様式２２

質疑応答書
工事名：新市立島田市民病院建設工事
工事場所：島田市野田1200番地の5№

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1

解体工事

排水処理2号施設

2

解体図

ＲＩ貯留槽

3

建築工事特記仕様書Ｐ３２
Ａ-008

4

建築工事特記仕様書P-59

原則、病院敷地内は工事エリア以外はお貸しできません。提案がありましたら協議に応じます。近隣市有地についてもご用意できません。ただ現場事務所・監督員事務所の設置場所は、病院敷地内または近隣市有
し、駐車場用地や残土仮置き用地として、伊太地区、初倉地区の市有地地等、借用することは可能でしょうか。御指示下さい。
をお貸しできる可能性があります（賃借料を含め、市関係課との協議を要します。）。

6

現場説明書 6頁
A-005

井戸について

参考数量書P310
参考数量書P1849

参考数量書P355
A-258

解体図において、浄化槽の下にあります、ＲＩ貯留槽の既存図が見当たり
意匠別紙22,23を参照ください。
ません。ＲＩ貯留槽の図面発行をお願いします。

近隣家屋調査の事前調査は工事着手予定の平成30年4月1日以前に完 契約後、速やかに調査を行い、実質的な工事着手までに調査を終えてく了することと考えてよろしいでしょうか。
ださい。具体的な日程調整は契約後となります。

現場事務所、監督員事務所について

8

排水処理2号施設の杭は、内訳書にはφ500､L36ｍ､28本とありますが、既存図ではφ500､L38ｍ､33本とあります。既存図を正として宜しいでしょ お見込みの通りです。
うか。御指示下さい。

家屋調査について現場説明書 4頁

現場説明書
解体工事特記仕様書

回答

エントランス庇（キャノピー ロータリー庇）立てハゼ葺きカラーガルバリウ
ム鋼板の厚さに相違があります。
ハゼ葺きカラーガルバリウム
・建築工事特記仕様書Ｐ３２ ― Ｔ０．４
外装・外構仕上表 ― Ｔ０．８を正としてください。
鋼板の厚さについて
・外装・外構仕上表 ― Ｔ０．８
Ｔ０．４を正と考えて宜しいですか。

5

7

質問の内容

近隣に井戸２か所と記載があります。該当家屋については、受注者のみの連絡となりますか。また、既存で使用されている井戸がございましたら、 該当家屋および井戸に関する情報は契約後に提示します。
配置、配管ルート、深さ等わかる資料を提示願います。

使用している棟の基礎の一部または、隣接する構造物の解体を行場合
一般的に静的破砕やワイヤーソーも低騒音・低振動と考えられます。既においては、当然”無騒音・無振動”を採用すべきと思われますが、特記存救急センター棟の仮設渡り廊下建設及び、既存救急センター棟渡り解体工事の”無騒音・無振 仕様書では、”低騒音・低振動”の御指示しかありません。一般的に”無廊下解体の際は、ワイヤーソーを使用してください。設計上は無騒音・無動”工法の適用について 騒音・無振動”工法は、高いコストと長い工程を要しますが、本件の入札
振動までは見込んでおりませんが、工期や必要性を考慮してご提案くだ条件として、”無騒音・無振動”工法を考慮する工程（棟）および工法の指さい。
定があれば、御指示ください。

ﾓｯﾌﾟ掛けﾌｯｸについて

参考数量書についてﾓｯﾌﾟ掛けﾌｯｸが28か所計上していますが､SK棚板部分に4か所ずつ取り付くと考えてよろしいですか。
又、取り付け用の桟木も参考数量書に倣って宜しいですか。

SK横壁面に4ヵ所ずつ見込んでください。
取付用桟木も参考数量書に倣ってください。

参考数量書について1F CTｼﾐｭﾚｰﾀｰ室に天吊ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ取付金物が取天吊ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ取付金物にA-254 天吊りインジェクター用天井架台構造図参照（仕様：図示の通り
り付くようですが､詳細図でいずれが該当するのか、仕様と併せて御指示ついてスチール及び鉄骨錆止め塗装）してください。
下さい。

1／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

10

参考数量書P426
R-3

消火器ﾎﾞｯｸｽについて

11

参考数量書P-462･485

12

参考数量書P-467

13

参考数量書P-477

14

参考数量書P-477

ｱｵﾀﾞﾓについて

15

参考数量書P-478
特記仕様書P-57

樹木下客土について

質問の内容
消火器ﾎﾞｯｸｽの仕様と数量が不明です。
参考数量書に記載の埋込型を6か所見込んで宜しいですか。

回答

新病院棟A-170図D5-17と同様としてください。

液酸ﾀﾝｸ置場について、参考数量書のP462･485のそれぞれに計上されていますが、舗装工事側を不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さ お見込みの通りです。
い。
参考数量書 排水工事に計上されている流域B 集水桝 ｽﾃｯﾌﾟ につい
流域B 集水桝ｽﾃｯﾌﾟについて、設置箇所の記入されている図面が見当たりません。設置場所を御指 D-50の雨水マンホールです。
て示下さい。
液酸ﾀﾝｸ置場について

ｸﾁﾅｼ6本㎡(14.3㎡)につい 参考数量書 植栽工事に計上されている ｸﾁﾅｼ6本㎡(14.3㎡)が植栽計て画図等で該当箇所が見当たりません。該当箇所を御指示下さい。

A-037図 矩計図（７）記載の通りです。

参考数量書 植栽工事に計上されている ｱｵﾀﾞﾓが植栽計画図等で該当
A-039図 矩計図（９）記載の通りです。
箇所が見当たりません。該当箇所を御指示下さい。

樹木下の客土について、特記仕様書では50cm(樹高3m未満)と記入がありますが、参考数量書ではH600となっており相違しています。H600が正 お見込みの通りです。
と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

16

参考数量書Ｐ907『共通仮設費（積上）』とありますが、仮囲い・出入口ｹﾞｰﾄ・鉄板敷・揚重 指定仮設ではありません。病院を運営しながらの工事であること、病院利機・交通誘導員・地盤沈下対策・防音ｼｰﾄ・開口部養生・建設副産物処 用者や近隣への安全対策を最優先としてご提案ください。総合仮設計
共通仮設費内容について
理・解体工事散水設備費が一式計上です。指定仮設でしたら仕様・数量 画、工事ステップごとの仮設計画を作成し、監督員の了承を得てから施内訳をご提示願います。
工してください。

17

質疑回答1033
A-174･325･326

質疑回答1033に部分詳細図(9)D9-8 既製ｱﾙﾐ庇8は浄化槽棟に設置と回答が有りますが、浄化槽棟の平面図及び立面図で設置場所が不明で前回までの回答に対する質疑は受け付けないとしていますが、既存健診
す。
センターエントランス部分です。
既製ｱﾙﾐ庇8:L=3,500を1か所、浄化槽棟に見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ｱﾙﾐ庇について

浄化槽棟 地下防水の範囲が下記の様に異なります。質疑回答1222を正と考え、地下防水+山留めは、A-328図の記載通りに施工すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
因みに、参考数量書P105地下防水の数量は、質疑回答1222の範囲の
地下防水の施工範囲につい 数量と思われます。
前回までの回答に対する質疑は受け付けないとしていますが、お見込みて＊質疑回答1222：B1FL－100程度まで、の通りです。
B1FL-100より下部は防水不要＊質疑回答1223：B1FL-100より下部
山留めを壁面より500離し、防水可能な設置とする。塗膜防水 Y-1

18

質疑回答1222･1223
A-328

19

質疑回答1687
M-703

アスベストについて

既存病院解体工事以外の工事にはアスベスト撤去は無いものと考えて宜しいでしょうか。

前回までの回答に対する質疑は受け付けないとしていますが、お見込みの通りです。

20

質疑回答1687
M-703
参考数量書P905

アスベストについて

図面M-703のアスベスト除去は全て既存病院解体工事にて見積するものと考えて宜しいでしょうか。

前回までの回答に対する質疑は受け付けないとしていますが、お見込みの通りです。

2／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

21

質疑回答1687
P-801

アスベストについて

前回までの回答に対する質疑は受け付けないとしていますが、前回資料のアスベスト分析結果を参照してください。
質疑回答1687にて御指示頂いた図面P-801にアスベスト撤去に関連す
全て本工事とします。
る記述が有りません。衛生設備ではアスベスト撤去は無いものと考えて宜アスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分については、法規制にしいでしょうか。
基づき行ってください。
撤去する箇所部材は、図番M-703、P-801の表を参照してください。

22

質疑回答1742

撤去図について10/23付質疑回答書のNo.1742番の回答について本館、エネルギー棟、 前回までの回答に対する質疑は受け付けないとしていますが、配管・ダ
ＣＴ棟の配管、ダクトの撤去図についての回答が無いのですが、再度撤 クトの撤去は、建築工事としていますので、撤去図は作成しておりませ
去図の発行お願いします。
ん。

23

設計数量書 P349,350

鋼板製タンクについて

質疑回答後の設計数量書でTD101,102の排水槽がSUS製から鋼板製に、また容量も変更になっています。変更するということで宜しいでしょう 図番P-101、機器リストを正としてください。
か。

24

設計数量書
P-349、P-350

鋼板製タンクについて

質疑回答後の設計数量書でTD101,102の排水槽がSUS製から鋼板製に、また容量も変更になっています。変更するということで宜しいでしょう 図番P-101、機器リストを正としてください。
か。

25

設計数量書 P539

ガス給湯器について

質疑回答後の設計数量書でGH-1ガス給湯器が 50号X4台から30号X5台に変更なっています。変更するということで宜しいでしょうか。

図番P-101、機器リストを正としてください。

26

設計数量書
P-539

ガス給湯器について

質疑回答後の設計数量書でGH-1ガス給湯器が 50号X4台から30号X5台に変更なっています。
変更するということで宜しいでしょうか。

図番P-101、機器リストを正としてください。

①1FCT
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞの範囲について､特記仕様書 15章左官工事 3.ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝ ②1F一般撮影室
ｸﾞ塗りより､範囲が手術室全室･放射線機器等設置撮影室全室とあります ③1FX線TV室
が､撮影室は下記の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
④1F乳房撮影室⑤血管室撮影室①1FCT⑥心カテ室撮影室
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞの範囲について②1F一般撮影室⑦MRI室撮影室③1FX線TV室⑧SPECT撮影室④1F乳房撮影室⑨リニアック室撮影室⑤放射線読影室⑩CTシミュレーター室撮影室⑪泌尿器科X線TV室⑫泌尿器科結石破砕室としてください。

27

特記P35

28

特記仕様書P-57
G-005

芝張下客土について芝張したの客土について、特記仕様書では20cmと記入がありますが、植栽計画図では150tの記入で相違します。150tを正と解釈して宜しいでお見込みの通りです。
しょうか。御指示下さい。

29

特記仕様書P-57
G-005
G-070

樹木の支柱について

樹木支柱の材質について、特記仕様書及び部分詳細図(3)では丸太となっていますが、植栽計画図では竹と記入があり相違しています。竹を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
3／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

30

付記-2

31

―

32

A-00

33

A-002
A-051･054

2･3Fﾊﾞﾙｺﾆｰの救助袋につ 2･3Fﾊﾞﾙｺﾆｰの救助袋について､工事区分表-1より別途で宜しいです
いてか｡御指示下さい｡

工事区分表は誤りです。救助袋は本工事とします。

34

A-007

軒天井ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板の目
軒天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板の目地ｼｰﾘﾝｸﾞについて､仕様を御指示下さい｡
地ｼｰﾘﾝｸﾞについて

変成シリコーン系10×6でお見積りください。

35

A-007

外部に面する金属裏面のｸﾞﾗ 外部に面する金属裏面のｸﾞﾗｲﾄ吹付について､｢笠木は除く｣と指示があり屋内に面する金属面（建具含）とします。
ｲﾄ吹付についてます｡ｸﾞﾗｲﾄ吹付が必要な箇所を御指示下さい｡

36

A-007

壁 異種仕上取合部の見切縁について

壁 異種仕上取合部の見切縁について､特記無き限り､材料表(その他)の壁見切縁(抗菌 塩ﾋﾞ23×25)を適用すると考えて宜しいでしょうか｡御指示 お見込みの通りです。
下さい。

37

A-007

硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt50の仕様について硬質ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt50(病室部分のｺﾝｸﾘｰﾄ下面)について､共通特記事
内壁用と同様としてください。
項 内装工事に記載がありますが､仕様を御指示下さい｡

38

A-007

共通特記事項、内壁において、「室内ボードは６ｍ内外にクラック防止用
耐火間仕切面クラック防止目 の目地を設ける」とありますが、耐火間仕切面にも該当致しますので、耐増し張りは不要としてください。
地について
火間仕切に目地を設ける部分は、石膏ボードＴ１２．５の増張りを必要と判断いたしますが宜しいですか。

39

A-007

共通特記事項に於いて、結露の発生が予測される部分には結露防止剤
結露防止剤の仕様について を塗装する事とありますが、結露防止剤の仕様が不明です。御指示下さ 結露防止塗料とし、中等品としてください。
い。

質問の要旨

質問の内容

屋上､屋根の塗膜防水部 溶接金網について､設備基礎天端にも必要と屋上､屋根の塗膜防水部 溶
考えてよろしいですか。
接金網について
又､ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水部も必要と考えてよろしいですか。

クリーンルームについて

クリーンルームに該当する部屋がある場合、部屋の仕上の変更、コー
ナー部のシーリング等、必要な項目がありましたら御指示下さい。

回答

お見込みの通りです。
ウレタン・ゴムアス複合部もメーカー仕様に倣うものとしてください。

クリーンルームに該当する部屋は、10月23日（月）の質疑回答1697等にて回答済みです。仕上は特に変更ありません。

ACW1ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成範囲に ACW1ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成範囲について､北面側(Low-E無しの複層ｶﾞﾗｽ部)のお見込みの通りです。
ついて
W3000×H8350の範囲と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

4／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

40

A-007

41

A-007
A-171

質問の要旨

質問の内容

回答

共通特記事項において、出入り口扉スクリーンに「ステンレス製外部建具
外部ステンレス建具の塗装 にはフッ素樹脂クリアー塗装を行い錆防止をおこなう」とありますが、フッ工場での焼付塗装としてください。
について
素樹脂クリアー塗装は現場塗装と判断して宜しいですか。

吹抜手摺のｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張りについて

吹抜手摺のｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張りについて､材料表(種別 その他)より､ｶﾞﾗｽﾌｨﾙ
ﾑ貼り(装飾用ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｨﾙﾑ･紫外線ｶｯﾄ･飛散防止)とﾌｨﾙﾑ貼り(住友3M
3Mクラウド同等としてください。
ﾌｧｻﾗ同等)の2種類記載がありますが､住友3M ﾌｧｻﾗを見込むと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

42

A-007
R-001

仕上の仕様について仕上の仕様について、改修後仕上表に下記の記載がありますが、材料表にて該当する項目が不明です。仕様、参考ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。
■1階薬剤室壁：塗装■MWC3、WWC3、HWC12壁：磁器質ﾀｲﾙ

43

A-007・129～165

飛散防止ﾌｨﾙﾑについて

共通特記事項の材料表･壁(内装)で強化ｶﾞﾗｽは飛散防止ﾌｨﾙﾑの記入がありますが、外部で図示のない強化ｶﾞﾗｽにも適用と解釈して宜しいで お見込みの通りです。
しょうか。御指示下さい。

44

A-007･135

仕上記号の凡例について

建具表でｽﾃﾝﾚｽ製建具の仕上欄にVBとありますが､凡例がなく不明です｡ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

45

A-7
A-33
A-80
A-177

46

A-008

1階薬剤室壁：塗装 EP-si
MWC3、WWC3、HWC12壁：磁器質ﾀｲﾙは、無しとしてください。
MWC3、WWC3、HWC12内部壁面は改修無しです。既存のままとします。

お見込みの通りです。

D12-3図 ﾙｰﾊﾞｰ(壁付ﾀｲﾌﾟ)について施工範囲が確認できません｡
SIMADAﾌﾟﾗｻﾞのﾙｰﾊﾞｰ(B)のことでしょうか｡又､Ｈ寸法及びｻｲｽﾞが相違し 施工範囲は吹き抜け部分7-11通り、I-J通りです。
ﾙｰﾊﾞｰ(壁付ﾀｲﾌﾟ)について
ますが､A-7図 材料表･A-33･80図 H寸法(D1300)を正と考えてよろしい 寸法は材料表等を正としてください。
ですか｡

止水処理を要するPSの仕上について止水処理を要するPSの仕上について､特記仕様書 付記-2 9.防水工事
B.止水処理より､｢a.屋内PS(ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ)最下階の下部に部屋がある場
合には､床面及び壁立ち上り100mmに防水を施す｡｣とありますが､塗床(弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系)は不要と考えて宜しいでしょうか｡

塗床(弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系)は不要として、塗膜防水（X-2）としてください。

又､塗膜防水の仕様･ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい。

47

Ａ-008

竪樋の仕様について

外装・外構仕上表 ルーフドレイン・樋において、各所竪樋の仕様の指示がありますが、免震ピット内横引き管の仕様の指示がありません。ＶＰ
管としてよろしいですか。

48

A-008
A-015

8F機械室の床材立上高さについて

8F機械室の床材立上高さについて､仕上表(8)では記載ありませんが､仕上表(1) 1～8階<共通>の機械室に倣い､H650と考えて宜しいでしょうか｡ お見込みの通りです。
御指示下さい｡

49

A-008
A-025･026

7FLの庇についてお見込みの通りです。

7FL K～M×12～13通り･T～U×4～6通りの庇について､下階の一部が内部となる為､屋根1 ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水と考えて宜しいでしょうか｡
7FL K～M×12～13通り･T～U×4～6通りの庇は 、ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水としてください。庇に面する屋根2のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端もｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防又､上記庇に面する屋根2のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端もｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水に読 水としてください。
み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

5／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

50

A-008
A-031

質問の要旨

屋根1の立上りについて

質問の内容
屋根1の立上りについて､下記の様に相違しています｡･仕上表(1):ﾌｯ素樹脂塗装･矩計図(1):ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水

回答

お見込みの通りです。

ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
１階相談室１・３の床下りに相違があります。
・仕上表（１） ― ＦＬ－１５０
・１階床伏図 ― ＦＬ－０
ＦＬ－１５０を正と考えて宜しいですか。

51

A-008
S-26

52

A-008･033

外部・外構仕上表 3.4階屋根 5階ﾊﾞﾙｺﾆｰ2欄 屋根1立上り ﾌｯ素樹脂塗
立上り ﾌｯ素樹脂塗装につい装のﾌｯ素樹脂塗装の記入がありますが、矩計図では立上り ﾌｯ素樹脂塗 無しとし、立上り部は、床防水の立上げとします。
ては見当りません。 場所を御指示下さい。

53

A-008・091

風除室３の天井高について

54

A-8

品番はございません。
外壁 せっ器質ﾀｲﾙ ｸﾚｱﾀｲﾙは受注生産品ですので品番及び設計価格
外壁 せっ器質ﾀｲﾙ ｸﾚｱﾀｲﾙ
特注色、特殊面状、還元焼成、190×40×15 接着剤貼りにてお見積もをご指示下さい。
についてりください。

55

A-8

1F投棄窓口の壁仕上につい 1F投棄窓口について､壁仕上に吹付塗装(B)と（C)の双方がありますが､て使い分けをご指示下さい｡

56

A-8･158F機械室の各仕上について

57

A-9
S-26

床OAﾌﾛｱについて

58

Ａ-009

仕上表（２）において、１階スタッフ通路２の床下地にコンクリート金鏝・一スタッフ通路２の床見切りに部ＯＡフロアの指示があり、取り合い部に見切が必要と思われます。必要 A-167 部分詳細図(2) D2－６ としてください。
ついてな場合、仕様を御指示下さい。

59

A-009
A-048

1F廃棄物保管庫(P/1通)の 1F廃棄物保管庫(P/1通)の仕上･天井高さについて､仕上表に無い為不病棟の廃棄物保管庫と同様としてください。
仕上･天井高さについて 明です｡1F廃棄物庫に倣うと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

60

A-009
A-248

床下りの相違鉛ﾎﾞｰﾄﾞの範囲についてお見込みの通りです。

仕上表（１）において、1階風除室（３）の天井高がＣＨ＝２，７００・２，８５０とありますが、１階天井伏図（１）ではＣＨ＝２，７００のみの指示でＣＨ＝お見込みの通りです。
２，８５０の範囲が不明です。ＣＨ＝２，８５０は該当無しとして宜しいですか。

吹付塗装（B）はカウンター裏、吹付塗装（C）はその他です。

8F機械室の仕上表について､A-8図とA-15図の双方に記載があります
が､A-15図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

1F CPU3･4の床OAﾌﾛｱの高さについて
A-9図 H350
S-26図 1F-150とありますが､S-26図を正としH150と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

鉛ﾎﾞｰﾄﾞの範囲について､1F操作ﾎｰﾙ･放射線受付1が下記の様に相違しています｡･仕上表(2):鉛ﾎﾞｰﾄﾞ指示有り･放射線防護･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(1)D-1:
お見込みの通りです。
鉛ﾎﾞｰﾄﾞ指示無し
放射線防護･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(1)D-1を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい。
6／76

№

61

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

A-009
A-250

質問の要旨

A-009・036・091

天井高さの相違

63

A-10
A-170

GB-St9.5について

A-010
A-094

回答

1F筋電図室･脳波検査室の嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄについて､下記の様に相違しています｡
1F筋電図室･脳波検査室の･仕上表(2):t150
お見込みの通りです。
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄについて･放射線防護･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(3)D-2:t100
仕上表(2)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

62

64

質問の内容

2F患者ﾗｳﾝｼﾞの天井について１階前室１の天井高さに相違があります。
・仕上表（２）・１階天井伏図 ― ＣＨ＝２，７００・矩計図（６） ― ＣＨ＝２，２００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

A-170図 D5-4 ﾗｲﾆﾝｸﾞについて､ﾗｲﾆﾝｸﾞ部 拡大図に GB-S9.5+12.5とありますが､仕上表 下部特記に｢*壁､天井の内装制限は､下地仕上げ共
お見込みの通りです。
不燃とする｣とあるため､GB-St9.5をGB-S12.5(不燃)に読み替えてよろしいですか｡
2F患者ﾗｳﾝｼﾞの天井について､下記の様に相違しています｡･仕上表(3):GB-Rt12.5+DR12･2階天井伏図:凡例Q
仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか｡

お見込みの通りです。

又､違う場合､凡例Qの仕上を御指示下さい。

65

A-010
A-096

2F院内売店の天井について2F院内売店の天井について､仕上表(3)では別途工事､2階天井伏図(3)お見込みの通りです。インサートは鋼製、防錆処理とし@900、周辺部はには天井高さH2400とありますが､天井ｲﾝｻｰﾄは建築工事で見込むと考端から150以内としてください。
えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

厨房の塗床立上り高さについて、仕上表と部分詳細図(3)で下記の様に相違しています。
厨房の塗床立上り高さにつ
仕上表を正とし、H=650と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
お見込みの通りです。
いて■仕上表：H=650■部分詳細図(3)：H=900

66

A-010
A-168

67

A-010
A-251

ﾘﾆｱｯｸ室の壁仕上についてﾘﾆｱｯｸ室の壁仕上について､仕上表(3)に防塵塗装(機械室)とあります
が､ﾎﾞｰﾄﾞ面に施工は不可と考えられます｡
お見込みの通りです。
機械室部分も壁仕上はﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ
い。

68

A-010
A-251
S-103

ﾘﾆｱｯｸ室の嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄについて

ﾘﾆｱｯｸ室の嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄについて､下記の様に相違しています｡･仕上表(3):t500･放射線防護･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(5):t400
お見込みの通りです。
ﾘﾆｱｯｸ棟1階床伏図より､ｽﾗﾌﾞ上端ﾚﾍﾞﾙが1FL-500の為､仕上表(3)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

69

A-011

3F冷凍庫･冷蔵庫､ﾁﾙﾄﾞ庫(厨房)について

3F冷凍庫･冷蔵庫､ﾁﾙﾄﾞ庫(厨房)について､隣接する検収室･調理室他同様､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(FL+650まで立上げ)が必要と考えて宜しいでしょうか｡御 お見込みの通りです。
指示下さい。

7／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

70

A-011
A-012
A-014

各所､鏡の仕様について

71

A-011
A-055
S-28

3F準備室(厨房)のｱｽﾌｧﾙﾄ防水 範囲について

72

A-011
A-055
S-28

質問の要旨

3Fｺﾞﾐ庫(換気)(厨房)のｱｽﾌｧﾙﾄ防水について

質問の内容

回答

下記部屋の仕上表備考に鏡:480×1100と記載がありますが､仕様を御指示下さい｡①3Fﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ
ステンレスミラーとしてください。
②3Fﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ③6Fﾘﾊﾋﾞﾘﾗｳﾝｼﾞ
3F準備室(厨房)のｱｽﾌｧﾙﾄ防水 範囲について､仕上表(4)に指示がありま
すが､3階平面詳細図(3)では壁凡例｢+防1｣の記載がありません｡
お見込みの通りです。
3階床伏図のｽﾗﾌﾞ下がり部分を範囲と考えて宜しいでしょうか｡御指示下
さい。
3Fｺﾞﾐ庫(換気)(厨房)のｱｽﾌｧﾙﾄ防水について､仕上表(4)に指示がありま
すが､平面詳細図では+防1の記載がありません｡
3階床伏図にもｽﾗﾌﾞ下がりの図示が無いため､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水は不要と考え必要とし、+防1とします。
て宜しいでしょうか｡
又､違う場合､納まりを御指示下さい｡

73

A-011
A-098

3Fﾕﾆﾌｫｰﾑ置場の天井仕上について3Fﾕﾆﾌｫｰﾑ置場の天井仕上について､下記の様に相違しています｡･仕上表(4):DR12+GB-Rt12.5･3階天井伏図(2):GB-Dt9.5
仕上表(4)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

74

A-11
A-53

3F電気室について

3F電気室について､仕上表備考に配線ﾋﾟｯﾄとありますが平面詳細図では
意匠別紙24を参照ください。
確認できません｡必要であれば寸法･範囲を｡ご指示下さい｡

75

A-11
A-75
A-166

3F解剖室について

3F解剖室の巾木について､仕上表及び水廻り詳細図(5)では立上りH300とありますが､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水詳細図より立上りH650と読み替えてよろしいで お見込みの通りです。
すか｡

76

A-012

77

A-012
A-056

4FEVﾎｰﾙ３の壁不燃木ﾊﾟﾈﾙについて

78

A-012
A-099

3Fﾁﾙﾄﾞ庫(厨房)の天井についてA-013

4F倉庫1･2(N病棟)の床下地について79

お見込みの通りです。

仕上表（５）において、４階ＥＶホール３の壁にビニルクロス及び不燃木パ
４階ＥＶホール３の壁仕上に ネルの指示がありますが、それぞれの施工範囲が不明です。ＥＶ－２・３ EV-2,3の向かい側の壁面です。A-085図 5F廊下3展開図6-5通りと同ついての扉前壁に不燃木パネル、それ以外をビニルクロスと想定いたしますが 様です。
宜しいですか。
4FEVﾎｰﾙ３ 壁不燃木ﾊﾟﾈﾙについて､範囲が不明です｡EV-2･3側の壁面と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

EV-2,3の向かい側の壁面です。A-085図 5F廊下3展開図6-5通りと同様です。

3Fﾁﾙﾄﾞ庫(厨房)の天井について､3階天井伏図(3)より､FKt6+NAD+防ｶﾋﾞ
目地ｼｰﾙ(凡例D防)とあります｡
お見込みの通りです。
仕上表(5)ではﾌﾟﾚﾊﾌﾞ仕様の為､天井仕上は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
4F倉庫1･2(N病棟)の床下地について､仕上表(6)より鋼製床組とあります
が､廊下1～5に適用すると考えて宜しいでしょうか｡
お見込みの通りです。
叉､備考欄の｢廊下の一部 廊下5 SL=FL-10｣も同様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

8／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

80

A-013

4F倉庫1･2(N病棟)の壁仕上について4F倉庫1･2(N病棟)の壁仕上について､仕上表(3)より不燃木ﾊﾟﾈﾙ･強化ﾋﾞ
ﾆﾙｸﾛｽとありますが､廊下1～5に適用すると考えて宜しいでしょうか｡御指 お見込みの通りです。
示下さい｡

81

A-013

4F(Ｎ病棟)ＥＶﾎｰﾙの床下地について4F(Ｎ病棟)ＥＶﾎｰﾙ1の床下地について､ｽﾗﾌﾞ下がり-300範囲の為､鋼製お見込みの通りです。
床組H300と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

82

A-013

床ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りの納まりについて、仕上表の厨房・脱衣室・機械浴
床ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りの納ま 室床にｱｽﾌｧﾙﾄ防水の記載がありますが、仕上表のみの記載となっておA-166 +防-1の通りとします。
りについてり納まりが不明です。立上り高さは床押えｺﾝ高さと考えてよろしいでしょうか。異なる場合は立上り高さを御指示下さい。

83

A-013

床ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りの納ま 上記質疑に関連し、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りの断面詳細と、RC立上りの配筋 A-166 +防-1の通りとします。配筋タテヨコ共D10@200ダブル、立上り頂りについてを御指示下さい。
部に2-D13としてください。

84

A-013

個室Bの鋼製床組の範囲に 仕上表で4階個室Bに鋼製床組の記入がありますが､伏図より床下りの範不要としてください。
ついて囲は見当たりません｡不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

85

A-013
A-060

5階平面詳細図(2)の5階平面詳細図(2)の個室D(透析)(M-N/2-3通)について､仕上表(6)に倣
個室D(透析)(M-N/2-3通)
平面詳細図の名称が正です。
い､個室D(陣痛)と読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
について

86

A-013
A-014

87

A-013
A-014
S-30～32

88

A-013
A-056

89

A-013
A-109

90

A-013
A-168

5･6F個室Dの壁仕上について

5～7F見守りｶｳﾝﾀｰ･SS1～3の床について

質問の内容

回答

5･6F個室Dの壁仕上について､仕上表(6)(7)よりFK-D3とありますが､範囲
光庭側壁面をFK-D3としてください。
が不明です｡不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

5～7F見守りｶｳﾝﾀｰ･SS1～3の床について､仕上表(6)(7)より､見守りｶｳﾝ
ﾀｰ:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄF､SS1～3:ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ+OAﾌﾛｱ-H150とありますが､使い分けの範囲が不明です｡
見守りｶｳﾝﾀｰ部分は全てﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ+OAﾌﾛｱ-H150としてください。
5～7階床伏図より､見守りｶｳﾝﾀｰ部分もｽﾗﾌﾞ下がりH150の為､全てﾋﾞﾆﾙ
床ﾀｲﾙ+OAﾌﾛｱ-H150と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

4FWC(I通り/６-7通り間)の 4FWC(I通り/６-7通り間)の部屋仕上･天井高について､４FｽﾀｯﾌWC1～４
病棟WC1,2に倣ってください。
部屋仕上･天井高について に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

7F HWC7･8の天井仕上について

7F HWC7･8の天井仕上について､下記の様に相違しています｡･仕上表(6):GB-R12.5+ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･7階天井伏図(1):DR12+GB-Rt12.5
仕上表(6)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

4Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの巾木について､仕上表(6)より床材立上H150とありますが､
4Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの巾木につい部分詳細図(3)D3-5の四周床見切りと考えて宜しいでしょうか｡御指示下 お見込みの通りです。
て
さい｡

9／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

91

A-013
A-168

92

A-013
S-29

質問の要旨

質問の内容

4Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの天井について､下記の様に相違しています｡
4Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの天井につい ･仕上表(6):FKt6+NADて･部分詳細図3(D3-5):化粧ｹｲｶﾙ板t6+6
仕上表(6)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

4F機械浴室のｽﾗﾌﾞ高さについて

4F機械浴室のｽﾗﾌﾞ高さについて､下記の様に相違しています｡･仕上表(6):FL-250･4階床伏図:FL-200
4階床伏図を正と考えて宜しいでしょうか｡

回答

化粧ケイカル板6+6 グラスウール敷込としてください。

4階床伏図を正としてください。床仕上高さとの段差分に押えｺﾝｸﾘｰﾄが必要です。

又､床仕上高さとの段差分に押えｺﾝｸﾘｰﾄが必要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
５～７階Ｊ～Ｌ通り・１～２通りのランドリーのスラブレベルに相違があります。
５～７階ランドリーのＳＬにつ・仕上表（６） ― ＦＬ－１５０（嵩上げコンの指示あり）
いて・５階床伏図 ― ＦＬ－１０
ＦＬ－１５０を正と考えて宜しいですか。
5F HWC4･8､6F HWC14､7F HWC13の天井高さについて､下記の様に相違しています｡
5F HWC4･8､･仕上表(6)(7):CH2400
6F HWC14､7F HWC13の･5～7階天井伏図:CH2500
天井高さについて仕上表(6)(7)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

93

A-013
S-30

94

A-013･014
A103～111

95

A-014

6F SW1･2､7F SW1～4の床下地について96

A-014

6F準備室の天井仕上について

6F準備室の天井仕上について､仕上表(7)より､GB-Dt9.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽとありますが､GB-Rt12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽと読み替えて宜しいでしょうか｡御指示 GB-Dｔ9.5のみとしてください。
下さい。

97

A-014

7F HWC13の床下地について

7F HWC13の床下地について､仕上表(7)では鋼製床組H800ですが､構造図よりSL=FL-10の為､ｺﾝｸﾘｰﾄ直押と考えて宜しいでしょうか｡御指示下 お見込みの通りです。
さい｡

98

99

100

A-014

A-014

A-014
A-063

・５階床伏図 ― ＦＬ－１０を正としてください。

天井伏図を正としてください。

6F SW1･2､7F SW1～4の床下地について､仕上表(7)に記載がありません
お見込みの通りです。
が､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水が必要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

仕上表（７）において、７階ＳＷ１～４の床下地にコンクリート金ゴテ押えの指示がありますが７階平面詳細図に防水立上りの指示がある為、防水が７階ＳＷ１～４の防水につい必要と思われます。他の階同様、アスファルト防水を想定いたしますが宜 お見込みの通りです。
てしいですか。

ﾊﾞｽﾘﾌﾞ部結露受けについて

6F準備ｺｰﾅｰ(R/2-3通)
について

ﾊﾞｽﾘﾌﾞ部結露受けについて、仕上表で各SWの天井にｽﾃﾝﾚｽ結露受け付きと記載されておりますが、範囲は水下側一面と考えてよろしいでしょ
お見込みの通りです。
うか。御指示下さい。

6F準備ｺｰﾅｰ(R/2-3通)について､仕上表(7)の準備室3と読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。

10／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

101

A-014
A-063･064

102

A-014
A-076

103

A-014
A-107

104

A-15
A-327

質問の要旨

質問の内容

仕上表(7) 6F理学療法室･作業療法室の備考欄にｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝと記載が6F理学療法室･作業療法室 ありますが､平面詳細図には指示がありません｡必要と考えて宜しいでしょ 必要です。Q通り右側7-8通りの点線部分です。建築工事としてくださのｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝについてうか｡御指示下さい｡
い。

5～7F SW1～4の天井高さについて

6F浴室の天井について

5～7F SW1～4の天井高さについて､下記の様に相違しています｡･仕上表(7):CH2400･水廻り詳細図(6):CH2500
仕上表(7)を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

車庫の立上りの高さについて、仕上表(8)ではH100ですが､断面詳細図
ではH300と相違します。
車庫の立上りの高さについ
車庫の立上りの高さは仕上表(8)を正とし､H100と考えてよろしいでしょうてか。御指示下さい。

105

A-15
A-327
A-328

106

A-15
A-327
A-328

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 巾木につ 1F車庫 段床 防塵塗装～ｻｻﾗ桁小口取合に見切縁が必要であれば仕いて様･形状寸法をご指示下さい｡

107

A-019

A-019

109

A-019

110

A-019
S-02
S-24

111

A-019
S-113

接続開口についてお見込みの通りです。

6F浴室の天井について､6階天井伏図(2)より浴室用天井成形板(凡例L)とありますが､ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの為､不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さお見込みの通りです。
い。

1F車庫 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 巾木について
A-15図 H100
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 巾木につ A-327図 H300
いてとありますが､A-327図を正と考えてよろしいですか｡又､衝撃吸収ｺﾞﾑ下
H450･段床ｻｻﾗ桁小口部分もｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床と考えてよろしいです
か｡

108

回答

300を正とします。

お見込みの通りです。

見切縁は不要です。

本館～ﾘﾆｱｯｸと本館～既存救急ｾﾝﾀｰの接続開口高さは3.5m程度と考 本館免震層からリニアック棟、本館免震層から既存救急センター棟とのえて宜しいでしょうか。御指示下さい｡
接続の開口高さは1,800としてください。

湧水槽の天井仕上について､ﾋﾟｯﾄ階平面図では現場発泡ｳﾚﾀﾝとありますが､免震ﾋﾟｯﾄ下部のためｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修に読み替えて宜しいでしょう
湧水槽の天井仕上について か｡御指示下さい。
お見込みの通りです。

ピット階平面図に於いて、Ｋ～Ｌ’通り、１１～１２通りに防液堤Ｈ＝５００・
ウレタン塗膜防水（Ｘ－２）の指示がありますが、塗膜防水の施工範囲が免震ピット内防液堤の防水不明です。防液堤の立上り両面、天端及び防液堤内部の床に必要と想 塗膜防水不要とし、 打放B種（補修）とします。
について定いたしますが宜しいですか。

接続部工事範囲について

既存救急ｾﾝﾀｰとの接続部にて跳出す躯体のｺﾝｸﾘｰﾄ仕様は番号3と考お見込みの通りです。
え､計上場所は本館と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

通気管､通水管の径が意匠図では両方共φ150､構造図ではφ100とφ
通気管､通水管の径につい 200と相違しております｡て意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

11／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

112

A-019
S-23

湧水槽の範囲について

113

A-19

免震層ﾋﾟｯﾄの防油堤につい 免震層ﾋﾟｯﾄの防油堤について､防油堤内に設備基礎がありますがてH100(ﾍﾞﾀ基礎ﾀｲﾌﾟ)と考えてよろしいですか。

114

A-19

免震層ﾋﾟｯﾄの下部湧水槽に 免震層ﾋﾟｯﾄの下部湧水槽について､深さが構造図等で確認出来ません｡
H1,000としてください。
ついて
H1000と考えてよろしいですか。

115

A-19
A-167

免震層ﾋﾟｯﾄの下部湧水槽に 免震層ﾋﾟｯﾄの下部湧水槽について､MH(900角)がありますが部分詳細図
お見込みの通り。なお、900角は湧水槽の釜場とします。
ついて(2) D2-10 ﾏﾝﾎｰﾙ(φ600)に読み替えてよろしいですか｡

質問の内容

回答

湧水槽の範囲について､ﾋﾟｯﾄ階平面図はL-M/7-8通りに図示があります
が､基礎伏図の耐圧盤範囲よりM-N/7-8通りにも必要と考えて宜しいでお見込みの通りです。
しょうか｡御指示下さい。

H150としてください。

階段4のﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝについて､下記の様に相違しています｡･2～7階平面図､階段4詳細図:ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝあり･平面詳細図:ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝなし
116

A-021～026
A-045
A-051･054･057･060･063

階段4のﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝについて 2～7階平面図､階段4詳細を正と考えて宜しいでしょうか｡

2～7階平面図､階段4詳細図を正としてください。ルーフドレインは必要です。

又､ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝが不要の場合は階段4の踊場･踏面の排水溝も不要でしょうか｡御指示下さい｡
5階平面詳細図(2)の個室C(M-N/3-4通)について

5階平面詳細図(2)の個室C(M-N/3-4通)について､5階平面図に倣い､個室Fと読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。

117

A-024
A-060

118

A-028

東側立面図 3･5･6F 6～8通りの凡例Bについて､竪樋は示している為､凡
東側立面図の凡例Bについ
例Qに読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。
て119

A-028･029

南側及び東側立面図で外部階段部分の外壁に目地の記入がありませ外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板につん。押出成形ｾﾒﾝﾄ板 W600 親水性ﾌｯ素樹脂塗装をと解釈して宜しいで お見込みの通りです。
いてしょうか。御指示下さい。

120

A-029
A-045

階段4の手摺について

階段4の手摺について､下記の様に相違しています｡･南側立面図:凡例P ｱﾙﾐ手摺･階段4詳細図:ｽﾁｰﾙ+ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ

ステンレス製+ビニルハンドレールとします。

階段4詳細図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

121

A-029･065･066
S-32

外壁RC壁について

122

A-031

免震ﾋﾟｯﾄ擁壁(内部側)の仕上について南側立面図 5～7階 J通-3000及びL通+3000の袖壁小口が凡例N ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ打放し ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝの記入でRC壁と思われますが、構造伏図には壁 増し打ち込みで厚さは200㎜とし、配筋は縦D13＠200ダブル、横の記入がありません。 W200と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。 D10@200ダブルとします。ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝはフッ素樹脂塗装と読み替え、範又、ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝの範囲は袖壁全域と解釈して宜しいでしょうか。 併せて 囲は袖壁全域としてください。
御指示下さい。
免震ﾋﾟｯﾄ擁壁(内部側)の仕上について､矩計図(1)の排水溝と同じ塗膜防水と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

12／76

免震層ピット擁壁及び床は、ケイ酸質系浸透性塗布防水としてください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

123

A-031

止水板について124

A-031･166

125

A-032

質問の内容

回答

擁壁に土間が接続しますが、土間と擁壁接続面に止水板が図示されていませんが、必要なしと解釈して宜しいでしょうか。 必要な場合は止水板 非硫化ブチルゴム既製品 鉄板入り6×200としてください。
材種を併せて御指示下さい。

外壁側LGSの設置高につい 外壁側のLGSが壁凡例ではｽﾗﾌﾞ底まで､矩計図では天井止めと相違しま
壁凡例を正とします。
てす｡矩計図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

3F電気室の床ｽﾁｰﾙPLについて

3F電気室の床ｽﾁｰﾙPLについて､矩計図(2)より7a通部分に図示がありま
ｔ＝4.5、溶融亜鉛メッキとします。Wは図示の通り、Lは下部が外部の範
すが､表面仕上･厚み･範囲を御指示下さい｡
囲とします。

矩計図（２）に於いて、６通り梁～外壁が複合耐火部の様な図示となっておりますが、鉄骨とパネルとのクリアランスが２５０以上離れており、１時間
複合耐火部分の隙間塞ぎに 耐火Ｔ２５の認定範囲を超えております。その他の部分も同様のケースがお見込みの通りです。
ついて多いことから、矩計り図の複合耐火の表現部分は、全て、梁単体での耐火（FP060BM-9408）で見込むものと判断しますが宜しいですか。

126

A-032

127

A-032
S-28

3階電気室床の納まりについて、矩計図(2)では床ﾚﾍﾞﾙはFL±0の範囲
3階電気室の床の納まりにつ がありますが、3階床伏図では全面FL-310と相違しています。
いて矩計図(2)の納まりを正と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

128

A-032
S-28

上記質疑に関連し、矩計図(2)で外壁沿いに床にｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄの記載さ
3階電気室ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄの有 れておりますが、3階床伏図の納まり(全面FL-310)が正の場合でもｽﾁｰﾙお見込みの通りです。
無についてﾌﾟﾚｰﾄは必要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

129

A-032
S-28

上記質疑が正の場合、ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄの仕様はt=1.6 焼付塗装 W=500
3階電気室ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄの仕L=18000程度と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
様について

130

A-32

5FL 屋根立上り 外壁側ｱﾙﾐ 5FL 屋根立上り 外壁側ｱﾙﾐ水切について､設置場所はRCｱｺﾞが無い部 お見込みの通りです。水切のメーカー指定は特にございません。監督員
水切について分のみと考えてよろしいですか。又､水切のﾒｰｶｰ程度をご指示下さい。 に提示し了承を得て、施工してください。

131

A-32

ｽﾁｰﾙPLについてお見込みの通りです。

ｔ＝4.5とします。溶融亜鉛メッキとします。Wは図示の通り、Lは下部が外部の範囲とします。

A-32図 3F電気室 7a通り 床に｢ｽﾁｰﾙPL｣図示がありますが､板厚及び仕ｔ4.5、溶融亜鉛、溶接とします。
上･施工方法をご指示下さい｡

13／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

防水立上り用RC腰壁の隣接する部屋について､矩計図(4)より添付図部
分の納まりを御指示下さい。

132

A-034

防水立上り用RC腰壁の隣接する部屋について

133

A-036

サッシ受け鉄骨について

矩計図（６）において、１階廊下内部側のサッシ上部に受け鉄骨の図示ですが、部材メンバー・部材構成が不明です。御指示下さい。
矩計図（６）１階廊下内部側サッシ上部の受け鉄骨は必要ありあません。

134

A-036

サッシ受け鉄骨について

上記質疑において、上記のサッシ受け鉄骨は、天井高さまである自動ドアに必要と想定いたしますが宜しいですか。
サッシ受け鉄骨は必要ありません。

135

A-037
A-176

136

Ａ-037
Ａ-176

137

A-037.176

138

A-038

139

Ａ-038
Ａ-008

ＧＬ工法とし、ＬＧＳ部ﾎﾞｰﾄﾞとはシールで見切ります。

3Fﾃﾗｽ植栽廻りの塗装について､下記の様に相違しています｡･矩計図(7):ﾌｯ素樹脂塗装
3Fﾃﾗｽ植栽廻りの塗装につ ･部分詳細図(11)<D11-3>:ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装
いて
ﾌｯ素樹脂塗装を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
３階テラス１通り側立上り仕上に相違があります。
・矩計図（７） ― フッ素樹脂塗装
３階テラス立上りの仕上につ・部分詳細図（１１） ― アクリルシリコン塗装
いて
フッ素樹脂塗装を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

３階テラスのパラペット仕上が下記の様に異なります。矩計図(７)を正と考えてよろしいでしょうか。御指示ください。
3階ﾃﾗｽ塗装仕上について ＊矩計図(７)：フッ素樹脂塗装
お見込みの通りです。
＊部分詳細図(１１)：アクリルシリコン塗装
免震擁壁の地上部仕上につ 矩計図(8) 免震擁壁の地上部仕上について､打放補修仕上と考えて宜し
塗膜防水（Y-１）としてください。
いていでしょうか｡御指示下さい｡
６階屋根パラペット天端の仕上に相違があります。
・矩計図（８） ― アルミ笠木
６階屋根パラペット天端の仕・外装・外構仕上表 ― 塗膜防水（Ｘ－２）
上について
アルミ笠木を正と考えて宜しいですか。

14／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

140

A-039
A-059･060
A-176

141

Ａ-041

142

Ａ-041

143

A-041

144

Ａ-041
Ａ-051

145

A-041
A-052

146

A-042
A-043

質問の要旨

質問の内容

5F光庭(E･W)のｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管について､設置位置は各3か所の合計6か
光庭のｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管につい所と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡て回答

4か所とします。

矩計図（１１）において、２階リニアック棟取合い部に片持ちスラブの指示
２階リニアック棟取合い部片 がありますが、仕上が不明です。ウレタンゴムアス複合防水と想定いたしお見込みの通りです。
持ちスラブの仕上について ますが宜しいですか。
矩計図（１１）において、２階リニアック棟取合い部に片持ちスラブ部の手２階リニアック棟取合い部片摺に「横桟３本」とありますが、姿図では２本しかありません。姿図通り２本持ちスラブ部手摺の詳細にお見込みの通りです。
と想定いたしますが宜しいですか。
ついて手摺ＥＸＰ．Ｊについて

リニアック棟と取り合う屋根に手摺が有りますが､仕上が不明です｡溶融亜
お見込みの通りです。
鉛メッキと考えて宜しいでしょうか。御指示ください。

２階リニアック棟取合い片持ちスラブ部の手摺の仕様に相違があります。
２階リニアック棟取合い部片・矩計図（１１） ― スチール
持ちスラブ部の手摺についお見込みの通りです。
・２階平面詳細図（２） ― アルミ手すり２てスチールを正と考えて宜しいですか。
2FLの本館～ﾘﾆｱｯｸ棟取合部について､下記項目を御指示下さい｡①跳ね出しｽﾗﾌﾞは屋根1とし複合防水と考えて宜しいでしょうか｡
2FLの本館～ﾘﾆｱｯｸ棟取合①お見込みの通りです。
②手摺が矩計図(11)ではｽﾁｰﾙですが､2階平面詳細図(3)ではｱﾙﾐ手摺部について②お見込みの通りです。
2とあり相違しています｡ｽﾁｰﾙ手摺と考えて宜しいでしょうか｡
階段室1･2について､階段詳細図に梁の図示がありますが､納まりは壁仕
階段室1･2の梁納まりについ
ＬＧＳ+ＦＫ ｔ6にてお見積もりください。
上+PBt12.5+12.5+LGSW65と考えて宜しいでしょうか｡て147

A-042～044
A-046
S-73

階段踏面 ﾓﾙﾀﾙの厚みについて148

A-042･043

階段梁型の仕上について

149

A-043
A-044

階段室2の段裏について

150

A-043
A-044

階段室2の間仕切について

階段踏面 ﾓﾙﾀﾙの厚みについて､下記の様に相違しています｡･階段1～3詳細図･ｽﾀｯﾌ階段詳細図:t40･階段詳細図(1) C部詳細図:t45
階段1～3詳細図･ｽﾀｯﾌ階段詳細図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

構造図を正とし45ｍｍとします。

階段１・２詳細図において、梁型に仕上の図示がありますが、仕様が不明です。壁同様にＥＰ－Ｓｉ＋硬質石膏ボードＴ９．５＋石膏ボードＴ１２．５を
ＬＧＳ+ＦＫ ｔ6にてお見積もりください。
想定いたしますが宜しいですか。
階段室2の段裏について､階段2詳細図(断面詳細図A･B)より1F部分の床は､階段3と同様ALC床t125を見込むと考えて宜しいでしょうか｡御指示下
お見込みの通りです。
さい。
階段室2の間仕切について､階段2詳細図(断面詳細図A)より､5通部分は階段3と同じALC壁t100を見込むと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さＷＴ-1とします。
い。

15／76

№

151

152

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

A-044

階段室3 床ALCの厚みについてA-044

階段室3 間仕切ALCの厚みについて153

A-044

階段室3(免震部-1F)の仕上について

154

A-044

階段室3の
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟについて

質問の内容

回答

階段室3 床ALCの厚みについて､階段3詳細図(区画部詳細図)よりt1250とありますが､t125に読み替えて宜しいでしょうか｡
階段室3 床ALCの厚みt125としてください。仕様はC種 としてください。
又､仕様はC種と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
階段室3 間仕切ALCの厚みについて､階段3詳細図(区画部詳細図)より
t1000とありますが､t100に読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
又､仕様はC種 縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ工法と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
階段室3(免震部-1F)の仕上について､床･壁･天井共に下地材表しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

階段室3 間仕切ALCの厚みt100としてください。仕様はC種 縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ
工法としてください。

床はモルタル素地、壁及び天井はEP-Siとしてください。

階段室3のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟについて､階段3詳細図(下端詳細図)に図示がありま
せんが､免震部～1F部分にも1～RF同様､ｽﾃﾝﾚｽ製のﾉﾝｽﾘｯﾌﾟを見込む
お見込みの通りです。
と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
階段4の下記項目について御指示下さい｡①踊場･踏面の排水溝W100×H10の仕上は塗膜防水 X-2と考えて宜しいでしょうか｡②踊場･踏面 ｳﾚﾀﾝ系合成樹脂塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)のﾒｰｶｰ･品番を御指示下 ①お見込みの通りです。
さい｡②中等品とします。
③階段4詳細図の4階平面図に目隠しﾙｰﾊﾞｰとありますが､誤記と考え不 ③お見込みの通りです。
要で宜しいでしょうか｡必要な場合は､仕様･詳細･施工範囲を御指示下さ
い｡

155

A-045

階段4の各項目について

156

Ａ-045

階段４詳細図において、５～７階の鉄骨階段とバルコニーの間に隙間埋
階段４～バルコニーの間のめの塞ぎプレートの指示がありますが、仕様・詳細が不明です。御指示 スチールプレートｔ３．２ 溶融亜鉛鍍金W300 埋込としてください。
取合い納まりについて
下さい。

157

Ａ-045

階段４踏面・踊場ウレタン系 階段４詳細図において、階段踏面・踊場にウレタン系合成樹脂塗床の指合成樹脂塗床のメーカー・品 示がありますが、メーカー・品番が不明です。御指示下さい。
Ａ-007に図示の通りです。
番について

158

A-045

外部階段 2～4階ﾊﾞﾙｺﾆｰに渡る階段手摺の外壁側（U通）は壁付手摺と外部階段 2～4階ﾊﾞﾙｺﾆｰにステンレス製+半硬質耐候性樹脂二層成形（抗菌剤・光触媒入）+アルミ
解釈して宜しいでしょうか。 壁付手摺の場合、仕様を併せて御指示下さ渡る階段手摺について
製ブラケットとします。
い。

A-046

スタッフ階段詳細図において、１階～３階の一部にＣＨ＝２，５００の指示がありますが、天井の仕上が不明です。最上階同様にＥＰ－Ｓｉ＋不燃積
スタッフ階段の天井についてお見込みの通りです。
層石膏ボードＴ９．５＋石膏ボードＴ１２．５を想定いたしますが宜しいで
すか。

159

160

A-046

スタッフ階段詳細図において、１階～３階に下り壁の図示がありますが、スタッフ階段の下り壁につい 仕上が不明です。ＥＰ－Ｓｉ＋硬質石膏ボードＴ９．５＋石膏ボードＴ１２．
GB-R12.5+12.5+EP-Siとしてください。
て５を想定いたしますが宜しいですか。

16／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

161

A-047

EXP.Jについて

図示Ａ部の仕様はＡ-211EXPJ図TE-2ですか。立面についてご指示くだお見込みの通りです。Ｈ1100とします。
さい。

A-047

EXP.Jについて

図示B部にはＡ-211EXPJ図TE-1は不要ですか。

質問の内容

162

163

回答

お見込みの通りです。Ｈ1100とします。

A-047

CT室等の補助手摺について、1階平面詳細図(1)でCT1･2撮影室に補助CT室等の補助手摺につい 手摺の様な表記がありますが、平面詳細図のみの記載となっており形
L型手摺 TOTO T１１２CL９同等としてください。
て状･仕様が不明です。仕様及びﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。

164

A-047
A-112

手摺の範囲について

165

A-047
A-112

開口一方枠について

1階廊下2手摺について、1階平面詳細図(1)で手摺（下地補強）が記載されておりますが、1階雑伏図では記載されておりません。不要と考えてよろしいでしょうか。
必要とします。雑伏図を正とします。平詳のみにある場合は、そちらも見
又、手摺範囲は雑伏図を正と考えてよろしいでしょうか。
込んでください。
平面詳細図が正の場合、改めて雑伏図にて手摺範囲を御指示下さい。
1階更衣室1～4開口一方枠について、1階平面詳細図(1)で更衣室1～4に開口一方枠の表記がありますが、1階雑伏図では記載されておりませ
お見込みの通りです。
ん。必要と考え3か所見込んでよろしいでしょうか。御指示下さい。

17／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

166

A-047～A-049

ＡＬＣ床について１階平面詳細図において、１階ＦＳ１～３にＡＬＣ床の指示がありますが、厚さが不明です。Ｔ１００と想定いたしますが宜しいですか。

167

A-047～049

1FFS1～3の
床ALCについて

1F FS1～3の床ALCについて､1階平面詳細図に指示がありますが､四周 ALC版ｔ150のスパン2790㎜以内に1か所、梁スパンが短くなる方向にH取付金物の仕様･寸法を御指示下さい。
300×150×6.5×9（GPL-9,HTB ３－M20 ）を設けてください。

168

A-047～049
S-26

1FFS1～3の
床ALCについて

1FFS1～3の床ALCについて､1階平面詳細図(1)～(3)に図示があります
が､t125 C種と考えて宜しいでしょうか｡
又､構造図より､床ALC下部にｽﾗﾌﾞ下がり-1250がありますが､納まりを御指示下さい｡

169

A-047～70

機械室の外壁廻りについて､平面詳細図より､胴縁の有無が各階によって機械室の外壁廻りについて 異なりますが､全て胴縁(壁凡例:W-4a)を見込むと考えて宜しいでしょう お見込みの通りです。
か｡御指示下さい｡

170

A-047･048・274

一般撮影室1～4の寸法につ 1階一般撮影室1～4の部屋寸法が、平面詳細図と医療機器詳細図で相お見込みの通りです。
いて違します。平面詳細図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

171

A-047･048・274

一般撮影室1～4の寸法につ 上記質疑で医療機器詳細図が正しい場合、影響が及ぶ範囲の平面詳いて細図等を御指示下さい。

172

A-048

1F FS3･機械室3の間仕切ALCについて

1F FS3･機械室3の間仕切ALCについて､1階平面詳細図(2)に指示があお見込みの通りです。
りますが､C種 縦壁ﾛｯｷﾝｸﾞ構法と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

173

A-048

間仕切の仕様について

１階平面詳細図（２）において、Ｒ～Ｔ通り・５通り生理検査受付・ホールに
Ｈ＝１，６００の間仕切がありますが、壁符号が不明です。Ｗ－３を想定い W-1とします。
たしますが宜しいですか。

174

A-048

１階平面詳細図（２）において、Ｔ～Ｕ通り・５通りの壁に「ＡＬＣパネルｔ＝
間仕切ＡＬＣパネルについて １００」の指示がありますが、「壁符号：ＷＴ-１・Ｗ-２Ｇ」も指示がある為、Ａ 必要とします。
ＬＣパネルｔ＝１００は不要として想定いたしますが宜しいですか。

175

A-048

ＡＬＣパネルの仕様について

上記において、ＡＬＣパネルが必要な場合、仕様（縦張ｏｒ横張）が不明で縦張としてください。
す。御指示下さい。

176

A-048

開口三方枠について

1階X線TV室の洗面室開口部について、開口三方枠を見込んでよろしい
お見込みの通りです。
でしょうか。御指示下さい。

18／76

回答

125としてください。

お見込みの通りです。但し、Ｆ種 ｔ150とします。
将来のＥＶピット対応のため、他ＥＶ同様とし、打放しＢ種（補修）仕上げとします。

平面詳細図を正としてください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

A-048
A-036
A-037

アルミ手摺について

質問の内容

回答

図示Ａ部のアルミ手スリ2の詳細をご指示ください。又、図示B部アルミ手ＦＢ手摺（部分詳細図）、図示の通りです。
スリの詳細をご指示ください。

177

19／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

178

A-048
A-166

間仕切の仕様について

１階平面詳細図（２）において、Ｌ～Ｍ通り・３～４通り放射線受付１～操作ホール間に間仕切がありますが、壁符号が不明です。Ｗ－４として宜し お見込みの通りです。
いですか。

179

A-048他

階段室複壁について

１階平面詳細図（２）他において、Ｍ通り・５～６通り階段３に複壁の図示がありますが、壁符号が不明です。Ｗ－２ａを想定いたしますが宜しいで お見込みの通りです。
すか。

180

A-48

1F機械室3の壁について

1F機械室3の壁について､5通りが一部ALCﾊﾟﾈﾙ表しとなりますが､ｼｰﾗｰ
お見込みの通りです。
処理は必要と考えてよろしいですか｡

181

A-049

1階平面詳細図(3) 泌尿器科診察室(10･M通り)に排水口とありますが､建1F泌尿器科検査室の排水築工事で見込むものがありましたら､仕様･詳細を御指示下さい｡
衛生設備工事です。
口について

182

A-049

183

A-049
A-093

184

A-049
A-112

質問の内容

回答

1F SW前室の仕上について､仕上表に無い為不明です｡1F汚染検査室
1F SW前室の仕上について に倣うと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

3F脱衣室4と同様としてください。

職員玄関の軒天井について､EP-G/ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6.0/LGSと考えて
職員玄関の軒天井について 宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

風除室の手摺について

風除室の手摺について、手摺TB-3の範囲及び形状が雑伏図と平面詳
細図で相違しています。
雑詳細図を正とし、下記と通りと考えてよろしいでしょうか。異なる場合はTB-3の範囲及び形状を改めて御指示下さい。
雑伏図を正としてください。
■風除室1：W1000 2か所、W800 1か所
風除室4にもW800 4ヵ所を見込んでください。
■風除室2：W1000 2か所、W800 2か所■風除室3：W800 4か所■風除室4：無し

１階平面詳細図（３）及び１階天井伏図（３）に於いて、Ｉ～Ｉ’通り・７～８通
エスカレーター下部部屋の りのＡＴＭ・ＡＴＭメンテナンス室がエスカレーター下部となりますが、天
天井はエスカレーターの鋼板塗装仕上げとします。
天井の納まりについて
井下地の納まり詳細（軽鉄下地の受け材等）が不明です。詳細を御指示
下さい。

185

A-049･093

186

A-050

2階平面詳細図(1) 産婦人科内診室1･2(2-5･C通り)に排水口とあります
2F産婦人科診察室の排水が､建築工事で見込むものがありましたら､仕様･詳細を御指示下さい｡
口について

187

A-050
A-094

２階点滴室の待合２側入の口カーテンレールの有無に相違があります。
・２階平面詳細図（１） ― 有り
カーテンレールの有無につ・２階天井伏図（１） ― 無し
お見込みの通りです。
いて有りを正と考えて宜しいですか。

188

A-51･S-27

2F当直室2の床下地につい 2F当直室2の床下地について､ｽﾗﾌﾞが下っていますが､ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ(B)下
お見込みの通りです。
てにOAﾌﾛｱH200を見込んでよろしいですか｡
20／76

衛生設備工事です。

№

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

２階ＥＶ－８横の計測室のカーテンレールの有無に相違があります。
・２階平面詳細図（２） ― 有り
カーテンレールの有無につ・２階天井伏図（２） ― 無し
いて有りを正と考えて宜しいですか。

189

A-051
A-095

190

A-052
A-053
A-055

丸柱について191

A-52

窓下FIXﾕﾆｯﾄについて

192

Ａ-053

193

A-053.059.060

質問の内容

回答

お見込みの通りです。

丸柱について､下記室は耐火被覆面に壁仕上(ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ又は吹付塗装C)と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
･2Fﾚｽﾄﾗﾝ(職員)お見込みの通りです。EP-Siとしてください。
･3F廊下･3F副院長室22F平面詳細図で2F隔離室8に窓下FIXﾕﾆｯﾄのような図示が有りますが､
家具ｷｰﾌﾟﾗﾝに記載が有りません｡
お見込みの通りです。
F-65と同様の家具が取り付くと考えてよろしいですか｡

３階平面詳細図（１）において、テラスウッドデッキにルーフドレイン点検
テラス他ウッドデッキ部の用の点検口が必要と思われますが、寸法・詳細が不明です。御指示下さルーフドレイン用点検口につﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ設置部:点検口 300角とします。
い。
いてウッドデッキについて

３階テラス､５階光庭ウッドデッキに点検口３００角が各２か所必要と考えて ・ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ設置部:点検口 300角
宜しいでしょうか。御指示ください。
・ﾏﾝﾎｰﾙφ600設置部:点検口 800角としてください。

3Fｽﾀｯﾌｺﾓﾝｽﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(岡村製作所ﾏｯﾌﾙ同等品)のH寸法につい
3Fｽﾀｯﾌｺﾓﾝｽﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ て､参考数量書P305に倣い H1460と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さお見込みの通りです。
(PT)のH寸法についてい｡

194

A-053･054

195

A-053・054

3階平面詳細図（１）・（２）において、スタッフコモンズにあるＰＴに「岡村製スタッフコモンズのＰＴについ
作所マッフル同等品（本工事）」と記載がありますが、パーテーション高さ H1460としてください。
てが不明です。パーテーション高さを御指示下さい。

196

A-053･055

3Fﾃﾗｽ植栽部のﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝについて､ﾄﾞﾚｲﾝｶﾊﾞｰが必要と思われます｡仕
3Fﾃﾗｽ植栽部のﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ様･寸法を御指示下さい｡
グリーンシステム ドレインカバー同等品とします。
について

197

A-053･056･059･062･065

198

A-054
A-098

199

A-054
A-098

階段室複壁について

３～７階平面詳細図（１）において、Ｂ～Ｃ通り・５～６通り階段２廻りに複壁の図示がありますが、壁符号が不明です。３階同様にＷ－２ａを想定い お見込みの通りです。
たしますが宜しいですか。

３階男子更衣室入口のカーテンレールの有無に相違があります。
・３階平面詳細図（２） ― カーテンレールと想定できる凡例の記載有り
カーテンレールの有無につ・３階天井伏図（２） ― 無し
お見込みの通りです。
いて有りを正と考えて宜しいですか。

上記質疑に関連しますが、３階男子更衣室入口にカーテンレールがある
カーテンレールの有無につ 場合、３階女子更衣室の入口には、３階平面詳細図（２）・３階天井伏図
お見込みの通りです。
いて（２）ではカーテンレールの図示はありませんが、３階男子更衣室入口同様にカーテンレールが必要としてよろしいですか。

21／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

200

A-55

3F更衣室1･2について

201

A-055

202

A-058

4階平面詳細図(3) 処置室(10-11･K通り)に排水口とありますが､建築工
4F処置室の排水口について 事で見込むものがありましたら､仕様･詳細を御指示下さい｡

203

A-058
A-077

4F病室 N406(I'-K/13通)
について

質問の内容

回答

3F 更衣室1･2について､平面詳細図に実線が見受けられますが床段差ございません。備品の棚を想定しています。
等があるのでしょうか｡必要であれば詳細をご指示下さい｡

3階平面詳細図(3) 屋根2 10通り外壁側の機械基礎について､6.0×1.2
3FL屋根2の機械基礎につい×0.3と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡てお見込みの通りです。

衛生設備工事です。

4F病室 N406(I'-K/13通)について､病室詳細図(1)では個室A(陰圧)です
が､4階平面詳細図(3)に倣い､個室E(陰圧)と読み替えて宜しいでしょう
お見込みの通りです。
か｡御指示下さい｡
5F光庭(E･W)のｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷについて､ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ･ﾏﾝﾎｰﾙφ600設置部に点検口が必要と思われます｡下記の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。
①ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ設置部:点検口 300角
②ﾏﾝﾎｰﾙφ600設置部:点検口 800角

204

A-059

光庭のｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷについて

205

Ａ-059
・039

中庭（Ｗ）床面のＯＦ（オー ５階平面詳細図（１）において、中庭（Ｗ）床面にＯＦ（オーバーフロー管）
ステンレス製60φとします。A-39図の通りです。
バーフロー管）について の指示がありますが、仕様・納まり詳細が不明です。御指示下さい。

206

A-060
A-125

5FGCU･未熟児室～授乳室 5FGCU･未熟児室～授乳室(7-8･M通り)のPT(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)について､建具 スチールパーテーションの上ビニルクロス貼りとしてください。高さは天井のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝについて
符号案内図に記載がありません｡仕様･詳細を御指示下さい｡
までとしてください。

207

A-063.071.171

208

A-063.126.154

209

A-63

210

A-63

洗面ｶｳﾝﾀｰについて

D6-14の洗面ｶｳﾝﾀｰは､6階平面詳細図のﾘﾊﾋﾞﾘﾗｳﾝｼﾞの洗面ｶｳﾝﾀｰに指示がありますが、WC他の洗面ｶｳﾝﾀｰの詳細図が見当たりません。特
お見込みの通りです。
記なき洗面ｶｳﾝﾀｰは､人工大理石と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

ＴＦの建具符号について

６階建具符号案内図、Ｍ－Ｑ通り／６－７通り部、理学療法室にＴＦの建具符号がありますが、建具表にて不明です。ＴＦ：固定ガラス垂壁を３か所追加し、TF601：W8,483 TF602：W8,580 TF603：W8,283 すべてH500･ＴＦ－６０１：Ｗ８５００×Ｈ５００、ｺｰﾅｰ型
仕様はお見込みの通りです。
･ＴＦ－６０２：Ｗ８５００×Ｈ５００、･ＴＦ－６０３：Ｗ８３００×Ｈ５００、
仕様はＴＦ－４０１に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

6F理学療法室･作業療法室
6F作業療法室の畳について､仕様･程度･畳厚をご指示下さい｡の畳について木床について

A-208図F-82に図示の通り。

6F作業療法室の畳下については｡束立床組を見込んでよろしいですか｡
A-208図F-82に図示の通り。
樹種･等級等をご指示下さい｡

22／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

211

A-63

質問の要旨

8F機械室の防油堤について､下記の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
8F機械室の防油堤について ①防油堤内床､笠木:防塵塗装/ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝
②防油堤立上:防塵塗装/ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

A-068

213

A-069

設備基礎について

214

A-071

WCの洗面ｶｳﾝﾀｰについて

215

A-071

間接照明ﾎﾞｯｸｽの仕上
について

A-071
A-169

A-071～076
217

P-102～106

218

A-071･073･074･076

219

A-71

220

A-072

221

A-076

222

A-076

回答

6F理学療法室･作業療法室
6F作業療法室の畳廻り上框について､仕様･仕上･寸法をご指示下さい｡ A-208図F-82に図示の通り。
の上框について

212

216

質問の内容

お見込みの通りです。

屋上ｱｽﾌｧﾙト露出断熱防水(DI-2)部の設備基礎 H300は基礎下ﾙｰﾌｨﾝ
基礎は躯体一体としてお見積もりください。
ｸﾞ増張の上、後打ｺﾝｸﾘｰﾄと解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。
各階WCの洗面ｶｳﾝﾀｰについて､仕様･詳細を御指示下さい｡

アイカ セットインタイプLとしてください。

洗面ｶｳﾝﾀｰ上部天井間接照明ﾎﾞｯｸｽについて、水廻り詳細図で洗面ｶｳﾝﾀｰ上部に間接照明ﾎﾞｯｸｽが記載されておりますが、仕上が不明です。
L-3と同様としてください。
W100×H100、PB貼t12.5+ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ、ｱﾙﾐ見切縁と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

各階WCの洗面ｶｳﾝﾀｰ上部鏡のH寸法が下記の様に相違しています｡･水廻り詳細図:H780
WCの洗面ｶｳﾝﾀｰ上部鏡の･部分詳細図(4) D4-5:H900
H寸法についてH780と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
ＭＷＣ・ＷＷＣの化粧鏡の仕様・形状の相違があります。
ＭＷＣ・ＷＷＣの化粧鏡の仕 ・水廻り詳細図（１）～（６） ― 耐食鏡Ｔ５ カウンター巾×Ｈ７８０
様・形状について・衛生器具表（１）～（５） ― Ｗ３５０×Ｈ８００ ＹＭ３５８０ＦＣ
耐食鏡Ｔ５ カウンター巾×Ｈ７８０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

水廻り詳細図（１）（３）（４）（６）において、洗面カウンター上部の天井面に間接照明がありますが、間接照明ボックスの仕様・形状が不明です。詳各ＷＣの間接照明について
L-3と同様としてください。
細を御指示下さい。
展開図 WWC1の化粧鏡上部に照明ﾎﾞｯｸｽが見受られますが､ﾎﾞｯｸｽ込で
ﾄｲﾚ鏡上照明ﾎﾞｯｸｽについて 電気工事と考えてよろしいですか｡ﾎﾞｯｸｽが建築工事であれば､仕様･詳 L-3と同様としてください。
細をご指示下さい｡
水廻り詳細図（２）において、２階レストラン（厨房）の展開図Ａ・Ｃ・Ｄ面のレストラン厨房の開口枠につ 配膳・下膳カウンター開口廻りに開口枠と思われる図示がありますが、仕不要としてください。
いて様・形状が不明です。仕様・形状を御指示下さい。

5～7F機械浴室1･2のｽﾃﾝﾚｽ手摺について

5～7F機械浴室1･2のｽﾃﾝﾚｽ手摺について､水廻り詳細図(6)より壁3面に
SW２同様のSUS手摺です。手摺：ステンレス製34φHL 受金物：ステンレ
図示がありますが､詳細を御指示下さい｡
ス製@1,200以内 丸座：ステンレス製60φｔ３

水廻り詳細図(6) 4F SW3の下記項目の仕様･詳細を御指示下さい｡
SW3 SW手摺･洗面器置場の ①SW手摺仕様について②洗面器置場
23／76①SW２同様のSUS手摺です。手摺：ステンレス製34φHL 受金物：ステンレス製@1,200以内 丸座：ステンレス製60φｔ３②洗面器置場 TOTOEWB６５０G

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

水廻り詳細図(6)の注記について「6F東側ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟HWC1･2､WC､洗面ｺｰﾅｰに前方ﾎﾞｰﾄﾞ･前方手摺各1か所設置」とありますが､東側ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟には該当する部屋が見当たりません｡又､部分詳細図
6F東病棟HWC11,12には前方ボード（D5-9）。
(5)D5-9では全てのHWCに取り付くような表記となっています。
リハビリラウンジ洗面コーナーには前方手摺を見込んでください。
6F HWC9～15に部分詳細図の手摺等が取り付くと考えてよろしいです
か｡

223

A-76
A-170
A-63

224

A-077

個室A・B・Cの壁化粧ｹｲｶﾙ板の範囲が病室詳細図内の平面詳細図と展病室壁化粧ｹｲｶﾙ板の範囲
開図で相違します。展開図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さ お見込みの通りです。
について
い。

225

A-077

4床室の洗面廻り壁化粧ｹｲｶ 4床室の洗面廻りFK-Dは個室と同様にFK-D3と読み替えて宜しいでしょ
洗面廻りのみFK-Dとしてください。
ﾙ板の仕様についてうか｡御指示下さい｡

226

A-077～079

227

A-077～079
A-094～111
A-031･033

228

A-077～079
A-094～111
A-031･033

水廻り詳細図について

病室内のｳｫｰﾙｹｱﾕﾆｯﾄが建築工事の場合は仕様･詳細を御指示下さ病室のｳｫｰﾙｹｱﾕﾆｯﾄについい｡てA-244～A-247 カウンターユニット詳細図を参照ください。

ブラインドボックスの取付位置に相違があります。
・病室詳細図（１）～（３） ― サッシ額縁の内々（Ｌ型）
・１階天井伏図（１）～７階天井伏図（３） ― サッシ額縁外の天井埋込み
病室内のべドサイドのサッシAW-17については、全てサッシ額縁の内々
ブラインドボックスの取付け （コ型）
（Ｌ型）としてください。その他は全てサッシ額縁外の天井埋込み（コ型）と位置について・矩計図（１）（３） ― サッシ額縁外の天井埋込み（コ型）
してください。
全てのサッシのついて、サッシ額縁の内々（Ｌ型）を正と考えて宜しいですか。
上記質疑に関連しますが、ブラインドボックスが天井埋込となる場合、下記をご指示下さい。
ブラインドボックスの仕様・形 ①埋込みとなる範囲
状について②埋込みカーテンボックスの仕様・形状③同等メーカー・品番①全てのサッシのついて埋込としてください。病室内のべドサイドのサッ
シAW-17については、全てサッシ額縁の内々（Ｌ型）としてください。その他は全てサッシ額縁外の天井埋込み（コ型）としてください。
②（Ｌ型）（コ型） 共に合成樹脂製としてください。
③カイダーベースボード L-BOX（レール付き）B-BOX（レール付き）同等

229

A-077･172

展開図で個室A他のｿﾌｧ横にﾍﾞｯﾄ前の病室ｺﾝｿｰﾙの様な図示がありま
すが､納まりが不明です｡間接照明(病室ｺﾝｿｰﾙ)に倣うものと解釈して宜個室ｺﾝｿｰﾙ横の納まりにつしいでしょうか。又､FL+1600の位置に実線が無い為､FL+1600～2500の お見込みの通りです。
いて強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞの増張は不要と解釈して宜しいでしょうか。併せて御指示
下さい｡

230

A-077･221

病室詳細図で無菌個室にﾛｯｶｰ･ﾍﾞｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ･ﾗｲﾆﾝｸﾞの図示があります
無菌個室内家具等について が､無菌個室ﾕﾆｯﾄ詳細図には見当たりません｡不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

231

A-078･172

展開図で2床室B・Cの病室棚板横に､H900程度のﾌｶｼ壁の図示がありま
2床室ｺﾝｿｰﾙ横の納まりにつお見込みの通りです。
すが､納まりが不明です｡間接照明(病室ｺﾝｿｰﾙ)に倣うものとし､強化石膏
いて
Hはベッド後ろのふかし壁と同様の高さとしてください。
ﾎﾞｰﾄﾞの増張は不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい｡

232

A-080

1-2F SHIMADAﾌﾟﾗｻﾞの天井高さについてﾍﾞｯﾄﾞｶﾞｰﾄは、設置してください。

1-2F SHIMADAﾌﾟﾗｻﾞの天井高さについて､下記の様に相違しています｡･主要展開図(1)B面:H7000･主要展開図(1)D面:H8400
お見込みの通りです。
主要展開図(1)B面を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

24／76

№

233

234

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）
Ａ-084他

A-091

質問の要旨

質問の内容

回答

主要展開図（５）他において、廊下１他で不燃木パネル・吹付塗装Ｃ等の壁異種仕上取合い見切りに 壁仕上が変わる場所に見切が必要と思われますが、仕様が不明です。
スチールFB 6×30焼付塗装としてください。
ついて御指示下さい。

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽについて

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽについて、天井伏図でBB：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 ｶｲﾀﾞｰ
ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ同等品 ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙﾀﾞﾌﾞﾙと記載されておりますが、ｶｰﾃ すべてBB：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 合成樹脂製 ｶｲﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾄﾞ同等品 ｱﾙﾐ
ﾝﾎﾞｯｸｽは病室のみとし、それ以外はﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽと考えてよろしいで製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙﾀﾞﾌﾞﾙとしてください。
しょうか。
2F患者ﾗｳﾝｼﾞ･ｾﾝﾀｰｽﾄﾘｰﾄの天井について､2階天井伏図(1)に添付図の図示がありますが､詳細を御指示下さい。

235

A-094

236

A-094
A-050

2F患者ﾗｳﾝｼﾞ･ｾﾝﾀｰｽﾄﾘｰﾄの天井についてSW107,211です。

２階隔離室１・２のカーテンレールの有無に相違があります。
カーテンレールの有無につ ・２階天井伏図（１） ― 有り
いて・２階平面詳細図（１） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

237

A-096
A-010

天井仕上の相違について

２階レストラン（一般）の天井仕上ＧＢ－Ｄｔ９．５（スクエア）上のＥＰ－Ｓｉの有無に相違があります。
お見込みの通りです。
・２階天井伏図（３） ― 有り
・仕上表（３） ― 無し
２階天井伏図（３）を正と考えて宜しいですか。

238

A-096
A-098

LGS固定下り壁の高さについて

LGS固定下り壁の高さについて､下記室が不明です｡すべてH300と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
H500としてください。
①2Fﾚｽﾄﾗﾝ(厨房)②3階廊下7

239

A-097
A-172

3Fｽﾀｯﾌｺﾓﾝｽﾞの
間接照明L-5について

3Fｽﾀｯﾌｺﾓﾝｽﾞの間接照明L-5について､天井仕上が下記の様に相違しています｡･3階天井伏図(1):GB-Rt12.5+ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(凡例F)
GB-Rt12.5+GB-NCt9.5+EP-Si(凡例C)･部分詳細図(7)D7-4:
お見込みの通りです。
GB-Rt12.5+GB-NCt9.5+吹付塗装
GB-Rt12.5+EP
3階天井伏図(1)を正と考えて宜しいでしょうか｡
又､違う場合､吹付塗装A～Cの種類を御指示下さい。

240

A-097～099
A-011

３階廊下３の天井仕上に相違があります。
・３階天井伏図（１）～（３） ― 化粧石膏ボードＴ９．５
３階廊下３天井仕上の相違
・仕上表（４） ― 石膏ボードＴ１２．５＋ビニルクロス
化粧石膏ボードＴ９．５を正と考えて宜しいですか。
25／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

３階スタッフコモンズの天井仕上に相違があります。
・３階天井伏図（１）・（２） ― ビニルクロス＋石膏ボードＴ１２．５（ＣＨ＝２，５００）・ＥＰ－Ｓｉ＋不燃積層石膏ボードＴ９．５＋石膏ボードＴ１２．５
スタッフコモンズの天井仕上・仕上表（５） ― ＥＰ－Ｓｉ＋不燃積層石膏ボードＴ９．５＋石膏ボードＴ お見込みの通りです。
の相違
１２．５
天井伏図を正と考えて宜しいですか。

241

Ａ-097・098
Ａ-012

242

A-100
A-154

243

A-104

天井伏図凡例Nについて

244

A-109

７階天井伏図において、下記の部屋の窓部分にブラインドボックスの図示がありませんが、他の病室同様にブラインドボックスが必要としてよろし
ブラインドボックスの有無に いですか。
お見込みの通りです。
ついて①個室Ｅ Ｗ７１０ ＷＣ内②個室Ｃ Ｗ７１８③個室Ｃ Ｗ７１９

245

A-114
A-011

246

A-115
A-013

４階廊下の腰壁の相違

４階廊下１～５の腰壁の有無に相違があります。
・４階雑伏図 ― 強化ビニルクロスＨ＝８００まで
・仕上表（６） ― 無し
強化ビニルクロスＨ＝８００までを正と考えて宜しいですか。

247

A-115
A-118

4・7階SW3の縦型手摺について

4･7階SW3の縦型手摺について、4･7階雑伏図にTT-1：縦型手摺が記載されておりませんが、他SW同様に各2か所見込んでよろしいでしょうか。 お見込みの通りです。
御指示下さい。

248

A-115
A-168

4FOPｽﾀｯﾌﾗｳﾝｼﾞの腰壁について4FOPｽﾀｯﾌﾗｳﾝｼﾞの腰壁について､雑伏図ではWG-Aとありますが､範囲誤記です。不要としてください。
の指示がありません｡不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

249

A-115
A-168

4F病棟払出室の腰壁について

4F病棟払出室の腰壁について､凡例が不明です｡WG-D(中央材料室)とお見込みの通りです。
考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

250

A-120

ＰＴ－４０１～４０５のＨ寸法の相違があります。
ＰＴ－４０１～４０５の寸法につ ・４階天井伏図（１） ― Ｈ２，８００
いて・４階建具表（４） ― Ｈ２，５００
Ｈ２，８００を正と考えて宜しいですか。
天井伏図凡例Nについて､ｹｲｶﾙ板は目透し張りと考えてよろしいですか。

３階ＥＶホール１の腰壁の有無に相違があります。
・３階雑伏図 ― 腰壁シートＨ＝１，０００
３階ＥＶホール１腰壁の相違
・仕上表（４） ― 無し
腰壁シートＨ＝１，０００を正と考えて宜しいですか。

自動扉の安全光線について

自動扉の安全光線について､光電管･2段枠内組込､安全光線付の自動
扉は時限自動開閉装置付とあります｡
自動扉全てに安全光線付と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

26／76

お見込みの通りです。

目地シールとし、変成シリコーン系10×6でお見積りください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

ｱﾙﾐ建具の水切について､下記を御指示下さい｡

251

A-120
A-175

ｱﾙﾐ建具の水切について①建具共通事項にて､下枠(外壁同面納まりの場合は上枠共)はｱﾙﾐ水切付とありますが､D7-1詳細よりAW･AG全て上下共水切付と考えて宜しいでしょうか｡①お見込みの通りです。
②建具共通事項にて､病室建具のみｱﾙﾐPL-5とありますが､上記の上下 ②アルミPL-5ではなくアルミ型材としてください。
水切部がｱﾙﾐPL-5と考えて宜しいでしょうか｡③外壁同面納まりの建具はすべてとしてください。
③上記②に該当する建具は､AW-17･17'･17L･17L'･17-1･17-1'･17a･
17a'･17aL･17aL'･18a-1･19-1･21･21L･21-1･32･33･34全てと考えて宜しいでしょうか｡

下記建具の防火性能が建具表と建具符号案内図で相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
・SS117・（符号）（建具表）（建具符号案内図）
・LD201ｂ・SS117
特定防火設備ナシ・LD203ｂ・LD201b
特定防火設備ナシ・LD206
・LD203b
特定防火設備ナシ
・LSD207
・LD206
特定防火設備ナシ
・LSD213・LSD207(M-8通り)
ナシ
特定防火設備・LSD214・LSD213(M-8通り)
ナシ
特定防火設備・SD307・LSD214(M-8･N-7通り)
ナシ
特定防火設備・SD404ｂ・SD307
防火設備
ナシ・SD608
・SD404b
防火設備
ナシ・SD610ｂ・SD608
防火設備
ナシ・SD707
・SD610b(J-9通り)
特定防火設備ナシ
・SDR04・SD707
特定防火設備ナシ
・SDR04
特定防火設備ナシ

特定防火設備なし
なし
なし
特定防火設備特定防火設備特定防火設備防火設備
防火設備
特定防火設備特定防火設備特定防火設備特定防火設備252

A-120～165

253

A-121～128･135

254

A-122.143

建具符号の不明について

２階建具符号案内図、Ｊ通り／５通り部のＰＳ下、抗酸菌室建具符号が不明です。ＬＤ－２０５の扉を１か所追加と考えて宜しいでしょうか。御指示 建具符号LD207とし、LD203aと同等仕様のW700としてください。
下さい。

255

A-122.145

ＴＦの建具符号について

２階建具符号案内図、Ｌ通り／４－５通り部にＴＦの建具符号があります
が、建具表にて不明です。ＴＦ－２０４を１か所追加し、Ｗ２７５０×Ｈ５００、仕様はＴＦ－２０３に倣うと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

建具の防火性能について

建具案内図で化粧ｼｰﾄ貼の記入がある、片袖片開き戸付ｼｬｯﾀｰの仕上
化粧ｼｰﾄの貼付範囲につい範囲が不明です。化粧ｼｰﾄは片開き戸部のみ貼付とし、その他部は建具 片開き戸、枠共化粧シート貼りとしてください。
て表に傚うと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

27／76

TF204：W2780×H500としてください。
仕様はTF-203と同様としてください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

各建具符号案内図について､下記を御指示下さい｡①2階L通り･4-5通りにTFとありますが､建具符号が見当たりません｡必要でしたら建具符号･寸法等詳細を御指示下さい｡②3階ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ1前にTFとありますが､建具符号が見当たりません｡必要でしたら建具符号･寸法等詳細を御指示下さい｡
各建具符号案内図について③4階蛍光顕微鏡室内PS片開に建具符号が見当たりません｡平面詳細
図では片開の図示がありません｡必要でしたら建具符号･寸法等詳細を御指示下さい｡④6階理学療法室廻りにTFと3か所ありますが､建具符号が見当たりません｡必要でしたら各建具符号･寸法等詳細を御指示下さい｡①TF204：W2780×H500としてください。
②TF309：W4000×H500としてください。
③SD405：W６00×H2,000としてください。
④TF601：W8,483 TF602：W8,580 TF603：W8,283 すべてH500

256

A-122他

257

A-124.151

ＳＤ－４０５のか所数ですが、建具表では１４か所ですが、４階建具符号
ＳＤ－４０５のか所数につい案内図にて１５か所と異なります。４階建具符号案内図の１５か所を正とて考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

258

A-124・151

４階建具符号案内図において、Ｋ～Ｌ’通り９～１０通りＰＳのＳＤ－４０５にＳＤ－４０５の仕様について 「Ｐ（パニックオープン）」の指示ですが、施工位置がＰＳで電気錠の指示 お見込みの通りです。
もないため、パニックオープンを不要で想定いたしますが宜しいですか。

259

A-125・156

ＬＤ－５０２の仕様について

260

A-129

261

A-129
A-172
特記P39･40

SS-1の耐風圧について

262

A-129
参考数量書P225
A-121

SD-1の仕様について

263

A-129
特記P39･40264

A-129～165

お見込みの通りです。

５階建具符号案内図において、Ｑ～Ｒ通り２～３通り器材室３のＬＤ－５０
２に「Ｐ（パニックオープン）」の指示ですが、施工位置が器材室で片開きお見込みの通りです。
ドアに電気錠の指示もないため、不要で想定いたしますが宜しいですか。

SS-1のﾃﾝｷｰ操作盤につい SS-1のﾃﾝｷｰ操作盤について､工事区分は電気設備工事と考えてよろし
建築工事としてください。
ていですか｡

SS-1の耐風圧について､詳細図では1000Paとありますが､特記仕様書では500Paと相違します｡詳細図の1000Paを正と考えて宜しいでしょうか｡御お見込みの通りです。
指示下さい｡

SD-1の仕様について､建具表には記述がありませんが参考数量書で｢自動ﾄﾞｱ｣となっています｡取付場所が1Fｻｰﾋﾞｽ玄関のため､参考数量書に お見込みの通りです。
倣い自動ﾄﾞｱと考えてよろしいですか｡

重量ｼｬｯﾀｰの耐風圧について､特記仕様書では管理用:150N/m2･防火
重量ｼｬｯﾀｰの耐風圧につい用:500N/m2とありますが､外部用ｼｬｯﾀｰは上記SS-1(ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ)以 浄化槽棟にございます。
て外に見当たりません｡該当無しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

ｶﾞﾗｽの種別

建具表で防火性能がない建具につく小窓のサイズが150□、150φの場
お見込みの通りです。
合、その建具に倣いFL5と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

28／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

265

A-131

AW17-1の下部FIXｶﾞﾗｽに AW17-1の下部FIXｶﾞﾗｽについて､FL5+A6+FL5とありますが､AW17-1'
ついて同様にT8+A6+FL5と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

266

A-131

AW17bのｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置に AW17bのｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置について､姿図が縦辷出窓のため不要と考えてお見込みの通りです。
ついて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

267

A-135

ＳＴＤ－１０２・１０３・１０６・１０７に於いて、ステンレス額縁の指示ですが、ＳＴＤのステンレス額縁につ枠見込み１６０のため、軽鉄間仕切壁に納まります。額縁は不要で宜しい 額縁は必要です。
いて
ですか。

268

A-136
C-001

質問の要旨

質問の内容

回答

お見込みの通りです。

SS117の防火性能について､建具表:特定防火設備とありますが､建具ｷｰ
ﾌﾟﾗﾝに"特防"の図示がありません｡法規ﾁｪｯｸ図では特定防火設備のたSS117の防火性能についてお見込みの通りです。
め､特定防火設備を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

269

A-136
C-001

SD111bの防火性能について､建具表:階段1～3･ｽﾀｯﾌ階段のみ耐熱強化ｶﾞﾗｽt5(特定防火設備)とありますが､階段1･3は建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに"特防"SD111bの防火性能について の図示がありません｡法規ﾁｪｯｸ図では階段1のみ特定防火設備のため､ 特定防火設備としてください。
階段3(階段室内にある扉)は特定防火設備無しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

270

A-138

LSD105のｴｺｰ室額ｶﾞﾗｽについて､LSD110のｴｺｰ室同様にｶﾞﾗｽは不要
LSD105のｴｺｰ室1額ｶﾞﾗｽにと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
ついて

271

A-138

１階建具表（４）において、ＬＳＤ－１０９のガラス形状がＨＷＣ３のみ角窓１
ＬＳＤ－１０９のガラスについ５０□との指示ですが、ガラス仕様は他の角窓同様フロートガラスＴ５（フィ お見込みの通りです。
てルム張り）を想定いたしますが宜しいですか。

272

A-138

建具表金物欄吊ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ(半自動)273

A-140･248･250

建具形状について建具表でPbSD104の姿図に寸法のみの記入しかなく形状が不明です。
PbSD101aに傚うと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

274

A-141

SS-204～206
備考の記述について

SS-204～206 備考の記述について､SS-204～206の建具表備考に｢ｱﾙﾐ額縁｣とありますが､何処にどの様に付くのか不明です｡不要と考えてよろ お見込みの通りです。
しいですか｡

275

A-141
A-120

お見込みの通りです。

建具表でLSD106b・516・702aの金物欄に吊ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ(半自動)とありま
半自動はすべてなしとしてください。
すが、自動閉鎖式と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

SDの機械室･PS等扉につい SDの機械室･DS･EPS･PS扉について､FB枠とのことですが､SD204他の外
外部についてもFB枠としてください。
て部に面する建具はFB枠不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
29／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

276

A-142

SW208のｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾄについて､ｶﾞﾗｽ面に貼るものと考えて宜しいでしょSW208のｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｰﾄについうか｡
ガラス面です。飛散防止フィルムも見込んでください。
て
又､ﾒｰｶｰ品番等がありましたら御指示下さい｡

277

A-142

ＳＷ－２０８において、グラフィックシートの指示がありますが、ガラス面にＳＷ－２０８のグラフィックシー
施工でしょうか。その場合、飛散防止フィルムと両方必要になるのでしょう ガラス面です。飛散防止フィルムも見込んでください。
トについてか。御指示下さい。

278

A-142

ＳＷ－２０８のグラフィックシー 上記質疑において、グラフィックシートの同等メーカー・品番がありました
中川ケミカル カッティングシート同等品としてください。
トについてら、御指示下さい。

279

A-144

相談室1のLSD213について､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは"化"とありますが､ｾﾝﾀｰｽ
相談室1のLSD213について ﾄﾘｰﾄではなく調剤･注射室に面する扉です｡化粧ｼｰﾄは不要と考えて宜 お見込みの通りです。
しいでしょうか｡御指示下さい｡

280

A-145
A-249

PbSD201について

PbSD201について､建具表･ｷｰﾌﾟﾗﾝ共2か所ですが､放射線防護詳細図
では片引1か所･片開1か所と相違します｡建具表を正と考えて宜しいで お見込みの通りです。
しょうか｡御指示下さい｡

281

A-146他
A-162

SHS-701～703の避難口有無について

SHS-701～703の避難口有無について､他階のｽｸﾘｰﾝｼｬｯﾀｰは全て姿
図に避難口がありますが､7FのSHS-701～703にはありません｡避難口無 避難口を1ヵ所ずつ見込んでください。
しのﾀｲﾌﾟと考えてよろしいですか｡

282

A-147

ＡＷ－３０８の枠見込みにつ ＡＷ－３０８において、枠見込みが１３５の指示ですが、アルミ建具のたいてめ、枠見込み７０を想定いたしますが宜しいですか。

283

A-149
A-172
特記P50

PT304他のｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ仕上について､建具表ではﾎﾞｰﾄﾞ下地+指定仕上とありますが､詳細図では標準色焼付鋼板t0.6(ｸﾛｽ貼仕上別途工PT304他のｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
事)と記載があります｡又､特記仕様書では壁紙張りに図示があります｡ｽﾗ お見込みの通りです。
仕上についてｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ仕上は全て標準色焼付鋼板t0.6とし､詳細図が正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい

284

A-149他
A-161

285

A-149他
建築工事特記仕様書５０／６１

286

A-151

質問の要旨

PT-603の仕上について質問の内容

PT-603の仕上について､建具表で他の移動間仕切は全て｢ﾎﾞｰﾄﾞ下地+
指定仕上｣ですが､PT-603のみ｢焼付塗装｣とあります｡その通りと考えてよろしいですか｡

スライディングウォールの厚さの相違があります。
・３階建具表（４）他 ― 見込み８０
スライディングウォールの仕・建築工事特記仕様書５０／６１ ― ｔ１００
様について
見込み８０を正と考えて宜しいですか。

SS内EPSのSD405について

SS内EPSのSD405について､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは"P"とありますが､EPS扉のためﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ錠は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
30／76

回答

お見込みの通りです。

ボード下地+指定仕上としてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

287

A-151
C-004

SD404bの防火性能について

288

A-153
A-156

LSD406･LD505のｶﾞﾗｽについてLSD406･LD505のｶﾞﾗｽについて､FL5(ﾌｨﾙﾑ貼)とありますが､額ｻｲｽﾞ150
×1700のため､他建具同様にT5(飛散防止ﾌｨﾙﾑ)と考えて宜しいでしょう お見込みの通りです。
か｡御指示下さい｡

289

A-154

PbW401のｶﾞﾗｽについて

PbW401のｶﾞﾗｽについて､鉛ｶﾞﾗｽT5(飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼)とありますが､鉛
当量2.0のため他同様に鉛ｶﾞﾗｽT14(飛散防止ﾌｨﾙﾑ無し)と考えて宜しい お見込みの通りです。
でしょうか｡御指示下さい｡

290

A-154

ＰｂＷ－４０１のガラスについ ＰｂＷ－４０１において、ガラスの厚さがＴ５とありますが、鉛板ガラスのたてめ、他のＰｂＷと同様にＴ１４を想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

291

A-155

階段3脇PSのSD510bについ 階段3脇PSのSD510bについて､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは"P"とありますが､PS扉てのためﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ錠は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

292

A-156

AD502･503のSUS(片)(枠共)について､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは図示があります
AD502･503のSUS(片)(枠共)が､他階SW等につくADには図示がありません｡AD建具のため各階統一でSUS（片）（枠共）としてください。
について
SUS(片)(枠共)は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

293

A-156

器材室3のLD502について､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは"P"とありますが､器材室3
器材室3のLD502について のみ必要でしょうか｡器材室扉のためﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ錠は不要と考えて宜し お見込みの通りです。
いでしょうか｡御指示下さい｡

294

A-157

295

A-157
A-256

1F CPU3･4 配線ﾋﾟｯﾄ内部について､A-157 2-11図ではﾓﾙﾀﾙ金鏝+防床OAﾌﾛｱ部 配線ﾋﾟｯﾄ内部
塵塗装ですが､床下地がOAﾌﾛｱ部分は､A-256図に記載の分割板と考についてえてよろしいですか｡

296

A-162

SHS701～703の避難口に
ついて

297

A-164

層間塞ぎの
受け金物について

質問の内容

回答

SD404bの防火性能について､建具表:防火設備とありますが､建具ｷｰﾌﾟﾗ
ﾝに"防"の図示がありません｡又､法規ﾁｪｯｸ図においても防火設備の図
防火設備としてください。
示がないため､防火設備は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

層間塞ぎの受け金物について､下端部分にｽﾁｰﾙPL-t1.6を層間塞ぎの A-175図として回答いたします。
W寸法分で見込むと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

SHS701～703の避難口について､建具表姿図に図示がありませんが､他同様に各1か所必要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。

LSD721の自動ﾄﾞｱについて､建具表備考に図示がありますが､形式等より
LSD721の自動ﾄﾞｱについて 不要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。

31／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

298

A-164

299

A-166

300

A-166
A-248

301

A-167

302

A-167

質問の要旨

質問の内容

回答

LSD-721 備考の記述について､LSD-721の建具表備考に｢自動ﾄﾞｱ｣と記
LSD-721 備考の記述につい述がありますが､金物欄の内容は手動ﾄﾞｱの内容です｡自動ﾄﾞｱと考えてよ 自動ドアではありません。LSD-720と同様の仕様としてください。
てろしいですか｡又その場合､ｴﾝｼﾞﾝはﾀｯﾁｽｲｯﾁと考えてよろしいですか｡
成型緩衝材について

鉛入石膏ﾎﾞｰﾄﾞについて

D1-3図に記載の｢成型緩衝材｣について､仕様･程度をご指示下さい｡

ドラーフタイト工業パラタイト同等としてください。

鉛入石膏ﾎﾞｰﾄﾞについて、放射線防護・ｼｰﾙﾄﾞ詳細図で一般壁面の鉛入
石膏ﾎﾞｰﾄﾞはt=12.5一枚貼と記載されておりますが、平面詳細図より一般
壁W-1･2はGB-Rt12.5+鉛+GB-Ht9.5、W-3･4はGB-Rt12.5+鉛+GBお見込みの通りです。
Rt12.5と読み替えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

部分詳細図(2) D2-9 床点検口について､40か所設置するとありますが､
床点検口下部のﾀﾗｯﾌﾟの段 設置場所が不明の為､下部ﾀｯﾗﾌﾟのか所数(段数)が不明です｡か所数(段Ｄ2-9のうち、タラップが必要なのは、１Ｆに設置する３か所のみとします。
数について数)を御指示下さい｡
部分詳細図(2) D2-14 屋内設備基礎の立上りの仕上について､基本はｳﾚﾀﾝ塗膜防水で床仕上が防塵塗床の場合は､ｳﾚﾀﾝ塗膜防水を防塵塗
屋内設備基礎の仕上につい
床と読み替えるとありますが､床仕上がｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床の場合はｴﾎﾟｷ お見込みの通りです。
て
ｼ樹脂系塗床に読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
部分詳細図（２）Ｄ２－７Ａ免震ピット受け樋において、ピット内及び受け
免震ピット受け樋部横引き管 樋から地中への横引き管の指示がありますが、仕様が不明です。ＶＰ管の仕様についてを想定いたしますが宜しいですか。

303

Ａ-167

304

A-167

内部基礎架台配筋図がAとB2種類が記入されていますが、H300以下を
内部設備基礎架台配筋につお見込みの通り。
Ａﾀｲﾌﾟ、H300を越える場合をBﾀｲﾌﾟと解釈して宜しいでしょうかご指示下
いて配筋はS-71図によります。
さい。

305

A-168

4Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの天井
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込みについて

306

A-168

WG-D(厨房)
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材の立上り高さについて

307

A-168
A-013

お見込みの通りです。

4Fｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込について､密度は32kg/m3と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
お見込みの通りです。

WG-D(厨房) ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材の立上り高さについて､部分詳細図(3)D3-2よりH900とありますが､立上り高さは仕上表に倣うと考えて宜しい
お見込みの通りです。
でしょうか｡御指示下さい。

４階オートクレーブの天井仕上に相違があります。
・部分詳細図（３） ― 化粧ケイカルｔ６＋６ グラスウール敷込
オートクレーブ天井仕上の相・仕上表（６） ― ＦＫｔ６＋ＮＡＤ違
化粧ケイカルｔ６＋６ グラスウール敷込を正と考えて宜しいですか。

32／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

308

A-168
A-013

309

A-168
A-115

310

A-169

質問の要旨

質問の内容

回答

上記質疑において、下記を御指示下さい。
①化粧ケイカル板Ｔ６＋６とありますが、化粧ケイカル板ｔ６＋ケイカル板Ｔ①お見込みの通りです。
６と想定いたしますが宜しいですか。
オートクレーブ天井について②グラスウール敷込はＴ１００、２４ｋｇ／ｍ３程度と想定いたしますが宜し ②グラスウール敷込はＴ１００、３２ｋｇ／ｍ３ としてください。
いですか。

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ囲いの三方枠に 部分詳細図(3) D3-5 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ囲いの三方枠について､4階雑伏図に三 W6000×H2200としてください。
ついて方枠の指示がありません｡三方枠の寸法を御指示下さい｡
オートクレーブ室の組立室側、既滅菌室側ともに必要です。
部分詳細図（４）Ｄ４－１１アルミ複合パネル納まりにおいて、天井裏にに
天井グラスウールマットにつ 「グラスウールマット ５０ｍ／ｍ」と記載がありますが、図示が無く詳細がお見込みの通りです。
いて不明です。グラスウールマットは不要と想定いたしますが宜しいですか。
部分詳細図(4) D4-9 防水ﾊﾟﾝの下記項目について､御指示下さい｡①流れ方向②ﾒｰｶｰ品番③軒樋の仕様･設置範囲④ﾄﾞﾚﾝのか所数⑤竪樋の排水経路①直近の接続間の排水②中等品③カラーガルバリウム鋼板t0.6④箇所／防水パン箇所数⑤直近の竪樋に接続

311

A-169
A-114
A-115

312

A-171

313

A-171

質疑回答1021のキャット
ウォークの階段について

314

A-172

部分詳細図（７）において、Ｄ７－２マシンハッチの詳細に「中受材」とあり
マシンハッチの部材についますが、部材メンバーが不明です。部材メンバーを御指示下さい。
意匠別紙25を参照ください。
て

315

A-172

防水ﾊﾟﾝについて

トイレブースの仕様について トイレブースの同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

ﾏｼﾝﾊｯﾁについて

アイカ ピュアコア同等品としてください。

質疑回答1021で､キャットウォークの階段は1か所と回答がありますが、階図示の通り。段差部を示します。
段･手摺の詳細が不明です。御指示下さい。

D7-2ﾏｼﾝﾊｯﾁの下地は､L-40x40x3とありますが､割付を御指示下さい。
その他､下地鉄骨が必要な場合は御指示下さい。
意匠別紙25を参照ください。

部分詳細図(9)<D9-10>PH階目隠し壁詳細について､押出成形ｾﾒﾝﾄ板の上下金物は下記の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡①のピッチは600としてください。②については図面記載の通りとしてくだ①上下金物 PL-9曲加工 L-250×90:@600
さい。
②上部金物 L-50×50×6:通し

316

A-174

屋上の目隠し壁について

317

Ａ-174

部分詳細図（９）Ｄ９－３屋上設備基礎、目隠し基礎において、設備架台
設備架台鉄骨部アンカーボ 鉄骨にアンカーボルトの指示がありますが、配置・割付が不明です。１基お見込みの通りです。
ルトの配置・割付について 礎当り２か所（１か所当りアンカーボルト４本）と想定いたしますが宜しいで
すか。

33／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

318

Ａ-174

屋上手摺の詳細について

319

Ａ-174

部分詳細図（９）Ｄ９－１０ＰＨ階目隠し壁詳細において、ＰＬ－９曲げ加屋上目隠し壁押出成形セメ
工Ｌ－２５０×９０ Ｌ＝１８０の指示がありますが、配置が不明です。目隠
ント板受け鉄骨の割付につ@600としてください。
し壁本体鉄骨柱毎に必要と想定いたしますが宜しいですか。
いて

質問の内容

回答

部分詳細図（９）Ｄ９－４ａ屋上手摺において、横桟３本とありますが、姿図では１本です。姿図通り１本と想定いたしますが宜しいですか。
3本でお見積もりください。

部分詳細図（９）Ｄ９－２０樋受石において、溶接金網３．６φ＠５０×５０とありますが、溶接金網に３．６φ＠５０×５０の規格がありません。３．２φ
お見込みの通りです。
＠５０×５０に読替えて宜しいですか。

320

Ａ-174

樋受け石の仕様について

321

A-174

屋上手摺 塗装について

322

A-174

部分詳細図(9) D9-10 PH目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板取付金物のﾌﾞﾗｹｯﾄ
目隠し壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板
材 PL-9加工 L-250×90は@600と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下 お見込みの通りです。
取付金物についてさい。

323

A-174 D9-10

目隠し壁 取付金物について

324

A-174 D9-7
特記仕様書35/61

ﾀﾗｯﾌﾟの仕様について

325

A-175･031

外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板 取付 部分詳細図(10) D10-9で1通 RFLｽﾗﾌﾞ部分の記入ですが、5･6階 外壁ｽ
お見込みの通りです。
金物についてﾗﾌﾞ下(庇下)にも適用と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

326

A-175･034

部分詳細図（10） D10-2で鉄骨梁型上下部の持出し材 Ｌ-50×50×6が外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板 取付 L=100の記入ですが、矩計図及び構造伏図では柱芯=梁芯のためL=400
お見込みの通りです。標準図のため、持ち出し寸法により調整ください。
金物について程度と思われます。 持出し部材はＬ-50×50×6のままで、L=400 ＠600に読み替えの解釈で宜しいでしょうか。 御指示下さい。

327

A-175･036

部分詳細図 D10-14で押出成形ｾﾒﾝﾄ板の取付金物がｽﾗﾌﾞ直付の記入
外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板 取付
鉄骨がない部分の標準納まりを図示しています。
ですが、矩計図より D10-2の梁型より持出し材で取付と解釈して宜しい
金物について鉄骨梁がある部分についてはD10-2を参照してください。
でしょうか。 D10-14の取付も採用する場合、該当場所を御指示下さい。

部分詳細図(9) D9-4a 屋上手摺の塗装はｽｨｰﾌﾞﾌﾞﾗｽﾄ処理 ﾌｯ素ｼ樹脂
お見込みの通りです。
ｴﾅﾒﾙ塗装と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

目隠し壁 取付金物について､PL-9.0曲加工のﾋﾟｯﾁは@3000と考えてよろしいですか。

@1800としてください。

ﾀﾗｯﾌﾟの仕様について､
特記仕様書35/61:ｽﾃﾝﾚｽ製
A-174 D9-7図:ｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 2-UEと有りますがA-174 D9-7図を正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

部分詳細図(11)<D11-4>5F光庭(W)詳細図の通気管100φ 2か所について､通気管の仕様･L寸法･設置位置を御指示下さい｡
328

A-176

光庭の通気管について
又､光庭(E･W)に各1か所の合計2か所と考えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡
34／76

通気管仕様：防水継手（ダイドレWPJ-WM同等）、アルミ製ベントキャップ（BC-A）、管材SGP100φ 高さ防水継手H４０８
光庭（N）⑦通り沿い、光庭（E）M通り沿い、光庭（W）I通り沿い、各２箇所設置してください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

329

Ａ-176

部分詳細図（１１）Ｄ１１－４ ５Ｆ光庭（Ｗ）詳細図において、右下に通気 通気管仕様：防水継手（ダイドレWPJ-WM同等）、アルミ製ベントキャップ
５階光庭（Ｗ）通気管１００φ
管１００φ２か所とありますが、図示が無く、設置箇所・仕様・納まり詳細が （BC-A）、管材SGP100φ 高さ防水継手H４０８
光庭（N）⑦通り沿の詳細について不明です。御指示下さい。
い、光庭（E）M通り沿い、光庭（W）I通り沿い、各２箇所設置してください。

330

A-177

ACW-1部の電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ ACW-1部の電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝのW寸法について､参考数量書に倣いのW寸法についてW1300:1か所 W2000:9か所と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

331

A-178
A-206

F-68 吊戸棚の合計数量について、1階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは4ヶ所ですが､
F-68 吊戸棚の合計数量に 家具図(22)では計2ヶ所と相違します。
ついて
F-68 吊戸棚の合計数量は1階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし､4ヶ所と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

332

A-179
A-205

F-65 窓下収納･Ｆｉｘユニットの合計数量について、2階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝではF-65 窓下収納･Fixﾕﾆｯﾄの 4ヶ所ですが、家具図(21)では2ヶ所と相違します。
お見込みの通りです。
合計数量についてＦ-65 窓下収納･Ｆｉｘﾕﾆｯﾄの合計数量は2階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし､4ヶ所と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

333

A-180
A-189

F-14 吊戸棚の合計数量について、3階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは5ヶ所ですが､F-14 吊戸棚の合計数量に 家具図(5)では計2ヶ所と相違します。
ついて
F-14 吊戸棚の合計数量は3階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし､5ヶ所と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

334

A-206

家具図(22) F-73 収納戸棚･ごみ箱収納のｺﾞﾐ箱(家具工事外)について､F-73 収納戸棚･ごみ箱収納
ｺﾞﾐ箱は別途工事と考えて宜しいでしょうか｡のｺﾞﾐ箱(家具工事外)についお見込みの通りです。
て
又､建築工事の場合は仕様を御指示下さい｡

335

Ａ-211

ＥＸＰ．Ｊ詳細図（２）において、ＴＥ１・ＴＥ２免震ＥＸＰ．Ｊ手摺の指示があり
免震ＥＸＰ．Ｊ金物部手摺のますが、仕様・高さが不明です。ＳＵＳ３０４ ２Ｂ Ｈ１，１００を想定いたし お見込みの通りです。但しVE仕上げとします。
仕様・高さについてますが宜しいですか。

336

A-211

手摺床EXP･J(ｽﾗｲﾄﾞ)TE1･2について､H寸法はH1100と考えてよろしいで
手摺床EXP･J(ｽﾗｲﾄﾞ)TE1･2
すか。
お見込みの通りです。アルミ製、株式会社UACJ同等としてください。
について
又､仕様･ﾒｰｶｰ程度をご指示下さい。

337

A-211

EXP･J F1～F4について

EXP･J F1～F4について､EXP･J蓋部､EXP･P金物下ｽﾗﾌﾞ間はﾓﾙﾀﾙ充填
お見込みの通りです。
と考えてよろしいですか。

338

A-211

EXP.J 手摺について

EXP.J 詳細図 TE-1･TE-2 手摺はｱﾙﾐ製と解釈して宜しいでしょうか。
又、笠木･下枠の部材寸法及び手摺高さを御指示下さい。

質問の要旨

質問の内容

35／76

回答

お見込みの通りです。

FBとしてください。
A174図 D9-4bと同様としてください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

339

A-211

手摺ＥＸＰ．Ｊについて

340

A-213
A-41

EXP･J部 RC屋根の形状について､A-213図とA-41図で異なります｡AEXP･J部 RC屋根の形状に
213図の納まりを正と考えてよろしいですか。又､仕上はｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合 A-41図を正とします。
ついて防水と考えてよろしいですか。

341

A-215

煙突詳細図に於いて、ＲＦＬに「ガセットプレート（鉄骨工事）」の指示があ
煙突支持鉄骨の材厚についりますが、ウェブ・フランジの板厚がそれぞれ不明です。御指示下さい。 ウェブ・フランジともt12としてください。
て

質問の内容

手摺ＥＸＰ．ＪＴＥ１．ＴＥ２の詳細が不明です｡御指示ください。

回答

FBとしてください。
A174図 D9-4bと同様としてください。

3F部長個室ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝについて､下記を御指示下さい｡①V建具全てｽﾁｰﾙ焼付塗装と考えて宜しいでしょうか｡②ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑについて､飛散防止ﾌｨﾙﾑはｶﾞﾗｽ全面･ﾀﾍﾟｼｰﾄはH1300のみと考えて宜しいでしょうか｡③ﾀﾍﾟｼｰﾄC-16とありますが､中川ｹﾐｶﾙ:ﾌｫｸﾞﾗｽC-16と考えて宜しいでしょうか｡①お見込みの通りです。
②お見込みの通りです。
③お見込みの通りです。

342

A-216

3F部長個室ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝに
ついて

343

A-216

3階部長個室のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝについて

344

A-217
A-218

345

A-221

346

A-221･028

無菌個室ﾕﾆｯﾄ詳細図内の内装仕上表では石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5､平面詳細
無菌個室の壁下地について 図壁凡例では石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5+12.5と相違します｡平面詳細図を正と解 お見込みの通りです。
釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

347

A-221･222

無菌個室ﾕﾆｯﾄ詳細図の仕様書及び展開図にLAN用ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄと記入
無菌個室内ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄの工がありますが､工事区分が不明です｡無菌病室ﾕﾆｯﾄ工事と解釈して宜し LAN用ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄは無菌病室ユニット工事です。
事区分についていでしょうか。御指示下さい。

3階部長個室のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝについて、詳細図にてｶﾞﾗｽ面に飛散防止ﾌｨﾙ
ﾑ貼とﾀﾍﾟｼｰﾄC-16貼の記載がありますが､飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼は全面､ﾀﾍﾟ ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑについて､飛散防止ﾌｨﾙﾑはｶﾞﾗｽ全面･ﾀﾍﾟｼｰﾄはH1300のみとｼｰﾄC-16貼は網掛け部分で考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。
してください｡

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙのFB方立について、建具詳細図(1)(2)でｽﾁｰﾙFB方立の記
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙのFB方立につい 載が御座います。仕上は額縁等に合わせ焼付塗装で考えてよろしいでお見込みの通りです。
てしょうか｡御指示下さい。

無菌個室内出隅の納まりに 無菌個室内出隅にはｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞは必要でしょうか｡又､ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞは無ついて菌病室ﾕﾆｯﾄ工事でしょうか｡御指示下さい｡

36／76

必要です。コーナーガードは、無菌病室ﾕﾆｯﾄ工事には入りません。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）348

A-221･222

349

A-222

無菌個室内壁点検口につい 無菌個室ﾕﾆｯﾄ詳細図の展開図で壁点検口の図示がありますが､無菌病 点検口は無菌病室ユニット工事です。仕様はメラミン樹脂焼付鋼板、ビスて室ﾕﾆｯﾄ工事でしょうか｡又｡仕様が不明です｡併せて御指示下さい｡
止めです。意匠別紙26を 参照ください。

350

A-226
A-151

ＳＴＤ－４１３の仕様について

351

A-226
A-151

質問の要旨

質問の内容

回答

無菌個室ﾕﾆｯﾄ詳細内の工事区分表で無菌個室内の照明器具(ﾀﾞｳﾝﾗｲ
無菌個室内照明器具の工事
ﾄ)は無菌病室ﾕﾆｯﾄ工事と記入がありますが､展開図のﾍﾞｯﾄﾞﾗｲﾄも無菌病 ベッドライトは無菌病室ユニット工事です。
区分について室ﾕﾆｯﾄ工事と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

ＳＴＤ－４１３の建具性能の相違があります。
・手術室仕様書 ― エアタイト
・４階建具表（１） ― 指示なし
エアタイトを正と考えて宜しいですか。

ＳＴＤ－４１３のエンジン装置の開閉方式の相違があります。
・手術室仕様書 ― 非接触式
ＳＴＤ－４１３の仕様について ・４階建具表（１） ― フットスイッチ
非接触式を正と考えて宜しいですか。

352

A-226
A-227

手術室壁パネルの相違

353

A-227

手術室天井パネルについて

354

A-229・226

355

A-248

壁凡例D-3について､

356

A-248
A-009

放射線防護の有無の相違

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

手術室壁パネル仕様に相違があります。
・手術室仕様書― 壁パネル（アルミメッキホーロー鋼板＋フェノールフォーム保温板＋ガルバリウム鋼板）・（アルミメッキホーロー鋼板＋ペーパーハニカムコア
お見込みの通りです。
＋ガルバリウム鋼板）
・手術室詳細図パッケージエアコン納まり図（横断面）― 抗菌メラミン不燃化粧板＋石膏ボードＴ１２．５
手術室仕様書を正と考えて宜しいですか。

手術室詳細図の手術室基本縦断面図アルコーブ以外外壁部において、天井パネル（編射用・一般用）の指示がありますが、輻射用と一般用の使 仕様はA-226図を参照ください。壁面の範囲はM-905～907に準じてください。天井については各手術室の面積の3割程度としてください。
い分けが不明です。御指示下さい。

4階OP室の手接近光線ﾕﾆｯﾄのか所数が、平面図ではHS1 4か所、HS2
手術室内の装置の数量につ2か所、共通仕様書ではHS1･2ともに3か所ずつと相違します。平面図を お見込みの通りです。
いて正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

A-248図 D-3の壁下地GBt (建築工事)については､GB-Ht9.5と考えてよ
お見込みの通りです。
ろしいですか｡
１階操作ホール・受付の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（１） ― 無し
・仕上表（２） ― 有り（壁仕上鉛当量２．０mmの指示）無しを正と考えて宜しいですか。

37／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

357

A-248～275

医療機器について

各医療機器図に電気設備工事 給排水衛生設備工事 空気調和設備
工事の記載がありますがすべて設備図に反映されていると考えてよろし
いいですか。異なる場合は各詳細図の配布をお願い致します。

本工事に含むものは、原則として反映されています。医療機器図は参考
図ではありません。該当する工事は全て本工事に含みます。

358

A-248～275

医療機器について

医療機器詳細図は、添付の医療機器について本工事側でどのような対各医療機器図に建築と記載がある工事は本工事と思われますが各医療応をするかを記載した図面です。各医療機器ごとに本工事での対応内
機器毎に詳細･範囲をご指示下さい。
容と詳細が記載されています。

359

A-249

鉛ﾎﾞｰﾄﾞについて

1F SPECT 鉛ﾎﾞｰﾄﾞについて､A-249 D-10図に耐火壁･RI区画天井室ﾏﾃﾞとありますが､天井まででよろしいのですか｡ご指示下さい｡

A-249
360
A-008

A-249
361
A-010

A-249
362
A-010

A-249
363
A-010

A-249
364
A-010

A-249
365
A-010

１階の機械室（４）の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ２．０・３．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（１） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
１階汚物検査室の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ３．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（３） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
１階処置コーナーの放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ２．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（３） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
１階更衣室１０の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ３．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（３） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
１階保管室の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ２．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（２） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
１階の準備室の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ２．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（３） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
38／76

スラブまでとしてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

A-249
366
A-010

質問の要旨

１階の廃棄室の放射線防護の有無に相違があります。
・放射線防護・シールド詳細図（２）― 有り（鉛Ｔ２．０・３．０）
放射線防護の有無の相違
・仕上表（３） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。

367

A-277
A-278

駐輪場のサインについて

368

A-278
G-071

ｻｲﾝ基礎について

369

A-288～290

質問の内容

回答

お見込みの通りです。

外構サイン詳細図（１）において、Ｏ－７：駐輪場サインが「壁付１か所」となっていますが、外構サインプロット図では、駐輪場南側に（●印）があり、壁付ではありません。駐輪場サインの下記について御指示下さい。
①壁付ではありません。駐輪場屋根の柱に固定してください。
①壁付の場合は、壁付位置②●印の位置ではありません。
②（●印）位置の場合は、サイン本体の仕様・詳細、サイン基礎の断面詳
細外構ｻｲﾝO-6について、ｻｲﾝ基礎A～Eの何れに当たるか御指示下さい。(O-6のみ土被りHが250のため)

ｻｲﾝ基礎Dとしてください。

ｻｲﾝ詳細図(1)～(3) 下記ｻｲﾝにに※下地補強ﾍﾞﾆﾔ板貼(建築工事)とありますが､厚み･寸法を御指示下さい｡①IS-9 総合案内ｻｲﾝB②IS-13 受付ｶｳﾝﾀｰｻｲﾝ③IS-16 ｴﾘｱ入口ｻｲﾝA
ｻｲﾝ工事の下地補強ﾍﾞﾆﾔ板
ｔ12 Ｗ、ＨはサインのＨ寸法とします。但し、Ｗ450未満はＷ450としま④IS-17 ｴﾘｱ入口ｻｲﾝB貼についてす。
⑤IS-21 診察室ｻｲﾝ⑥IS-22 検査室ｻｲﾝ⑦IS-26 室名ｻｲﾝB⑧IS-28 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝA
移動X線機器の輸送制限について(NO,1､4,～10)X線積み込み質量はNO.7号機の輸送制限につ 500kg以下と記載ございますが、メーカーによっては最大積み込み質量
いては積載質量×1/2となります。そのため、NO,7号機のみ375ｋｇ対応と考えて宜しいでしょうか。

370

A-298

371

A-310

372

A-311

№１１小荷物専用昇降機詳細図（１）に於いて、支持柱の部材メンバーが小荷物専用昇降機支持柱の不明です。Ｈ－１００×１００×６×８と想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。
部材メンバーについて

373

A-311

№１１小荷物専用昇降機詳細図（１）において、出し入れ口周囲に「開口小荷物用昇降機の開口補強補強」とありますが、部材メンバーが不明です。部材メンバーを御指示下 L65×65×6としてください。
について
さい。

お見込みの通りです。

№９、１０エレベーター詳細図（２）に於いて、№１０の中間ビーム（[－１５０
エレベーター中間梁のアン ×７５×９）がＲＣ壁と取合いますが、アンカーボルト・ベースプレート仕様 無収縮ﾓﾙﾀﾙt30，BPL-19x300x300
カー仕様についてが不明です。御指示下さい。
A.Bolt4-M20(SS400)L=500 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ としてください。

39／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

374

A-311
S-26

375

A-313

№１２、１３エスカレーター詳細図（２）に於いて、「床受材」「ライナー」「吊エスカレーター補強鉄骨のりフック」の指示がありますが、それぞれの板厚が不明です。御指示下さ 全てt16としてください。
材厚について
い。

376

Ａ-320

ヘリポート平面詳細図において、脱落防止床材がファインフロアとありま
ヘリポート部脱落防止床のすが、ノンスリップ型と想定いたしますがよろしいですか。
ファインフロアについて

377

Ａ-322

378

Ａ-323

379

Ａ-323

380

Ａ-323

質問の要旨

質問の内容

回答

１階床伏図に於いて、１１／Ｍ通り付近に№１１小荷物専用昇降機の支
小荷物専用昇降機支持柱受 持柱を受ける梁の指示がなく、支持柱の固定方法が不明です。受け梁がSB40Aを追加としてください。
けの梁について必要な場合は、部材メンバー及び配置を御指示下さい。

お見込みの通りです。

ヘリポート部分詳細図（２）において、小階段とヘリポートアルミ間の渡り
ヘリポート周囲鋼製階段の 板の仕様が不明です。チェッカープレートＣＰＬ－４．５を想定いたします
図示の通りです。
仕様についてが宜しいですか。

ヘリポート部ブリッジのＥＸ
Ｐ．Ｊ金物について

ヘリポート連携ブリッジ詳細図において、手摺の部材メンバーに笠木：４
２．７φ×３．５とありますが、４２．７φ×３．５は規格にありません。４２．７
φ×３．２に読替えいたしますが宜しいですか。

ヘリポート部ブリッジのＥＸ
Ｐ．Ｊ金物について

ヘリポート連携ブリッジ詳細図 <ＥＸＰ．Ｊ詳細図（Ｇ通側）>において、ＥＸ
Ｐ．Ｊ金物の受け鉄骨が、Ｃ－２００×１００とありますが、納まり上、Ｃ－２０
０×１００にはなりません。C-１００×５０×２０×３．２に読替えていたしま
お見込みの通りです。
すが宜しいですか。

ヘリポート連携ブリッジ詳細図 <ＥＸＰ．Ｊ詳細図（Ｇ通側）>において、タ
ヘリポート部ブリッジの竪樋 テ樋：５０φＳＵＳの指示がありますが、か所数・排水計画が不明です。１についてか所で屋上へ放流＋樋受けと想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

竪樋は1本で屋上ドレーンに地階側に設置放流してください。

B1Fﾒﾝﾃﾝｽｽﾍﾟｰｽのﾗｲﾆﾝｸﾞ壁について､浄化槽棟 地下1階平面図に図示がありますが､下記を御指示下さい。
①ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁の下地･仕上②ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板の仕様･寸法

381

A-325

B1Fﾒﾝﾃﾝｽｽﾍﾟｰｽの
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁について

A-170図 D5-4と同様としてください。

40／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

382

A-325

立上り壁の仕上について

383

A-325
A-326

開口三方枠について

384

A-325
A-332

質問の内容
立上り壁の仕上について、浄化槽棟各階平面図の地下1階X1-3/Y1-2
通りに記載がありますが、仕上が不明です。
下記のように考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
■天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝■立上り 打放補修

1F車庫 出入口部分に､ｱﾙﾐ t2.0の三方枠を見込んでよろしいですか｡

回答

お見込みの通りです。

不要です。コンクリート打ち放し補修の上、アクリルシリコン塗装としてください。

各所設備基礎の寸法について､各階平面図と設備基礎伏図とで寸法が各所設備基礎の寸法につい 相違している場合は設備基礎伏図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示A-332図を正としてください。
て下さい｡
ﾗｲﾆﾝｸﾞについて､下記の項目毎にご指示下さい｡①B1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ(X3-4･Y5-6通り)のﾗｲﾆﾝｸﾞについて
A-325図 図示無し
A-332図 図示有りとありますがA-325図を正と考えてよろしいですか｡①A-332を正としてください。
②B1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ(X1-3･Y1-2通り)のﾗｲﾆﾝｸﾞについて､仕上･下地等②お見込みの通りです。
は下記の様に考えてよろしいですか｡･面台下地:ﾓﾙﾀﾙ金鏝･ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地:ﾓﾙﾀﾙ金鏝･ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地:CB t120
･ﾗｲﾆﾝｸﾞの高さ:H900

385

A-325
A-332

386

A-325
S-207

387

A-325、G-002･035

388

Ａ-326

折板庇の排水について

389

A-328
S-207

浄化槽棟矩計図に於いて、Ｙ１+５，５２５通りの１階車庫に荷揚スペース
荷揚スペースの床・壁リストの図示がありますが、構造図に指示が無く、配筋要領が不明です。御指 スラブt150，配筋はJS15と同様とします。
について
示下さい。

ﾗｲﾆﾝｸﾞについて

A重油地下ﾀﾝｸ置場のｽﾗﾌﾞ天端(屋根部)･外壁について､外防水が必要
A重油地下ﾀﾝｸ置場のｽﾗﾌﾞな場合は､仕様･詳細を御指示下さい｡
外壁はY-1としてください。内側は防水モルタルt30としてください。
天端(屋根部)･外壁について

新設浄化槽廻りのL型擁壁はA-325では現場打ちとありますが、G-002･
新設浄化槽廻りのL型擁壁
035では2次製品の表記となっています。外構図を正として宜しいでしょう お見込みの通りです。
についてか。

浄化槽棟 屋根伏図において、折板庇部に落し口の図示がありません。
１か所とし、Ｘ５通りＹ１通りのＲＣ屋根からの竪樋に接続と想定いたします
お見込みの通りです。
が宜しいですか。

41／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

390

A-328

質問の要旨

浄化槽棟矩計図に於いて、二重折版けらば納りより、パラペット天端にタ
タイトフレーム受け鉄骨の固 イトフレーム受け鉄骨の指示がありますが、固定方法が不明です。アン
M１２ ＠４５０としてください。
定について
カーボルトが必要な場合、径・本数・割付を御指示下さい。

A-328

392

A-328

水槽内増打部について

393

A-328

床ﾊｯﾁ部分について

A-328

Ａ-328
Ａ-328
395
Ａ-008

396

Ａ-328
Ａ-326

回答

上記に続きますが、荷揚スペースのスラブ下がデットスペースとなり、型
荷揚スペースの型枠材につ枠の取り外しが困難と思われます。埋殺し型枠、又はスタイロ打込み等が ポリスチレンフォームｔ３５を打ち込んでください。
いて必要な場合は、仕様を御指示下さい。

391

394

質問の内容

水槽内に記載の増打部において斜面に蓋型枠を見込んでよろしいですか｡
必要に応じて見込んでください。

B1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ(X1-3･Y1-2通り)の床ﾊｯﾁ(設備工事)の外廻りの立
上りH500･天端W100部分の仕上は防塵塗装と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

浄化槽棟１Ｆ車庫の荷揚スペースについて下記詳細と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
浄化槽棟の雑詳細について ＊壁 Ｗ１５０ Ｄ１０＠２００ダブル 補強筋２－Ｄ１３＊スラブ 同上＊スラブ下充填材 スタイロフォームＴ３５０

お見込みの通りです。

折板庇谷樋の仕様に相違があります。
・浄化槽棟 矩計図
― 高耐候性塩ビシート複層板Ｔ１．６
・浄化槽棟 矩計図＜Ｃ部拡大図＞― 高耐候性塩ビシート複層板Ｔ１．６
折板庇谷樋の仕様について＋アスファルトルーフィング９４０＋硬質木毛セメント板Ｔ１８
・外装・外構仕上表 ― 耐酸被覆鋼板
高耐候性塩ビシート複層板Ｔ１．６を正と考えて宜しいですか。

浄化槽棟 矩計図＜Ｃ部拡大図＞を正としてください。

折板庇軒先の仕様に相違があります。
・浄化槽棟 矩計図＜Ｄ部拡大図＞ ― 軒先化粧フレーム
・浄化槽棟 屋根伏図・立面図 南立面図 ― 鼻隠し：カラーガルバリウ
折板庇軒先の仕様についてお見込みの通りです。
ム鋼板
軒先化粧フレームを正と考えて宜しいですか。

42／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

397

A-329

壁開口についてB1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ他について､壁開口がありますが縁金物が必要であ
れば仕様･形状寸法をご指示下さい｡又､ｽﾗﾌﾞ小口部分の補修は不要と考えてよろしいですか｡(地下槽共)

398

A-331

399

A-331

400

A-331

401

A-332

402

404

405

LSD建具の仕上げについて､建具表に記載がありません｡LD建具同様にLSD建具の仕上げについて 枠SOP･扉焼付塗装と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。

浄化槽棟、ＬＳＤ－０１．０２の仕上が建具表にて不明です｡ＬＤ－０１の仕ＬＳＤ－０１．０２の仕上につ上に倣い、枠：ＳＯＰ／扉：焼付塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下 お見込みの通りです。
いてさい。

床開口について

仮設渡り廊下について

-

R-001

お見込みの通りです。

SS01のｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽについて､露出ﾀｲﾌﾟとしｽﾗｯﾄ同様に焼付塗装と考え
SS01のｼｬｯﾀｰﾎﾞｯｸｽについて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。
て

仮設渡り廊下について

403

回答

各項目の
ﾒｰｶｰ品番について

塗装の仕様について

B1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽ他について､床開口がありますが縁金物が必要であ
れば仕様･形状寸法をご指示下さい｡又､ｽﾗﾌﾞ小口部分の補修は不要と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

仮設渡り廊下､外壁ＡＬＣ版目地シーリングの仕様が不明です。ポリウレタ
お見込みの通りです。ﾉﾝﾌﾞﾘｰｽﾞタイプとします。
ン系と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
参考数量書､下記数量の記載が有りますが､施工範囲が不明です。範
囲、詳細を御指示下さい。
＊シーリング:一般部 変成シリコーン系(MS-2)・数量算出書P4595で水切、ケラバ、EXP.j金物、見切縁のシーリングで
１５×１０ ： １２７ｍ
127m計上しています。
＊軽量鉄骨壁下地:６５形 下地張りなし @300：９㎡
・本館3.7㎡を取り止めとし、9㎡とします。
（本館）：３．７㎡
・SOP塗装をポリウレタン樹脂塗装と読み替えてください。
＊ＳＯＰ塗り:鉄骨面 工程B種 塗料1種：３５㎡
・壁ビニルクロスに張り:既存本館側の改修壁です。
＊壁ビニルクロスに張り:不燃 防ｶﾋﾞ･抗菌･汚れ防止ｻｲｸﾙ消臭医療施設
・壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)：厚１２．５ 不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目
用ﾎﾞｰﾄﾞ面：８．８㎡
処理 既存本館側の改修壁です。
＊壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)：厚１２．５
・渡り廊下断面図より屋根裏です。
不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理：９㎡＊現場発砲硬質ウレタンフォーム吹付け：５４．３㎡
下記項目のﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡･ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(免震ﾋﾟｯﾄ床･排水溝)･ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水(5F光庭下部ﾋﾟｯﾄ)･階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ)･人工木(間接照明 病室ｺﾝｿｰﾙ)･人工木(間接照明 L-5)

特にメーカー指定はございません。現場にて監督員の了承を得て施工してください。

改修後仕上表において、１階薬剤室他壁仕上に塗装と指示のある部屋がありますが、仕様が不明です。ＥＰ－ｓｉと想定いたしますが宜しいです
お見込みの通りです。
か。

43／76

№

406

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

R-001

質問の要旨

仕上凡例記号について

質問の内容
仕上凡例記号について、改修前仕上表に下記の略称がありますが、凡例表に記載が無く項目が不明です。御指示下さい。
■壁仕上：MP■壁下地：m

R-001

408

R-001

409

R-001
R-008

1階操作室の天井高さについて、仕上表では3000ですが、天井伏せ図
1階操作室の天井高さにつ では2700と相違しております。
いて仕上表を正とし、3000と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

410

R-001
R-008

1階汚ﾘﾈﾝ、清ﾘﾈﾝの天井高さについて、仕上表では3000ですが、天井
1階汚ﾘﾈﾝ、清ﾘﾈﾝの天井高 伏せ図では2700と相違しております。
さについて
仕上表を正とし、3000と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

411

R-001
R-008
R-011

R-001
R-011

413

R-001・002

MP：多彩模様塗 ｍ：モルタル塗り下地です。

既存FL-150の範囲の改修について、改修前仕上表で1階医事、操作は
床仕上ﾚﾍﾞﾙ-150となっていますが、改修後仕上表では±0となっていま
既存FL-150の範囲の改修にす。ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ厚150を見込むと考えてよろしいでしょうか。御指示下 お見込みの通りです。
ついて
さい。

407

412

回答

改修前1階X線、CTのX線
ｼｰﾙﾄﾞについて

改修前1階X線、CTのX線ｼｰﾙﾄﾞについて、改修前仕上表に記載がありますが、撤去の内容が不明です。詳細を御指示下さい。

放射線防護の既存図がありません。A-248 放射線防護・シールド詳細
図(1)同等としてください。

お見込みの通りです。H3,000としてください。

お見込みの通りです。H3,000としてください。

1階機械室の天井について､仕上表･展開図においてはｸﾞﾗｽｳｰﾙ 下地k=
軽量鉄骨下地となっておりますが、天井伏せ図では直天と相違します。
1階機械室の天井について
仕上表を正としてください。
天井伏せ図を正とし、直天と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

1階機械室の巾木について､仕上表､展開図より凡例T=床材=防塵塗装
立上げH=100となっております。防塵立上下にはｺﾝｸﾘｰﾄ立上りが必要な物と考えられますが､新設されるものとし､W150×H100と考えてよろしい
コンクリートの立上げは不要とします。防波堤、左側及び右側共にビニル
1階機械室の巾木について でしょうか。
床シート立上げH300としてください。
又、上記質疑が正の場合、ｺﾝｸﾘｰﾄ立上りのｺﾝｸﾘｰﾄ強度､必要な鉄筋要領等の詳細を併せて御指示下さい。

内装材料の仕様について

改修後仕上表において、下記の項目の同等メーカー・品番を御指示下さい。
A-００７材料表参照ください。メーカー・品番の指定の無いものは、現場①問診室６他壁 ― クロスにて監督員の了承を得て施工してください。
②受付４天井 ― 化粧石膏吸音ボード（リブ）

44／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

414

R-002

415

416

R-002

R-002
R-009

417

R-002
R-011

418

R-002
R-012

419

R-002
R-012

420

R-002
R-012

質問の要旨

質問の内容

回答

改修後仕上表において、２階廊下１・ＥＶホール４・ＥＶホール２・脱衣室
ビニール床シートの仕様に のビニール床シートに記号がありませんが、材料表のビニール床シート：
A-００７材料表 ビニル床シート（F）としてください。
ついて
単層ｔ２．０（マーブル）と想定いたしますが宜しいですか。

改修前の腰壁高さについて、仕上表で腰：縁甲板貼の記載があります
が、高さが不明です。特記無き限りH=1000と考えてよろしいでしょうか。
改修前の腰壁高さについて御指示下さい。

お見込みの通りです。

2階前室の天井仕上について 、仕上表と天井伏せ図とで下記の様に相違しています。仕上表を正とし、岩綿吸音板と考えてよろしいでしょうか。
2階前室の天井仕上につい 御指示下さい｡
お見込みの通りです。
て■仕上表：岩音吸音板■天井伏図：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

2階廊下3の壁仕上について、仕上表と展開図とで下記の様に相違しています。仕上表を正とし、石こうﾎﾞｰﾄﾞ+塗装(EP-Si)+腰壁不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい｡
2階廊下3の壁仕上について ■仕上表：
石こうﾎﾞｰﾄﾞ+塗装(EP-Si)+不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板■詳細図：石こうﾎﾞｰﾄﾞ+ｸﾛｽ

2階廊下3の腰壁について

2階廊下3の腰壁について、上記質疑が正の場合、不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板は
H=1000の範囲を見込むと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

2階感染個室の壁仕上について、仕上表と2階感染病床詳細図とで下記の様に相違しています。仕上表を正とし、岩綿吸音板と考えてよろしいで
2階感染個室の壁仕上につ しょうか。御指示下さい｡
仕上表を正としてください。
いて■仕上表：石こうﾎﾞｰﾄﾞ+塗装(EP-Si)■詳細図：石こうﾎﾞｰﾄﾞ+ｸﾛｽ

2階感染個室の壁仕上について、2階感染病床詳細図で不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧2階感染個室の腰壁につい板の記載がありますが、展開図では表記がありません。必要と考えてお見込みの通りです。
て
H=1000の範囲を見込むと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

45／76

№

421

422

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

R-002・007

R-002・007

質問の要旨

講堂の改修について

便所改修について

質問の内容

回答

撤去改修仕上表－２において、２階講堂が既存のままの色分けですが天
井仕上が改修前と改修後で変わっています。平面詳細図－２では工事お見込みの通りです。
範囲外の為、今回範囲外と想定いたしますが宜しいですか。

撤去改修仕上表－２において、２階ＭＷＣ・ＷＷＣ・ＨＷＣが既存のままの色分けですが壁仕上・天井仕上が改修前と改修後で変わっています。
平面詳細図－２では工事範囲外の為、今回範囲外と想定いたしますが 天井の解体復旧（軽鉄下地含む）を見込んでください。
宜しいですか。
天井点検口について、平面詳細図の□内にMの凡例、平面図の□内に×の凡例を天井点検口と考えてよろしいでしょうか。
質疑が正の場合、1階の員数が平面図と平面詳細図で下記の様に相違しています。平面詳細図を正とし、11か所と考えてよろしいでしょうか。御平面詳細図を正とし、11か所としてください。
指示下さい。
■平面図：10箇所■平面詳細図：11箇所

423

R-003
R-006
R-007

424

R-006

425

R-006
Ｒ-007

既存救急ｾﾝﾀｰの断熱について、外壁新設の範囲のみ断熱を新設する
既存救急ｾﾝﾀｰの断熱につ と考え、仕様は硬質発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ厚35としてよろしいでしょうか。御指お見込みの通りです。
いて
示下さい。

426

R-006
R-007

天井伏せ図の雑物について、凡例の記載がありますが、ﾌﾟﾗﾝ上に暗幕
ﾎﾞｯｸｽ、ｶﾞｰﾄﾙﾌｯｸの記載が無く範囲が不明です。該当無しと考えてよろ
天井伏せ図の雑物について該当無しとしてください。
しいでしょうか。必要な場合は範囲、仕様を御指示下さい。

427

R-006
R-007

428

R-006
R-008

天井点検口について

1階機械室の防波堤について、平面詳細図-1に記載がありますが、天1階機械室の防波堤につい 端、立上りの仕上は床同様防塵塗装と考えてよろしいでしょうか。御指示
お見込みの通りです。
て下さい。

改修前のﾗｲﾆﾝｸﾞ高さについて、平面詳細図で下記範囲にﾗｲﾆﾝｸﾞの表記がありますが、高さが不明です。特記無き限りH=900と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
■手洗い
■流し台
改修前のﾗｲﾆﾝｸﾞ高さについ■汚物流して■WC洗面ｶｳﾝﾀ■大便器
■小便器
■SK

ＳＳＤ－３の形式について

１階改修後ＳＳＤ－３の形式の相違があります。
・平面詳細図－１ ― ２枚片引きドア
・建具表－１ ― 引分けドア
２枚片引きドアを正と考えて宜しいですか。

46／76

A-170 部分詳細図(5) D5-4としてください。

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

429

R-007

２階廊下の建具について

430

R-007

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰについて

431

Ｒ-007
Ａ-021

432

R-7～9

433

R-008

434

R-008

435

R-008
R-001

436

R-008
R-001

質問の内容

回答

２階平面詳細図（改修後）において、Ｘ２～３通りＹ３～４通り廊下に新設
両開き（ＬＤ１８００）の指示ですが、建具符号・建具表がありません。建具
LSD－５としてください。
表の発行をお願い致します。

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰについて、改修後2階平面詳細図に記載がありますが、設備一括発注のため、設備工事も本工事です。建築工事としては工事と考えてよろしいでしょうか。本工事の場合は詳細を御指示下さい。
A-170 部分詳細図(5) D5-21を見込んでください。

平面詳細図－２ ２階平面詳細図（撤去図）において、西面キャノピーＸ１
通りＹ５通りより北西部分の範囲（既存キャノピー撤去網掛け部分右下部・「アキ」下部分）が白抜きとなっていますが、２階平面図 既存救急センター改修後図より、庇１が延長される為、Ｙ５通りより北側は撤去が必要 ①意匠別紙27 を参照ください。
となります。撤去・改修図が御座いませんので、下記のわかる改修図の ②既存復旧としてください。（既存庇（A)改修断面詳細図）
発行をお願い致します。
③10月23日（月）の質疑回答にて別紙資料として構造図添付していま
西面キャノピーの撤去・改修
す。
添付の構造図が全てで
について
①撤去範囲
す。
②撤去後の西面キャノピー残置部分の幕板小口塞ぎの仕様・詳細④シート露出防水を撤去部分から1mの範囲に増し張りを行ってくださ③同上小口塞ぎの下地（軽鉄下地？鉄骨？）の仕様・詳細い。
④西面キャノピー屋根（サンドイッチパネルＴ２８の上シート露出防水）の補修方法

吊戸棚について天井伏図について流し台上部に吊戸棚が見受けられますが､展開図に図示が無い為､不要と考えてよろしいですか｡

建具表－１において、１階改修後ＳＳＤ－１・２がアルミ建具の指示のた
ＳＳＤ－１・２の納まりについ め、枠見込みを７０とし、外部はスチール額縁納まりを想定いたしますがて宜しいですか。

家具図を確認してください。家具図に無き吊戸棚は不要です。

お見込みの通りです。

V型吊金物吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙについて、天井伏せ図に記載がありますが、形
V型吊金物吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙに状・仕様が不明です。御指示下さい。
全て直付けカーテンレールとしてください。
ついて１階既存操作室の天井高に相違があります。
・撤去改修天井伏せ図 ― ＣＨ＝３，０００
既存操作室の天井高相違 ・撤去 改修 仕上表－１ ― ＣＨ＝２，７００
ＣＨ＝３，０００を正と考えて宜しいですか。

風除室５の天井仕上相違

１階改修後、風除室５の天井仕上に相違があります。
・改修１階天井伏図 ― Ｃ１：岩綿吸音板＋ＧＢ・改修後仕上表 ― 石膏ボード
岩綿吸音板＋ＧＢを正と考えて宜しいですか。

47／76

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

437

R-010

1階廊下6と受付4の取合について､壁･天井については仕上の切替が御カウンター上部天井にA-172 D7-4 L-2
1階廊下6と受付4の取合に 座います。見切縁等が必要な場合は必要な部位と､その詳細を御指示く
必要な部位：コーナーアルミ出隅ジョイナー、入隅ジョイナー設置
ついてださい。
仕様、詳細：本館棟に合わせてください。

438

R-013

渡り廊下断面に於いて、柱脚部にＲＣ根巻の図示がありますが、既存との S-305図によります。
柱脚根巻の既存取合いにつ取合いが不明です。後施工アンカー筋が必要な場合、仕様を御指示下 根巻部はB×D＝５５０×５５０ H=1FL+100までとし、配筋D13@200タテヨいてさい。
コとしてください。

439

Ｒ-013

440

Ｒ-013

441

Ｒ-013

442

R-013

屋根の排水について

感染症病棟渡り廊下詳細図（１）において、軒樋・落し口の指示がありません。図面通り、雨水は垂れ流しを想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

感染症病棟渡り廊下詳細図（１） 谷部詳細図において、谷樋耐酸被覆
屋根谷樋耐酸被覆鋼板の厚 鋼板の指示がありますが、厚さが不明です。Ｔ０．８を想定いたしますがお見込みの通りです。
さについて宜しいですか。
感染症病棟渡り廊下詳細図（１）において、外壁ＡＬＣ取付・開口補強金
外壁ＡＬＣ取付・補強金物の物の耐火被覆の有無が不明です。図面通り不要といたしますが宜しいで お見込みの通りです。
耐火被覆の件すか。
渡り廊下の巾木、廻り縁について、渡り廊下詳細図では記載が無く不明
渡り廊下の巾木、廻り縁につ です。ﾋﾞﾆﾙ巾木H60、塩ﾋﾞ製廻り縁を見込むと考えてよろしいでしょうか。
お見込みの通りです。
いて御指示下さい。
既存庇キャノピー撤去断面図において、既存庇（Ｂ）の撤去を、工事ス
テップ図（1）のＳＴＰＥ②で作業を行いますが、ＳＴＥＰ④で一時仮囲いの東館 南面庇の足元の外構外側となるため、柱脚部の仮復旧が必要と思われます。復旧方法び時期 既存庇（Ｂ）の撤去部分は、ＳＴＥＰ④において仮囲い内としてください。
仮復旧を御指示下さい。

443

R-015
C-027

444

R-18
C-028

445

G-003

446

G-003

舗装Gについて

447

G-004

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟについて

448

G-006
G-022

点字ﾌﾞﾛｯｸについて

既存健診センター改修工事において、風除室の改修を行いますが、既既存健診センター改修の風 存病院解体工事期間中に風除室の使用はありますか。使用する場合
除室撤去後の外構仮復旧 は、風除室前外構整備が必要となるため、復旧方法を御指示下さい。

既存病院解体工事期間中に風除室の使用はあります。本設もしくは、仮設カラーアスファルト舗装としてください。

単独調整池の南側ｽﾛｰﾌﾟについて､舗装仕上は､ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装と考えて宜単独調整池の南側ｽﾛｰﾌﾟに真空コンクリートt150 滑り止めリング入りとしてください。
しいでしょうか｡
ついて舗装Gの断面詳細が不明です。御指示下さい。

前回質疑1327参照ください。

縁石･囲障別図よりｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟの記載が御座いますが範囲が不明です。
範囲を御指示下さい。
G-004 オイルタンク車道側としてください。

ﾛｰﾀﾘｰ廻りの点字ﾌﾞﾛｯｸについて、標識等別図とﾛｰﾀﾘｰ回り詳細図(1)で範囲が相違しています。標識等別図が正と解釈して宜しいでしょうか。御 お見込みの通りです。
指示下さい。

48／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

449

G-022

点字ﾌﾞﾛｯｸについて

上記質疑でﾛｰﾀﾘｰ回り詳細図(1)が正の場合、左右両側の見切れている G-006より点字ブロックの範囲及び仕様を確認ください。詳細図はG-070
範囲･屋根で隠れている範囲の詳細を御指示下さい。
のD-33、D-34を参照ください。

450

G-007
G-022

小口径桝について

雨水排水平面図で、ﾛｰﾀﾘｰ回りに小口径桝×4か所の記入があります
が、集水桝までの排水管はﾛｰﾀﾘｰ回り詳細図(1)よりVPφ150と解釈して お見込みの通りです。
宜しいでしょうか。御指示下さい。

451

G-008

側溝の仕様について

桝A-14-2とC-1間の側溝(S1)について、流域Aの図では縦断用ですが、流域Cの図では横断用と記入があり相違しています。横断用を正と解釈 お見込みの通りです。
して宜しいでしょうか。御指示下さい。

452

G-008

側溝のｻｲｽﾞについて

側溝のｻｲｽﾞが不明な箇所があります。下記の通り解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
お見込みの通りです。
･桝C-6-1～C-6-01間 S1(L=33.50m)…300×300･桝C-7-03～C-7-04間 S1(L=6.80m)…300×300

453

G-008
G-069

454

Ｇ－０１０

455

G-016
G-026

456

Ｇ-022
Ａ-008

457

G-023

458

G-028
G-033

459

G-029
G-034

質問の内容

排水管周りの砂埋戻しにつ排水管φ400の場合の砂埋戻し範囲が不明です。御指示下さい。
いて回答

W=800,H=600としてください。

質疑回答№１３８７に於いて、④１０号擁壁－２は「外構別紙を参照くださ
１０号擁壁－２の外構別紙に い」との回答ですが、外構別紙が見当たりません。１０号擁壁－２の外構
３号擁壁-3と同様としてください。
ついて別紙の発行をお願い致します。

1号擁壁-2について

境界側水抜きﾊﾟｲﾌﾟが調整池構造図ではφ300とありますが擁壁断面詳
細図(2)ではφ200とあります｡VU管φ300と考えてよろしいでしょうか。御お見込みの通りです。
指示下さい。

エントランス庇（キャノピー ロータリー庇）立てハゼ葺き裏打ち材の仕様に相違があります。
立てハゼ葺き裏打ち材の仕 ・ロータリー回り詳細図（１） ― 発泡ポリスチレンＴ２．０
様について
・外装・外構仕上表 ― 無機質高充プラスチックフォームＴ４．０
発泡ポリスチレンＴ２．０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

磁器質タイル（大型）模様張りにつきまして、A-007 材料表のタイル（A）
を参照ください。名古屋モザイクタイル：アルファフィルズ（岩面）同等品
磁器質ﾀｲﾙ(大型)模様張に ﾛｰﾀﾘｰ廻り詳細図2、F部(目隠し壁)断面詳細図の､磁器質ﾀｲﾙ(大型)模デザイン張りとしてください。
ついて様張について､ﾒｰｶｰ品番等ありましたら､御指示下さい｡
舗装の範囲は、G-003を正とします。G-０23 F部は、カラーアスファルトとなります。
4号擁壁-1､4号擁壁-2について

水抜き孔φ75の仕様はVPで､最下部穴あき管φ75はVP 2m当り1か所とお見込みの通りです。
考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

擁壁断面詳細図より5号擁壁-1･2に階段の記載が御座いますがｽﾗﾌﾞに
5号擁壁-1･2の階段につい 溶接金網 φ6.0-150×150が必要と考えてよろしいでしょうか。
お見込みの通りです。
てまた、段鼻にはﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物等は不要と考えてよろしいでしょうか。併せて御指示下さい。
49／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

460

G-030,079

山留工事

G-030の山留杭と、079にある地盤沈下対策の親杭は、其々別のものでしょうか。御指示下さい。

461

G-031
G-049

8号擁壁-2について

462

G-038

4号見切壁について

463

G-064

回答
C-030のCASE-2の山留とG-079は同じものを示しています。

擁壁断面詳細図(7)で底版巾が5400となっていますが､擁壁構造図(10)では3900となっています、W5400と考えてよろしいでしょうか。御指示下さ 擁壁構造図(10)では3900を正としてください。
い。
h-h断面とj-j断面では､W700×H1000とありますが､i-i断面では､W550×
H800となっています。4号見切壁は全てW700×H1000と考えてよろしい 歩道からの立上り高さ500以上＝W700×H1000
でしょうか。御指示下さい。
500未満＝W500×H800としてください。

№２改良図の乗入れ舗装の相違があります。
・歩道改良図（１）：凡例模様 ― アスファルト舗装Ｂ
歩道改良№2の乗入れ舗装
・歩道改良図（１）：引出し線 ― アスファルト舗装Ａについて
アスファルト舗装Ｂを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

歩道改良図（１）において、№１・№２改良図に「Ｌ型側溝排水桝新設」がありますが、下記の項目が不明です。御指示下さい。
①H450
歩道改良のＬ型側溝排水桝
①桝の深さ
について
②蓋の仕様
②蓋：コンクリート蓋としてください。

464

G-064

465

G-065

歩道改良図2、No.8鋼製蓋新設について､鋼製蓋の仕様･詳細を御指示
歩道改良No.8鋼製蓋新設に既存を再利用してください。
下さい｡
ついて

466

G-065

歩道改良図2(水路詳細図)、現場打水路(A)(B)の配筋について､
現場打水路(A)(B)の配筋に
D10@200･端部D13と考えて宜しいでしょうか｡
ついて

467

468

G-065

G-065

№５改良図の乗入れ舗装の相違があります。
・歩道改良図（２）：凡例模様 ― アスファルト舗装（市道）
歩道改良№5の乗入れ舗装
・歩道改良図（２）：引出し線 ― アスファルト舗装Ａについて
アスファルト舗装（市道）を正と考えて宜しいですか。

無筋とします。

お見込みの通りです。

歩道改良図（２）において、№８現状・撤去図に「鋼製蓋撤去」が２か所あ
歩道改良№８の鋼製蓋につ りますが、№８改良図では「鋼製蓋新設」が１か所です。鋼製蓋新設は２鋼製蓋新設は１か所とします。ただし蓋は、既存再利用とします。
いてか所を想定いたしますが宜しいですか。
部分詳細図1(D-14)、250A型側溝の断面詳細について､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
250A型側溝の断面詳細に t100とありますが､砕石の図示がありません｡
ついて均しｺﾝｸﾘｰﾄt100を砕石t100と読み替えて宜しいでしょうか。

469

G-068

470

G-071

ﾎﾞﾗｰﾄﾞ基礎の配筋について

471

G-071

部分詳細図4(D-43)、車止ﾎﾟｰﾙ基礎の配筋について､D10@200･端部
車止ﾎﾟｰﾙ基礎の配筋につい
D13と考えて宜しいでしょうか｡てお見込みの通りです。

472

G-071

部分詳細図4(D-51)、ｻｲｸﾙｽﾄｯﾊﾟｰ基礎の配筋について､D10@200･端ｻｲｸﾙｽﾄｯﾊﾟｰ基礎の配筋に部D13と考えて宜しいでしょうか｡
ついてお見込みの通りです。

473

G-071-50

雨水ﾏﾝﾎｰﾙについて

部分詳細図4(D-42)、ﾎﾞﾗｰﾄﾞ基礎の配筋について､D10@200･端部D13と考えて宜しいでしょうか｡

雨水ﾏﾝﾎｰﾙのH寸法が不明です。御指示下さい。

50／76

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

H=1920としてください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

474

G-073

外構撤去図（３）（舗装、土留壁等）において、健診センター東側に「室外新設設備基礎の位置はM-800を参照ください。詳細は
室外機置場移設の基礎につ 機置場移設」とありますが、移設先の新設設備基礎の断面詳細が不明で1,400×2,500×H500 ２ヶ所
1,250×1,800×H500 ２ヶ所としてくだいてす。設備基礎の詳細図の発行をお願い致します。
さい。

G-078

地盤沈下対策としてサンドドレーン工法を採用しています。
サンドドレーン工法の目的は地盤沈下対策ですかそれとも液状化対策 また、施工箇所を限定している理由は、新棟と浄化槽をつなぐ重要な埋新設浄化槽まわりのサンドドですか。また、浄化槽まわりのみ施工の理由を御教授願います。具体的 設管を地盤変動によって破断等が発生しないように対策を講じているた
レーン工法
な数値目標があればお示しください。
めです。
目標沈下量は20cm程度としてください。

476

G-079

仮設調整池の仕様

工事期間中は、工事エリアから病院敷地外に雨水が溢水しない対策を
仮設山止施工までは有りますが、仕様を指示願いします。本設の調整池 必要としますが、その形態は、独立した調整池である必要はなく、素掘りが後施工の理由は何か特別な理由からでしょうか。先行設置でも構わな でも構いません。
いでしょうか。
また、本設の調整池は、施工上支障がなければ先行設置でも構いませ
ん。

477

G-079

電柱移設について敷地内の既存電柱は別途工事にて敷地外へ移設とのことですが、移設
位置は、今回敷地側の道路の敷地側と敷地反対側のどちらでしょうか。
全体の回答が難しければ新棟建設にかかわる範囲だけでも回答をお願いします。又、移設は本工事着手前と考えてよろしいでしょうか。

478

C-027
G-078

479

C-027、A-325

475

480

C-027、K-001～003

質問の要旨

質問の内容

回答

電柱の移設先及び移設時期については、電柱所有者と段階的に協議を行っていますが、電柱は本工事着手前に移設していただく予定です。また、電柱の移設先については、病院敷地外に移設していただく予定です。

工事ステップ図（１）において、ＳＴＥＰ③の既存浄化槽解体に「サービス
仮設車路整備」とありますが、整備内容が不明です。Ｇ－０７８図：仮設計
工事ステップ③のサービス仮画図（地盤沈下対策１）（参考図）の「盛土載荷工法＋サンドドレーン工 お見込みの通りです。仮アスファルト舗装も見込んでください。
設車路整備について
法＋サンドマット工法」を想定いたしますが宜しいですか。

浄化槽新設工事について

STEP②の浄化槽棟新設工事の工程計画におきまして、外構の液酸タン
お見込みの通りです。
ク置場･Ｌ形擁壁等も含まれますか。御指示下さい。

東館地中梁解体、南面庇解体･トレンチ改修工事におきまして、C-027、
K-001、K-003図にて施工時期、施工範囲が異なっております。STEP② STEP②H30.11～H31.4の期間内にて、東館地中梁解体、南面庇解体･
STEP②インフラ切回し工事
H30.11～H31.4の期間内にて、東館地中梁解体、南面庇解体･トレンチ トレンチ改修を行います。共同溝塞ぎの改修工事は新棟建設後のSTEPについて改修を行い、共同溝は塞ぎ等の改修工事はSTEP②で行い、撤去は⑤で撤去と同時に行います。
STEP⑤の新棟建設後と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

481

C-027～029

杭・山留工事の施工時期について482

C-027～029

杭・山留工事について

C-027図、工事ステップ図におきまして、STEP③(H30.11～H31.1)に新棟建設工事杭打ち先行とあり、STEP④(H31.1～H32.12)では新棟建設工事とあります。C-029図、STEP④-1(H31.1～H31.4)では、山留･地業
工事とあります。 工事の流れは、STEP③にて仮囲を行い、既存浄化槽棟の解体をH31.1迄に終え、杭･山留はH30.11～H31.4の期間を目安に施工するということで宜しいでしょうか。御指示下さい。

設計時の仮設計画ではお見込みのとおりですが、最適と考える工事ス
テップを提案していただいても構いません。10月23日（月）の質疑11の回答のとおり、C-027図ＳＴＥＰ②の仮囲範囲はＳＴＥＰ③以後の範囲と同じとしてください。

上記、期間内(H30.11～H31.4)におきまして、山留工事、杭工事の施工
お見込みの通りです。
順序は施工者判断として宜しいでしょうか。御指示下さい。

51／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

工事ステップ図（１）に於いて、ＳＴＥＰ③の既存浄化槽解体に「サービス
仮設車路整備」とありますが、一期外構解体工事後の舗装床仕上げ、そ
新設浄化槽周りの外構工事として、ＳＴＥＰ③記載の仮設車路整備以外
工事ステップ③のサービス仮 の他必要と思われる工作物が不明です。ＳＴＥＰ⑥外構整備（調整池工の白色部分の外構工事は全てSTEP③の時点では整備完了してくださ
設車路整備について事含む）まで使用すると思われますが、サービス仮設車路整備におけるい。
詳細図の発行をお願い致します。

483

C-027・028
G-073～075

484

C-028

485

C-028

開院準備期間について（２０２１年１月～３月）

２０２１年１月～３月の開院準備期間の取扱については、実施工は不可、 お見込みのとおり、原則開院準備対応や改修工事の調査期間としてお開院準備対応や、改修工事の調査期間と考えて宜しいでしょうか。協議 考えください。改修・解体工事・外構工事等の着手については、患者、医調整の上で、改修・解体工事・外構工事等の着手は可能でしょうか。御 療スタッフ、診療などへの配慮が必要となりますので、具体的に関係者指示下さい。
間の協議調整が整えば可能です。

486

C-031

独立調整池について

独立調整池の設置期間については、新棟建設工事着手時のH31.1～
STEP⑥外構工事期間の単独調整池設置期間までと判断してよろしいで お見込みの通りです。
しょうか。具体的な時期がございましたら御指示願います。

新設浄化槽と既存病院の間に電線があります。平面及び断面の配置な 新設浄化槽と既存病院間の電線は、現在使用しておりません。外構解
敷地内の新設浄化槽周りのどをお示しください。それとも現状で、杭打ち・資材揚重などで、支障ない 体と共に撤去をお願いします。よって、杭打ち・資材揚重などでの支障は電線についてこととしてよろしいでしょうか。又、移設時期をお示しください。
ありません。

487

C-031、G-079

独立調整池について

独立調整池の仕様については、図面番号C-030～C-033を確認してくだ
独立調整池の仕様についてご図示願います。また、独立調整池設置
さい。
後、開発等の検査を受検、合格後建築工事がスタートするプロセスになりまた、建築工事の着工は、調整池の完成検査の実施にかかわらず可能
ますか。御指示下さい。
です。

488

Ｃ-217

液酸タンク杭について

鋼管杭9+9ｍ+7ｍが記載されていますが、定尺品は6ｍまでです。6ｍ+6ｍ+6ｍ+4ｍ+3ｍとしてよろしいでしょうか？

廃棄物処理について

廃棄物処理法第3条では事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄 図示の躯体・配管類は本工事に含みます。特別産業廃棄物に該当する物を自らの責任において適正に処理しなければならない。昭和57年6月 撤去は病院が行い本工事に含みません。今回、酸・アルカリ等内容物
14日公布環産21号疑義についてで、建設工事に伴って生ずる廃棄物に は、タンクにより改修しているため槽内にはありません。但しP-801記載のは建設工事を行う以前から発生していた産業廃棄物は含まれないことに 通り、排水処理施設Ⅰ，Ⅱ内全ての汚泥処理引抜き消毒、RI排水槽内
留意されたい。以上の法解釈を元に行政指導を含め事業者の責務とし のRI廃液撤去及び洗浄、オイルタンク等の廃油処分は本工事に含みまて、病院事業で不要になったものは事前に病院にて適正処理すべきと す。その他、廃棄物に該当する油等の配管類や水槽内の残留物の洗認識していますので本工事には含まないと考えてよろしいでしょうか。
浄・適正処理は本工事に含みます。

489

K-001
既存図-402

490

K-002
C-027

491

K-003

お見込みの通りです。

解体手順図（２）（別紙１）において、先行解体の東館東側の地中梁解体ありますが、外構復旧が不明です。同解体範囲の北側半分は工事ステッ 患者使用通路としては使用しないため、患者のための外構復旧は必要
東館 東側地中梁解体後の プ図（１）のＳＴＥＰ③既存浄化槽解体より「サービス仮設斜路整備」に一 ありません。北側はサービス仮設車路を整備ください。南側仮囲い内は、
外構仮復旧について部含まれ、南側半分は新病院側の仮囲い内となります。埋戻し後の外構 施工上の必要に応じて復旧してください。いずれの場合も患者、医療ス復旧が必要な場合は、仮舗装・その他工作物等を御指示下さい。
タッフの安全性について十分配慮してください。
解体手順図（３）排水ピット平面図において、「コンクリート壁新設（建築工
トレンチ改修の内部防水の 事）」とありますが、排水ピット内に防水は必要ですか。必要な場合は仕エポキシ樹脂コーティングとしてください。
仕様について様を御指示下さい。

52／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

492

K-003

493

K-003
C-027

494

Ｅ-005

高圧本線引込柱の調整池擁 高圧本線引込柱は調整池擁壁に干渉すると思われますが、擁壁施工は擁壁施工を優先し、引込柱建柱位置を調整します。
壁についてどのように考えればよろしいでしょうか。

495

Ｅ-005

高圧本線引込柱の調整池擁 高圧本線引込柱は調整池擁壁に干渉すると思われますが、擁壁施工は擁壁施工を優先し、引込柱建柱位置を調整します。
壁についてどのように考えればよろしいでしょうか。

496

E-006

497

E-007
E-246
E-247

質問の要旨

質問の内容

回答

解体手順図（3）排水ピット断面図において、嵩上げコンクリートの指示がトレンチ改修の嵩上げコンのS－０２ ６章コンクリート工事 番号１としてください。天端仕上はエポキシありますが、コンクリート仕様・天端仕上げが不明です。御指示下さい。
仕様について樹脂コーティングとしてください。

解体手順図（3）排水ピット平面図において、トレンチ天端に開口の指示がありますが、工事ステップ図（1）のＳＴＰＥ②で作業を行いますが、ＳＴＥ
トレンチ改修のスラブ開口のＰ④で一時仮囲いの外側となるため、開口部の塞ぎが必要と思われま
トレンチ部分はＳＴＥＰ④において仮囲い内としてください。
処理についてす。開口部の塞ぎ方法及び時期を御指示下さい。

照明器具設備（器具）

インターホン設備

外構の器具リストにて器具「GQ21W×124台」となっていますが、姿図に「GQ21W」がありません。平面図にて「蛍光灯×170台」となっていますの 姿図ＧＷ２１Ｗの器具記号をＧＱ２１Ｗに訂正とします。ＧＱ２１Ｗ×１２４で、器具「GW21W×170台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致 台としてください。
します。（同様の質問複数あり）

1Fのインターホン設備の平面図により「カラーカメラ付 玄関子機×1台」
がありますが、屋外にも「1台」あります。又、系統図にて屋内「1台」しかあ
新病院に３台、浄化槽棟に１台の計４台記載しています。系統図にも４台りませんので、屋内に計上して、屋外は無いものと考えて宜しいでしょう
記載しています。図示のとおり計上してください。
か。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

インターホン設備において、E-007通信引込図に1台「カラーカメラ付 玄関子機×1台」の記載がありますが、インターホン設備図にも発電機給油用として「1台」記載があります。
インターホン設備の数量に新病院に３台、浄化槽棟に１台の計４台記載しています。系統図にも４台
上記2点は重複していると考え、発電機給油用インターホンとしては1台ついて記載しています。図示のとおり計上してください。
計上すると考えて宜しいでしょうか。
御指示お願い致します。

498

E-007
E-246
E-247

499

E-100
E-334

電灯設備

500

E-105

照明器具設備（器具）

1Fの分電盤リストに「附1L-1」となっていますが、平面図に「付1L-1」となっています。 分電盤リスト通りに拾って宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

盤名称は付１Ｌ-１としてください。

1階の整形外科の処置室の器具リストにて器具「F469kinT」となっていますが、姿図に「F469kinT」がありません。平面図にて「蛍光灯」となっていお見込みの通りです。
ますので、器具「F469kin」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

53／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

501

E-105

照明器具設備（器具）

1階の泌尿器科の診察室1・3 各、診察室2、処置室、検査室、結石破砕室の器具リストにて器具「F469kinT」となっていますが、姿図に「F469kinT」がありません。平面図にて「蛍光灯」となっていますので、器 お見込みの通りです。
具「F469kin」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

502

E-105

照明器具設備（器具）

1階の時間外・循環器内科の前室1の器具リストにて器具「DL20nc」となっていますが、姿図に「DL20nc」がありません。平面図にて「ダウンライト」と
ＤＬ２０ｎｃは姿図に記載しています。ＤＬ２０ｎｃとしてください。
なっていますので、器具「DL20n」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

503

E-105

照明器具設備（器具）

1階の時間外・循環器内科の中央処置室・受付・注射コーナーの器具リ
ストにて器具「D469T」となっていますが、姿図に「D469T」がありません。
Ｅ４６９Ｄに訂正とします。
平面図にて「蛍光灯」となっていますので、器具「D469」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

504

E-105

照明器具設備（器具）

1階の生理検査のｴｺｰ室1～3各の器具リストにて器具「D469T」となっていますが、姿図に「D469T」がありません。平面図にて「蛍光灯」となって
Ｅ４６９Ｄに訂正とします。
いますので、器具「D469」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

505

E-105

照明器具設備（器具）

1階の生理検査の筋電図室の器具リストにて器具「A452ST」となっていますが、姿図に「A452ST」がありません。平面図にて「蛍光灯」となっていまお見込みの通りです。
すので、器具「A452S」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

照明器具設備（器具）

1階の放射線治療･核医学の問診・相談・ﾘｶﾊﾞﾘｰ室の器具リストにて器具「D469D」となっていますが、姿図に「D469D」がありません。平面図にて
Ｅ４６９Ｄに訂正とします。
「蛍光灯」となっていますので、器具「D469」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

506

E-105

507

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線治療･核医学の放射線治療診察室、放射線治療処置室の器具リストにて器具リストにて器具「F469kinT」となっていますが、姿図に「F469kinT」がありません。平面図にて「蛍光灯」となっていますので、器 お見込みの通りです。
具「F469kin」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

508

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線治療･核医学の医局の器具リストにて器具「D469D」となっていますが、姿図に「D469D」がありません。平面図にて「蛍光灯」となってお見込みの通りです。
いますので、器具「D469」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

54／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

509

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線治療･核医学の操作・治療計画室の器具リストにて器具「E469VD×7台」となっていますが、平面図にて「E469VD×7台、ダウンライト×2台」となっています。平面図を正として「E469VD×7台、DLMRI×2台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。

510

E-105

照明器具設備（器具）

1階の内視鏡の内視鏡室3の器具リストにて器具リストにて器具「F469kinT」となっていますが、姿図に「F469kinT」がありません。平面図
お見込みの通りです。
にて「蛍光灯」となっていますので、器具「F469kin」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

511

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線のｴｺｰ室4～6各の器具リストにて器具「D469T」となっていますが、姿図に「D469T」がありません。平面図にて「蛍光灯」となっていますので、器具「D469」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

512

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線の操作・観察ﾎｰﾙ1･2 各の器具リストにて器具「E469VD×3台」となっていますが、平面図にて「E469VD×3台、ダウンライト×2台」と お見込みの通りです。ダウンライト×2台は器具リスト一般撮影室1～3 各
なっています。平面図を正として「E469VD×7台、DL11n×2台」と考えて の下に記載の操作卓上部ＤＬ１１ｎ×２７台に含みます。
宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

513

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線の操作室の器具リストにて器具「E469VD×3台、HJ102×2」となっていますが、平面図にて「E469VD×3台、HJ102×2、ダウンライト お見込みの通りです。ダウンライト×４台は器具リスト一般撮影室1～3 各×4台」となっています。平面図を正としてダウンライトは「DL11n×4台」と の下に記載の操作卓上部ＤＬ１１ｎ×２７台に含みます。
考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

照明器具設備（器具）

1階の放射線の操作ﾎｰﾙ(X線TV室1・2前)の器具リストにて器具「E432VD×6台」となっていますが、平面図にて「E432VD×6台、ダウン
お見込みの通りです。ダウンライト×４台は器具リスト一般撮影室1～3 各
ライト×4台」となっています。平面図を正としてダウンライトは「DL11n×4の下に記載の操作卓上部ＤＬ１１ｎ×２７台に含みます。
台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複
数あり）

514

E-105

Ｅ４６９ＶＤ×７台、ＤＬ１１ｎ×２台としてください。

Ｅ４６９Ｄに訂正とします。

515

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線のﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ操作室の器具リストにて器具「E432VD×2台」となっていますが、平面図にて「E432VD×2台、ダウンライト×2台」と お見込みの通りです。ダウンライト×2台は器具リスト一般撮影室1～3 各
なっています。平面図を正としてダウンライトは「DL11n×2台」と考えて宜 の下に記載の操作卓上部ＤＬ１１ｎ×２７台に含みます。
しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

516

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線の骨密度操作室の器具リストにて器具「E469VD×1台」となっていますが、平面図にて「E469VD×1台、ダウンライト×1台」となっ お見込みの通りです。ダウンライト×１台は器具リスト一般撮影室1～3 各ています。平面図を正としてダウンライトは「DL11n×1台」と考えて宜しい の下に記載の操作卓上部ＤＬ１１ｎ×２７台に含みます。
でしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

55／76

№

517

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

E-105

質問の要旨

質問の内容

回答

照明器具設備（器具）

1階の放射線の一般撮影室1～3 各の器具リストにて器具「B432D×6
台、DL11n×27台」となっていますが、平面図にて「DL11n×27台」があり ＤＬ１１ｎ×２７台は放射線部門エリアの各操作卓上部のダウンライトのません。平面図を正として「DL11n×27台」ないものと考えて宜しいでしょ トータル台数を示します。
うか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

518

E-105

照明器具設備（器具）

1階の放射線の放射線受付2・操作ﾎｰﾙの器具リストにて器具「E469VD
×12台、D432×3台、NL201×1台」となっていますが、平面図にてお見込みの通りです。ダウンライト×2台は器具リスト一般撮影室1～3 各「E469VD×12台、D432×3台、NL201×1台、ダウンライト×2台」となっの下に記載の操作卓上部ＤＬ１１ｎ×２７台に含みます。
ています。平面図を正としてダウンライトは「DL11n×2台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

519

E-105

照明器具設備（器具）

1階の救急の機械室2の器具リストにて器具「A432×3台」となっています
が、平面図にてプロットの表記がありません。平面図を優先してないもの Ａ４３２×３台は必要とします。
考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

520

E-105

照明器具設備（器具）

1階の救急の初療室1～4各の器具リストにて器具「G469ST」となっていますが、姿図に「G469ST」がありません。平面図にて「蛍光灯」となっていまお見込みの通りです。
すので、器具「G469S」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

521

E-105

照明器具設備（器具）

1階の透析ｾﾝﾀｰの隔離室(1B)の器具リストにて器具「M52Dn×1台」となっていますが、平面図にて器具の隣に「D02×1台」となっていますの
お見込みの通りです。
で、平面図を正として「D02×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

照明器具設備（器具）

1階の透析ｾﾝﾀｰの人工透析室・透析室 ベッド上の器具リストにて器具「D02×35台」となっていますが、平面図にて「D02×34台」となっていま
Ｄ０２×３５台として下さい。但し、Ｄ０１×４５台をＤ０１×４４台とします。
すので、平面図を正として「D02×34台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

522

E-105

523

E-106

照明器具設備（器具）

2階の機械室2･3の器具リストにて器具「B432×5台」となっています。平
面図にて機械室3となって、「B432×3台」となっています。平面図を正と機械室２にＥ４３２×２台、機械室３にＥ４３２×３台の計５台とします。
して「B432×3台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

524

E-106

照明器具設備（器具）

2階の共用部のセンターストリートの器具リストにて器具「L01-12×20台」となっています。平面図にて「L01-12×21台」となっていますので、平面
お見込みの通りです。
図を正として「L01-12×21台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

56／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

525

E-106

照明器具設備（器具）

2階の共用部のイートイン・イベントスペースの器具リストにて器具「D01T」となっていますが、姿図に「D01T」がありません。平面図にて「ダウンライ
お見込みの通りです。
ト」となっていますので、器具「D01」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

526

E-106

照明器具設備（器具）

2階の薬剤のMRの器具リストにて器具「A432×2台」となっていますが、平面図にて「A432×1台」となっています。平面図を正として「A432×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複
数あり）

527

E-106

照明器具設備（器具）

2階の薬剤のｽﾀｯﾌWC1・2各の器具リストにて器具「DL11n×2台、ML151
×2台」となっていますが、平面図にて「DL11n×2台、ML151×1台」とお見込みの通りです。
なっています。平面図を正として「DL11n×2台、ML151×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

528

E-106

照明器具設備（器具）

2階の化学療法のｽﾀｯﾌWC7の器具リストにて器具「DL11n×2台、ML151
×2台」となっていますが、平面図にて「DL11n×2台、ML151×1台」とお見込みの通りです。
なっています。平面図を正として「DL11n×2台、ML151×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

529

E-106

照明器具設備（器具）

2階の健診部門の眼底検査室、指導室の器具リストにて器具「D469T」となっていますが、姿図に「D469T」がありません。平面図にて「蛍光灯」とお見込みの通りです。
なっていますので、器具「D469」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

照明器具設備（器具）

2階の眼科の眼科検査室1、眼科診察室1・2の器具リストにて器具「F469kinT」となっていますが、姿図に「F469kinT」がありません。平面図
お見込みの通りです。
にて「蛍光灯」となっていますので、器具「F469kin」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

530

E-106

お見込みの通りです。

531

E-106

照明器具設備（器具）

2階の眼科の眼科検査室2の器具リストにて器具「F469kinT×4台」となっていますが、姿図に「F469kinT」がありません。平面図にて「蛍光灯×2
お見込みの通りです。
台」となっていますので、器具「F469kin×2台」と考えて宜しいでしょうか。
御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

532

E-107

照明器具設備（器具）

3階の機械室2の器具リストがありませんが、平面図にて「蛍光灯×1台」となっています。器具「B432×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願 お見込みの通りです。
い致します。（同様の質問複数あり）

57／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

533

E-107

照明器具設備（器具）3階の倉庫4の器具リストがありませんが、平面図にて「ダウンライト×1台」となっています。器具「DL11n×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お お見込みの通りです。
願い致します。（同様の質問複数あり）

534

E-107

照明器具設備（器具）

3階の看護部の機械室5の器具リストにて器具「B432×4台」となっています。平面図にて「B432×3台」となっていますので、平面図を正としてお見込みの通りです。
「B432×3台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

535

E-108

照明器具設備（器具）

4階の手術のホールの器具リストにて器具「DL20nc」となっていますが、姿図に「DL20nc」がありません。平面図にて「ダウンライト」となっていますＤＬ２０ｎｃは姿図に記載しています。ＤＬ２０ｎｃとしてください。
ので、器具「DL20n」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。
（同様の質問複数あり）

536

E-108

照明器具設備（器具）

4階の手術の空調機械室3の器具リストにて器具「B432×6台」となっています。平面図にて「A432×6台」となっていますので、平面図を正としてお見込みの通りです。
「A432×6台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

537

E-108

照明器具設備（器具）

4階の病棟(腎臓内科他)(北)の空SS･見守りカウンターの器具リストにて器具「D02×17台」となっています。平面図にて「D02×11台」となっていまお見込みの通りです。
すので、平面図を正として「D02×11台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

538

E-108

照明器具設備（器具）

4階の中材の前室8の器具リストにて器具「D432×2台」となっています
が、平面図にてプロットの表記がありません。平面図を優先してないもの 前室８の室名を病棟払出室に訂正とし、Ｄ４３２×２台とします。
考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

質問の内容

539

E-108

照明器具設備（器具）

4階の麻酔の麻酔医医局の器具リストにて器具「E469×8台」となっています。平面図にて「E469×9台」となっていますので、平面図を正としてお見込みの通りです。
「E469×9台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

540

E-109

照明器具設備（器具）

5階の共用部の階段室前通路の器具リストにて器具「DL20w×4台」となっていますが、平面図にてプロットの表記がありません。平面図を優先
お見込みの通りです。
してないもの考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

58／76

回答

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

541

E-109

照明器具設備（器具）

5階の共用部の病棟ﾗｳﾝｼﾞ・ﾊﾟﾝﾄﾘｰの器具リストにて器具「C01×8台、D02×13台、D03×1台」となっていますが、平面図にて「C01×8台、D02
×13台、D03×1台、NL201×1台」となっていますので、平面図を正とし お見込みの通りです。
て「C01×8台、D02×13台、D03×1台、NL201×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。

542

E-110

照明器具設備（器具）

6階の病棟(整形外科)(北)の廊下5～8の器具リストにて器具「L01-12×1台」となっていますが、平面図にて「L01-12×2台」となっていますので、お見込みの通りです。
平面図を正として「L01-12×2台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

543

E-111

照明器具設備（器具）

7階の病棟(外科・耳鼻咽喉科)(北)の廊下5～8の器具リストにて器具「L01-12×1台」となっていますが、平面図にて「L01-12×2台」となっていますので、平面図を正として「L01-12×2台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

照明器具設備（器具）

7階の病棟(外科・耳鼻咽喉科)(北)の処置室2の器具リストにて器具「F469kin×4台」となっていますが、平面図にて「F469kin×3台、蛍光灯(L=0.7m)」となっていますので、平面図を正として「F469kin×3台、B216 Ｆ４６９ｋｉｎ×４台として下さい。
×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問
複数あり）

7階の病棟(呼吸器内科他)(東)の廊下13～15の器具リストにて器具「L01-15×18台」となっていますが、平面図にて「L01-15×20台」となっ
Ｌ０１-１５×１８台としてください。
ていますので、平面図を正として「L01-15×20台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

544

E-111

545

E-111

照明器具設備（器具）

546

E-113

電灯設備

お見込みの通りです。

平面図の凡例にレースウェイ「40×30」となっていますが、チェックリストに「40×45」となっています。 平面図通りに拾って宜しいでしょうか。御指示 お見込みの通りです。
お願い致します。（同様の質問複数あり）

547

E-140

非常照明設備（器具）

1階の階段4の器具リストにて器具「ｈ18W」となっていますが、姿図に「ｈ18W」がありません。平面図にて「ブラケット」となっていますので、器具「ｈ姿図ｈ１８ＢＷとしてください。
188W」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問
複数あり）

548

E-140

誘導灯設備（器具）

1階のセンターストリートの器具リストにて器具「ｶ202B1×6台」となっていますが、平面図にて「ｶ202B1×7台」となっていますので、平面図を正とお見込みの通りです。
して「ｶ202B1×7台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。
（同様の質問複数あり）

59／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

549

E-141

非常照明設備（器具）

2階の階段4の器具リストにて器具「ｈ18W」となっていますが、姿図に「ｈ18W」がありません。平面図にて「ブラケット」となっていますので、器具「ｈ姿図ｈ１８ＢＷとしてください。
188W」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問
複数あり）

550

E-142

非常照明設備（器具）

3階の階段4の器具リストにて器具「ｈ18W」となっていますが、姿図に「ｈ18W」がありません。平面図にて「ブラケット」となっていますので、器具「ｈ姿図ｈ１８ＢＷとしてください。
188W」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問
複数あり）

551

E-142

誘導灯設備（器具）3階の病院総務･経営企画Ｓの器具リストにて器具「ｵ201Ｂ1×1台」がありますが、平面図にありません。平面図を優先してないもの考えて宜しいで 平面図を優先し、誘導灯オ２０１Ｂ１×１台は不要とします。
しょうか。御指示お願い致します。

552

E-143

非常照明設備（器具）4階染色室の器具リストにて器具「a40B×5台」となっていますが、平面図にて「a40B×4台」となっていますので、平面図を正として「a40B×4台」と お見込みの通りです。
考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

553

E-143

誘導灯設備（器具）

3階のスタッフコモンズの器具リストにて器具「ｶ202Ｂ1×2台」があります
が、平面図にて「ｶ202B1×1台」となっていますので、平面図を正として「ｶ202B1×1台」と考えて宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

554

E-204
E-209
～216

555

E-206
～216

構内交換設備

556

E-208
E-211

構内交換設備

構内交換設備

カ２０２Ｂ１×２台としてください。

構内交換設備について姿図と平面図のPHSアンテナの数量の相違がありますので、姿図通り拾って宜しいでしょうか。御指示お願い致します。
お見込みの通りです。
（同様の質問複数あり）

構内交換設備に於いて系統図と平面図のモジュラーコンセントの数量の相違がありますので、平面図通りに拾って宜しいでしょうか。御指示お願
お見込みの通りです。
い致します。

平面図に端子盤「2LT-講堂×1面」がありますが、端子盤リストにありません。平面図により拾っていましたが、Ｐ数が不明なので、教えて宜しいで 端子盤の対数は１０Ｐとしてください。幹線は端子盤２Ｔ-１に接続としてくしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）
ださい。

60／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

557

E-218
E-220
～228

テレビ設備

558

E-230
～239

拡声設備

559

E-267
E-268

監視カメラ設備

560

E-277
E-282

防犯・入退室管理設備

5Fの防犯・入退室管理設備の平面図に「非接触式カード×18個」となっていますが、系統図に「16個」となっています。平面図通りに拾って宜し お見込みの通りです。
いでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質問複数あり）

561

M-001

後施工アンカーについて

特記仕様書において、あと施工アンカー工事に関して記載されておりません。
打設前のレーダ探査及び打設後の引張強度試験は、必要です。
打設前のレーダ探査及び打設後の引張強度試験は、不要と考えて宜しいでしょうか。

562

M-001

ダクトの保温について

全熱交換器系統のOA,SAは全て、EAは外壁より１ｍまで、RAは不要と考お見込みの通りです。
えて宜しいでしょうか。

563

M-001

既設建屋について特記仕様書にはあと施工アンカー工事に関して記載されておりません。
打設前のレーダ探査及び打設後の引張強度試験は不要と考えて宜しい 打設前のレーダ探査及び打設後の引張強度試験は、必要です。
でしょうか。

564

M-001 ,002

配管材質について特記仕様書-1の配管材料に排水管はVPとありますが、特記-2の配管凡
例・使用材料ではVP(地下ピット内共)で、立管、区画貫通部及び40A以
図番M-002、「配管凡例、使用材料表」の通りとしてください。
上は耐火二層管となっております。排水管は特記-2の仕様どおりと考えて宜しいでしょうか。

質問の要旨

質問の内容

回答

テレビ設備にて系統図と平面図のテレビ端子と分配器の数量の相違がありますので、平面図通りに拾って宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の お見込みの通りです。
質問複数あり）

拡声設備の系統図と平面図にて機器の数量の相違がありますので、平面図通りに拾って宜しいでしょうか。御指示お願い致します。（同様の質お見込みの通りです。
問複数あり）

監視カメラ設備の平面図に「大型モニター×2台」となっていますが、系
大型モニター×２台としてください。。系統図（１階部分）にも２台記載して統図に「1台」となっています。平面図通りに拾って宜しいでしょうか。御指います。
示お願い致します。（同様の質問複数あり）

61／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

565

M-001,100,P-001,100

設備耐震について特記仕様書に記載がある設備耐震が機器表と相違があります。特記仕様書を正と考えて宜しいですか。

566

M-001,219

567

M-001、M-100

回答

機器表を正としてください。

特記仕様書-1に冷媒管屋外露出保温外装はステンレス鋼板とあります
屋外露出保温外装仕様につ が、3階及び8階冷媒配管平面図では高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板製冷媒
お見込みの通りです。
いてダクトと記載されております。冷媒化粧ダクトから室外機への単独配管はステンレスラッキングと考えて宜しいでしょうか。

設備耐震について特記仕様書に記載がある設備耐震が機器表と相違があります。(クッションタンクCWT-1、-2)特記仕様書を正とし、耐震を2.0Gと考えて宜しいで 図番M-100、機器リスト（1）を正とする。
しょうか。

ラッキングについて

特記仕様書-1に冷媒管屋外露出保温外装はステンレス鋼板とあります
が、3階及び8階冷媒配管平面図では高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板製冷媒
ダクトと記載されております。
お見込みの通りです。
冷媒化粧ダクトから室外機への単独配管はステンレスラッキングと考えて宜しいでしょうか。

568

M-001、M-219

569

M-002

570

M-002

ダクト材質について

特記仕様書-2のダクト凡例・仕様材料において厨房排気ダクトの使用材
お見込みの通りです。
が不明です。ステンレスダクトと考えて宜しいでしょうか。

571

M-002 ,900

ドレン配管材質について

特記仕様書に空調ドレン管はVP(FDP)となっておりますが、4階手術室空調概要では手術室パッケージのドレン管はSGP(白)とあります。手術室系 お見込みの通りです。
統パッケージのドレン管もVP(FDP)と考えて宜しいでしょうか。

572

M-002、M-900

特記仕様書に空調ドレン管はVP(FDP)となっておりますが、4階手術室空空調ドレン管仕様について 調概要では手術室パッケージのドレン管はSGP(白)とあります。
お見込みの通りです。
手術室系統パッケージのドレン管もVP(FDP)と考えて宜しいでしょうか。

特記仕様書-2のダクト凡例・仕様材料において厨房排気ダクトの仕様が厨房排気ダクト材質につい不明です。
お見込みの通りです。
てステンレスダクトと考えて宜しいでしょうか。

62／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

換気扇スイッチ本体が工事区分表では空調設備と記載がありますが、電気設備図にも記載があります。
お見込みの通りです。
電気設備と考えて宜しいでしょうか。

573

M-003、E-175

換気扇スイッチの件

574

M-003、E-175他

換気扇スイッチの件

575

M-100

基礎工事区分について

空調機器リスト(1)の温水循環ポンプPH-1×2台のコンクリート基礎は建築工事と考えて宜しいでしょうか。

全て本工事とします。

576

M-100 ,234

チラー用鋼製架台について

8階チラー廻り配管詳細図においてコンクリート基礎上の鋼製架台が不明です。チラー用鋼製架台は不要と考えて宜しいでしょうか。

チラー用鋼製架台は必要です。
鋼材H-150×150×7×10t（溶融亜鉛メッキ仕上げ）×14000L×6本、としてください。

577

M-100、M-234

8階チラー廻り配管詳細図において、コンクリート基礎上の鋼製架台が不 チラー用鋼製架台は必要です。
チラー用鋼製架台について 明です。
鋼材H-150×150×7×10t（溶融亜鉛メッキ仕上げ）×14000L×6本、とチラー用鋼製架台は不要と考えて宜しいでしょうか。
してください。

578

M-101,510～513

フィルター差圧計の工事区 空調機器リスト(2)外調機ACCのフィルター差圧計（発信器)は自動制御
分について
工事ではなく空調機付属品と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

579

M-101,510～513

自動制御外調機制御にはINV(別途工事)が全てに表記されております
ＩＮＶ設置外調機について が、外調機ACC機器リストに記載されている外調機だけと考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

580

M-101、M-510～M513

差圧計について換気扇スイッチ本体が工事区分では空調設備と記載がありますが、電気設備図では電気工事と相違があります。電気設備を正と考えて宜しいで お見込みの通りです。
しょうか。

空調機器リスト(2)外調機ACCのフィルター差圧計（発信器)は、自動制御
お見込みの通りです。
工事ではなく空調機付属品と考えて宜しいでしょうか。

63／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

空調機器リストのヒートポンプエアコンACP,PACには屋外機据付用補助
鋼材は本工事とあり、またコンクリート基礎（本工事)の項目には該当の○屋外機据付用補助鋼材の工印はありません。屋外機のコンクリート基礎は建築工事で、補助鋼材とあ お見込みの通りです。
事区分についてるのは一次鋼材も含めて架台工事は空調工事と考えて宜しいでしょうか。

581

M-102～121,218, 219,224

582

M-102～M121、M-218、M-219、M-224

583

M-124～126

消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機につい 消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機は全て耐湿型、厨房用などの仕様は必要ないと考てえて宜しいですか。必要な場合は、仕様、系統名を御指示下さい。

584

M-124～126

消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機の耐湿型、厨房用などの必要な仕様及び系統名を消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機につい御指示下さい。
お見込みの通りです。
て

585

M-127

586

587

588

M-200,233,235,509,518,527

M-200、M-233、M-235、
M-509、M-518、M-527

M-203 ,220

架台工事についてフィルターユニットについて

三方弁詳細について

屋外機のコンクリート基礎は建築工事で、補助鋼材とあるのは一次鋼材
お見込みの通りです。
も含めて架台工事は設備工事と考えて宜しいでしょうか。

FU-101には密閉交換型の記述が有りますがFU-102,201,301,701には記述が有りません。特殊対応不要と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

FU-102,201,301,701も密閉交換型としてください。

自動制御計装図(1)のボイラーB-1廻り詳細図にボイラー送水温度一定
制御用三方弁制御が記載されておりますが、配管系統図、8階機械室廻り詳細図及び8階自動制御平面図では不明です。合流後のボイラー出 お見込みの通りです。
口配管に三方弁装置125A(三方弁100A)を1組取付け、ポンプサクション側と接続すると考えて宜しいでしょうか。

自動制御計装図(1)のボイラーB-1廻り詳細図にボイラー送水温度一定
制御用三方弁制御が記載されておりますが、配管系統図、8階機械室廻ボイラー用三方弁制御につり詳細図及び8階自動制御平面図では不明です。
お見込みの通りです。
いて合流後のボイラー出口配管に三方弁装置125A(三方弁100A)を1組取付
け、ポンプサクション側と接続すると考えて宜しいでしょうか。
冷媒4階平面図のI～K-⑪～⑫通りELV10横シャフト内冷媒配管において、3階への配管は4階シャフト床で区画貫通表記されており、竪穴区画
冷媒区画貫通処理範囲につ
平面図通りです。
が7階から4階床で終了と思われますが、配管系統図(4)ではシャフト内4いて４階以上が竪穴区画となり、３階以下は平面区画となります。
階床貫通部は区画貫通表記がされておりおません。平面図どおり4階
シャフト内床貫通部は区画貫通処理を行うと考えて宜しいでしょうか。
64／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

589

M-203、M-220

区画貫通について冷媒4階平面図のI～K-⑪～⑫通りELV10横シャフト内冷媒配管において、3階への配管は4階シャフト床で区画貫通表記されており、竪穴区画が7階から4階床で終了と思われますが、配管系統図(4)ではシャフト内4 平面図通りです。
階床貫通部は区画貫通表記がされておりおません。
４階以上が竪穴区画となり、３階以下は平面区画となります。
平面図どおり4階シャフト内床貫通部は区画貫通処理を行うと考えて宜しいでしょうか。

590

M-206

空調ﾄﾞﾚﾝの系統分け

空調ﾄﾞﾚﾝ管は、自然勾配とﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ系統は系統を分けると考えて宜しい
分ける必要はありません。
でしょうか。

591

M-208～212

ラッキングの材質について

漏水検知対象室内配管ラッキングは、亜鉛鉄板製と考えて宜しいでしょ
お見込みの通りです。
うか。

592

M-208～212

ラッキング範囲について

配管1階～5階平面図に漏水検知対象室内ドレン管及び加湿給水管は医療機器用冷却水管は冷水仕様の保温をし、ラッキングを行ってくださラッキングとありますが、医療機器用冷却水管も保温無しでラッキングすい。
ると考えて宜しいでしょうか。

593

M-208～212

ラッキング仕様について

漏水検知対象室内配管ラッキングは亜鉛鉄板製と考えて宜しいでしょうか。

ドレン放流先について

4階手術室機器表・システムフロー図に※１対流用PACエアコンのドレン
配管はFL+100以降本体空調工事、※2輻射用PACエアコンのドレン配 ドレン管は、VP30Aとし、手術室下3階天井内の最寄ドレン管に接続して管は機器接続まで本体空調工事と記載されておりますが、新棟配管4階 ください。
平面図では手術室のドレン管は不明です。ご指示下さい。

594

M-211,230,901,903

お見込みの通りです。

595

M-211、M-230、
M-901、M-903

手術室ドレン管について

4階手術室機器表・システムフロー図に※１対流用PACエアコンのドレン
配管は、FL+100以降本体空調工事、※2輻射用PACエアコンのドレン配
ドレン管は、VP30Aとし、手術室下3階天井内の最寄ドレン管に接続して管は機器接続まで本体空調工事と記載されております。
ください。
新棟配管4階平面図に手術室のドレン管が記載されておりません。
手術室内のドレン管ルートをご指示下さい。

596

M-333 ,337

ＦＤ設置範囲について

空調ダクト1階平面図において廊下4とMRI 1,2の前室3との壁は防火区画と思われますが、ACP-1-9C,9DのダクトにはFDが不明です。FD550× M-333図の前室3と廊下4の間にFD550ｘ150が必要です。
150×4個を取付けると考えて宜しいでしょうか。

65／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

597

M-333、M-337

FDについて

空調ダクト1階平面図において廊下4とMRI 1,2の前室3との壁は防火区画と思われますが、ACP-1-9C,9DのダクトにはFDが不明です。
FD550×150×4個を取付けると考えて宜しいでしょうか。

598

M-337

ＦＤ設置範囲について

1階ダクト平面図において南側スタッフ通路5とMRI 2及びスタッフ通路7とMRI 1との間仕切壁貫通OA,EA,SOAダクトにはFDが不明です。FDを取 防煙区画のため、FDは不要です。
付けると考えて宜しいでしょうか。

599

M-338

チャンバー寸法について

2階ダクト平面図においてOACP-2-2のチャンバーサイズ等仕様が不明
1200ｘ300ｘ３００Hと1350ｘ」300ｘ300Hとしてください。
です。チャンバーサイズをご指示下さい。

600

M-338

チャンバーサイズについて

2階ダクト平面図においてOACP-2-2のチャンバーサイズ等仕様が不明
1200ｘ300ｘ３００Hと1350ｘ」300ｘ300Hとしてください。
です。ご指示下さい。

601

M-358

ダクト材質について

浄化槽棟換気ダクトは、全て亜鉛鉄板製と考えて宜しいでしょうか。

塩ビコーティングダクトとしてください。

602

M-358

ダクト材料について

浄化槽棟換気ダクトは全て亜鉛鉄板製と考えて宜しいでしょうか。

塩ビコーティングダクトとしてください。

603

M-513 ,601

ＩＮＶ設置範囲について

救急棟機器リスト(2)直膨エアハンOAU-1,2はINVが記載されております
が、自動制御計装図(5)ではOAU-1はINVが記載されておりません。機器 お見込みの通りです。
リストどおりINVは取付けると考えて宜しいでしょうか。

604

M-513 ,601

ＩＮＶ工事範囲について

自動制御計装図(5)OAU-2外調機制御ではINVは本体附属と記載されております。救急棟機器リスト(2)直膨エアハンOAUのINVは空調機付属 お見込みの通りです。
品と考えて宜しいでしょうか。

66／76

回答

M-333図の前室3と廊下4の間にFD550ｘ150が必要です。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）605

M-600～614

606

M-602～605

既設配管範囲について

607

M-602～M-605

点線表記について608

M-700～703、M800～801609

M-700～703、M800～801

610

M-800,801

611

P-001、P-100

設備耐震について特記仕様書に記載がある設備耐震が機器表と相違があります。（貯湯槽、補給水タンク、油小出槽）
特記仕様書を正とし、耐震を2.0Gと考えて宜しいでしょうか。

612

P-002

配管材料について蒸気管（送り）の管材が圧力配管用炭素鋼鋼管（白）になっていますが、お見込みの通りです。
（黒）に読み替えて宜しいですか。

質問の要旨

質問の内容

回答

既設救急棟の改修工事はWCと講堂の内部を残して天井及び間仕切壁
既設改修工事範囲について 等全て撤去すると考え、改修工事図中に記載無き場合は外壁及び床以 お見込みの通りです。
外の建物はつり・補修工事は無いと考えて宜しいでしょうか。

救急棟配管図面において点線表記のドレン管は既設配管と考えて宜し
お見込みの通りです。
いでしょうか。

救急棟配管図面において、点線表記のドレン管は既設配管と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

撤去ダクト・配管について撤去する配管・ダクトの数量を御指示下さい。

配管・ダクトの撤去は、建築工事とし、機械設備工事では積算していない
ので、数量は提示できません。

アスベスト数量について

アスベスト除去数量は、救急棟と健診ｾﾝﾀｰ以外の棟と考えて宜しいか、
お見込みの通りです。
御指示下さい。救急棟と健診ｾﾝﾀｰにも含まれる場合、各棟毎の数量をアスベスト除去数量は、救急棟と健診ｾﾝﾀｰ以外の棟です。
御指示ください。

健診センター機器基礎につ 健診センターヒートポンプパッケージ移設工事に伴う既設機器基礎撤去
全て本工事とします。
いて及び移設先機器基礎工事は全て建築工事と考えて宜しいでしょうか。

67／76

機器表を正としてください。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

緊急遮断弁が機器表では100Ax2,200Ax2の2組記載がありますが、平面図では200Aのみと相違があります。一般系統・透析系統の２組を想定いお見込みの通りです。
たしますが、機器表を正と考えて宜しいですか。

613

P-100,157

緊急遮断弁について

614

P-100、P-157

緊急遮断弁について

緊急遮断弁が機器表では100Ax2,200Ax2の2組記載がありますが、平面図では200Aのみと相違があります。一般系統・透析系統の２組と考え、 お見込みの通りです。
機器表を正と考えて宜しいでしょうか。

615

P-100、P-157

緊急遮断弁について

緊急遮断弁が機器表では100Ax2,200Ax2の2組記載がありますが、平面図では200Aのみと相違があります。一般系統・透析系統の２組と考え、 お見込みの通りです。
機器表を正と考えて宜しいでしょうか。

616

P-101

参考メーカー・型番について

617

P-101

株式会社インターオオサカ
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ環境改善装置GTK-1、GTK-2の参考メーカー、型番を御指GTK-1 ：グリーストラップ環境改善装置「シュタープＭ」 、ポンプ80型
参考メーカー・型番について 示下さい。
GTK-2 ：グリーストラップ環境改善装置「シュタープＭ」 、ポンプ80型
同等としてください。

株式会社インターオオサカ
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ環境改善装置GTK-1、GTK-2の参考メーカー、型番を教え GTK-1 ：グリーストラップ環境改善装置「シュタープＭ」 、ポンプ80型て下さい。
GTK-2 ：グリーストラップ環境改善装置「シュタープＭ」 、ポンプ80型
同等としてください。

衛生器具表で無菌個室に洗面器･耐食鏡の記入がありますが、無菌個室ﾕﾆｯﾄ詳細図内の工事区分表で手洗い器等は無菌病室ﾕﾆｯﾄ工事(建無菌個室の衛生器具の工事
築工事)に含まれています｡耐食鏡は展開図上に図示が無いため不要と 洗面器は無菌ﾕﾆｯﾄ工事(建築工事)です。耐食鏡は必要です。
区分についてし､洗面器は無菌ﾕﾆｯﾄ工事(建築工事)と解釈して宜しいでしょうか。御指
示下さい。

618

P-106･A-221

619

P-116

仮設市水引込工事について

620

P-116

仮設市水引込の本管取出し～敷地境界付近までの配管が破線になって
仮設市水引込工事について いますが、破線部分の引込、撤去工事は別途と考えて宜しいですか。
お見込みの通りです。

仮設市水引込の本管取出し～敷地境界付近までの配管が破線になってお見込みの通りです。
いますが、破線部分の引込、撤去工事は別途と考えて宜しいですか。

68／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）621

P-127～133,P-138～155

622

P-127～P-133
P-138～P-155

623

P-127～P-133
P-138～P-155

平面図記載の注記について

624

P-172～174

オイルタンク躯体について 新設オイルタンクの躯体は設備に含むと考えて宜しいでしょうか。

建築工事とします。

625

P-706,707
P-800,801

救急棟の撤去機器・器具リスト（P-706,707）と撤去機器リスト（P救急棟 機器・器具の撤去リ 800,801）に相違があります。
ストについて救急棟の撤去機器・器具リスト（P-706,707）を正と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

質問の要旨

質問の内容

図面表記は各器具立上げが床下配管を示していますが注記は天井配平面図記載の注記について 管と相違があります。注記を正と考えて宜しいですか。

図面表記は各器具立上げが床下配管を示していますが注記は天井配平面図記載の注記について 管と相違があります。注記を正と考えて宜しいでしょうか。

回答

お見込みの通りです。
図番P-110～112、配管系統図も参照してください。

お見込みの通りです。
図番P-110～112、配管系統図も参照してください。

図面表記は各器具立上げが床下配管を示していますが、注記は天井配管と相違があります。
お見込みの通りです。
注記を正と考えて宜しいでしょうか。
図番P-110～112、配管系統図も参照してください。

626

P-800,801

RI排水環境調査についてお見込みの通りですが、図番Ｐ-801では「RI 管理区域解除」は本工事にRI排水の仮設切り回し時の切断等の際に、RI排水の環境調査費、RI排なっています。
水およびフィルター等の撤去は本工事に含むものと考えて宜しいでしょう
ＲＩ検査室汚染測定、排水槽清掃及びＲＩ排気フイルター撤去、ＲＩ排水管か。質疑回答後の撤去機器リスト(P-801)には「RI 管理区域解除」の記載
及び機器測定及び撤去、放射線ガスモニタ測定及び撤去、は全て本工が削除されています。
事です。

627

P-800、P-801

RI排水環境調査について

RI排水の仮設切り回し時の切断等の際に、RI排水の環境調査費用は設
お見込みの通りです。
備に含むと考えて宜しいでしょうか。

628

P-801

RI管理区域解除について

核種は短半減期とし、検査室内の汚染はないものと考えて宜しいです
か。

69／76

お見込みの通りです。

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

629

P-801

RI管理区域解除について

630

P-801

RI管理区域解除について

631

P-801

RI管理区域解除について

核種は短半減期とし、RI排水管、RI排気ダクトの汚染はないものと想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

632

P-801

RI管理区域解除について設置されている、排気フィルターの種類、数量を御指示下さい。

633

P-801

RI管理区域解除について

634

P-801

RI管理区域解除について

635

P-801

RI管理区域解除について

636

P-801

RI管理区域解除について

質問の内容

回答

核種は短半減期とし、検査室内の汚染はないものと想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

核種は短半減期とし、RI排水管、RI排気ダクトの汚染はないものと考えてお見込みの通りです。
宜しいですか。

設置されている、排気フィルターの種類、数量を御指示下さい。

プレフイルター×5枚、HEPAフイルター×5枚、活性炭フイルター×5枚プレフイルター×5枚、HEPAフイルター×5枚、活性炭フイルター×5枚対象となる機器は法令対象となる流し、フード、机、貯蔵箱、ガンマカメラ
お見込みの通りです。
等で、その他の機器は対象外と考えて宜しいですか。その他対象機器がその他の対象機器はありません。
ある場合、品名、数量を御指示下さい。

対象となる機器は法令対象となる流し、フード、机、貯蔵箱、ガンマカメラ
等で、その他の機器は対象外と想定いたしますが宜しいですか。その他 お見込みの通りです。
対象機器がある場合、品名、数量を御指示下さい。
その他の対象機器はありません。

放射性ガスモニタ及びその他のモニタは内蔵線源がないと考えて宜しいですか。内蔵線源がある場合、核種、強度、形状が分かる資料を御提示 内蔵線源はありません。
願います。

70／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

放射性ガスモニタ及びその他のモニタは内蔵線源がないと想定いたしま
すが宜しいですか。内蔵線源がある場合、核種、強度、形状が分かる資内蔵線源はありません。
料を御提示願います。

637

P-801

RI管理区域解除について

638

P-801

RI管理区域解除について

639

P-801

撤去機器について

ゴミ処理装置の詳細な仕様をご指示ください

詳細な仕様が記載された資料がございません。現地にて撮影した参考
写真からお見積りをお願いします。意匠別紙28-31を参照ください。

640

P-801

撤去機器について

オゾン脱臭装置の詳細な仕様をご指示ください

意匠別紙32を参照ください。

641

P-801

撤去機器について

オゾン脱臭装置用のコンクリート基礎のサイズが３種類記載があります
が、どのサイズを正と考えれば宜しいですか。
また数量は１ヶと考えて宜しいでしょうか。

べた基礎8,000×3,700×300×1基の上に、べた基礎3,300×2,400×
450ｈ×1基、下駄基礎3,300×400×450ｈ×3本が載っています。

廃止に伴って発生する放射性廃棄物は病院様へお引き渡しまで本工事と考えて宜しいですか。
発生する放射性廃棄物の処分も本工事とします。
（日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会への引取り費用は見積段階では算出できないため）

Ｐ－９００・６０５

配管ピットから浄化槽棟まで、仮設屋外配管が（上）125,150,200 （下） その他は、汚水及び雑排水です。
200,100にて敷設する様になっていますが、ＥＤ（125）,ＲＩ(150）以外につ 浄化槽側配管系統はそれぞれ屋外で合流しているため、受入は3系統
仮設 屋外配管の種別について種別をご指示下さい。また、既設管を切断接続の際、必要な既設操 になっています。
いて作及び作業がありましたら、御指示下さい。
現状支障のないように処置してください。
浄化槽側の受入はVU250・150・150の3系統となっています。

643

Ｐ－９００・６０５

仮設屋外配管の浄化槽側は、上100・125・150・２００下200・100及び６００
仮設 屋外配管の種別につ φとなっています。上１００・１２５・１５０及び600φ以外の種別をご指示下 汚水及び雑排水です。
いてさい。また、既設管を切断接続の際、必要な既設操作及び作業がありま 必要な既設操作及び作業は必要ありません。
したら、御指示下さい。

644

Ｐ－９００・６０５

浄化槽側の受入配管手前で、汚水・雑排水を合流し流入管に接続してく
上記の配管に対して、浄化槽側の受入配管はVU250（汚水）・150(ED）・
仮設 屋外配管の種別につださい。
150（ＲＩ）の3系統となっています。また、600φｘ２（排気）となっています。
いて排気ダクトも、合流し、仮設排気ダクトに接続してください。（本設の排気接続方法について御指示下さい。
ダクトも同様です。）

642

71／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

645

Ｐ-903

インフラ迂回配管について

646

P-903

迂回工事について

質問の内容

回答

迂回屋外配管施工時期と存置期間は建築工事着手前に撤去と考えてよ 新病院棟着工前に迂回を行い、迂回配管は将来使用しますので残置しろしいでしょうか。
てください。

配線工事の迂回工事後は元に復帰せず残置するものと考えて宜しいでお見込みの通りです。
しょうか。

図番P-002、「配管凡例、使用材料表」の水道用耐震型高性能ポリエチ
レン管（電気融着工法）とする。
必要な既設操作及び作業は、切り替え前に、既設井水槽を、満水にし、切り替える。
切り替え後は、既設井水槽に強制送水し、配管の洗浄を行うこと。

647

Ｐ－９０３

迂回配管の種別について

屋外迂回配管がＰＥ１５０～ＨＩＶＰ６５にて迂回をして既存配管に接続となっていますが、配管の種別についてご指示下さい。また、既設管を切断接続の際、必要な既設操作及び作業がありましたら、御指示下さい。

648

Ｐ－９０３

迂回配線の種別について

屋外迂回配線ＣＶＶ２□-3C（ＦＥＰ３０）を迂回して既存配線に接続となっ 井戸ポンプの発停制御線です。
ていますが、配線の用途についてご指示下さい。また、配線を切断接続 必要な既設操作及び作業は、切り替え後、既設井戸が正常に作動するの際、必要な既設操作及び作業がありましたら、御指示下さい。
ことを確認してください。

649

P-903

迂回工事について650

S-02･04

S-02図6章2.1表内に構造体強度の補正が全てのｺﾝｸﾘ-ﾄに有と記入され構造体強度の補正値についS-03図6.3.2 コンクリートの調合に関する記載事項により、工事工期からていますが、補正値は全て3Nと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さて構造体強度補正値を3または6として設定してください。
い。又、6N補正がある場合は、範囲を御指示下さい。

651

S-02･04

S-04図1-4（表1-4-1）で鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄFｃ-42の継手及び定着基準が見当
鉄筋の継手・定着長さにつたりません。 Fc-36と同じ、日本建築学会JASS5（建築工事標準仕様書） Fc36と同じとしてください。
いて内表10.4を適用の何れが宜しいでしょうか。 御指示下さい。

652

S-03･13･64･65

高力ボルトの仕様について図中にあるように配管、配線工事の迂回工事後は元に復帰せず残置す
元に復帰せず残置し、将来使用します。
るものと考えて宜しいでしょうか。

構造関係特記仕様書（２）７．２．２他に於いて、高力ボルトはＳ１０Ｔ、Ｆ１０
Ｔ、Ｆ８Ｔの指示がありますが、メッキ範囲以外（Ｓ１０Ｔ、Ｆ１０Ｔ）の使い分
お見込みの通りです。
けが不明です。特記なき限り、Ｓ１０Ｔを採用するとして宜しいですか。

72／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）653

S-03･50･51

654

S-12
S-７９・80

梁貫通補強について

梁貫通孔数量図４～８階伏図のφ450～φ600について鉄骨構造標準図の詳細では納まらないと思われます。他の補強方法があればご指示下さ 既製品による補強としてください。
い。

655

S-12･65･66

ｽﾗﾌﾞ補強要領について

鉄骨構造標準図(4)に、合成ｽﾗﾌﾞ補強配筋要領が見られますが、ﾌﾗｯﾄ
ﾃﾞｯｷ･ﾆｭｰﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ共に適用と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ・ﾆｭｰﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ共に適用しないものとしてください。

656

S-23
A-19

耐圧盤について基礎伏図7-8､M-O間に
S-24図 耐圧盤FS35
A-19図 ﾋﾟｯﾄ無しとありますが､S-24図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

657

S-23･24A-19

湧水槽二重ｽﾗﾌﾞについて

658

S-23･48･02

地中梁主筋は定着板使用可能と記入されていますが、定着板は最終端部（外端）のみ定着板と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。 又、そ お見込みの通りです。
地中梁主筋定着板についての場合に1通･S～T間FGX1主筋はT通F4に定着（CFGX1側に主筋は引 CFGX1については，通し配筋としてください。
き通さない）と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

659

S-24･08

釜場と接続する地中梁天端がMSL-100で図示されていますが、FS床版
地中梁天端増打要領につい
天端まで増打となりますが、配筋についてはS-08図7.1．(3)に倣って宜し お見込みの通りです。
ていでしょうか。御指示下さい。

660

S-26

質問の要旨

質問の内容

回答

S-03図6．3.1混和材で地下外壁（土圧壁）に膨張材とありますが、S-50･
地下外壁（土圧壁）に見込むものとし，膨張材使用範囲について 51図記入のｺﾝｸﾘ-ﾄ全て膨張材混入と解釈して宜しいでしょうか。御指示基礎・基礎梁には適用しないものとしてください。
下さい。

基礎伏図7-8､K-M間に耐圧盤FS35とありますが､ﾋﾟｯﾄ上部のｽﾗﾌﾞについS-24の通りとしてください。
てﾘｽﾄをご指示下さい｡

１階床伏図に於いて、Ｃ～Ｄ通り３～６通り間他の小梁剛接合部に破線
小梁剛接合部の破線につい 書きで小さな長方形の図示があります。他の場所にも多数図示がありまてすが、何を示しているか不明です。御指示下さい。

73／76

S-25図にある免震装置(RDT)の取付け基礎を示しています。

№

661

662

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

S-26
A-008

S-28
A-011

663

Ｓ-28
Ａ-046

664

S-28
A-12

質問の要旨

床下りの相違

床レベルの相違について

質問の内容
１階相談室２の床下りに相違があります。
・１階床伏図 ― ＥＬ－１５０・ＦＬ－１０
・仕上表（１） ― ＦＬ－１５０のみ
構造伏図を正と考えて宜しいですか。

３階＜厨房＞ゴミ庫の躯体レベルに相違があります。
・３階床伏図 ― ＦＬ－１０
・仕上表（４） ― ＦＬ－３００
ＦＬ－１０を正と考えて宜しいですか。

スタッフ階段の３階床スラブレベルに相違があります。
・３階床伏図 ― ＦＬ－１５０
スタッフ階段の３階床スラブ ・スタッフ階段詳細図 ― ＦＬ±０レベルの相違ＦＬ－１５０を正と考えて宜しいですか。その場合、床の嵩上げ方法が不明です。御指示下さい。

3Fｻｰﾊﾞｰ室について

3F ｻｰﾊﾞｰ室について､S-28図 FL-400
A-12図 FL-300とあります｡FL-400を正と考えてよろしいですか｡

S-35

耐圧ｽﾗﾌﾞの有無について

666

S-47･23

地中梁主筋定着位置につい 基礎地中梁架構図が見当たりませんが、梁主筋はそれぞれのＦ符号基て礎に定着と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

Ｓ-47・Ｓ-105

668

S-49

杭メーカーについてお見込みの通りです。

A-011図の仕上表を正としてください。

お見込みの通りです。
S-65図の通りとします。

お見込みの通りです。

基礎伏図で、特記を除き 耐圧ｽﾗﾌﾞ下端ﾚﾍﾞルGL-4600と記入されていますが、基礎伏図内では耐圧ｽﾗﾌﾞの記入が見当たりません、又、耐圧ｽ
お見込みの通りです。
ﾗﾌﾞﾘｽﾄ（地中梁下端に取付く耐圧版）も見当たりません、GL-4600に耐圧
ｽﾗﾌﾞは無しと解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

665

667

回答

お見込みの通りです。ただし，通し筋とできる場合は通し配筋としてください。

大臣認定を受けた構造の一部である杭仕様、工法の変更は、変更申請
杭仕様はＨyper-ＭＥＧＡ工法と記載ありジャパンパイル製品ですが、他 対象となり工事開始当初から変更申請に要する時間、杭発注・製作に要社製品への変更は、軽微変更にならない為出来ないでしょうか。
する時間が必要となるため、杭工事がストップすることになります。したがって他社製品への変更は認められません。

Ｓ－４９図に杭施工時のずれについての基礎梁補強要領図が図示され杭施工時のずれ補強につい ていますが、積算上施工時のずれについて見込む必要はないと解釈し施工時のずれは見込まないものとしてください。
てて宜しいでしょうか。御指示下さい。施工時のずれについて見込む必要がある場合は見込むか所数を杭ごとに御指示下さい。

74／76

№

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

669

S-49

670

S-50･51

671

672

673

674

675

S-59

S-59

S-62･40

S-65

S-66

質問の要旨

質問の内容

免震層（GL-2900天端）床版のFS35･FS35Aﾘｽﾄ備考欄に定着長さはS耐圧ｽﾗﾌﾞFS35･FS35Aの定 07図6-1-1の(ｲ)（ﾛ）とすると記入されています。(ｲ）（ﾛ）の下筋定着長さ
着長さについてはL3で20dです。 FS35･FS35A下筋はL2ではなくL3（20d）で可と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

土間床版定着長さについて

角形鋼管の材厚について

間柱柱脚納まりについて

回答

お見込みの通りです。

S-50･51図に記入の床版（土間）下筋定着長さで確認ですが、上下筋共お見込みの通りです。
にL2定着長さを確保すると解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

鉄骨柱リストに於いて、Ｐ１・Ｐ２の角形鋼管に規格に無い断面の表示がありま。下記と読み替えますが、宜しいですか。
①１Ｐ１ ― □－２５０×２５０×８×１６ ⇒ □－２５０×２５０×１６②８Ｐ１ ― □－２５０×２５０×６×１２ ⇒ □－２５０×２５０×１２③１～６Ｐ２ ― □－２５０×２５０×６×１２⇒ □－２５０×２５０×１２①：□-250x250x9(STKR400)②③：□-250x250x6(STKR400)
としてください。

鉄骨柱リストに於いて、鉄骨間柱柱脚・柱頭納まり要領図のＳｅｃ．Ａ１より「Ａ．ＢＯＬＴ ４－Ｍ２０」の指示がありますが、ベースプレート同士の継手の為、アンカーボルトは不要と思われます。「ＨＴＢ ４－Ｍ２０」に読み替 お見込みの通りです。
えて宜しいですか。

鉄骨大梁リスト（２）に於いて、ＧＹ１・ＧＹ６の備考にカバープレートの指示がありますが、端部及び中間継手部分の納まりが不明です。継手部分
梁カバープレートの現場溶があと施工（現場溶接）になると思われますが、あと施工の幅を御指示下 構造別紙7を参照ください。
接について
さい。

スラブリストに於いて、梁継手部・柱廻りデッキ受けの指示がありません。
梁継手部・柱廻りデッキ受け 梁はフランジプレート継手の部分、柱は出隅部に、デッキの切欠きによる
S-66によります。
の仕様について隙間が出来てしまう為必要となります。仕様を御指示下さい。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄに鉄骨梁とﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞに差がある場合のかさ上げ要領が図
鉄骨梁上かさ上げｺﾝｸﾘｰﾄに 示されていますが、ﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ範囲についても同様の補強を見込んで宜お見込みの通りです。
ついてしいでしょうか。御指示下さい。

75／76

№

676

677

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

S-66

S-68

678

S-74･73･26

679

S-74･73･26

680

681

682

683

S-213

S-213

S-301･304･64

質問の要旨

質問の内容

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄにｽﾗﾌﾞ段差要領が図示されていますが、補強筋の書入れが見当りません。軸方向筋4-D13、せん断筋D10＠200程度を見込んで宜し
ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ段差補強要領につ いでしょうか。
いて又、ﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ範囲の段差補強についても上記と同様と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

回答

お見込みの通りです。ﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ範囲の段差補強についても同様としてください。

屋上鉄骨部材リストに於いて、柱脚詳細図のＳｅｃ．Ｂ１・Ｃ１より「アンカーボルト ４－Ｍ２０」の指示がありますが、ベースプレート同士の継手の屋上柱柱脚納まりについて 為、アンカーボルトは不要と思われます。「ＨＴＢ ４－Ｍ２０」に読み替え お見込みの通りです。
て宜しいですか。

階段詳細図（２）の階段２に於いて、５通り柱ｋｐの柱脚部は、Ｆ部詳細図のアンカーボルト納めの指示ですが、１階床伏図より受け梁の指示があり
階段間柱受け梁の有無につS-26 1階伏図において，④-⑤間xＢ－Ｃ間のSB40A（２本とも）を，ません。スラブ上に直接アンカーボルト固定は可能と想定いたしますがいて
kp柱脚位置に小梁が当たるように1m程度北側に移動してください。
宜しいですか。

上記に於いて、スラブ上に直接アンカーボルト固定が不可の場合、ＲＣ
階段間柱受け梁の有無につ基礎の追加、または鉄骨梁の追加等を御指示下さい。
いて基礎リストに於いて、ＪＦ１１の上端筋に相違があります。
・断面図 ― ８－Ｄ１３タテヨコ共
基礎上端筋の鉄筋径の相違
・伏図 ― ８－Ｄ１６タテヨコ共について
８－Ｄ１３タテヨコ共を正と考えて宜しいですか。

浄化槽棟の基礎について

上記の通りとしてください。

伏図の8-D16を正とします。

浄化槽棟の基礎ＪＦ１１の上端筋の径について、平面図ではＤ１６です
が、断面図ではＤ１３と異なります。断面図Ｄ１３を正と考えて宜しいでしょ
お見込みの通りです。
うか。御指示下さい。

[仮設渡り廊下]改修工事特記仕様書（１）に於いて、３－９．鋼材に頭付きスタッドの指示がありますが、リストより梁上スタッドボルトの指示がありま
梁上スタッドボルトの有無にせん。本館の鉄骨小梁リストに記載の「スタッドコネクター取合要領」に倣 ｽﾀｯﾄﾞは不要とします。
ついてうものと想定いたしますが宜しいですか。

鉄筋圧接について

梁天端増し打ちコンクリートの主筋の継手はガス圧接と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

76／76

重ね継手としてよろしいです。