制御スイッチ■マイティリモコン
カラー液晶モニタ

ブラックパネル仕様

タッチすると光る
フラット操作パネル

設定ボタン
モード設定ボタン
運転LED

風量切換ボタンメニュー・決定ボタン

LCDSW‐W01

運転・停止ボタン< 液晶モニタ >情報モニタ表示

名称/日付時刻表示

消し忘れ防止タイマの設定状態を表示

設定温度/湿度表示

系統名
運転モード設定

風量設定

週間スケジュールタイマの設定状態を表示

4⽉1⽇(⽉)AM
1200

モード

冷房
⾵量

自動ロック操作によるスイッチロック状態を表示

設定温度

中央監視からの遠方指令をお知らせ

26 0℃

フィルタ点検をお知らせ

.

室内

温度設定

環境表示

設定状態や運転状態、機器情報をアイコン表示します。

26 .0 ℃
ﾒﾆｭｰ

⾃⼰診断

湿度設定

フィルタ点検表示

みずたまイオン設定の設定状態を表示
加湿運転をお知らせ

自己診断コード表示
操作ガイド

除湿運転をお知らせ
除霜運転をお知らせ
自己診断ログの記録状態をお知らせ
自己診断の検出状態をお知らせ

■仕様表
型機番

LCDSW-W01

能運転・停止、温度設定、湿度設定、モード設定、加湿設定、風量設定、加湿器洗浄除湿設定、消し忘れ防止タイマ、省エネ運転設定※1、スイッチのロック＆リセット
週間スケジュールタイマ、言語/単位切換、表示制限、日付/時刻表示、名称表示
SC・RC制御表示、CO2濃度設定（オプション）※2、空気清浄設定（オプション）※3
環境表示※4、操作ガイド表示、フィルタ点検サイン表示※5、自己診断コード表示
運転情報表示、自己診断履歴/詳細表示、情報モニタ表示

設定温度
設定湿度
モード設定
風量設定
表 示 部
配線
並列台数

SC制御 13～42℃ 、 RC制御 15～30℃
30～80％
冷房－暖房－送風自動－強－中－弱（インバータ制御仕様のみ）
バックライト付フルドットカラーＴＦＴ液晶、運転ＬＥＤ、タッチスイッチバックライトＬＥＤ
各対シールド付ツイストペアケーブル（線径0.75mm以上、通信×1対＋電源×1対 計4本）配線長300m以下
最大31台

設置場所

0～50℃、湿度90％以内で結露しないこと。 腐食性ガスを含まないこと。
直射日光や他の影響を受けないこと。 電磁波や電気的ノイズの影響を受けないこと。

※1 冷房・暖房モードそれぞれの温度設定範囲制限や、冷房・暖房モード切換時の初期温度設定を行います。
※2 オプションのCO2センサ接続時に、CO2濃度の設定を行います。
※3 別売吹出ユニット（環境エアビームまたは誘引レジスター）に搭載のイオン＆オゾン発生器と連動し、空気清浄を行います。
※4 制御スイッチ内蔵センサによる温湿度や外調機の制御温湿度、室内CO2濃度（マイティリモコン対応オプション）の表示を行います。
※5 フィルタ点検サインは、タイマ式が標準です。 差圧式にするときは別途差圧スイッチを取付け、無電圧ａ接点取出しとなります。（オプション）●LCDSW-W01型の外形寸法（ｍｍ）は120×120です。
●1台の高性能エアハンにスイッチは2台まで取付け可能です。
●詳細は取扱説明書にてご確認ください。
115

■外調機／外気混合空調機 給気温度制御 圧縮機ON-OFF条件

冷却運
転

加熱運
転

給気設定温度

13～42℃

圧縮機OFF条件（ａ又はｂ又はｃ）

ａ． 吸込温度＜設定温度＋0.5℃
ｂ． 給気温度＜設定温度－2℃連続10分継続ｃ． 起動後15分以降、給気温度＜設定温度－5℃

圧縮機ON条件

給気温度＞設定温度＋2℃、かつ吸込温度＞設定温度＋1.5℃、かつ圧縮機OFFから3分以上経過

給気設定温度13～42℃

圧縮機OFF条件（ａ又はｂ又はｃ）

ａ． 吸込温度＞設定温度－0.5℃
ｂ． 給気温度＞設定温度＋5℃連続10分継続
ｃ． 起動後15分以降、給気温度＞設定温度＋10℃

圧縮機ON条件

給気温度＜設定温度－2℃、かつ吸込温度＜設定温度－1.5℃、かつ圧縮機OFFから3分以上経過※ 設定温度にかかわらず、冷風感防止のため吸込温度が5℃以下の場合には強制的に加熱運転をします。
※ 着霜時に圧縮機保護のため給気温度は低下することがあります。
※ 除霜時に給気ファンを運転すると室内に冷風が吹出したり、除霜復帰が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※ 冷却運転時、吸込湿度が低く吸込温度が設定温度に近い場合は成行運転となります。
※ 加熱運転時、吸込温度が設定温度に近い場合は能力過多のため圧縮機がON/OFFを繰返し、成行運転となります。
※ 圧縮機OFF条件を ａ．のみに設定することは可能です。（オプション）
但し、低負荷時では給気温度が設定温度より上がり過ぎ・下がり過ぎとなりますのでご留意ください。

■外気混合空調機 室内（還気）温度制御 圧縮機ON-OFF条件
冷房
運
転

室内（還気）設定温度

15～30℃

圧縮機OFF条件

室内（還気）温度＜設定温度－0.5℃

圧縮機ON条件

室内（還気）温度＞設定温度＋0.5℃

暖房
運転

室内（還気）設定温度

15～30℃

圧縮機OFF条件

室内（還気）温度＞設定温度＋0.5℃

圧縮機ON条件

室内（還気）温度＜設定温度－0.5℃※ 設定温度にかかわらず、冷風感防止のため吸込温度が5℃以下の場合には強制的に暖房運転をします。
※ 着霜時に圧縮機保護のため給気温度は低下することがあります。
※ 除霜時に給気ファンを運転すると室内に冷風が吹出したり、除霜復帰が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※ 外調機では室内（還気）温度制御は出来ません。給気温度制御をご使用ください。

116

空調制御装置■ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ（オプション）●特長（1） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイにより空調機をＢＡＣｎｅｔに接続できます。
（2） ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ1台で最大100台の空調機が接続できます。
（3） 各種ＢＡＣｎｅｔ仕様に準拠。
（4） 発停・設定変更/参照からセンサ入力、運転/異常情報と多様なオブジェクトを標準装備。
（5） Ｗｅｂ接続にて簡単に空調機の登録、オブジェクトＰＶ（ＰｒｅｓｅｎｔＶａｌｕｅ）変更/参照が行えます。

●寸法
電源ユニット9985

本体/電池ユニット

22.5

96.4

57.6

114.5

●製品仕様
ＢＡＣｎｅｔ規格

対応オブジェクト
電気設備学会IEIEJ-P-0003:2000、IEIEJ-P-0003:2000
アデンダムａ、IEIEJ-G-0006:2006[B-BC]
ＡＮＳＩ/ＡＳＨＲＡＥ
Standard 135-2004[B-BC]、Standard 135-2001
ＩＳＯISO16484-5:2003(E)[B-BC]サポートオブジェクト
タイプ番号01234513141915617208117

名 称
Analog Input Object Type
Analog Output Object Type
Analog Value Object Type
Binary Input Object Type
Binary Output Object Type
Binary Value Object TypeMulti-state Input Object TypeMulti-state Output Object TypeMulti-state Value Object Type
Notification Class Object Type
Calendar Object Type
Schedule Object Type
TrendLog Object Type
Device Object Type

略称AI
AO
AV
BI
BO
BV
MIMO
MVNC
CASC
TL
DV

Object
‐Type

名 称

備 考

通信ステータス
空調機との通信状態確認用ステータスBI
異常状態参照異常状態参照BI
異常情報参照異常発生時の自己診断コード参照
AI
発停操作/状態参照
動作状態変更/参照
BO/BI
モード設定変更/参照
モード設定（冷房・暖房・送風）変更/参照
MO/MI
風量設定（自動・Ｈ・Ｍ・Ｌ）変更/参照
風量設定変更/参照 ※1
MO/MI
手元禁止設定変更/参照
手元禁止設定（制御スイッチ操作禁止・許可）変更/参照
MO/MI
温度設定（ SC:13～42℃、RC:15～30℃）変更/参照
温度設定変更/参照
AO/AI
湿度設定（30～80％）変更/参照 ※2
湿度設定変更/参照AO/AI
ファン容量設定（40～100％）変更/参照
AO/AI ファン容量設定変更/参照 ※1
圧縮機最大容量設定 変更/参照
AO/AI 圧縮機最大容量設定変更/参照
吸込温度
外調機：外気温度、空調機：室内（還気）温度参照
AI
吸込湿度
外調機：外気湿度、空調機：室内（還気）湿度参照
AI
給気温度参照給気温度
AI
運転情報参照運転状態（停止・冷房・暖房・送風・待機等）参照
AI
フィルタ点検状態参照
フィルタ点検状態参照
BI※1 ファンインバータ対応機種のみ設定可能、ファン容量設定変更を行う場合は風量設定変更は使用できません。
※2 露点温度設定（13～30℃）も可能です。
注） 制御スイッチとＢＡＣｎｅｔからの操作については、後設定有効となります。

使用環境仕様項 目
動作周囲温度
動作周囲湿度
使用雰囲気
設置場所

備 考
0～50℃
25～85％RH、結露なきこと
腐食性ガスがないこと・塵埃が少ないこと
制御盤内（DINレール取付）

項 目
接続台数

備 考
最大100台外部記憶電池ユニットによるバックアップ(4年毎に交換が必要）

入出力

10/100BASE-T 2ポート（BACnet/Web接続用）
RS-485 1ポート（空調機接続用）

RS-485 終端抵抗
電源入力仕様
消費電力

内蔵
AC100V～AC240V 50/60Hz
8.4 W

質量

本体ユニット： 160 g
電池ユニット： 74 g
電源ユニット: 160 g●接続構成図（例）

RS485通信 1CH 空冷直膨式高性能エアハン、空冷ＨＰ式外調機/空調機 最大100台

ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ
ＨＩＭ
BACnet/IP

RS485通信 2CH

個別制御スイッチ

個別制御スイッチ

グループ制御スイッチ

RS485通信 1CH 水冷ＨＰ式外調機/空調機、ファンコイルユニット 最大100台

ＢＡＣｎｅｔゲートウェイ
RS485通信 2CH
グループ
制御スイッチ

RS485通信 2CH
グループ
制御スイッチ

他社通信

Ｉｃｏｎｔ

※ 高性能エアハンだけでなく、弊社ＨＰ/直膨製品および他社ヒートポンプ製品が接続できます。

118