DKUK

ADVARSELFRWARNINGADVARSELPR Loop Link programmeringsenheden må ikke
benyttes til kommunikation med moduler installereti Ex-område.
Enhederne skal installeres i henhold til den til­hørende installationsvejledning ved montering ieksplosionfarlig område.System 6300 skal monterespå DIN-skinne efter DIN EN 60715.

SIKKERHEDSREGLER
Modtagelse og udpakning

SAFETY INSTRUCTIONS
Receipt and unpacking

Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen
bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.

Unpack the device without damaging it. The packing should
always follow the device until this has been permanently
mounted. Check at the receipt of the device whether the typecorresponds to the one ordered.

MiljøforholdUndgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske
rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig
fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivnegrænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af
ventilation.

Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanicalvibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If
necessary, heating in excess of the stated limits for ambient
temperatures should be avoided by way of ventilation.

Mounting

Installation

Only qualified technicians who are familiar with the technicalterms, warnings, and instruc­tions in this installation guide andwho are able to follow these should connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handling of thedevice, please contact your local distributor or, alternatively, PR
electronics A/S.
Mounting and connection of the device should comply withnational legislation for mounting of electric materials, i.e. wirecross section, protective fuse, and location. Descriptions of input/ output and supply connections are shown in the product manualand on the side label.

Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere, som erbekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner iinstallationsvejledningen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes
henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til
PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende
regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til
ledningstværsnit, for-sikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes
i produktmanualen og på sideskiltet.

PC programming of SYSTEM 6300

PC-programmering af SYSTEM 6300

Elektriske specifikationer

Pt100................................................ -200°C...+850°C
Ni100................................................. -60°C...+250°C
Lin. R.................................................. 0 Ω...10000 ΩOverholdte myndighedskrav:

FR

Taille des fils (min....max.) 0,13...2,08 mm2 /AWG 26...14 fils multibrins.
Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.

DE

Leitungsquerschnitt (min....max.) 0,13...2,08 mm2 /AWG 26...14 Litzendraht.
Klemmschraubenanzugsmoment 0,5 Nm.

DKMontering på DIN-skinne.

UK

Mounting on DIN rail.

PC-Programmierung des Systems 6300
Das Gerät wird für die jeweilige Aufgabe mit Hilfe eines PCs
und PR electronics A/S Kommunikationsschnittstelle Loop Link
konfiguriert. Es ist möglich, das Gerät sowohl mit als auch ohne
angeschlossene Versorgungsspannung zu konfigurieren, da die
Kommunikationsschnittstelle die notwendige Versorgung für die
Einstellung liefert. Die Kommunikationsschnittstelle ist galvanischisoliert, sodass der Anschluss des PCs optimal geschützt ist.
Die Kommunikation erfolgt in beiden Richtungen, sodass die
Einstellung des Gerätes in den PC geholt, und die Einstellung
im PC an das Gerät gesandt werden kann. Für diejenigen
Anwender, welche die Einstellung nicht selbst vornehmenwollen, kann das Gerät nach folgenden Kundenspezifikationen
konfiguriert geliefert werden: Eingangstyp, Messbereich,Fühlerfehlererkennung und Ausgangssignal.

FR

Montage sur rail DIN.

DE

Montage auf DIN-Schiene.

DK

Frigørelse fra DIN-skinne

UK

Demounting from DIN rail

FR

Démontage du rail DIN

DE

Lösen von DIN-Schiene

Elektrische Daten
Spezifikationsbereich.................. -40°C bis +85°C
Versorgungsspannung, DC
6333A........................................... 8...35 VDC
6333B........................................... 8...30 VDC
Leistungsbedarf, max.,
1 / 2 Kanäle, 6333A.................... 0,8 W / 1,6 W
Leistungsbedarf, max.,
1 / 2 Kanäle, 6333B.................... 0,7 W / 1,4 W
Verlustleistung, 6333A.............. 0,19...0,8 W
Verlustleistung, 6333B.............. 0,19...0,7 W
Kalibrierungstemperatur............ 20...28°C
Luftfeutigkeit................................. < 95% RF (nicht kond.)
Maß..................................................... 109 x 23,5 x 104 mm
Schutzart.......................................... IP20

Eingangs-Typen:

Approbations :Pt100................................................ -200°C...+850°C
Ni100................................................. -60°C...+250°C
Lin. R.................................................. 0 Ω...10000 Ω

EAC Ex............................................... RU C-DK.НА65.В.00355/19

Compatibilité avec les normes :CEM..................................................... 2014/30/UE & UK SI 2016/1091
ATEX................................................... 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.................................................. 2011/65/UE & UK SI 2012/3032
EAC...................................................... TR-CU 020/2011
EAC Ex............................................... TR-CU 012/2011

EMC..................................................... 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX................................................... 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.................................................. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC...................................................... TR-CU 020/2011
EAC Ex............................................... TR-CU 012/2011

Wire size (min....max.) 0.13...2.08 mm2 /AWG 26...14 stranded wire.
Screw terminal torque 0.5 Nm.

Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem
Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht
angefeuchtet ist.

Gamme de signal.......................... 4...20 mA
Plage de signal min...................... 16 mA
Résistance de charge, Ω............. ≤ (Valim.-8,0 V)/0,023

EAC Ex............................................... RU C-DK.НА65.В.00355/19

UK

ReinigungSortie courant :Observed aothority requirements:

Ledningskvadrat (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG
26...14 flerkoret ledning.
Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.

Während der Kalibrierung und Justierung sind die Messung
und der Anschluss externer Spannungen entsprechenddieser Installationsanleitung auszuführen, und der Technikermuss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge undInstrumente benutzen.

Pt100................................................ -200°C...+850°C
Ni100................................................. -60°C...+250°C
Résistance linéaire....................... 0 Ω...10000 Ω

Approvals:

EMC..................................................... 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX................................................... 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.................................................. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC...................................................... TR-CU 020/2011
EAC Ex............................................... TR-CU 012/2011

DK

Kalibrierung und Justierung

Types d’entrée :Signal range.................................... 4...20 mA
Min. signal range........................... 16 mA
Load resistance, Ω........................ ≤ (Vsupply-8.0 V)/0.023

EAC Ex............................................... RU C-DK.НА65.В.00355/19

Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen
werden, die mit den technischen Ausdrücken, Warnungen und
Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind unddiese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung desGerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt
aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR electro­nics
GmbH Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Über­einstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes
bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen, u.a.
bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer) Vor-Absicherung
und Positionierung.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und
Versorgungsanschlüssen befindet sich im Produktmanual undauf dem Typenschild.

Plage de température................. -40°C à +85°C
Tension d’alimentation, cc
6333A........................................... 8...35 Vcc
6333B........................................... 8...30 Vcc
Puissance maximale requise,
1 / 2 voies, 6333A....................... 0,8 W / 1,6 W
Puissance maximale requise,
1 / 2 voies, 6333B....................... 0,7 W / 1,4 W
Puissance dissipée, 6333A........ 0,19...0,8 W
Puissance dissipée, 6333B........ 0,19...0,7 W
Température d’étalonnage........ 20...28°C
Humidité relative.......................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions...................................... 109 x 23,5 x 104 mm
Degré de protection..................... IP20

Current output:

Godkendelser:

Installation

Spécifications

Pt100................................................ -200°C...+850°C
Ni100................................................. -60°C...+250°C
Lin. R.................................................. 0 Ω...10000 Ω

Signalområde.................................. 4...20 mA
Min. signalområde......................... 16 mA
Belastningsmodstand, Ω............ ≤ (Vforsyn.-8,0 V)/0,023

Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder
Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu
vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit
ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche
die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperaturüberschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.

Le module peut être programmé en fonction d’une application
donnée à partir d’un PC et le kit de programmation Loop Link de
PR electronics A/S. Le module peut être programmé sans êtrealimenté car l’interface de communication fournit l’alimentationnécessaire pour la configuration. L’interface de communication
est doté d’une isolation galvanique pour protéger le port du PC. La
communication est bidirectionnelle. Cela permet non seulement
la programmation du module mais également la récupérationd’une configuration existante ainsi que la lecture du numéro desérie et du repère. Le module peut être livré déjà programmé, si
l’utilisateur le souhaite.

Input types:

Strømudgang:

UmgebungsbedingungenN’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil etchoisissez un endroit à humidité modérée et à l’abri de lapoussière, des températures élevées, des chocs et des vibrations
mécaniques et de la pluie. Le cas échéant, des systèmes deventilation permettent d’éviter qu’une pièce soit chauffée audelà des limites prescrites pour les températures ambiantes.

Programmation par PC du SYSTEME 6300

Specifications range.................... -40°C to +85°C
Supply voltage, DC
6333A........................................... 8...35 VDC
6333B........................................... 8...30 VDC
Max. required power,
1 / 2 channels, 6333A................ 0.8 W / 1.6 W
Max. required power,
1 / 2 channels, 6333B................ 0.7 W / 1.4 W
Internal power dissipation,
6333A............................................... 0.19...0.8 W
Internal power dissipation,
6333B............................................... 0.19...0.7 W
Calibration temperature............. 20...28°C
Relative humidity......................... < 95% RH (non-cond.)
Dimensions...................................... 109 x 23.5 x 104 mm
Protection degree......................... IP20

Indgangstyper:

Environnement

Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé d’eau
distillée pour le nettoyer.

Electrical specifications

Specifikationsområde.................. -40°C til +85°C
Forsyningsspænding DC
6333A........................................... 8...35 VDC
6333B........................................... 8...30 VDC
Maks. forbrug, 1 / 2 kanaler,
6333A............................................... 0,8 W / 1,6 W
Maks. forbrug, 1 / 2 kanaler,
6333B............................................... 0,7 W / 1,4 W
Internt effekttab, 6333A.......... 0,19...0,8 W
Internt effekttab, 6333B.......... 0,19...0,7 W
Kalibreringstemperatur.............. 20...28°C
Relativ fugtighed.......................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål...................................................... 109 x 23,5 x 104 mm
Kapslingsklasse............................. IP20

Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, undkontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung
entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät bleiben, bis dieses
am endgültigen Platz montiert ist.

Maintenance et entretien

The device is configured to the present task by way of a PC
and PR electronics A/S’ communications interface Loop Link.
The device can be configured with or without a connectedsupply voltage as the communications interface supplies thenecessary voltage to the set-up. The communications interface
is galvanically isolated to protect the PC port. Communicationis 2-way to allow the retrieval of the device set-up into the PC
and to allow the transmission of the PC set-up to the device. For
users who do not wish to do the set-up themselves, the device
can be delivered configured according to customer specifications:
input type, measurement range, sensor error detection, and output
signal.

Modulet konfigureres til den aktuelle opgave ved hjælp af en PC
og PR electronics A/S’ kommunikationsinterface Loop Link. Det
er muligt at konfigurere modulet både med og uden tilsluttet
forsyningsspænding, idet kommunikationsinterfacet leverer
nødvendig forsyning til opsætningen. Kommunikationsinterfacet
er galvanisk isoleret, så PC’ens port er optimalt beskyttet.
Kommunikationen er 2-vejs, så modulets opsætning kan hentes
ind i PC’en, og opsætningen i PC’en kan sendes til modulet. Forde brugere, der ikke selv vil foretage opsætning, kan modulet
leveres konfigureret efter oplyst specifikation: indgangstype,måleområde, følerfejlsdetektering og udgangssignal.

Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé deconserver l’emballage du module tant que ce dernier n’est pas
définitivement monté. A la réception du module, vérifiez que letype de module reçu correspond à celui que vous avez commandé.

Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convientd’effectuer les mesures et les connexions des tensions externes
en respectant les spécifica­tions mentionnées dans ce guide. Lestechniciens doivent utiliser des outils et des instruments pouvantêtre manipulés en toute sécurité.

When disconnected, the device may be cleaned with a clothmoistened with distilled water.

Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let
fugtet med destilleret vand.

SICHERHEITSREGELN
Empfang und Auspacken

Etalonnage et réglage

Cleaning

Rengøring

CONSIGNES DE SECURITE
Réception et déballage

Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux
techniciens qualifiés qui connaissent les termes techniques,les avertissements et les instructions de ce guide et qui sontcapables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation dumodule, veuillez contacter votre distributeur local. Vous pouvezégalement vous adresser à : PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doivent être conformes
à la législation nationale en vigueur pour le montage de matéri­aux électriques, par ex­
emple, diamètres des fils, fusibles deprotection et implantation des modules. Les connexions desalimentations et des entrées / sorties sont décrites dans lemanuel du produit et sur l’étiquette de la face latérale du module.

During calibration and adjustment, the measuring and connectionof external voltages must be carried out according to thespecifications of this installation guide. The technician must use
tools and instruments that are safe to use.

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af
eksterne spændinger udføres i henhold til denne installations­vejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt
korrekte værktøjer og instrumenter.

Stromausgang:
Signalbereich.................................. 4...20 mA
Min. Signalbereich........................ 16 mA
Belastungswiderstand, Ω........... ≤ (VVers.-8,0 V)/0,023

Zulassungen:

EAC Ex............................................... RU C-DK.НА65.В.00355/19

Eingehaltene Behördenvorschriften:
EMV.................................................... 2014/30/EU & UK SI 2016/1091
ATEX................................................... 2014/34/EU & UK SI 2016/1107
RoHS.................................................. 2011/65/EU & UK SI 2012/3032
EAC...................................................... TR-CU 020/2011
EAC Ex............................................... TR-CU 012/2011

Sideskilt

DK

DK

Benforbindelser.

UK

Pin connections.

FR

Raccordement
des bornes.

DE

Klemmen­anschluss.

Side label

UK

Etiquette

FR

DE

}

}

}
DK

Receivingequipment

Disconnect+Vsupply

13 (23)* YellowRed

11 (21)

Input* Green

Black

6334
63xx

Date:
Serial no:
Tag no:O utput C om m unication
PRetop 5331

Language O ption

DK

Kina RoHS

China RoHS

UK

FR

RoHS chinois

DE

China-RoHS

Hazardous Substances
DK

Typenr.

UK

Type no.

FR

No. de type.

DE

Typennr.

Part Name

Lead
(Pb)

Mercury(Hg)

Cadmium(Cd)

Hexavalent
Chromium(Cr (VI))

Polybrominatedbiphenyls(PBB)

Polybrominateddiphenyl ethers(PBDE)

X

O

O

O

O

O

Printedcircuit board

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is
below the limit requirement of GB/T 26572.
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used
for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
DK

Godkendelser.

UK

Approvals.

FR

Homologations.

DE

Zulassungen.

The product’s Environmentally Friendly Use Period (EFUP) is 50 years

50

Loop Link er et kommunikationsinterface, der er nødvendigt for programmering af 63xx.
Loop Link må ikke benyttes til kommunikation med moduler installeret i Ex-område.

UK

Loop Link is a communications interface that is needed for programming 63xx. Loop
Link is not approved for communication with devices installed in hazardous (Ex) areas.

FR

Loop Link est un kit de programmation permettant de programmer les 63xx. Loop Link nedoit pas être utilisé pour communication avec des modules installés en zone dangereuse.
Loop Link ist eine Schnittstelle zur Programmierung des 63xx. Loop Link darf nicht zur
kommunikation mit Geräten, die in Ex-gefährdeten Bereichen installiert sind, benutz werden.

Connector

File Product Input

TypenschildDE

08:30:00

2004-8-10043201594
PRelectronics

Analog output
4 - 20mA
Analog input
O utput type:
Pt100 DIN/IEC
UpscaleInput type:
Sensor error:
0.00 - 50.00 C
Input range:
3-wireC onnection:
p: -----C old junction com
1.00 sec
Response time:

L oop
L ink

5909 - USB* Connected only foron-line programming

DK

Ex-godkendelser

UK

ATEX

I.S approvals

FR

Approbations S.I.

Area

Installation
drawing

IECEx

DE

Ex-Zulassungen
Area

Installation
drawingFM

Area

Installation
drawing

CSA

Area

Installation
drawing

6333A

DEKRA 20ATEX 0106 X

2, 226333QA02

DEK 20.0062X

2, 226333QI02

FM17US0013X

2 / Div 26333QF01

1125003

2 / Div 26333QC026333B

DEKRA 20ATEX 0105 X

0, 1, 2, 21, 22, M1

6333QA01

DEK 20.0062X

0, 1, 2, 21, 22, M1

6333QI01

FM17US0013X

0, 1, 2 / Div 1

6333QF01

11250030 , 1, 2 / Div 1

6333QC01

DK

Dokumentation, godkendelser og yderligere information
findes på internettet på www.prelectronics.dk

UKFR

Documentation, permits and other information can befound on the internet at www.prelectronics.com

La documentation et toute autre information peuventêtre trouvées sur l’Internet sur notre site:www.prelectronics.fr

6333B

Benutzen Sie die Programmierschnittstelle Loop
Link nicht im Ex Bereich.
Zur Montage in klassifizierten Zonen müssen die
Geräte nach den dazugehörigen Einbauzeichnungeninstalliert werden.
Das System 6300 muss auf eine DIN-Schiene nach
DIN EN 60715 montiert werden.

Montage

Calibration and adjustment

Kalibrering og justering

6333A

WARNUNGAVERTISSEMENT
Ne pas utiliser le kit de programmation “Loop Link” enzone classée dangereuse Ex. Pour des installations
en zone classée, les modules doivent être monté
conformément aux plans appropriés.
Il convient de monter l’appareil SYSTEME 6300 sur unrail DIN en se conformant à la norme DIN EN 60715.

Do not use the Loop Link programming interface toprogram the units in Ex area.
For installation in classified area the modules must
be installed according to the appropriate installation
drawings. SYSTEM 6300 must be mounted on a DIN
rail according to DIN EN 60715.

6333A & 6333B

Folgende Maßnahmen sollten nur in spannungslosem
Zustand des Gerätes und unter ESD-sicheren
Verhältnisse durchgeführt werden: Installation,
Montage und Demontage von Leitungen. Fehlersuche
im Gerät und Reparaturen des Gerätes dürfen nur von
PR electronics A/S vorgenommen werden.

Les opérations suivantes doivent être effectuées
avec le module débranché et dans un environnement
exempt de décharges électrostatiques (ESD) :Montage général, raccordement et débranchement defils et recherche de pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée à réparer lemodule.

WARNING

SN6333_108 (2307)

WARNUNGAVERTISSEMENT

The following operations should only be carriedout on a disconnected device and under ESD safe
conditions:
General mounting, connection and disconnection ofwires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device must be done by PR electronics
A/S only.

Følgende operationer bør kun udføres på modulet ispændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:Installation, ledningsmontage og -demontage.
Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet må kun foretages af PR
electronics A/S.

DE

DE

Dokumentationen, Zulassungen und andere
Informationen können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • Tel. +45 8637 2677 • www.prelectronics.com
UK importer: PR electronics (UK) Ltd • Middle Barn, Oak Lane • Apuldram, Chichester • West Sussex, PO20 7FD • Tel. +44 (0) 1243 776 450

Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farligspænding. Modulet frigøres fra DIN-skinnen ved at løfte iden nederste lås.
First, remember to demount the connectors withhazardous voltages. Detach the device from the DIN railby lifting the bottom lock.
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs où
règnent des tensions dangereuses. Débloquez le verrou
inférieur pour dégager le module du rail DIN.
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschluss­
klemmen zu trennen. Das Gerät wird von der DIN-Schiene
gelöst, indem man den unteren Verschluss löst.

ATEX-installation drawing 6333QA01-V3R0
For safe installation of 6333Bxx the following must be observed.
The module shall only be installed by qualified personnel who arefamiliar with the national and international laws, directives andstandards that apply to this area. Year of manufacture can be takenfrom the first two digits in the serial number.
ATEX Certificate

DEKRA 20ATEX 0105X

MarkingMarking

EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-11: 2012

Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 21, 22

43

13 +

42

11 -

Terminal:
11,13 and
21,23
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W or
Pi: 0.75 W
Li: 10 μH
Ci: 6.2 nF

41
CH1
Barrier

Terminal:
51,52,53
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

53

23 +

52

21 -

51

Hazardous (Classified ) Location
IS,Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4..T6
Ex ia IIC T4..T6 Ga
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6 Ga

Hazardous area
Zone 0, 1, 2, 21, 22

Terminal: 41,42,43
Connect to passive
or non-energy
storing devices
such as RTD’s
Resistors andThermocouples
only.

Non Hazardous Area

Terminal:
41,42,43
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

43

13 +

42

11 -

Terminal:
11,13 and
21,23
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W or
Pi: 0.75 W
Li: 10 μH
Ci: 6.2 nF

41
CH1Terminal:
51,52,53
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

Barrier

53

23 +

52

21 -

6333

43

13 +

42

11 -

Pi: 0.75 W-40°C to +40°C-40°C to +45°C

T5-40°C to +55°C-40°C to +60°C

T4-40°C to +85°C-40°C to +85°C

Temperature
Class

Barrier

BarrierNon Hazardous Location

Installation notes

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

Pi: 0.75 W

T6-40°C to +40°C-40°C to +45°C

T5-40°C to +55°C-40°C to +60°C

T4-40°C to +85°C-40°C to +85°C

43
42

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Ga, the transmitter shall be mounted in an
enclosure that provides a degree of protection of at least IP20 according to
EN 60529, and that is suitable for the application and correctly installed.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Ga or Ma, and if the enclosure is made ofaluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact andfriction sparks are excluded.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Db, the transmitter shall be mounted in a
separately certified enclosure that provides a degree of protection of at least
IP5X according to EN 60079-0, and that is suitable for the application andcorrectly installed.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Ma, the transmitter shall be mounted in an
enclosure that provides a degree of protection of at least IP54 according to
EN 60529, and that is suitable for the application and correctly installed.
Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for theapplication and correctly installed.
For an ambient temperature ≥ 60ºC, heat resistant cables shall be used witha rating of at least 20 K above the ambient temperature.

Terminal: 41,42,43
51,52,53
Connect to passive or
non-energy storing
devices such as
RTD’s Resistors andThermocouples only.

If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic
charges on the transmitter enclosure shall be avoided.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Ga, the transmitter shall be mounted in an
enclosure that provides a degree of protection of at least IP20 according toIEC 60529, and that is suitable for the application and correctly installed.

Marking

II 3 G Ex nA [ic] IIC T6 … T4 Gc
II 3 G Ex ec [ic] IIC T6 … T4 Gc
II 3 G Ex ic IIC T6 … T4 Gc
II 3 D Ex ic IIIC Dc
EN 60079-0: 2018, EN 60079-11: 2012,
EN 60079-15: 2010, EN 60079-7:2015+A1: 2018

53

23 +

52

21 -

Terminal
11,12,13
21,22,23

Terminal
11,12,13
21,22,23

Terminal
11,12,13
21,22,23

Ex ic IIC,Ex ic IIIC

Ex ic IIC,Ex ic IIIC

Ex ic IIC,Ex ic IIIC

Ex nA, Ex ec

Uo: 5 V
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000 μF

Ui = 35 V
Ii = 110 mA
Ci = 6.2 nF
Li = 10 μH

Ui = 24 V
Ii = 260 mA
Ci = 6.2 nF
Li = 10 μH

Umax ≤ 35 VDC
orUmax ≤ 24 VDC

Ambient temperature range

Ex ic IIC, Ex ic IIIC
TemperatureClass

Ui=35 V

Ui=24 V

T6

-40°C to +54°C-40°C to +63°C

T5-40°C to +69°C-40°C to +78°C

T4-40°C to +85°C-40°C to +85°C

Vmax=35 V

Vmax=24 V

T6-40°C to +43°C-40°C to +55°C

T5-40°C to +85°C-40°C to +85°C

T4-40°C to +85°C-40°C to +85°C

Installation notes
If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic
charges on the transmitter enclosure shall be avoided.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex ic, thetransmitter shall be mounted in an enclosure that provides a degree ofprotection of at least IP20 according to EN 60529, and that is suitable for theapplication and correctly installed.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Dc, the transmitter shall be mounted in a
separately certified enclosure that provides a degree of protection of at least
IP5X according to EN 60079-0, and that is suitable for the application andcorrectly installed. The surface temperature of the outer enclosure is +20 K
above the ambient temperature, determined without a dust layer.
Ambient temperature range: -40°C to +85°C.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex nA or Ex
ec, the transmitter shall be mounted in a separately certified enclosure thatprovides a degree of protection of at least IP54 according to EN 60079-0,
and that is suitable for the application and correctly installed.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex nA or Ex
ec, the equipment shall only be used in an area of not more than pollution
degree 2, as defined in EN 60664-1.

Hazardous (Classified ) Location
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T4..T6
Class I, Zone 2, IIC T4..T6

Ex nA [ic] IIC T6 … T4 Gc
Ex ec [ic] IIC T6 … T4 Gc
Ex ic IIC T6 … T4 Gc
Ex ic IIIC Dc

12

42

11 -

41
CH1

51

Associatedapparatus

Terminal:
11, 13 and21, 23
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 10μH
Ci: 6.2nF

Installation notes
The Transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation
codes stipulated in The Canadian Electrical Code (CEC).
Channel 1 and Channel 2 are separate channels and therefore separate
shielded cables shall be used for each channel.

23 +

53

22

52

21 -

51
CH2

6333A1A: one channel
6333A1B: two channel

Installation notes
The Transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation codes
stipulated in The National Electrical Code (ANSI-NFPA 70).
To assure a Non-Incendive system the transmitter and associated apparatus must be
wired in accordance with the associated apparatus manufacturers field wiring
instructions and the circuit diagram shown above.

Substitution of components may impair intrinsic safety.

EU DECLARATION OF CONFORMITY(6333DoC_103)
As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:

For safe installation of the single channel 6333A1A or the two channel 6333A1B
the following must be observed. The module shall only be Installed by qualified
personnel who are familiar with the national and international laws, directives
and standards that apply to this area.

For safe installation of 6333A the following must be observed. The module
shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national
and international laws, directives and standards that apply to this area. Year of
manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

Marking

13 +Co(Ca) > ∑(Ci+Ccable)
Lo(La) > ∑ (Li+Lcable)

IECEx-installation drawing 6333QI02-V2R0

IECEx DEK 20.0062X

Non Hazardous Location

CH2

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for theapplication and correctly installed.

Type:
Name:
From serial no.:6333
2-wire programmable transmitter
212340108

is in conformity with the following directives and standards:
The EMC Directive 2014/30/EU and later amendments

Marking
Class I, Division 2, Group A,B,C,D T6…T4
Ex nA[ic] IIC T6…T4
Class I Zone 2 AEx nA[ic] IIC T6…T4

EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic environment.
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications for the device.
The ATEX Directive 2014/34/EU and later amendments

T4: -40ºC to 85 ºC
T6: -40ºC to 60 ºC

IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-11: 2011,
IEC 60079-15: 2010, IEC 60079-7: 2017

Hazardous Area
CL I, Div 2, GP ABCD
CL I, Zone 2, IIC

EN IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-7 : 2015 + A1 : 2018, EN 60079-11 : 2012and EN 60079-15 : 2010
ATEX certificate: DEKRA 20ATEX0106 X (6333A)
ATEX certificate: DEKRA 20ATEX0105 X (6333B)
ATEX notified body (type approval)

Terminal
41,42,43
51,52,53

Terminal
11,12,13
21,22,23

Terminal
11,12,13
21,22,23

Terminal
11,12,13
21,22,23

Ex ic IIC,Ex ic IIIC

Ex ic IIC,Ex ic IIIC

Ex ic IIC,Ex ic IIIC

Ex nA, Ex ec

Uo: 5 V
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000 μF

Ui = 35 V
Ii = 110 mA
Ci = 6.2 nF
Li = 10 μH

Ui = 24 V
Ii = 260 mA
Ci = 6.2 nF
Li = 10 μH

Umax ≤ 35 VDC

Terminal: 41,42,43,44
Uo: 5 VDC
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000 μF

44
43

13 +

42

11 -

41

or

CH1

Terminal:
11-13
Functional Ratings:
U nominal ≤ 35 VDC;
I nominal ≤ 3.5 - 23 mA

Terminal: 1,2
Ex ic

Ui=35 V

Ui=24 V

T6

-40°C to +54°C-40°C to +63°C

T5-40°C to +69°C-40°C to +78°C

T4-40°C to +85°C-40°C to +85°C

Ex ec, Ex nA
TemperatureClass

Vmax=35 V

Vmax=24 V

T6-40°C to +43°C-40°C to +55°C

T5-40°C to +85°C-40°C to +85°C

T4-40°C to +85°C-40°C to +85°C

Ambient temperature range

Ui = 35 VDC
Ii = 110 mA
Li = 10 μH
Ci = 1.0 nF

The RoHS2 Directive 2011/65/EU and later amendments

EN IEC 63000 : 2018
Notified body 0344

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

54

Terminal:
51,52,53,54
Uo: 5 VDC
Io: 4 mA
Po: 20 mW
Lo: 900 mH
Co: 1000μF

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem
The Netherlands

Umax ≤ 24 VDC

Ex ic IIC, Ex ic IIIC
Temperature
Class

Ambient temperature range

Ex ec, Ex nA
TemperatureClass

The entity concept criteria are as follows: The intrinsically safe devices, other thanbarriers, must not be a source of power. The maximum voltage Ui(VMAX) and current
Ii(IMAX), and maximum power Pi(Pmax), which the device can receive and remain
intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (Uo or VOC or Vt) andcurrent (Io or ISC or It) and the power Po which can be delivered by the barrier. The
sum of the maximum unprotected capacitance (Ci) for each intrinsically device and theinterconnecting wiring must be less than the capacitance (Ca) which can be safely
connected to the barrier. The sum of the maximum unprotected inductance (Li) for each
intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (La)which can be safely connected to the barrier. The entity parameters Uo, VOC or Vt and
Io, ISC or It, and Ca and La for barriers are provided by the barrier manufacturer.

Barrier

6333B1B

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Ma, the transmitter shall be mounted in an
enclosure that provides a degree of protection of at least IP54 according toIEC 60529, and that is suitable for the application and correctly installed.
Ambient temperature range: -40°C to +85°C.

Standards

Terminal
41,42,43
51,52,53

Installation notes
For installation in Class I the Transmitter must be installed in a suitable enclosure tomeet installation codes stipulated in The National Electrical Code (ANSI-NFPA 70).
Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers basedon the Entity Concept. This concept permits interconnection of approved transmitters,
meters and other devices in combinations, which have not been specifically examinedby FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsicallysafe, if the entity concept is acceptable to the authority having jurisdiction over the
installation.

Associatedapparatus

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Db, the transmitter shall be mounted in a
separately certified enclosure that provides a degree of protection of at least
IP5X according to IEC 60079-0, and that is suitable for the application andcorrectly installed. The surface temperature of the outer enclosure is +20 K
above the ambient temperature, determined without a dust layer.
Ambient temperature range: -40°C to +85°C.

Certificate

Barrier

6333B1A : one channel
6333B1B : two channel

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

CSA Installation drawing 6333QC02-V2R0

For safe installation of 6333A the following must be observed. The module
shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national
and international laws, directives and standards that apply to this area. Year of
manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

CH2

43

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Ga or Ma, and if the enclosure is made ofaluminum, it must be installed such, that ignition sources due to impact andfriction sparks are excluded.

ATEX-installation drawing 6333QA02-V3R0

DEKRA 20ATEX0106 X

11 -

21 -

51

CH1

For an ambient temperature ≥ 60ºC, heat resistant cables shall be used witha rating of at least 20 K above the ambient temperature.

Certificate

Barrier

22

52

41

Installation notes

If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic
charges on the transmitter enclosure shall be avoided.

Standards

13 +

23 +

53

Terminal:
11,13
Ui: 30 VDC
Ii: 120 mA
Pi: 0.84 W
Li: 10μH
Ci: 6.2nF

Hazardous (Classified ) Location
IS,Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4..T6
Ex ia IIC T4..T6 Ga
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6 Ga

Ambient temperature range

11 -

CH1

Substitution of components may impair intrinsic safety.

Pi: 0.84 W

1241

Ambient temperature range

T6

13 +

42

CH1

Installation notes
The Transmitter must be installed in a suitable enclosure to meet installation
codes stipulated in The Canadian Electrical Code (CEC).

6333

43

41

Co(Ca) > ∑(Ci+Ccable)
Lo(La) > ∑ (Li+Lcable)

CH2

Non Hazardous Location

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

6333B1A51

Pi: 0.84 W

Hazardous (Classified ) Location
Class I, Division 1, Group A,B,C,D T4..T6
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4..T6

T6: -40 ≤ Ta ≤ 60ºC
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85ºC

IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-11: 2011

CH2

TemperatureClass

Non Hazardous Location

FM Installation drawing 6333QF01-V1R0

IECEx DEK 20.0062X
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC Db
Ex ia I Ma

Standards

Non Hazardous Area

Terminal:
41,42,43
Uo: 30 VDC
Io: 8 mA
Po: 60 mW
Lo: 35 mH
Co: 60.8 nF

For safe installation of 6333Bxx the following must be observed.
The module shall only be installed by qualified personnel who arefamiliar with the national and international laws, directives andstandards that apply to this area. Year of manufacture can be takenfrom the first two digits in the serial number.
Certificate

II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga
II 2 D Ex ia IIIC Db
I M1 Ex ia I Ma

Standards

CSA Installation drawing 6333QC01-V1R0

IECEx-installation drawing 6333QI01-V2R0

53

23 +

52

21 -

51
CH2

Terminal:
21-23
Functional Ratings:
U nominal ≤ 35 VDC;
I nominal ≤ 3.5 - 23 mA

Ambient temperature range

Rønde, 4 August 2022

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

F20.1/2022-03-28/HGANI Installation instructions

PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com

The transmitter must be installed in an enclosure providing a degree of protection of atleast IP54 according to IEC60529 that is suitable for the application and is correctly
installed. Cable entry devices and blanking elements shall fulfill the same requirements.
If the enclosure is made of non-metallic materials or of painted metal, electrostatic
charging shall be avoided.
Use supply wires with a rating of at least 5 K above the ambient temperature.
Supply from a Class 2 Power Supply with Transient protection or equivalent.

Installation notes
If the enclosure is made of non-metallic plastic materials, electrostatic
charges on the transmitter enclosure shall be avoided.

WARNING: Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2
AVERTISSEMENT: la substitution de composants peut nuire à l'aptitude à la Classe I,Division 2.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex ic, thetransmitter shall be mounted in an enclosure that provides a degree ofprotection of at least IP20 according to IEC 60529, and that is suitable for theapplication and correctly installed.

WARNING: Do not disconnect equipment unless power has been switched off or thearea is known to be safe.
AVERTISSEMENT: Ne débranchez pas l'équipement sauf si l'alimentation a été
coupée ou si la zone est connue pour être sûre.
Non Incendive field wiring installation
The non incendive field Wiring Circuit concept allows interconnection of Nonincendive
Field wiring Apparatus with Associated Nonincendive Field Wiring Apparatus or
Assosicated Intrinsically Safe Apparatus or Associated Apparatus not specially
examined in combination as a syatem using any of the wiring methods permitted for
unclassified locations,Voc < Vmax, Ca ≥ Ci + Ccable , La ≥ Li + Lcable.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Dc, the transmitter shall be mounted in a
separately certified enclosure that provides a degree of protection of at least
IP5X according to IEC 60079-0, and that is suitable for the application andcorrectly installed. The surface temperature of the outer enclosure is +20 K
above the ambient temperature, determined without a dust layer.
Ambient temperature range: -40°C to +85°C.
If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex nA or Ex
ec, the transmitter shall be mounted in a separately certified enclosure thatprovides a degree of protection of at least IP54 according to IEC 60079-0,
and that is suitable for the application and correctly installed.

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY(6333DoC_UKCA_100)

As manufacturer
PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde
hereby declares that the following product:
Type:

6333

Name:

2-wire programmable transmitter

From serial no.:212340108
is in conformity with the following statutory requirements:
The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (UK SI 2010/1091) and later amendments
EN 61326-1 : 2013
Immunity test requirements for equipment intended to be used in an industrial electromagnetic environment.
For specification of the acceptable EMC performance level, refer to the electrical specifications for the device.
The Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
(UK SI 2016/1107) and later amendments
EN IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-7 : 2015 + A1 : 2018,
EN 60079-11 : 2012 and EN 60079-15 : 2010
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012 (UK SI 2010/3032) and later amendments
EN IEC 63000 : 2018
The conformity declared by this document is based on the EU standards covered by 6333DoC_EU_103 and the
ATEX certificates:
DEKRA 20ATEX0106 X (6333A)
DEKRA 20ATEX0105 X (6333B)
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

If the transmitter is installed in an explosive atmosphere requiring the use of
equipment protection level Gc and applied in type of protection Ex nA or Ex
ec, the equipment shall only be used in an area of not more than pollution
degree 2, as defined in IEC 60664-1.
Rønde, 18 November 2022

DK

UK

FR

DE

A

Indgangssignaler

Input signals

Signaux d’entrée

Eingangssignale

B

Udgangssignaler

Output signals

Signaux de sortie

Ausgangssignale

C

RTD, 3-leder

RTD, 3-wire

RTD, 3-fils

WTH, 3-Leiter

D

RTD, 2-leder

RTD, 2-wire

RTD, 2-fils

WTH, 2-LeiterF

Modstand, 3-leder

Resistance, 3-wire

Résistance, 3-fils

Widerstand, 3-LeiterF

Modstand, 2-leder

Resistance, 2-wire

Résistance, 2-fils

Widerstand, 2-Leiter

G

6333A
Forsyning+ 8,0...35 VDC

6333A
Supply+ 8.0...35 VDC

6333A
Alimentation+ 8,0...35 Vcc

6333A
Versorgung+ 8,0...35 VDC

H

6333B
Forsyning+ 8,0...30 VDC

6333B
Supply+ 8.0...30 VDC

6333B
Alimentation+ 8,0...30 Vcc

6333B
Versorgung+ 8,0...30 VDC

I

4...20 mA udgang

4...20 mA output

Sortie 4...20 mA

4...20 mA-Ausgang

Ch.1

Kanal 1Channel 1

Voie 1

Kanal 1

Ch.2

Kanal 2Channel 2

Voie 2

Kanal 2

F

E

D

C

A

B

44

13

+ G/H
F20.2/2022-03-28/HGA
PR electronics A/S • Lerbakken 10 • DK-8410 Rønde • T +45 86 37 26 77 • sales-dk@prelectronics.com • www.prelectronics.com
UK importer: PR electronics (UK) Ltd • Middle Barn, Oak Lane • Apuldram, Chichester • West Sussex, PO20 7FD • T +44 (0) 1243 776 450

43
12
42
3

F

Ch.1

3

E

D

C

Ch.1

41

11

A

B

54

23
Ch.2

+

I
-

+ G/H

Ch.2

53
22
52
3

3

51

Stig Lindemann, CTO
Manufacturer’s signature

21

+

I

-