空調制御装置■ＢＳＨ型● システム図

圧縮機

排気側コイルHU1 TH4フィルタ

ＲＡ

客先施工

MD2

FM2

TH2フィルタHU2 TH3

客先施工
電気ヒータ

給気側コイル

ＳＡ

ＯＡ
TH1
MD1

FM1PS

3φAC200V
PWB

ＥＡ

TH5

客先
施工

INB
SD

SCB

HCB

HM
客先施工

INB

SW

最大300ｍ
室内

3φAC200V

標準

外部運転入力加湿運転入力
風量制御入力強制停止入力運転状態出力異常出力
給気ファン運転状態出力

オプション

温湿度センサ入力
デマンド入力3線式外部運転入力
外部温度設定入力
外部湿度設定入力
遠方/手元切換入力

機器一覧表
記号
TH1～TH5
HU1、HU2
PS
FM1
FM2
SW
PWB
SCB
INB
SD
HCB
HM
MD1
MD2

名 称
温度センサ
湿度センサ
差圧スイッチ
給気ファンモータ
排気ファンモータ
制御スイッチ
電源端子箱
制御盤
インバータ盤電極式蒸気加湿器
電気ヒータ制御箱
湿度調節器（ON/OFF）
外気ダンパ
排気ダンパ

台数
5211111121～41111

備 考

外部冷暖房切換入力
外部送風入力CO2センサ入力

オプション

外部フィルタ目詰まり出力
外部加湿許可出力
除霜運転出力暖房運転状態出力
冷房/除湿運転状態出力
送風運転状態出力
みずたまイオン出力

客先施工
客先施工
客先施工

実線 : 機内配線（太線：電源 細線：信号線）
破線 : 客先施工（太線：電源 細線：信号線）
シールド線/シールドツイストペア線

17空調制御装置■制御盤入出力仕様（標準）マイティリモコン
通信は微小電流にて送受信を行います。
ノイズ等の外的障害を避けるため、各対シールド付ツイストペアケーブル（導体サイズ0.2～1.25mm２、特性インピーダンス120Ω）をご使用ください。
配線端子には全て極性があります。

制御スイッチ

BACnetゲートウェイ

運転状態出力異常出力

外部運転入力加湿運転入力TB2ABCDE
123456789101112(+)

風量制御入力 13(-)

電源線は導体サイズ0.75～2.0mm２をご使用ください。

裏面

パソコン

携帯端末

インターネット（オプション）
BEMS「見える化監視盤」（オプション）
BACnetゲートウェイ

ネットワーク

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

外調機運転中に出力される信号です。
全ての運転時に出力します。

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

異常発生時に出力される信号です。
フィルタメンテナンスを除く全ての異常時に出力されます。

無電圧パルス信号または無電圧レベル信号入力

遠方から機器の発停を行います。
パルス信号の場合は0.2～1.0秒のパルス入力で運転⇔停止。
レベル信号の場合は短絡で運転、開放で停止。
なお、3線式外部運転入力との併用はできません。

無電圧レベル信号入力（短絡：加湿運転、開放：停止）

遠方から暖房中に加湿器の運転を行います。
なお、冷房モード、送風モード、除霜時は加湿運転を行いません。

遠方から風量制御を行います。

DC0～10V（6～10V=60～100％） 風量制御範囲は60～100％です。
但し、1V以下は圧縮機停止。

14
給気ファン 35
運転状態出力 36

強制停止入力5960

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下
無電圧レベル信号入力（短絡：強制停止、開放：通常）

外調機の給気ファン運転時に出力される信号です。
運転モードに関係なくファン運転時に出力されます。

遠方からの強制停止信号にて外調機を停止します。

※ 外部入力のリレーには微小電流接点用をご使用ください。
風量制御入力とCO センサ入力は併用できません。
CO2制御入力とデマンド入力は併用できません。
DC 0～10Vは、DC 4～20ｍAに変更可能です。（オプション）

19

■制御盤入出力仕様（オプション）

21(+)

22(-)

23
温湿度センサ
24
入力
25(+)

26(-)

電源 DC24V(-)(+)

DC0～5V（0～5V=0～50℃）

ダクト挿入/室内設置型の還気温度センサにより温度を検出します。

DC0～5V（0～5V=0～100％）

ダクト挿入/室内設置型の還気湿度センサにより湿度を検出します。

27
外部フィルタ 37
目詰まり出力 38

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

差圧スイッチによりフィルタの目詰まりを検出した場合に出力します。

外部加湿 41
許可出力 42無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

外部加湿器を使用する場合、この信号がON時（暖房時）に外部加湿器の運転が可能です。

43

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

除霜運転時に出力される信号です。

除霜運転出力デマンド入力4449

無電圧レベル信号入力
外調機運転時の圧縮機容量制限を（短絡：圧縮機容量50％制限、開放：通常） 外部信号により指令します。

5051(54)
3線式外部52(55)
運転入力
53(56)(+)

61
外部温度62
設定入力
63(+)

64
外部湿度65
設定入力
66(+)

COM(+)(-)(-)

遠方/手元 67
切換入力 68

ON信号

DC24V有電圧パルス信号
または無電圧パルス信号入力

遠方からの運転信号・停止信号にて外調機を運転・停止します。
（入力仕様） DC24V 10mA～20mAまたは無電圧接点、パルス信号入力（0.2～1秒）※ DC24V時の端子は51,52，53、無電圧時の端子は54,55，56
外部運転入力8,9との併用はできません。

DC0～10V（2～10V=13～42℃）

遠方切換時に温度設定を行います。
設定範囲は13～42℃です。

DC0～10V（2～10V=30～80％）

遠方切換時に湿度設定を行います。
設定範囲は30～80℃です。

無電圧レベル信号入力（短絡：遠方、開放：手元）

遠方または手元の選択を行います。
後押し優先ではありませんので、遠方操作を行う場合は必ず短絡（遠方）にしてから行ってください。

遠方切換時に冷房または暖房の運転指令を行います。
無電圧レベル信号入力
なお、遠方から入力操作を行う場合は必ず使用してください。
（短絡：冷房モード、開放：暖房モード） 使用しない場合は開放で暖房運転になり冷房運転ができません。

69
外部冷暖房
モード切換入力 70
外部送風入力OFF信号

71

無電圧レベル信号入力（短絡：強制送風、開放：通常）

72

遠方切換時に圧縮機の強制停止を行い外調機を送風運転します。

暖房運転 73
状態出力 74

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

暖房運転時の圧縮機運転時に出力される信号です。
短絡で暖房運転。（除霜運転時含む。）

冷房/除湿 75
運転状態出力 76

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

冷房/除湿運転時の圧縮機運転時に出力される信号です。
短絡で冷房/除湿運転。

送風運転 77
状態出力 78

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

運転時ファン動作中の圧縮機停止時に出力される信号です。
短絡で送風中。
CO2センサによりCO2濃度を検出します。
CO2センサの最大配線長は10ｍです。
10ｍを超える場合は電流入力（オプション）で対応可能です。

108
CO2センサ109
入力110
みずたま 140
イオン出力 141(+)(-)

DC0～10V（0～10V=0～5000ppm）

無電圧ａ接点
接点容量 ： 125V以下 10mA以上200mA以下

次頁仕様表※3 別売吹出ユニット（環境エアビームまたは誘引レジスター）に出力される信号です。 短絡でイオン＆オゾン放出。

20空調制御装置■マイティリモコン
カラー液晶モニタ

ブラックパネル仕様

タッ チ す る と光 る
フラット操作パネル

設定ボタン
モード設定ボタン
運転LED

風量切換ボタンメニュー・決定ボタン

LCDSW‐W01

運転・停止ボタン< 液晶モニタ >情報モニタ表示

名称/日付時刻表示

設定状態や運転状態、機器情報をアイコン表示します。
消し忘れ防止タイマの設定状態を表示

設定温度/湿度表示

週間スケジュールタイマの設定状態を表示
ロック操作によるスイッチロック状態を表示
中央監視からの遠方指令をお知らせ

運転モード設定

風量設定

風量

フィルタ点検をお知らせ℃

みずたまイオン設定の設定状態を表示
フィルタ点検表示. ℃

自己診断コード表示

加湿運転をお知らせ
除湿運転をお知らせ
除霜運転をお知らせ

環境表示

操作ガイド

自己診断ログの記録状態をお知らせ
自己診断の検出状態をお知らせ■仕様表型機番LCDSW-W01

能運転・停止、温度設定、湿度設定、モード設定、加湿設定、風量設定、加湿器洗浄
除湿設定、消し忘れ防止タイマ、省エネ運転設定※1、スイッチのロック＆リセット
週間スケジュールタイマ、言語/単位切換、表示制限、日付/時刻表示、名称表示
SC・RC制御表示、CO2濃度設定（オプション）※2、空気清浄設定（オプション）※3
環境表示※4、操作ガイド表示、フィルタ点検サイン表示※5、自己診断コード表示
運転情報表示、自己診断履歴/詳細表示、情報モニタ表示

設定温度
設定湿度
モード設定
風量設定
表 示 部
配線
並列台数

SC制御13～42℃
30～80％
自動－冷房－暖房－送風
自動－強－中－弱バックライト付フルドットカラーTFT液晶、運転LED、タッチスイッチバックライトLED
各対シールド付ツイストペアケーブル（線径0.75mm以上、通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台設置場所

0～50℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。

※1 冷房・暖房モードそれぞれの温度設定範囲制限や、冷房・暖房モード切換時の初期温度設定を行います。
※2 オプションのCO2センサ接続時に、CO2濃度の設定を行います。
※3 別売吹出ユニット（環境エアビームまたは誘引レジスター）に搭載のイオン＆オゾン発生器と連動し、空気清浄を行います。
※4 制御スイッチ内蔵センサによる温湿度や外調機の制御温湿度、室内CO2濃度（マイティリモコン対応オプション）の表示を行います。
※5 フィルタ点検サインは、タイマ式が標準です。 差圧式にするときは別途差圧スイッチを取付け、無電圧ａ接点取出しとなります。（オプション）● LCDSW-W01型の外形寸法（ｍｍ）は120×120です。
● 1台の外調機にスイッチは2台まで取付け可能です。
● 詳細は取扱説明書にてご確認ください。

21

■ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ（オプション）● 特長（1） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイにより空調機をＢＡＣｎｅｔに接続できます。
（2） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ1台で最大100台の空調機が接続できます。
（3） 各種ＢＡＣｎｅｔ仕様に準拠。
（4） 発停・設定変更/参照からセンサ入力、運転/異常情報と多様なオブジェクトを標準装備。
（5） Ｗｅｂ接続にて簡単に空調機の登録、オブジェクトＰＶ（ＰｒｅｓｅｎｔＶａｌｕｅ）変更/参照が行えます。

● 寸法 （ｍｍ）
電源ユニット9985

本体/電池ユニット

22.5

96.4

57.6

114.5

● 製品仕様ＢＡＣｎｅｔ規格

対応オブジェクト
電気設備学会IEIEJ-P-0003:2000、IEIEJ-P-0003:2000
アデンダムａ、IEIEJ-G-0006:2006[B-BC]
ＡＮＳＩ/ＡＳＨＲＡＥ
Standard 135-2004[B-BC]、Standard 135-2001
ＩＳＯISO16484-5:2003(E)[B-BC]

サポートオブジェクト
タイプ番号01234513141915617208

名 称Analog Input Object Type
Analog Output Object Type
Analog Value Object Type
Binary Input Object Type
Binary Output Object Type
Binary Value Object TypeMulti-state Input Object TypeMulti-state Output Object TypeMulti-state Value Object Type
Notification Class Object Type
Calendar Object Type
Schedule Object Type
TrendLog Object Type
Device Object Type

略称AI
AO
AV
BI
BO
BV
MI
MO
MVNC
CA
SC
TL
DV

Object
‐Type

名 称

備 考

外調機との通信状態確認用ステータス
通信ステータスBI
異常状態参照異常状態参照BI
異常発生時の自己診断コード参照
異常情報参照AI
発停操作/状態参照
動作状態変更/参照
BO/BI
モード設定変更/参照
MO/MI
モード設定（自動・冷房・暖房・送風）変更/参照
風量設定変更/参照※1
風量設定（自動・Ｈ・Ｍ・Ｌ）変更/参照
MO/MI
MO/MI
手元禁止設定変更/参照
手元禁止設定（制御スイッチ操作禁止・許可）変更/参照
温度設定（SC:13～42℃）変更/参照
温度設定変更/参照
AO/AI
湿度設定（30～80％）変更/参照
湿度設定変更/参照
AO/AI
AO/AI
CO2濃度設定変更/参照
CO2濃度設定（0～2000ppm）変更/参照、オプション
ファン容量設定（60～100％）変更/参照※2
AO/AI ファン容量設定変更/参照※1
AO/AI 圧縮機最大容量設定変更/参照
圧縮機最大容量設定変更/参照
吸込温度
外気温度参照AI
吸込湿度
外気湿度参照AI
給気温度
給気温度参照AI
給気温度
給気湿度参照AI
運転情報参照運転状態（停止・冷房・暖房・送風・除霜・待機等）参照
AI
フィルタ点検状態参照
フィルタ点検状態参照
BI※1 ファン容量設定変更を行う場合は風量設定変更は使用できません。
※2 ファン容量変更の下限値は型番風量の60％となります。
例）型番10000で納入風量8000m3/hの下限値は6000m3/hとなります。
注） 制御スイッチとBACnetからの操作については、後設定有効となります。

22