事務連
絡
平成２７年１２月７日
各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・政令指定都市消防本部

御中

消

防庁

予防課

消防庁国民保護・防災部防災課

感震ブレーカー等普及啓発リーフレットの掲載について標記について、地震時における電気に起因する火災抑制を目的として、経済産業省が別添１のとおりリーフレットを作成しましたので、火災予防運動や防災週間等の機会を捉え、適宜ご活用して頂きますようお願いします。
なお、リーフレットについては、当庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/materials/)に掲載しております（リーフレット等の配布予定はありません。）。
また、タイプ別の感震ブレーカー等の主な特徴について、別添２のとおり取りまとめましたので、感震ブレーカー等の普及促進の際の参考としてご活用下さい。（詳細は「大規模地震時の電気火災の発生抑制対策の検討と推進について（報告）（平成27年3月）」
をご参照下さい（http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/pdf/guideline_houkoku.pdf））。
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨お知らせくださいますようお願いします。
（参考）リーフレットのほか、感震ブレーカー等に関する情報は以下もご参照ください。
内閣府ＨＰ
http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/index.html
経済産業省ＨＰ
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html
消防庁予防課担当：齋藤、森野ＴＥＬ ０３－５２５３－７５２３
消防庁国民保護・防災部防災課
担当：木村、長堀ＴＥＬ ０３－５２５３－７５２５

別添１హଏଆ࿪ᠧୈଁ ୉଍ ୉ᆁ᷾ஊ஠ரୟரଂൿ፲᛼ଝଏ፣ዛፅ༶᷾ᗃଡ଀ଇୁፅ᷾ଡାୁᖽᗃഉౌତૼଗ૏෍ຩଂᘠ࿅ଋୂକସତଂౌૐଓତૼଗᲺ඲ኴଂଓତిὤౌὥ᷼ᒩᶗಋὤౌὥ ᷼ᒩᶗಋତ൅ᖽଝ଍କૐܼዛፅᖽᗃྰౖ᭵૚ႏ፣ዛፅ༶᷾ᗃ૎ᖽᗃ᠟ᮅ᎘໶นጬ૛ାୀ౯ᇁ᭰଍ଅଥᬈḑୈଊᬵଅଖଋૺὝ຾᷾ଂჍଃᰙଉଏ᷼ᒩᖽᗃଞଥύ຾᷾ତቤୂଡ౛ૼ᷼ᒩᑌດଁିତ൅ᖽ଺૏ೂ᷼ଂᄊዝ଍କዹଡᛸᚡଏୁᖽᗃତଉଞଝଏૐ૚᷼ᒩᖽᗃତఘ౻ὤଓତὭὥ૛຾᷾ଝፅᏝଂ಩ୂ૏ᷭ᭵ଂ᷼ᒩ୭୼ரஊฝᲊଡ኱ఐૐೂ᷼଍କᘩᆉଁିᲦ᷼଍૏୭୼ரஊଂ౯ඈૐᢊṌଡᜭᖽᖽᗃଂᛸᚡૐ૚᷼ᒩᖽᗃତఘ౻ὤଓତὥ૛࿓ഒଂᱛ಩଍૏ι᷼ᒩ୧ர୽᾿ଂ௪ኸଃ଺Ⴭიଝብೕૐ

Ღ᷼ତ᜾ᶓ૏୧ர୽ଂ୫஛ர୼ૐ኱ఐ଍କ࿌ഖଝ૏Გଅତᗲ૾଺ଏૺସତଡᜭᖽૐᆁ᷾ஊ஠ரୟரଞଥύ
ᆁ᷾ஊ஠ரୟரଥ૏຾᷾ୈᆁᝋଏୁଞᦶඈ᛼ଡஊ஠ரୟரୈᨴଞ଍ଜ᷼ᒩୈᑷଷ଴ଏૐ
૞ᆁ᷾ஊ஠ரୟரତ។Ṍ૟ോ᜔᷼୳୘஋ὤഖᩛ໑ὥ ോ᜔᷼୳୘஋ὤჿు໑ὥ୧஧୯஧୼୳୘஋

ᡆያ୳୘஋

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを落として電気を遮断。

分 電 盤 に感 震 機 能を外 付 けするタイプで、漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能。

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断。

ば ね の 作 動 や 重りの 落 下 によりブレ ー カ ー を 落として、電 気 を遮断。

ኖ᳸ɢόᲢ೅แႎƳǋƷᲣኖɢόኖό᳸ɢόό᳸όᆉࡇ

電気工事が必要

電気工事が必要

電気工事が必要なタイプと、コンセントに差し込むだけのタイプがある

電気工事が不要ὤᓫὥ౦ྐྵോ᜔᷼ତ។Ṍଡ᳄଍କᬔ฼ୈ଀᳉଩ଅଖଋૺૐ

ᆁ᷾ஊ஠ரୟரୈ᭓ᤋ଍ଜ
᷼ᒩᖽᗃଁି૚࿓૛
ய૚຾໠૛ୈྻୃૼૐ
૞ଉତ᯷ዃଡᶗଏୁ๝ૺ෼୅଑೽૟
૎ᢟᔶᚢᐉ᜜๛ඊᅣ໶ኦᠧည๛ඊᔂᲦಖྼ୤டர஋᷼൶ྼഉᮂ
૎ૠ፣భ᳣ථ౅ᚨඩḃଂᶗὭ௤᜗ὯᛀὭ෷
૎7(/  ૎ᢟᔶᚢᐉ᜜ஏரஔஎர୬
૎http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/10/270105-1.html
૎ഖᶘႤஏரஔஎர୬૎http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/index.html

2015年11月版

別添２

感震ブレーカー等のタイプ別の特徴
分電盤タイプ
（内蔵型）

価格

機器
概
要

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを落として電気を遮断。
約５万円～８万円（標準的なもの）

分電盤タイプ（後付型）

コンセントタイプ

簡易タイプ

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能。

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断。

ばねの作動や重りの落下によりブレーカーを落として、電気を遮断。

約２万円

約5,000円～2万円

3,000円～4,000円程度●設置方法による作動の信頼性のばらつきが小さい。

●ユーザー自ら取付けるため、設置方法に伴う作動の信頼性にばらつきが生じるおそれがある。

●感震性能が高く、専門工事業者による設置のため、作動の信頼性が高い。

特徴●感震後、通電の遮断までに一定の待機時間が設定されており、 ●作動時においても未設置のコンセントその間は照明が確保される。
への通電は確保されることから、通電●待機時間後には、建物全体にわたり通電が遮断されることかの遮断に伴う避難等の支障は小さい。
ら、在宅用医療機器等を設置している場合、停電に対処できるようバッテリー等を備えることが必要。

●作動すると通電が一斉に遮断されることから、別途、避難用の照明等の確保が必要。
●在宅用医療用機器を設置している場合、停電に対処できるようバッテリー等を備えることが必要。

●電気工事が必要。

●電気工事が不要なタイプ（コンセント差込型）と必要なタイプ（コンセント埋込型）の両者がある。

●電気工事不要。

●電気製品の種別、レイアウトの変更等に応じた効果的な設置、継続的な対応が必要。
●コンセントまでの屋内配線は予防の対象外。

●既設分電盤の形状によっては、取付け困難な場合がある。

注意点●感震ブレーカー等の設置の有無に関わらず、地震発生後に自宅から避難する際にはブレーカーを切ることも重要です。
●復電する場合には、事前にガス漏れ等がないことの確認や、電気製品の安全の確認が必要です。
●夜間等に大規模な地震が発生し、感震ブレーカー等が作動した場合、避難時の照明が確保できない可能性がありますので、一般的な防災対策としても、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備してください。
●感震ブレーカー等の設置場所における揺れは、住宅の構造や耐震・免震機能、階層、設置される壁の剛性や開口部の場所等によっても大きく異なります。このため、実際の地震時における感震ブレーカー等の作動は、必ずしも各地の計測震度分布と同等に作動するものではなく、それぞれの家屋の特性等に応じて、屋内において家具の転倒等が生じる程度の大きな揺れが発生した場合に、電熱器具等への通電が遮断されることを期待するものである点について、設置者における理解と周知を図る必要があります。

※上記は一般的な特徴・注意点ですので、機器により異なる場合があります。

（参考）感震ブレーカー等の性能表示
感震ブレーカー等には、「性能評価ガイドライン」に基づき、その特徴（性能）に応じて、下のような表示が付されている場合があります。

出火予防性能（１）「感震遮断」の評価区分★
： 感震性能を簡易試験により確認※第三者による性能評価は、「分電盤タイプ」は（一社）日本配線システム工業会が、その他の感震ブレーカー等は（一財）日本消防設備安全センターがそれぞれ実施しています。

（遮断機構が内部化されていないタイプ）★★ ：①感震性能を標準試験により確認（遮断機構が内部化されていないタイプ）（一社）日本配線システム工業会 http://www.jewa-hp.jp/（一財）日本消防設備安全センターhttp://www.fesc.or.jp/05/index3-b.html②感震性能を簡易試験により確認（遮断機構が内部化されているタイプ）★★★：感震性能を標準試験により確認
出火予防性能【必須項目】

避難安全等
確保機能【選択項目】

感震遮断「★」～「★★★」

予防範囲「★」～「★★★」

照明確保「可」又は「―」

通電継続回線確保「可」又は「―」（遮断機構が内部化されているタイプ）（２）「予防範囲」の評価区分★
：部分的に通電を遮断する場合★★ ：全館（屋内配線を除く）を対象に通電を遮断する場合★★★：全館（屋内配線を含む）を対象に通電を遮断する場合
避難安全等確保機能（１）「照明確保」の評価区分―：避難等に必要な照明の確保ができない場合
可：避難等に必要な照明の確保ができる場合（※）感震ブレーカー等の作動確認は震度５強相当（加速度250gal：周期0.3秒、0.5秒、0.7秒）の３種類の揺れ、不作動確認は震度４相当（加速度250gal：周期0.1秒と加速度80gal：周期0.3秒、0.5秒、0.7秒）の４種類の揺れで行います（標準試験）。ただし、簡易タイプとコンセントタイプは、作動確認を（加速度250gal：周期0.5秒）の揺れ、不作動確認を（加速度80gal：周期0.3秒）の揺れで行うことができます（簡易試験）。

（２）「通電継続回線確保」の評価区分―：回線毎の通電の制御ができない場合
可：回線毎の通電の制御ができる場合＜タイプ別の感震ブレーカー等の性能表示例＞
例１．簡易タイプ（感震性能を簡易試験により確認した場合）
感震遮断

★

予防範囲

★★★

照明確保

―

通電継続
回線確保

―

出火予防性能

避難安全等
確保機能

例２．コンセントタイプ（感震性能を標準試験により確認した場合（製品単体））

作動と同時にブレーカーを遮断するため、予防範囲は「★★★」

出火予防性能ブレーカーを遮断すると照明も消灯されるため
「－」

避難安全等
確保機能

感震遮断

★★★

予防範囲

★

照明確保

可

通電継続
回線確保

可

作動すると、コンセント以降の通電のみを遮断するため、予防範囲
は「★」コンセント以降の通電を遮断し、照明は消灯されないため「可」