfor switching point(1) Raccordement hydraulique/pneumatique 		(2) Raccordement électrique(3) Vis de réglage du point decommutation
1

4
1

1 black
2 red
4 white1 noir2 rouge
4 blanc

1

2
P

2

1

1
Raccordement

Bild 2

4

P

2

P

2

Bild 1
2(1) Hydraulischer / pneumatischer
Anschluss(2) Elektrischer Anschluss(3) Einstellschraube
für den Schaltpunkt

3

1

3

3

Installation

EinbauMontage

A l’aide d’une clé plate de 27 (DIN 894 ou analogue), visser par 		l’embout 6 pans le pressostat dans le raccord de pression prévu 		
(couple de serrage G 1/4: max. 45 N.m).
L‘étanchéité du système est assurée par une bague en cuivre, aux
dimensions correspondantes.
Electrique:
Raccorder les conducteurs sur les bornes prévues à cet effet.
Les fils de raccordement disponibles sont à connecter soit, hors zone
explosible, soit sur un boîtier de connexion répondant aux normes de lazone 22.

Installation will require a size 27 open-ended wrench (to DIN 894 orsimilar), ensure that the spanner is only used on the hexagonal flats(tightening torque G 1/4: max. 45 Nm).

Drehen Sie den Druckschalter an dem sechskantförmigen Ansatz mit
einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 27 (nach DIN 894 o.ä.) in denvorgesehenen Druckanschluss (Anzugsdrehmoment G 1/4: max. 45 Nm).

For sealing the system, use a standard copper gasket of the appropriate
dimensions.

Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen Standard-Kupferdichtring mit den entsprechenden Abmessungen.

Electrical:

Elektrisch:

Connect the cable to the earmarked terminals.

Schließen Sie das Kabel an den vorgesehenen Klemmen an.

The free cable ends have to be connected either out of the potentiallyexplosive zone or in a terminal box that is zone 22 approved.

Die freien Anschlussenden sind entweder außerhalb des explosionsfähigen
Bereichs aufzulegen oder in einer den Anforderungen der Zone 22
entsprechenden Verbindungsdose oder in einem Anschlusskasten zu
verschalten.

Entry into service

Mise en service

1. Using a continuity tester, wire up the electrical connecitons 1 and 4(Fig. 2).

1. Relier les bornes 1 et 4 avec un multimètre (fig. 2).

1. Verkabeln Sie die elektrischen Anschlüsse 1 und 4 mit einem
Durchgangsprüfer (Bild 2).
2. Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Achten Sie auf
die max. zulässige Schaltleistung (siehe technische Daten).

3. First, screw in the adjusting screw (3) as far as it will go. To adjust thepressure switch use a size 3 hexagon head socket wrench.

3. Tout d’abord visser la vis de réglage (3) à fond.
Utiliser pour cela un tournevis 6 pans creux SW 3.

3. Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein. Verwenden Sie
zum Einstellen des Druckschalters einen Innensechskant-Schraubendreher (SW 3).

4. Adjust the pressure switch to the desired actuating pressure (a test
pressure gauge is required).

4. Alimenter le pressostat avec la pression de commutation souhaitée(un manomètre de contrôle est nécessaire).

5. Ease off the adjusting screw (3) to a sufficient extent to cause thepressure switch to trip (continuity tester reacts).

5. Dévisser la vis de réglage (3) jusqu’ à ce que le pressostat commute(la lampe de contrôle réagit).

4. Beaufschlagen Sie den Druckschalter mit dem gewünschten Schaltdruck(Kontrollmanometer erforderlich).

6. If necessary, adjust the trip pressure setting by turning the adjustingscrew (3).

6. Corriger le cas échéant la pression de commutation en agissant en
conséquence sur la vis de réglage (3).
A la mise en service du pressostat, tenir compte des prescriptions etdirectives correspondantes données par les Chambres syndicales
concernées, ainsi que les dispositions nationales respectives.

Inbetriebnahme

2. If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum
permissible switching capacity (see Technical Data).

2. Si l’on se sert d’une lampe en tant que contrôleur de passage, il fautveiller à respecter la puissance de commutation maximale admise (voircaractéristiques techniques).

5. Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis der Druckschalterumschaltet (Durchgangsprüfer reagiert).

When putting the pressure switch into service, please observe theapplicable safety regulations laid down by the governing bodies in the
country of use.

6. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehen derEinstellschraube (3).
Bei der Inbetriebnahme des Druckschalters beachten Sie bitte die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaftenoder die entsprechenden nationalen Bestimmungen.

Removing the pressure switch

Démontage

When removing the pressure switch, observe the following important
instructions:

Avant de démonter le pressostat il est très important de tenir compte
des points suivants:

Ausbau• All the relevant safety regulations must be observed.

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Druckschalters:• Ensure the system is entirely free from pressure before removing theswitch.
• The system must be free of voltage and current.

• De même, les prescriptions inhérentes à la sécurité doivent		
impérativement être respectées.
• Il est impératif que le système sur lequel le pressostat est montésoit au préalable mis hors pression et hors tension.

• Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.
• Das Drucksystem, aus dem der Druckschalter ausgebaut werden soll,muss sich im drucklosen Zustand befinden.

• Use a size 27 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to remove thepressure switch.

• Aucune alimentation en tension ou en courant ne doit être appliquée
aux bornes du système.

• Das System muss sich im spannungs- und stromlosen Zustandbefinden.

l’embout 6 pans le pressostat du raccord de pression sur lequel il a été
monté.

Soucieux d‘apporter une amélioration constante à nos produits, lescaractéristiques peuvent évoluer sans préavis.
Explication des symboles:

0340/0341.indd 2

Attention

Nota, remarque

Recyclage

DangerContinuing development sometimes necessitates specification changes
without notice.
Key to drawings:
CautionNote

Recycling

DangerArt.- Nr.: 1-3- 4 0 - 628 - 026 11/ 06• A l’aide d’une clé plate de 27 (DIN 894 ou analogue), dévisser parArt.- No.: 1-3- 4 0 - 628 - 026 11/ 06

Référence: 1-3- 4 0 - 628 - 026 11/ 06

Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:Mechanical, pneumatic, hydraulicMécanique, pneumatique, hydraulique:• Drehen Sie den Druckschalter mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 27 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.

Zeichenerklärung:
Achtung

Hinweis, Bemerkung

Recycling

Gefahr

16.11.2006 8:52:36 Uhr