柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条

資料番号：SA設-1-3-4 改1】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）2018年2月7日
日本原子力発電株式会社
備考

1.6 火災防護に関する基本方針
1.5 火災防護に関する基本方針
1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針
1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針
1.6.2.1 基本事項
1.5.2.1 基本事項
重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機能
重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を損なうおそれがないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに当たり，重大事故等対処施設を設置する区域を，火災区を講じる設計を行うに当たり，重大事故等対処施設を設置する区域を，火災区域及び火災区画に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の域及び火災区画に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設
計とする。
計とする。
火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「1.6.2.1(1) 火火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「1.5.2.1(1)火災区域及び火災区画の設定」から「1.6.2.1(3) 火災防護計画」に示す。
災区域及び火災区画の設定」から「1.5.2.1(3)火災防護計画」に示す。
(1) 火災区域及び火災区画の設定
原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，コントロール建屋及び緊急時対策所の建屋内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，
重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を設定する。
建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「1.6.2.1(2)火災防護対象
機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域として設定する。
屋外については，非常用ディーゼル発電機軽油タンク及び燃料移送系ポンプを設置する火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用する。
また，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「1.6.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。
屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。本
管理については，火災防護計画に定める。
また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処
施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。

(1) 火災区域及び火災区画の設定
原子炉建屋（原子炉棟），原子炉建屋付属棟，廃棄物処理棟，緊急時対策所 KK と東海第二の建屋名称の違いを反映
建屋の建屋内と屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて,重大事故等対処施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域及び火災区画を設定する。
建屋内の火災区域は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用し，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「1.5.2.1(2)火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して，火災区域として設定する。
屋外については，軽油貯蔵タンク及び海水ポンプ室を設置する火災区域 KK と東海第二の設備名称の違いを反映
は，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針に基づき設定した火災区域を適用する。
また，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，重大事故等対処施設を設置する区域を，「1.5.2.1(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象
ケーブル」において選定する構築物，系統及び機器と設計基準事故対処設備の配置も考慮して火災区域として設定する。

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル
重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケー
ブルを火災防護対象とする。

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル
重大事故等対処施設のうち常設のもの及び当該設備に使用しているケー
ブルを火災防護対象とする。

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮して，資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行う。本
管理については，火災防護計画に定める。
また，火災区画は，建屋内及び屋外で設定した火災区域を重大事故等対処
施設と設計基準事故対処設備の配置も考慮し，分割して設定する。

1／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のものに対する火災防護対策については，火災防護計画に定めて実施し，その内容については「1.6.2.2 火災発生防止」及び「1.6.2.3 火災の感知及び消火」に記載のとおりである。

変更（案）

備考

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬型のものに対する火災防護対策については，火災防護計画に定めて実施する。
記載の適正化（「火災の発生防止」，「火災の感知及び消火」の項に可搬型のものに言及した記載はない）(3) 火災防護計画
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(3) 火災防護計画
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
1.6.2.2 火災発生防止(1) 重大事故等対処施設の火災発生防止
1.5.2.2 火災発生防止
重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又は引火性物質を内 1.5.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止
包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災
重大事故等対処施設の火災発生防止については，発火性又は引火性物質を内の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検知対策，放射線分解等にの発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，より発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及発火源への対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等により 記載の適正化（ガス削除，8 条の記載と整合）
び焼損の防止対策等を講じた設計とする。具体的な設計を「1.6.2.2(1)a. 発
発生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の 記載の適正化（ガス削除）
火性又は引火性物質」から「1.6.2.2(1)f. 過電流による過熱防止対策」に示防止対策等を講じた設計とする。具体的な設計を「1.5.2.2.1(1)発火性又は引す。
火性物質」から「1.5.2.2.1(6)過電流による過熱防止対策」に示す。
a. 発火性又は引火性物質
発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とする。

(a) 漏えいの防止，拡大防止
火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について，以下を考慮した設計とする。
ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えいの防止対策を講じるとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。
ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す
る設備は，溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設計とする。
(b) 配置上の考慮
火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計とする。
ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備(1) 発火性又は引火性物質
発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災
区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とする。 記載の適正化（火災区画の追記）
ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険 ８条の記載と整合（KK はまとめ資料のみ記載）
物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，高圧ガス保安法で定められている水素，
窒素，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち，可燃性である「水素」を対象とする。
ａ．漏えいの防止，拡大防止
火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について，以下を考慮した設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用により漏えいの防止対策を講じる設計とするとともに，堰等を設置し，漏えいした潤滑油又は 記載の適正化（８条と記載の整合）
燃料油が拡大することを防止する設計とする。
(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する設 記載の適正化（ガス削除）
備は，溶接構造等による水素の漏えいを防止する設計とする。
ｂ．配置上の考慮
火災区域に対する配置については，以下を考慮した設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
2／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわない
よう，潤滑油又は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置及び隔離による配置上の考慮を行う設計とする。
ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す
る設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわないよう，水
素ガスを内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置
上の考慮を行う設計とする。
(c) 換気火災区域に対する換気については，以下の設計とする。
ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備がある
火災区域の建屋等は，火災の発生を防止するために，原子炉区域・ター
ビン区域送風機及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。
また，屋外開放の火災区域（非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域，
燃料移送系ポンプ区域及び非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ）については，自然換気を行う設計とする。
ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池及び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に示す空調機器による機械換気により換気を行う設
計とする。

変更（案）

備考

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわない
よう，潤滑油又は燃料油を内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。
(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備
火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する設 記載の適正化（ガス削除）
備の火災により，重大事故等に対処する機能を損なわないよう，水素を 記載の適正化（ガス削除）
内包する設備と重大事故等対処施設は，壁等の設置による配置上の考慮を行う設計とする。
ｃ．換気
火災区域に対する換気については，以下の設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備がある
火災区域の建屋等は，火災の発生を防止するために，原子炉建屋送風機 KK と東海第二の設備の違いを反映
及び排風機等の空調機器による機械換気を行う設計とする。
また，屋外開放の火災区域（常設代替高圧電源装置置場，海水ポンプ KK と東海第二の設備の違いを反映
室）については，自然換気を行う設計とする。

(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備
発火性又は引火性物質である水素を内包する設備である蓄電池及び水 記載の適正化（ガス削除）
素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防止するために，以下に示す空調機器による機械換気により換気を行う設計とする。

・蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計とする。特に，重大事故等対処施設である AM 用直流 125V 蓄電池を設置す
る火災区域は，常設代替交流電源設備からも給電できる非常用母線に接続される耐震 S クラス，又は基準地震動に対して機能維持可能な設計とする排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼
限界濃度以下とするよう設計する。

ⅰ) 蓄電池蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は機械換気を行う設計とする。特に，重大事故等対処施設である緊急用 125V 系蓄電池を設置する
火災区域は，常設代替高圧電源装置からも給電できる緊急用母線から供給される耐震Ｓクラス又は基準地震動Ｓｓに対して機能維持可能な 記載の適正化（Ｓｓ追記）
設計とする排風機による機械換気を行うことによって水素濃度を燃焼
限界濃度以下とするように設計する。

・格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電される原子炉区域・タービン区域送風機及び排風機による機械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。

ⅱ) 水素ボンベ
格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又は火 記載の適正化（ガス削除）
災区画は，常用電源から給電される原子炉建屋送風機及び排風機による機械換気を行うことにより水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。
3／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
水素ガスを内包する機器を設置する火災区域又は火災区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。
(d) 防爆
火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。
ⅰ. 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「1.6.2.2(1)a.(a) 漏えいの防止，拡大防止」に示すように，溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい防止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し堰等を設置することで，漏えいした潤滑油
又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。
なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内包機器を設置する火災区域の重大事故発生時における最高温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となることはない。
また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油タンク，常設代替交
流電源設備及び地下燃料タンクは屋外に設定されており，可燃性の蒸気が滞留するおそれはない。

ⅱ. 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は，「1.6.2.2(1)a.(a)漏えいの防止，拡大防止」に示すように，溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する設計とするとともに，「1.6.2.2(1)a.(c) 換気」に示す機械換
気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。
以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならな
いため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。
なお，電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条に基づく接地を施す設計とする。

変更（案）備考

水素を内包する機器を設置する火災区域又は火災区画は，水素濃度が 記載の適正化（ガス削除）
燃焼限界濃度以下の雰囲気となるように送風機及び排風機で換気される 記載の適正化
が，送風機及び排風機は多重化して設置する設計とするため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能である。
ｄ．防爆
火災区域に対する防爆については，以下の設計とする。
(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「1.5.2.2.1(1) ａ.
漏えいの防止，拡大防止」で示したように，溶接構造，シール構造の採用により潤滑油又は燃料油の漏えいを防止する設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し堰等を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大を防止する設計とする。
なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は油内包設備を設置する火災区域の重大事故発生時における最高温度よりも十 記載の適正化（審査基準の表現に統一）
分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸気となることはない。
また，重大事故等対処施設で軽油を内包する軽油貯蔵タンク，常設代 KK と東海第二の設備の違いを反映
替高圧電源装置，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃
料油貯蔵タンクは屋外に設置されており，可燃性蒸気が滞留するおそれはない。
(b) 発火性又は引火性物質である水素を内包する設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置する発火性又は引火性物質である水素を内包する設備は，「1.5.2.2.1(1)ａ.漏えいの防止，拡 記載の適正化（ガス削除）
大防止」に示すように，溶接構造等の採用により水素の漏えいを防止す 記載の適正化（ガス削除）
る設計とするとともに，「1.5.2.2.1(1)ｃ.換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とするように設計する。
以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならな
いため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。
なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条及び第十一条に基づく接地を施す設計とする。
4／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
(e) 貯蔵
重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器については，以下の設計とする。
貯蔵機器とは，供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，常設代替交流電源設備及び地下燃料タンク，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク及び軽油タン
クがある。
常設代替交流電源設備及び地下燃料タンクは，常設代替交流電源設備を
12 時間以上連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。燃料ディタンクについては，非常用ディーゼル発電機を 8 時間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。軽油タ
ンクについては，1 基あたり非常用ディーゼル発電機 2 台，又は常設代替
交流電源設備等の重大事故時に必要となる設備を 7 日間連続運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。

重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器内雰囲気モニタ校正用
水素ガスボンベがあり，これらのボンベは運転上必要な量を考慮し貯蔵す
る設計とする。

変更（案）

備考

ｅ．貯蔵
重大事故等対処施設を設置する火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器については，以下の設計とする。
貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，重大事故等対処施設を設置する火災区域内の発火性又は引火性物質である潤
滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，常設代替高圧電源装置，軽油貯蔵タ KK と東海第二の設備の違いを反映
ンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タン
ク等がある。
軽油貯蔵タンクについては，重大事故等時に機能を要求される設備が 7 東海第二の容量設定根拠を記載
日間連続で運転できるように，タンク（2 基）の容量に対して，非常用ディーゼル発電機（2 台），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（1 台）及び常設代替高圧電源装置（2 台）が 7 日間連続運転に必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。
可搬型設備用軽油タンクについては，可搬型代替低圧電源車等の可搬型
設備が 7 日間連続で運転するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。
緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクについては，重大事故時に緊急時対策所建屋に 7 日間連続で電源供給するために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。
重大事故等対処施設を設置する火災区域内における，発火性又は引火性物質である水素の貯蔵機器としては，格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボ 記載の適正化（ガス削除）
ンベがあり，これらのボンベは運転上必要な量を考慮し貯蔵する設計とする。

b. 可燃性の蒸気及び微粉への対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(2) 可燃性の蒸気及び微粉への対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

c. 発火源への対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(3) 発火源への対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

d. 水素ガス対策
火災区域に対する水素ガス対策については，以下の設計とする。
発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区
域又は火災区画は，「1.6.2.2.(1)a.(a) 漏えいの防止，拡大防止」に示すよ
うに，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を溶接構造等とすることにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，「1.6.2.2.(1)a.(c) 換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。

(4) 水素対策
火災区域に対する水素対策については，以下の設計とする。
発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を設置する火災区域又 記載の適正化（ガス削除）
は火災区画は，「1.5.2.2.1(1)ａ.漏えいの防止，拡大防止」に示すように，発火性又は引火性物質である水素を内包する設備を溶接構造等とすること 記載の適正化（ガス削除）
により雰囲気への水素の漏えいを防止するとともに，「1.5.2.2.1(1)ｃ．換 記載の適正化（ガス削除）
気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。
5／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水素ガスが発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である 4vol%の 1/4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。
格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画については， 通常時は元弁を閉とする運用とし，「1.6.2.2.(1)a.(c)換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界以下とすることから，水素濃度検出器は設置しない設計とする。

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水 記載の適正化（ガス削除）
素が発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を持ち込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検出器を設置し，水素の 記載の適正化（ガス削除）
燃焼限界濃度である 4vol％の 1／4 以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。
格納容器雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又は火災区 記載の適正化（ガス削除）
画については，通常時は元弁を閉とする運用とし，「1.5.2.2.1(1)ｃ．換気」に示す機械換気により水素濃度を燃焼限界濃度以下とすることから，水素濃度検出器は設置しない設計とする。

e. 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策
放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，水
素ガスの蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17
年 10 月）」に基づき，水素ガスの蓄積を防止する設計とする。
蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，「1.6.2.2.(1)d. 水素ガス対策」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策
放射線分解により水素が発生する火災区域又は火災区画における，水素の 記載の適正化（ガス削除）
蓄積防止対策としては，社団法人火力原子力発電技術協会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成 17 年 10月）」に基づき，水素の蓄積を防止する設計とする。
記載の適正化（ガス削除）
蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，「1.5.2.2.1(4) 水素対策」 記載の適正化（ガス削除）に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。

f. 過電流による過熱防止対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(6) 過電流による過熱防止対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(2) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
1.5.2.2.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用
重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計
重大事故等対処施設に対しては，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は，以下のいずれかの設とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合は，以下のいずれかの設
計とする。
計とする。
・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計とする。
料」という。）を使用する設計とする。
・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術
・重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発生すの重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。
ることを防止するための措置を講じる設計とする。
a. 主要な構造材に対する不燃性材料の使用(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用
重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材
ダクト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材
は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低は，火災の発生防止及び当該設備の強度確保を考慮し，ステンレス鋼，低合 記載の適正化（８条と記載の整合）合金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する
金鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリートの不燃性材料を使用する設計 記載の適正化（８条と記載の整合）設計とする。
とする。
6／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることはなく，これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。
また，金属で覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも，他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることはなく，これにより他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系統及び機器において火災が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。
また，金属で覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも，他の重大事故等対処施設及び設計基準事故対処設備を構成する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

b. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包
重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包
重大事故等対処施設を構成する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。

c. 難燃ケーブルの使用
重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合はIEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。
ただし，一部のケーブルについては製造中止のため自己消火性を確認する
UL 垂直燃焼試験を実施できない。このケーブルについては，UL 垂直燃焼試
験と同様の試験である ICEA 垂直燃焼試験の結果と，同じ材質のシースを持つケーブルで実施した UL 垂直燃焼試験結果より，自己消火性を確認する設計とする。

(3) 難燃ケーブルの使用
重大事故等対処施設に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性（UL 垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合はIEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。
ただし，重大事故等対処施設に使用するケーブルには，自己消火性を確認 記載の適正化（ケーブルの記載は８条と整合）する UL 垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ
燃焼試験の要求を満足しない非難燃ケーブルがある。
したがって，非難燃ケーブルについては，原則，難燃ケーブルに引き替えて使用する設計とする。ただし，ケーブルの引き替えに伴い安全上の課題が生じる場合には，非難燃ケーブルを使用し，施工後の状態において，以下に示すように範囲を限定した上で，難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保できる代替措置（複合体）を施す設計とする。
(a)ケーブルの引き替えに伴う課題が回避される範囲(b)難燃ケーブルと比較した場合に，火災リスクに有意な差がない範囲
ａ．複合体を形成する設計
複合体は，難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保する設計とする。
このため，複合体外部及び複合体内部の火災を想定した設計とする。また，複合体は，防火シートが与える化学的影響，複合体内部への熱の蓄積及び重量増加による耐震性への影響を考慮しても非難燃ケーブルの通電機 NRA コメント反映（ 耐震性への影響 他を追記）
能や絶縁機能及びケーブルトレイの耐震性低下により，ケーブル保持機能が損なわれないことを確認するとともに，施工後において，複合体の難燃性能を維持する上で，防火シートのずれ，隙間及び傷の範囲を考慮する設
7／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

また，核計装ケーブルは，微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するために高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用す
る設計とする。
放射線モニタケーブルについても，放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，核計装ケーブルと同様に耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブルを使用する設計とする。

変更（案）

備考

計とし，これらを実証試験により確認して使用する設計とする。使用する防火シートは，耐寒性，耐水性，耐薬品性などの耐性に問題がないことを NRA コメント反映（耐寒性他追記）確認する。
(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計
複合体は，外部の火災に対して，不燃材の防火シートにより外部からの火炎を遮断し，直接ケーブルに火炎が当たり燃焼することを防止することにより，難燃ケーブルと同等以上の難燃性能が確保できる設計とする。
このため，複合体は，火炎を遮断するため，非難燃ケーブルが露出しないように非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートで覆い，その状態を維持するため結束ベルトで固定する設計とする。
実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，防火シートが遮炎性を有していること，その上で，複合体としては，延焼による損傷長が難燃ケーブルよりも短くなることを確認した上で使用する。
(b) 複合体内部の火災を想定した場合の設計
複合体は，短絡又は地絡に起因する過電流により発火した内部の火災に対して，燃焼の３要素のうち，酸素量を抑制することにより，難燃ケーブルと同等以上の難燃性能が確保できる設計とする。
このため，複合体は，「(a) 複合体外部の火災を想定した場合の設計」に加え，複合体内部の延焼を燃え止まらせるため，ケーブルトレイ
が火災区画の境界となる壁，天井又は床を貫通する部分に耐火シールを処置し，延焼の可能性のあるケーブルトレイ設置方向にファイアストッ
パを設置する設計とする。
また，複合体内部の火炎が外部に露出しないようにするため，防火シート間を重ねて覆う設計とする。
実証試験では，この設計の妥当性を確認するため，ケーブル単体の試験により自己消火性が確保できること，防火シートで複合体内部の酸素量を抑制することにより耐延焼性を確保できることを確認した上で使用する。
ｂ．電線管に収納する設計
複合体とするケーブルトレイから重大事故等対処施設に接続するために電線管で敷設される非難燃ケーブルは，火災を想定した場合にも延焼が発生しないように，電線管に収納するとともに，電線管の両端は電線管外部からの酸素供給防止を目的として，難燃性の耐熱シール材を処置する設計とする。
なお，放射線モニタケーブルについては，放射線検出のためには微弱電流又は微弱パルスを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用することで高い絶縁抵抗を有する
同軸ケーブルを使用する設計とする。
8／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
これらのケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足す
るが，耐延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困難である。
このため，核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合にも延焼が発生しないよう専用電線管に収納するとともに，電線管の両端を電線管外部からの酸素供給防止を目的とした耐火性を有するシール材による処置を行う設計とする。

変更（案）

備考

このケーブルは，自己消火性を確認する UL 垂直燃焼試験は満足する
が，延焼性を確認する IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の要求を満足することが困難である。
このため，放射線モニタケーブルは，火災を想定した場合にも延焼が発生しないように，専用電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線管外部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシール材を処置す
る設計とする。
耐火性を有するシール材を処置した電線管内は外気から容易に酸素の供 記載の適正化（ケーブルの記載は８条と整合）
給がない閉塞した状態であるため，放射線モニタケーブルに火災が発生してもケーブルの燃焼に必要な酸素が不足し，燃焼の維持ができなくなるので，すぐに自己消火し，ケーブルは延焼しない。
このため，専用電線管で収納し，耐火性を有するシール材により酸素の供給防止を講じた放射線モニタケーブルは，IEEE383 垂直トレイ燃焼試験の判定基準を満足するケーブルと同等以上の延焼防止性能を有する。

d. 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用
重大事故等対処施設に対して，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

e. 保温材に対する不燃性材料の使用
重大事故等対処施設に対して，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

f. 建屋内装材に対する不燃性材料の使用
重大事故等対処施設に対して，設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(6) 建屋内装材に対する不燃性材料の使用
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(3) 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止
1.5.2.2.3 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象と東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，しては，地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，
地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響， KK と東海第二の抽出事象の違いを反映
地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。
これらの自然現象のうち，津波及び地滑りについては，それぞれの現象に対
これらの自然現象のうち，津波については，重大事故等に対処するために必 KK と東海第二の抽出事象の違いを反映
して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように防護する
要な機能を損なわないように防護することで火災の発生を防止する設計とすことで火災の発生を防止する設計とする。
る。
生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処施設
生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して，屋外の重大事故等対処施設
は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。
は侵入防止対策により影響を受けない設計とする。
低温（凍結），降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響
凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響 KK と東海第二の抽出事象の違いを反映
については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮す
から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮す
9／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
ると，火災が発生する自然現象ではない。

したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）含む）について，これらの現象
によって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。
また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。
a. 落雷による火災の発生防止
重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」に準拠した避雷針の設置，接地網の敷設を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，基準地震動に対して機能維持可能な主排気筒に設置する設計とする。
送電線については架空地線を設置する設計とするとともに，「1.6.2.2(1)f. 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮断する設計とする。
常設代替交流電源設備のガスタービン発電機には，落雷による火災発生を防止するため，避雷設備を設置する設計とする。さらに，ガスタービン発電機の制御回路に避雷器を設置する設計とする。
【避雷設備設置箇所】
・5 号炉主排気筒

変更（案）

備考

ると，火災が発生する自然現象ではない。
洪水については，立地的要因により，重大事故等に対処するために必要な機 KK と東海第二の抽出事象の違いを反映
能に影響を与える可能性がないため，火災が発生するおそれはない。
したがって，落雷，地震，竜巻（風（台風）含む）について，これら現象に
よって火災が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。
また，森林火災についても，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。
(1) 落雷による火災の発生防止
重大事故等対処施設の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止するため，地盤面から高さ 20m を超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）（1992 年度版）
」又は「JIS A
4201 建築物等の雷保護（2003 年度版）」に準拠した避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設計とする。
送電線については，架空地線を設置する設計とするとともに，「1.5.2.2.1(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮断する設計とする。
常設代替高圧電源装置置場には，落雷による火災発生を防止するため，避雷設備の設置，接地網の敷設を行う設計とする。

【避雷設備設置箇所】
・排気筒
・常設代替高圧電源装置置場
・緊急時対策所建屋

記載の適正化（東海第二での適用規格を反映）
KK と東海第二設置箇所の違いを反映

KK と東海第二の設備名称，設置箇所の違いを反映
記載の適正化KK と東海第二の設置箇所の違いを反映

b. 地震による火災の発生防止
重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止す
る設計とする。
なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するよう，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。

(2) 地震による火災の発生防止
重大事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに，自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止す
る設計とする。

c. 竜巻（風（台風）含む）による火災の発生防止
屋外の重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台風）を含む）発生を考慮し，竜巻防護対策設備の設置や固縛等により，火災の発生防止を講じる設計とする。

(3) 竜巻（風（台風）含む）による火災の発生防止
屋外の重大事故等対処施設は，重大事故等時の竜巻（風（台風）を含む）発生を考慮し，竜巻飛来物防護対策設備の設置や固縛等により，火災の発生防止 記載の適正化を講じる設計とする。

なお，耐震については「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十九条」に示す要求を満足するように，「実
用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計する。

10／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

d. 森林火災による火災の発生防止(4) 森林火災による火災の発生防止
屋外の重大事故等対処施設は，「1.8.10 外部火災防護に関する基本方針」
屋外の重大事故等対処施設は，「1.7.9 外部火災防護に関する基本方針」に基づき外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）に基づき外部火災影響評価（発電所敷地外で発生する森林火災の影響評価）を行い，森林火災による発電用原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷を行い，森林火災による発電用原子炉施設への延焼防止対策として発電所敷地内に設置した防火帯で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防止す
地内に設置した防火帯で囲んだ内側に配置することで，火災の発生を防止す
る設計とする。
る設計とする。
1.6.2.3 火災の感知及び消火
1.5.2.3 火災の感知及び消火
火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火災
火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
具体的な設計を「1.6.2.3(1) 火災感知設備」から「1.6.2.3(4)消火設備の破具体的な設計を「1.5.2.3.1 火災感知設備」から「1.5.2.3.4 消火設備の破損， 見出し番号の修正（8 条の附番と整合）損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示し，このうち， 誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示し，このうち，火火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火災感知及び消火
災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火災感知及び消火のの機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を機能，性能が維持され，かつ，重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を維維持できる設計とすることを「1.6.2.3(3) 自然現象」に示す。また，消火設備
持できる設計とすることを「1.5.2.3.3 自然現象」に示す。また，消火設備は，は，破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，重大事故等に対処する
破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，重大事故等に対処する機能機能を損なわない設計とすることを「1.6.2.3(4) 消火設備の破損，誤動作又を損なわない設計とすることを「1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操 見出し番号の修正（８条の附番と整合）
は誤操作による重大事故等対処施設への影響」に示す。
作による重大事故等対処施設への影響」に示す。
(1) 火災感知設備
1.5.2.3.1 火災感知設備
火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火
火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。
災を早期に感知できるように設置する設計とする。
火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以下を踏まえて設置する設計とする。
下を踏まえて設置する設計とする。
a. 火災感知器の環境条件等の考慮
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

b. 固有の信号を発する異なる種類の感知器の設置
火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火災感知器を設置す
る火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤
外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。

(2) 固有の信号を発する異なる火災感知器の設置

ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，か火災感知設備の火災感知器は，環境条件等を考慮し，火災感知器を設置す
る火災区域又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できるように，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びアナログ 記載の適正化（東海第二は，原則はアナログ式の熱式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。
感知器とアナログ式の煙感知器の組み合わせ）
ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋外 ８条の記載と整合等は，非アナログ式も含めた組み合わせで設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知が可能である。
ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，か11／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

つ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」ものと定義する。
以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴的な火災区域又は火災区画を示す。

つ，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」ものと定義する。
以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち，特徴的な火災区域又 1.5.1 の記載と整合は火災区画を示す。

(a) 原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているた
め，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。
そのため炎感知器とアナログ式の光電分離型煙感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置する設計とする。

ａ．原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているた
め，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。
このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知器 記載の適正化（赤外線方式）を監視範囲に死角がないように設置する設計とする。
NRA コメント反映(b) 原子炉格納容器
原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，通常運転中，窒素ガス封入による不活性化により火災が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。

ｂ．原子炉格納容器
原子炉格納容器内は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設 記載の適正化計とする。
運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，通常運転中，窒素封入による不活性化により火災が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知器は，原子 記載の適正化
炉起動時の窒素封入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。

(c) 常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域
第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部においては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷設し，その他の屋外部分についてはアナログ式の異なる 2 種類の感知器（炎感知器及び熱感知カメラ）を設置する。建屋内においてはアナログ式の異なる 2 種の感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する火災区域又は火災区画に敷設する設計とする。

東海第二においては、屋外部分はｅ．常設代替高圧
電源装置置場及び海水ポンプ室の記載に含まれる。
屋内部分は原則通り、アナログ式の煙感知器と熱感知器であり特記してない。

(d) 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，ハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的な煙感知器による火災感知に適さない。このため，防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備，及び湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式の熱感知器を設置する設計とする。

東海第二においては，非常用ディーゼル発電機用の移送配管は、常設代替高圧電源装置置場から地下のトンネル部を介して原子炉建屋まで接続されているが、設置する火災感知器は原則通りのアナログ式の煙感知器、熱感知器であり特記していない。

12／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

対して，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置する。
(e) 蓄電池室
充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置すると設計する。

ｃ．蓄電池室
充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇を 記載の適正化（ガス削除）
考慮し，火災を早期に感知できるように，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

(f) 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）
設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト
用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉
原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域
常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポ
スト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域及び5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域は屋外開放であるため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。
このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす
死角がないよう設置する設計とする。
(g) 常設代替交流電源設備燃料地下タンク
常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎感知器と熱感知カメラを設置する設計とする。これらに加えて，常設代替交流電源設備燃
料地下タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成
していることから，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。

屋外開放となる火災区域の記載であり，東海第二においては，ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室にて記載。

ｄ．軽油貯蔵タンク設置区域,可搬型設備用軽油タンク設置区域及び緊急時 KK と東海第二の設備の違いを反映
対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域
軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃
料油貯蔵タンク内部は，燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。
このため，タンクマンホール内の空間部に非アナログ式の防爆型熱感知器及び防爆型煙感知器を設置する設計とする。
ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室
屋外開放となる火災区域の記載であり、KK では
常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外であるため，区域全 （f）常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機
体の火災を感知する必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器 一式，燃料地下タンク含む）設置区域，可搬型重大による火災感知は困難であること及び降水等の浸入により火災感知器の故 事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト用
障が想定されることから，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線 発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポ方式）及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を監視範囲 ンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬に死角がないように設置する設計とする。
型電源設備設置区域 で記載。
13／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
(h) 格納容器フィルタベント設置区域
格納容器フィルタベント設置区域は，上部が外気に開放されていることから，当該エリアで火災が発生した場合は，煙は屋外に拡散する。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，当該区域に設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナログ式の煙感知器を設置する設計とし，格納容器フィルタベント設置区域全体を感知する屋外仕様の炎感知器を設置する設計とする。

変更（案）

備考

ｆ．格納容器圧力逃がし装置格納槽
KK と東海第二の設備名称の違いを反映
格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンクリ KK は地上設置、東海第二は地下格納槽に設置であート製の地下格納槽である。この区域で火災が発生した場合，煙は格納槽 る。
内部に充満することから煙感知器による感知は可能である。格納容器圧力逃がし装置が稼働した場合，フィルタ装置の温度上昇に伴い雰囲気温度も上昇するが，その温度はアナログ式の熱感知器の使用範囲内である。以上
により，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設置する設計とする。

(i) 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域
屋外開放の区域である非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。さらに，軽油タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。
このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がな
いよう設置することに加え，タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ式熱感知器を設置する設計とする。

東海第二は，ｄ．軽油貯蔵タンク設置区域,可搬型
設備用軽油タンク設置区域及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク設置区域 に記載。

ｇ．常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット
東海第二固有の設備であり、KK では記載なし。
常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンクリート製の地下格納槽である。これらの区域で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満することから，煙感知器による感知は可能であるため，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設置する設計とする。
(j) 主蒸気管トンネル室
主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。
このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置
するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。
(k) 5 号炉原子炉建屋緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域

ｈ．主蒸気管トンネル室
放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）は，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。
このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置
するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。
KK 固有の設備であり，東海第二に記載なし

14／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

可搬型電源設備ケーブルの敷設区域のうち，電線管が屋外に露出する部分は，電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置するとともに，屋外仕様の炎感知器を設置する。
これら(a)〜(k)のうち非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。
・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。
・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するものを選定する。
・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線3波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3 つ検知した場合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設置する場
合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで誤作動を防止する設計とする。
また，以下に示す火災区域又は火災区画は,火災の影響を受けるおそれが考えにくいことから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。

これらａ．〜ｈ．のうち非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条件等を考慮することにより誤作動を防止する設計とする。
・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。
・熱感知器は作動温度を周囲温度より高い温度で作動するものを選定する。
・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線3波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を3つ検知した場合にのみ発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設置する場
合は外光が当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，太陽光の影響に対しては視野角への影響を考慮した遮光板を設置することで誤作動を防止する設計とする。
また，火災の影響を受けるおそれが考えにくい火災区域又は火災区画は， 東海第二は左記の二行で記載。
消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。

(l) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物について
は流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。
c. 火災受信機盤
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(3) 火災受信機盤
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

d. 火災感知設備の電源確保
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備は，
全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力が供給されるまでの約
70 分間電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。

(4) 火災感知設備の電源確保
緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災 KK と東海第二の緊急時対策所の電源構成の違いを
区画の火災感知設備は，全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源から電力 反映が供給されるまでの 92 分間以上の電力を供給できる容量を有した蓄電池を KK と東海第二の電力供給までの時間の違いを反映
設け，電源を確保する設計とする。
15／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
また，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設
備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源より供給する設計とする。

変更（案）
また，緊急時対策所建屋を除く重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源及び常設代替高圧電源装置が接続されている緊急用電源より供給する設計とする。
なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画の火災感知設備については，外部電源喪失時に機能を失わないように，緊急時対策所用発電機からの電力が供給されるまでの間，電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については，外部電源喪失時は緊
急時対策所用発電機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計であるが，保守的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるまでの時間である
30 分間以上の容量を有する設計とする。

備考

常設代替高圧電源装置からも電源供給できることを明記
東海第二の緊急時対策は電源構成が異なることから記載。

(2) 消火設備
1.5.2.3.2 消火設備
消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災
消火設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。消火設備は，以下を踏まえた設を早期に消火できるように設置する設計とする。消火設備は，以下を踏まえた計とする。
設計とする。
a. 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設
備
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影
響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。
(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる
火災区域又は火災区画の選定
建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，「(b)火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない
火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。

(1) 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設
備
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該火災区域又は火災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影
響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。
ａ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画の選定
建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画は，「ｂ．
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない
火災区域又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるものと(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定
建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画において，消火活動が困難とならない箇所を以下に示す。
なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。

ｂ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならなして選定する。

い火災区域又は火災区画の選定
建屋内の重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち， 記載の適正化
消火活動が困難とならないところを以下に示す。
なお，屋外については煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とはならないものとする。
16／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
ⅰ. 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）は，常駐する運転員並びに職員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。

なお，中央制御室床下フリーアクセスフロアは，速やかな火災発生場
所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン1301）を設置する設計とする。
ⅱ. 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格
納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が22,000m3/h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。

変更（案）(a) 中央制御室及び緊急時対策所
中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。
緊急時対策所は，火災発生時には中央制御室同様に建築基準法に準拠した容量の排煙設備により煙を排出することが可能なため，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。
なお，中央制御室床下コンクリートピットは，速やかな火災発生場所の特定が困難であると考えられることから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知器）及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。

備考
東海第二は中央制御室と緊急時対策所に記載を分けて記載。

東海第二は中央制御室と緊急時対策所に記載を分けて記載。
設備の違いを反映

記載の適正化(b) 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場合でも，原子炉格
納容器の空間体積（約 9,800m ３ ）に対してパージ用排風機の容量が KK と東海第二の設備仕様の違いを反映
16,980m３／h であり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。
(c) 常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室
常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外の火災区域又は火災区画であり，火災が発生しても煙は充満しない。よって，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。

屋外の火災区域に関する記載であるが、KK は、(b)
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画の選定で記載。

(d) 格納容器圧力逃がし装置格納槽
KK は、屋外設置であり、(b) 火災発生時の煙の充格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した地下格納槽 満又は放射線の影響により消火活動が困難とならなであり，本格納槽に設置される機器はフィルタ装置，テストタンク，移送 い火災区域又は火災区画の選定で屋外の機器として
ポンプ，排水ポンプ，電動弁である。フィルタ装置及びテストタンクは不 記載。
燃性材料で構成されており，移送ポンプ，排水ポンプは潤滑油を有しな
いため油内包設備ではなく，電動弁のケーブルは電線管に収納する。以上のことから当該区域の火災荷重は小さく，煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。
(e) 原子炉建屋オペレーティングフロア
KK は、(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影
原子炉建屋オペレーティングフロアは可燃物が少なく大空間となって 響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区いるため，煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域又は火災 画の選定に含まれる。
17／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

区画として選定する。
ⅲ. 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域
又は火災区画以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計とし，煙の充満により消火困難とはならない箇所として選定する。
各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持ち込
み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延焼を防止する。なお，可燃物の状況については，重大事故等対処施設
以外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。

(f) 可燃物が少なく，火災が発生しても煙が充満しない火災区域又は火災区画
可燃物が少ない火災区域又は火災区画は，煙の充満により消火困難とはならない箇所として選定する。

(ⅰ)計装ラック室，地震計室（6 号炉），感震器室（7 号炉），制御棒駆動系マスターコントロール室
室内に設置している機器は，計装ラック，地震観測装置，空気作動弁，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅱ)サプレッションプール浄化系ポンプ室，ペネ室（7 号炉），原子炉冷
却材浄化系非再生熱交換器漏えい試験用ラック室（6 号炉）
室内に設置している機器は，計装ラック，ポンプ，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅲ)原子炉冷却系浄化系逆洗水移送ポンプ・配管室（6 号炉），プリコート
タンク室（6 号炉）
室内に設置している機器は，ポンプ，タンク，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅳ)弁室及び配管室室内に設置している機器は，電動弁，電磁弁，空気作動弁，計器等であ18／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

る。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物を設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅴ)移動式炉心内計装系駆動装置室及びバルブアッセンブリ室
室内に設置している機器は，駆動装置，バルブアッセンブリ（ボール弁）等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油グリスを使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。
その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅵ)除染パン室（6 号炉）
室内に設置している機器は，除染シンク等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては除染シンクに一部ゴム使用しているが，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブ
ルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅶ)主蒸気管トンネル室
室内に設置している機器は，主蒸気外側隔離弁（空気作動弁），電動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては駆動部に潤滑油を使用している。駆動部は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅷ)非常用ディーゼル発電機非常用送風機室及び電気品区域送風機室室内に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅸ)燃料プール冷却浄化系ポンプ室，保持ポンプ室（6 号炉），熱交換器室，弁室
室内に設置している機器は，ポンプ，熱交換器，電動弁，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物とし
19／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

ては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹ)格納容器所員用エアロック室（6 号炉）
室内に設置している機器は，エアロック，電動弁，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは
電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅰ)主蒸気隔離弁・逃がし安全弁ラッピング室（6 号炉）
室内に設置している機器は，空気作動弁，逃がし安全弁（予備品）等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅱ)格納容器雰囲気モニタ室，ダストモニタ室（6 号炉），漏えい検出系
モニタ室（6 号炉），サプレッションチェンバ室及び非常用ガス処理系
モニタ室（6 号及び 7 号炉）
室内に設置している機器は，空調機，サンプリングラック，放射線モニタ，ダストサンプラ，電磁弁，サンプルポンプ，計装ラック，計器等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅲ)非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
室内に設置している機器は，配管等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう
電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅳ)非常用送風機室，コントロール建屋計測制御電源盤区域送風機室（7号炉）
室内に設置している機器は，送風機，電動機，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃性材料である金属で覆われており，設備外部で燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
20／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

(ⅹⅴ)原子炉冷却材浄化系／燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩器ハッチ室（7 号炉）
室内に設置している機器は，クレーン，ボックス等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅵ)管理区域連絡通路（7 号炉）
室内に設置している機器は，空調ダクト，操作盤等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては操作盤があるが少量かつ近傍に可燃物がなく，不燃性材料である金属で覆われており燃え広がることはない。その他に可燃物は設置しておらず，ケーブ
ルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅶ)計装用圧縮空気系／高圧窒素ガス供給系ペネ室（7 号炉）
室内に設置している機器は，配管，空気作動弁等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅷ)南北連絡通路（7 号炉），原子炉建屋 4 階クリーン通路（7 号炉）
室内に設置している機器は，ボックス，ボンベ，配管等である。これら
は，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属製の可とう電線管で敷設する設計とする。
(ⅹⅸ)階段室室内に設置している機器は，ボックス，ボンベ等である。これらは，不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管，金属製の可とう電線管及び密閉型ダクトで敷設する設計とする。
(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定式
消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。
なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏
まえハロゲン化物消火剤とする設計とする。
全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災区域
又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる種類の感知器」とする。

ｃ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定式
消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。
なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏
まえハロゲン化物消火剤とする設計とする。
固定式ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災区 NRA コメント反映（東海第二は自動起動用の感知器
域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる種類の感知器」と は別に設置する。
）
は別に設置する。
21／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設
計とする。

変更（案）

備考

ただし， 以下については，ハロゲン化物自動消火設備（全域）と異なる
消火設備を設置し消火を行う設計とする。
(a) 緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディ KK は，ⅱ. 非常用ディーゼル発電機室，非常用デーゼル発電機燃料デイタンク室
ィーゼル発電機燃料ディタンク室に記載
緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク室は，人が常駐する場所ではないことから，
二酸化炭素消火設備（全域）を設置する設計とする。また，自動起動について，万一，当該区域に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感
知器及び熱感知器の両方の動作をもって消火する設計とする。
(b) 常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット
東海第二固有の設備であり、KK には記載なし。
常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，いずれも原子炉建屋に隣接した地下格納槽であるため，これらの区域で火災が発生した場合，煙が格納槽内部に充満し，消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，可燃物である油内包設備については，自動又は中央制御室からの手動操作により早期の消火も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置し消火を行う設計とする。

ⅰ. 原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロア
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，ほとんどの階層で周回できる通路となっており，その床面積は最大で約 1,000m2（原子炉建屋地下 2 階周回通路）と大きい。
さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これらは内部溢水対策として通常より開口状態となっている。
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアは，このようなレイア
ウトであることに加え，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設
備である局所ガス消火設備を設置し消火を行う設計とし，これら以外の可燃物については量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。
なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハロゲン化物消火剤とする。

(c) 原子炉建屋通路部
東海第二は，オペレーティングフロアは消火活動が原子炉建屋通路部は，ほとんどの階層で周回できる通路となっており， 困難とならない火災区画に設定。
その床面積は最大で約 969m２（原子炉建屋 3 階周回通路）と大きい。
KK と東海第二の設備仕様の違いを反映

ⅱ. 非常用ディーゼル発電機室，非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク
室
非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタン
ク室は，人が常駐する場所ではないことから，ハロゲン化物消火剤を使

東海第二は，(a) 緊急時対策所用発電機室，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機
燃料デイタンク室に記載

さらに，各階層間には開口部（機器ハッチ）が存在するが，これらは水 東海第二は内部溢水対策では開口としていない
素対策として通常より開口状態となる。
原子炉建屋通路部は，このようなレイアウトであることに加え，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブル，電源盤・制御盤，潤滑油内包設備）に対しては自動又は中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備 記載の適正化（局所）を設置し消火を行う設計とし，これ以外（計器など）の可燃物に 記載の適正化（対象物の例示）
ついては量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。

22／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

用する全域ガス消火設備は設置せず，全域自動放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する設計とする。また，自動起動について，万一，室内に作業員等がいた場合の人身安全を考慮し，煙感知器及び熱感知器の両方の動作をもって消火する設計とする。
ⅲ. 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画
火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考
えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく対策を行う設計とする。
(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備

東海第二は，ｄ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備の(f) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画に含まれるものとして整理ｄ．火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備(a) 屋外の火災区域（常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室等）
KK は、ⅳ. 屋外の火災区域にて記載。
屋外の火災区域である常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室等
は，消火器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。

ⅰ. 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）には，全域ガス消火設備，局所ガス消火設備は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。中央制御室制御盤内又は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を設置する設計とする。

(b) 中央制御室及び緊急時対策所
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室及び緊急時対策所には，ハロゲン化物自動消火設備（全域）等は設置せず，消火器で消火を行う設計とする。また，中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。
なお，中央制御室床下コンクリートピットについては，中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。
緊急時対策所は，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員により，粉末消火器又は二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。

記載の適正化
記載の適正化

記載の適正化
東海第二の緊対所は監視所の警備員による消火も想定しているので別に記載(c) 格納容器圧力逃がし装置格納槽
KK は，ⅳ. 屋外の火災区域の記載に含まれる
格納容器圧力逃がし装置格納槽は可燃物が少なく，煙の充満により消火活動が困難とならない火災区域であることから，消火器で消火を行う
設計とする。
ⅱ. 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格
納容器の空間体積（約 7,300m3）に対してパージ用排風機の容量が(d) 原子炉格納容器
原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格
納容器の空間体積（約 9,800m ３）に対してパージ用排風機の容量が KK と東海第二の設備仕様の違いを反映
23／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
22,000m3/h であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。
したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。

変更（案）

備考

16,980m３／h であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。
したがって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。
(e) 原子炉建屋オペレーティングフロア
KK は，消火活動が困難となる火災区域又は火災区
原子炉建屋オペレーティングフロアは煙の充満により消火活動が困難 画として整理とならない火災区域又は火災区画であるため，消火器で消火を行う設計とする。

ⅲ. 可燃物が少ない火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，中央制御室以外で可燃物が少ない火災区域又は火災区画については，消火器で消火を行う設計とする。

(f) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火災区画については，消火器で消火を行う設計とする。

ⅳ. 屋外の火災区域
屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により消火を行う設計とする。

東海第二は，(a) 屋外の火災区域（常設代替高圧
電源装置置場及び海水ポンプ室等）で記載

b. 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(2) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

c. 系統分離に応じた独立性の考慮
重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準事故対処設備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失しないよう，区分分離や位置的分散を図る設計とする。
重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び設計基準事故対処
設備のある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。

(3) 系統分離に応じた独立性の考慮
重大事故等対処施設は，重大事故に対処する機能と設計基準事故対処設備の安全機能が単一の火災によって同時に機能喪失しないように，区分分離や 記載の適正化
位置的分散を図る設計とする。
重大事故等対処施設のある火災区域又は火災区画，及び設計基準事故対処
設備のある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，上記の区分分離や位置的分散に応じた独立性を備えた設計とする。

d. 火災に対する二次的影響の考慮
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(4) 火災に対する二次的影響の考慮
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

e. 想定火災の性質に応じた消火剤の容量
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(5) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量

f. 移動式消火設備の配備
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(6) 移動式消火設備の配備
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

24／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）

変更（案）

備考

g. 消火用水の最大放水量の確保
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(7) 消火用水の最大放水量の確保
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

h. 水消火設備の優先供給
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(8) 水消火設備の優先供給
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

i. 消火設備の故障警報
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(9) 消火設備の故障警報
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

j. 消火設備の電源確保
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(10) 消火設備の電源確保
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
なお，緊急時対策所建屋の火災区域又は火災区画のハロゲン化物自動消火 東海第二の緊急時対策所は電源構成が異なるので分設備（全域），二酸化炭素自動消火設備(全域)は，外部電源喪失時にも消火 けて記載。
ができるように，緊急時対策所用発電機から受電できる設計とするとともに，緊急時対策所用発電機からの電源が供給されるまでの間，電力を供給できる容量を有した蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。蓄電池の容量については，外部電源喪失時は緊急時対策所用発電機が自動起動し，速やかに電力を供給する設計であるが，保守的な条件として自動起動に失敗し，緊急時対策所への移動時間も考慮した手動起動により電力を供給する場合に電力が供給されるまでの時間である 30 分間以上の容量を有する設計とする。

k. 消火栓の配置(11) 消火栓の配置
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火栓
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）及び第十九条（屋
外消火栓設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から半径 25m の範囲，
屋外は消火栓から半径 40m の範囲における消火活動を考慮した設計とする。
l. 固定式消火設備等の職員退避警報
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(12) 固定式ガス消火設備等の職員退避警報
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

m. 管理区域内からの放出消火剤の流出防止
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(13) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

n. 消火用非常照明
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(14) 消火用非常照明
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

記載の適正化(3) 自然現象
1.5.2.3.3 自然現象
柏崎刈羽原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象と東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象を網羅的
25／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
しては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有
無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響
度，事象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処
施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，
低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。
これらの自然現象のうち，落雷については，「1.6.2.2(3)a. 落雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。低温（凍結）については，「1.6.2.3(3)a．凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）に対しては，「1.6.2.3(3)b．風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。地震については，「1.6.2.3(3)c．地震対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。上記以外の津波，竜巻，降水，
積雪，地滑り，火山の影響及び生物学的事象については，「1.6.2.3(3)d．想定
すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。
また，森林火災についても，「1.6.2.3(3)d．想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。

変更（案）

備考

に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発電所
敷地及びその周辺での発生可能性，重大事故等対処施設への影響度，事象進展 記載の適正化
速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，重大事故等対処施設に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結， 抽出した自然現象の違いを反映
降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮を抽出した。 抽出した自然現象の違いを反映
これらの自然現象のうち，落雷については，「1.5.2.2.3(1)落雷による火災の発生防止」に示す対策により，機能を維持する設計とする。凍結については，「(1)凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。風（台風）及び竜巻に対しては，「(2)風水害対策」に示す対策により機能を維持する設計 ８条の記載と整合とする。地震については，「(3)地震対策」に示す対策により機能を維持する設計とする。上記以外の津波，洪水，降水，積雪，火山の影響，高潮及び生物学 抽出した自然現象の違いを反映
的事象については，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。
また，森林火災についても，「(4)想定すべきその他の自然現象に対する対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。

a. 凍結防止対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(1) 凍結防止対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

b. 風水害対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(2) 風水害対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

c. 地震対策(a) 地震対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
(b) 地盤変位対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

(3) 地震対策
ａ．地震対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
ｂ．地盤変位対策
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

d. 想定すべきその他の自然現象に対する対策について
上記の自然現象を除き，柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉で考慮すべき自然現象については，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り，火山の影
響及び生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早期の取替え，復旧を図る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や，代替消火設備の配備等を行い，必要な機能並びに性能を維持することとする。

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

記載の適正化

26／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（12 月 19 日時点）
(4) 消火設備の破損，誤作動又は誤操作による重大事故等対処施設への影響設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
1.6.2.4 その他
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

変更（案）

備考

1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への影 見出し番号の修正（8 条と整合）
響設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。
1.5.2.4 その他
設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針を適用する。

見出し番号の修正（8 条と整合）

27／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）

備考

1.安全設計
1. 安全設計
1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針
1.11 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針
1.10.2 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25 年 9 月 27 日申請）に係る実 1.11.7 発電用原子炉設置変更許可申請（平成26年5月20日申請）に係る実用発用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則へ
電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への適合の適合（火災による損傷の防止）第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。

第四十一条 火災による損傷の防止
重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう，火災の発生を防止することができ，かつ，火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。

適合のための設計方針適合のための設計方針
重大事故等対処施設は火災により重大事故等に対処するために必要な機能
重大事故等対処施設は，火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感知及び消火の措置を講じるを損なうおそれがないよう，火災発生防止，火災感知及び消火の措置を講じるものとする。
ものとする。
(1) 火災発生防止
潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する機器は，漏えいを防止する設計とする。万一，潤滑油等が漏えいした場合に，漏えいの拡大を防止する堰等を設ける設計とする。
重大事故等対処施設は，不燃性材料若しくは難燃性材料と同等以上の性能を有するものである場合又は他の重大事故等対処施設，設計基準事故対処設
備等に火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用した設計とする。
電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとともに，必要な電気設備に接地を施す設計とする。
落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。

(1) 火災の発生防止
潤滑油等の発火性又は引火性物質を内包する設備は，漏えいを防止する設 記載の適正化計とする。万一，潤滑油等が漏えいした場合に，漏えいの拡大を防止する堰等を設ける設計とする。
重大事故等対処施設は，不燃性材料若しくは難燃性材料と同等以上の性能を有するものである場合又は他の重大事故等対処施設，設計基準事故対処設
備等に火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合を除き，不燃性材料若しくは難燃性材料を使用した設計とする。
電気系統については，必要に応じて，過電流継電器等の保護装置と遮断器の組み合わせ等により，過電流による過熱，焼損の防止を図るとともに，必要な電気設備に接地を施す設計とする。
落雷や地震により火災が発生する可能性を低減するため，避雷設備を設けるとともに，施設の区分に応じた耐震設計を行う。

(2) 火災感知及び消火
重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うため異なる
種類の感知器を設置する設計とする。
消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火設備
及び消火器を設置する設計とし，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なとこ
ろには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する設計とする。

(2) 火災感知及び消火
重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うため異なる
種類の感知器を設置する設計とする。
消火設備は，自動消火設備，手動操作による固定式消火設備，水消火設備
及び消火器を設置する設計とし，重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難なとこ
ろには，自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する設計と
する。
28／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。

火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設の区分に応じて，地震発生時に機能を維持できる設計とする。

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について
消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，消火設備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，重大事故等に対処する
機能を損なわない設計とする。

(3) 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について
消火設備の破損，誤動作又は誤操作が起きた場合においても，消火設備の消火方法，消火設備の配置設計等を行うことにより，重大事故等に対処する
機能を損なわない設計とする。

備考

29／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）

備考

「10.5 火災防護設備」を以下のとおり追加する。
10.5 火災防護設備
10.5 火災防護設備
10.5.2 重大事故等対処施設
10.5.2 重大事故等対処施設
10.5.2.1 概要
10.5.2.1 概要
発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される重大事故等対処
発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される重大事故等対処
施設を火災から防護することを目的として，火災の発生防止，火災の感知及び施設を火災から防護することを目的として，火災の発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を内
発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策， の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検知対策，放射線分解等に発火源への対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等により 記載の適正化（８条と記載を整合）より発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及発生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の 記載の適正化（ガス削除）
び焼損の防止対策等を行う。
防止対策等を行う。
火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火災
火災の感知及び消火については，重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する。
感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する。
火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に対して当該機能が維持
火災感知設備及び消火設備は，想定される自然現象に対して当該機能が維持され，かつ，重大事故等対処施設は，消火設備の破損，誤動作又は誤操作によされ，かつ，重大事故等対処施設は，消火設備の破損，誤動作又は誤操作によって重大事故等に対処する機能を失うことのないように設置する。
って重大事故等に対処する機能を失うことのないように設置する。
10.5.2.2 設計方針
10.5.2.2 設計方針
火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護
火災区域又は火災区画内に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的として，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考することを目的として，火災発生防止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。
慮した火災防護対策を講じる。
(1) 火災発生防止(1) 火災発生防止
発火性又は引火性物質の漏えい防止の措置や不燃性材料又は難燃性材料
発火性又は引火性物質の漏えい防止の措置や不燃性材料又は難燃性材料の使用等，火災の発生を防止する。
の使用等，火災の発生を防止する。
(2) 火災の感知及び消火(2) 火災の感知及び消火
火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設に対して，早期の火災
火災感知設備及び消火設備は，重大事故等対処施設に対して，早期の火災感知及び消火を行うよう設置する。
感知及び消火を行うよう設置する。
10.5.2.3 主要設備の仕様
10.5.2.3 主要設備の仕様(1) 火災感知設備(1) 火災感知設備
重大事故等対処施設に対する火災感知設備の火災感知器の概略を第 10.5
重大事故等対処施設に対する火災感知設備の火災感知器の概略を第 10.5
−2 表に示す。
−2 表に示す。
(2) 消火設備(2) 消火設備
重大事故等対処施設に対する消火設備の主要機器仕様を第 10.5−3 表に重大事故等対処施設に対する消火設備の設備仕様を第 10.5−3 表に示す。 記載の適正化
示す。

30／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）

備考

10.5.2.4 主要設備
10.5.2.4 主要設備
(1) 火災発生防止設備(1) 火災発生防止設備
重大事故等対処施設は，「1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する
重大事故等対処施設は，「1.5.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」における「1.6.2.2(1) 重大事故等対処施設の火災発生防止」に基本方針」における「1.5.2.2.1 重大事故等対処施設の火災発生防止」に示示すとおり，発火性又は引火性物質の漏えい防止，拡大防止のための堰等をすとおり，発火性又は引火性物質の漏えい防止，拡大防止のための堰等を設
設置する。
置する。
また，非難燃ケーブルについては，難燃ケーブルと同等以上の性能を確保 東海第二固有の記載するため，非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートで覆い，複合体を形成する設計とする。
複合体の概要図を第 10.5−1 図に示す。
(2) 火災感知設備
火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，
取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災区域
又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できる
よう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，
又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。
炎感知器は非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知す
るため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。

(2) 火災感知設備
火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，
取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙すること等，予想される火災の性質を考慮して，火災感知器を設置する火災区域
又は火災区画の重大事故等対処施設の種類に応じ，火災を早期に感知できる
よう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する設計とする。
ただし，発火性又は引火性の雰囲気を形成するおそれのある場所及び屋外 記載の適正化（東海第二は，原則はアナログ式の熱等は，非アナログ式も含めた組合せで設置する設計とする。炎感知器は非ア 感知器とアナログ式の煙感知器の組み合わせ）
ナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じ ８条の記載と整合た時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性がある。

a. 一般区画
一般区画は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器（赤外線）から異なる種類の感知器を組み合わせて設置する。

ａ．一般区画
一般区画は，アナログ式の煙感知器，アナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組み合わせて設置する。

b. 原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっている
ため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。
このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置する設計とする。

ｂ．原子炉建屋オペレーティングフロア
原子炉建屋オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっている

c. 原子炉格納容器
原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

ｃ．原子炉格納容器
原子炉格納容器内は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設 記載の適正化計とする。

ため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。
このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角が NRA コメント反映
ないよう設置する設計とする。

31／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）
運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化し火災が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。

変更（案）

備考

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。このため，通常運転中，窒素封入による不活性化により火災が発生する可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知器は，原子 記載の適正化
炉起動時の窒素封入後に作動信号を除外する運用とし，プラント停止後に速やかに取り替える設計とする。

d. 常設代替交流電源設備ケーブル敷設区域
第一ガスタービン発電機のケーブルは，屋外の一部においては火災の発生するおそれがないようケーブルを埋設して敷設し，その他の屋外部分についてはアナログ式の異なる 2 種類の感知器（炎感知器及び熱感知カメラ）を設置する設計とする。建屋内においてはケーブルを敷設する火災区
域又は火災区画にアナログ式の異なる 2 種の感知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。

東海第二においては、屋外開放の火災区域はｆ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室の記載に含まれる。屋内部分は原則通り、アナログ式の煙感
知器と熱感知器であり特記してない。

e. 非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ
非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，ハッチからの雨水の浸入によって高湿度環境になりやすく，一般的な煙感知器による火災感知に適さない。このため，防湿対策を施したアナログ式の煙吸引式検出設備，及び湿気の影響を受けにくいアナログ式の光ファイバケーブル式の熱感知器を設置する設計とする。一方，以下に示す火災区域又は火災区
画には，環境条件等を考慮し，上記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置する。

東海第二においては，非常用ディーゼル発電機用の移送配管は、常設代替高圧電源装置置場から地下のトンネル部を介して原子炉建屋まで接続されているが、設置する火災感知器は原則通りのアナログ式の煙感知器、熱感知器であり特記していない。

f. 蓄電池室
充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
g. 常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）
設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域
常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式，燃料地下タンク含む）
設置区域，可搬型重大事故等対処施設設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区域，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備設置区域は屋外開放であるため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散し，ｄ．蓄電池室
充電時に水素発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異なる種類の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。
屋外開放となる火災区域の記載であり，東海第二においては，ｅ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室にて記載。

32／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）

備考

煙感知器による火災感知は困難である。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメ
ラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置する設計とする。
h. 常設代替交流電源設備燃料地下タンク
常設代替交流電源設備設置区域には上述のとおり炎感知器と熱感知カメラを設置する設計とする。これらに加えて，常設代替交流電源設備燃料地下タンク内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成していることから，タンク内部の空間部に非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。

ｅ．軽油貯蔵タンク設置区域，可搬型設備用軽油タンク設置区域及び緊急時 KK と東海第二の設備名称の違いを反映
対策所用発電機燃料油貯蔵タンク
軽油貯蔵タンク，可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃
料油貯蔵タンク内部は，燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。このため，タンクマンホール内の空間部に非アナログ式の防爆型熱感知器及び防爆型煙感知器を設置する設計とする。
ｆ．常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室
常設代替高圧電源装置置場及び海水ポンプ室は屋外であるため，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難であること，及び降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから，アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式），及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）を監視範囲に死角がないように設置する設計とする。

i. 格納容器フィルタベント設置区域
格納容器フィルタベント設置区域は，上部が外気に開放されていることから，当該区域で火災が発生した場合は，煙は屋外に拡散する。また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，当該区域に設置する機器の特性を考慮し，制御盤内にアナログ式の煙感知器を設置する設計とし，格納容器フィルタベント設置区域全体を感知する屋外仕様の炎感知器を設置する設計とする。

j. 非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域
屋外開放の区域である非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域は，火災による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。また，
降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。さらに，軽油タンク
内部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。
このため，非常用ディーゼル発電機軽油タンク区域には非アナログ式の屋外仕様の炎感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないよう設置することに加え，タンク内部の空間部に防爆型の非アナログ式熱感知器を設置する設計とする。

屋外開放の火災区域の記載であり、KK は、g. 常設
代替交流電源設備（ガスタービン発電機一式，燃料
地下タンク含む）設置区域，可搬型重大事故等対処
施設設置区域，モニタリング・ポスト用発電機区
域，非常用ディーゼル発電機燃料移送系ポンプ区
域，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源
設備設置区域 に記載。

ｇ．格納容器圧力逃がし装置格納槽
KK と東海第二の設備名称の違いを反映
格納容器圧力逃がし装置格納槽は，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンクリ KK は屋外設置，東海第二は地下格納槽に設置
ート製の地下格納槽である。この区域で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満すると考えられることから煙感知器による感知は可能である。
格納容器圧力逃がし装置が稼働した場合，フィルタ装置の温度上昇に伴い雰囲気温度も上昇するが，その温度はアナログ式の熱感知器の使用範囲内である。以上により，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設置する設計とする。

東海第二は，ｅ．軽油貯蔵タンク設置区域，可搬型
設備用軽油タンク設置区域及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク に記載

33／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）

備考

ｈ．常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピット
東海第二固有の設備なので KK に記載なし
常設低圧代替注水系ポンプ室及び緊急用海水ポンプピットは，原子炉建屋に隣接した鉄筋コンクリート製の地下格納槽である。これらの区域で火災が発生した場合，煙は格納槽内部に充満することから，煙感知器による感知は可能であるため，異なる種類の感知器として煙感知器と熱感知器を設置する設計とする。
k. 主蒸気管トンネル室
主蒸気管トンネル室については，通常運転中は高線量環境となることから，アナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。

ｉ．主蒸気管トンネル室
放射線量が高い場所（主蒸気管トンネル室）にアナログ式の火災感知器を設置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を当該区画外に配置する
アナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。

l. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備ケーブル敷設区域
可搬型電源設備ケーブルの敷設区域のうち，電線管が屋外に露出する部
分は，電線管にアナログ式の光ファイバケーブル式熱感知器を設置するとともに，屋外仕様の炎感知器を設置する。

KK 固有の設備であり東海第二に記載なし。

また，火災により重大事故等対処施設としての機能への影響が考えにくい
火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。

また，火災により重大事故等対処施設としての機能への影響が考えにくい
火災防護対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。

(3) 消火設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火するために，すべての火災区域の消火活動に対処できるように，「1.6.1.3.2. (12) 消火栓の配置」に基づき消火栓設備を設置する。消火栓設備の系統構成を第 10.5−1 図に示す。
また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難な火災区域又は火災区画であるかを考慮し，以下のとおり設置する。
消火設備は，第 10.5−1 表に示す故障警報を中央制御室に発する設備を設置する。
a. 重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設
備(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる(3) 消火設備
重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火するために，すべての火災区域の消火活動に対処できるように，「1.5.1.3.2 (12) 消火栓の配置」に基づき消火栓設備を設置する。消火栓設備の系統構成を第 10.5−2 図に示す。
また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響による消火活動が困難な火災区域又は火災区画であるかを考慮し，以下のとおり設置する。
消火設備は，第 10.5−1 表に示す故障警報を中央制御室に発する設備を設置する。
ａ．重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設
備(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画に設置する消火設備
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる
34／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）
火災区域又は火災区画には，
自動又は中央制御室からの手動起動による消火設備である全域ガス消火設備又は局所ガス消火設備を設置する。
全域ガス消火設備，局所ガス消火設備の概要図を第 10.5−2 図に示す。
ただし，以下に示す火災区域又は火災区画については上記と異なる消火設備を設置する設計とし，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディーゼル発電機燃料ディタンク室は，二酸化炭素消火設備を設置する。
原子炉建屋通路部及びオペレーティングフロアには，局所ガス消火設
備及び消火器を設置する。
火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼすおそれが考えに
くい火災区域又は火災区画には，消防法又は建築基準法に基づく消火設備を設置する。
(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備
ⅰ. 中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）には，消火器を設置する。中央制御室床下フリーアクセスフロアは，中央制御室からの手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備を設置する設計とする。

変更（案）

備考

火災区域又は火災区画には，自動又は手動起動による消火設備である全域ガス消火設備又は局所ガス消火設備を設置する。
全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備の概要図を第 10.5−3 図に示す。
ただし，以下に示す火災区域又は火災区画については上記と異なる消火設備を設置する設計とし，非常用ディーゼル発電機室及び非常用ディ KK と東海第二の設備の違いを反映
ーゼル発電機燃料デイタンク室及び緊急時対策所用発電機室は，二酸化炭素消火設備を設置する。
原子炉建屋通路部は，局所ガス消火設備及び消火器を設置する。
東海第二はオペレーティングフロアは，消火活動が困難とならない火災区画で整理。
火災により重大事故等対処施設の機能へ影響を及ぼすおそれが考えに
くい火災区域又は火災区画には，消防法又は建築基準法に基づく消火設備を設置する。
(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画に設置する消火設備ⅰ) 中央制御室及び緊急時対策所
火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない中央制御室及び緊急時対策所には，消火器を設置する。また，
中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭素消火器で消火を行う。なお，中央制御室床下コンクリートピッ
トは，中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハロゲン化物自動消火設備（局所）を設置する設計とする。
緊急時対策所は，中央制御室の運転員あるいは監視所の警備員により，粉末消火器または二酸化炭素消火器で消火を行う設計とする。

ⅱ. 原子炉格納容器
原子炉格納容器について，起動中においては所員用エアロック室及びその近傍の通路に必要な消火能力を満足する消火器を設置し，低温
停止中においては原子炉格納容器内の各フロアに必要な消火能力を満足する消火器を設置する。

ⅱ) 原子炉格納容器
原子炉格納容器について，起動中においては所員用エアロック近傍に必要な消火能力を満足する消火器を設置し，低温停止中においては原子炉格納容器内の各フロアに必要な消火能力を満足する消火器を設

ⅲ. 可燃物が少ない火災区域又は火災区画
可燃物が少ない火災区域又は火災区画には，消火器を設置する。

ⅲ) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画
可燃物が少ない火災区域又は火災区画には，消火器を設置する。

ⅳ. 屋外の火災区域
屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により消火を行う設計とする。

ⅳ) 屋外の火災区域
屋外の火災区域については，消火器又は移動式消火設備により消火を行う設計とする。

KK と東海第二の設備名称の違いを反映
KK と東海第二の設備名称の違いを反映
1.5 章の記載と整合

東海第二の緊対所は監視所の警備員による消火も想定しているので別に記載

置する。

35／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）

変更（案）10.5.2.5 試験検査
(1) 火災感知設備「10.5.1.5(1) 火災感知設備」の基本方針を適用する。
(2) 消火設備「10.5.1.5(2) 消火設備」の基本方針を適用する。

10.5.2.5 試験検査
(1) 火災感知設備「10.5.1.5(1) 火災感知設備」の基本方針を適用する。
(2) 消火設備「10.5.1.5(2) 消火設備」の基本方針を適用する。

10.5.2.6 体制「10.5.1.6 体制」の基本方針を適用する。

10.5.2.6 体
制「10.5.1.6 体制」の基本方針を適用する。

備考

10.5.2.7 手順等
10.5.2.7 手 順 等
火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，
火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，
体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施す
体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練並びに火災防護対策を実施す
るために必要な手順について定める。また，重大事故等対処施設を火災から防るために必要な手順について定める。また，重大事故等対処施設を火災から防護するため，火災区域及び火災区画を考慮した火災の発生防止，火災の早期感護するため，火災区域及び火災区画を考慮した火災の発生防止，火災の早期感
知及び消火のそれぞれの深層防護の概念に基づく火災防護対策等について定知及び消火のそれぞれの深層防護の概念に基づく火災防護対策等について定める。
める。
このうち，火災防護対策を実施するために必要な手順の主なものを以下に示
このうち，火災防護対策を実施するために必要な手順の主なものを以下に示す。
す。
(1) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順を整備し，操 (1) 火災が発生していない平常時の対応においては，以下の手順を整備し，操
作を行う。
作を行う。
a. 中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災
ａ．中央制御室内の巡視点検によって，火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。
感知設備に異常がないことを火災受信機盤で確認する。
b. 消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場のｂ．消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場の制御盤の警報を確認するとともに，消火設備が故障している場合には，早制御盤の警報を確認するとともに，消火設備が故障している場合には，早期に必要な補修を行う。
期に必要な補修を行う。
(2) 消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。
a. 火災感知器が作動した場合は，火災区域又は火災区画からの退避警報及び自動消火設備の作動状況を確認する。
b. 自動消火設備の作動後は，消火状況の確認，プラント運転状況の確認等を行う。

(2) 消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。
ａ．火災感知器が作動した場合は，火災区域又は火災区画からの退避警報及び自動消火設備の作動状況を確認する。

(3) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区域又は火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。
a. 火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，初期消火活動を行う。
b. 消火が困難な場合は，職員の退避を確認後，固定式消火設備を手動操作により作動させ，作動状況の確認，消火状況の確認，プラント運転状況の(3) 消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設置する火災区域又はｂ．自動消火設備の作動後は，消火状況の確認，プラント運転状況の確認等を行う。

火災区画における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。
ａ．火災感知器が作動し，火災を確認した場合は，初期消火活動を行う。
ｂ．消火が困難な場合は，職員の退避を確認後，固定式消火設備を手動操作により作動させ，作動状況の確認，消火状況の確認，プラント運転状況の36／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）
確認等を行う。

変更（案）

備考

確認等を行う。

(4) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整 (4) 原子炉格納容器内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し，操作を行う。
備し，操作を行う。
a. 原子炉格納容器内の火災の早期感知及び消火を図るために，低温停止中，
ａ．原子炉格納容器内の火災の早期感知及び消火を図るために，低温停止中，起動中の火災発生に対する消火戦略を整備し，訓練を実施する。
起動中の火災発生に対する消火戦略を整備し，訓練を実施する。
b. 起動中の原子炉格納容器内の火災感知器が発報した場合には，プラント
ｂ．起動中の原子炉格納容器内の火災感知器が発報した場合には，プラントを停止するとともに，消火戦略に基づき原子炉格納容器内への進入の可否を停止するとともに，消火戦略に基づき原子炉格納容器内への進入の可否を判断し，消火活動を行う。なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素を判断し，消火活動を行う。なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素 記載の適正化（ガス削除）
ガス置換完了までの間で原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，火置換完了までの間で原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，火災に災による延焼防止の観点から窒素ガス封入作業を継続し，原子炉格納容器
よる延焼防止の観点から，窒素封入開始後，約 1.5 時間を目安に窒素封入 NRA コメント反映
内の等価火災時間が経過した後に開放し現場確認を行う。
作業の継続による窒息消火又は窒素封入作業を中止し，早期の消火活動を実施する。
(5) 中央制御室内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備し， (5) 中央制御室内における火災発生時の対応においては，以下の手順を整備操作を行う。
し，操作を行う。
a. 火災感知器，高感度煙検出設備により火災を感知し，火災を確認した場
ａ．火災感知器，高感度煙感知器により火災を感知し，火災を確認した場合
合は，常駐する運転員により制御盤内では二酸化炭素消火，それ以外ではは，常駐する運転員により制御盤内では二酸化炭素消火器，それ以外では 記載の適正化
消火器を用いた初期消火活動，プラント運転状況の確認等を行う。
粉末消火器を用いた初期消火活動，プラント運転状況の確認等を行う。
b. 煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災発生時の煙を排気す
ｂ．煙の充満により運転操作に支障がある場合は，火災発生時の煙を排気するため，排煙設備を起動する。
るため，排煙設備を起動する。
(6) 水素濃度検出器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認，換気設備の追加起動等を実施す
る手順を整備し，操作を行う。

(6) 水素濃度検出器を設置する火災区域又は火災区画における水素濃度上昇時の対応として，換気設備の運転状態の確認，換気設備の追加起動等を実施する手順を整備し，操作を行う。

(7) 火災発生時の消火戦略を整備し，訓練を実施する。

(7) 火災発生時の消火戦略を整備し，訓練を実施する。

(8) 可燃物の持込み状況，防火扉の状態，火災の原因となり得る，過熱や引火 (8) 可燃物の持込み状況，防火扉の状態，火災の原因となり得る過熱や引火性性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，防火監視を実施する。
液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，防火監視を実施する。
(9) 火気作業における火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，これを実施する。火気作業管
理手順には，以下を含める。
a. 火気作業における作業体制
b. 火気作業前の確認事項
c. 火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人の配置等）
d. 火気作業後の確認事項（残り火の確認等）(9) 火気作業における火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，これを実施する。火気作業管
理手順には，以下を含める。
ａ．火気作業における作業体制
ｂ．火気作業前の確認事項
ｃ．火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人の配置等）
ｄ．火気作業後の確認事項（残り火の確認等）
37／38

柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所

基本設計比較表

【対象項目：

第４１条】：前回提出版からの変更点

先行プラント記載例（柏崎）（11 月 6 日時点）
e. 安全上重要と判断された区域における火気作業の管理
f. 火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等）
g. 仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限
h. 火気作業に関する教育

変更（案）

備考

ｅ．安全上重要と判断された区域における火気作業の管理
ｆ．火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等）
ｇ．仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限
ｈ．火気作業に関する教育(10)火災防護設備は，その機能を維持するため，保守計画に基づき適切に保守 (10) 火災防護設備は，その機能を維持するため，保守計画に基づき適切に保守管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。
管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。
(11)発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対 (11) 発電用原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される重大事故等対処施設を火災から防護することを目的として，以下のとおり教育・訓練を定処施設を火災から防護することを目的として，以下のとおり教育・訓練を定め，これを実施する。
め，これを実施する。
a. 防火・防災管理者及びその代行者は，消防機関が行う講習会及び研修会
ａ．防火・防災管理者及びその代行者は，消防機関が行う講習会及び研修会等に参加する。
等に参加する。
b. 自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓ｂ．自衛消防隊に係る訓練として総合消防訓練，初期対応訓練，火災対応訓練等を定める。
練等を定める。
c. 所員に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火を考慮し，火災防ｃ．所員に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火を考慮し，火災防護関連法令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃物及び火気作護関連法令・規程類等，火災発生時における対応手順，可燃物及び火気作業に関する運営管理，危険物（液体，気体）の漏えい・流出時の措置に関業に関する運営管理，危険物（液体，気体）の漏えい・流出時の措置に関する教育を行うことを定める。
する教育を行うことを定める。

38／38