PNOZ e1p} 安全リレー

取扱説明書-21242-JA-10

序文
この資料はオリジナル資料です。
この資料に関するすべての権利はPilz GmbH & Co. KGが所有しています。複製は、ユーザの内部使用の目的でのみ許可されます。本書を改善するための提案およびコメントをお待ちしています。
一部の部品で、サードパーティメーカ製ソフトウェアまたはオープンソースソフトウェアのソースコードを使用しています。それぞれのライセンス情報はインターネットのピルツホームページにてご確認ください。
Pilz®、PIT®、PMI®、PNOZ®、Primo®、PSEN®、PSS®、PVIS®、SafetyBUS p®、
SafetyEYE®、SafetyNET p®、the spirit of safety®は、各国におけるPilz GmbH & Co.
KGの登録商標であり、保護されています。
SDはSecure Digitalの略号です。

目次

はじめに .......................................................................................................... 5
取扱説明書の有効性 ........................................................................................... 5
本資料の使用について .......................................................................................... 5記号の定義 ...................................................................................................... 5
安全性 ........................................................................................................... 6
用途 .............................................................................................................. 6
安全規制......................................................................................................... 6
安全アセスメント.................................................................................................. 6
有資格者の採用................................................................................................. 6
保証と責務 ....................................................................................................... 7
廃棄 .............................................................................................................. 7
ユニットの特徴 .................................................................................................. 7
安全上の特徴 .................................................................................................. 7
ブロック図／端子配列 ......................................................................................... 8
機能の概要 ..................................................................................................... 8オペレーティングモード ............................................................................................ 9センサの選択 ..................................................................................................... 9取り付け ......................................................................................................... 9
配線 ............................................................................................................. 10運転の準備 ..................................................................................................... 10
供給電圧......................................................................................................... 10
入力回路......................................................................................................... 11
リセット回路....................................................................................................... 11
複数のユニット間のロジック接続 .............................................................................. 12
動作 ............................................................................................................. 13
ステータス表示 ................................................................................................... 13
異常 - 干渉 .................................................................................................... 14
寸法 ............................................................................................................. 18
技術データ ...................................................................................................... 19
安全特性データ .................................................................................................. 22

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10

|3

目次

プラグイン端子の取り外し ..................................................................................... 23
ご注文のための情報 ........................................................................................... 23
製品 .............................................................................................................. 23
アクセサリ.......................................................................................................... 23

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10|4PNOZ e1p

はじめに
取扱説明書の有効性
この取扱説明書は、PNOZ e1p製品を対象としています。本書の内容は、新しい取扱説明書が発行されるまで有効です。
この取扱説明書では、機能とオペレーションの説明、取り付け方法、および製品の接続方法について記載しています。
本資料の使用について
この資料は取扱説明書です。内容を読み、十分理解した上で取り付けおよび試運転を行ってください。この資料は、後で参照できるように保管しておいてください。
記号の定義
特に重要な情報については、次のように区別して示しています。

危険！
この警告には必ず従ってください。重傷や死亡が発生する恐れのある差し迫った危険が存在する状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。

警告！
この警告には必ず従ってください。重傷や死亡が発生する恐れのある危険な状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。

注意！
比較的軽度の怪我や物的破損が発生する危険な状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。

重要
この記号は、製品または装置が損傷する可能性がある状況について説明しています。
また、実施可能な予防措置も示しています。また、文中の特に重要な個所を強調表
示しています。

情報
この記号は、アプリケーションに関するアドバイスを示し、特殊な機能に関する情報を提供します。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10|5PNOZ e1p

安全性
用途
安全リレーPNOZ e1pは、安全回路を安全に遮断します。
この製品は、EN 60947-5-1、EN 60204-1、およびVDE 01131の要件を満たしており、以下のアプ
リケーションで使用できます。
} 非常停止ボタン} 安全扉} 短絡検出付きライトグリッドおよび安全スイッチ
次のような使用は、明らかに不適切であるとみなされます。
} 製品部品の技術的または電気的改造} この取扱説明書で説明している分野以外での製品の使用} 技術データの範囲外での製品の使用 (「技術データ」 [19]を参照)重要
EMC準拠の電気関連の取り付け
この製品は産業環境で使用するために設計されています。他の環境で製品を取り付けると、干渉が発生する場合があります。他の環境で取り付けた場合は、それぞれの取り付け場所に適用される、干渉に関する規格および指令に適合するように対策を講じる
必要があります。

安全規制
安全アセスメント装置を使用する前に、機械指令に従って安全アセスメントを実施する必要があります。
機能安全は、単一の部品としての製品に対して保証されますが、設備／機械全体の機能安全を保障するものではありません。設備／機械全体で要求される安全性のレベルを達成するには、設備／機械の安全要件を定義し、これらを技術的および組織的な見地からどのように実装する必要があるかを定義します。
有資格者の採用
製品の組み立て、取り付け、プログラミング、試運転、運転、メンテナンス、取り外しを行うことができるのは、有資格者に限ります。
有資格者とは、トレーニング、経験、現職での活動により、資格のある知識豊富な人材を指し、必要な専門知識を有します。装置、システム、機械の検査、評価および運転を可能にするため、有資格者は最新技術だけでなく、国内、欧州、および国際的に適用される法律、指令、規格に通じている必要があります。
企業は、次の条件を満たす作業者にのみ業務を担当させる責任があります。
} 安全衛生および事故防止の基本的な規則に習熟している取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10|6

PNOZ e1p

} 「安全」の章にある情報を読んで内容を理解している} 特定のアプリケーションに適用する包括規格および専門的な規格について優れた知識を有している
保証と責務
次の場合、すべての保証請求および賠償請求は無効になります。
} 製品を本来の用途に反して使用した場合} 取扱説明書に記載されているガイドラインに従わなかったことが原因で損傷が発生したと考えられる場
合} 作業者が適格な有資格者ではない場合} 製品に対して何らかの改造を行った場合 (PCB基板上の部品の交換、はんだ付作業など)
廃棄} 安全関連アプリケーションでは、安全関連特性データの処理時間TMに従ってください。
} 廃棄時は、電子装置の廃棄に関する地域の規則 (廃電機・電子機器法など) に従ってください。

ユニットの特徴} 半導体技術を使用した出力:– 安全出力2点– 補助出力1点– テストパルス出力2点} 接続オプション:– 非常停止ボタン– 安全扉リミットスイッチ– 開始ボタン– 近接スイッチ} ライトグリッド上の出力信号切り替え装置 (OSSD) からの信号処理} LEDディスプレイ:– 供給電圧– 安全接点のスイッチステータス} テストパルス出力による短絡検出

安全上の特徴製品は以下の安全要件を満たしています:} 自己監視機能を内蔵した冗長回路です。
} 構成部品が故障した場合でも安全装置は有効です。
} 安全出力はオフテストで定期的に点検されます。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10|7

PNOZ e1p

ブロック図／端子配列
A1

A2

S12 S22

Y4

S34

Input

Input

Start

Diagnostic

Test
Pulse
OutputY5

S11 S21

Power

Y32

14

24

機能の概要
供給電圧がかかり、設定動作モードが検出されると (初期化フェーズ) 、「POWER」LEDが点灯します。
ユニットが動作可能な状態になります。
} 入力回路が閉じている (非常停止ボタンが操作されていない) 場合:– 安全出力14および24および補助出力Y32にHi信号があります。
– LED「CH.1」および「CH.2」が点灯します。
} 入力回路が開いている (非常停止ボタンが押されている) 場合:– 安全出力14および24および補助出力Y32にLow信号があります。
– LED「CH.1」および「CH.2」が消灯します。
フィードバック
フィードバックはリセット回路に直列で接続されます。安全出力のスイッチがオンになる前に、フィードバックの接点が閉じているかどうかを確認するためのテストが実行されます。接点が開いている場合は、エラーが検出され、LED CH.1およびCH.2が交互に点滅します。フィードバックが閉じて、安全機能がリセットされるまで、ユニットをオンに戻すことはできません。
自動スタートを使用する場合、フィードバック接点は、出力の信号がHiからLowにいつ変化したかもチェッ
クされます。この信号の変化後、フィードバックの接点は150 ms以内に閉じる必要があります。150 ms
経過後に接点がまだ開いている場合は、エラーが検出され、点滅コード (1、8) として表示されます (「異常 - 干渉 [14]」を参照)。エラーが修正され、供給電圧をオフにしてから再度オンにするまで、ユニットをオンに戻すことはできません。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10|8

PNOZ e1p

オペレーティングモード} 1チャンネル運転: 入力配線はEN 60204に適合しており、入力回路に冗長性がなく、入力回路およびリセット回路の地絡を検出します。
} 2チャンネルオペレーション: 冗長入力回路で、入力回路およびリセット回路の地絡を検出し、押しボタン接点間の短絡検出を有効または無効にすることができます。
} 自動スタート: 入力回路が閉じれば、ユニットは起動します。
} モニタリングスタート: スタートボタンが押されて放されるまで、ユニットはアクティブになりません。
} スタートアップテストは、停電とそれ以降の電圧の復帰後の自動的な再起動を防止します。供給電圧がかかると、ユニットは入力回路が開いてから閉じたかどうかを確認します。
} 接点増設モジュールや外部のコンタクタ／リレーを接続して、利用できる接点の数を増設できます。
センサの選択センサを選択する際は、PNOZelogユニットの入力回路の技術データに適合している必要があります。
注意事項:} 機械式接点を持つセンサは、接点間の短絡検出の有無にかかわらず、オペレーティングモードで使用できます。ただし、製造業者によって提供される技術データに適合させる必要があります。接点間の短絡検出を使用する場合は、センサを半導体出力とともに使用できないことがあります。
} パルス化された半導体出力を持つセンサは、PNOZelogを接点間の短絡検出なしで運転している場
合にのみ許可されます。

取り付け
注意！
静電放電により、安全コントローラの部品が損傷するおそれがあります。
安全システムに触れる前に、接地されている導電性のある表面に触れるか、または接地されているアームバンドを着用するなどの方法で放電対策を講じてください} このユニットは、保護等級が少なくともIP54の制御盤に取り付ける必要があります。
} ユニットの背面にある溝を使用して、DINレール (35mm) に取り付けます。
} 垂直に取り付ける場合: 固定具 (固定ブラケットやエンドアングルなど) でユニットを固定してください。
重要
複数のユニットを論理的に接続する場合は、「複数のユニット間のロジック接続[取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-1012]」セクションのガイドラインに注意してください。

|9

PNOZ e1p

配線
注意事項:
} 「技術データ」 [19]に記載されている情報に従ってください。

} 60/75℃の耐熱性を持つ銅線を使用してください。
} 入力回路の最大ケーブル長lmaxは、以下の計算式で求められます:
Imax =

Rlmax
Rl / km

Rlmax = ケーブル全体の最大抵抗値 (「技術データ」 [19]を参照)Rl / km = ケーブル抵抗値/km} 制御盤の外部に設置するケーブルは、機械的損傷から保護される必要があります (電線管の中に入れるなど)。
} ユニットと入力回路は、常に1つの電源から供給する必要があります。
} 安全出力14および24は、安全アプリケーション専用として使用してください。
} 安全出力は、制御入力に接続しないようにしてください。
} 安全出力14および24がオフに切り替えらえたときにパルスを抑制するには、フィルタ付き端子ブロックを使用します (「ご注文のための情報 [23]」を参照)。

} 安全出力14および24のアイドリング容量に準拠する必要があります (「技術データ [19]」を参照)。
} 出力Y32は、PLCまたはテキスト表示と通信するための補助出力です。
} 補助出力Y32は、安全回路には使用しないでください。
} 安全機能では、強制ガイド式接点のある接点のみを使用する必要があります。
} 安全／補助出力で誘導負荷(コンタクタまたはリレーなど)を駆動するにはフリーホイールダイオードを使用します。
} 磁気動作式のリード近接スイッチを接続する場合は、入力回路の最大ピーク突入電流が近接スイッチの許容電流を超えないことを確認してください。
} 電源は、VDE 0100, Part 410に準拠した保護分離に関する低電圧指令 (SELV、PELV) に適合する必要があります。
} EN 60204-1の配線およびEMC要件を満たしていることを確認してください。
} ターミナルY5は、ピルツの内部診断目的で提供されます。

運転の準備
供給電圧
供給電圧

AC

DC
F1

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10

A1

L+

A2

L-

| 10

PNOZ e1p

入力回路
トリガー要素 (非常停止など) からのN/C接点を入力回路に接続します。
入力回路

1チャンネル2チャンネル

非常停止
短絡検出なし非常停止
短絡検出あり安全扉
短絡検出なし
Y4

A1

A1
S12
S22

Y4
S12
S22

安全扉
短絡検出あり
S11
S12
S21
S22

ライトガードまたは安全スイッチ、
ESPEによる短絡検出

24 V DC
A1
Y4
A2

S12
S22
GND

非常停止ボタンと安全扉スイッチは、トリガー要素のN/CとN/Cの組み合わせで表します。
リセット回路リセット回路フィードバック監視なし

フィードバック監視あり

自動スタート
非常停止配線
自動スタートスタートアップテスト機能がない安
全扉
自動スタートスタートアップテスト機能を備えた
安全扉

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 11

PNOZ e1p

重要
自動スタート
非常停止ボタンが解除された場合など、安全装置がリセットされるとユニットは自動的に起動します。予期せぬ再起動を防止するには、外部回路による措置を講じてください。

リセット回路フィードバック監視なし

フィードバック監視あり

監視付きスタート
非常停止配線
監視付きスタート
スタートアップテスト機能がない安
全扉
K1およびK2は、外部コンタクタの接点を表します

複数のユニット間のロジック接続
バージョン3.0以降のPNOZ e1pの安全出力は、他のPNOZelogユニットの安全入力に論理的にリンクできます。
PNOZelog製品レンジのユニットを互いに論理的に接続することも、PNOZmulti製品レンジのユニットに接続することもできます。PNOZelogで、入力S35は論理OR接続を対象とし、入力S36は論理AND
接続を対象としています。PNOZelogの安全出力14と24はロジック接続に適しています。
複数のユニットを論理的にリンクするときは以下に注意してください。
} PNOZelogユニットが互いに論理的にリンクされると、PNOZelogユニットからの安全出力が1台または複数のPNOZelogユニットからのロジック入力に接続される場合があります。
} PNOZelogユニットをPNOZmultiユニットに論理的にリンクする場合– PNOZmultiユニットからのカスケード出力がPNOZelogユニットのロジック入力に接続される場合があります。
または– PNOZelogユニットからの安全出力がPNOZmultiユニットのカスケード入力に接続される場合があります。
} 最小のSIL/PL値を持つユニットによって、回路全体のSIL/PL値が決まります。
} PNOZ e1p、PNOZ e8.1p: これらのユニットにはロジック入力がありません。安全出力を使用して、ユニットを他のPNOZelogユニットのロジック入力またはPNOZmultiユニットからのカスケード入力に論理的にリンクすることができます。
} PNOZ e1pからの安全出力は、ユニットバージョン3.0以降のロジック接続に適しています。
} 各負荷に接続されているPNOZelogユニットの各安全出力も最大4台のPNOZelogユニットのロジック入力に接続できます。
} PNOZelogユニットからの最大50のロジック入力を負荷のない安全出力に接続できます。
} ユニットを論理的にリンクすると、オンとオフを切り替えるときに遅延が発生します (技術デー
タ[19]のオンディレイと応答時間を参照してください)。これらは、論理的にリンクされている各ユニ

ットで加算されます。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 12

PNOZ e1p

} 同じ制御盤内の論理的にリンクされたすべてのユニットを取り付けるか、たとえば、接続ケーブルの保護された取り付けを使用して、ユニットの接続に関する故障が除外されていることを確認します。
} リンクされたユニットはすべて同じ供給電圧に接続する必要があります。

動作
重要
安全機能は、試運転後およびプラント／機械を変更するたびにチェックしてください。安
全機能をチェックできるのは有資格者に限られます。

情報
安全出力はテストパルスで常にチェックされます。このため、接続されたコンタクタでブーンというノイズが発生する場合がありますが、機能には影響を与えません。テストパルスは、
マルチメータで計測した場合、安全出力での電圧が実際より低く表示されることも意味します。

ユニットは、供給電圧がかかると、設定されたオペレーティングモードを検出します。この間 (初期フェー
ズ)、「POWER」LEDが点滅します。「POWER」LEDが点灯し続けたら、ユニットを運転できる状態です。
LEDは運転中にステータスやエラーを表示します。
LED点灯
LED点滅

ステータス表示
POWER
電源電圧が供給され、オペレーティングモードが検出されます。
POWER
初期化フェーズ
CH.1
安全出力14にHi信号があります。
CH.2
安全出力24にHi信号があります。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 13

PNOZ e1p

異常 - 干渉情報
20msを超えて持続する供給の中断はエラーとして検出されます。LEDがエラーを示し、安全出力はLow信号へ移行ます。安全出力によって駆動される設備または機械がシャットダウンされます。ユニットは、供給電圧が少なくとも1秒間オフになってから再度オンになったときにのみ再起動できます。

異常
故障状態は、LEDの点滅で示されます。定期的な点滅で示される故障 (故障状態の表示のテーブルを参照) および点滅回数でエラーコードを判定できる故障 (点滅の回数と10進数のエラーコードの関係のテーブルを参照) があります。これらの故障は常に、LED CH 1またはCH.2での3回の短い点滅で示されます。長い休止の後、LEDが1秒間隔で点滅します。LED点滅の回数はエラーコードの桁数に一致します。エラーコードは最大4桁で構成されます。エラーコードの桁は、点滅時間より長い点滅しない間隔によって区切られます。シーケンス全体がコンスタントに繰り返されます。

情報
エラーコード0: 16回点滅

故障状態の表示
LED

異常

処置

LED消灯

供給電圧がない、低すぎる、また 供給電圧を接続します: A1 は誤って接続されています。
+24 VDCおよびA2 - 0 VDC
許容電圧範囲: 19.2～30
VDC

POWER点滅

不明なオペレーティングモード、初 オペレーティングモードによって異期化フェーズ、起動が実行されま なります: スタートボタンを押す
せん。
か、またはスタートアップテストを実行します。

CH.1またはCH.2でコードが点滅

エラーコード (エラーコー
ド[16]のテーブルを参照
してください)。

エラーコードのテーブルを参照してください。

CH.1およびCH.2が交互に点滅 1.)起動時にフィードバックが開き 1.)フィードバックを閉じ、入力回します。
ます
路を開いて、ユニットをもう一度
2.) 入力回路の1つのチャンネル 起動しますのみが開いているか部分的に動 2 ) 両方の入力回路を開くか、作しています。
安全マットを有効化してクリアします。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 14

PNOZ e1p

例
エラーコード1、3:
LED CH.1またはCH.2の点滅} 3回、短い} 一時停止} 1回、1秒間} 一時停止} 3回、各1秒間

エラーコード1:
LED CH.1またはCH.2の点滅} 3回、短い} 一時停止} 1回、1秒間

I

II

IV

エラーコード1、0:
LED CH.1またはCH.2の点滅} 3回、短い} 一時停止} 1回、1秒間} 一時停止} 16回、各1秒間

II

エラーメッセージコード

II

1桁目のコードIII

2桁目のコードIV

エラーメッセージコードの繰り返し

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10

II

III

IV

| 15

PNOZ e1p下のテーブルは、点滅の回数とエラーコードの関係を示しています。エラーコードのキーは、エラーコーディン
グテーブルで説明します。
点滅数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

10進法エラ
ーコード

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 0

エラーコーディング
情報
故障が修正されるたびに、供給電圧が少なくとも1秒間オフになり、その後オンに戻ります。

10進法 点滅回数

説明

処置

配線不良、短絡

スタート入力、入力回路、フィードバックまたはプログラミング入力の配線エラー

エラーコ
ード
1

3x 短– 1x 長
– 3x 短2

3x 短– 2x 長
– 3x 短3

3x 短– 3x 長
– 3x 短オペレーティングモードが操作中に変更されましたオペレーティングモードの配線を点検し、故障を修復してください4

3x 短– 4x 長
– 3x 短初期化フェーズでの、安全出力とDC+24 Vの間の短絡

端子14、24の配線エラーを修正してくださ
い

…

…

9

3x 短– 9x 長
– 3x 短取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 16

PNOZ e1p

10進法 点滅回数

説明

処置

エラーコ
ード
10

3x 短– 10x 長– 3x 短…

…

1、0

3x 短– 1x 長

操作中の、安全出力と+24 VDCの 端子14、24の配線エラーを修正してくださ間の短絡い– 16x 長 – 3x 短
1、1

3x 短– 1x 長
– 1x 長 – 3x 短

1、9

3x 短– 1x 長
– 9x 長 – 3x 短

10.1

3x 短– 10x 長– 1x 長 – 3x 短

14.5

3x 短– 14x 長– 5x 長 – 3x 短

1、2

3x 短– 1x 長
– 2x 長 – 3x 短

1、3

3x 短– 1x 長

操作中の、安全出力と0 VDCまたは 端子14、24の配線エラーを修復してくださ
UB<19.2 VDCの間の短絡
い。供給電圧を19.2～30 VDCの範囲に維持してください。

– 3x 長 – 3x 短
1、12

3x 短– 1x 長
– 12x 長 – 3x 短

1、13

3x 短– 1x 長
– 13x 長 – 3x 短

1、4

3x 短– 1x 長
– 4x 長 – 3x 短

オペレーティングモードが操作中に変更されましたオペレーティングモードの配線を点検し、故障を修復してください

1、5

3x 短– 1x 長
– 5x 長 – 3x 短

S36で予期しないステータス

端子S36で配線を確認してください

1、6

3x 短– 1x 長
– 6x 長 – 3x 短「短絡検出付き」オペレーティングモー 入力回路の配線エラーを修正してください
ドの配線不良1、7

3x 短– 1x 長
– 7x 長 – 3x 短

1、8

3x 短– 1x 長
– 8x 長 – 3x 短

1、11

3x 短– 1x 長
– 11x 長 – 3x 短

1. フィードバック監視の最大時間を超えました
2. PNOZ e6.1p、PNOZ e6vp:
外部フィードバックが閉じました

1. コンタクタの接点の溶着を確認してください。
2. ユーザによる修復はできません。ユニット
を交換してください。

が、内部フィードバックが異常です。
1、10

3x 短– 1x 長
– 10x 長 – 3x 短取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10

断線

安全マットの配線を確認してください| 17

PNOZ e1p

10進法 点滅回数

説明

処置

エラーコ
ード
5、10

3x 短– 5x 長
– 10x 長 – 3x 短

UB<19.2 VDC

供給電圧の範囲を19.2～30 VDCに維持してください8、1

3x 短 – 8x 長
– 1x 長 – 3x 短

無効なオペレーティングモード

オペレーティングモードの配線を点検し、故障を修復してください

8、2

3x 短 – 8x 長
– 2x 長 – 3x 短地絡などの原因で供給が遮断されました。

端子A1の配線エラーを修復するか、供給電圧を確認してください。

8、3

3x 短– 8x 長

UB<19.2 VDC

供給電圧の範囲を19.2～30 VDCに維持してください2、0、2 3x 短– 2x 長
– 16x 長 – 2x 長
– 3x 短初期化フェーズでの、安全出力とDC+24 Vの間の短絡

端子14、24の配線エラーを修正してください

2、0、3 3x 短– 2x 長
– 16x 長 – 3x 長
– 3x 短UB<19.2 VDC

供給電圧の範囲を19.2～30 VDCに維持してください– 3x 長 – 3x 短
14、13 3x 短– 14x 長– 13x 長 – 3x 短
2、0、0 3x 短– 2x 長
– 16x 長 – 16x 長– 3x 短2、0、1

3x 短– 2x 長
– 16x 長 – 1x 長
– 3x 短寸法*ケージ式端子付き

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 18

PNOZ e1p

技術データ
一般事項

774130784130

認証

CE, EAC (Eurasian), TÜV,cULus Listed

CE, EAC (Eurasian), TÜV,cULus Listed

電気的データ

774130784130

電圧

24 V

24 V

種類

DC

DC

許容電圧範囲-20 %/+25 %-20 %/+25 %

供給電圧

外部電源の出力 (DC) (負荷なし) 2 W

2W

残留リップル (DC)

20 %

20 %

負荷サイクル

100 %

100 %

外部ユニットヒューズ保護F1最大

6 A低速／10 A高速

6 A低速／10 A高速

入力

774130784130入力回路 (DC)

24 V

24 V

リセット回路 (DC)

24 V

24 V

フィードバック (DC)

24 V

24 V

入力回路 (DC)

5 mA

5 mA

リセット回路 (DC)

5 mA

5 mA

フィードバック (DC)

5 mA

5 mA

3.780 Ohm

3.780 Ohm

リセット回路／フィードバック

1.000 Ohm

1.000 Ohm

入力回路、1チャンネル

1.000 Ohm

1.000 Ohm

入力回路、2チャンネル

2.000 Ohm

2.000 Ohm

最大回線静電容量

450 nF

450 nF

半導体出力

774130784130

外部負荷使用時の全体のパフォーマン
ス、半導体
130 W

130 W

電圧:

電流:

電源投入時の最小入力抵抗
ケーブル全体の最大抵抗Rlmax

安全出力点数即時2

2

補助出力点数1

1

テストパルス出力点数

22

UBでの電流 ≤ 26.5 V

2A

2A

UBでの電流 > 26.5 V

1,5 A

1,5 A

UBでの電力 ≤ 26.5 V

50 W

50 W

UBでの電力 > 26.5 V

45 W

45 W

切替機能、負荷の下での安全出力2点

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 19

PNOZ e1p

半導体出力774130784130UBでの電流 ≤ 26.5 V

2,7 A

2,7 A

UBでの電流 > 26.5 V

2,2 A

2,2 A

UBでの電力 ≤ 26.5 V

70 W

70 W

UBでの電力 > 26.5 V

65 W

65 W

無負荷出力での最大回線静電容量

2 nF

2 nF

電圧補助およびテストパルス出力

24 V

24 V

電流補助およびテストパルス出力

0,5 A

0,5 A

時間

774130784130

電源オン後

3s

3s

自動スタート (標準値)

100 ms

100 ms

自動スタート (最大値)

180 ms

180 ms

モニタリングスタート (標準値)

180 ms

180 ms

モニタリングスタート(最大値)

260 ms

260 ms

標準値

40 ms

40 ms

最大値

43 ms

43 ms

フィードバック監視の最大時間150 ms

150 ms

電源瞬断許容時間

20 ms

20 ms

同期、チャンネル1と2 (最大)

∞

∞

環境データ

774130784130周囲環境条件

EN 60068-2-78

EN 60068-2-78-10 - 55 °C-10 - 55 °C-25 - 70 °C-25 - 70 °C

40℃での相対湿度93 %40℃での相対湿度93 %動作中の結露

未許可

未許可

EMC

EN 60947-5-1, EN
61000-6-2, EN 61000-6-4,
EN 61326-3-1

EN 60947-5-1, EN
61000-6-2, EN 61000-6-4,
EN 61326-3-1

規格適合

EN 60068-2-6

EN 60068-2-6

周波数10 - 55 Hz

10 - 55 Hz

振幅

0,35 mm0,35 mm

切替機能、負荷の下での安全出力1点スイッチオンディレイ

半導体出力の応答時間tr

周囲温度
温度範囲
保管温度
温度範囲
周囲環境条件湿度

振動

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 20

PNOZ e1p

環境データ

774130784130

規格適合

EN 60947-1

EN 60947-1

過電圧カテゴリ

III

III

汚染度

2

2

定格絶縁電圧30 V

30 V

定格インパルス耐電圧

0,8 kV0,8 kV

ハウジング

IP40

IP40

端子

IP20

IP20

取り付け領域 (制御盤など)

IP54

IP54

機械データ

774130784130取り付け位置

任意

任意

底部

PPO UL 94 V0

PPO UL 94 V0

正面

ABS UL 94 V0

ABS UL 94 V0

上部

PPO UL 94 V0

PPO UL 94 V0

接続タイプ

スクリュー式端子

ケージ式端子取り付けタイプ

プラグイン

プラグイン

沿面距離

保護構造

材質

スクリュー式端子付き導体接続線径
フレキシブル単芯

0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG –同一線径2芯、圧着端子付きフレキ
シブル、プラスチックスリーブなし
0,25 - 1 mm², 24 - 16 AWG–

同一線径2芯、圧着端子なしフレキ
シブルまたはTWIN圧着端子付きフレキシブル
0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG–

スクリュー式端子の締め付けトルク

0,5 Nm–

ケージ式端子付き導体接続線径: (フ–レキシブル、圧着端子付き／なし)

0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

ケージ式端子: 接続ごとの配線口–

2

ケージ式端子のストリップ長

–

8 mm

高さ

90,5 mm94 mm

幅22,5 mm22,5 mm

奥行き

121 mm

121 mm

120 g

120 g

寸法

重量

規格の日付が記載されていない場合、2017-01の最新版を適用。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 21

PNOZ e1p

安全特性データ

重要設備／機械で要求される安全性のレベルを達成するには、安全特性データに適合する必要があります。

オペレーティン EN ISO

EN ISO

EN 62061 EN 62061 IEC 61511 IEC 61511 EN ISO

グモード

13849-1:

13849-1:

SIL CL

2015

2015

PL

カテゴリ

PFHD [1/SIL

PFD

13849-1:2015h]TM [年]

半導体出力、
1チャンネル、
監視スタート PL dCat. 2SIL CL 2

1,34E-08

SIL 2

1,03E-0320

半導体出力、
1/2チャンネ
ル、自動スタート
PL eCat. 4

SIL CL 3

3,44E-09

SIL 3

4,53E-0520

半導体出力、
2チャンネル、
監視スタート PL eCat. 4

SIL CL 3

3,44E-09

SIL 3

4,53E-05

20

安全関連特性データに関する注釈:} EN 62061に準拠したSIL CL値は、EN 61508に準拠したSIL値に対応しています。
} TMは、EN ISO 13849-1に準拠した最大処理時間です。 この値は、EN 61508-6およびIEC
61511に準拠した再試験間隔、およびEN 62061に準拠した動作確認試験間隔および処理時間としても適用されます。
安全特性データを計算する場合は、安全機能で使用されるすべてのユニットについて考慮する必要があります。

情報
安全機能のSIL/PL値は、使用されるユニットのSIL/PL値と同じではなく、異なる場合があります。安全機能のSIL/PL値の計算には、PAScalソフトウェアツールを使用することをお勧めします。

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 22

PNOZ e1p

プラグイン端子の取り外し
手順:ドライバを端子の後ろにあるハウジングの凹部に挿入し、この要領で端子を取り外します。
ケーブルを引っ張って端子を取り外さないでください。

ご注文のための情報
製品
製品型式

特徴

接続タイプ

型番

PNOZ e1p

24 VDC

スクリュー式端子774 130

PNOZ e1p C

24 VDC

ケージ式端子

784 130

アクセサリ
製品型式

特徴

型番

端子ブロックフィルタ1

3～10 kOhm負荷範囲のフィルタ付き端子ブロック

774 195

端子ブロックフィルタ2

10～30 kOhm負荷範囲のフィルタ付き端子台

774 196

取扱説明書 PNOZ e1p
21242-JA-10| 23

南北アメリカ

オーストラリアイタリア , マルタ

ブラジル+61 3 95600621+39 0362 1826711
スカンジナビア+55 11 97569-2804
メキシコ

欧州

+45 74436332+52 55 5572 1300

オーストリアスペイン

USA ( フリーダイヤル )+43 1 7986263-0+34 938497433+1 877-PILZUSA (745-9872)

ベルギー、ルクセンブルク

スイス

カナダ

+32 9 3217570+41 62 88979-32+1 888 315 7459

英国

オランダ

+44 1536 462203+31 347 320477

アジア

フランス

トルコ

中国

+33 3 88104003+90 216 5775552+86 21 60880878-216

ドイツ

日本

+49 711 3409-444

次のインターナショナルホットラ+81 45 471-2281

アイルランドインをご利用ください。

韓国+353 21 4804983+ 49 711 3409-444+82 31 778 3300

support@pilz.com

ピルツは、エコロジカル素材と省エネルギー技術を用いて環境に優しい製品を開発しています。オフィスや製造設備も省エネかつ環境を意識したエコロジカルな設計になっています。すなわち、ピルツはサステナビリティとともに、エネルギー効率の高い製品と環境に優しいソリューションを提供
しているものと信頼していただけます。

Partner of:

The Best ofGermanEngineering

当社は世界各地でビジネスを展開しています。詳細については、
当社のホームページをご覧いただくか、本社までお問い合わせください。
本社: Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, ドイツ

Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: info@pilz.com, Internet: www.pilz.com

製品機能がこの資料で説明している内容と異なる場合があります。記載されているテキストおよび図の有効性、正確性、完全性について当社では責任を負いません。
ご質問がある場合は、当社のテクニカルサポートにお問い合わせください。

24 時間対応のテクニカルサポートを提供しています。

CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®,
PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®,
THE SPIRIT OF SAFETY®は、一部の国において登録または保護されているPilz GmbH & Co. KGの商標です。本資料公開時の製品のステータスと範囲によっては、サポート

1800XXXX-ja-0X,
2019-05 Printed
Printed ininGermany
21242-JA-10, 2017-08
Germany
Pilz KG,
GmbH& Co. KG, 2019© Pilz GmbH &©Co.
2019

裏表紙