第４低圧給水加熱器ドレン管取替補修範囲図（33-11,33-17）17
材質：ステンレス鋼口径：約114.3mm
公称肉厚：約6.0mm
取替配管（減肉部）の仕様添付資料−４最高使用圧力：
0.42MPa
最高使用温度：
135.0℃取替範囲取替範囲
11第４低圧給水加熱器ドレン管取替補修範囲図（34-9,34-12）材質：ステンレス鋼口径：約114.3mm
公称肉厚：約6.0mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.42MPa
最高使用温度：
135.0℃取替範囲取替範囲減肉部：エルボ
912

湿分分離器ドレン管取替補修範囲図（51-27）材質：ステンレス鋼口径：約216.3mm
公称肉厚：約8.2mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃取替範囲減肉部：直管27湿分分離器ドレン管取替補修範囲図（52-57）材質：ステンレス鋼口径：約216.3mm
公称肉厚：約8.2mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃減肉部：直管取替範囲
57

第４低圧給水加熱器空気抜管取替補修範囲図（91-31）材質：ステンレス鋼口径：約60.5mm
公称肉厚：約3.9mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.42MPa
最高使用温度：
190.0℃取替範囲取替範囲
31No.3A
ヒータへ
31

主復水管取替補修範囲図（101-31）材質：ステンレス鋼口径：約406.4mm
公称肉厚：約12.7mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
3.04MPa
最高使用温度：
110.0℃取替範囲取替範囲減肉部：エルボ

高圧排気管Ａ取替補修範囲図（107-43,107-63）材質：ステンレス鋼口径：約945.8mm
公称肉厚：約18.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa最高使用温度：
195.0℃減肉部：直管4363

高圧排気管Ａ取替補修範囲図（107-54）材質：ステンレス鋼口径：約945.8mm
公称肉厚：約18.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃減肉部：直管544

高圧排気管Ｂ取替補修範囲図（108-54）材質：ステンレス鋼口径：約945.8mm
公称肉厚：約18.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃
436354

給水ブースタポンプ吐出管取替補修範囲図（121-26,121-28）材質：炭素鋼口径：約508.0mm
公称肉厚：約12.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
2.84MPa
最高使用温度：
195.0℃減肉部：直管2628

高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-8）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185.0

高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-9）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185.0

高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-11）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185.0

高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-20）20
材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185.0

高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-24）材質：ステンレス鋼口径：約139.8mm
公称肉厚：約6.6mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185.0℃取替範囲減肉部：ティーズ・枝管高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-25）材質：ステンレス鋼口径：約165.2(139.8)mm
公称肉厚：約7.1(6.6)mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185℃取替範囲減肉部：レジューサ

高圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（136-34）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.69MPa
最高使用温度：185.0

低圧タービングランド蒸気入口管取替補修範囲図（138-9）材質：ステンレス鋼口径：約60.5mm
公称肉厚：約3.9mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
3.92MPa
最高使用温度：
255.0

第６高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管取替補修範囲図（157-23）最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃取替範囲取替配管（減肉部）の仕様第６高圧給水加熱器ドレン管材質：ステンレス鋼口径：約21.7mm
公称肉厚：約2.8mm

第６高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管取替補修範囲図（157-24,157-25）最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃取替範囲取替配管（減肉部）の仕様第６高圧給水加熱器ドレン管材質：ステンレス鋼口径：約21.7mm
公称肉厚：約2.8mm
取替範囲減肉部：直管2425

第６高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管取替補修範囲図（157-50）最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃取替範囲取替配管（減肉部）の仕様材質：ステンレス鋼口径：約21.7mm
公称肉厚：約2.8mm
取替範囲減肉部：直管第６高圧ヒータドレン管(1/2)
第６高圧給水加熱器ドレン管

第６高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管取替補修範囲図（157-62）材質：ステンレス鋼口径：約21.7mm
公称肉厚：約2.8mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：195.0

湿分分離器逃がし弁連絡管ドレン管取替補修範囲図（158-6）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様復水器へ最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃取替範囲減肉部：エルボ湿分分離器逃がし弁連絡管

湿分分離器逃がし弁連絡管ドレン管取替補修範囲図（158-26）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約5.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
1.27MPa
最高使用温度：
195.0℃減肉部：エルボ
26

蒸気発生器ブローダウン水回収管取替補修範囲図（162-16）材質：ステンレス鋼口径：約139.8mm
公称肉厚：約9.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様蒸気発生器より最高使用圧力：
7.48MPa
最高使用温度：
291.0℃取替範囲減肉部：エルボ

蒸気発生器ブローダウン水回収管取替補修範囲図（162-48）材質：ステンレス鋼口径：約139.8mm
公称肉厚：約9.5mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
7.48MPa
最高使用温度：
291.0℃蒸気発生器より取替範囲減肉部：エルボ

スチームコンバータドレン管取替補修範囲図（170-46,170-47）材質：ステンレス鋼口径：約114.3mm
公称肉厚：約6.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：-0.07MPa
最高使用温度：85.0℃減肉部：エルボ
4647

スチームコンバータドレン管取替補修範囲図（17１１５）材質：ステンレス鋼口径：約114.3mm
公称肉厚：約6.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：-0.07MPa
最高使用温度：80.0

復水処理装置脱塩塔出口主復水管取替補修範囲図（178-13）材質：ステンレス鋼口径：約318.5mm
公称肉厚：約10.3mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
3.04MPa
最高使用温度：80.0℃減肉部：レジューサ
13

第１復水器２、４抽気管取替補修範囲図（186-1）材質：ステンレス鋼口径：約508.0mm
公称肉厚：約10.0mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.04MPa
最高使用温度：115.0

第２復水器２、４抽気管取替補修範囲図（187-1）取替範囲材質：ステンレス鋼口径：約508.0mm
公称肉厚：約10.0mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.04MPa
最高使用温度：
115.0

、第２復水器２、４抽気管取替補修範囲図（187-5）取替範囲材質：ステンレス鋼口径：約508.0mm
公称肉厚：約9.5mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.04MPa
最高使用温度：
115.0℃⑤⑥減肉部：エルボ#
２復水器：スケルトン１８７#蒸気発生器水張管取替補修範囲図（192-21）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約7.6mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
10.8MPa
最高使用温度：
195.0℃減肉部：ティーズ下流管
21
蒸気発生器水張ÎßÝÌßÐÆÏÑÌÛ°管蒸気発生器水張ÎßÝÌß蒸気発生器水張ポンプミニマムフロー管取替補修範囲図（193-12,193-13）材質：ステンレス鋼口径：約89.1mm
公称肉厚：約7.6mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
10.8MPa
最高使用温度：
195.0℃取替範囲減肉部：直管1213

復水器真空ポンプ排気管取替補修範囲図（207-3,207-4,207-9,207-14）材質：ステンレス鋼口径：約165.2mm
公称肉厚：約7.1mm
取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.01MPa
最高使用温度：
20.0℃＊施工上、取替範囲の広がる可能性あり取替範囲排気減肉部：直管
A
復水器真空ポンプシール水タンク
B
復水器真空ポンプシール水タンク
C復水器真空ポンプ排気管取替補修範囲図（207-29）材質：ステンレス鋼口径：約267.4mm
公称肉厚：約9.3mm
取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.01MPa
最高使用温度：
20.0℃取替範囲減肉部：エルボ
29A〜
C
復水器真空ポンプシール水タンクより風量測定孔大気側フィルター側

材質：ステンレス鋼口径：約27.2mm
公称肉厚：検討中取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.93MPa
最高使用温度：185.0

１次系補助蒸気配管補助建屋(EL.17M)
取替補修範囲図（903-12）材質：ステンレス鋼口径：約34.0mm
公称肉厚：検討中取替範囲取替配管（減肉部）の仕様最高使用圧力：
0.29MPa
最高使用温度：
160.0