出力制御機能付ＰＣＳの技術仕様について
2015年5月13日

太陽光発電協会
日本電機工業会
電気事業連合会出力制御システム構築に関する検討の方向性（2/17系統WGでの議論）

1＜出力制御システム構築の基本的な考え方＞
出力制御システムを構築するに当たっては、①出力制御は系統安定化のために必要最小限なものとすること②出力制御の対象となる発電事業者間の「公平性」を確保すること③出力制御システムの「運用実行性」を確保すること
を、出力制御の運用に関する基本的な考え方とする。
＜出力制御システム構築の検討の方向性＞
上記の考え方を踏まえ、下記を基本として検討を進める。
太陽光発電設備のうち、特別高圧に連系しているものなど、系統に与える影響が大きく、系統運用の安定化のためにより大きな責任を果たすべきと考えられる発電設備については、専用回線による出力制御を行う方向で検討。
高圧以下に連系している出力規模が比較的小さな発電設備については、基本的に発電事業者がインターネット等の公衆通信網を通じて電力会社から出力制御情報を入手し、その情報に基づき出力制御を行う方法を採用する方向で検討。また、配信事業者を介して出力制御スケジュールを配信することも検討。
固定スケジュール型の出力制御については、通信回線を開設することが物理的に現実的では無い場所（山間地に立地する発電設備等）のみに用いる方向で検討。
風力発電設備についても、太陽光発電設備と同様に規模に応じた出力制御とする。
通信頻度、出力制御スケジュールの日数等の詳細については、短期的に実現可能なシステムのみを想定するのではなく、更なるシステム面での対応を求められる場合にも対応できるよう、柔軟性のあるシステム設計とする方向で検討。
＜2/17系統WGで頂いた意見＞・PCSに備えるべき基本的な機能を整理し、通信機能をもったインターフェースを別途付ける形も可能か。
・PCSは電力会社毎に異なる仕様とならないよう、全国共通の仕様とすべき。

出力制御システムに求められる要件
システム構築の視点

具体的な対応（主なもの）

・コスト面、技術面等も踏まえ、確実に出力制御可能であること

・発電設備容量を考慮して通信方式を選定することが現実的であり、基本的には、出力規模の大きい特別高圧連系
等は専用回線、出力規模が小さい高圧以下連系はインターネット回線を活用したシステムを構築する 等

・出力制御は系統安定化のために必要最小限なものとすること

・必要最小限の出力制御を実現するため、部分制御、時間制御などきめ細かい制御が可能な仕様とする

・将来の情勢変化等に対して、柔軟に対応できること

・再エネ連系量の拡大にも柔軟に対応可能な制御方式とする
・将来、配信事業者（アグリゲータ）などによる付加価値サービス提供などにも対応可能である 等

技術仕様等への反映（例）
Ｐ３～Ｐ５

Ｐ６～Ｐ９

・余剰買取は、自家消費分は制御しない 等

・電力安定供給のため、 ・インターネット回線を活用する場合、不正アクセス、必要なセキュリティをサイバー攻撃などの脅威への対策を実施確保すること・制御データ改ざんや時刻改ざんなどへの対策を実施 等
・全ての電力会社に適用可能な共通の仕様とすること

2

・発電事業者団体、ＰＣＳメーカー、電力会社による議論を踏まえて、技術仕様を全国共通とする

Ｐ１０～Ｐ１１Ｐ１２～Ｐ１５

想定される出力制御システムの概要（2/17系統WG資料抜粋）

3＜出力制御システム概要図＞① 専用回線による出力制御＜電力会社＞ 気象情報

中給＜発電事業者＞
【当日】
制御指令

電力サーバ

制御

発電量

【前日】
制御予告

主任技術者

制御指令

制御

発電量

専用通信回線

○発電情報取込用の専用回線を活用することで、随時指令可能なため、当日の実需給に応じて、リアルタイムでの出力制御が可能○新たな専用回線の敷設には多大なコスト（発電事業者負担）がかかるが、外部からのセキュリティは高い※ ６０ｋＶ以上は系統連系規程により専用回線による発電情報取込が連系要件となっている

１．電力会社は、発電事業者へ出力制御を前日までに予告
２．電力会社は、当日の実需給に応じて、事業者へ出力制御指令値を伝送
３．発電事業者は、受信した出力制御指令値に従い、自動または手動で出力を調整② 出力制御スケジュールの書換による出力制御＜発電事業者＞＜電力会社＞
気象情報

中給出力制御機能付PCS

【前日】
制御予告

電力サーバ

出力制御スケジュール（出力制御日・時間、制御量設定）

出力制御機能付PCS

○月
○月

1 2

1 2

3 4 5 67 8 9 10 11 12 13○月 1 2 3 4 5 614 1215 13
16 17 18 19 20
3 74 8 5 9 610 11

21 19
22 20
23 24 25 26 27
7 8 9 1014
1115
1216
1317 18

インターネット等

28 26
29 27
30 31
14 15 16 1721
1822
1923
2024 25○月

1 2○月
3 4 5 67 8 9 10 11 12 13○月 1 2 3 4 5 6
14 12
15 13
16 17 18 19 20
1 2 3 74 8 5 9 610 11
21 19
22 20
23 24 25 26 27
7 8 9 1014
1115
1216
1317 18
28 26
29 27
30 31
14 15 16 1721
1822
1923
2024 25
21 22 23 2428
2529
2630
2731
28 29 30 31

21 22 23 2428
2529
26302731
28 29 30 31【前日または当日早朝】
出力制御スケジュール取得・書換

１．電力会社は、発電事業者へ出力制御を前日までに予告
２．電力会社は、当日の需給想定に応じて出力制御スケジュールをサーバ上にアップロード
３．ＰＣＳは、電力サーバ上の出力制御スケジュールを取得し、出力を調整

出力制御機能付PCS○出力制御の指示頻度は、電力サーバ上の出力スケジュールの書
換頻度やＰＣＳ（パワーコンディショナ）からのアクセス頻度による（当面は１日１回程度を想定）○インターネット等の既存通信技術を活用するため、システムの汎用性が高く低コストであるが、セキュリティ面の対策が必要○ＰＣＳが定期的に電力サーバにアクセス・出力制御を行うこと
で、発電事業者が都度対応しなくてよい

3

想定される出力制御システムの概要（2/17系統WG資料抜粋）

4＜出力制御システム概要図＞③ 配信事業者を活用した出力制御スケ
ジュール書換による出力制御＜発電事業者＞＜配信事業者＞＜電力会社＞
気象情報

1 2○月
1 2

【前日】
制御予告

電力サーバ

中給

出力制御機能付PCS

3 4 5 67 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20○月
21 22 23 24 25
1 262 27
3 4 5 628 29 30 31
7 8 9 10 11 12○月
1314 15 16 17118219 20
3 4 5 621 22 23 72482592610
2711 12 13
28 29 30143115 16 17 18 19 20出力制御機能付PCS

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31○月
1 2 3 4 5 6○月
7 8 9 10 11 12 13○月 1 2 3 4 5 614 1215 13
16 17 18 19 20
3 74 8 5 9 610 11出力制御能付PCS

インターネット等

21 1922 20
23 24 25 26 27
7 8 9 10141115
1216
1317 1828 2629 2730 31
14 15 16 1721
1822
1923
2024 25○月
1 2 3 4 5 6○月
7 8 9 10 11 12 13○月 1 2 3 4 5 6
14 1215 13
16 17 18 19 20
1 2 3 74 8 5 9 610 11
21 19
22 20
23 24 25 26 27
7 8 9 1014
1115
1216
1317 18

21 22 23 2428
2529
2630
2731
28 29 30 31

28 26
29 27
30 31
14 15 16 1721
1822
1923
2024 25
21 22 23 2428
2529
2630
2731
28 29 30 31○月
1 2

3 4 5 67 8 9 10 11 12 13【前日または当日早朝】
出力制御スケジュール取得

14 15 16 17 18 19 20○月

21 22 23 24 25 26 27
1 2

3 4 5 628 29 30 31

7 8 9 10 11 12○月
13
1 2 3 4 5 614 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 1321 22 23 24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20
28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27出力制御機能付PCS

28 29 30 31

１．電力会社は、発電事業者へ出力制御を前日までに予告
２．電力会社は、当日の需給想定に応じて、出力制御スケジュールをサーバ上にアップロード
３．配信事業者は、各発電事業者のＰＣＳの出力制御スケジュールの書換等を管理・実施④ 固定スケジュールによる出力制御＜発電事業者＞＜電力会社＞
書換え

出力制御機能付PCS

○月○月

1 2

1 2

3 4 5 67 8 9 10 11 12 13○月 1 2 3 4 5 614 1215 13
16 17 18 19 20
3 74 8 5 9 610 1121 1922 20
23 24 25 26 27
7 8 9 1014
1115
1216
1317 18
28 26
29 27
30 31
14 15 16 1721
1822
1923
2024 25
21 22 23 2428
2529
2630
2731
28 29 30 31

１．電力会社が、出力制御カレンダーを作成（１年分の出力制御スケジュールを設定）
２．発電事業者は、取得したカレンダーを個別に現地書換（１回／年程度の更新）○出力制御の指示頻度は、当面は１日１回程度を想定○インターネット等の既存通信技術を活用するため、システムの汎用性が高く低コストであるが、セキュリティ面の対策が必要○配信事業者が、発電事業者のＰＣＳを集中管理するため、発電事業者が都度対応しなくてよい○配信事業者が保守などのサービスと組み合わせて提供することが可能○配信事業者の電気事業法上の位置づけなど、詳細検討を行う中で、制度上の論点についても整理を行うことが必要○通信環境がない場所においても、出力制御を実施することが可能であるが、出力制御カレンダーの書換えが年１回程度となるため、１年先までの需給予測に基づき、出力制御スケジュールをあらかじめ設定しておくことが必要○１年先の需給予測精度は、前日の需給予測精度よりも低いため、制御時間が大きくなる可能性がある

4

出力制御機能付ＰＣＳの構成

5ｏ 出力制御スケジュール書換に対応した、出力制御機能付PCSの技術仕様を決定する。
＜出力制御機能付ＰＣＳシステムの構成＞①ＰＣＳ（広義）【出力制御機能付ＰＣＳ】

インターネット
スケジュール情報通信方式（有線：光/ADSL等）

通信モデム②出力制御ユニット③ＰＣＳ（狭義）

太陽光モジュール

（無線：３Ｇ/ＬＴＥ等）＜出力制御機能付ＰＣＳシステムの構成＞①ＰＣＳ（広義）
出力制御機能付ＰＣＳ

電力会社または配信事業者が提示する出力制御スケジュール情報を取得し、そのスケジュールに応じて発電出力を制御する機能を有するＰＣＳと定義する。基本的には「②出力制御ユニット」と「③ＰＣＳ（狭義）」から構成する。（②、③の機能を一体化したシステムもある）②出力制御ユニット

サーバから出力制御スケジュールを取得し、出力制御スケジュールに基づいて、「③ＰＣＳ（狭義）」を制御する機能をもつ制御装置と定義する。外部通信機能がない場合でも、ユニット内に保存された固定スケジュールにより、「③PCS（狭義）」を制御する。

③ＰＣＳ（狭義）

従来のＰＣＳの機能に加え、「②出力制御ユニット」から出力制御情報を受けて、太陽光発電の出力（上限値）を制御する機能を有するＰＣＳと定義する。

※PCS（狭義）と出力制御ユニットは、製造メーカーが異なっても、PCS（広義）の仕様を満たすものとする

３．出力制御タイムスケジュール書換の仕組み

出力制御スケジュール書換の仕組み

6３【電力サーバ】
・インターネット上に「出力制御スケジュール」を掲載

ＮＴＰ・事業者をＩＤ・ＳＳＬにて認証し、発電所に応じたスケジュールを受渡し（出力制御スケジューリングパターン数により、複数のスケジュールを用意）
Ａスケジュール【電力会社】
1 2 3 4 5 6○月
7 8 9 10 11 12 13○月 1 2 3 4 5 614 12
15 13
16 17 18 19 20
1 2 3 74 8 5 9 610 1121 1922 20
23 24 25 26 27
7 8 9 10141115
1216
1317 1828 26
29 2730 31
14 15 16 1721
1822
1923
2024 25
21 22 23 2428
2529
2630
2731
28 29 30 31○月○月○月
1 2○月

Ｃスケジュール

Bスケジュール
1 2

3 4 5 61 2

3 4 5 67 8 9 10 11 12 13

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

28 29 30 31

IDによりスケジュールを判別

スケジュール
アップロード・スケジュールダウンロード（ダウンロード記録）

ＮＴＰ

セキュリティ対策【出力制御機能付PCS】
スケジュール手動更新（年１回以上）
Ａ発電所

PCS（狭義）

28 29 30 31

・スケジュールダウンロード（ダウンロード記録）

・電力サーバ上の出力制御スケ
ジュールを事業者にてダウンロード
・スケジュール情報を手動書換※書換しない場合は発電停止

出力制御ユニット

21 22 23 24 25 26 27【配信事業者】【出力制御機能付PCS（通信機能なし）】

通信機能なし14 15 16 17 18 19 20

ID認証・SSL通信・スケジュールダウンロード（ダウンロード記録）＜固定カレンダーによる出力制御＞

3 4 5 67 8 9 10 11 12 13＜出力制御スケジュール書換による出力制御＞
Ｂ発電所

通信モデム

出力制御ユニット

PCS（狭義）＜配信事業者を活用した出力制御スケジュール書換による出力制御＞
Ｃ発電所
通信モデム

出力制御ユニット

PCS（狭義）

システムの運用方法（時間制御、部分制御）

7•４ｏ 出力制御日は、固定スケジュール（手動定期書換）の運用を踏まえ、400日（１年分＋α（１か月））の出力制御設定を可能とする。
ｏ 各日の出力制御スケジュールは、30分単位、定格出力制御値１％単位の設定を可能とする。
※通信機能がある場合には、将来的には最短30分毎のスケジュール更新に対応【各日の出力制御スケジュール（例）】【出力制御スケジュール】
出力制御値(%)○月○月
1 2 3 4 5 6○月
1 2 3 4 5 6
1 27 83 94 105 116 12 13
7 8 9 10 11 12 13
7 8 149 1510 1611 1712 1813 19 20
14 15 16 17 18 19 20
14 15 2116 2217 23
18 24
19 25
20 26 27
21 22 23 24 25 26 27
21 22 28
23 2924 30
25 31
26 27
28 29 30 31
28 29 30 31※出力制御日は400日先まで登録可能

100%

40%

0%
69111315

18時

時刻(時)

0～9

9～11

11～13

13～15

15～24

出力上限(%)

100%

40％

0％

40％

100％

※出力制御スケジュールは30分単位、1%単位で設定が可能

システムの運用方法（余剰買取制御）

8ｏ 余剰買取の場合、自家消費分は原則制御しないために、発電出力を０～100％の間で調整する制御に加え、連系点での逆潮流＝０（系統への突き出しがないこと）とする制御が可能な仕様とする。
ｏ 住宅用（10ｋＷ未満）だけではなく、接続電圧・連系区分・設備容量に関係なく、余剰買取の場合は同じ扱いとする。
電力系統＜余剰買取＞※蓄電池が設置された
場合も逆潮流＝０制御
連系点 Ｃ

出力制御値(%)

100%

逆潮流PR = 0 制御

逆潮流 PR ＝ ＰＧ－ＰＬ

自家消費

自家消費 PL

発電出力 PＧ

40%0%

負荷（自家消費）691518時

太陽光発電※余剰買取時の出力制御内容
・ PR ＞０：出力上限値まで出力減制御
・ PR ≦０： PR ＝０に収束するまで出力増制御※ 40%の出力制御をした場合、余剰買取は自家消費分まで発電可能であるが、全量買取は発電出力の上限が40%となる

システムの運用方法（きめ細かい出力制御）

9•６ｏ 出力制御スケジュールをＩＤにて判別することにより、需給状況に応じた細やかな出力制御を実現する。
＜スケジュールを毎日更新する場合の運用例＞
出力制御スケジュールパターン

取得するスケジュールをＩＤにて判別（発電所単位で制御スケジュールを都度指定）

ＩＤ設定
IDにて判別パターンＡ 0%制御

0002
0004
・・・

Ａ発電所：0001
パターンB 部分制御

Ｂ発電所：0002
パターンＡ 0%制御

パターンB 部分制御

0001
0005
・・・

Ｃ発電所：0003
パターンＣ 出力制御なし【サーバ】

Ｄ発電所：0004
パターンＡ 0%制御

パターンＣ 出力制御なし

スケジュール・IDアップロード（毎日更新）
パターンＡ 100%制御

0003
・・・

パターンB 部分制御

パターンＣ 出力制御なし

パターンB 部分制御

Ｅ発電所：0005

○． 出力制御システムのセキュリティについて

出力制御システム構成と想定される脅威

10○【電力サーバ】

ファイアウォール
社内システム

＜想定される脅威＞①ウイルス感染

電力サーバ②サイバー攻撃

電力サーバ③不正侵入／不正通信④ＰＣＳなりすまし

Webサーバセキュリティ※ 電力サーバ（スケジュール受渡用サーバ）は、電力系統の制御シス
テムとは分離する⑤データ改ざん
インターネット⑦ウイルス感染

⑥盗聴・漏えい⑧サイバー攻撃⑨不正侵入／不正通信⑩サーバなりすましセッションはＰＣＳから開始

Ａ発電所

通信モデム

出力制御ユニット

PCS（狭義）

Ｂ発電所

通信モデム

出力制御ユニット

PCS（狭義）

Ｃ発電所

通信モデム

出力制御ユニット

PCS（狭義）

出力制御システムのセキュリティ（インターネット回線を活用する場合）○． 出力制御システムのセキュリティについて

11○

ｏ 電力サーバとのやりとりには、個人情報等の重要情報を含めない。
・出力制御スケジュールにおいて、出力制御量（出力上限値、時間）を指定する。
・ＰＣＳは、出力制御スケジュールのダウンロードのみの機能とし、ＰＣＳから個人情報等の重要情報は送信しない。（ＩＤ設定等の識別情報など、運用に必要な情報を除く）
ｏ 出力制御スケジュールのバックアップ（年間設定＋部分書換機能）
・ＩＤ認証により、ＰＣＳと電力サーバ間で相互に確認することで、事業者のスケジュール受信誤りを防止。
・通信故障時は、予め設定した故障前の最新スケジュール（年間設定）により制御する仕様とすることで、出力制御の実行性を担保。
ｏ ＰＣＳの外部遠隔操作の防止
・スケジュール更新は、ＰＣＳ側からセッションを開始して実施する仕様とし、電力会社を含め、外部からのスケジュール書換、遠隔操作はできない仕様とする。（最短３０分毎のスケジュール更新には対応）想定される脅威システムの対策

電力サーバ①ウイルス感染②サイバー攻撃③不正侵入／不正通信④ＰＣＳなりすまし

電力サーバ

・ファイアウォール・サーバ２重化 など
・スケジュール設定のバックアップ
・ＩＤ認証（PCSとの相互確認）

通信途中⑤データ改ざん⑥盗聴・漏えい通信途中

・ＳＳＬ通信による暗号化・重要情報を含めない

ＰＣＳ⑦ウイルス感染⑧サイバー攻撃⑨不正侵入／不正通信⑩サーバなりすましＰＣＳ・外部からのセッション開始不可
・スケジュール設定のバックアップ
・通信先として電力サーバを指定
・SSL通信出力制御機能付ＰＣＳの技術仕様＜技術仕様＞狭義のPCS仕様に関わる項目は欄を塗りつぶした箇所
Ｎｏ

（１）

機

能部分制御

項目

説

明

出力増減

ｏＰＣＳ定格出力の100→0％出力（0→100％出力）までの出力変化時間を、５～１０分の間で１分単位で調整可能とすること（誤差は±５％（常温））。
変化率は、「100％/（５～１０分）」一定とすること。
ｏ変化率をリニアにする代わりに、一定のステップでの制御する方式（ランプ制御）も認める。なお、制御ステップは10％以下とすること。
（制御ステップ） 5分：10％/30秒（最小）、10分：10％/１分（最大）（出力増減の要求仕様は広義のPCSで達成しても良い）

制 御
分解能

ｏ定格出力の１％単位での制御とすること。
（精度は定格出力の±５％以内（常温）とすること）

契約容量への換算
機能

ｏパネル容量とＰＣＳ容量を入力する機能を有し、出力制御量を「契約容量ベース」から「ＰＣＳ容量ベース」に換算して、ＰＣＳ（狭義）に指令できる機能を具備する。
なお、容量入力にはパスワードを設けるなど、セキュリティを確保すること。
（詳細は参考参照）（２）

逆潮流防 止防止精度ｏ逆潮流防止精度は、検出レベル（定格出力の＋5％または＋150Ｗの大きい方）、検出時限（5分以内）とすること。
ｏ出力制御０％指令の場合① 余剰買取では、連系点の逆潮流をゼロ（自家消費＝発電出力）とする
制御、もしくは発電機出力を０％とする制御② 全量買取では、出力制御（０％）では発電機出力を０％とする制御（３）

ＰＣＳ(狭義)通信故障等

通信故障（内部通信）ｏＰＣＳ（広義）の内部通信が異常となってから、５分以内で発電出力を停止すること。但し、通信再開時は自動または手動いずれにおいても復帰可能とする。

12出力制御機能付ＰＣＳの技術仕様（続き）

13＜技術仕様＞
Ｎｏ機

（４）

オンライン
制御

（５）

能スケジュール

項

目

説

通信頻度

ｏ出力制御スケジュールは、最短30分単位で更新可能とすること。
ｏ更新周期（次回アクセス）は、電力サーバから指定できる仕様とすること。

制御日数

ｏ400日（1年＋α）×48点（24時間/30分）分の出力制御量を設定できること。
ｏ任意期間（日単位など）でのスケジュール部分書換が可能な仕様にすること。
項目(時計)

通信機能あり（６）

通信機能なし電力サーバもしく
時計改ざん は配信事業者サー対策
バの時計情報と同期すること

・時刻の設定はGPS等による時刻同期、もしくはメーカ等のサービスマンにて実施すること・運用開始後の手動による時刻調整は、1日につき±10分以内に制限すること（設定時は除く）

時計消失
対策

同 上

・停電時に内部時計が停止しない仕様とすること
・もし時計（年月日）消失した場合には、 GPS等による時刻同期、もしくはメーカ等のサービスマンによる再設定まで発電機を停止する仕様とする
こと

同 上

・内部時計は水晶発振器による時計等と同期させ、時計誤差は±60秒以内／月(常温)とすること
・固定スケジュール更新（年１回以上）時に、時刻を補正し、上記精度を維持すること

時 計
ＰＣＳ(広義)
通信故障等

明

時計の精度

通信故障 ｏ上位系統からの通信故障の場合、故障前の最新の出力制御スケジュール(上位系統) 情報に基づいて出力制御可能な仕様とすること。

出力制御機能付ＰＣＳの技術仕様（推奨仕様）

14•２４＜推奨仕様＞
ｏ 出力制御に必須の機能ではないものの、事業者の利便性向上等の観点から機能の追加を推奨するもの。
Ｎｏ

（７）

（８）

機能

発電実績のトラックレコード

動作表示項目

説

明

時間
分解能

ｏトラックレコードの時間分解能は30分とする。

保持期間

ｏ出力制御ユニット本体の発電実績（30分単位）の保持期間は、遠隔通信の有無に関係なく、最低３か月とする。
ｏ保存対象となるデータは、①全量買取：発電した電力量、②余剰買取：連系点の逆潮流の電力量とする。

－

ｏ『障害発生による出力停止』と『正常な出力制御』の切り分けが可能であること。
ｏ出力制御中の正動作を確認できるように、『出力制御中』の表示が可能であること。

(※) 今回提案する出力制御システムを用いた出力制御の運用実行性については、今後行う実証事業において検証することとなっている。

【参考】部分制御（契約容量への換算機能）

15

ｏ パネル容量とＰＣＳ容量を入力する機能を有し、出力制御量を「契約容量ベース」から「ＰＣＳ容量ベース」に換算して、ＰＣＳ（狭義）に指令できる機能を具備させる。
ｏ なお、本機能は、「ＰＣＳ容量≠契約容量」の場合に限り、メーカ等のサービスマンが設定する機能とし、容量書換にはパスワードを設けるなど、セキュリティを確保することとする。

＜設定例（PCS容量500kW、パネル容量400kWの場合）＞（入力項目）（PCS容量換算）

PCS容量

500kW

契約容量パネル容量400kW

換算係数400kW
PCS容量orパネル容量の小さい方

0.8
契約容量/PCS容量【出力制御機能付PCS】
出力制御
スケジュール
1 2

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

契約容量ベースの50%制御 制御量をダウンロード（契約容量ベース）

換算係数0.8(契約容量/PCS容量)

太陽光パネル(PCS容量上限で制御)
500kW×40%＝200kW上限
200kW上限=400kW×50%(PCS容量ベースで制御)
50%×0.8＝40%制御
500kW×40%＝200kW上限○月
3 4 5 67 8 9 10 11 12 13

28 29 30 31

ＰＣＳ（狭義）

出力制御ユニット

500kW

400kW