様式２２

質疑応答書
工事名：新市立島田市民病院建設工事
工事場所：島田市野田1200番地の5
質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1

現場説明書

現地確認について発注者による現場説明会は実施しません。
既存建屋及び敷地内での調査については、一般の市民の立ち入りが可
能な共用部分の調査は可としますが、病棟部分等は不可とします。また、
運営中の病院施設であるため、患者さんへの迷惑、診療への支障が無い
現場説明会は開催しないと記載されていますが、改修部分など現地を確様注意してください。また、写真撮影等を行う場合は患者さんのプライバ
認しないと適切な見積ができないと判断します。個別の現場確認会を実
シー及びマナーに十分配慮してください。
施していただけますか。（同様の質問複数あり）
なお、来院時には入札公告１－３記載の病院建設推進課に電話にて前日までに事前連絡を行い、調査終了時にも電話にて病院建設推進課にご一報ください。
発注者側の立会いも行いません。

2

入札公告
1-4

工事期間について月日の記載のある工事着手、新病院完成、既存棟・改修・解体・撤去・外構工事完了を遵守する前提で、例えば解体工事の着手時期を提案する 提案することは可能です。
ことはよいでしょうか3

入札公告 個別事項 1-6-2
施工者決定のフロー

質疑追加提出を願いします。

設計図書に関する質疑のみを追加で受け付けます。
期間は10月23日（月）から10月27日（金）までの午前９時から午後５時までとし、回答は11月6日（月）に市立島田市民病院ウェブサイトにて回答しま
質疑期間が、10/10見積資料受領日から10/16提出日まで実質5日しかあす。
りません。建物規模及び設計内容もボリュームが大きいため、再度質疑提
なお、①ＶＥ提案に関する質疑、②9月29日と10月23日の質問の回答で出の機会を設定していただけないでしょうか。（同様の質問複数あり）
既に回答済みとなる質疑、③前２回の回答に対する再質疑は受け付けません。
今回の質疑期間の追加に伴う全体スケジュールの変更はありません。

4

入札公告 個別事項 1-6-2
施工者決定のフロー

ＶＥ提案書提出日延長をお願いします。

ＶＥ検討期間が、10/10見積資料受領日から11/8提出日まで実質22日しかありません。建物規模及び設計内容もボリュームが大きいため、提出日 ＶＥ提案書の提出期限について、提出期限の延長は行いません。
の3週間程度の延長をお願いします。

5

入札公告 個別事項 1-8-2
イ 配置予定技術者の能力

配置予定技術者が、同種工事の他に公共の病院での病院使用中工事の入札公告・個別事項１－５⑴ア⑤の要件を満たす工事の施工実績のみを病院使用中工事の施工実績 施工実績を有する場合（同種工事と同規模ではない）、評価して頂けるで評価の対象とします。
しょうか。

6

入札公告 個別事項 1-8-2
エ 技術提案、及び、入札公告 個別事 既存建物と新築建物の重ね 技術提案及び見積の仮設計画検討のために、既存建物と新築建物との項 1-6-2
図をデータで下さい。
位置関係のわかる図面が必要です。データでいただけないでしょうか。
施工者決定のフロー

設計図書のＰＤＦデータを活用してください。

7

入札公告
1-10-⑮

工事費内訳書入札時に提出する工事費内訳書は様式26のみです。ただし、入札価格
工事費内訳書は様式２６のみとし、内訳明細書は不要と考えてよろしいで が調査基準価格を下回った場合は、その調査のために入札後に詳細なしょうか。
内訳書の提出を求めます。
また、内訳書は工事請負契約後に必要となります。

8

入札公告
1-10-⑮

工事費内訳書様式２６の指定項目に該当しにくい項目は任意に追加してよろしいでしょう
指定項目以外の項目の追加は認めません。
か。
事例の場合は建築工事の既存病院解体工事に含めてください。
（例）電気設備工事：既存病院解体工事 など
1／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

VE提案内訳書についてお見込みの通りです。
様式3には、VEを包括的に記載し、VE提案内訳書にはそれに含まれる複ＶＥ提案は１枚につき１提案とし、額の多い順に10提案まで提出することが数の項目を記載すると理解してよいでしょうかできます。またＶＥ提案内訳書は各提案ごとに作成し、提出してください。

10

入札公告
1-7-1（4）ア（ｴ）VE提案内訳書について

上記の場合、VE提案内訳書の項目毎にVEを採否されると理解してよい
でしょうか

11

入札公告
1-7-2

ＶＥ対象項目について（仮設計画）

新病院建設に係る現駐車場は、Ｈ30.4～Ｈ33.8まで不使用となっていま
ＳＴＥＰ②の仮囲範囲はＳＴＥＰ③以後の範囲と同じとしてください。STEP２す（Ｈ29.7.5ホームページ掲載）。ＳＴＥＰ②の仮囲範囲はＳＴＥＰ③以後のにおける敷地南東側の範囲については、協議の上決定します。
範囲と同じとしてよいでしょうか。

12

入札公告
1-8-1(3)ア（ｻ）

技術資料の様式について

様式１―３ はＡ４ としてよいでしょうか

13

入札公告
1-8-2（1）（ｵ）

全体工程表について

クリティカルパスの各工程に主要資機材の概算数量を記入とありますが、 杭（本数、重機台数）、山留（枚数、重機台数）、土工事（土量㎥）、鉄骨
資機材名の指示がありましたらご教示ください。
（ピース数）、外壁（外装材㎡）、耐火被覆（㎡）等記載願います。

14

入札公告
1-8-2(1)ア

企業の施工能力について完成した施工実績の期日につきまして、技術資料提出時に完成が確認で 技術資料の提出時において、完成が確認できる資料の添付があれば、評きる資料があれば認められると考えてよろしいでしょうか。
価の対象とします。（完成見込みは対象となりません。）

15

入札公告
1-8-2(1)イ「工事の着手から完成までの全期間従事したことが確認できる工事を評価
配置予定技術者の能力につの対象とする。」とございますが、一部の期間欠けていた場合は、評価対 評価の対象外とします。
いて象にはならないと考えてよろしいでしょうか。

16

入札公告
1-8-2(1)ウ

地元活用について

17

入札公告
1-8-2(1)ｴ(ｵ)

全体工程表記載事項において、各工程主要工事資機材の概算数量を記
工程管理に関する提案につ杭（本数、重機台数）、山留（枚数、重機台数）、土工事（土量㎥）、鉄骨
述することと記載がありますが、想定されている主要工事資機材名を具体
いて（ピース数）、外壁（外装材㎡）、耐火被覆（㎡）等記載願います。
的にご教授願います。

18

入札公告
1-8-2（1）エ技術提案(ｲ)(ｳ)

公開資料に昨年実施の交通量調査結果データがありますが、車両のみの調査のため歩行者・自転車等の状況も含めて再度詳細に調査を実施
提案のため現状病院周辺交
発注者としての指示は行いませんので、企業の責任においてご判断くだすることは可能でしょうか。調査実施に当たっては、実施計画作成の上病通量調査実施について
さい。
院運営に支障を生じないようにいたします。（道路使用許可申請も行いま
す。）

19

入札公告
1-9-2

プレゼンテーション・ヒヤリン
一般市民等がリアルタイムに視聴できる公開形式でしょうか。
グについて

プレゼンテーション・ヒアリングは非公開とします。

20

入札公告
1-9-2

プレゼンテーション・ヒヤリン 現場代理人と監理技術者を別々に配置したい場合、その両者共出席必グについて須でしょうか。

入札公告・個別事項に記載のとおり、現場代理人、監理技術者の出席は必須とします。

21

入札公告
1-9-2（1）

プレゼンテーション・ヒアリン
グについて

9

入札公告
1-7-1（4）ア（ｴ）

資材、物品調達とございますが、現場事務員、警備員等人的サービスも含まれると考えてよろしいでしょうか。

様式3のVE提案書に記載の提案ごとにVE提案の採否を行います。
一つの大項目の中に、小項目が５項目があった場合、小項目（５項目）ごとではなく、大項目一つにおいてのみ評価します。つまり、小項目（５項目）のうち、１項目でも不採用の場合は大項目が不採用となります。

Ａ４で提出いただいても構いません。

現場事務員、警備員等の直接雇用は地元活用には含めません。ただし、島田市内の事業者への委託については可とします。

会場の部屋の大きさ（〇ｍ×△ｍ）や席・機器類の配置について、具体的なプレゼンテーション・ヒアリングの時間・場所を,通知いただく際に併せて 概要については、通知の際に可能な範囲でお知らせします。
御提示いただけますでしょうか。

2／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

22

入札公告
1-9-2（2）ア

プレゼンテーション・ヒアリン
グについて

プレゼンテーションの際に「プレゼンテーションに使用する資料は技術提案を基本とし・・・」との記載がありますが、これはプロジェクターにて表示すお見込みの通りです。
る場合においても技術資料以外のものは認めない、ということでよろしいで
しょうか。

23

入札公告
1-9-2（2）イ

プレゼンテーションについて

プレゼンテーション時に持参する記憶媒体はCDのみとされておりますが、 パソコンの持参は認めますが、プレゼンテーション時に使用するパソコン
非常時を想定してパソコンを持参することを許可いただけないでしょうか。 は原則として発注者が用意したものとします。

24

入札公告
1-9-2（2）イ

プレゼンテーションについて

データ形式のパワーポイントのバージョン及びプロジェクターの機種について教えてください。

25

入札公告
1-9-5

評価内容の担保について

１－９－１⑴企業の施工能力のうち現場管理体制、⑵監理技術者の資格減額の算出式のαは「1-9-1（4）技術提案」のみが対象と考えてよいでしょ及び監理技術者の施工経験、 ⑶地元活用の地元調達率及び注意事項
うか遵守手法、⑷技術提案の各提案が対象となります。

26

入札公告
2-9（4）

島田市建設工事請負契約約 第26条のいわゆる物価スライド条項は本件に適用されるとしてよいでしょう 島田市建設工事請負契約約款第26条の規定は有効です。また、予算上款についてかの制約はありますが、必要な協議に応じます。

27

入札公告
2-9-（4）-キ

ＶＥ提案により各社入札価格が下がることが予想されますが、低入札調査 低入札調査基準価格は、当初の予定価格から算定したものとします。
基準価格は当初の予定価格から算出されたものが基準となるのか、又は なお、ＶＥ提案により入札価格が下がることが予想されるため、低入札価
低入札調査基準価格についＶＥ提案が反映された金額が基準となるのでしょうか。御教示お願いしま 格調査に該当した場合には、工事費内訳書には採用されたＶＥ提案によてす。
る減額分が比較できるよう記載をお願いします。（ＶＥ提案による減額分を考慮した上での調査とします。）

28

入札公告
様式26

工事費内訳書について

29

入札公告に関する補足説明【補助内容③】

総合建設業者の下請につい 総合建設業者とは建築一式、土木一式の許可を持つ市内の会社としてよお見込みの通りです。
ていでしょうか。

30

入札公告に関する補足説明【補助内容③】

総合建設業者の下請につい 市内会社が下請として市外会社とJVを組む場合、市内会社のJV比率にて応じた工事金額は地元貢献率に算定できますか下請とする共同企業体の出資比率のうち、市内業者分のみを地元調達率の算入対象とします。
ただし、市内業者のうち下請階層の最上位の契約額のみを算入可能とします。

当該会計年度における支払限度額とありますが、支払限度額をご教授ください。

支払限度額は契約金額と提案工程に基づく出来高に応じて算定します。
なお、基本設計に基づき建設工事に係る継続費を予算計上しておりますが、各年度の年割額としてはH30年度2,236,000千円、H31年度4,823,000
千円、H32年度10,763,000千円、H33年度1,259,000千円、H34年度
627,000千円を見込んでいます。（この金額には工事監理料を含んでいます。）
継続費については、将来設計変更があった場合においても予算の変更は考えておりません。

31

32

入札公告書(個別事項) P21～22
現場説明書 Ｐ２

技術資料様式

前払金、中間前金払

質問の内容

回答

パワーポイントのバージョンは2010です。
プロジェクターの機種は、EPSON EB-G5350（またはEB-W28、X18）の使用を想定しています。
接続ケーブルは、Ｄ-sub15ピンです。

電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要ですが、紙入札方式により提出する場合には押印が必要となります。

押印は必要でしょうか

各A3サイズの様式については、ワードにてデータ提供いただいております
技術資料様式1-2、1-4-②、
作成時のデータ形式は問いませんが、提出物のデータ形式は入札公告
が、提出はPDFであるため、作成においてはワード以外のデータでの作成
1-5、2-1、2-2等A3様式につ書に記載のデータ形式とします。
とさせていただいてよろしいでしょうか。また、各様式下部欄外に記載の注いて各様式下部欄外の記載については、削除しても構いません。
1）、2）については提出物では削除してもよろしいでしょうか。
3／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）33

VE提案様式

質問の要旨

質問の内容

VE提案様式3について

各A3サイズの様式については、ワードにてデータ提供いただいております
作成時のデータ形式は問いませんが、提出物のデータ形式は入札公告
が、提出はPDFであるため、作成においてはワード以外のデータでの作成書に記載のデータ形式とします。
とさせていただいてよろしいでしょうか。また、各様式下部欄外に記載の注
各様式下部欄外の記載については、削除しても構いません。
1）、2）については提出物では削除してもよろしいでしょうか。
発注者主催の式典は、新病院開院セレモニー、グランドオープンセレモ
ニーを想定しています。
各種式典の開催予定はございますでしょうか。ございましたら、想定人数、 起工式は行いません。（受注者主催の安全祈願祭程度を想定しています
費用負担と併せてご教授願います。
ので、見積にて見込んでください。）
想定人数については現時点では具体的な検討はしておりません。400床
から500床規模の公立病院における一般的な規模を想定してください。

34

その他

式典について35

その他

提案書等作成において、配置図のＣＡＤデータを利用したいのですが、配置図ＣＡＤデータについて 送付をお願いできますでしょうか。

36
37
38

39

40
41

各設計図書
現場説明書p.4
その他の事項4
現場説明書p.4
その他の事項4
現場説明書P.5
その他の事項６ (9)現場説明書p.5
その他の事項6（19）
現場説明書p.6
その他の事項10

回答

図面CADデータについて
駐車場用地について

設計図書のＰＤＦデータを活用してください。

技術提案書作成及び積算用仮設計画のため、設計図書CADデータの提供をお願いできないでしょうか。
設計図書のＰＤＦデータを活用してください。
提供希望図面：A-005、006、019～041、325～328、R-013～014、C-027～032、S-22～45、S-078,081～082、102～104、206～212、304
工事関係者の通勤車両の駐車場として、近隣の市有地を借用することは原則不可とします。数台程度であれば協議に応じます。
可能でしょうか。

残土仮置き用地について

掘削土の仮置き場として、近隣の市有地を借用することは可能でしょうか。 原則不可とします。

土壌調査について

土壌汚染対策法に伴う土壌汚染調査は別途であり、実施済みです。調査
土壌調査は別途工事と考えてよろしいでしょうか。本工事であれば調査方 結果については基準値以下です。既存病院下部については解体時に別法、調査範囲など具体的な仕様をご指示ください。
途調査します。 原則として工期変更は考えておりません。汚染が確認された場合の処分費用負担は別途協議とします。

歩行者用仮設通路について
図面CADデータについて

42

工事費内訳書工事ステップ図（１）（２）

指定科目に含む範囲

43

工事費内訳書P.125細目別内訳
S-201

既存浄化槽解体工事

新病院の仮使用中、エントランスまでの歩行者用仮設通路（屋根付き）を 提案下さい。来院者及び関係者の安全を確保し、病院運営に支障が無い
確保するとありますが、変更の提案をしてもよいでしょうか。
ようお願いします。
仮設計画を行うためにVE、技術提案の検討時にCADデータを貸与いた
設計図書のＰＤＦデータを活用してください。
だけないでしょうか。
工事費内訳書の建築工事の下位の指定科目に於いて、それぞれの科目に含む範囲が不明です。科目名は、工事ステップ図の各STEPの注釈に対応するもとと考え、下記の通りと判断しますが宜しいですか。
インフラ切廻し工事：STEP②の№４関連浄化槽新設工事：STEP②の№５関連
既設浄化槽解体工事：STEP③全般
新棟建設工事：STEP④全般
お見込みの通りです。
既存救急センター改修工事：STEP⑤№10関連
既存健診センター改修工事：STEP⑤№11関連
既存病院解体工事：STEP⑤№9・№12関連
外構整備工事：STEP⑥全般※解体や外構は、各STEPに計上

基礎杭解体 杭ф500 L=32m 28本と基礎杭解体 杭ф500 L=36m 28本とありますが、解体図面一式の中に杭 意匠別紙3を参照ください。
の図面が見当たりません。杭の図面を御提示願います。
4／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）44

工事費内訳書P.98細目別内訳
S-201

45

参考数量書

46

参考数量書

47

参考数量書P-173

48

参考数量書P-181

49

参考数量書P-189

50

参考数量書P-189

51

参考数量書P-189
A-175

52

参考数量書P-304

53

参考数量書P563

54

参考数量書P693

55

参考数量書P693

56

参考数量書P693

57

参考数量書P693

58

参考数量書P693

59

参考数量書P-89

60

設計図書

61

設計図書

質問の要旨

質問の内容

回答

コンクリート内訳において、FC-27Nのみです。機械基礎及びかさ上げ
既存浄化槽新築 コンクリー（コーナーほか）のコンクリートについても、すべてFC-27Nと考えてよろし お見込みの通りです。
ト工事
いでしょうか。
入札における参考数量書の取扱いが不明です。参考数量書の項目及び数量は、あくまで参考とし、入札金額は、参考数量書以外の見積図書によ お見込みの通りです。
参考数量書の取扱いについる、各入札参加者独自の積算に基づくものと判断いたしますが、宜しいで ただし、参考数量書は設計変更が生じた場合、請負金額の変更にあたってすか。
て受注者と協議する根拠資料となります。
電気設備工事他設備工事の参考数量にて、ケーブル・電線管・保温塗装
参考数量書の細々目別内訳 工事・スプリンクラー配管類等が一式となっていて数量が不明となってい追加資料の別紙明細を参照してください。
についてます。細々目別内訳を頂けませんか。
参考数量書 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 外部 押出成形ｾﾒﾝﾄ板張り 縦張り ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈ
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ
立面図、外部材料表を参照してください。
ﾙ 6項目が同じ項目で、摘要欄にﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙの種類の記入がありませいてん。 御指示下さい。
参考数量書 ﾀｲﾙ工事 外部で役物ﾀｲﾙの記入がありませんが、使用場所
外壁ﾀｲﾙにつてお見込みの通りです。但し、外構にはございます。
なしと解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。
参考数量書 金属 外部に計上されている、接続庇 2項目の設置場所が不接続庇についてメインエントランスと時間外玄関です。
明です。御指示下さい。
参考数量書 金属 外部に計上されている、ｽﾗﾌﾞ小口金物 ｱﾙﾐ B-2 ﾌﾞﾗｯｸ
矩計図に図示がございます。マットシルバーとしてください。
ｽﾗﾌﾞ小口金物について
Ｉ-75*150 取付金物共が部分詳細図には見当りません。 設置場所を御指（スラブ先端）示下さい。
参考数量書 金属 外部に計上されている、壁ｾﾒﾝﾄ板足元見切 ｱﾙﾐ既製
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 足
矩計図（2）に図示がございます。
品 B-2 ﾌﾞﾗｯｸ L-75*75*4が、部分詳細図(10) 押出成形ｾﾒﾝﾄ板詳細図に
元見切について（アスロック下端）は見当りません。設置場所を御指示下さい。
参考数量書 ﾕﾆｯﾄ及びその他 外部に計上されている、垂直式救助袋 2 平面詳細図を参照してください。
垂直式救助袋について
項目の設置場所を御指示下さい。
2,3F東側バルコニーです。
医用接地設備において参考数量書P563のアイソレーショントランス31面
アイソレーショントランスの工アイソレーショントランス31面は建築工事に含まれます。アイソレーショント
は、別途医療機器工事との解釈で宜しいでしょうか。
事区分についてランス31面への医用接地線の接続は電気設備工事とします。
浄化槽新設の小口径桝につ 参考数量書には小口径桝４個の記載がありますが、図面の記載箇所が不 図番P-126、P-135の、GT-1：グリストラップ、GT-2：グリストラップの前後にいて明です。該当図面を御指示下さい。
各2個×4個を追加します。
参考数量書には小口径桝４個の記載がありますが、図面の記載箇所が不浄化槽新設の小口径桝につ
図番P-126、P-135の、GT-1：グリストラップ、GT-2：グリストラップの前後に明です。該当図面を御指示下さい。
いて各2個×4個を追加します。
浄化槽新設の小口径桝につ 参考数量書には小口径桝４個の記載がありますが、図面の記載箇所が不 図番P-126、P-135の、GT-1：グリストラップ、GT-2：グリストラップの前後にいて明です。該当図面をご指示下さい。
各2個×4個を追加します。
浄化槽新設の小口径桝につ 参考数量書には小口径桝４個の記載がありますが、図面の記載箇所が不 図番P-126、P-135の、GT-1：グリストラップ、GT-2：グリストラップの前後にいて明です。該当図面を御指示下さい。
各2個×4個を追加します。
浄化槽新設の小口径桝につ 参考数量書には小口径桝４個の記載がありますが、図面の記載箇所が不 図番P-126、P-135の、GT-1：グリストラップ、GT-2：グリストラップの前後にいて明です。該当図面をご指示ください。
各2個×4個を追加します。
参考数量書で計上されている ｲﾝﾌﾗ切り回し工事 建築工事 解体工事に
ｲﾝﾌﾗ切り回し工事について
K002、K003です。
関する図面が見当たりませせん。 御指示下さい。
配付された設計図書のうち、参考数量書はあくまで参考数量であり、設計 お見込みの通りです。
参考数量書について書ではなく契約図書には含まないと解釈して宜しいでしょうか。
ただし、参考数量書は設計変更が生じた場合、請負金額の変更にあたって受注者と協議する根拠資料となります。
参考数量書がＰＤＦですがエクセルデータで配付していただけますか。
参考数量書について
参考数量書であるため、配布はしません。
5／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

62

数量書

数量書の扱いについてご提示いただいた数量書を基にしてよろしいでしょうか。その場合実施の 提示した参考数量書は、予定価格を算出するための根拠資料です。数量段階で項目及び数量に違いがあった場合は、追加変更の対象となると考 は入札参加者の責任により算出してください。数量に疑義が生じた場合はえてよろしいでしょうか。
契約締結後協議の上決定します。

63

建築工事特記仕様書
2/61 第2 仕様 3

使用約款の特定について（2）島田市建設工事請負契約約款は、島田市のホームページに御座いま
島田市のウェブサイトに平成29年10月１日適用の島田市建設工事請負契す、最終改正 平成29年4月1日 版の島田市建設工事請負契約約款で約約款が掲載されておりますので、そちらをご参照ください。
よろしいでしょうか。御指示下さい。

64

建築工事特記仕様書 付記-1
2設計図書等の取扱い
a

65

b

66

3別契約の関連工事
abcd

67

5設計変更
b

68

69

6建物経年調査ab9外壁防水の瑕疵担保期間

設計図書に書かれない、工事の進め方や仮設については施工者としての設計図書に記載されていな 経験と実績に基づき積算いたしますが、下地の材質や補強方法等、設計 一般的な下地の材質及び補強方法については本工事に含むものとしまい仕様について図書に記載されていない仕様については、判断つきかねますので、追加 す。特殊な材質及び工法の場合は協議します。
項目がある場合は、協議させていただきたくお願い致します。
施工図（「生産設計」）とは「設計図書情報では詳細図が作成できない場
施工図（生産設計）の定義に 合に、設計者が施工者と共に施工図を基に設計内容を検討し決定するこ
お見込みの通りです。
ついてと」ではなく、「施工者が設計図書に基づき作成する工事のための詳細図（施工図）を作成すること」と解釈してよろしいでしょうか。ご指示下さい
別契約の関連工事としては、休日診療所改修工事（H33.4～7月）、防火別途工事との施工工程調整
別契約の関連工事、発注者発注機器の工事及び搬入に関して、工程を 水槽撤去工事（H33～H34）、道路拡幅工事（H33～H34）となります。
及び施工への影響を想定す
御指示下さい。
なお、発注者発注機器の工事及び搬入に関しては、H32年頃を予定してる為おりますが詳細は未定です。
増減内訳書における工事単価は、工事請負契約時の工事単価とするとご
公共工事積算基準に基づき、設計変更における工事費積算に用いる単
ざいますが増加部分については、変更時に再調達を行うことになりますの
価及び価格は当初設計における工事費積算時の単価及び価格としま
で、変更時の時価によるものとしていただけないでしょうか。
す。ただし、新たに種目が追加された場合の単価及び価格は、変更の時根拠として建設業法第１９条の３ （不当に低い請負代金の禁止）に抵触
期により総括監督員が指示し、又は承諾した時点の単価及び価格としま
設計変更における工事単価 する事を誘発する虞がある為、国土交通省の『発注者・受注者間におけるす。
について
建設業法令遵守ガイドライン』に準拠するものです。
また、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価また、当該、特記仕様の記載に関わらず、「特別な要因により工期内に主格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めたときは、島要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金
田市建設工事請負契約約款第26条第6項の規定によることとなります。ま額が不適当となったとき」請負代金額の変更を請求できる、所謂、『単品ス
た、予算上の制約はありますが、必要な協議に応じます。
ライド条項』は適用されるという解釈でよろしいでしょうか。

損耗調査の定義について損耗調査とは、瑕疵検査において通常とは異なり、建物及び部位が著しく損傷及び消耗している部分を確認し是正することです。目視確認により協『「損耗調査」について、適用される対象や代表的な基準値を例示くださ議します。基準値はありません。瑕疵担保の期間内、１年目及び２年目のい。なお明らかに異常な損耗が発見された場合、その原因特定や処置の２回行います。その他、受注者の判断において行います。原因特定や処決定については発注者、設計者、施工者が協議し合意の上決定するとし置の決定については、発注者、設計者、施工者による協議の場を設け、てよろしいでしょうか。御指示下さい。
法令及び島田市建設工事請負契約約款に基づき、適切に処理することとなります。

劣化、不可抗力における責任分担について「瑕疵に起因する漏水について施工者が無償で補償する」としています
が、漏水原因が瑕疵に起因するかどうか、施工者が負担すべき瑕疵比率はどの程度か、に関する判断は、発注者、設計者、施工者が協議し合意
お尋ねの事項については、発注者、設計者、施工者による協議の場を設の上定めることとしてよろしいでしょうか。また、施工者が補償すべき漏水け、法令及び島田市建設工事請負契約約款に基づき、適切に処理する損害の範囲が明確でありません。漏水により建物や備品に損害が生じたこととなります。
場合、原因及び補償負担者・金額については都度、発注者、設計者、施工者が協議し合意の上定めることとしてよろしいでしょうか。御指示下さ
い。

6／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）70

16施工条件a1)

71

17施工中の安全確保
b14、1572

建築工事特記仕様書

73

質問の要旨

質問の内容

回答

協定を結んでいる事項は現時点ではありませんが、近隣住民とは計画策
定段階から説明や話し合いを行っています。
近隣住民からは施工中の安全管理、騒音、振動、粉塵等への配慮を求められています。
「受注者の責任において処理する」範囲は、「請負者が近隣等からの苦情 施工中の苦情処理等については、原則として監督員と十分協議の上、受の受付窓口となって、その内容に応じて起因対象を特定した上で、起因 注者の責任において適正に処理して下さい。また損害賠償の責任範囲に者に連絡すること」とし、受注者における損害賠償の責任範囲は、工事に ついても、工事に起因するものを対象とし、監督員と十分協議の上、受注起因する事象が対象であり、建物そのものに起因する、日照、ビル風、電 者の責任において処理してください。
波障害等は受注者の損害賠償の対象外と考えてよろしいでしょうか。御指 工事を起因としないものについても、情報の提供があり次第速やかに監督
示下さい。
員へ報告をおこなってください。

近隣協定の有無及び内容に 現時点で適用となる近隣協定がございますでしょうか。またございました
ついてら、その制約条件を御指示下さい。

ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞの種類についてｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞの種類について､､建築工事特記仕様書24/61に｢金属ｶﾞﾗｽ(外部):変性ｼﾘｺﾝ系｣とありますが､2成分形変性ｼﾘｺｰﾝ系と考えてよ お見込みの通りです。
ろしいですか(外部･内部共)｡

建築工事特記仕様書 17/61

鉄骨工事

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事監理指針 に準ずる
施工管理技術者を適用すると記載ありますが、具体的な資格名をお示し
建築高力ボルト接合管理技術者、建築鉄骨超音波検査技術者、下さい。
建築鉄骨製品検査技術者、鉄骨工事管理責任者

74

建築工事特記仕様書 59/61
追加特記仕様書75

建築工事特記仕様書 P.9

76

建築工事特記仕様書 P.9

77

建築工事特記仕様書
3/61

遠隔地からの建設資材調達
遠隔地とは、海外と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
お見込みの通りです。
について
3 土工事の2 建設発生土の処理に、近隣の受入先へ搬出する他に、“場建設発生土の場内指定場所 内指定場所に敷き均し”という指示もありますが、この場合の指定場所と規 場内指定場所はございません。近隣受入れ先へ搬出としてください。
模を御指示下さい。
4 地業工事の2 地盤の載荷試験について、平板載荷試験の部分に適用
地盤の載荷試験の○がありますが、2 地盤の載荷試験そのものにはついていませんので、 お見込みの通りです。
今回は対象外と解釈してよろしいでしょうか。
金属類が引渡しとありますが、解体工事で発生する鉄骨・鉄筋のスクラッ
発生材処理について
プは受注者の自由処分は不可で、発注者に引渡さなければならないと考 自由処分としてください。
えてよろしいでしょうか。

78

建築工事特記仕様書
A-29

ｱﾙﾐ製建具の性能等級について､建築工事特記仕様書36/61で｢B種:Sｱﾙﾐ製建具の性能等級につ5･A-3･W-4｣とあります｡高さ31mを超える建物ですが､記載の通りと考えて S-5、A-4、W-5としてください。
いてよろしいですか｡

79

建築工事特記仕様書
特記仕様書 付記-1

ﾓｯｸｱｯﾌﾟの範囲について

80

特記仕様書付記－１
A-134

81

特記付記1

モックアップについて

ﾓｯｸｱｯﾌﾟの有無･範囲について､建築工事特記仕様書36/61で建具見本
カーテンウォールのモックアップ作成をお願いします。
の製作を行わないとありますが､特記仕様書 付記-1ではﾓｯｸｱｯﾌﾟ製作範
半スパン分2層を想定してください。
囲:ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ他とあります｡ﾓｯｸｱｯﾌﾟの範囲をご指示下さい｡
特記仕様書付記－１において、モックアップ作成範囲にカーテンウォール
他とありますが、下記について御指示下さい。
①作成範囲・作成寸法
カーテンウォールのモックアップ作成をお願いします。
②モックアップの作成位置（例：足場に施工等々）
半スパン分2層を想定してください。
④他とありますが、カーテンウォールに必要な範囲御指示下さい。

ﾓｯｸｱｯﾌﾟの作成範囲について､特記仕様書 付記-1 1章.項目13.施工図
ﾓｯｸｱｯﾌﾟの作成範囲につい 等において､c.ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成範囲(ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ他)の指示があります｡ﾓｯｸてｱｯﾌﾟの範囲を御指示下さい｡

7／179

カーテンウォールのモックアップ作成をお願いします。
半スパン分2層を想定してください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

特記仕様書 付記-1 ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成範囲について､ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ他とありま
すが､ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成箇所数及び付記-2のｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事-ﾓｯｸｱｯﾌﾟｻﾝﾌﾟ
カーテンウォールのモックアップ作成をお願いします。
ﾓｯｸｱｯﾌﾟ作成範囲について ﾙの作成するが共に該当なし(□)となっています｡ﾓｯｸｱｯﾌﾟは不要と考えて
半スパン分2層を想定してください。
宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

82

A-00

83

建築工事特記仕様書（建築工事）
参考図各山留計画図

各山留計画について

84

建築工事特記仕様書（建築工事）
参考図各山留計画図

各山留計画について85

建築工事特記仕様書34/61

天井補強について

天井ﾌﾄｺﾛがH1500以上の場合の補強方法をご指示下さい｡
又､ﾌﾞﾄﾞｳ棚の設置は必要でしょうか｡必要であれば部材設置範囲をご指示 標準仕様書の通りです。ブドウ棚は不要とします。
下さい｡

86

建築工事特記仕様書9/61・
参考設計書129

残土処分について

参考設計書で処分欄がありません。運搬処分としてよろしいでしょうか。ま 残土処分は運搬処分としてください。
た、残土が調査により汚染が確認された場合、処理方法・工程について協 既存病院下以外については、土壌汚染調査を実施済みです。調査結果
議いただき、費用はご精算いただけると考えてよろしいでしょうか。御指示 については基準値以下です。既存病院下については解体時に別途調査下さい。
します。汚染が確認された場合の処分費用負担は別途協議とします。

87

建築工事特記仕様書Ｐ２１
Ａ-028・029・032

88

建築工事特記仕様書Ｐ２４
Ａ-031

89

建築工事特記仕様書Ｐ３２90

建築工事特記仕様書Ｐ３４

特記仕様書では図示の山留については指定仮設とすること。また、参考
図各山留計画図では原則山留は指定仮設とする。と記載がありますが、よろしいです。また、VEとして提案は可とします。
山留計画については原則との記載により、詳細かつ最適な計画を実施
し、見積に反映させていただいてよろしいでしょうか。
山留計画については指定仮設と記載されていますが、山留壁についてはお見込みの通りです。
指定であると考え、切梁等の支保工については任意と考えてよろしいで

建築工事特記仕様書Ｐ２１ ８章コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事において、押出成形セメント板の幅が「６００・９００」とあり
低層部の幅は基本的に600幅としタイル部分、A+B B+C C+D D+E部
ますが、使い分けが不明確です。矩計図（２）で一部のパターンの図示が押出成形セメント板の幅の使分、南側立面図のJ-L通り間の着色部分、病棟の凹凸部分以外の縦長窓あり、立面図でも幅が違うような図面の表記のされ方がされていますが、積い分けについて部分等としてください。その他の寸法は立面図の通りです。病棟部分につ算できる状態ではありません。押出成形セメント板の幅６００・９００の使い
いては意匠別紙21を参照してください。
分けがわかる図面の発行をお願い致します。
地中外周廻り塗膜防水の仕様に相違があります。
地中外周廻り塗膜防水の仕 ・建築工事特記仕様書Ｐ２４ ９章防水工事 ― Ｙ－１
様について
・矩計図（１） ― Ｙ－２
Ｙ－１を正と考えて宜しいですか。

立てハゼ葺きのメーカーについてお見込みの通りです。

建築工事特記仕様書Ｐ３２ １３章屋根及びとい工事において、立てハゼ葺きのメーカーに「元旦ビューティ工業同等品」とありますが、「元旦ビュー
ティ工業同等品」では縦葺きの商品が数多くあり、程度の判断が出来ませ 庇の各詳細図を参照ください。
ん。
板厚毎に、商品名などをご指示ください。

建築工事特記仕様書Ｐ３４において、軽量鉄骨天井下地の耐震性を考慮
天井軽鉄下地の耐震性につ した補強方法が図示とありますが、意匠図では指示がなく不明です。補強
耐震天井の使用が無いため、無しとします。
いて方法及び該当範囲を御指示下さい。

8／179

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）91

92

建築工事特記仕様書Ｐ３６
A-217
建築工事特記仕様書Ｐ４３

建築工事特記仕様書Ｐ３９93

建築工事特記仕様書Ｐ４１
A-120

94

建築工事特記仕様書Ｐ４１

95

建築工事特記仕様書Ｐ４２
A-217

96

建築工事特記仕様書Ｐ５０
建築工事特記仕様書Ｐ５２
建築工事特記仕様書Ｐ５２
A-007
A-077・078
A-007・177

97

建築工事特記仕様書Ｐ５１

質問の要旨

カーテンウォールの仕様の相違について鍵箱の数量について

質問の内容
カーテンウォールの仕様の相違があります。
・建築工事特記仕様書Ｐ３６ ― Ｂ－１ マットシルバー
・建具詳細図（１） ― マットシルバー
・建築工事特記仕様書Ｐ４３ ― Ｂ－２種ブラック系
マットシルバーを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

建築工事特記仕様書１６章建具工事において、１１鍵に鍵箱の指示がありますが、設置数及び同等メーカー・品番が不明です。設置数及び同等
２４０組用６箇所とします。
メーカー・品番を御指示下さい。
中等品としてください。

アルミ製の部分のガラス留め材の仕様に相違があります。
・建築工事特記仕様書Ｐ４１ ― ガスケット
アルミ建具のガラス留め材に・建具共通事項 ― シーリング
ついて
ガスケットを正と考えて宜しいですか。
アルミ建具のガラス留め材に 上記質疑において、ガスケットの仕様が不明です。御指示下さい。
ついてＡＣＷ－１の性能の相違があります。
・建築工事特記仕様書Ｐ４２ ― Ｗ－４・Ａ－３・Ｔ－２・Ｈ－２
ＡＣＷ－１の性能について ・建具詳細図（１） ― Ｗ－５・Ａ－４
建築工事特記仕様書Ｐ４２を正と考えて宜しいですか。
下記の同等メーカー・品番を御指示下さい。
①視覚障害者用床タイル②流し台・コンロ台・吊戸棚③水切棚
同等メーカー・品番について④ユニットバス枠⑤１床室・２床室・４床室 樹脂製ベッドガード⑥アルミルーバー（Ｂ） Ｗ５０×Ｄ１００＋Ｗ８０×Ｄ１００
黒板・ホワイトボードの有無
について

回答

シーリングを正としてください

シーリングを正としてください

S-5、A-4、W-5としてください。

①外構図及び階段詳細図参照及び部分詳細図の通り。中等品とします。
②内田洋行同等③内田洋行同等④樹脂製。カイダーベースボード同等⑤ナカ工業同等⑥アイカ同等

建築工事特記仕様書２０章ユニット及びその他工事において、８黒板、ホワイトボードが適用となっていますが、他図に見当たりません。必要な場
他図に無き場合は不要とします。
合、仕様・形状・設置数量及び同等メーカー・品番を御指示下さい。
建築工事特記仕様書Ｐ５２ ２０章ユニット及びその他工事において、２３旗竿に「※ハンドル式、※埋込式」とありますが、施工範囲が不明です。旗竿が必要な場合は、施工範囲・旗竿の本数・仕様・メーカー・品番・基礎 旗竿不要とします。
断面の詳細図の発行をお願い致します。

98

建築工事特記仕様書Ｐ５２

旗竿の施工範囲について

99

建築工事特記仕様書Ｐ５２
A-091～111

カーテンレールの使い分け
について

建築工事特記仕様書の１４カーテンレールにおいて、形式に「シングル」と「ダブル」の両方が適用となっていますが、各階天井伏図よりＢＢ部分がお見込みの通りです。
「ダブル」、それ以外を「シングル」と想定いたしますが宜しいですか。

100

建築工事特記仕様書Ｐ５２
A-091～111

カーテンレールの使い分け
について

建築工事特記仕様書の１４カーテンレールにおいて、形式に「片引き」と「引分け」の両方が適用となっていますが、各階天井伏図には図示があり BB表記の部分はW1,600以上については引分けとし、それ以外は片引きません。使い分けを御指示下さい。
とします。カーテンレールのみの部分は全て片引きとしてください。

建築工事特記仕様書Ｐ５２
A-169

天井点検口の仕様に相違があります。
・建築工事特記仕様書 ― 目地タイプ
天井点検口の仕様について ・部分詳細図（４） ― １・２階の廊下・ホールのみ目地タイプ
建築工事特記仕様書を正と考えて宜しいですか。

101

9／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

102

103

建築工事特記仕様書Ｐ５３

建築工事特記仕様書Ｐ５４
G-068

質問の要旨

舗装の地盤改良について

105

建築工事特記仕様書Ｐ５７G-005

芝の植栽基盤について

106

建築工事特記仕様書Ｐ５９

家屋調査について107

建築工事特記仕様書P-59、
参考数量書P-459

家屋調査範囲について

108

建築工事特記仕様書Ｐ５９

地下水環境調査について

109

建築工事特記仕様書P-59

地下水環境調査について

111

建築工事特記仕様書Ｐ７112

建築工事特記仕様書Ｐ７
建築改修工事特記仕様書Ｐ８113

建築工事特記仕様書P8

建築工事特記仕様書Ｐ５４ ２２章舗装工事において、１路床の路床安定処理に「高炉セメントＢ種、・生石灰、（固定材の配合試験による）」とありますが、外構部分詳細図（１）の各舗装断面には、地盤改良は見当たりませ不要です。
ん。地盤改良が必要な場合は、施工範囲・添加材・添加量・地盤改良厚さを御指示下さい。

土壌改良材の有無の相違があります。
・建築工事特記仕様書Ｐ５７ ４土壌改良材：施工箇所 ― ○植栽範囲
土壌改良材の有無について ・建築工事特記仕様書Ｐ５７ ２植栽基盤の整備 ― 適用しない○植栽範囲を正と考えて宜しいですか。

建築工事特記仕様書Ｐ５７

建築工事特記仕様書Ｐ５９

回答

建築工事特記仕様書Ｐ５３ ２０章ユニット及びその他工事において、２６
敷地境界石標の施工範囲に 敷地境界石標に「※コンクリートブロック製（市販品）」とありますが、施工範35か所です。
ついて囲が不明です。設置か所数を御指示下さい。

104

110

質問の内容

現地調査について

芝の植栽基盤の仕様の相違があります。
・建築工事特記仕様書Ｐ４２ ２植栽基盤の整備 ― Ｂ種、※２０
・植栽計画図 ― 客土１５０ｔ
Ｂ種、※２０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

家屋調査について、「調査範囲は参考として図示」とありますが、該当する
意匠別紙1を参照ください。
図面が見当たりません。御指示下さい。
参考数量書事前家屋調査件数がありますが、近隣調査家屋位置をご指示下さい。
地下水環境調査について、「観測井戸（３か所）解析業務」とありますが、観測井戸は設置済みと考えて宜しいですか。今回の見積に設置工事を見込む必要がある場合、観測井戸の深さについて御指示下さい。
観測井戸（３か所）は新規設置でしょうか。設置の場合位置と測定頻度をご指示下さい。
現地調査について、（１）に「周辺道路の交通状況」とありますが、交通量調査まで行う必要は無いと想定しますが宜しいですか。交通量調査が必要である場合は、調査内容について御指示下さい。

意匠別紙1を参照ください
観測井戸未設置です。深さはご提案願います。
新設設置です。設置場所は監督員と協議の上決定します。測定回数３回程度とし、水位のみの調査とします。

交通量調査は必須ではありません。

監督員・監理者事務所について、「設ける」とありますが、工事用の現場事
監督員・監理者事務所につ 務所も含め、設置場所は問わないと考えて宜しいですか。設置場所に指 打合せ等を含め、業務の効率性と迅速性を求められるのでできる限り新いて定がある場合は御指示下さい。
病院周辺をお考えください。

工事電力用について

埋戻しおよび盛土について

工事用電力について構内既存の施設が「利用できる」とありますが、供給可能な電気容量と、各施工ステップごとの供給位置について御指示下さ利用不可とします。
い。
A種とB種の2種類があります。A種と考えてよろしいでしょうか。御指示下さお見込みの通りです。
い。
10／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

114

建築工事特記仕様書Ｐ８

建設発生土の処理

115

建築工事特記仕様書P9

建設発生土について

116

建築工事特記仕様書Ｐ９

地盤の載荷試験について

質問の内容

回答

建設発生土の処理は、いわゆる”場外処分”と”場内指定場所に敷均し”の両方に○印がありますが、”場内敷均し”をどのように見込むのか不明です。
指定場所はありません。場外処分をしてください。
場内指定場所があれば、その場所と数量を御指示下さい。

場外処分または場内指定場所に敷き均しのどちらでしょうか。御指示下さ指定場所はありません。場外処分をしてください。
い。また、場外の場合、自由処分と考えてよろしいでしょうか。
地盤の載荷試験について、「行う」とありますが、S-02では載荷試験の項目が削除されており相違があります。S-02を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

建築工事特記仕様書Ｐ９ ４章地業工事において、杭の載荷試験と地盤の載荷試験は「行う」の指示がありますが、棟毎の箇所数が不明です。御
構造特記仕様書（１）を正とし，行わないものとします。
指示下さい。

117

建築工事特記仕様書Ｐ９載荷試験について

118

建築工事特記仕様書Ｐ９C-030～C-037

山留め・構台について

119

建築工事特記仕様書Ｐ９
入札公告（個別事項）Ｐ８

山留め・構台について120

建築特記仕様書60/61

アートワーク工事について

121

特記
P39

鍵箱の必要個数について鍵箱の必要個数について､特記仕様書 16章建具工事 11.鍵より､鍵箱120組用は1ヶ所と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

耐火被覆の範囲について

耐火被覆の範囲について､建築工事特記仕様書 7章.鉄骨工事 18.耐火
被覆には乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ･半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ･繊維混入ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板･高断熱ﾛｯｸｳｰﾙの図示がありますがそれぞれの範囲が不明です｡
部分詳細図(1) D1-2.柱･梁耐火被覆詳細図より､耐火塗料範囲以外の柱は全てｾﾗﾀｲｶ2号吹付､梁は全てﾛｯｸｳｰﾙ吹付と考えて宜しいでしょうか｡ A-166図 D2-1の通りです。

122

特記P20
A-166

山留め・構台について、「図示の山留については指定仮設とすること。」とありますが、C-030～C-037の図面は、参考図という表記になっています。 山留は指定仮設とします。
これらの山留や構台の計画図は全て指定仮設として宜しいですか。
山留め・構台が指定仮設である場合、ＶＥ提案の対象になると考えて宜し
VE提案の対象としてお考えください。
いですか。
アートワークで3,500万円計上の指示があります。プレゼンテーションと実際の作業を合わせた合計金額と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

10箇所とします。

又､違う場合､耐火被覆の範囲･厚みを御指示下さい｡

123

特記P34

特定天井について

124

特記P34

天井下地材における耐震性を考慮した補強の補強方法について特定天井について､法令に基づく耐震化が求められています｡天井の脱落防止対策について､具体的な仕様･工法及び範囲等を御指示下さい。

今回、特定天井に該当する部分はございません。

天井下地材における耐震性を考慮した補強の補強方法について､建築工
事特記仕様書 14章.金属工事 4.軽量鉄骨天井下地より､図示とあります
今回、特定天井に該当する部分はございません。
が､詳細が不明です｡範囲及び補強方法を改めて御指示下さい｡

11／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
125

特記P36

質問の要旨

防犯建物部品について

質問の内容

回答

特記仕様書 16章建具工事-2防犯建物部品について､適用するとあります
が､建具表等に図示がありません｡必要な場合､該当する建具符号及び詳無しとします。
細(ﾄﾞｱ･ｻｯｼ･錠等)を御指示下さい｡
特記仕様書 16章建具工事-3ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の遮音･断熱性能について､下記を御指示下さい｡

126

特記P36

①遮音性T-2･建具表によるとありますが､図示がありません｡遮音性は全
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の遮音･断熱てT-2と考えて宜しいでしょうか｡
性能について②断熱性H-2･建具表によるとありますが､図示がありません｡断熱性H-2は該当無しと考えて宜しいでしょうか｡①すべてT－１としてください。
②全てH-1以上とし、無菌病室、将来ICUについてはH-3としてください。

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの仕上について､下記の様に相違します｡

127

特記P36･43
A-134･特記仕様書 16章建具工事-3ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙのみB-1ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ･特記仕様書 17章ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事-2ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの仕上につB-2種ﾌﾞﾗｯｸ系
いてマットシルバーとしてください。

建具表では電解二次着色とあるため､B-2種ﾌﾞﾗｯｸ系と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
特記仕様書 16章建具工事-4網戸等について､下記を御指示下さい｡

128

特記P37
A-130他

129

特記P37･38

130

特記P38

131

特記P38

網戸等について①種類:防虫網と防鳥網がありますが､防虫網はAWｻｯｼ付の網戸･防鳥網はｶﾞﾗﾘ付の網戸と考えて宜しいでしょうか｡②防虫網について､※合成樹脂製･○ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製とありますが､使①すべて防虫網とします。
い分けが不明です｡建具表ではAWｻｯｼ一部に網戸(ｽﾃﾝﾚｽ製)と図示が②ステンレス製とします。
ありますが､ﾌﾟﾘｰﾂ網戸には材種の図示がありません｡AWｻｯｼにつく網戸③SUS316としてください。
は一般網戸･ﾌﾟﾘｰﾂ網戸共に全て合成樹脂製と考えて宜しいでしょうか｡③上記②が否でｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製となる場合､ｽﾃﾝﾚｽはSUS316ではなく防鳥網材種同様にSUS304で宜しいでしょうか｡

特記仕様書 16章建具工事-6鋼製建具･8ｽﾃﾝﾚｽ建具の遮音･断熱性能について､各T-2･H-2とありますが､全てに適用するのでしょうか｡共に該当
鋼製建具･ｽﾃﾝﾚｽ建具の遮・すべてT－１としてください。
無しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
音･断熱性能について
・全てH-1以上とし、無菌病室、将来ICUについてはH-3としてください。
特記仕様書 16章建具工事-8ｽﾃﾝﾚｽ建具の外部耐風圧性について､Sｽﾃﾝﾚｽ建具の外部耐風圧性 4･S-5とありますが､使い分けが不明です｡全てS-5と考えて宜しいでしょうについてか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

特記仕様書 16章建具工事-8ｽﾃﾝﾚｽ建具の鋼板曲げ加工について､普ｽﾃﾝﾚｽ建具の鋼板曲げ加工 通曲げ･角出し曲げとありますが､使い分けが不明です｡全て角出し曲げとお見込みの通りです。
について考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

12／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

132

特記P40

133

特記P41

質問の要旨

質問の内容

回答

特記仕様書 16章建具工事-15軽量ｼｬｯﾀｰの開閉形式について､手動式･上部電動式(手動併用)とありますが､使い分けが不明です｡
又､建具表においてもSS-106･107等は軽量ｼｬｯﾀｰ(手動)とありますが､金
軽量ｼｬｯﾀｰの開閉形式につ
物欄に電動装置の図示があり相違します｡
お見込みの通りです。
いて
軽量ｼｬｯﾀｰについては､全て手動式と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

ｶﾞﾗｽのｶﾞﾗｽ留め材について

特記仕様書 16章建具工事-17ｶﾞﾗｽのｶﾞﾗｽ留め材について､ｱﾙﾐ建具-ｶﾞ
ｽｹｯﾄ-図示とありますが､見当たりません｡該当無しと考えて宜しいでしょう
無しとしてください。
か｡御指示下さい｡

134

特記P41

日射調整ﾌｨﾙﾑについて

特記仕様書 16章建具工事-19ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑの日射調整ﾌｨﾙﾑについて､○印がありますが､図面上見当たりません｡該当無しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
お見込みの通りです。

135

特記P46

ｶｰﾍﾟｯﾄの見切り･押え金物について

ｶｰﾍﾟｯﾄの見切り･押え金物について､建築工事特記仕様書 19章内装工事 8.ｶｰﾍﾟｯﾄ敷きにおいて指示がありますが､部屋周長の端部に見込むとお見込みの通りです。
考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

136

特記P50

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽの脚部について

137

特記P50
A-047

点字ﾀｲﾙの仕様について

138

特記P50
A-047

視覚障害者用床ﾀｲﾙについて、外構範囲が､明確には不明です｡範囲を視覚障害者用床ﾀｲﾙについG-006を参照してください。
御指示下さい｡
て

139

特記P52

140

特記P52･53

141

特記P53
A-004

特記仕様書 20章ﾕﾆｯﾄ及びその他工事-4ﾄｲﾚﾌﾞｰｽの脚部について､巾木-ｽﾃﾝﾚｽ･MDFとありますが､使い分けが不明です｡全て巾木ｽﾃﾝﾚｽと考えお見込みの通りです。
て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
外部･外構範囲の視覚障害者用床ﾀｲﾙについて､仕様･ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡

四国化成 チップロード同等品としてください。

外部の天井点検口について､建築工事特記仕様書 20章.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 16.天井点検口において､屋内外用とありますが､外部範囲の天井
点検口の設置位置が不明です｡不要と考えて宜しいでしょうか｡
外部の天井点検口について不要です。
又､必要な場合は外部天井点検口の寸法･か所数及びﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡
旗竿について旗竿について、特記仕様書P.52･53に､旗竿に○印が付いていますが､設不要です。
置位置･詳細が不明です､御指示下さい｡
敷地境界石標について、箇所数は33か所と考えて宜しいでしょうか｡

142

特記P57

敷地境界石標について

植込み用土について

又､違う場合､敷地境界石標の箇所数を御指示下さい｡

35か所です。

植込み用土について、特記仕様書P.57に､植栽基盤の整備A種とB種ですが､植込み用土は現場発生良質土ともあります｡植栽部の土は､植込みお見込みの通りです。
用土と考えて宜しいでしょうか｡
芝の法面範囲について、特記仕様書P.58に､べた張りとありますが､法面範囲は無しと考えて宜しいでしょうか｡

143

特記P58

芝の法面範囲について

駐輪場南側 31㎡です。
又､違う場合､芝の法面範囲(面積)を御指示下さい｡
13／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
144

特記P8

145

特記P9

146

特記P9

質問の要旨

質問の内容

外構工事の埋戻し及び盛土について､特記仕様書P.8に､埋戻し及び盛外構工事の埋戻し及び盛土 土に､A種とB種に○印がついていますが､B種と考えて宜しいでしょうか｡
について

回答

お見込みの通りです。

外構工事の残土場外処分について、特記仕様書P.9に､建設発生土の処
外構工事の残土場外処分に 理に､場内指定場所に敷き均しに○印がついていますが､外構工事は場
お見込みの通りです。
ついて外処分と考えて宜しいでしょうか｡
平板載荷試験の試験について、特記仕様書P.9に､試験位置は※図示と平板載荷試験の試験につい
平板載荷試験は適用無しです。
ありますが不明です｡箇所数等を御指示下さい｡て発注者主催の式典は、新病院開院セレモニー、グランドオープンセレモ
ニーを想定しています。
起工式は行いません。（受注者主催の安全祈願祭程度を想定しています
ので、見積にて見込んでください。）
想定人数については現時点では具体的な検討はしておりません。400床
から500床規模の公立病院における一般的な規模を想定してください。

式典について

式典有無及び実施の場の要領をご教示願います。
(時期・回数、予定出席者数、費用負担区分など)

特記仕様書P.48
A-166

遮音壁のｼｰﾘﾝｸﾞについて

W-2Gの遮音間仕切のｼｰﾘﾝｸﾞについて､部分詳細図1ではｼｰﾘﾝｸﾞの図示がありませんが､特記仕様書では遮音ｼｰﾙ材適用とあります｡
お見込みの通りです。
ｼｰﾘﾝｸﾞは必要と考えてよろしいですか｡

149

特記仕様書P-12
S-2

砂利地業の材料について

150

特記仕様書P-24
参考数量書P-178

151

特記仕様書P52
A-91～111
A-169

天井点検口について

152

特記仕様書P54
G-007～009

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の材質について

153

特記仕様書P-57

154

特記仕様書P-8

155

特記付記1

156

特記付記2

147

特記仕様書

148

砂利地業が特記仕様書及び構造図で再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝと切込み砂利及び切込み砕石の両方が適用となっています｡再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝを正と解釈して お見込みの通りです。
宜しいでしょうか｡御指示下さい。
特記仕様書 9章 6.脱気装置欄 設置数量欄がアスファルトﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類製
ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水につ造所の仕様によるの記入ですが、参考数量書 防水 外部より70㎡/個程 １か所＠８０㎡と解釈ください。
いて度と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
天井点検口について,特記仕様書では450角と600角の二種類が該当していますが､天井伏図では不明です｡又部分詳細図(4)では1･2F廊下･ﾎｰﾙ
お見込みの通りです。
のみ目地ﾀｲﾌﾟとありますが､特記仕様書では全て目地ﾀｲﾌﾟとなっています｡全て600角目地ﾀｲﾌﾟと考えてよろしいですか｡

特記仕様書で､ｽﾃﾝﾚｽ製(建物回り)と記入がありますが、具体的にどの範
浄化槽棟の回りです。
囲がｽﾃﾝﾚｽ製になりますでしょうか｡御指示ください｡
23章-2：植栽基盤の整備では土壌改良材は適用しないと指示があります
植栽 土壌改良の有無につが、23章-4：土壌改良材ではﾊﾞｰｸ堆肥に適用の指示があります。土壌改 お見込みの通りです。
いて良は不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
埋戻し土･残土の種別につ 埋戻し土･残土が特記仕様書でA種とB種の両方が適用となっています｡A
お見込みの通りです。
いて種を正と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい。
見本施工の作成範囲について､特記仕様書 付記-1 1章.項目13.施工図
見本施工の作成範囲につい において､e.見本施工の作成(外壁ﾀｲﾙ等)の指示があります｡見本施工の外装・内装における監督員の指定箇所としてください。
て範囲を御指示下さい｡
ｶｰﾎﾟｰﾄ､ｼｪﾙﾀｰの雪下ろし
表示板についてｶｰﾎﾟｰﾄ､ｼｪﾙﾀｰの雪下ろし表示板について、特記仕様書 付記-2に､ﾕﾆｯﾄ及びその他工事､外構にｶｰﾎﾟｰﾄ､ｼｪﾙﾀｰを使用する場合､雪下ろし表示不要です。
板を設置するとありますが､仕様･寸法･箇所数を御指示下さい｡

14／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）157

建築改修工事特記仕様書Ｐ３７R-006・007

158

建築改修工事特記仕様書Ｐ６159

解体特記仕様書P-10160

解体工事特記仕様書・参考設計書
設備解体図

161

建築解体工事特記仕様書

162

建築解体工事特記仕様書

163

建築解体工事特記仕様書

164

建築解体工事特記仕様書

165

建築解体工事特記仕様書Ｐ６

166

建築解体工事特記仕様書Ｐ６

167

建築解体工事特記仕様書Ｐ６
C-027
解体図一式

質問の要旨

質問の内容

回答

建築工事特記仕様書１０章ユニット及びその他工事において、５視覚障害視覚障害者用床タイルの有 者用床タイルが摘要になっていますが、各階平面詳細図に図示がありま
Ｒ-006図に図示の通りです。
無についてせん。必要な場合、施工位置及び同等メーカー・品番を御指示下さい。

室内空気中の化学物質の濃度測定について、「新棟建設工事に準ずる」
室内空気中の化学物質の濃とありますが、新棟と改修で合計７０箇所と考えて宜しいですか。
お見込みの通りです。
度測定について

微量PCBの分析調査につい
分析調査実施の機器調査台数をご指示下さい。
て引渡しを要する機器類同様○ 高圧進相コンデンサー 300k var ×1台、直列リアクトル 18k var ×1
台○ 高圧進相コンデンサー 200k var ×2台、直列リアクトル 12k var ×2
台○ 高圧進相コンデンサー 150k var ×1台、直列リアクトル 9k var ×1

空調・衛生・電気・昇降機についての解体図面が有りません。図示いただ
解体図は意匠図のみ添付し、空調・衛生・電気については、解体工事における設備機
けるのでしょうか。事前調査するのでしょうか。又、参考設計書において、機器リストを添付しております。
器・配管・電線・ダクト等の撤 空調工事及び衛生工事関係の撤去処分費用は科目ごとに計上の指示が既存病院の解体については電気・空調・衛生の解体も建築に含んで参考
去処分についてありますが、電気工事については指示がありません。追記してよろしいで数量書を作成しています。
しょうか。御指示下さい。
フロン・ハロンなどの冷媒に対する、調査・回収について、本工事かどうか不明です。見積上は以下の通りと判断しますが宜しいですか。
全て本工事とします。
冷媒の改修①調査 ： 別途撤去、処分については、法規制に基づき行うこと。
②回収・処分 ： 別途撤去する、箇所部材は、図番M-703の表を参照すること。
上記御回答において、②回収・処分が見積に含む場合、仕様・数量等の 全て本工事とします。
入札条件を御指示下さい。
撤去、処分については、法規制に基づき行うこと。
撤去する、箇所部材は、図番M-703の表を参照すること。
特記仕様書などに記載が無い、その他の化学物質の、調査・回収・処分
全て本工事とします。
（医ガスガスパージなど）は、見積には含まないものと判断しますが宜しい
その他の特定化学物質など
撤去、処分については、法規制に基づき行うこと。
ですか。
撤去する、箇所部材は、図番M-703、P-801の表を参照すること。
冷媒の改修

上記御回答において、調査・回収・処分を見積範囲とする場合、仕様・数 全て本工事とします。
その他の特定化学物質など 量等の入札条件を御指示下さい。
撤去、処分については、法規制に基づき行うこと。
撤去する、箇所部材は、図番M-703、P-801の表を参照すること。
杭の撤去に関して、”行う（浄化槽棟杭引き抜き 実施）”と”行わない”の杭の撤去の要否
両方が○印があり、適用となっております。浄化槽棟のみ撤去を行い、そ お見込みの通りです。
の他は撤去を行わないという解釈で宜しいですか。
「照明器具安定器にPCBが使用されている場合・・・・引き渡すこと」とのご指示がありますが、仕様・数量が不明です。入札条件としての仕様・数量
照明器具安定器のPCB
照明器具安定器のPCBはございません。
を御指示下さい。

既存解体

建築解体工事特記仕様書Ｐ６ ３章、及び工事ステップ（１）ＳＴＥＰ③において、杭の撤去は既存浄化槽棟杭引抜きを実施と指示がありますが、解体図１式１０目「浄化槽設備 構造図」より排水処理１号施設の杭径・杭長 意匠別紙3を参照ください。
が読み取れません。御指示下さい。

15／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

建築解体工事特記仕様書Ｐ６ ３章、及び工事ステップ（１）ＳＴＥＰ③において、杭の撤去は既存浄化槽棟杭引抜きを実施と指示がありますが、解体図１式２２９枚目「浄化槽（５）」より排水処理２号施設の杭径・杭長・本数 意匠別紙3参照ください。
が不明です。御指示下さい。

168

建築解体工事特記仕様書Ｐ６
C-027
解体図一式

既存解体

169

建築解体工事特記仕様書Ｐ６
C-027・028
解体図一式

解体後の整地

解体後の整地の仕様が不明です。各棟解体完了後の盛土は不要とし、 お見込みの通りです。外構整備工事のレベルを配慮し粗整地してくださ
解体範囲を概ね水平に粗整地を行うものと判断しますがよろしいですか。 い。

特別管理産業廃棄物”廃油”と”廃酸・アルカリ”に”○”が有りますが、その仕様・数量等が不明
全て本工事とします。
です。見積上見込むべき「残置場所」「品目」「数量」「処理方法」などを御撤去、処分については、法規制に基づき行うこと。
指示下さい。
撤去する、箇所部材は、図番MP-801の表を参照すること。

170

建築解体工事特記仕様書Ｐ９171

解体工事特記仕様書
6/12

172

解体工事特記仕様書
6/12

173

解体工事特記仕様書
10/12

174
175

解体工事特記仕様書
12/12
解体工事特記仕様書
12/12

杭の撤去について、「行う」「行わない」両方が適用となっていますが、既お見込みの通りです。
存浄化槽棟のみ撤去で、その他は残置と考えてよろしいでしょうか。
地下埋設物及び埋設配管の種類、大きさ、数量、位置が不明ですので別
地下埋設物及び埋設配管の提示図面以外のものは別途です。軽微な地中埋設物は本工事に含むも途と考えてよろしいでしょうか。本工事であれば、積算可能な資料をご提解体についてのとします。
示ください。
全て本工事とします。
廃油、廃酸、廃アルカリの廃油、廃酸、廃アルカリの処理が本工事とありますが、見積可能な資料を撤去、処分については、法規制に基づき行うこと。
処理についてご提示ください。
撤去する、箇所部材は、図番MP-801の表を参照すること。
アスベスト含有物の外壁吹付材の中でアスベスト含有物があれば、範囲と併せてご指示くださ
アスベスト調査の結果 外壁吹付材のアスベスト含有はございません。
除去についてい。
設備配管・ダクトの設備配管・ダクトの継手及び保温材（アスベスト含有物）の見積可能な資意匠別紙20を参照ください。
アスベスト含有物について 料をご提示ください。もしくは指示数量をご提示ください。
下記項目は別途と考えてよろしいでしょうか。本工事であれば見積可能な資料をご提示ください。
杭撤去について□水銀などの重金属の処分
その他の有害物質含有物の□解体に伴うアスペルギルス等の感染対策処分について□手術室、細菌検査室、各種研究室にあるHEPAフィルタの処分□臓器類の処分□放射線物質、ダイオキシン、ハロンの処分□イオン感知器、六フッ化硫黄ガス等の処分
家具・什器・備品の家具・什器・備品の撤去は建設業者では許可されていませんので、工事撤去処分
着手前に発注者側にてお願い致します。

解体に伴うアスペルギルス等の感染対策、臓器類の処分は別途とします。
水銀などの重金属の処分、手術室、細菌検査室、各種研究室にある
HEPAフィルタの処分、放射線物質、ダイオキシン、ハロンの処分、イオン感知器、六フッ化硫黄ガス等の処分は解体図面にて確認ください。

176

解体工事特記仕様書
12/12

177

解体工事特記仕様書
12/12

178

土壌汚染関連対応
建築工事特記仕様書 9/61

今回工事は形質変更届出の対象となりますが、着工時には届出が提出さ
各種届出、調査結果につい れていると考えてよいでしょうか。
お見込みの通りです。
て掘削土の場外搬出にあたり、土壌汚染調査結果は開示頂けると考えてよいでしょうか。

179―

外構工作物において、図面に記載無い鉄筋コンクリート強度は、ＦＣ２１・Ｓ
外構工作物の鉄筋コンクリー
お見込みの通りです。
８を想定いたしますが宜しいですか。
ト強度について移動可能な家具・什器・備品は、原則発注者側にて撤去を行います。

図中の材料について､全て同等品と考えて宜しいでしょうか｡
180-

図中の材料について

又､特記すべき指定ﾒｰｶｰ品番があれば御指示下さい。

16／179

原則、同等品です。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

181

182

183

184

-

-

-

-

質問の要旨

図面番号の相違について

質問の内容
図面番号について､下記の図面番号が図面ﾘｽﾄと相違しています｡図面ﾘｽﾄに倣って読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
･ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ詳細図(2):A-222 → A-220･7階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝ:A→ A-184
お見込みの通りです。
･手術室1～4 平面図:
A-228 → A-229･手術室5～7 平面図:
A-229 → A-230･ﾍﾘﾎﾟｰﾄ部分詳細図(2): A-323 → A-322

下記の項目について､ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡①屋根:断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 AI-2
②屋根:露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 DI-2
③各所:塗膜防水 X-2④地下外壁:塗膜防水 Y-2⑤ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ庇･救急庇:完全かん合式折板⑥ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ竪樋⑦ｱﾙﾐ笠木 W455
⑧3Fﾃﾗｽ:ｱﾙﾐ手摺 H400
⑨ｱﾙﾐ庇 既製品
各項目のﾒｰｶ･品番について ⑩外壁下端役物⑪犬走り側溝:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ｽﾃﾝﾚｽ W650
⑫外部階段:ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物⑬外壁･軒天井:ﾌｯ素樹脂塗装⑭外壁:親水性ﾌｯ素樹脂塗装⑮外壁･軒天井:ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装⑯ﾊﾄ小屋壁:複層仕上塗材E⑰軒天井:外装薄塗材E⑱3Fﾃﾗｽ:屋上緑化ｼｽﾃﾑ⑲5F光庭:屋上緑化ｼｽﾃﾑ
下記項目のﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡①地中部外壁:塗膜防水 Y-1
各項目のﾒｰｶ･品番について ②屋根:二重折板③庇:折板

各項目のﾒｰｶｰ品番について回答

下記の項目について､ﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡①半湿式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付②耐火塗料③耐火ｼｰﾄt3.0(SHIMADAﾌﾟﾗｻﾞ･ｾﾝﾀｰｽﾄﾘｰﾄ丸柱)④ﾀｲﾙE⑤ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.0(1F仮眠室)⑥OAﾌﾛｱｰ⑦鋼製二重床⑧ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(壁･天井)⑨腰壁ｼｰﾄ⑩岩綿吸音板

17／179共通で、仕上げ表及び、参考内訳書の備考欄の仕様同等とし、無いものは中等品とお考えください④地下外壁:塗膜防水 Y-2はY-1とします。
⑨アルフィン同等品①地中部外壁:塗膜防水 Y-1 タジマルーフィング オルタック②屋根:二重折板 製作品③庇:折板 製作品

共通で、仕上げ表及び、参考内訳書の備考欄の仕様同等とし、無いものは中等品とお考えください。
④TOTO ミスティパレット同等品⑤東リ フロアマーブル同等品⑥三洋工業 サンフロア同等品⑦三洋工業 メタルベース同等品⑧サンゲツTH8911同等品⑨タジマ KG301同等品⑩吉野石膏 ソーラトン 平板同等品

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

下記のﾒｰｶｰ･品番を御指示下さい｡①ﾎﾞﾗｰﾄﾞ②車止ﾎﾟｰﾙ③ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ④車止めﾌﾞﾛｯｸ
⑤集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋⑥集水桝化粧蓋
⑦自由勾配側溝ｽﾘｯﾄ化粧蓋⑧U型側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋⑨ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200
各項目のﾒｰｶ･品番について⑩免震ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ⑪鋼製防護柵H800⑫緑化ﾌﾞﾛｯｸ(調整池)⑬ｼｪﾙﾀｰ(ﾛｰﾀﾘｰ)⑭ｼｪﾙﾀｰ(駐車場B)⑮ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ⑯ﾍﾞﾝﾁ(広場階段)⑰駐輪場屋根⑱ｻｲｸﾙｽﾄｯﾊﾟｰ

回答①ﾎﾞﾗｰﾄﾞ G071 部分詳細図（4） D-42に記載②車止ﾎﾟｰﾙ G071 部分詳細図（4） D-43に記載③ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ G071 部分詳細図（4） D-47に記載④車止めﾌﾞﾛｯｸ
四国化成 サインストッパー⑤集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
カネソウ KNSM FBタイプ⑥集水桝化粧蓋 福西鋳物 スリット化粧蓋⑦自由勾配側溝ｽﾘｯﾄ化粧蓋 同上⑧U型側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 カネソウ KNSM FBタイプ⑨ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH1200 G071 部分詳細図（4） D-41に記載⑩免震ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ G071 部分詳細図（4） D-40に記載⑪鋼製防護柵H800 部分詳細図（4） D-44に記載⑫緑化ﾌﾞﾛｯｸ(調整池) 日本コンクリート 美緑ブロック同等⑬ｼｪﾙﾀｰ(ﾛｰﾀﾘｰ)
製作物⑭ｼｪﾙﾀｰ(駐車場B) G064 シャルター詳細図 表右上に記載⑮ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 部分詳細図（4） D-52に記載⑯ﾍﾞﾝﾁ(広場階段) 製作物⑰駐輪場屋根G-024 駐輪場回り詳細図に記載⑱ｻｲｸﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
同上

185

-

186

L-001

187

L-001図(図面ﾘｽﾄ(1))

図面ﾘｽﾄのT-001

188

Ｔ－００１

設計図書確認

189【昇降機】A-002

建築取合について

190【昇降機】A-002

運行監視盤までの配管配線 運行監視盤取付・配管配線については電気工事と考えてよろしいでしょう
運行監視盤取付は昇降機工事、配管配線は電気設備工事とします。
について
か。

191

【昇降機】

工場確認検査について

192

A-008
A-029

竪樋の仕様について

図面リスト(T-001が不明）

193

A-008
A-047

竪樋の仕様について

194

A-002

工事区分について

T-001が図面に有りませんが、別冊の特記仕様書の事を指しているのでお見込みの通りです。
しょうか。
図面ﾘｽﾄに種別番号T-001がありますが、これは、添付資料の“T_特記仕様書・建築材料等品質性能表”というﾌｫﾙﾀﾞの中の資料の事と解釈してよ お見込みの通りです。
ろしいでしょうか。もし異なる場合は、T-001を御提示下さい。
配布データに該当番号図面がありませんが、空き番でしょうか。特記仕様
T-001は特記仕様書です。
書としてＡ－００図面がありますがこれが正ですか。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三方枠取付・枠廻り埋め戻し・補強について昇降機工事とありま
すが、枠廻り埋め戻しについては建築工事とさせて頂いてよろしいでしょう 図示の通りです。
か。

昇降機工事において、工場での確認検査は実施しないものと考えてよろしいでしょうか。実施するものであれば想定される号機名称をご指示くださ 実施を予定しています。N0.１、N0.２、N0.６を現段階では想定しています。
い。（同様の質問複数あり）
竪樋の仕様について､下記の様に相違しています｡･仕上表(1):ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞｽ 100角･立面図(2):ｽﾃﾝﾚｽ 150角
お見込みの通りです。
仕上表を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡
竪樋の仕様について､下記の様に相違しています｡･仕上表(1):中庭 塩ﾋﾞ､内樋 配管用鋼管､外樋 ｱﾙﾐﾊﾞﾝﾄﾞｽ
･平面詳細図 凡例:内樋 VP､外樋 ｽﾃﾝﾚｽ
仕上表を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ三方枠取付･枠廻り埋戻し･補強について昇降機工事とあります
お見込みの通りです。
が、枠廻り埋戻しについては建築工事としてよろしいですか。

18／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

195

A-002

運行監視盤取付・配管配線
運行監視盤までの配管配線については電気工事としてよろしいですか。
について

196

A-002

床暖房(電気式)発熱体
について

197

A-002

土壌汚染対策について

本入札に際し、土壌汚染がないものとして見積させて頂いてよろしいで
既存病院下以外については、土壌汚染調査を実施済みです。調査結果
しょうか。否の場合、工事金額算出可能な見積条件・資料等をご指示ご提 については基準値以下です。既存病院下については解体時に別途調査示ください。
します。汚染が確認された場合の処分費用負担は別途協議とします。

198

A-002

土壌汚染対策について

既存病院下以外については、土壌汚染調査を実施済みです。調査結果
土壌汚染が確認された場合、土壌汚染対策費用は別途とありますが、全については基準値以下です。既存病院下については解体時に別途調査
体工期についても別途協議頂けると考えてよろしいでしょうか。
します。汚染が確認された場合の処分費用負担は別途協議とします。

199

A-2

工事区分表の姿見鏡につい 工事区分表について､姿見鏡が建築工事ですが､図中に見当たりません｡ 水廻り詳細図を参照してください。
て必要であれば仕様と数量をご指示下さい｡
点線表記以外は建築工事です。

200

A-2

工事区分表の電動式移動棚 工事区分表について､電動式移動棚が建築工事ですが､図中に見当たり
本工事で見込む電動式移動棚はありません。
についてません｡必要であれば仕様と数量をご指示下さい｡

201

A-2

工事区分表について､浴槽が建築工事で､6F作業療法室に1か所見受け工事区分表の浴槽･ｼｬﾜｰﾊﾟ られますが､仕様をご指示下さい｡
リハビリで使用するため水栓は不要です。
ﾝについて
又､ｼｬﾜｰﾊﾟﾝが見受けられませんが､必要であれば仕様と数量をご指示下 TOTO PYS1412R同等品としてください。
さい｡

202

A-002
A-169

203

204

205

A-002、P-116

洗面化粧台部化粧鏡の工事区分について

床暖房(電気式)発熱体について､工事区分表-1より､建築工事とあります
が､該当範囲と床の納まり詳細を御指示下さい。

お見込みの通りです。
床暖房の使用はございません。

工事区分表-1において、洗面化粧台部化粧鏡が衛生工事と記載されておりますが、部分詳細図(4)D4-5及び水廻り詳細図では建築工事の様に思われます。
お見込みの通りです。
建築工事と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

下り天井の下地について

特記無き限り、PBt=12.5と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

ﾒｰｶｰ品番について

下記項目の参考ﾒｰｶｰ名・品番・ｸﾞﾚｰﾄﾞ等について御指示下さい。
■置床下 防塵塗装■視覚障害者用点字鋲
■階段室 点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴｽﾄﾗﾏｰ製■階段室 壁付手摺■ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ
■点滴ﾚｰﾙ■電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ■階段室 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ■置床下 防塵塗装 →A-007図示（ABC商会 カラートップA同等品）■視覚障害者用点字鋲→SUS製 中等品■階段室 点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴｽﾄﾗﾏｰ製→中等品■階段室 壁付手摺 →ナカ工業同等品■ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ →TOSO TC10同等品■点滴ﾚｰﾙ →TOSO同等品■電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ →ニチベイ シルバースクリーン同等品■階段室 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ →マーブル ｔ2.0 中等品

浄化槽棟用仮設市水引込管 浄化槽棟用仮設市水引込管の負担金についても別途で宜しいでしょうの負担金についてか。

19／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
206

A-002・G-069

207

A-005
解体手順図A1
解体図一式

質問の要旨

既存解体

A-007

地下二重壁の範囲ついて

209

A-007

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼りについて

211

Ａ-007

Ａ-007

建具の支持材について

Ａ-007・175

建具の支持材について

213

Ａ-007

建具の支持材について

A-007

215

A-007

216

A-007

現況配置図と解体手順図（１）の解体建物において、解体図のどの図面か判定できない棟があります。現況配置図に、図面を照合出来ない棟を意匠別紙4を参照ください。 （図面の無い建物をリスト化します）
マーキングしますので、解体図のどれを参照するのか教えてください。
※それでも不明な場合、現地確認だけで見積いたします。
共通特記事項 内装工事において、地下二重壁内水抜きは硬質塩ﾋﾞ管50φを1ｽﾊﾟﾝに2か所設置する。内部は防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ仕上と記載されておお見込みの通りです。
りますが、地下二重壁の範囲が不明です。該当無しと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼りについて､特記仕様書で装飾ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｨﾙﾑ･紫外線ｶｯﾄ･飛飛散防止フィルムは3Mクラウド同等品としてください。家具図受付カウン
散防止がありますが､飛散防止以外の項目に関して詳細が不明です。そター等にデザインフィルムを使用しています。（塩ビフィルムIROZUMI同等
れぞれ該当建具及びﾒｰｶｰ名･品番をご指示下さい。
品）紫外線カットは使用していません。

共通特記事項 外壁において、「外部に面する金属裏面には断熱材とし結露防止グライト吹付けの厚 てグライト吹付け（結露防止）とする。」とありますが、グライト吹付けの厚ささについてが不明です。Ｔ５と想定いたしますが宜しいですか。

212

214

回答

工事区分表－１において、沓洗場が外構となっていますが、施工範囲・仕沓洗場の施工場所について 様・詳細が不明です。沓洗場は外構部分詳細図（２）のＤ－２４：洗い場と お見込みの通りです。
想定いたしますが宜しいですか。

208

210

質問の内容

ＥＶ周囲の断熱材についてお見込みの通りです。

共通特記事項 建具において、「建具を取付け支持する通しの構造材はステンレス型鋼、またはスチール型鋼溶融亜鉛メッキ品とする。」とあります
外壁建具の開口補強を示しています。スチール型鋼溶融亜鉛メッキ品としが、「建具を取付け支持する通しの構造材」とは何を示すか不明確です。
てください。
具体的な項目を御指示下さい。
上記において、外壁押出成形セメント板の開口補強金物の事の場合、部分詳細図（１０）Ｄ１０－２外壁押出成形セメント板（縦張り、横目地・縦目地部）仕様欄より、「パネル取付金物及び下地金物共耐火被覆を施すこと」とあり、耐火被覆が必要となります。耐火被覆が必要な場合も、ステンレス お見込みの通りです。（今回、開口補強に耐火被覆は必要ありません。）
型鋼、またはスチール型鋼溶融亜鉛メッキ品を想定いたしますが宜しいで スチール型鋼溶融亜鉛メッキ品としてください。
すか。

上記において、対象項目が何れの場合も、”スチール型鋼溶融亜鉛メッキ
お見込みの通りです。スチール型鋼溶融亜鉛メッキ品としてください。
品”を入札仕様と致しますが宜しいですか。
共通特記事項、内装工事において、「ＥＶのＲＣ室周囲はすべて硬質ウレ
タンフォームＴ３５吹付とする」とありますが、「ＲＣ室周囲」の意味が不明でシャフト壁面及び天井面としてください。
す。「ＲＣ室周囲」の具体的な範囲をご指示ください。

共通特記事項・内部工事に於いて、「ＯＡフロア、フリーアクセスフロア、ユ二重床下の防塵塗装の仕様 ニットフロア下は特記なき限り、防塵塗料とする」と指示がありますが、防塵
特に指定はございません。監督員に了承を得てください。
について塗装の同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。
材料表に於いて、床タイル（Ａ）に６００×３００、３００×３００、６００×１５０
床タイル（Ａ）のデザイン貼り （カット加工）、デザイン張りの指示がありますが、デザイン張りの詳細が不1階平面詳細図を参照してください。
について明です。デザインの形状や、それぞれの割合を御指示下さい。
20／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

材料表に於いて、床タイル（Ｂ）に６００×３００、３００×３００、デザイン張り
床タイル（Ｂ）のデザイン貼り の指示がありますが、デザイン張りの詳細が不明です。デザインの形状についてや、それぞれの割合を御指示下さい。

回答

217

A-007

218

A-007

ビニール床シートの仕様について材料表において、ビニール床シート（Ｄ）（Ｅ）に単層の指示がありますが、カタログを調べたところ複層でした。複層と想定いたしますが宜しいです
お見込みの通りです。
か。

219

A-007

ビニール床シートの仕様について材料表において、ビニール床シート（Ｈ）に東リ：ＳＦフロアの指示がありま
すが、カタログを調べたところ該当するものがありませんでした。東リ：ＳＦフ
お見込みの通りです。
ロアNWと読替えて宜しいですか。

220

A-007

ビニール床タイルの仕様に
ついて

221

A-007

アルミ複合版の仕様について300×300のみとしてください。

材料表において、ビニール床タイル（Ｂ）に複層の指示がありますが、カタログを調べたところ単層でした。単層と想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。

材料表において、アルミ複合板に三菱：プランチックアルポリックの指示がありますが、カタログを調べたところ該当するものがありませんでした。三菱 お見込みの通りです。
ケミカル：アルポリックと読替えて宜しいですか。
下記のメーカー・品番が不明です。御指示下さい。
【床】①ビニル床シート 単層 Ｔ２．０ （マーブル）【天井】②アルミルーバー（A） Ｗ３０×Ｄ１３０③ＤＲ ｔ１２ ハルタカ模様【壁】④ビニルクロス⑤タイル（E） 磁器質 １００角
【腰壁】
⑥腰壁シート①東リ フロアマーブル同等品②アイカオルティノルーバー同等品③吉野石膏 ソーラトン 平板同等品④サンゲツTH8911同等品⑤TOTO ミスティパレット同等品⑥タジマ KG301同等品

222

A-007

223

A-007

224

A-007

壁LGS45の範囲について

225

A-007

共通特記事項で(化粧)ｹｲｶﾙ板仕上は下地耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞと記入がありま 水を使用する部屋及び部分（WC、SW、浴室、機械浴室、水治療、シンク
壁(化粧)ｹｲｶﾙ板下の耐水石
すが､耐火間仕切を除く､表層ﾎﾞｰﾄﾞが石膏ﾎﾞｰﾄﾞ･硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞの範囲を の水槽背面及び側面）は下地の上張りを耐水石膏ボードとしてください。
膏ﾎﾞｰﾄﾞについて
耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞと読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張してください。

メーカー・品番について

材料表において、強化ガラスに飛散防止フィルムとありますが、強化ガラス
強化ガラスの飛散防止フィル 面には建具表に飛散防止フィルムの指示が無くても必要で宜しいです
お見込みの通りです。
ムについてか。
共通特記事項で外壁面等GL工法分､LGS内引戸引込み部分にｺﾝｾﾝﾄ,ｽ
ｺﾝｾﾝﾄ,ｽｲｯﾁ等設備関係設置部で設置できない箇所については、LGS45
ｲｯﾁ等設備関係設置の際はLGS45ﾌｶｼ壁と記入がありますが､該当場所とします。
が不明です。御指示下さい｡

21／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

226

A-007

共通特記事項でﾀｲﾙ下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞの際は耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞと読み替えと記 水を使用する部屋及び部分（WC、SW、浴室、機械浴室、水治療、シンク
ﾀｲﾙ下の耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞにつ入がありますが､耐火間仕切の範囲を除く､硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞの場合も耐水 の水槽背面及び側面）は下地の上張りを耐水石膏ボードとしてください。
いて石膏ﾎﾞｰﾄﾞに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張してください。

227

A-007

凡例FKについて

凡例床･壁･天井ではけい酸ｶﾙｼｳﾑ板､材料表壁(内装)では特殊UV塗料
硬質ｾﾒﾝﾄ板と相違します。凡例床･壁･天井を正と解釈して宜しいでしょう お見込みの通りです。
か。御指示下さい。

228

A-007

防振天井の範囲について共通特記事項で屋上機械置場の下階の室の天井吊金物は防振吊金物とし､壁軽鉄ｽﾀｯﾄﾞは防振工法とすることと記入がありますが、該当範囲が不不要とします。
明です。7階全てに該当するものと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

229

A-007

防振天井の仕様について

屋上機械置場の下階の室の防振吊金物の仕様が不明です。御指示下さ不要とします。
い。

230

A-007

壁軽鉄ｽﾀｯﾄﾞ防振工法の範
囲･仕様について共通特記事項で屋上機械置場の下階の室の壁軽鉄ｽﾀｯﾄﾞは防振工法とすることと記入がありますが、下階ｽﾗﾌﾞ～ｽﾗﾌﾞ(梁底)の間仕切のみに適用 不要とします。
するものと解釈して宜しいでしょうか。仕様を併せて御指示下さい。

231

A-007

遮音天井の範囲について共通特記事項で屋上機械置場の下階の室の天井吊金物は防振吊金物とし､壁軽鉄ｽﾀｯﾄﾞは防振工法とすること。又､上下階は全て天井仕上+遮音
下階のみとお考えください。
天井と記入がありますが､上下階に該当する範囲が不明です。御指示下さ
い。

A-007

共通特記事項で監督員指導の下､結露の発生が予測される部分(無菌個
室､新生児室､沐浴授乳室、分娩室､GUC･未熟児室､機械浴室､SW室等)
結露防止材の範囲について
外壁側壁とします。
には結露防止剤を塗装することと記入がありますが、該当場所が不明です。御指示下さい｡

A-007

下記項目の仕様程度(ﾒｰｶｰ名･品名･品番)を御指示下さい。
･壁､天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(医療施設用)･壁 ﾀｲﾙE･壁 腰壁ｼｰﾄ･化粧ｼｰﾄ232

233

内部 仕様程度について

22／179・サンゲツTH8911同等品以上としてください。
・TOTO ミスティパレット同等品としてください。
・タジマ KG301同等品としてください。
・A-120図を参照ください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

共通特記事項･材料表 ｶﾞﾗｽ面ﾌｨﾙﾑについて､下記を御指示下さい｡①ﾌｨﾙﾑ貼:3M ﾌｧｻﾗ同等とありますが､建具表記載のﾌｨﾙﾑ貼に適用と考えて宜しいでしょうか｡①３Mクラウド同等とし、建具表のフィルム貼りに適用と考えてください。
②ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼:装飾用ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｨﾙﾑ･紫外線ｶｯﾄとありますが､建具表に図②家具図受付カウンターを正としてください。
示がありません｡建具ｶﾞﾗｽ面には該当無しと考えて宜しいでしょうか｡

234

A-007

235

Ａ-007 共通特記仕様書

236

Ａ-007
Ａ-015

237

A-007
A-120

飛散防止ﾌｨﾙﾑについて

238

A-007
A-120

飛散防止フィルムの品番に
ついて

239

A-007
A-120

衝突防止表示の材質について､共通特記事項で塩ﾋﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ､建具
衝突防止表示の材質につい共通仕様書でｽﾃﾝﾚｽと相違します｡塩ﾋﾞｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄを正と解釈して宜し 仕様はサイン図を正としてください。
ていでしょうか｡御指示下さい｡

ｶﾞﾗｽ面ﾌｨﾙﾑについて

内装工事におけるＥＶのＲＣ 全て硬質ウレタンフォーム35吹付と記載してあります。具体的な部位を御EVシャフト内壁面及び天井面です。
室周囲断熱について
指示下さい。
仕上表（８）に於いて、浄化槽棟１階車庫にエポキシ樹脂系塗床の指示がありますが、材料表では厚さＴ２．０及びＴ０．８の指示がありどちらを使用
車庫の塗床の厚さについてお見込みの通りです。
するのか不明です。Ｔ０．８を想定いたしますが宜しいですか。
飛散防止ﾌｨﾙﾑについて､下記の様に相違しています｡特記仕様書で考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。
クラウド同等品としてください。
■特記仕様書 住友3Mｽｺｯﾁﾃｨﾝﾄ同等品■建具共通仕様書 住友3M「高強度型程度」>ｸﾗｳﾄﾞ同等品
飛散防止フィルムの品番に相違があります。
・材料表 ― ３M：スコッチティント同等品
・建具共通事項 ― 住友３M高強度型程度 クラウド同等品
クラウド同等品としてください。
３M：スコッチティント同等品を正と考えて宜しいですか。

飛散防止ﾌｨﾙﾑについて､下記を御指示下さい｡

240

A-007
A-129他

241

A-007
A-166

飛散防止ﾌｨﾙﾑについて

異種下地見切りの相違①共通特記事項･材料表において､壁(内装)-強化ｶﾞﾗｽ-飛散防止ﾌｨﾙﾑとありますが､建具表ではSTD-1･SD-1等一部建具の強化ｶﾞﾗｽに飛散防止ﾌｨﾙﾑの図示がありません｡強化ｶﾞﾗｽ部は全て飛散防止ﾌｨﾙﾑが必要と考えて宜しいでしょうか｡①、②共 お見込みの通りです。
②上記①に関連し､複層ｶﾞﾗｽに使用される強化ｶﾞﾗｽ部及び特定防火設備等の耐熱ｶﾞﾗｽ部も同様に､図示なくとも飛散防止ﾌｨﾙﾑが必要と考えて宜しいでしょうか｡

壁異種下地部見切縁の形状に相違があります。
・共通特記事項 ― П型
・部分詳細図（１） ― ハット型
П型を正と考えて宜しいですか。

23／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

242

A-007
A-166
S-02

243

A-007
A-167

244

A-007
A-168

245

A-007
A-170

246

A-007
参考数量書P-300

247

A-007、031他

248

A-007～015

249

A-007～015

250

A-007～015

251

Ａ-007･031他

質問の要旨

質問の内容

回答

嵩上げコンクリート・防水押えコンクリート内の溶接金網の形状に相違があります。
意匠図 共通特記事項 ― φ６－１５０×１５０
嵩上げコン内溶接金網の相・部分詳細図（１） ― φ６－１５０×１５０
お見込みの通りです。
違・構造関係特記仕様書（１） ― φ６－１００×１００
φ６－１５０×１５０を正と考えて宜しいですか。

配線ﾋﾟｯﾄ内部 防塵塗装につ 配線ﾋﾟｯﾄ内部 防塵塗装について､A-007図に記載のABC商会 ｶﾗｰﾄｯﾌﾟA
お見込みの通りです。
いて程度と考えてよろしいですか｡

木製巾木の仕様について

木製巾木の仕様について､下記の様に相違しています｡･共通特記事項･材料表:OSCL+県産材ﾋﾉｷ･部分詳細図(3)D3-1:SOP+堅木
共通特記事項･材料表を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。

お見込みの通りです。

図面に記載されている以外の下記の範囲に取付下地補強が必要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
■仕様 ｽﾁｰﾙPL-1.6
お見込みの通りです。なお、2つのLGS下地に固定できる幅とします。
取付下地補強の範囲につい ■跳上式手摺 200×400
跳上式手摺は900×900とします。
て■背もたれ 400×400■前方ﾎﾞｰﾄﾞ 300×900■紙巻器・ﾀｵﾙ掛け 300×300■ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 500×200
特記無き限り継目処理工法とし､寒冷紗ﾊﾟﾃしごきとありますが､参考数量
壁ﾎﾞｰﾄﾞ下地の仕様について 書より貼物･塗装･吹付下の壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞはﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞﾎﾞｰﾄﾞと解釈して宜 寒冷紗ﾊﾟﾃしごきを正とします。
しいでしょうか。御指示下さい。
断熱材吹付の防火ｺｰﾄ
断熱材吹付ｔ35の箇所は、防火ｺｰﾄを施すと考えてよろしいでしょうか。
不要とします。
について共通特記事項で壁ｹｲｶﾙ板仕上はｼﾞｮｲﾝﾄ部及び床･天井取合について
は全てｼｰﾘﾝｸﾞと記入がありますが､仕上表では目地ｼｰﾙの有無は部屋に
壁ｹｲｶﾙ板の納まりついて
よって使い分けされています。仕上表を正とし､目地ｼｰﾙと記入が無い部 お見込みの通りです。
屋は目透し張り（目地底化粧ﾃｰﾌ張り）と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
共通特記事項で壁化粧ｹｲｶﾙ板仕上はｼﾞｮｲﾝﾄ部及び床･天井取合については全てｼｰﾘﾝｸﾞと記入がありますが､仕上表では目地ｼｰﾙの有無は部
壁化粧ｹｲｶﾙ板の納まりにつ屋によって使い分けされています。壁化粧ｹｲｶﾙ板(FK-D･FK-D2･FKいて
D3)は全て防ｶﾋﾞ目地ｼｰﾙ納まりと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
塗床立上げの納まりについ 塗床･防塵塗装立上げの範囲にはRC立上りが必要と解釈して宜しいでてしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。但し、FK－Dでシール無しで納まる箇所はシール無しとします。
お見込みの通りです。但し、納まり上、RC立上りとできない部分は乾式下地を設ける。

共通特記事項、内部工事に於いて、「病室部分のスラブ下に硬質ポリスチ
レンフォームＴ５０」の指示がありますが、矩計図（１）他では外壁面折返し
病室スラブ下断熱材につい の硬質ウレタンフォーム吹付のみの指示です。今回、病室は５階からにな 病室のスラブ下が外部の場合に硬質ポリスチレンフォームＴ５０と考えていてりますが、５階病室部スラブ下に硬質ポリスチレンフォームＴ５０は必要で ます。内部の場合は必要なしです。
しょうか。御指示下さい。

24／179

252

253

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

Ａ-007･034

外部に接するスラブ下断熱材の厚さについて

A-007・047･166

便所回り遮音壁について

質問の内容

回答

矩計図（４）他に於いて、最上階スラブ下に硬質ウレタンフォーム吹付Ｔ３５の指示がありますが、共通特記事項、内部工事では外部に接する断熱はお見込みの通りです。
Ｔ５０の指示です。最上階スラブ下断熱はＴ５０を想定いたしますが宜しいですか。
共通特記事項、室内騒音レベルにおいて、「便所廻りの軽鉄間仕切にはグラスウールＴ５０（２４㎏／ｍ３）を充填」とありますが、１階平面詳細図（１）Ｇ～Ｈ通り・２通りＷＣ３周囲の間仕切仕様はＷＴ－１（グラスウール充填は お見込みの通りです。
無し）です。部分詳細図（１）のＷＴ－２Ｇに読み替えて宜しいですか。

１階天井伏図（１）及び２階天井伏図（１）・（３）において、天井にアルミルー
バー（Ａ）Ｗ３０×Ｄ１５０がありますが、下記を御指示下さい。
天井ルーバーの取付要領に①ボード天井面の取付部詳細
アイカ 工業標準仕様程度とします。
ついて②天井内下地金物等

254

A-007・091

255

A-007･166

WC･(化粧)ｹｲｶﾙ板･ﾀｲﾙ下
耐火間仕切面に耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞの増張は不要と解釈して宜しいでしょうの壁耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞの納まりか。御指示下さい。
について水を使用する部屋及び部分（WC、SW、浴室、機械浴室、水治療、シンクの水槽背面及び側面）は下地の上張りを耐水石膏ボードとしてください。
耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張してください。

256

A-007･166他

ﾒｰｶｰ･商品名･品番についてお見込みの通りです。

257

A-007･168

木製巾木の仕様について

258

A-007･168

ﾒﾗﾐﾝ巾木の厚みについて

259

Ａ-007・建築工事特記仕様書60/61

保健所対応について

図面上で同等品と記入がない製品に関しても、同等品可と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
材料表では県産材ヒノキのＯＳＣＬ塗、部分詳細図では堅木のＳＯＰ塗と相違します。材料表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
材料表では厚8､部分詳細図では厚3と相違します。材料表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
4床室は32㎡以上確保と記載ありますが、設計図通り施工すれば問題ないと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。
お見込みの通りです。
設計図上問題ありません。プラン変更への配慮及び施工図レベルでのチェックを必ず行って確認願います。

260

A-7
A-166･168

壁ﾀｲﾙ下地について

A-168図 D3-3において､ﾀｲﾙ下地がFKt6+6となっていますが､A-166図
各壁凡例では該当がありません｡又､A-7図共通特記事項では､ﾀｲﾙ下地
GB-Rの際はGB-Sと読み替えるとあります｡
タイル下地は一枚をFKｔ6.0に読み替えるものとし、
A-168図を正としﾀｲﾙ下地については全てFK-t6.0+6.0と読み替えるので 耐火間仕切り面はFKｔ6.0を増貼とします。
しょうか｡又その場合､耐火間仕切面についてはKF-t6.0 1枚を増し貼と考えてよろしいですか｡

261

A-7
A-8～15

化粧ｹｲｶﾙ板の目地ｼｰﾙについて

A-7図 共通特記事項において､｢(化粧)ｹｲｶﾙ板仕上の各ｼﾞｮｲﾝﾄ部及び壁･天井の取合部については全ｼｰﾘﾝｸﾞ処理を施す｣とありますが､仕上表
お見込みの通りです。
では+防ｶﾋﾞｼｰﾘﾝｸﾞの記載が無い場合があります｡全てｼｰﾘﾝｸﾞを見込んでよろしいですか｡

Ａ-008

外装・外構仕上表において、２・６階屋根２の防水立上り保護に乾式保護
防水立上り保護に乾式保護材（押出成形セメント板Ｔ１５）の指示がありますが、仕上が不明です。素地
材（押出成形セメント板Ｔ１５）
お見込みの通りです。
仕上を想定いたしますが宜しいですか。
の仕上について262

25／179

263

264

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

Ａ-008

３階テラス軒天の外壁下端
役物（既製品）について

Ａ-008

質問の内容
外装・外構仕上表において、３階テラス軒天に、外壁下端役物（既製品）とありますが、仕様が不明です。アルミを想定いたしますが宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

外装・外構仕上表において、外構外部床仕上げエントランス周り磁器質タ
イル（タイルＡ）デザイン張りとありますが、施工範囲が不明確です。１階平１階廻り外部床タイル施工範
面詳細図（１）７通りＡ通りの風除室３前の免震ＥＸＰ．Ｊ金物設置巾のみと ⑦－⑬通り、x4-I通りロータリー周り歩道全てとしてください。（犬走り含む）
囲について想定いたしますが宜しいですか。
仕上表（１）に於いて、１階＜医事課・地域サービス課＞の受付・会計窓口
受付・会計窓口の壁仕上に の壁仕上に吹付塗装（Ｂ）、（Ｃ）、タイル（Ａ）の指示がありますが、それぞ 展開図を参照してください。
ついて吹付塗装（B）はカウンター裏、吹付塗装（C）はその他です。
れの施工範囲が不明です。御指示下さい。

265

A-008

266

A-008
Ａ-080

総合待合・記載コーナーの壁仕上について

267

A-008

投薬窓口の壁仕上について

268

A-008

庇2･3について庇2･3の竪樋仕様は外部･外構仕上表 救急･ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ庇に記入のｱﾙﾐ
お見込みの通りです。
ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽとし寸法は100角と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

269

A-008

外壁ECP下地ﾀｲﾙの
大きさについてﾀｲﾙ厚が15㎜で剥落が懸念されますので、ﾀｲﾙ毎にSUS引き線（径0.4㎜
お見込みの通りです。
以上）で留める工法としてよろしいでしょうか。

270

A-008

アス防水の脱気について

271

Ａ-008
Ａ-007

ＰＳ他の床仕上の相違

仕上表（１）に於いて、１階＜医事課・地域サービス課＞の総合待合・記載
コーナーの壁仕上に吹付塗装（Ｂ）、（Ｃ）、タイル（Ａ）の指示があります
展開図を参照してください。
が、主要展開図（１）では吹付塗装（Ｂ）の図示が無く範囲が不明です。御吹付塗装（B）はカウンター裏、吹付塗装（C）はその他です。
指示下さい。
仕上表（１）に於いて、１階＜医事課・地域サービス課＞の投薬窓口の壁仕上に吹付塗装（Ｂ）、（Ｃ）の指示がありますが、それぞれの施工範囲が不明です。御指示下さい。

アスファルト防水脱気装置の数量、仕様が不明です｡御指示下さい。

ＰＳ・ＥＰＳ・ＤＰＳの床仕上に相違があります。
・仕上表（１） ― 弾性ウレタン樹脂系塗床Ｔ２．０
・共通特記事項・材料表 内部工事 ― 防塵塗装
弾性ウレタン樹脂系塗床Ｔ２．０を正と考えて宜しいですか。

26／179カウンター裏が吹付塗装（B）です。

1箇所＠80㎡、仕様：標準仕様とします。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

272

Ａ-008
Ａ-008
Ａ-008
Ａ-008
Ａ-008
Ａ-033
Ａ-033
Ａ-037

質問の要旨

各項目の仕様について

Ａ-174
Ａ-176
Ａ-176

273

Ａ-008
Ａ-028

274

A-008
A-091

275

A-008
A-092

276

A-008
A-092

277

278

A-008
A-093

A-008
A-093
A-037

フッ素樹脂塗装下地打放し面の種別について天井仕上の相違

天井仕上の相違

天井仕上の相違

天井高さの相違

天井高さの相違

質問の内容
下記の仕上・雑物などについて、見積図に記載の内容では、グレードが判りません。メーカー・品番を御指示下さい。
①２・６階屋根 伸縮目地
②３階テラス他軒天 外装薄塗材Ｅ③外壁押出成形セメント板面 親水性フッ素樹脂塗装④４・５階下り壁 打放し面 フッ素樹脂塗装⑤リニアック棟・浄化槽外壁 アクリルシリコン塗装⑥エントランス庇丸柱型 撥水材塗布⑦エントランス庇丸柱型 耐火塗料
⑧３階テラス他 屋上緑化システム（耐根シート・透水シート）⑨既製アルミ庇⑩５階光庭他 ウッドデッキ⑪５階光庭 ベンチ
フッ素樹脂塗装下地打放し面の種別に相違があります。
・外装・外構仕上表 ― Ａ種・立面図（１）凡例Ｍ ― Ｂ種
Ａ種を正と考えて宜しいですか。
１階ＥＶホール３の天井仕上に相違があります。
・仕上表（１） ― ＦＫ－ｔ６＋リブボード＋ＥＰ－Ｓｉ
・１階天井伏図（１） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＦＫ－ｔ６＋リブボード＋ＥＰ－Ｓｉを正と考えて宜しいですか。

１階消火ポンプ室の天井仕上に相違があります。
・仕上表（１） ― 打放し素地
・１階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
打放し素地を正と考えて宜しいですか。

１階受付１・２、相談・問診コーナー天井のリブボードの下地に相違があります。
・仕上表（１） ― ＦＫ－Ｔ６
・１階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ９．５
ＦＫ－Ｔ６を正と考えて宜しいですか。
１階ＡＴＭ室、ＡＴＭメンテナンス室の天井高さに相違があります。
・仕上表（１） ― ＣＨ＝２，２００・１階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，２００を正と考えて宜しいですか。
１階寝台車庫の天井高に相違があります。
・仕上表（1） ― スラブ下まで
・１階天井伏図（３） ― スラブ下まで
・矩計図（７） ― ＣＨ＝２，５００
スラブ下までを正と考えて宜しいですか。

27／179

回答

共通で、仕上げ表及び、参考内訳書の備考欄の仕様同等とし、無いものは中等品とお考えください。
⑧東邦レオ同等品⑨アルフィン同等品⑩ハンディウッド同等品

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
279

280

A-008
A-101

Ａ-008
建築工事特記仕様書Ｐ１３

281

Ａ-008
建築工事特記仕様書Ｐ３２

282

A-008
参考数量書P-181

283

A-008、069

284

A-008･010･091

285

質問の要旨

下り壁部の軒天について

質問の内容
外部仕上表 4･5F下がり壁部の軒天について､FK-Dt6.0+EP-Gとあります
が､4階天井伏図よりFKt6.0+EP-Gに読み替えて宜しいでしょうか。御指示
お見込みの通りです。
下さい｡

２・６階屋根２他、防水押えコン内溶接金網の寸法に相違があります。
・外装・外構仕上表 ― ６φ×１５０
防水押えコン内溶接金網の・建築工事特記仕様書Ｐ１３ ５章鉄筋工事 ― φ６－１００×１００
寸法について
６φ×１５０を正と考えて宜しいですか。

屋根の仕様について

外壁ﾀｲﾙにつて竪樋の仕様について回答

お見込みの通りです。

マニホールド室屋根の仕様に相違があります。
・外装・外構仕上表 ― 折板屋根
・建築工事特記仕様書Ｐ３２ １３章屋根及びとい工事 ― かん合式立て
お見込みの通りです。
ハゼ葺き
折板屋根を正と考えて宜しいですか。

外壁 せっ器質ﾀｲﾙの仕様が外部･外構仕上表 外壁 1～3階欄では190*40*15、参考数量書 ﾀｲﾙ 外部では220*60*15で相違します。外部･
外構仕上表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

内部竪樋の仕様が下記の様に異なります。外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
＊外部仕上表：配管用鋼管 防露巻
配管用鋼管 防露巻を正としてください。
＊８階平面詳細図：ＶＰ φ１５０

天井ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞの下地について仕上表ではｹｲｶﾙ板厚6又は､石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5､天井伏図では石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
厚9.5と相違します｡仕上表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さ ｹｲｶﾙ板厚6を正とします。
い。

A-008･021

2階屋根について

外部･外構仕上表 部位欄で2.6階屋根2の記入がありますが2階平面図に
2階屋根2は3階平面図に記載の屋根2とお考えください。
は屋根2の記入が見当りません。場所を御指示下さい。

286

A-008･022

3階屋根1について

外部･外構仕上表 部位欄で3.4階屋根1の記入がありますが3階平面図に
3階屋根1は、4階平面図の屋根1とお考えください。
は屋根1の記入が見当りません。該当場所を御指示下さい。

287

A-008･022

3階屋根について

外部･外構仕上表 部位欄で3.4階屋根1の記入がありますが、3階には屋
根1の記入が見当りません。場所を御指示下さい。

288

A-008･023

4階屋根1について

4階平面図 Ｉ通に屋根1(ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水)の記入がありますが、矩計
ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水を正とします。なお、4階屋根1は5階平面図屋根1と図(3)では塗膜防水(X-2)の記入で相違します。屋根1の範囲を御指示下
お考えください。
さい。

289

A-008･024

5階屋根について

外部･外構仕上表 部位欄で4階.5階光庭(N)の記入がありますが、5階光庭(N)とは4階光庭(N)の上部ｾｯﾄﾊﾞｯｸ部屋根部分と解釈して宜しいでしょう お見込みの通りです。
か。御指示下さい。

28／1793階屋根1は、4階平面図の屋根1とお考えください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）290

A-008･025

291

A-008･036･037
参考数量書P-185･186

292

A-008･036他

質問の要旨

質問の内容

回答

6階屋根について

外部･外構仕上表 部位欄で3.4.6.7.8階屋根、2.6階屋根2、6階屋根の記
入がありますが、6階平面図には屋根が見当りません。 場所を御指示下さ 6階の屋根は7階平面図に記載の屋根とお考えください。
い。

庇2･3について

外部･外構仕上表 部位欄 救急･ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ庇は2階平面図に記入の庇
2・庇3が該当でしょうか。 該当の場合、屋根仕様が仕上表では折版屋根
H=100 長尺耐酸被覆鋼板厚0.8、矩計図(6)B通 庇2、矩計図(7)13通 庇3ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 H200としてください。
では完全かん合式折版(山高200)で相違します。 参考数量書 屋根及びとい 外部の項目により、矩計図を正と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

3階庇･4～7階病棟庇につい ﾊﾞﾙｺﾆｰ･庇の外壁側はRC立上り H100 塗膜防水と解釈して宜しいでしょ お見込みの通りです。但し、床面がウレタン・ゴムアス複合防水の部分はてうか。 御指示下さい。
立ち上がりも同様とします。
仕上表（１）に於いて、１～８階＜共通＞のＰＳ・ＥＰＳ・ＤＰＳ・ＦＳの壁が打放し補修の指示ですが、１階平面詳細図他では乾式間仕切及び外壁部もあります。乾式間仕切面はボード素地、外壁面は断熱材現しを想定いたしますが宜しいですか。

293

Ａ-008・047他

ＰＳ他の壁仕上について

294

A-008･325

浄化槽棟 屋根について

295

A-008･A-047～070

296

Ａ-008他

297

Ａ-008他

仕上表（１）他に於いて、風除室３他床材立上げに巾木高さが無い部屋が巾木高さの指示が無い床材あります。特記無き巾木はＨ＝１００を想定いたしますが宜しいですか。
特記なき場合はH６０です。
立上げについて298

Ａ-008他

仕上表（１）他に於いて、１階＜共通＞の消火ポンプ室他の直天部に廻り
直天の部屋の廻り縁につい縁の指示ありますが、直天の為、不要と想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。
てお見込みの通りです。

外部･外構仕上表 浄化槽棟 部位欄 B1屋根の記入がありますが、該当場
1階の受水槽置場等がB1の屋根に該当します
所が不明です。御指示下さい。
外部･外構仕上表 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ･樋欄で内竪樋 北西側150φ･その他100
φ、外竪樋 北東側150角・その他100角の記入がありますが、平面詳細図
外部･外構仕上表 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ･樋欄で内竪樋 北西側150φ･その他100
竪樋について
の凡例では特記なき限り内竪樋150φ、外竪樋150角の記入があり、100φ
φ、外竪樋 北東側150角・その他100角としてください。
の記入が見当りません。内竪樋100φ・150φ、外竪樋100角・150角の明確な区分を平面詳細図で御指示下さい。
仕上表（１）他に於いて、風除室１他の天井にアルミ複合板三菱プランテッ
天井アルミ複合板の下地に ク・アルポリック同等品の指示がありますが、下地のボードが不明です。石
部分詳細図を参照してください。
ついて膏ボードＴ１２．５を想定いたしますが宜しいですか。

下記の項目の同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。
①１階医事課他床下地 ― ＯＡフロア②２階院内売店他床下地 ― 鋼製床組

①三洋工業 サンフロア同等品②三洋工業 メタルベース同等品

299

Ａ-008他

300

A-8

庇2･3 竪樋のｻｲｽﾞについて､ 庇2･3 竪樋のｻｲｽﾞについて､100角と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

301

A-8

ﾊﾞﾙｺﾆｰ 竪樋のｻｲｽﾞについﾊﾞﾙｺﾆｰ 竪樋のｻｲｽﾞについて､100角と考えてよろしいですか。
て､お見込みの通りです。

二重床の仕様について

29／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容
EVﾋﾟｯﾄについて､A-8図 防塵塗床
A-305他図 塗布防水とありますが､A-305他図を正と考えてよろしいですか｡程度についても併せてご指示下さい｡
又､ESCﾋﾟｯﾄについても同様に考えてよろしいですか｡

回答

302

A-8
A-305他

EVﾋﾟｯﾄについて

303

A-8
A-32
A-103

4-7F病棟庇軒天仕上について､
4-7F病棟庇軒天仕上につい A-8図:ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装て
A-32･103図:外装薄塗材Eとありますが､打放面補修 外装薄塗材Eを正と考えてよろしいですか。

304

A-8
A-36

庇2 折板の仕様･山高について

庇2 折板の仕様･山高について､
A-8図:長尺耐酸被覆鋼板t0.8 H100
A-36図:ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 H200とありますが､A-36図を正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

305

A-8
A-36

庇2･3軒天について､

庇2･3軒天について､
A-8図:FK-D t6.0+6.0 外装薄塗材E
A-36図:軒天無しとありますが､A-36図を正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

306

A-8
A-36

4･5F下り壁 軒天について

4･5F下り壁 軒天について､
A-8図:FK-D t6.0
A-36図:FK t6.0とありますが､A-36図を正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

307

A-8
A-37
A-98

3Fﾃﾗｽ軒天仕上について

3Fﾃﾗｽ軒天仕上について､
A-8図:外装薄塗材E
A-37･98図:EP-Gとありますが､EP-Gを正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

308

A-8
A-68

南側内部竪樋のｻｲｽﾞについて
A-8図:φ100
南側内部竪樋のｻｲｽﾞについA-68図φ150てとありますが､φ100を正と考えてよろしいですか。
又､中庭竪樋もφ100と考えてよろしいですか。

309

A-8
A-68

内部竪樋の仕様について
A-8図:配管用鋼管+防露巻
A-68図:VP管とありますが､A-8図を正と考えてよろしいですか。

内部竪樋の仕様について

30／179

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

南側内部竪樋については全てφ100、中庭竪樋についても全てφ100としてください。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容
外部竪樋の仕様について
A-8図:ｱﾙﾐ角樋
A-68図:ｽﾃﾝﾚｽ製角樋とありますが､A-8図を正と考えてよろしいですか。

回答

310

A-8
A-68

外部竪樋の仕様について

311

A-8
A-91

天井仕上について､仕上表ではFK-t6.0+ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ+EP-Siのみですが､天
井伏図では2種類の使い分けとなっています｡凡例符号が無い部分はEVﾎｰﾙ3天井仕上について
DRt12仕上と考えてよろしいですか｡(2.3F EVﾎｰﾙ3も同様)

お見込みの通りです。

312

A-8
A-95
A-36

2～4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ1 軒天について､
2～4Fﾊﾞﾙｺﾆｰ1 軒天につい A-8･95図:打放面補修+外装薄塗材EてA-36図:FK+EP-Gとありますが､A-36図を正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

313

A-8
G-22

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 幕板･軒天 ｱﾙﾐ
ﾊﾟﾈﾙの板厚について

ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 幕板･軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙの板厚について､
A-8図:t4.0 ﾌｯ素焼付塗装
G-22図:t2.0 A-BEとありますが､t2.0を正と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

314

A-8～15

天井下地について

天井仕上不燃木ﾊﾟﾈﾙについて､下地にGB-Rが必要であればﾎﾞｰﾄﾞ厚も併せてご指示下さい｡

FK t6下地貼りとします。

ﾒｰｶｰ程度について

以下について,ﾒｰｶｰ程度ご指示下さい｡･OAﾌﾛｱ H150
･OAﾌﾛｱ H200
･OAﾌﾛｱ H300
･鋼製床組 H300
･鋼製床組 H800
･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ形成板 t25･OAﾌﾛｱ H150
･OAﾌﾛｱ H200
･OAﾌﾛｱ H300
･鋼製床組 H300
･鋼製床組 H800
→三洋工業同等品･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ形成板 t25→中等品とします。

天井ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞについて

天井ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞについて､
A-10～15図 FK-t6.0+ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ+EP-Si
GB-Rt12.5+ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ+EP-Si
A-91～111図凡例E GB-Rt9.5ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ+EP-Si
お見込みの通りです。
とありますが､A-10～15図を正と考えてよろしいですか｡
又､1F中央処置待合のように仕上表に記載がなく天井伏図のみに図示の場合はFK-t6.0+ﾘﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ+EP-Siと考えてよろしいですか｡

315

316

A-8～15A-8～15
A-91～111

31／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

317

A-009
A-091
A-031

318

A-009
A-091
A-265

319

A-009
A-092

320

321

Ａ－００９
Ａ－０９３

A-009
A-250

322

A-009･093

323

A-009他
A-093他
A-081他

324

A-010

325

A-010
A-073

質問の要旨

天井高さの相違

質問の内容
１階初療１、ホールの天井高に相違があります。
・仕上表（２） ― ＣＨ＝２，７００
・１階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，７００･矩計図（１） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。

１階ＭＲＩ室の天井高に相違があります。
・仕上表（２） ― ＣＨ＝２，８００
ＭＲＩ室の天井高相違につい ・１階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，８００て・医療機器詳細図（１２） ― ＣＨ＝２，５２０
ＣＨ＝２，８００を正と考えて宜しいですか。

天井仕上の相違

天井高さの相違

１階放射線読影室の天井仕上げに相違があります。
・仕上表（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
・１階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２を正と考えて宜しいですか。
１階泌尿器科Ｘ線ＴＶ室の天井高さに相違があります。
・仕上表（２） ― ＣＨ＝２，５００・１階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，８００
ＣＨ＝２，５００を正と考えて宜しいですか。

１階筋電図室・脳波検査室の床仕上に相違があります。
・仕上表（２） ― ビニール床シート（Ｄ）
筋電図室・脳波検査室の床 ・放射線防護・シールド詳細図（３）仕上相違― タイルカーペットｔ６．５
ビニール床シート（Ｄ）を正と考えて宜しいですか。

天井高さの相違

回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

ＣＨ＝２，８００を正としてください。

放射線防護・シールド詳細図（３）― タイルカーペットｔ６．５を正としてください。

仕上表（２）において、１階放射線スタッフＷＣ７～９の備考欄にスタッフＷ
Ｃ８の天井高さはＣＨ＝２，４００の指示がありますが、１階天井伏図（２）ではスタッフＷＣ７にＣＨ＝２，４００の指示があります。備考欄のスタッフＷＣ お見込みの通りです。
８をスッタフＷＣ７に読替えて宜しいですか。

1階待合１他、天井の化粧石膏ボード（スクエア）の厚さに相違があります。
・仕上表（２）他 ― Ｔ９．５
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（スクエア）の ・１階天井伏図（３）他 ― Ｔ９．５
お見込みの通りです。
厚さ相違・主要展開図（２）他 ― Ｔ１２
Ｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

天井仕上の範囲

仕上の相違について

仕上表（３）において、１階放射線治療・核医学の天井仕上にＧＢ－Ｒｔ１
２．５＋ビニルクロス、ＧＢ－Ｄｔ９．５の指示がありますが施工範囲が不明で 治療室をＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ビニルクロス
機械室をＧＢ－Ｄｔ９．５としてください。
す。それぞれの施工範囲を御指示下さい。
２階汚物処理室１の壁仕上に相違があります。
・仕上表（３） ― ＥＰ－Ｓｉ
・水廻り展開図（３） ― ＦＫ－Ｄ
ＥＰ－Ｓｉを正と考えて宜しいですか。

32／179

水廻り詳細図（３） ― ＦＫ－Ｄを正としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

326

327

328

329

330

331

332

333

A-010
A-093
A-040
Ａ-041

A-010
A-093
A-041

A-010
A-093
A-041

A-010
A-093
A-041

A-010
A-093
A-041

A-010
A-094

A-010
A-094

A-010
A-096

質問の要旨

天井高さの相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井仕上の相違

天井仕上の相違

天井高さの相違

質問の内容
１階待合３の天井高に相違があります。
・仕上表（３） ― ＣＨ＝２，７００
・１階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，７００・矩計図（１０） ― ＣＨ＝２，５００・矩計図（１１） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。
１階ＲＩ待合の天井高に相違があります。
・仕上表（３） ― ＣＨ＝２，５００・１階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，５００・矩計図（１１） ― ＣＨ＝３，０００
ＣＨ＝２，５００を正と考えて宜しいですか。
１階ＳＰＥＣＴの天井高に相違があります。
・仕上表（３） ― ＣＨ＝２，７００
・１階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，７００・矩計図（１１） ― ＣＨ＝３，０００
CＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。
１階操作・治療計画室の天井高に相違があります。
・仕上表（３） ― CH＝２，５００・１階天井伏図（３） ― CH＝２，５００・矩計図（１１） ― CH＝３，０００
CH=２，５００を正と考えて宜しいですか。
１階ＣＴシュミレーターの天井高に相違があります。
・仕上表（３） ― ＣH＝２，７００
・１階天井伏図（３） ― ＣH＝２，７００・矩計図（１１） ― ＣＨ＝３，０００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。
２階ＥＶホール３天井のリブボードの下地に相違があります。
・仕上表（３） ― ＦＫ－ｔ６
・２階天井伏図（１） ― ＧＢ－Ｒｔ９．５
ＦＫ－Ｔ６を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

２階外来受付１～３、相談・周診コーナー１～３天井のリブボードの下地に相違があります。
・仕上表（３） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５
お見込みの通りです。
・２階天井伏図（１） ― ＧＢ－Ｒｔ９．５
ＧＢ－Ｒｔ１２．５を正と考えて宜しいですか。
２階化学療法隔離室の天井高に相違があります。
・仕上表（３） ― ＣＨ＝２，７００
・２階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。

33／179ＣＨ＝２，５００を正としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

334

A-010
A-096
A-034

335

Ａ-010
S-103

336

A-010・219

337

Ａ-10
A-73

338

Ａ-011

339

A-011
A-095

340

341

A-011
A-097

Ａ-011・012・015

質問の要旨

天井高さの相違

質問の内容
２階化学療法室の天井高に相違があります。
・仕上表（3） ― ＣＨ＝２，５００・２階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，５００・矩計図（4） ― ＣＨ＝２，７００
ＣＨ＝２，５００を正と考えて宜しいですか。

回答

ＣＨ＝２，５００を正としてください。

仕上表（３）に於いて、１階＜放射線治療・核医学＞の操作・治療計画室の床の躯体レベルにＦＬ－１５０及びＦＬ－３５０の指示がありますが、[リニ操作・治療計画室の床下りにアック棟]１階・２階床伏図ではＦＬ－１５０のみの指示です。ＦＬ－３５０は該 A-272 医療機器詳細図（20）を参照してください。
ついて当無しといたしますが宜しいですか。
ユニットバス詳細図（１）において、ＪＳＶ０８０８Ｌのタイプ表で「３Ｆ×２か所、ユニットシャワーの数量につ ４F×２か所の合計が４か所」とありますが、リニアック棟の１階汚染検査室
お見込みの通りです。
いて横のＳＷにも１か所ある為、合計で５か所と想定いたしますが宜しいですか。
2F HWC4の壁仕上について､A-10図 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
2F HWC4の壁仕上について
A-73図 FK-D2とありますが､仕上表を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

仕上表（４）に於いて、３階＜共通＞のＥＶホール５及び廊下４の天井にビＥＶホール５及び廊下４の天 ニルクロスの指示がありますが、下地のボードが不明です。石膏ボードＴ１
お見込みの通りです。
井下地について２．５を想定いたしますが宜しいですか。

天井仕上の相違

天井仕上の相違

２階ＯＰ小手術室の天井仕上に相違があります。
・仕上表（４） ― ＦＫ－Ｔ６＋ＮＡＤ
・２階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＧＢ－ＮＣｔ９．５＋ＥＰ－Ｓｉ
ＦＫ－Ｔ６＋ＮＡＤを正と考えて宜しいですか。

３階前室３の天井仕上に相違があります。
・仕上表（４） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・３階天井伏図（１） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

仕上表（４）・（５）・（８）に於いて、３階＜共通＞の電気室、４階＜共通＞の空調機器室１～３、８階機械室の天井にグラスウールボードの下地が軽鉄
電気室の天井下地について 下地の指示ですが、天井高は直天です。軽鉄下地不要と想定いたします お見込みの通りです。
が宜しいですか。

34／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
342

343

344

345

346

Ａ-012

A-012

-

A-012
A-097・098

A-012
A-100

347

A-012
A-100

348

A-012
A-100

349

A-012
A-100

350

A-012
A-100

351

A-012
A-100
A-032

質問の要旨

質問の内容

回答

仕上表（５）に於いて、４階＜ＯＰ＞のＯＰホール・機材スペース・ホールのＯＰホール・機材スペース・ 天井に不燃メラミン化粧板の指示がありますが、下地のボードが不明でお見込みの通りです。
ホールの天井下地について す。石膏ボードＴ１２．５を想定いたしますが宜しいですか。
天井 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板の下地について

下り壁の構成について

天井仕上の相違

天井仕上の相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井高さの相違

天井 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板の下地について､仕上表(5)より､4F<OP>OPﾎｰﾙ･
器材ｽﾍﾟｰｽにはGB-Rt12.5を見込むと考えて宜しいでしょうか｡御指示下
さい。

お見込みの通りです。

下り壁の構成について､特記無き限り下記の様に考えて宜しいでしょうか｡･下地:LGS+GB-Rt12.5･仕上:壁仕上に倣う
お見込みの通りです。
(壁仕上がﾀｲﾙ･化粧ｹｲｶﾙ･ﾒﾗﾐﾝ化粧板等の場合はEP-Siとする)
３階管理メールボックス1・２の天井仕上に相違があります。
・仕上表（５） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・３階天井伏図（１）（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。
４階ＥＶホール２の天井仕上に相違があります。
・仕上表（５） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・４階天井伏図（1） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。
４階ＯＰ家族待合室２・３の天井高に相違があります。
・仕上表（５） ― ＣＨ＝２，８００
・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，８００を正と考えて宜しいですか。
４階ＯＰ前室７の天井高に相違があります。
・仕上表（５） ― ＣＨ＝２，７００
・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。
４階ＯＰ前室２・３の天井高に相違があります。
・仕上表（５） ― ＣＨ＝２，８００
・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，８００を正と考えて宜しいですか。
４階ＯＰ器材室１の天井高に相違があります。
・仕上表（５） ― ＣＨ＝２，７００
・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，８００
ＣＨ＝２，７００を正と考えて宜しいですか。
4階研修ルームの天井高に相違があります。
・仕上表（５） ― ＣＨ＝２，８００
・4階天井伏図（1） ― ＣH＝２，８００・矩計図（２） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，８００を正と考えて宜しいですか。

35／179

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

352

A-012
A-100
A-39

353

A-012
A-101

354

Ａ-012
Ａ-115

355

A-012･100

356

Ａ-013
Ａ-084

357

A-013
A-100

358

A-013
A-100
A-39

359

A-013
A-101

360

A-013
A-101

質問の要旨

天井高さの相違

天井仕上の相違

質問の内容
４階ＯＰホールの天井高に相違があります。
・仕上表（５） ― CH=２，８００
・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，８００・矩計図（９） ― ＣＨ＝２，７００
ＣＨ＝２，８００を正と考えて宜しいですか。
４階廊下６の天井仕上に相違があります。
・仕上表（５） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・４階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

仕上表（５）に於いて、４階＜共通＞のＥＶホール３の巾木にビニル巾木及びステンレス巾木の指示がありますが、それぞれの施工範囲が不明です。
ＥＶホール３の巾木の使い分
４階雑伏図では腰壁の指示が無い為、ステンレス巾木は不要として宜しい 不要です。
けについて
ですか。
天井ﾒﾗﾐﾝ化粧板の納まりに 仕上表では直貼､天井伏図では捨貼石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5と相違します。天井
FK t6.0 + 不燃メラミン化粧板としてください。
ついて伏図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
仕上表（６）に於いて、４階＜Ｎ病棟＞前室９・処置・倉庫の巾木にビニル
前室９・処置・倉庫の巾木の 巾木及びメラミン巾木の指示がありますが、主要展開図（５）ではメラミン巾
お見込みの通りです。
使い分けについて木のみの指示です。ビニル巾木は該当無しとして宜しいですか。

天井高さの相違

天井高さの相違

天井仕上の相違

天井仕上の相違

４階ＯＰリカバリー室の天井高に相違があります。
・仕上表（６） ― ＣＨ＝２，８００
・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，８００を正と考えて宜しいですか。
４階薬品輸血庫の天井高に相違があります。
・仕上表（６） ― CH＝２，５００・４階天井伏図（１） ― ＣＨ＝２，５００・矩計図（９） ― ＣＨ＝２，７００
ＣＨ＝２，５００を正と考えて宜しいですか。
４階コントロール室の天井仕上に相違があります。
・仕上表（６） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２・４階天井伏図（２） ― ＦＫｔ６＋ＮＡＤ
ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２を正と考えて宜しいですか。

４階麻酔部長室の天井仕上に相違があります。
・仕上表（６） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・４階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

36／179

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

ＦＫｔ６＋ＮＡＤを正としてください。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

361

362

363

A-013
A-102

A-013
A-102

A-013
A-103

364

Ａ-013
Ａ116

365

Ａ-013
Ｓ-029

質問の要旨

天井仕上の相違

天井高さの相違

天井仕上の相違

質問の内容
４階麻酔部長室の天井仕上に相違があります。
・仕上表（６） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・４階天井伏図（３） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。
４階Ｎ病棟スタッフＷＣ５の天井高に相違があります。
・仕上表（６） ― ＣＨ＝２，４００
・４階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，５００
ＣＨ＝２，４００を正と考えて宜しいですか。
５～７階ＥＶホール２の天井仕上に相違があります。
・仕上表（６） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・５階天井伏図（１） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

仕上表（６）に於いて、５階～７階＜共通＞のＥＶホール３の壁に吹付塗装
Ｃ及び不燃木パネルの指示がありますが、それぞれの施工範囲が不明でＥＶホール３の壁仕上の使いす。ＥＶ－２・３の扉前壁を不燃木パネル、それ以外を吹付塗装Ｃと想定い 展開図を参照してください。
分けについてたしますが宜しいですか。
仕上表（６）に於いて、４階＜Ｎ病棟＞の倉庫１・２の床に鋼製床組の指示
倉庫１・２の鋼製床組の有無 がありますが、躯体レベルはＦＬ－１０の指示です。４階床伏図では床下り
お見込みの通りです。
についてが無い為、鋼製床組は不要として宜しいですか。
A面H1100強化ビニルクロス、上部ビニルクロス
B面FK-D3ｔ６
C面ビニルクロス
D面ビニルクロスとしてください。

366

A-13

5F個室Fの壁仕上について仕上表にﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･強化ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽとあります
5F個室Fの壁仕上についてが､強化ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽをH1100で全面に見込んでよろしいですか｡

367

A-13

断熱材について

368

A-13
A-60

5F個室Dの壁仕上について､仕上表にﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･強化ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･FK-D3と5F個室Dの壁仕上について ありますが､FK-D3をM通り面に見込むと考え､他面をﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ及びH1200 A-77図に倣ってください。
強化ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽと考えてよろしいですか｡

369

A-13
A-77

個室Eの壁仕上について

仕上表よりｵｰﾄｸﾚｰﾌﾟの備考欄に天井ｽﾗﾌﾞ躯体に断熱材吹付t100とありますが､仕様は発泡ｳﾚﾀﾝ吹付と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

個室Eの壁仕上について､ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･FK-Dt3の使い分けは､A-77図個室Aに倣ってよろしいですか｡
お見込みの通りです。
(展開図が無いため)

37／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

370

A-13
A-77

2床室Aの壁仕上について

2床室Aについて､病院詳細図では見受けられませんが､展開図も含み4床
お見込みの通りです。
室A･個室Cに倣ってよろしいですか.

371

A-13
A-85他

病棟廊下巾木について

4F廊下1～5の巾木について､Sとありますが施工範囲の確認ができません｡展開図よりMB巾木と読み替えてよろしいですか｡必要であれば施工範 S巾木は有りません。展開図を参照してください。
囲をご指示下さい｡

372

A-13
S-29

4F 倉庫1･2について､仕上表 壁仕上にEP-Si･不燃木ﾊﾟﾈﾙ･強化ﾋﾞﾆﾙｸﾛ
4F 倉庫1･2壁仕上について ｽとありますがそれぞれの範囲が確認できません｡EP-Siのみと考えてよろ お見込みの通りです。
しいですか｡

373

A-13･14･24～26
A-79

374

A-014
A-104

375

A-014
A-104

376

A-014
A-104

377

A-014
A-106

378

A-014
A-107

5～7F重症個室A･Bの壁仕上について

天井仕上の相違

天井仕上の相違

天井高さの相違

天井仕上の相違

天井仕上の相違

質問の内容

5～7F重症個室A･Bの壁仕上について､仕上表にｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ焼付
塗装とありますが､4Fと同様にﾋﾞﾆﾙｸﾛｽと読み替えてよろしいですか､
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝであれば､納まり及び範囲･程度をご指示下さい｡
５階前室・面会スペースの天井仕上に相違があります。
・仕上表（７） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・５階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

５階前室・面会スペースの天井仕上に相違があります。
・仕上表（７） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・５階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。
５階調乳室の天井高に相違があります。
・仕上表（７） ― ＣＨ＝２，５００・５階天井伏図（２） ― ＣＨ＝２，４００
ＣＨ＝２，５００を正と考えて宜しいですか。
６階部長コーナー２の天井仕上に相違があります。
・仕上表（７） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２・６階天井伏図（１） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２を正と考えて宜しいですか。
６階言語指導室の天井仕上に相違があります。
・仕上表（７） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・６階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

38／179回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２を正としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

379

Ａ-014
Ａ-117

リハビリラウンジの巾木の使
い分けについて仕上表（７）に於いて、６階＜病棟＞のリハビリラウンジの巾木にビニル巾
木及びメラミン巾木の指示がありますが、それぞれの施工範囲が不明です。６階雑伏図では腰壁の指示が無い為、メラミン巾木は不要として宜し
いですか。

380

A-14
A-104

5F沐浴･授乳室の天井仕上について､
5F沐浴･授乳室の天井仕上 A-14図 FKt6+NADについて
A-104図 F(GB-Rt12.5+ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ)とありますが､A-14図を正と考えてよろしいですか｡

381

A-14
A-104

5F調乳室の天井高について

382

A-14
A-107

6F言語療法室1の天井高について､6F言語療法室1の天井高に A-14図 H2500
ついて
A-107図 H2300とありますが､A-14図を正と考えてよろしいですか｡

外壁側のみ折り下げてH2300としています。

A-14
A-116

3F廊下2の壁仕上について､A-11図 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板
A-116図 凡例WG-B
5Fﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ壁仕上についてとありますが､A-116図を正と考えﾋﾞﾆﾙｸﾛｽは不要と考えてよろしいですか｡
必要であれば施工範囲をご指示下さい｡

WG-Bとしてください。

383

384

A-015
A-110

天井仕上の相違

385

A-015
A-111

386

A-015
A-328

車庫の壁・天井仕上相違

387

A-015・325

白線引きの仕様について

天井高さの相違

5F調乳室の天井高について､A-14図 H2500
A-104図 H2400とありますが､A-14図を正と考えてよろしいですか｡

７階倉庫の天井仕上に相違があります。
・仕上表（８） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・７階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。
７階ＥＶホール１の天井高に相違があります。
・仕上表（８） ― ＣＨ＝２，５００・７階天井伏図（３） ― ＣＨ＝２，４００
ＣＨ＝２，５００を正と考えて宜しいですか。
車庫の壁・天井の打放補修の程度に相違があります。
・仕上表（８） ― 打放し（Ｂ種）補修
・矩計図 ― コンクリート化粧打放し
打放し（Ｂ種）補修を正と考えて宜しいですか。
仕上表（８）において、一般ごみ置場の備考に「白線引きＷ＝１００」とありますが、仕様が不明です。白線引きの仕様を御指示下さい。

39／179回答

柱部のみ壁面不燃メラミンとし、メラミン巾木としてください。
その他は腰壁強化ビニルクロス、上部ビニルクロスとしてください。

F（GB-Rt12.5+ビニルクロスとしてください。）

H2,400としてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

トラフィックペイントとしてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）388

A-015・327

質問の要旨

質問の内容

階段１～３ 補助手摺φ３４ 塩ビ樹脂被膜の同等メーカー・品番を御指同等メーカー・品番について 示下さい。

回答
ナカ工業 O-34タイプとしてください。

ピット階平面図に於いて、７～８通り・Ｌ～Ｍ通りに下部湧水槽の指示がありますが、仕上が不明です。下記と想定いたしますが宜しいですか。
A-019 右下 図示の通りです。
①床 ― 塗膜防水②壁 ― 塗膜防水③天井 ― 打放補修素地

389

A-019

湧水槽の仕上について

390

A-019

湧水槽の仕上について

391

A-019

ピット階平面図において、「免震装置リプレイス用搬入ルート」の斜線図示
免震ピットの免震装置リプレが見られますが、斜線部分の仕様が不明です。範囲を図示しているだけ
イス
お見込みの通りです。
で、建築の仕上としては、特に対応不要と判断しますが宜しいですか。
用搬入ルートについて

392

A-019

ピット階平面図において、釜場の防水下地の仕様が不明です。モルタル
ピット釜場の防水下地についの上、塗膜防水と想定いたしますが宜しいですか。
てお見込みの通りです。

393

A-019

ピット階平面図において、「立入禁止サイン」の図示がありますが、仕様・ピットの立入禁止サインにつ形状が不明です。御指示下さい。
いてサイン図の通りです。

394

A-019

湧水槽ＭＨについて

395

A-019
A-041

ピット階平面図において、地上部立上げ通気管の図示がありますが、地上
ピットの立上げ通気管につい
立上げ寸法（地盤面から）は、Ｈ５００と想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。
て

上記質疑に於いて、塗膜防水のグレードが不明です。同等メーカー・品番などを御指示下さい。
ピット図を参照してください。

ピット階平面図の湧水槽で、ＭＨとありますが、凡例が見当たりません。Ｍ
600φ鋳鉄製 防水・防臭型としてください。
Ｈの仕様・寸法と併せて御指示下さい。

ピット階平面図において、Ａ通り既存救急センターとの接続部に止水ゴム
既存側躯体に袖壁W180、出寸法200（配筋D16ダブル）、上下スラブ厚みの指示がありますが、納まりの分かる詳細図がありません。接続部の袖壁・180、出寸法200（配筋D16ダブル）を打設します。その際既存躯体にケミ
スラブの構造リスト、及び既存壁の解体・改修について分かる詳細図の発カルアンカーD13＠200を四周に施工します。またその際に本体側に止水行をお願い致します。
ゴム：横浜ゴムダイナミックシール Y150CA を打ち込みます。

396

A-019
S-24

既存救急センターとの接続
部について

397

A-019
S-24・216

上記に続きますが、配管トレンチ、リニアックとの接続部についても詳細を配管トレンチとの接続部につ止水ゴム：横浜ゴムダイナミックシール Y150CA を打ち込みます。
御指示下さい。
いて398

A-019、０２０ｼｰﾙﾄﾞ諸室の下部について

免震ﾋﾟｯﾄでｼｰﾙﾄﾞ諸室の下部ｴﾘｱに立ち入り禁止措置が必要ないでしょう スラブ厚ｔ２００以上確保していますので、免震層の立ち入り禁止は無いとか。必要な場合は具体的な方法をご指示下さい。
考えています。

40／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

床点検口６００角の数量が、下記の様に異なります。
本館・リニアック棟の床点検口６００角の数量を棟別に御指示下さい。
＊部分詳細図Ｄ２－９：
床点検口６００角を４０か所設置＊ピット階平面図：
本館
床点検口 無し
参考数量書の床点検口600
リニアック棟 床点検口 ３か所
399 A-019、020、167、参考数量書P201、353
角について＊１階平面図：消火ポンプ室（下部消火水槽）に□の図示があります。
＊参考数量書（Ｐ２０１）（Ｐ３５３）：
本館
床点検口 ４０か所
リニアック棟 床点検口 無し

400

401

A-019、167、参考数量書P201、353

A-019・020

402

A-19･40

403

A-19

回答

本館
床点検口 37か所
リニアック棟 床点検口 3か所

マンホール６００φの数量が、下記の様に異なります。本館・リニアック棟のマンホール６００φの数量を棟別に御指示下さい。
＊部分詳細図Ｄ２－１０：
数量の記載はありません。
参考数量書のﾏﾝﾎｰﾙ600φ ＊ピット階平面図：
参考内訳書の通りです。
について
光庭や消火ポンプ室、湧水槽などです。
マンホールはありません。
＊参考数量書Ｐ２０１、３５３
本館
６か所
リニアック １か所

ＦＳ下部のＥＶについて

ピット階平面図において、下記の範囲にＥＶピットが指示ありますが、上階にはＥＶシャフトは無くＦＳとなっています。将来用のピットとして想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。
①Ｂ～Ｃ通り・１～２通り②Ｔ～Ｕ通り・５～６通り③Ｉ～Ｉ’通り・１２～１３通り

地下ﾟｯﾄについて

ﾘﾆｱｯｸ棟ﾋﾟｯﾄについて､床･立上りは以下のように考えてよろしいですか｡
床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地
お見込みの通りです。タラップはW400Φ22＠350とします。
立上り:打放補修 素地
釜場:H600 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)
又､ﾀﾗｯﾌﾟについては､ｽﾃﾝﾚｽ製 φ19 @300程度と考えてよろしいですか｡

湧水槽の仕上について

免震ﾋﾟｯﾄ内の下部湧水槽については､消火水槽と同様のｹｲ酸質系防水を6面に見込んでよろしいですか｡

A-019 右下 図示の通りです。

404

A-19･31他

免震ﾋﾟｯﾄについて

免震ﾋﾟｯﾄについて､床･立上りは以下のように考えてよろしいですか｡
床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地
お見込みの通りです。
立上り:打放補修 素地
又､天井断熱材についてはSRC梁型にも見込むと考えてよろしいですか｡

405

A-19･31他

免震ﾋﾟｯﾄについて

上記質疑に伴い､免震上部基礎については断熱材は不要と考えてよろし 必要です。範囲はD9-5の通りとします。
いですか｡
硬質ウレタンフォーム吹付t35としてください。

41／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

１階平面図に於いて、２～３通り・Ｔ～Ｕ通りの消火ポンプ室下部に消火水槽の指示がありますが、仕上が不明です。下記と想定いたしますが宜しいですか。
A-019 右下 図示の通りです。
①床 ― 塗膜防水②壁 ― 塗膜防水③天井 ― 打放補修素地

406

A-020

消火水槽の仕上について

407

A-020

消火水槽の仕上について

408

A-20

竪樋の経路について､竪樋の経路について､A-20図 M通*4通､I通*4通､L通*7通の1FL移行の排水経路をご指示下さい。

409

A-20

竪樋の経路について､竪樋の経路について､U通*2通､ｽﾗﾌﾞ上を這樋にて横引と考えてよろしい
お見込みの通りです。
ですか。

410

A-020～027
A-166

411

Ａ-020・167

412

A-021

413

A-021～027

414

A-022

415

A-022･024

耐火被覆の仕様について

１階廻りの竪樋の経路について

上記質疑に於いて、塗膜防水の同等メーカー・品番を御指示下さい。

以下に挙げる柱耐火被覆の仕様を御指示下さい。
■2階ﾚｽﾄﾗﾝ(職員)の丸柱■3階廊下4の丸柱■3階副院長室2の丸柱■3階電気室の丸柱■各階FSで壁に囲まれていない柱･梁■各階機械室等で壁に囲まれていない柱･梁

大関化学工業 ケイ酸質系塗布防水同等品としてください。

ピットに集水し、ポンプアップとします。

■2階ﾚｽﾄﾗﾝ(職員)の丸柱■3階廊下4の丸柱■3階副院長室2の丸柱→耐火シートｔ3.0（ｔ1.5二重張）■3階電気室の丸柱■各階FSで壁に囲まれていない柱･梁■各階機械室等で壁に囲まれていない柱･梁→セラタイカとし、厚みはA-166図 D1-1を確認ください。

１階平面図において、外周廻り外樋の経路が不明です。下記と想定いたしますが宜しいですか。
①１・Ｄ通り他直下が排水溝の箇所 ― １階排水溝へ放流（樋受け無し）②１・Ｂ通り他直下が犬走りの箇所 ― 犬走りスラブを貫通し、免震ピット ①お見込の通りです。
内を横引きし、部分詳細図（２）Ｄ２－７Ａ免震ピット受け桝へ放流②犬走を貫通せず露出配管で側溝に放流③１・Ｂ通りＦＳ２室他屋内樋 ― １階スラブを貫通し、免震ピット内を横引 ③お見込の通りです。
きし、部分詳細図（２）Ｄ２－７Ａ免震ピット受け桝へ放流④お見込の通りです。
④リニアック棟ＬＸ１通りＬＹ１通り他免震に関連しない箇所 ― 第一桝まで地中埋設管にて排水

庇2･3について庇2･3の竪樋の位置が不明です。御指示下さい。

屋根 排水溝について

各屋根 アスファルト防水(AI-2･DI-2)の排水溝の範囲が平面図･平面詳細 AI-2の排水溝は、同部のパラペットにの長さにて見積もりください。
図では把握出来ません。 範囲及びW寸法を御指示下さい。
DI-2はございません。

3階屋根について3階平面図 M通～Q通*10通～12通（平面L型）部の屋根はアスファルト露AI-2となります。仕上げ表の2階屋根2の仕様で見積もりください。
出防水(DI-2)と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

屋根 排水溝について

３階ﾃﾗｽ･5階光庭 ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水(AI-2)の排水溝は溶接金網 2.6
お見込みの通りです。
φ-50*50 ﾓﾙﾀﾙ塗と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。
42／179両端部に設置してください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

A-22･23

3階 I通*13通 内樋の員数に 3階 I通*13通 内樋の員数について､A-22図 3階 I通*13通 内樋が3本でお見込みの通りです。
ついてすが､A-23図の竪樋も合わせ4本と考えてよろしいですか。

417

Ａ-026
Ａ-066

7階屋根２部ルーフドレイン
について

７階Ｔ－Ｕ通り５－６通り屋根２部のルーフドレインのか所数に相違があります。
・７階平面図 ― １か所
お見込みの通りです。
・７階平面詳細図（２） ― ２か所（ずれて庇に記載があります）
１か所を正と考えて宜しいですか。

418

A-026･008

7階屋根について7階平面図でL'通～M通*11通～13通、T～U通*5通～6通に屋根2の記入がありますが、外部･外構仕上表 部位欄には屋根2は見当りません。防 7階の屋根は8階部とお考えください。
水仕様を御指示下さい。

416

８階平面図において、Ｈ通りに鉄骨階段の指示がありますが、詳細の指示①ササラ：PL-12ｘ300、段板：PL-4.5、ベースプレート：PL-12ｘ120ｘ340、がありません。下記について御指示下さい。
A.BOLT:2-M16 ダブルナット締め、ﾌｯｸ付き、埋込長さL=320とします。
①鉄骨階段の部材メンバー②CGX42とします。
②受け鉄骨の部材メンバー・配置③溶融亜鉛メッキ③仕上④ヘリポート渡り廊下の手すりと同様の仕様としてください。
④手摺の仕様・部材メンバー

419

Ａ-027

８階外部階段について

420

A-027

8F屋根の鉄骨階段について

8FL屋根 H×5通り鉄骨階段について､仕上･手摺の詳細を御指示下さい｡

421

A-027･008

8階屋根1について

8階平面図で屋根外周囲に屋根1の記入がありますが、外部･外構仕上表
部位欄には見当りません。3･4階屋根1と同仕様と解釈して宜しいでしょう 8階平面図屋根1は7階屋根1とお考えください。
か。 御指示下さい。

422

A-027･008

塔屋屋根について屋根伏図でF通～H通*3通～5通屋根に屋根1の記入がありますが種小口部分の納まりを御指示下さい。 又、防水仕様は3･4階屋根1(ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ A-176図の通りとします。
複合防水)と同仕様と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

423

Ａ-028

424

Ａ-028・029

425

A-028

426

A-028
A-029

ヘリポート渡り廊下の手すりと同様の仕様としてください。

立面図（１）北側立面図において、４階Ｌ’～Ｍ通りの凡例がＡ押出成形セ
外壁押出成形セメント板の種 メント板フラットパネル＋Ｂ押出成形セメント板ダブルカットとありますが、組
1：1としてください。
別について
み合わせの割合が不明です。同じ割合を想定いたしますが宜しいですか。
上記において、凡例Ａ＋Ｂ以外にも凡例Ｂ＋Ｃ他、多数押出成形セメント板の２種類の組み合わせ張りがあり、立面図（２）南側立面図では、凡例Ａ
外壁押出成形セメント板の種
A+D+Eについては着色部分のみA その他はD:E＝1：1の割合としてくだ＋Ｄ＋Ｅの３種類の組み合わせ張りも御座います。凡例○＋○（＋○）の
別について
さい。
箇所の押出成形セメント板の組み合わせは、同じ割合を想定いたしますが宜しいですか。
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ 光庭 立面図に凡例の記入がありません。 全域 A ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 親水性樹脂
お見込みの通りです。
いて塗料と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。
立面図 外壁仕上の下記について､各凡例の割合は全て1:1と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡①凡例A+B
外壁仕上の凡例について
1：1としてください。
②凡例B+C③凡例C+D④凡例D+E
43／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）427

Ａ-028・029

428

Ａ-028・029

429

A-028･029
参考数量書P-188

質問の要旨

質問の内容

回答

立面図（１）・（２）において、下記の箇所の外壁が凡例Ａ押出成形セメント
板フラットパネルとありますが、他の凡例Ａ押出成形セメント板フラットパネ
ルとは異なり、濃色の柄がついています。凡例Ｂ押出成形セメント板ダブ
ルカットに読替えて宜しいですか。
①北側立面図１～３階Ｉ’～Ｍ通り
外壁押出成形セメント板の種 ②北側立面図７階下部Ｏ～Ｑ通り
フラットパネルです。塗装色の違いを表現しています。
別について③東側立面図６階７～８通り④南側立面図１～３階Ｂ～Ｃ通り⑤南側立面図１～３階Ｌ～Ｍ通り⑥南側立面図５～７通りＪ～Ｌ通り⑦西側立面図１～３階１～２通り
立面図（１）・（２）において、各所サッシ上部や南側立面図４階Ｃ通り等の外壁押出成形セメント板の種
濃色の柄の押出成形セメント板の凡例が不明です。全て凡例Ｂ押出成形 フラットパネルです。塗装色の違いを表現しています。
別について
セメント板ダブルカットを想定いたしますが宜しいですか。

塔屋ﾀﾗｯﾌﾟについて

参考数量書 金属 外部に計上されている塔屋 背ｶｺﾞ付ﾀﾗｯﾌﾟ 2項目が立A-052ﾘﾆｱｯｸ棟部、068図EV-7北側です。
面図等には見当りません。設置場所を御指示下さい。

430

A-028・29

特記仕様書 8章 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ･押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 4.押出
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ 成形ｾﾒﾝﾄ板 ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙに○印がありますが、外部･外構仕上表 外壁
図面通りとしてください。
いて1～3階欄では接着張の記入があります。 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 粗研削加工 全面弾性接着張工法とはならないのでしょうか。御指示下さい。

431

A-028・29

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ 立面図 凡例 B･C･D･E・Fの押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙはﾉｻﾞﾜ:ｱｽﾛｯｸ
お見込みの通りです。
いてNeo同等品と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

432

A-028・29

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ 立面図 凡例 A 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ厚60親水性ﾌｯ素樹脂塗料のお見込みの通りです。
いて表示が白と黒の2種類がありますが、色違いでしょうか。御指示下さい。

433

A-028・29

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ 立面図で凡例 B+C、C+D、D+Eの記入がありますが、立面図では各範囲 5Fハッチング部分B+C 6Fハッチング部分C+D 7Fハッチング部分D+Eといてが把握できません。各範囲区分を御指示下さい。
してください。

434

A-028・29
特記仕様書P-21

低層部の幅は基本的に600幅としタイル部分、A+B B+C C+D D+E部
特記仕様書 8章 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ･押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事 4.押出
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ分、南側立面図のJ-L通り間の着色部分、病棟の凹凸部分以外の縦長窓
成形ｾﾒﾝﾄ板 幅欄で600・900に○印がありますが、900 ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙの範囲
いて部分等としてください。その他の寸法は立面図の通りです。病棟部分につが立面図では把握出来ません。 使用範囲を御指示下さい。
いては意匠別紙21を参照してください。

435

A-028・29他
特記仕様書P-33

ｱﾙﾐ表面処理について

ｱﾙﾐ型材 表面処理で焼付塗装と記入分は、特記仕様書 金属工事 2 ｱﾙﾐ
特記なき場合は、B2-ブラック系で見積もりください。また、D10-13のアン
ﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金欄のB-2種 ﾌﾞﾗｯｸ系と解釈して宜しいでしょうか。御グルはマットｼﾙﾊﾞｰとします。
指示下さい。

44／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

436

A-007
特記仕様書P-33

質問の要旨

質問の内容

回答

ｱﾙﾐ表面処理について

ｱﾙﾐ型材 表面処理が共通特記事項 工事別 塗装工事欄では2次電解着
色の記入ですが、上記、特記仕様書を正と解釈して宜しいでしょうか。 御 二次電解着色のブラックとしてください。
指示下さい。
成形板のﾀｲﾙ張(立面凡例G)について､外壁ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙの上､ﾀｲﾙ張りについては､現場張りでは剥
現場張りとしてください。
離･落下の恐れがありますので押出成形板の上､ﾀｲﾙ張部は全て工場張りと考えてよろしいですか。

437

A-28

成形板のﾀｲﾙ張(立面凡例
G)
について

438

A-28

成型板の割合について

成型板の割合について､立面図凡例､A+B､B+C､C+D､D+Eとありますが､割合は50%:50%と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

439

A-28

立面図 黒色部分 凡例Aについて

立面図 黒色部分 凡例Aについて､塗装の塗分けと考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

440

A-28
A-174 D9-10

441

A-28
A-32

北立面 3～4F間 B-E通間の外壁仕上について､
北立面 3～4F間 B-E通間の A-28図:現場ﾀｲﾙ張
外壁仕上についてA-32図:ﾌｯ素樹脂塗装とありますが､A-28図を正と考えてよろしいですか。

442

A-029

ﾘﾆｱｯｸ棟 竪樋について

立面図で竪樋仕様がｽﾃﾝﾚｽ150角の記入ですが、本館と同様のｱﾙﾐに読お見込みの通りです。
み替えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。

443

A-029
参考数量書P-350

ﾘﾆｱｯｸ棟 竪樋について

上記、竪樋の寸法が参考数量書 屋根及びとい 外部では100角、立面図
A-008記載 北東側150φ その他100φとしてください。
では150角で相違します。 御指示下さい。

庇見付アルミ幕板について

立面図（２）西側立面図において、３・４階７～１１通りのスラブ小口に凡例Ｉ
アルミパネルＴ４．０焼付塗装の指示がありますが、矩計図（２）他より、３・４階のスラブ小口はアルミ型材ボーダーです。凡例ＩアルミパネルＴ４．０焼 お見込みの通りです。
付塗装を凡例Ｈアルミ型材ボーダーコの字７５×１５０焼付塗装に読替えて宜しいですか。
成型板の割合について､立面図凡例､A+D+Eとありますが､割合は均等割 A+D+Eについては着色部分のみA その他はD:E＝1：1の割合としてくだと考えてよろしいですか。
さい。

屋上目隠し壁の仕上につい 屋上目隠し壁の仕上ついて､外壁側のみ塗装仕上(内側 成型板 素地)とお見込みの通りです。
て考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

444

Ａ-029・032

445

A-29

成型板の割合について

446

A-29

5～7F 6通 成形板ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟ 5～7F 6通 成形板ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙについて､5F:A+B､6F:B+C､7F:C+Dとあり
お見込みの通りです。
ﾈﾙについてますが､5FB+C､6F:C+D､7F:D+Eと考えてよろしいですか。

45／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

447

A-29

西立面図 3･4F 凡例Iについ 西立面図 3･4F 凡例Iについて､凡例Hと読み替えてよろしいですか｡て
又､4Fの庇先端見切は全て凡例Hと考えてよろしいですか。

448

Ａ-031

１階廻りアルミ手摺２の詳細
について

449

A-031

免震ﾋﾟｯﾄの防虫について

免震ﾋﾟｯﾄ擁壁天端に防虫ｺﾞﾑを設けると考えてよろしいでしょうか。

不要とします。

450

A-031

擁壁外防水の仕様
について

免震ﾋﾟｯﾄ擁壁外防水のｺﾞﾑｱｽ塗膜防水の仕様はY-1としてよろしでしょうか。

お見込みの通りです。

451

A-031

1階外壁立上りの打継部について

1階外周に犬走りｺﾝがない部分の、外壁RC立上りの打継部は塗膜防水（糸巾200程度を施す）としてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

452

A-031
S-15

免震装置の耐火被覆について

免震ピット内、1FL鉄骨梁に耐火被覆がありますが、免震装置に耐火被覆は不要でしょうか。必要であれば仕様（メーカー品番等）をご指示くださ免震装置は耐火被覆は不要です。
い。

4F I'～B 13～3、6通りの間は凡例Hとしてください。

矩計図（１）において、１階廻りに免震擁壁部にアルミ手すり２の指示がありますが、部材メンバーが不明です。御指示下さい。
参考内訳書の仕様同等とします。

屋上露出断熱アスファルト防水の断熱材の仕様に相違があります。
・矩計図（１） ― ポリスチレンフォーム保温板
屋上露出断熱アスファルト防 ・建築工事特記仕様書Ｐ２２ ９章防水工事 ― 硬質ウレタンフォーム断お見込みの通りです。
水の断熱材の仕様について 熱材２種１号もしくは２号又はＡ種硬質ウレタンフォーム保温板２種１号又は２号
ポリスチレンフォーム保温板を正と考えて宜しいですか。
屋上防水の仕様が下記の様に異なります。矩計図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
防水の仕様について＊矩計図：露出断熱 立上り露出
お見込みの通りです。
＊ヘリポート部分詳細図：防水押えコンクリート 立上り保護板

453

Ａ-031
建築工事特記仕様書Ｐ２２454

A-031、322

455

A-031～034･037

ｽﾗﾌﾞ底断熱材について

最上階ｽﾗﾌﾞ底断熱補強硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑの厚みが、矩計図1～3･7では50、矩計図4では35と相違します。矩計図1～3･7を正と解釈して宜しいで お見込みの通りです。
しょうか。御指示下さい。

456

A-031･047
参考数量書P-188

1階犬走り手摺について

矩計図及び1階平面詳細図で免震ﾋﾟｯﾄ周囲犬走り手摺がｱﾙﾐ手摺2の記入ですが、部分詳細図には見当りません。 参考数量書 金属に計上され お見込みの通りです。
ている。犬走り手摺の仕様に倣って宜しいでしょうか。御指示下さい。

457

A-031･S-30

5～7階4床室の鋼製床組の 矩計図ではW1295程度､伏図ではW2300程度と相違します｡伏図を正と解お見込みの通りです。
範囲について釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

46／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

458

A-31

免震擁壁～1Fｽﾗﾌﾞ間のｸﾘｱ 免震擁壁～1Fｽﾗﾌﾞ間のｸﾘｱﾗﾝｽ50について､免震ｺﾞﾑ等必要な場合､仕ﾗﾝｽ50について
様･詳細をご指示下さい。

459

Ａ-032

免震擁壁部のグレーチング
について

460

Ａ-032

アルミ型材ボーダーの取付
下地について461

A-032

ｱﾙﾐ見切縁について

矩計図(2) 3FL 押出成形ｾﾒﾝﾄ板下端 ｱﾙﾐR無ｱﾝｸﾞﾙ 75*75*4は既製品とお見込みの通りです。
解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

462

A-032

免震ﾋﾟｯﾄ外周側溝について

免震ﾋﾟｯﾄ外周側溝の立上り壁及び立上り壁天端は塗膜防水(X-2)と解釈
お見込みの通りです。
して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

463

A-032

免震ﾋﾟｯﾄ外周側溝について

免震ﾋﾟｯﾄ外周側溝の立上り壁の外側(地中部)に塗膜防水は不要と解釈し塗膜防水（Y-1）とします。
て宜しいでしょうか。 御指示下さい。

464

A-032

免震擁壁のｽﾘｯﾄについて

465

A-032～、176

2重ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの捨て笠木

不要とします。

矩計図（２）において、免震擁壁部排水溝にステンレスグレーチングＷ６５０の指示がありますが、施工範囲が不明確です。免震ＥＸＰ．Ｊ配置部分をお見込みの通りです。
除く７’通りＡ～Ｉ通りに必要と想定いたしますが宜しいですか。

矩計図（２）において、４階庇先端にアルミ型材ボーダーの指示があります
が、ＲＣ庇先端への取付要領が不明です。御指示下さい。
A-174図 D9-9と同等としてください。

免震ﾋﾟｯﾄ擁壁天端～犬走りｽﾗﾌﾞ下端間のｽﾘｯﾄH50について､免震ｽﾘｯﾄｶ
ﾊﾞｰ等が必要と思われます｡仕様･詳細を御指示下さい｡
不要とします。

2重ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの笠木（既製品）の下には、止水対策として、板金＋加硫ｺﾞﾑ
系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞの捨て笠木を設けると考えてよろしいでしょうか。

47／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

466

A-032･077

病室AW額縁の仕様について病室詳細図内展開図に窓枠木調ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼と記入がありますが､材種が不明です｡矩計図の4床室樹脂製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽより､上･竪窓枠(ｶｰﾃﾝﾎﾞｯ 樹脂製の木調オレフィンシート貼としてください。
ｸｽ)は樹脂製の木調ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼でしょうか。御指示下さい。

467

A-032･077

病室AW膳板の仕様について矩計図で4床室のAW膳板に内壁指示仕上と記入がありますが､該当位置の壁仕上は化粧ｹｲｶﾙ板です。上枠ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽに合せ､樹脂製木調ｵﾚ スチール焼付としてください。
ﾌｨﾝｼｰﾄ貼と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

468

A-33･217

下り壁の仕様について

1F SIMADAﾌﾟﾗｻﾞ他吹抜部I通りの斜め下り壁については､ｽﾁｰﾙ t1.6と考えてよろしいですか｡鉈､同部ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽについても同様に考えてよろし お見込みの通りです。
いですか｡

469

A-33･80

下り壁について

1F SIMADAﾌﾟﾗｻﾞの吹抜部下り壁 W150xH310については､GB-Rt12.5 1
枚張と考えてよろしいですか｡又､上部ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰの下地についても､GB- お見込みの通りです。
Rt12.5+EP-Siを見込んでよろしいですか｡

470

A-33

下り壁見切について

上記質疑において､同部上端及び下端にｽﾁｰﾙFBの見切材が見受けられますが､焼付塗装と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

471

A-033

庇先端ｱﾙﾐについて

外部･外構仕上表 3階庇 鼻先欄 ｱﾙﾐ型材ﾎﾞｰﾀﾞｰｺの字 75*150は既製品・加工品の何れでしょうか。 又、板厚を併せて御指示下さい。

加工品です。t3.0としてください。

質問の内容

エントランス庇の仕上の一部に相違があります。
・矩計図（３） ―幕板・軒天：アルミＴ２．０Ａ－ＢＥ
谷樋：スチール防水樋Ｔ１．８
丸柱型：コンクリート杉板本実現し＋エントランス庇の仕上につい撥水材塗布て
・外装・外構仕上表 ―幕板・軒天：アルミＴ４．０フッ素焼付塗装
谷樋：高耐候性塩ビシート複層板Ｔ１．６
丸柱型：打放し（Ａ種）補修の上フッ素樹脂塗装
矩計図（２）を正と考えて宜しいですか。

回答

幕板・軒天：アルミＴ２．０Ａ－ＢＥ
谷樋：スチール防水樋Ｔ１．８
丸柱型：打放し（Ａ種）補修の上フッ素樹脂塗装としてください。

472

Ａ-033
Ａ-008

473

A-033･008

庇先端ｱﾙﾐについて

矩計図(3) Ｉ通側4階庇先端が、3階庇先端と同様のｺの字型と思われます
が、外部･外構仕上表では４～7階庇 ｱﾙﾐ型材でｺの字型の記入がありま 4F I'～B 13～3、6通りの間は凡例Hとしてください。
せん。 矩計図を正と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

474

A-034

ｻｯｼ額縁について

ｻｯｼ額縁について､建具共通事項で特記無きはｽﾁｰﾙ製です｡ｽﾁｰﾙt1.6
焼付としてください。
SOP 180×25で考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。

48／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）475

A-034～039･041
A-123～133

476

A-35
A-91

質問の要旨

質問の内容

回答

下記外部建具のH寸法が建具表と短計図で相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
･(符号) (建具表)
(短計図)
・AW3
H1700
H1600(短計図4 9-10間1F)
・AD5
H1950
H2200(Ya 断面詳細図1F)
・AW11
H2350
H1300(Ya 断面詳細図2F)・AW11a
H2735
H2350(Xa 断面詳細図1･2F)
・AD4
H1950
H2200(Xb 断面詳細図1F)
・AW5
H1700
H1300(Xb 断面詳細図3F)
・AG9
H2350
H2200(Xb 断面詳細図4F)・AW10a
H3050
H2900(Yb 断面詳細図2F)
建具のH寸法の相違についPD-1はH2,100としてください。
・AW10
H2650
H2350(Yb 断面詳細図4F)て
その他はお見込みの通りです。
・AW27
H2500
H2200(Yb 断面詳細図5F)
・AW27
H2500
H2350(Yb 断面詳細図6･7F)
・AW13
H2700
H2550(Yc 断面詳細図2F)・AW13a
H2350
H2200(Yc 断面詳細図3F)
・AW1
H1600
H1500(Yd 断面詳細図1F)
・AW1
H1600
H1300(Yd 断面詳細図3F)・AW19-1
H2200
H1900(Yd 断面詳細図4F)
・AW35
H1500
H1800(Yd 断面詳細図6F)
・AW31
H2200
H2350(Xd 断面詳細図6･7F)
・AW29a
H2200
H2100(Yf 断面詳細図5F)
・PD1
H1900
H2000(Yh 断面詳細図1F)

天井ﾙｰﾊﾞｰについて

1F風除室3の天井ﾙｰﾊﾞｰについて､A-35図 有り
A-91図 無しとありますが､A-35図を正と考えてよろしいですか｡又､ﾙｰﾊﾞｰ(A)と考えてよろしいですか｡

無しとしてください。

矩計図（６）において、Ｕ通り８ＦＬ部庇の仕上が天端～上裏までウレタン・
ゴムアス複合防水となっていますが、Ｂ通り側の庇同様、天端ウレタン・ゴ
Ｕ通り８ＦＬ部庇上裏の上裏
ムアス複合防水、見付アルミ小口金物、上裏外装薄塗材Ｅに読替えて宜 お見込みの通りです。
についてしいですか。

477

A-036

478

A-036

ﾊﾞﾙｺﾆｰ部軒天垂壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板が片持ｽﾗﾌﾞ下端より垂下りとなしま
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ
耐風梁H-194x150x6x9(SS400)、ＣＧ梁との接合部ＰＬ-9、ボルト2-Ｍ16をすが、この部分の取付金物は鉄骨梁型下部のみで宜しいでしょうか。御指いて見込んでください。
示下さい。

479

A-036

ｱﾙﾐ表面処理について

ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 ｱﾙﾐ手摺の表面処理に関しても前記 B-2種 ﾌﾞﾗｯｸ系で宜しい
シルバー系としてください。
でしょうか。 御指示下さい。

480

A-036

軒天について軒天 硅酸ｶﾙｼｳﾑ板は底目地貼、廻縁 塩ﾋﾞ製と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

49／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

481

A-036

軒天 見切縁について

軒天部 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板下端役物(既製品)はｱﾙﾐ製と解釈して宜しお見込みの通りです。
いでしょうか。 御指示下さい。

482

A-036

軒天について庇軒天 外装薄塗材E面のｺﾝｸﾘｰﾄ増打は厚10mmと解釈して宜しいでしょうか。 又、軒天面 誘発目地は@3000 目地のみｼｰﾘﾝグは不要と解釈して 15ｍｍと解釈ください。お見込みの通りです。
宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。

483

Ａ-036
Ａ-008

４・５階下り壁軒天のケイカル板の仕様に相違があります。
４・５階下り壁軒天のケイカル ・矩計図（６） ― ＦＫ（ケイカル板）
板の仕様について・外装・外構仕上表 ― ＦＫ－Ｄ（化粧ケイカル板）
ＦＫ（ケイカル板）を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

矩計図（６）において、２階スタッフ通路と産婦人科診察室１の間に間仕切の図示がありますが、２階平面詳細図（１）では、スタッフ通路及び間仕切の指示はありません。スタッフ通路及び間仕切は無しと想定いたしますが お見込みの通りです。
宜しいですか。

484

A-036
A-050

485

A-036
S-08

486

A-036･037

庇2･3について487

A-036･037

庇2･3について488

A-036･037
参考数量書P-185･186

庇2･3について

489

A-36

外壁下端役物の仕様につい
外壁下端役物の仕様･ﾒｰｶｰ程度をご指示下さい。
て

490

A-36

庇2 折板 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄについて

491

A-36
A-100

4F 空調機械室1～3について､天井伏図にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの図示が見受け
4F 空調機械室1～3ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
られますが､矩計図には見受けられません｡直天･機械室につきﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
お見込みの通りです。
ﾎﾞｯｸｽについてﾎﾞｯｸｽは不要と考えてよろしいですか｡

492

A-37

ﾃﾗｽ ｱﾙﾐ手摺について

ﾃﾗｽ ｱﾙﾐ手摺について､仕上･詳細をご指示下さい｡

手摺子＠100 三協立山ｱﾙﾐ:71型同等品とします。

493

A-37

庇3 折板 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄについて

庇3 折板 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄについて､W500XD8500 9か所と考えてよろしいですか。
又､ﾒｰｶｰ程度をご指示下さい。

お見込みの通りです。 元旦ビューティ A-328図参照

部屋及び間仕切の有無

矩計図（６）において、免震ピット及びバルコニー床に増打ちの図示がありますが、配筋要領が不明です。鉄筋コンクリート構造配筋標準図（８）７－１
床増打ちコンクリートの配筋増打補強（４）壁に倣い、打増し厚さ５０ｍｍ以上の場合にＤ１０＠２５０程度 お見込みの通りです。
について縦横を想定いたしますが宜しいですか。
矩計図(6)B通 庇2、矩計図(7)13通 庇3にﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄﾞ、採光体
網入りｶﾞﾗｽの記入がありますが、平面図には記入がなく平面寸法・配置が A-328図を参照ください。
不明です。御指示下さい。
上記、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄﾞ、採光体 網入りｶﾞﾗｽの枠材等の詳細が不明
A-328図を参照ください。
です。断面詳細図を御提示下さい。
庇2･3 谷樋仕様が外部･外構仕上表では耐酸被覆鋼板、参考数量書 屋根及び樋 外部では高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ複層板で相違します。参考数量書 お見込みの通りです。
を正と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

庇2 折板 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄについて､W500XD6000 8か所と考えてよろしいですか。
又､ﾒｰｶｰ程度をご指示下さい。

50／179中等品と ｱﾙﾐ製、底目地タイプとします。

お見込みの通りです。 元旦ビューティ A-328図参照

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

494

Ａ-037

庇折板の納まりについて

495

Ａ-037

庇折板のトップライトについ
て

496

Ａ-037

庇折板の採光体について

497

A-037

３階テラスの植栽について

498

A-037

3階ﾃﾗｽ手摺について

499

A-037

3Fﾃﾗｽの植栽について

A-037
500
A-008

質問の内容

回答

矩計図（７）において、庇３折板葺きに「タイトフレーム受けＣ-１００×５０×
２０×２．３＠６０６」とありますが、タイトフレームの一般的な配置＠３，０００
見直しは行いません。
前後より大幅に密に配置されています。タイトフレーム受けの配置の見直しをされる場合、ピッチをご指示ください。
矩計図（７）において、庇３折板葺きにトップライト：ポリカーボネート＠２，４００とありますが、平面図に配置の図示が無く、納まり詳細も不明な為、積算できません。下記について庇２・３共に御指示下さい。
A-328図に記載しています。
①形状・寸法・配置②折板フッ素ガルバリウム鋼板との納まり詳細
矩計図（７）において、庇３折板葺きに「採光体：網入りガラスＴ６．８」とありますが、平面図に配置の図示が無く、納まり詳細も不明な為、積算できません。下記について庇２・３共に御指示下さい。
①形状・寸法・配置
A-328図に記載しています。
②枠の仕様③折板フッ素ガルバリウム鋼板との納まり詳細
矩計図（７）において、３階テラスに「植栽：クチナシ」とありますが、植栽リス
Ｗ0.3ｍ Ｈ0.5ｍ 6本/㎡ とします。
トが不明です。御指示下さい。
矩計図(7) 3階ﾃﾗｽに記入のｱﾙﾐ手摺の部材詳細を御指示下さい。
3Fﾃﾗｽの植栽について､ｸﾁﾅｼの数量･寸法を御指示下さい｡

庇２・３の仕様に相違があります。
・矩計図（７） ― フッ素ガルバリウム鋼板
山高２００
軒天井無し
救急・サービスヤード庇の仕 ・仕上表（１） ― 長尺耐酸被覆鋼板
様について
Ｈ＝１００
軒天井：ＦＫ－Ｄｔ６＋ｔ６
外装薄塗材Ｅ
フッ素ガルバリウム鋼板・山高２００・軒天井無しを正と考えて宜しいですか。

手摺子＠100 三協立山ｱﾙﾐ:71型同等品とします。
Ｗ0.3ｍ Ｈ0.5ｍ 6本/㎡ とします。

お見込みの通りです。

AW27の形状が建具表で上部にｶﾞﾗﾘがありますが、短計図（７）Yb 断面詳
細図5～7Fで記入がなく相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょう お見込みの通りです。
か。御指示下さい。

501

A-037
A-132

建具形状の相違について

502

A-038

矩計図(8) 4階 8通部 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りに水切ｱｺﾞの記入がありません
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上り 水切ｱｺﾞ
が、3階 10通部と同様に水切ｱｺﾞが必要と解釈して宜しいでしょうか。御指 ｱﾙﾐ防水押え金物です。
について
示下さい。

503

A-038
A-131

建具形状の相違について

AW18の形状が建具表で2段Fix窓、短計図（8）Y d断面詳細図5Fで上部にｶﾞﾗﾘの記入があり相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょうか。 お見込みの通りです。
御指示下さい。

504

A-039

５階光庭の植栽について

矩計図（９）において、５階光庭に「植栽：アオダモ」とありますが、植栽リス
Ｗ0.5ｍ Ｈ2.0ｍ 計2本 とします。
トが不明です。御指示下さい。

51／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

505

A-039

5F光庭(W)の植栽について

506

A-039
A-132

建具形状の相違について

507

A-039
S-30

5階床伏図において、Ｉ～Ｉ’通り・2～４通り間光庭（Ｗ）及びＬ’～Ｍ通り・２
二重スラブの排水設備につ ～４通り間光庭（Ｅ）の下部が二重スラブとなっており、矩計図（９）より内部 鋳鉄製ドレーン2箇所、VP管65φ防露巻き、近くの雑排水に接続としまいてに塗膜防水を施工していますが、排水設備が必要な場合、排水方法・排 す。
水経路・排水箇所数を御指示下さい。

508

A-39

植込立上り天端見付の仕上 植込立上り天端見付の仕上について､塗膜防水X-2と考えてよろしいです
お見込みの通りです。
について
か。

509

Ａ-040

510

A-040
A-041

511

A-042他

質問の内容
5F光庭(W)の植栽について､ｱｵﾀﾞﾓの寸法･支柱の有無を御指示下さい｡

回答
Ｗ0.5ｍ Ｈ2.0ｍ 計2本 とします。

AW31の形状が建具表で上部にｶﾞﾗﾘがありますが、短計図（9）Xd 断面詳
細図5～7Fで記入がなく相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょう お見込みの通りです。
か。御指示下さい。

矩計図（１０）において、リニアック棟のＧＬが１ＦＬより高くなっていますが、
リニアック棟外周廻り防水に 外周廻りに地下防水（塗膜防水）の指示がありません。図面通り不要とい
塗膜防水を見込んでください。
ついてたしますが、宜しいですか。
地中部の外壁について

地中部の外壁について､1FL～GL迄の範囲に塗膜防水Y-2が必要と考えお見込みの通りです。
て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

階段１～３詳細図及びスタッフ階段詳細図において、壁付き手摺の下記について御指示下さい。
①仕様については、中央手摺の中段手摺と同様の、ビニルハンドレール
階段の壁付き手摺の仕様に
φ３４と考えて宜しいですか。
ついて②同上、ブラケット金物の仕様・形状・取付け＠を御指示下さい。
③壁内下地補強の仕様を御指示下さい。

①お見込みの通りです。
②ナカ工業の標準仕様程度とします。
③廊下手摺補強と同等します。

512

A-042他
S-73
S-02

鉄骨階段の踏面モルタル内溶接金網の形状に相違があります。
・意匠図 階段１詳細図他 ― φ３．２－７５×７５・構造図 階段詳細図（１） ― φ６－５０×５０
鉄骨階段踏面の溶接金網相・構造関係特記仕様書（１） ― φ６－１００×１００
違
φ３．２－７５×７５を正と考えて宜しいですか。

513

A-044
S-26

吊材を受ける鉄骨梁のメンバーについて514

A-045

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 梁 外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 外部階段 鉄骨梁型貫通部の幕板等の詳細図
意匠別紙19を参照ください。
型貫通部についてを御提示下さい、

515

A-45
A-166
A-320

外部の耐火被覆について

構造図 階段詳細図（１） ― φ６－５０×５０ 正としてください。

階段３詳細図において、免震階段の吊材：Ｈ－１５０×１５０×７×１０の指示がありますが、１階床伏図より受け梁の指示がなく、不明です。受け梁のS-74図によります。
部材メンバーを御指示下さい。

階段4､ﾍﾘﾎﾟｰﾄ等､外部鉄骨に耐火被覆､耐火塗料は不要と考えてよろしいですか｡
必要な場合は､施工範囲をご指示下さい｡

52／179

特記なき箇所は不要とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

516

A-047
A-071

517

A-047､参考数量書P305

518

A-047～070

519

A-047～070･166･300～310

質問の要旨

間仕切仕様の相違

質問の内容
１階Ｇ通り・６通りＭＷＣ１・ＨＷＣ１～中央処置待合間の間仕切壁凡例に相違があります。
・１階平面詳細図（１） ― ＷＴ－２Ｇ・水廻り詳細図（１） ― ＷＴ－１
ＷＴ－２Ｇを正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

参考数量書Ｐ３０５で、 １Ｆ中央処置待合・受付１・２ ガラスパーティション
参考数量書の 1F中央処置 が３か所ありますが、１階平面詳細図（１）の中央処置待合附近で、ガラス
待合･受付1･2 ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮ パーティションが見当たりません。必要な場合は、ガラスパーティションの SW107 SW211です。
ﾝについて
設置場所及び仕様詳細・寸法を御指示下さい。
壁下地の仕様について

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ廻り壁の相違について

外壁側及び鉄骨柱廻りの壁下地はLGS65とし､天井までと解釈して宜しい 柱廻りはお見込みの通りです。但し、LGSは柱から支持すること。外壁はでしょうか。御指示下さい。
標準仕様書の通りとします。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ廻り壁がｴﾚﾍﾞｰﾀｰ詳細図ではｺﾝｸﾘｰﾄ壁の様な記載となっておりますが､平面詳細図･部分詳細図(1)では乾式壁の表記となっております｡ｺﾝｸﾘｰﾄ壁ではなく､乾式壁と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡ S-02 ６章２節 コンクリートの種類１番とし，配筋は縦筋Ｄ１３＠２００ダブ
違う場合は､意匠図変更図､構造伏図変更図､壁ﾘｽﾄ､壁符号等詳細を御 ル、横筋Ｄ１０＠２００ダブルとしS-71図によります。
指示下さい｡
１階平面詳細図（１）他において、Ｆ通り・５通り中央処置室内袖壁凡例に「Ｗ－１Ｇ」と指示がありますが、部分詳細図（１）にＷ－１Ｇの詳細はありま
お見込みの通りです。
せん。壁凡例をＷ－２Ｇに読み替えるとして宜しいですか。

520

A-047・166

間仕切仕様について

521

A-047他
A-166

間仕切仕様について

522

A-47

南側 H通 設備基礎の仕上について､

南側 H通 設備基礎の仕上について､ｺﾝｸﾘｰﾄ面金鏝仕上と考えてよろしいですか。

D9-3の通りとします。

523

A-47

間仕切壁符号について

1階中央処置室～注射ｺｰﾅｰ間がW-1Gとなってますが､W-1Gは壁符号に無い為､W-1と考えてよろしいですか｡

前述の通り。

524

A-47
A-174 D9-12

525

A-47
A-32

１階平面詳細図（１）他において、Ｊ通り・６通りに壁凡例「ＷＴ－１ａ」と指示がありますが、部分詳細図（１）に「ＷＴ－１ａ」の指示がありません。壁凡例
Ｊ通り・６通り記載は W-1a です。
「ＷＴ－１」と同様として想定いたしますが宜しいですか。

1F南側 I通付近 小階段の仕 1F南側 I通付近 小階段の仕上について､A-174 D9-12図に倣うと考えてお見込みの通りです。但し、サイズ調整すること。
上についてよろしいですか。

北側 FB手摺について

北側 FB手摺について､A-47図:FB手摺
A-32図:ｱﾙﾐ手摺2とありますが､FB手摺を正と考えてよろしいですか。

53／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

526

A-47
A-49
A-167他
特記)仕様書50/61

視覚障害者誘導用床材についてA-167図D2-12に｢石･ｺﾝｸﾘｰﾄ用｣とありますが､以下の床仕上の場合も同程度と考えてよろしいですか｡違うのであれば仕様及びﾒｰｶｰ程度を｢誘導用｣｢注意喚起用｣それぞれにご指示下
視覚障害者誘導用床材につ さい｡
お見込みの通りです。
いて①ﾀｲﾙ②ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ
又､特記仕様書では塩化ﾋﾞﾆﾙ製のあります｡塩化ﾋﾞﾆﾙ製を見込むのであれば､施工範囲及びﾒｰｶｰ程度をご指示下さい｡

527

A-47･171
参考数量書P199

防護衣掛けについて

部分詳細図(6)D6-8防護衣掛け2とは1F CT室等のﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ掛けのこととお見込みの通りです。
考えてよろしいですか｡

528

A-47･48
参考数量書P305

ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝについて

参考数量書について､ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝが1F中央処置待合他に取り付くようですが平面詳細図では見当たりません｡必要でしたら仕様をご指示下さ SW107 SW211です。
い｡

529

A-47他

耐火被覆について

1通りE～R通りの柱型は凡例S(耐火被覆 左官仕上+EP-Si)となっています
平滑としてください（端部曲面）が､左官仕上の仕様が不明です｡仕様･詳細をご指示下さい｡

530

Ａ-048

531

Ａ-048

532

A-048

１階平面詳細図（２）に於いて、Ｕ通り７通りの犬走り部階段の仕上が不明です。下記と想定いたしますが宜しいですか。
犬走り部階段の仕上につい ①段部 ― モルタル下地＋塗膜防水
お見込みの通りです。
て②段鼻 ― ノンスリップタイル③手摺 ― １階外周廻り同様のアルミ手摺２
上記に於いて、階段の１段目のみ犬走りと縁切りされた踏み台のような図
犬走り部階段の仕上についコンクリート鏝押え＋塗膜防水（X-2）としてください。
示となっていますが、仕様・詳細が不明です。御指示下さい。
て1階平面詳細図(2) U×1･7通りRC階段の手摺について､仕様･H寸法を御1階RC階段の手摺について 指示下さい｡
不要です。外構図を正としてください。
１階Ｓ～Ｕ通り・６～７通りＭＷＣ２・ＨＷＣ２・ＷＷＣ２～センターストリート間の間仕切壁凡例に相違があります。
・１階平面詳細図（２） ― ＷＴ－２Ｇ
お見込みの通りです。
・水廻り詳細図（１） ― Ｗ－２Ｇ
ＷＴ－２Ｇを正と考えて宜しいですか。

533

A-048
A-071

間仕切仕様の相違

534

A-048
S-26

１階平面詳細図（２）において、Ｕ・７通りに階段の図示がありますが、ＲＣ
免震犬走りの階段リストにつ階段のリスト（配筋）が不明です。御指示下さい。
いて535

Ａ-048・Ｇ-071

536

Ａ-048・Ｇ-071
Ａ-045

段差部はｲﾅｽﾞﾏ筋D10@200，角部に1-D13の配筋としてください。床版部
はCDS20とします。

１階平面詳細図（２）に於いて、Ｕ通り１通り階段４南側の鋼製ステップに手摺・門扉の指示がありますが、外構図部分詳細図（４）Ｄ－４８鋼製ステップ
鋼製ステップの手摺・門扉に門扉、手摺はなしです。
詳細図に指示がありません。鋼製ステップ部手摺・門扉の仕様・部材メンついて外構図を正としてください。
バー・詳細図の発行をお願い致します。

階段４南側の渡りの仕様について

階段４南側の渡りの仕様に相違があります。
・１階平面詳細図（２）・外構図部分詳細図（４） ― 鋼製ステップ
・階段４詳細図 ― 免震ＥＸＰ．Ｊ金物のような図示
鋼製ステップを正と考えて宜しいですか。

54／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

537

Ａ-045

階段４南側の渡りの仕様に
ついて

538

A-48
A-166他

間仕切壁符号について

1階多目的室3の柱廻り等､WT-1aとなっていますが､WT-1aは壁符号に無W-4aとします。
い為､WT-3の片面耐火と置き換えてよろしいですか｡

539

A-48
A-45
A-209

屋外階段 床EXP･Jについて

屋外階段 床EXP･Jについて､A-209図に凡例がありません｡仕様･詳細をご指示下さい。
又､設置範囲がA-48図とA-45図で相違します｡
併せてご指示下さい。

質問の内容

回答

上記に於いて、免震ＥＸＰ．Ｊ金物が正の場合、免震ＥＸＰ．Ｊ金物の詳細を
鋼製ステップを正とします。
御指示下さい。

A-48図を正として、G-071 D-48 鋼製ステップ図としてください。

540

A-48
A-71

間仕切壁符号について

1階WC2～廊下間の間仕切壁符号について
A-48図 WT-2G
A-71図 W-2G
お見込みの通りです。
とありますが､A-48図を正と考えてよろしいですか｡
又､他にも平面詳細図と水廻り詳細図で相違がある場合は､平面詳細図を正と考えてよろしいですか｡

541

A-049
A-129

SS-1についてSS-1について､下記について御指示下さい。
■三方枠はｽﾁｰﾙt1.6 250×25で考えてよろしいでしょうか｡

542

543

A-050
A-073

A-050～067
S-27～32

間仕切仕様の相違

ＦＳ室の床開口範囲につい
て

544

Ａ-052

基礎の高さについて

545

Ａ-052

基礎の高さについて

546

A-052
A-073

間仕切仕様の相違

２階Ａ～Ｂ通り・６通り理美容室～患者ラウンジ間の間仕切壁凡例に相違があります。
・２階平面詳細図（１） ― ＷＴ－１
・水廻り詳細図（３） ― ＷＴ－２Ｇ
ＷＴ－１を正と考えて宜しいですか。
２～７階ＦＳ１～３室の床開口範囲に相違があります。
・２～７階平面詳細図 ― 室の半分程度開口・２～７階床伏図 ― 全面開口
何れが正か御指示下さい。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

平面詳細図の範囲は、床開口範囲でなくEVシャフトの寸法を記載しています。床開口範囲は床伏図を正としてください。

２階平面詳細図（３）において、屋根２に基礎「０．８×１．５×０．１５及び２．
０×１．０×０．１５」の指示がありますが、屋根２が露出アスファルト防水であり、防水立上がりが納まりません。屋根２に設置の他の基礎同様、高さ お見込みの通りです。
０．１５を０．５に読替えといたしますが、宜しいですか。
上記において、高さ０．１５のままの場合、防水巻込み納まり及び緩衝材にて屋根と絶縁して設置の何れかになると思われます。何れか御指示下さ 高さを0.5とします。
い。
２階Ｏ通り・１０～１１通り汚物処理室１～薬局員室間の間仕切壁凡例に相違があります。
・２階平面詳細図（３） ― Ｗ－４
お見込みの通りです。
・水廻り詳細図（３） ― ＷＴ－１
Ｗ－４を正と考えて宜しいですか。

55／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
547

A-52
A-40

548

A-53･54

549

A-053
A-074

質問の要旨

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝについて

間仕切仕様の相違

質問の内容

回答

A-52図 屋根2とありますが､A-40図より屋根(DI-2)と考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

3F平面詳細図でｽﾀｯﾌｺﾓﾝｽﾞにPTとありますが､仕様をご指示下さい｡

A-216図の通りです。

３階Ｇ通り・４～６通りＭＷＣ１・ＷＷＣ１～廊下６間の間仕切壁凡例に相違があります。
・３階平面詳細図（３） ― ＷＴ－２Ｇ
お見込みの通りです。
・水廻り詳細図（４） ― Ｗ－２Ｇ
ＷＴ－２Ｇを正と考えて宜しいですか。
下記範囲の小階段について､部分詳細図(9)<D9-12>内部･外部RC階段
詳細図に倣って宜しいでしょうか｡①3階平面詳細図(3) M×11通り(洗濯室出入口)②8階平面詳細図(1) J～L×5～6通り(EVﾎｰﾙ1出入口)

550

A-055
A-068
A-174

屋上の小階段について

551

A-055･169

天井裏防水ﾊﾟﾝについて

552

A-55

553

A-056
A-166

曲面壁の仕様について

554

A-58

階段1 I'通の外壁について

階段1 I'通の外壁について､成形板 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙと考えてよろしいですか。

4F A+B 5F B+C 6F C+D 7F D+Eとしてください。

555

A-59
A-62

間仕切壁符号について

5F個室A W512～513間､W516～517間､W518～519間の壁符号について､個室間はW-2Gですが､WC間はWT-2Gの耐火壁となっています｡個室と同じW-2Gと考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

556

A-059

又､鉄骨階段の場合及び手摺が必要な場合は仕様･詳細を御指示下さ3階廊下4の天井裏防水ﾊﾟﾝからの竪樋は1本とし、階段1横ﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ内
お見込みの通りです。
の竪樋に接続と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

3階 設備ｽﾍﾟｰｽ 目隠し壁の3階 設備ｽﾍﾟｰｽ 目隠し壁の扉について､仕様･ｻｲｽﾞをご指示下さい。
扉について

A-059他

曲面壁の仕様について

558

A-60

機械浴室の手摺について

スチール戸H2000×W600としてください。

４階平面詳細図（１）において、物品庫・研修ルーム１～３内の柱型に曲面壁の指示がありますが、壁凡例が不明です。部分詳細図（１）の壁凡例Ｗ
お見込みの通りです。
－６が該当すると想定いたしますが宜しいですか。

５階平面詳細図（１）において、５階光庭（Ｅ・Ｗ）排水溝の指示があります
光庭の排水溝仕上について が、仕上が不明です。モルタル仕上を想定いたしますが宜しいですか。

557

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

５階平面詳細図（１）他において、Ｃ～Ｄ通り・２通りコミュニケーションカウ
ンターの天井裏にＷＴ－１（１時間耐火間仕切）の指示があり一部曲面となりますが、ＷＴ－１の仕様は曲面施工ができないと思われます。ＷＴ－１ 多角として施工してください。
に替わる仕様を御指示下さい。
機械浴室の｢SUS手すり｣については､φ38 HL 壁付と考えてよろしいです
ステンレスI 型 Φ３４ Ｈ７００としてください。
か｡

56／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

平面詳細図で以下の部屋に洗面ｶｳﾝﾀｰのような図示が有りますが､破線表示となっています｡衛生器具表ではｶｳﾝﾀｰ一体型ですが設備工事です
設備工事です。
か｡仕様をご指示下さい｡
TOTO MV45同等品としてください。
■5F個室C(E515)■6F個室D(E614)

559

A-60
A-63

洗面ｶｳﾝﾀｰについて

560

A-062

防音仕様の病室について

561

A-062､参考数量書P305

562

A-62
参考数量書P305

563

A-66

病室外壁凸部成形板のｻｲｽﾞ 病室外壁凸部成形板のｻｲｽﾞについて､寸法割付835､700部分はW900のお見込みの通りです。詳細は意匠別紙21を参照してください。
についてﾊﾟﾈﾙをｶｯﾄと考えてよろしいですか。

564

A-067

建築図について

建築図PDFﾃﾞｰﾀでA-066(7階平面詳細図(2))とA-068(8階平面詳細図(1))の間の図面がA-059 7階平面詳細図(1)です。図面ﾘｽﾄよりA-067 7階平面 お見込みの通りです。
詳細図(3)に読み替えて宜しいでしょうか。 御指示下さい。

565

Ａ－０６７

設計図書確認配布データではA-０５９となっており、０６７の番号誤りですか。

お見込みの通りです。

８階平面詳細図１ＥＶホール２Ｈ通りに階段が有りますが､詳細が不明です｡御指示下さい。

鉄骨造とします。手摺は前述の通り。

平面詳細図で個室･4床室の一部に防音と記入がありますが､一般病室と扉をSATとしています。
仕様は異なるのでしょうか。御指示下さい。
参考数量書Ｐ３０５で、６Ｆ ＳＳ２ 可動式パネルが、合計３か所あります
参考数量書の６Ｆ ＳＳ２ 可 が、６階平面詳細図（１）のＳＳ２で可動式パネルが見当たりません。必要な 7F SS2です。
動式パネルについて場合は、可動式パネルの設置場所及び仕様詳細・寸法を御指示下さい。 イトーキメディパネル同等品としてください。（壁固定×2、可動式×1）

可動式ﾊﾟﾈﾙについて

参考数量書について可動式ﾊﾟﾈﾙが6F SS2に取り付くようですが平面詳細 7F SS2です。
図では見当たりません｡必要でしたら仕様をご指示下さい｡
イトーキメディパネル同等品としてください。（壁固定×2、可動式×1）

566

A-068

屋上の階段について

567

A-68

8F屋上排水溝について

568

A-68

569

A-68

570

A-069

571

A-70

設備基礎H300 防水納めに 設備基礎H300 防水納めについて､露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水屋根にｱｽﾌｧﾙﾄ防ついて水増張を見込むと考えてよろしいですか。

572

A-70

設備基礎H300の仕上について

573

A-071～076・129～165

水廻りの展開図と建具の相違について

8F屋上排水溝について､ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水(DI-2) 水下部分に排水溝 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 ﾓﾙﾀﾙ下地 W300を見込むと考えてよろしいですか。

排水溝は不要とし、ドレーンに向かって勾配とします。

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上り 水切ｱｺﾞ 8階屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りで、塔屋外壁部は水切ｱｺﾞ付 塗膜防水 X-2
A-176図の通りです。
についてと解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上り 水切ｱｺﾞ 上記、水切ｱｺﾞと外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板下端取合部の納まりを御指示下さA-176図の通りです。
についてい。
8階平面詳細図(2)で6通～7通*L通～M通間の設備基礎2か所の寸法記 １２００×２５００×５００
8階屋根設備基礎について入がありません。御指示下さい。
１０００×１８５０×５００としてください。
お見込みの通りです。

設備基礎H300の仕上について､天端:ｺﾝｸﾘｰﾄ面金鏝仕上､立上り:打放面
D9-3の通りとします。
補修仕上と考えてよろしいですか。
水廻り詳細図と建具表で姿図の相違が多数あります。全て建具表を正と考えて宜しいですか。

57／179

質疑No.582,737,856,857,877,885,801等を参照してください。
その他は建具表を正としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）574

A-080～090・121～165

575

A-071・073
P-103

576

A-71
A-171

質問の要旨

質問の内容

回答

主要展開図と建具の相違に 主要展開図と建具符号案内図・建具表で有無と姿図に相違が多数ありま 質疑No.651～936を参照してください。
ついてす。全て建具配置図・建具表を正と考えて宜しいですか。
その他は建具表を正としてください。
水廻り平面詳細図（１）及び（３）に於いて、１階ＨＷＣ６・ＨＷＣ７及び２階Ｈ
ＷＣ３が衛生器具表（２）では「オストメイトパック」となっていますが、１階ＨＷＣ５同様の図示となっていますので、多機能トイレパックと思われます。１
ＨＷＣのトイレパックについて
衛生器具表の通りとし、それ以外は、在来とします。
階ＨＷＣ６・ＨＷＣ７及び２階ＨＷＣ３は１階ＨＷＣ５同様に多機能トイレパックと想定して宜しいですか。

洗面ｶｳﾝﾀｰについて

2F平面詳細図でﾚｽﾄﾗﾝ(一般)(職員)に洗面ｶｳﾝﾀｰのような図示が有りますが､仕様は部分詳細図(6)D6-14のｱｸﾘﾙ系人工大理石と考えてよろしい CERA TRADING AU17302同等品としてください。
ですか｡
水廻り詳細図（5）に於いて、４階機械浴室にライニングの図示があります
が、ライニングの下地が不明です 。押えコンクリートを想定いたしますが宜 CB積としてください。A種t120とし、配筋は建築工事監理指針H.28 P737
しいですか。
表8.3.2としてください。

577

A-075

ライニングの仕様について

578

A-075

ライニングの仕様について

579

A-075

機械浴室の壁付手摺につい機械浴室の壁付手摺の詳細図を御指示下さい。
て

580

A-075

機械浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞについて

581

A-075・076

上記質疑に関連しますが、押えコンクリート内に鉄筋が必要と思われます
CB積としてください。A種t120とし、配筋は建築工事監理指針H.28 P737
が、鉄筋要領が不明です。御指示下さい。
表8.3.2としてください。

機械浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕上は立上りと同じ床ﾀｲﾙ+CB100、面台をｽﾃﾝﾚｽt1.5
HLと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

ステンレスI 型 Φ３４ Ｈ７００としてください。

お見込みの通りです。

水廻り詳細図（５）及び（６）において、各階機械浴室及び前室（１）の平面
機械浴室の手摺の仕様につ 詳細図・展開図に「ＳＵＳ手すり」とありますが、仕様・形状及び納まり詳細
ステンレスI 型 Φ３４ Ｈ７００としてください。
いてが不明です。御指示下さい。
ＴＢ－４０２において、トイレブース配置に相違があります。
・水廻り詳細図（６） ― トイレブースＬ型＋ＳＫブースＬ型＋隔てブース
・４階建具表（４） ― 仕切り２枚付きブース＋隔てブース
トイレブースＬ型＋ＳＫブースＬ型＋隔てブースを正と考えて宜しいです
か。

582

A-076
A-154

ＴＢ－４０２の範囲について

583

A-077

4床室ｺﾝｿｰﾙ横の納まりにつ 病室詳細図内展開図で4床室の病室ｺﾝｿｰﾙ～ﾛｯｶｰ(F-28)間のFL+1600
意匠別紙2を参照ください。
いてに実線の記入がありますが､納まりが不明です。断面図を御指示下さい｡

584

A-077･078

お見込みの通りです。

病室詳細図内平面詳細図で4床室A(N404･W501)の洗面前に化粧ｹｲｶﾙ
4床室化粧ｹｲｶﾙ板の範囲に板の記入はありませんが､4床室A(N407)と同様に必要と解釈して宜しいで お見込みの通りです。
ついてしょうか。御指示下さい。

58／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

585

A-77

各病室の壁仕上について

各病室の壁仕上について､A-77図の平面詳細図にFK-D6とありますが､展開図のFK-D3を正と考えてえてよろしいですか｡

586

A-77

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝについて

病室詳細図(1)でﾛｰﾙｶｰﾃﾝが有りますが､別途工事と考えてよろしいです
ニチベイ ソフィー同等 1500×2500手動タイプとしてください。
か｡建築工事の場合は仕様と高さをご指示下さい｡

587

A-77

ﾍﾞｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞについて

病室詳細図(1)でﾍﾞｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞが有りますが､程度をご指示下さい｡

588

A-77
A-221

無菌個室の壁･巾木仕上について､A-77図 病院詳細図(1)とA-221図 4階
無菌個室の各仕上について 無菌個室ﾕﾆｯﾄ 詳細図(1)とで相違しています｡床･天井仕上も含めA-221 A-221図 4階無菌個室ﾕﾆｯﾄ 詳細図(1)を正としてください。
図を正と考えてよろしいですか｡

589

A-77～79
参考数量書P309

590

回答

お見込みの通りです。

ナカ工業 NS-150V同等品

棚板について

参考数量書について棚板が取り付くようですが病室詳細図では見当たりません｡必要でしたら詳細をご指示下さい｡

A-77･78
A-120

病室の窓枠について

病室の窓枠について､病室詳細図(1)(2)の展開図で窓廻りに木調ｵﾚﾌｨﾝ
ｼｰﾄ貼りの窓枠がありますが､材種はMDF､ｻｲｽﾞは80x25と考えてよろしい 樹脂製の木調オレフィンシート貼としてください。
ですか｡

591

A-79
A-244他各重症室について各重症室のｶｳﾝﾀｰ部について､A-79図に壁符号W-1aの記載があります
が､ｶｳﾝﾀｰﾕﾆｯﾄ詳細図とでは相違しています｡いづれを正と考えればよろ カウンターユニット詳細図を正としてください。
しいですか｡

592

A-080
A-135

593

A-80
A-112
他

ＳＳ－１０３の相違について

ＳＳ－１０３のＨ寸法の相違があります。
・主要展開図（１) ― Ｈ２，７００
・１階建具表（１） ― Ｈ２，５００
Ｈ２，７００を正として宜しいですか。

意匠別紙2を参照ください。

H2700としてください。

壁出隅ｼﾞｮｲﾅｰについて

1F SIMADAﾌﾟﾗｻﾞの壁出隅ｼﾞｮｲﾅｰについて､A-80図 ｱﾙﾐ製
お見込みの通りです。
A-112図 ｽﾃﾝﾚｽ製とありますが､A-168図D3-10よりA-112図を正と考えてよろしいですか｡(他
室も同様)

594

A-80
A-171

円柱仕上について

1F中央処置待合の円柱の仕上げについて､A-80図 耐火ｼｰﾄの上 EP-Si
A-171 D6-13図 SOPとありますが､A-80図を正と考えてよろしいですか｡(2Fｾﾝﾀｰｽﾄﾘｰﾄも同様)

595

A-81
A-96

天井間接照明ﾎﾞｯｸｽについ 主要展開図(2)において､2Fｲｰﾄｲﾝｽﾍﾟｰｽの天井段差部分に間接照明がお見込みの通りです。
て見受られますが｡A-172図 D7-4 L-1と考えてよろしいですか｡

59／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

596

A-84
A-115
A-168 D3-2

597

A-84他

598

599

Ａ085～087
Ａ-013

A-091～111
建築工事特記仕様書Ｐ５２

質問の要旨

質問の内容

回答

4F 前室9腰壁について

4F 前室9 腰壁WG-Aについて
A-163 D3-2図 H1000
A-84図 H800とありますが､A163 D3-2図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

壁不燃木ﾊﾟﾈﾙ見切材につて

5F廊下1他の一部壁に不燃木ﾊﾟﾈﾙが見受られますが､取合見切材が必要であれば仕様･断面寸法をご指示下さい｡

ｱﾙﾐ見切りとします。

廊下５～１６の巾木の相違

５階～７階＜共通＞の廊下５～１６の巾木に相違があります。
・主要展開図（６）～（８） ― ビニル巾木・木巾木・仕上表（６） ― ビニル巾木・ステンレス巾木
ビニル巾木、木巾木としてください。
ビニル巾木・木巾木を正と考えて宜しいですか。ビニル巾木・ステンレス巾 不燃木パネル部分は巾木なしとしてください。
木が正の場合、ステンレス巾木の範囲が不明です。御指示下さい。

各階天井伏図において、病室以外の各室にカーテンレールがあります
が、下記を御指示下さい。
病室以外のカーテンレール ①天井付き・吊下げ式の何れですかの仕様について②吊下げ式の場合、吊り下げ高さ③仕様①天井吊とし、設備等をまたぐ場合のみ、吊り下げ式②500程度③ＴＯＳＯステンレス製消音タイプ同等品

部分詳細図（４）のＤ４－１６天井点検口（アルミ）において、各階の数量指示がありますが、天井伏図より４５０×４５０と６００×６００の２種類があります
が、下記を御指示下さい。
すべて600角とし、振り分けは部分詳細図を参照ください。
天井点検口の数量について ①サイズ毎の振分け数量
ナカ工業 ハイハッチMMⅡf同等品としてください。
②本館・リニアック棟各々の振分け数量③メーカー・品番など

600

A-091～111・169

601

A-91

天井ｱｰﾄについて

天井伏図 1F中央処置待合他に｢ｱ-ﾄ CH3000｣の図示がありますが､詳細
アート工事はA-171 D6-15及び特記仕様書を参照ください。
をご指示下さい｡

602

A-91
A-253

天井ｱﾝｶｰについて

1F天井伏図について､初療1･2には無影灯とｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄが有ります
が､医療機器詳細図(1)ではｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄのみです｡医療機器詳細図(1) 天井伏図を正としてください。
を正と考えてよろしいですか｡

603

A-91～111
A-169

吊物補強について部分詳細図(4)D4-13吊物補強が天井伏図に見当たりません｡取付場所を不要とします。
ご指示下さい｡

604

A-91～111
A-253

天井ｱﾝｶｰについて

天井ｱﾝｶｰとは無影灯又はｼｰﾘﾝｸﾞ用架台のことと考えてよろしいですか｡ 無影灯、シーリング等を示します。医療機器図を参照してください。

60／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

605

A-91～111･170

病室以外のｶｰﾃﾝﾚｰﾙにつ
いて

606

A-093
A-008

607

A-093・094・095

608

A-93

天井異種仕上見切について

1F天井伏図 待合室1･2において､異種天井仕上が取合ますが､塩ﾋﾞ製見
タモ不燃木４５×９０ EP-Si仕上としてください。
切材を見込んでよろしいでしょうか｡(他室も同様)

609

A-94

2FｾﾝﾀｰｽﾄﾘｰﾄD-5-10 L-8について

2F天井伏図(1) ｾﾝﾀｰｽﾄﾘｰﾄに｢D 5 10｣の図示がありますが､誤記と考えて不要とします。L-8の施工範囲は近接して天井高が高くなっている範囲でよろしいですか｡
又､EVﾎｰﾙ3との取合に｢L-8｣とありますが施工範囲が不明です｡ご指示下 す。
さい｡

610

A-96
A-171

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌｫﾛｰについて

I'通りのﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌｫﾛｰについては､A-171 D6-9図のｷｬｯﾄｳｫｰｸと考えてよろしいですか｡違うのであれば､仕様･詳細をご指示下さい｡
お見込みの通りです。
又､各部材について､塗装等仕上が必要であればご指示下さい｡

天井仕上の相違

待合の下り壁について

質問の内容

回答

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙについて､A-170 D5-2図に病室のｶｰﾃﾝﾚｰﾙの詳細がありますが､お見込みの通りです。
病室以外のｶｰﾃﾝﾚｰﾙについても倣ってよろしいですか｡違うのであれば､詳細･程度をご指示下さい｡
１階寝台車庫の天井仕上に相違があります。
・１階天井伏図（３） ― ＳＯＰ・仕上表（１） ― ＮＡＤ
ＳＯＰを正と考えて宜しいですか。

ＮＡＤを正としてください。

１階天井伏図（３）他において、１階待合１・２・２階待合１～５の天井に下り壁が必要と思われますが、仕上が不明です。仕上げを御指示下さい。
部分詳細図（７） D7－４ L-7 です。仕上Ep-siです。

６階事務室１、２の天井仕上に相違があります。
・６階天井伏図（１）（３） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５
・仕上表（７） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５＋ビニルクロス
ＧＢ－Ｄｔ９．５を正と考えて宜しいですか。

611

A-106･108
A-014

天井仕上の相違

612

A-107
A-014

天井仕上の相違

６階事務室３の天井仕上に相違があります。
・６階天井伏図（２） ― ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２
・仕上表（７） ― ＧＢ－Ｄｔ９．５＋ビニルクロス
ＧＢ－Ｒｔ１２．５＋ＤＲｔ１２を正と考えて宜しいですか。

ＧＢ－Ｄｔ９．５＋ビニルクロスを正としてください。

A-11
A-114

3F EVﾎｰﾙ1 壁仕上について3FEVﾎｰﾙ1の壁仕上について､A-11図 腰壁無し
A-114図 凡例WG-E 腰壁ｼｰﾄ有りとありますが､A-114図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

613

61／179ＧＢ－Ｄｔ９．５＋ビニルクロスを正としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

614

A-11
A-114
A-168

3F EVﾎｰﾙ4 壁仕上について3FEVﾎｰﾙ4の壁仕上について､A-11図 ESi
A-114図 凡例WG-D FK-Dとありますが､A-11図を正と考えてよろしいですか｡

A-114図を正とします。

615

A-11
A-54
A-114
A-168

3F 廊下2 壁仕上について

3F廊下2の壁仕上について､A-11図 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
A-114図 凡例WG-D FK-Dとありますが､A-54図の壁符号も含め､A-11図を正と考えてよろしいですか｡

A-114図を正とします。

616

A-11
A-99

質問の内容

3廊下3の天井仕上について､A-11図 GB-Rt12.5+ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ
3F廊下3 天井仕上について A-99図 GB-D t9.5とありますが､A-11図を正と考えてよろしいですか｡

回答

GB-D t9.5としてください。

７階天井伏図（２）において、Ｔ～Ｕ通り１～２通りの片持ちスラブより内側（建物側）の天井・梁型に凡例Ｊ打放し補修外装薄塗材Ｅの指示がありま
フラットデッキ：フッ素樹脂エナメル塗り
すが、該当する天井はフラットデッキ、梁型は鉄骨梁となります。該当箇所
鉄骨梁：耐火塗料としてください。
の仕上を再度御指示下さい。

617

A-110

天井仕上について

618

A-112
A-168

ｳｫｰﾙｶﾞｰﾄﾞ WG-Eの腰壁について
ｳｫｰﾙｶﾞｰﾄﾞ WG-Eについて A-112図 H1000
A-168図 H800とありますが､A-168図を正と考えてよろしいですか｡

H1,000としてください。

619

A-112～119

１～８階雑伏図の凡例において、「ＴＴ－１ 縦型手摺（ＳＵＳ３０４ ３４φＨ 5FSW1,2,3,4
７００）」とありますが、施工場所及び同等メーカー・品番が不明です。「ＴＴ 6FSW1,2
ＴＴ－１縦型手摺の有無につ－１ 縦型手摺（ＳＵＳ３０４ ３４φＨ７００）」の施工場所及び同等メーカー・ 7FSW1,2,3,4に見込んでください。
いて品番を御指示下さい。
中等品とします。

620

A-112～119

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞについて

雑伏図内凡例欄外に※ｺｰﾅｰ部にはすべてｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞを設置する。と記入がありますが、部屋の用途(ﾎｰﾙ･待合･廊下･病室など)に関係なく必要 すべて見込んでください。
となるのでしょうか。御指示下さい。

下り壁の仕上について

下り壁の仕上は天井同材と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

621

622

A-12
A-115

623

A-12
A-115
A-168 D3-2

4F OPﾎｰﾙの壁仕上につい 4F OPﾎｰﾙの壁仕上について､4階雑伏図において､壁凡例がWG-Aとてなっていますが､仕上表よりWG-Bに読み替えてよろしいですか｡

4F 前室3について

4F 前室3の巾木･壁仕上について､A-12図 巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木H60･壁 EP-Si
A-115図 WG-A 巾木 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板･壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板H1000とありますが､A-12を正と考えてよろしいですか｡

62／179

天井伏図を参照してください。

お見込みの通りです。

A-115図を正とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

624

A-12
A-115
A-168 D3-2

625

A-120

626

A-120

質問の要旨

4F 前室4巾木･壁仕上につ
いて

質問の内容
4F 前室4の巾木･壁仕上について､A-12図 巾木 床材立上げH100･壁 FKt6+NAD
A-115図 WG-A 巾木 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板･壁 不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板H1000とありますが､A-12を正と考えてよろしいですか｡

建具共通事項において、鋼製建具は「特記にて現場塗装の際はＦＥとす
スチール建具の塗装につい る。」とありますが、建具表で２－ＦＵＥやＳＯＰで相違があります。建具表てにある塗装を正と考えて宜しいですか。

回答

A-115図を正とします。

お見込みの通りです。

建具共通事項において、アルミサッシの膳板・額縁はスチール（建具と同
アルミサッシの膳板・額縁に 仕上）とありますが、アルミサッシはアルミＢ－２種のため、スチール焼付け
お見込みの通りです。
ついて塗装と想定いたしますが宜しいですか。

上記質疑に関連して、仕様毎の額縁・膳板の厚さは下記の通りで想定いたしますが宜しいですか。
膳板・額縁の厚さ・仕様につ ①スチール ― T１．６ 焼付け塗装
お見込みの通りです。
いて②アルミ ― T２．０ 建具と同仕上③ステンレス ― Ｔ１．５ 建具と同仕上

627

A-120・135・142

628

Ａ-120

建具符号凡例において、化粧シート張りの建具は枠も化粧シート張りと想化粧シート張りの建具についお見込みの通りです。
定いたしますが宜しいですか。
て

629

A-120

ｶﾞﾗﾘの防鳥網について

ｶﾞﾗﾘの防鳥網について､建具共通事項で｢#16x10㎜｣と｢1.5φ15㎜ﾋﾟｯﾁ｣の2種類指示がありますが､後者を正と考えてよろしいですか｡

630-

外部建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞの種類について

外部建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞの種類について2成分形変性ｼﾘｺｰﾝ系と考えてよ
お見込みの通りです。
ろしいですか｡

631

A-120

建具符号のFB指示について

建具符号のFB指示について､建具の符号と図面表示欄で､｢FB:ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ｣とありますが､枠がFB枠であるという意味と考えてよろしいですか｡

632

A-120

ﾀﾞｸﾄ接続部材の塗装について､建具共通事項 ｶﾞﾗﾘに記載のﾀﾞｸﾄ接続枠
ﾀﾞｸﾄ接続部材の塗装につい及びﾀﾞｸﾄ接続用ﾌﾗﾝｼﾞに於いて仕上塗装の記述がありませんが､共に工 お見込みの通りです。
て場塗装と考えてよろしいですか｡

63／179すべてステンレス製防虫網としSUS316としてください。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

建具共通仕様書 建具符号と図面表示について､各種図示がありますが､下記を御指示下さい｡

633

A-120

634

A-120

①建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに図示のあるSAT･FB等の図示は､建具表に記載なくとも①お見込みの通りです。
建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ通り見込むと考えて宜しいでしょうか｡
建具符号と図面表示につい②逆に建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに図示なくとも､建具表に図示のある電気錠等は全て ②キープランを正としてください。
て③お見込みの通りです。
建具表通り見込むと考えて宜しいでしょうか｡③凡例に化:化粧ｼｰﾄとありますが､扉枠共片面に見込むものと考えて宜しいでしょうか｡

建具シーリングについて

外部建具廻りのシーリングですが、２重シーリング２０×１０、変成シリコン系と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

電気錠制御盤について､下記の様に相違します｡
635

A-120
A-002

電気錠制御盤について･建具共通仕様書 建築工事
･工事区分表-1 電気工事

電気設備工事とします。

電気錠制御盤については､建築工事と考えて宜しいでしょうか｡
又､制御盤の数量等詳細を併せて御指示下さい｡

636

A-120
A-129

外部SDの欄間ｶﾞﾗﾘについて､建具共通事項:ｶﾞﾗﾘで｢外部SDはｱﾙﾐﾆｳﾑ
外部SDの欄間ｶﾞﾗﾘについて 製｣とありますが､建具表ではSD-3a･4の材質欄にその様な記載がありませ 共通事項を正としてください。
ん｡ｶﾞﾗﾘもｽﾁｰﾙ焼付塗装と考えてよろしいですか｡

637

A-120
A-137他

LDのｶﾞﾗﾘについて

LDのｶﾞﾗﾘについて､建具共通事項 ｶﾞﾗﾘに｢屋内SDのｶﾞﾗﾘはｽﾁｰﾙ製、戸と同色仕上」とありますが､LDも同様に考えてよろしいですか｡又､仕上がお見込みの通りです。
建具符号案内図により化粧ｼｰﾄ貼りとなる場合は､ｶﾞﾗﾘも化粧ｼｰﾄ貼りと考えてよろしいですか｡

外部建具枠廻りについて

外部建具枠廻りは、下記仕様としてよろしいでしょうか。
■建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ：ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系
ｼｰﾘﾝｸﾞ20×10+20×10■水切ｼｰﾙ：ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 20×10■押出成形ｾﾒﾝﾄ板廻り：ﾛｯｸｳｰﾙ充填

638

A-120
A-175

639

A-120
A-276･288

640

A-120
A-7

衝突防止表示の仕様について､衝突防止表示の仕様につい A-120図:ｽﾃﾝﾚｽφ30両面 @450内外てA-276･288図:ｼｰﾄ貼とありますが､A-276･288図を正と考えてよろしいですか｡

飛散防止ﾌｨﾙﾑの程度について飛散防止ﾌｨﾙﾑの程度について､
A-120図:住友3M ｸﾗｳﾄﾞ同等品
A-7図:3M ｽｺｯﾁﾃｨﾝﾄ同等品とありますが､建具ついては全てA-120図を正と考えてよろしいですか｡
64／179

下記仕様としてください。
■建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ：変成シリコン系（ﾉﾝﾌﾞﾘｰｽﾞﾀｲﾌﾟ）
ｼｰﾘﾝｸﾞ20×10+20×10■水切ｼｰﾙ：変成シリコン系 20×10（ﾉﾝﾌﾞﾘｰｽﾞﾀｲﾌﾟ）■押出成形ｾﾒﾝﾄ板廻り：防水モルタル充填

サイン図を正としてください。

クラウド同等品としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

641

A-120
E-275･277

質問の要旨

電気錠制御盤の工事区分について

質問の内容

回答

電気錠制御盤の工事区分について､建具共通事項で｢電気錠制御盤は
すべて建築工事とする｣とありますが､電気設備図では電気及び防犯設備
お見込みの通りです。
工事になっています｡電気錠のみ建築工事､制御盤及びｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰは電気･防犯設備工事と考えてよろしいですか｡
建具共通仕様書・標準詳細図において、共通事項の点検口に「全てのＰ
Ｓに点検口を設置すること」とありますが、仕様・形状及び同等メーカー・
品番が不明です。建具符号の付かないＰＳに点検口が必要な場合、下記
ナカ工業 ４５０×４５０ ウォールハッチWHA 受注生産色 同等としてくを御指示下さい。
ださい。
①仕様・形状②同等メーカー・品番642

A-120～128

ＰＳの点検口の有無について643

A-120・129

ガラリの仕様について

建具共通事項において、ガラリに外部ＳＤのガラリはアルミ製とあります
が、欄間のガラリがアルミ製と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

644

A-120・137他

ガラリの仕様について

軽量鋼製建具のガラリの仕様が不明です。スチール製と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

645

A-120・139他

646

A-121

シャッターの化粧シート張り
について

647

A-121
A-129

STD-1の電気錠有無について､建具表に電気錠(ﾊﾟﾆｯｸｵｰﾌﾟﾝ)とあります
STD-1の電気錠有無についが､建具符号案内図では符号にE･P指示がありません｡建具表通り電気錠 パニックオープンのみとしてください。
て有りと考えてよろしいですか｡

648

A-121
A-136

SW-101の防火性能につい
て

649

A-121
A-138

LSD-102の防火性能について､建具符号案内図では6ヶ所中4ヶ所に特防指示がありませんが､建具表では特定防火設備とあります｡又､特定防火
LSD-102の防火性能につい整形外科処置室のみ特定防火設備です。
設備とありますが､ｶﾞﾗｽはT5です｡4ヶ所は防火なし､特定防火設備のものて耐熱ガラスとしてください。
のみ耐熱ｶﾞﾗｽとしてよろしいですか｡又､他の建具にもあれば同様の考え方でよろしいですか｡

650

A-121
A-140

建具 PbD102･PbSD102
設置場所について建具表において、固定防煙垂壁のガラス仕様がＮＰ－６．８とありますが、
固定防煙垂壁のガラスにつ ガラス凡例がありません。線入り磨き板ガラスＴ６．８と想定いたしますが宜お見込みの通りです。
いてしいですか。
１階建具符号案内図において、シャッターに化粧シート張りの指示です
が、袖扉に必要と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

SW-101の防火性能について､建具符号案内図では特防指示がありませんが､建具表では特定防火設備となっています｡建具表を正と考えてよろ 特定防火設備ではありません。
しいですか｡他にも同様の相違(案内図になく建具表に記載あり)のあるも キープランを正としてください。
のは､建具表の記載を正と考えてよろしいですか｡

PbD102の数量が建具表で1か所､建具符号案内図で0か所｡PbSD102の数量が建具表で2か所､建具符号案内図で3か所と相違します｡設置場所､お見込みの通りです。
形状よりPbSD102の1か所をPbD102と読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

65／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）651

Ａ-121～165

質問の要旨

建具数量の相違について

質問の内容

回答

建具符号案内図と建具表で数量の相違があります。全て、建具配置案内
図を正と考えて宜しいですか。
建具配置案内図 建具表
ＳＳ－１０４ ― ０か所
１か所
PbD104 - 1ヵ所
ＬＤ－１０３ａ ― ８か所
９か所
その他お見込みの通りです。
ＰｂＤ－１０４ ― ２か所
１か所
ＳＤ－２１３ ― ０か所
１か所
ＬＤ－３０８ ― ４３か所 ４５か所
ＬＤ－３１４ ― ３か所
４か所
下記建具の数量が建具表と建具符号案内図で相違します｡建具符号案
内図を正と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい｡･(符号)(建具表) (建具符号案内図)
･AW18
10か所
4か所
･AW18a
4か所
10か所･SS104
1か所
0か所･SD106
1か所
2か所･LD103a
9か所
8か所･LSD11341か所
42か所(◎含む)･SD213
1か所
0か所･LD203a
3か所
2か所･LD30845か所
43か所･LD314
4か所
3か所･SD407
1か所
2か所･LSD510
12か所
11か所･SW606
1か所
0か所･LSD710b
13か所
9か所

AW18 - 10ヵ所
AW18a - 4ヵ所
LD203a - 3ヵ所
SW606 - 1ヵ所（理学療法室のカウンター廊下1側の建具）
その他お見込みの通りです。

652

A-121～165

653

A-121･137

654

A-121・140

655

A-122

２階建具符号案内図において、Ｑ～Ｒ通り７通りＳＤ－２０５に化粧シートと
ＳＤ－２０５の化粧シートにつお見込みの通りです。
ありますが、外部建具のため、不要で宜しいですか。
いて

656

A-122

SD-205の仕上について

SD-205の仕上について､SD-205は建具符号案内図で外部に取り付いていますが､化粧ｼｰﾄ貼の指示があります｡外部扉でも指示通り化粧ｼｰﾄ貼 不要としてください。
でよろしいですか｡

657

A-122
A-142

SW-211のFB指示について

SW-211のFB指示について､建具符号案内図で3ヶ所中2ヶ所にFB指示がありますが､同様の場所に付くため3ヶ所全てFB枠と考えてよろしいです FB表記はLSD214に対してです。
か｡

建具数量について

１階建具符号案内図において、Ｎ～Ｐ通り１～２通り廃棄物保管庫に片開１階廃棄物保管庫の扉につ きの図示ですが、建具符号がありません。ＬＤ－１１０で想定いたしますがお見込みの通りです。
いて宜しいですか。

１階CT2救急の建具について１階建具符号案内図において、H通り２～３通りCT（救急）にＰｂＳＤ－１０２の指示ですが、建具表より、ＰｂＤ－１０２に読替えて宜しいですか。
お見込みの通りです。

66／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

建具符号案内図でSW207'の記入がありますが､建具表で見当たりません｡
建具表でSW207とSW208の間にあるSW211をSW207'と読み替えて宜しい お見込みの通りです。
でしょうか｡御指示下さい｡

658

A-122
A-142

建具 SW207'について

659

A-122
A-142
A-51

2階細菌検査室SW-207につ 2階細菌検査室SW-207について､建具表と平面詳細図とで形状が相違しお見込みの通りです。
いてています。SW-211と考えてよろしいですか｡

660

A-122、142

建具の仕様・寸法について

661

A-122・142

２階建具符号案内図において、Ｌ通り２～３通りＳＷ－２０７とありますが、建細菌検査室の建具について 具表より、ＳＷ－２１１（建具表３段目）と想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。建具番号をSW-207'としてください。

２階建具符号案内図、Ｌ通り／２－３通り部にＳＷ－２０７＇の建具符号がありますが、建具表にて不明です。ＳＷ－２０７＇の仕様・寸法を御指示下 SW-211の仕様と寸法です。
さい。

建具形状の相違について

下記外部建具の形状が建具表形式欄と建具表姿図で相違します。姿図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
･(符号)
(形式欄)
(姿図)
･AW10
Fix窓
Fix窓+ｶﾞﾗﾘ･AW10a
Fix窓
Fix窓+ｶﾞﾗﾘ･AW11
Fix窓+ｶﾞﾗﾘ
Fix窓
･AW13
Fix窓
Fix窓+ｶﾞﾗﾘ･AW17b
縦ｽﾍﾞﾘ+Fix窓+ｶﾞﾗﾘ
縦ｽﾍﾞﾘ+Fix窓･AW27
Fix窓+排煙窓
Fix窓+排煙窓+ｶﾞﾗﾘ･AW30a
Fix窓+排煙窓
Fix窓+排煙窓+片開き窓
･AW31
Fix窓
Fix窓+ｶﾞﾗﾘ･AW38
縦ｽﾍﾞﾘ+Fix窓
縦ｽﾍﾞﾘ+Fix窓+ｶﾞﾗﾘ

A-124
A-152

建具 SW404について

建具符号案内図でSW404の記入がありますが､建具表で見当たりません｡
建具表でSW408の次にあるSW401をSW404と読み替えて宜しいでしょう
お見込みの通りです。
か｡御指示下さい｡

664

A-124
A-153

建具 LSD119･119'
設置場所について建具表でLSD119･119'とありますが､建具符号案内図で分かれていません｡重症個室A-N423(透析)をLSD119'と読み替えて宜しいでしょうか｡御指 お見込みの通りです。
示下さい｡

665

A-124
A-153･154

建具 LSD424
設置場所について4階建具表(3)と(4)でLSD424の記入がありますが､建具表で設置場所(組4階建具表（3）LSD424は不要とし、4階建具表（4）のLSD424を採用してく織払出室)が不明のため､4階建具表(4)のLSD424を不要と解釈して宜しいださい。
でしょうか｡御指示下さい｡

666

A-124
A-57

4階廊下6:L～M間のSD-407について

4階廊下6:L～M間のSD-407について､建具符号案内図に符号があります
お見込みの通りです。
が､平面詳細図に該当する扉がないため不要と考えてよろしいですか｡

662

A-123～132663

67／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

４階建具符号案内図、Ｄ－Ｌ通り／１通り部ＯＰ室にＳＷ－４０４の建具符号がありますが、建具表にて不明です。建具表、取付場所のＯＰ２～６×５
お見込みの通りです。
のＳＷ－４０１をＳＷ－４０４へ読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

667

A-124、152

建具符号について668

A-124・151

廊下６の建具について

669

A-125

670

A-125
A-157

5階処置室3の扉について

5階処置室3の扉について､建具符号案内図でLSD-506aとありますが､建具表でその建具が×になっています｡建具表内容を活かし､1ヶ所計上し LSD510としてください。丸窓Φ150としてください。
てよろしいですか｡

671

A-125
A-157

建具 LSD506a･LSD510
数量について建具符号案内図でLSD506aが1か所ありますが､建具表になく仕様が不明です｡建具表の設置場所よりLSD510に傚うと解釈して宜しいでしょうか｡御 LSD510としてください。丸窓Φ150としてください。
指示下さい｡

672

A-125
A-157

建具 LSD706f･LSD710b
数量について建具符号案内図でLSD706fが4か所ありますが､建具表になく仕様が不明です｡建具表の設置場所よりLSD710bに傚うと解釈して宜しいでしょうか｡ お見込みの通りです。
御指示下さい｡

５階建具符号案内図において、Ｐ～Ｑ通り５通りにＬＳＤ－５０６ａとあります
５階処置室３の建具について が、建具表がありません。建具表の発行をお願い致します。
LSD510としてください。丸窓Φ150としてください。

673

A-125、155

建具符号について674

A-125、155

建具符号について675

A-125、157

建具符号について676

A-125、158

677

A-125～127
A-155･159･162

678

A-125･126
A-157･160

４階建具符号案内図において、Ｌ～Ｍ通り６～７ａ通り廊下６にＳＤ－４０７とお見込みの通りです。
ありますが、建具の図示がありません。不要で宜しいですか。

建具符号について５階建具符号案内図、Ｊ通り／１－２通り部、ランドリー左ＰＳの片開き戸の建具符号が不明です。ＳＤ－５１０を１か所追加と考えて宜しいでしょうか。
お見込みの通りです。
御指示下さい。
５階建具符号案内図、Ｔ－Ｕ通り／１－２通り部、屋外階段上ＰＳの片開き戸の建具符号が不明です。ＳＤ－５１０を１か所追加と考えて宜しいでしょ
お見込みの通りです。
うか。御指示下さい。
５階建具符号案内図、Ｑ通り／５通り部、処置室３にＬＳＤ－５０６ａの建具
符号がありますが、建具表にて不明です。建具表の取付場所よりＬＳＤ－
LSD510としてください。丸窓Φ150としてください。
５１０へ読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
５階建具符号案内図、Ｊ－Ｌ通り／８通り部、重症個室Ａ、Ｎ５１７にＳＤ－５
１７の建具符号がありますが、建具表にて不明です。建具表の取付場所よお見込みの通りです。
りＬＳＤ－５１７＇へ読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

5～7階
符号のないPS扉について

5～7階 符号のないPS扉について､建具符号案内図でT～U･①～②間PS及び病棟ﾗｳﾝｼﾞPSに符号がありません｡各階のPS扉(SD-510･610･708)に お見込みの通りです。
て見込んでよろしいですか(よって何れも11→13ヶ所となります)｡

建具符号について下記建具は建具表で◎で囲まれた符号が建具符号案内図で見当たらな
LSD516 処置室1,2を丸窓Φ150としてください。
いものです｡必要な場合は､設置場所を御指示下さい｡
LSD613 処置室1を丸窓Φ150としてください。
･LSD516･LSD61368／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）679

A-125･126
A-336

680

A-125・155

681

A-126
A-130～132

682

A-126
A-132

683

A-126、131、132

684

A-126、159

685

A-126、159

686

A-126・132

687

A-126・159

688

A-127
A-163
A-164

689

690

A-127、162

A-127、162

質問の要旨

質問の内容

押出成形ｾﾒﾝﾄ板開口補強図で光庭部分の凡例の記入がありません。
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強
意匠別紙5を参照ください。
AW28･AW29･AW29a･AW30･AW30a･AW31･AW32･AW33・AW33a･
金物についてAW34の各 開口補強凡例を御指示下さい。
５階建具符号案内図において、Ｔ～Ｕ通り１～２通りＰＳの片開きの建具符
５階ＰＳの建具についてお見込みの通りです。
号が不明です。ＳＤ－５１０で想定いたしますが宜しいですか。
6階言語療法室1の窓について､建具符号案内図でAW-18dとありますが､6階言語療法室1の窓につい建具表にありません｡使用箇所指示により､AW-38と読み替えてよろしいで お見込みの通りです。
てすか｡
建具 AW18d･AW38について建具符号について建具符号について建具符号について6階建具符号案内図でAW18dの記入がありますが､建具表で見当たりません｡建具表の設置場所より､AW38と読み替えて宜しいでしょうか｡御指示下 お見込みの通りです。
さい｡
６階建具符号案内図、Ｑ通り／６通り部にＡＷ－１８ｄの建具符号がありま
すが、建具表にて不明です。建具表の取付場所より６Ｆ言語療法室１のＡ
お見込みの通りです。
Ｗ－３８の事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
６階建具符号案内図、Ｊ通り／１－２通り部、ランドリー左ＰＳの片開き戸の建具符号が不明です。ＳＤ－６１０を１か所追加と考えて宜しいでしょうか。
お見込みの通りです。
御指示下さい。
６階建具符号案内図、Ｔ－Ｕ通り／１－２通り部、屋外階段上ＰＳの片開き戸の建具符号が不明です。ＳＤ－６１０を１か所追加と考えて宜しいでしょ
お見込みの通りです。
うか。御指示下さい。

６階建具符号案内図において、Ｑ通り６～７通り言語療法室１にＡＷ－１８
６階言語療法室１サッシにつ ｄの指示ですが、建具表にありません。ＡＷ－３８に読替えて宜しいです
お見込みの通りです。
いてか。

６階ＰＳの建具について

６階建具符号案内図において、Ｔ～Ｕ通り１～２通りＰＳの片開きの建具符
お見込みの通りです。
号が不明です。ＳＤ－６１０で想定いたしますが宜しいですか。

7階多目的室1～4の扉について､建具符号案内図でLSD-706fとあります
7階多目的室1～4の扉につ が､建具表でその建具が×になっています｡LSD-710bの取付場所指示にお見込みの通りです。
いて
多目的室1～4とあるため､案内図の符号をLSD-710bに置き換えてよろしいですか｡

建具符号について建具符号について７階建具符号案内図、Ｊ通り／１－２通り部、ランドリー左ＰＳの片開き戸の建具符号が不明です。ＳＤ－７０８を１か所追加と考えて宜しいでしょうか。
お見込みの通りです。
御指示下さい。
７階建具符号案内図、Ｔ－Ｕ通り／１－２通り部、屋外階段上ＰＳの片開き戸の建具符号が不明です。ＳＤ－７０８を１か所追加と考えて宜しいでしょ
お見込みの通りです。
うか。御指示下さい。

69／179回答

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）691

A-127、163、164692

A-127・162

質問の要旨

建具符号について７階ＰＳの建具について

質問の内容

回答

７階建具符号案内図、Ｉ－Ｍ通り／１－２通り部、多目的室１～４にＬＳＤ－
７０６ｆの建具符号がありますが、建具表にて不明です。建具表の取付場
お見込みの通りです。
所よりＬＳＤ－７１０ｂへ読替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

７階建具符号案内図において、Ｔ～Ｕ通り１～２通りＰＳの片開きの建具符
号が不明です。ＳＤ－７０８と想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

７階建具符号案内図において、Ｉ～Ｍ通り１～２通り多目的室にＬＳＤ－７０
７階多目的室の建具につい ６ｆとありますが、建具表がありません。建具表より、ＬＳＤ－７１０ｂと想定いお見込みの通りです。
てたしますが宜しいですか。

693

A-127・164

694

A-128
A-335･336

695

A-129

外部SD建具の枠見込について､建具表で枠見込は100ですが､大枠
外部SD建具の枠見込についW250で考えてよろしいでしょうか｡額縁が必要な場合はｽﾁｰﾙt1.6で仕上 お見込みの通りです。
ては枠に同じで考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。

A-129
～134

ｱﾙﾐ製建具の性能について､下記の性能考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。
ｱﾙﾐ製建具の性能について ■耐風圧性:S-5
S-5、A-4、W-5としてください。
■気密性:A-3■水密性:W-5

696

697

A-129
A-035

698

A-129
A-036

699

A-129
A-047

700

A-129
A-047

押出成形ｾﾒﾝﾄ板開口補強図で塔屋部分の凡例が不明です。SDR02･
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強
SDR03･SDR06･SDR07･AWR01･AGR01・AGR02の各 開口補強凡例を御 意匠別紙5を参照ください。
金物について
指示下さい。

ＡＤ－５の寸法について

ＡＤ－４の寸法について

ＡＤ－６の寸法について

ＡＤ－４の寸法について

ＡＤ－５のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｈ１，９５０・矩計図（５） ― Ｈ２，２００
Ｈ１，９５０を正と考えて宜しいですか。
ＡＤ－４のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｈ１，９５０・矩計図（６） ― Ｈ２，２００
Ｈ１，９５０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｂ・５通り救命士控室においてＡＤ－６のＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｗ１，２００・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，２３０
Ｗ１，２００を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

１階Ｂ～Ｃ・３～４通り前室１においてＡＤ－４のＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｗ２，０００・１階平面詳細図（１） ― Ｗ２，１００
お見込みの通りです。
Ｗ２，０００を正と考えて宜しいですか。

70／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

701

702

A-129
A-047

A-129
A-047

質問の要旨

ＳＴＤ－２の寸法について

ＳＤ－４の寸法について

質問の内容

回答

１階Ｂ～Ｃ・２通り風除室４においてＳＴＤ－２のＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｗ３，５００・１階平面詳細図（１） ― Ｗ３，４５０（Ｂ通り）
W3,300としてください。
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ３，３００（Ｃ通り）
Ｗ３，５００を正と考えて宜しいですか。
１階Ｉ～Ｊ・１通りスタッフ通路においてＳＤ－４のＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｗ１，２００・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，１００
W1,100としてください。
Ｗ１，２００を正と考えて宜しいですか。
１階Ｉ・１３通り車椅子置場においてＳＤ－１０のＷ寸法・形状に相違があります。
・外部建具表（１） ― Ｗ１，２５０（片引き）
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，８００（引分け）
Ｗ１，２５０（片引き）を正と考えて宜しいですか。

703

A-129
A-049

ＳＤ－１０の寸法・形状に
ついて

704

A-129
A-121

電気錠指示の有無について､SD-1は建具表には電気錠の指示がありま
せんが､建具符号案内図では符号にE･P指示があります｡建具符号案内
電気錠指示の有無について図の指示を正と考えてよろしいですか｡又､他に同様の相違がある場合もその様に考えてよろしいですか｡

705

A-129
A-121
A-47

SD-4のW寸法について

706

A-129
A-133
A-141

ｽﾁｰﾙ建具枠の仕上について､SD3～10･PD-1･2の仕上は焼付塗装です
ｽﾁｰﾙ建具枠の仕上についが､他ｽﾁｰﾙ建具と同じく枠も焼付塗装で考えてよろしいでしょうか｡御指示 お見込みの通りです。
て
下さい。

707

A-129
A-172

ＳＳ－１の仕様について

708

A-129
A-172

SS-1の仕様について

SS-1の仕様について､建具表でｽﾁｰﾙ焼付塗装とありますが､部分詳細図
ではｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙとFRPﾊﾟﾈﾙの2種類記載があります｡3種類のうち建具表のｽ 部分詳細図を正としてください。
ﾁｰﾙ焼付塗装を正と考えてよろしいですか｡

709

A-129
A-175
A-31他

外部SDの枠見込について

外部SDの枠見込について､建具表で100とありますが､壁厚を考慮し260と250としてください。
考えてよろしいですか｡

W1,800としてください。

お見込みの通りです。

SD-4のW寸法について､建具表でW1200とありますが､姿図上部の子扉･親扉合計ではW1100となり相違しています。平面詳細図より､W1100を正と お見込みの通りです。
考えてよろしいですか｡

ＳＳ－１オーバースライダーの仕様に相違があります。
・外部建具表（１） ― スチール焼付け塗装
・部分詳細図（７） ― アルミ
スチール焼付け塗装を正と考えて宜しいですか。

71／179アルミとしてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容
SD-6の姿図について､A-129図:額無しﾌﾗｯｼｭ戸
A-28図:額入りﾌﾗｯｼｭ戸とありますが､A-129図を正と考えてよろしいですか｡

回答

710

A-129
A-28

SD-6の姿図について

711

A-129
A-37
A-172

SS-1の形式について

SS-1の形式について､建具表に｢ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ｣とありますが､矩計図では一般的なｼｬｯﾀｰの納まりになっています｡部分詳細図より､ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾄﾞ お見込みの通りです。
ﾄﾞｱであると考えてよろしいですか｡

712

A-129
A-49
A-37

SS-1の三方枠について

SS-1の三方枠について､建具表には指示がありませんが､平面詳細図･矩計図より三方枠が必要と考え､ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 D230で見込んでよろしい 三方枠はｽﾁｰﾙt1.6 250×25としてください。
ですか｡

713

A-129・131他

お見込みの通りです。

外部建具表において、ＳＤ－３ａ・ＡＷ－１８ｂ等の欄間ガラリに接続用フラ
ガラリの接続フランジにつて ンジの指示がありません。指示の無い部分は不要で宜しいですか。
必要です。
ｱﾙﾐｻｯｼｶﾞﾗﾘの有無について､下記建具の姿図にｶﾞﾗﾘがありませんが、形式にｶﾞﾗﾘの記載が御座います。姿図を正とし、ｶﾞﾗﾘは不要としてよろしい
お見込みの通りです。
でしょうか｡御指示下さい。
■AW-11･36
網戸について､ｻﾗﾝﾈｯﾄで考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい｡

714

A-130

ｱﾙﾐｻｯｼｶﾞﾗﾘの有無につい
て②

715

A-130

網戸について716

A-130

外部建具表（２）において、ＡＷ－２・１１に接続用フランジとありますが、ガ
ＡＷの接続用フランジについ不要です。
ラリが無いため、不要で宜しいですが。
て

717

A-130
～131

718

A-130
A-035

719

A-130
A-035

720

A-130
A-036

ｱﾙﾐｻｯｼｶﾞﾗﾘの有無について①

ＡＷ－１１の寸法について

ＡＷ－１１ａの形状について

ＡＷ－５の寸法について

ステンレス網戸としてください。

ｱﾙﾐｻｯｼｶﾞﾗﾘの有無について､下記建具の姿図にｶﾞﾗﾘがありますが､形式に記載がありません｡姿図を正としｶﾞﾗﾘ有りで考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。
お見込みの通りです。
■AW-8a･10･10a･13■AW-13･18b･18c･27･31･38(接続用ﾌﾗﾝｼﾞも必要)
ＡＷ－１１のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ２，３５０・矩計図（５） ― Ｈ１，３００
Ｈ２，３５０を正考えて宜しいですか。
ＡＷ－１１ａのガラリの有無に相違があります。
・外部建具表（２） ― ガラリ有り
・矩計図（５） ― ガラリ無し
ガラリ有りを正考えて宜しいですか。
ＡＷ－５のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ１，７００・矩計図（６） ― Ｈ１，３００
Ｈ１，７００を正と考えて宜しいですか。

72／179

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

721

A-130
A-037

722

A-130
A-037

723

A-130
A-037

724

A-130
A-037

725

A-130
A-037

726

727

A-130
A-041

A-130
A-051

728

A-130
A-052

729

A-130
A-055

質問の要旨

ＡＷ－１０ａの寸法について

ＡＷ－１４の寸法について

ＡＷ－１０の形状について

ＡＷ－１３の寸法について

ＡＷ－１３ａの寸法について

ＡＷ－４の寸法について

質問の内容
ＡＷ－１０ａのＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ２，３５０・矩計図（７） ― Ｈ２，２００
Ｈ２，３５０を正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－１４のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ２，５００・矩計図（７） ― Ｈ２，２７０
Ｈ２，５００を正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－１０のガラリの有無に相違があります。
・外部建具表（２） ― ガラリ有り
・矩計図（７） ― ガラリ無し
ガラリ有りを正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－１３のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ２，３５０・矩計図（７） ― Ｈ２，２００
Ｈ２，３５０を正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－１３ａのＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ２，３５０・矩計図（７） ― Ｈ２，２００
Ｈ２，３５０を正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－４のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｈ１，３００・矩計図（１１） ― Ｈ１，８６０
Ｈ１，３００を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

ＡＷ－３ａの寸法について

２階Ｕ・３～５通り視力検査室においてＡＷ－３ａのＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｗ１，１００・２階平面詳細図（２） ― Ｗ１，７００
Ｗ１，１００を正と考えて宜しいですか。

ＡＷ－１ａの寸法について

２階Ｑ・８～１１通り化学療法室においてＡＷ－１ａのＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｗ１，７００
W1,700としてください。
・２階平面詳細図（３） ― Ｗ１，１００
Ｗ１，１００を正と考えて宜しいですか。

ＡＷ－７の寸法について

３階Ｉ・７～１１通り廊下４においてＡＷ－７のＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（２） ― Ｗ１，８００・３階平面詳細図（３） ― Ｗ１，７００
Ｗ１，８００を正と考えて宜しいですか。

73／179

お見込みの通りです。

W1,700としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

AW-5b ｶﾞﾗｽのﾌｨﾙﾑ貼について､産婦人科窓のため材料表の住友3M ﾌｧ
AW-5b ｶﾞﾗｽのﾌｨﾙﾑ貼につｻﾗ同等品と考えてよろしいですか｡又､他にもｶﾞﾗｽ欄に｢ﾌｨﾙﾑ貼｣とある場 ３Mクラウド同等品としてください。
いて合､同じﾌｧｻﾗ同等品と考えてよろしいですか｡

730

A-130
A-7

731

A-130～132

732

A-131

ＡＷの網戸について

外部建具表（３）において、ＡＷ－１８ａ・１８ａ－１に網戸の指示がありませんが、プリーツ網戸が必要と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

733

A-131

ＡＷ－１８ｂの網戸について

外部建具表（３）において、ＡＷ－１８ｂにプリーツ網戸の指示ですが、嵌殺しのため、不要で宜しいですか。

お見込みの通りです。

734

A-131

Low-E複層ｶﾞﾗｽの構成について､AW-17L等で｢Low-eｶﾞﾗｽ:上部
FL5.0+A6.0+FL5.0､下部T8.0+A6.0+FL5.0｣とありますが､下記の様に考え
Low-E複層ｶﾞﾗｽの構成につお見込みの通りです。
てよろしいですか｡
いて･FL5.0+A6.0+FL5.0→Low-E5.0+A6.0+FL5.0･T8.0+A6.0+FL5.0→Low-e5.0+A6.0+T8.0

735

A-131
A-052･055･058･061･064・059

736

A-131
A-054

737

A-131
A-076

738

A-131
A-218

739

A-131
A-218

AWの欄間ｶﾞﾗﾘについて

ＡＷ－１７ｂの寸法について

ＡＷ－１５ａの寸法について

ＡＷ－１８の寸法について

AWの欄間ｶﾞﾗﾘについて､ﾀﾞｸﾄ接続用ﾌﾗﾝｼﾞの記入のないものがあります
お見込みの通りです。
が､欄間ｶﾞﾗﾘは全てﾀﾞｸﾄ接続と考えてよろしいですか｡

２～７階Ｉ～Ｉ’・１３通り階段においてＡＷ－１７ｂのＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（３） ― Ｗ９１０・２階平面詳細図（３）他 ― Ｗ８００
Ｗ９１０を正と考えて宜しいですか。
３階Ｕ・２～３通り廊下７においてＡＷ－１５ａのＷ寸法に相違があります。
・外部建具表（３） ― Ｗ２，３００・３階平面詳細図（２） ― Ｗ２，２５０
Ｗ２，３００を正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－１８のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（３） ― Ｈ２，３５０
・水廻り詳細図（６） ― Ｈ２，００５
Ｈ２，３５０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

AW-19について

AW-19について、建具表では2重ｻｯｼの記載になっておりませんが、建具
詳細図(2)では2重ｻｯｼとなっております。詳細図を正と考えてよろしいで
詳細図を正としてください。
しょうか。
又、建具表を正とする場合は、納まりを併せて御指示下さい。

AW-19･19-1について

AＷ-19･19-1について､下記のように考えてよろしいでしょうか。御指示下
さい。
お見込みの通りです。
■ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内臓とは、外部ｻｯｼと内部樹脂ｻｯｼ間にﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞが設置されて中等品としてください。
いるということでよろしいでしょうか。
■ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞは建具工事としてよろしいでしょうか。

74／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
740

A-131
A-218

質問の要旨

AW-19-1の額縁について

質問の内容
AW-19-1の額縁について、同上質疑でｽﾁｰﾙの額縁で質疑しております
が､建具詳細図(2)で二重ｻｯｼ部は木製の表現です｡AW-19-1の二重ｻｯｼ
スチール焼付としてください。
のみｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼で考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。

ＡＷ－１９－１のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（３） ― Ｈ２，２００
ＡＷ－１９－１の寸法につい・建具詳細図（２） ― Ｈ２，４００てＨ２，２００を正と考えて宜しいですか。

741

A-131
A-218

742

A-131
A-218

建具のH寸法の相違につい AW19-1嵌殺し窓部のH寸法が建具表でH1900、建具詳細図でH2180とて相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

743

A-131
A-218

ガラスの仕様について

744

A-132
A-036

745

A-132
A-037

746

A-132
A-039

ＡＷ－２６の寸法について

ＡＷ－２７の形状について

ＡＷ－３１の形状について回答

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

AW19-1の上部ｶﾞﾗｽが建具表でFL5+A6+FL4、建具詳細図で
FL5+A6+FL5と相違します。建具表を正と解釈して宜しいでしょうか。御指 FL5+A6+FL5としてください。
示下さい。
ＡＷ－２６のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（４） ― Ｈ２，４００・矩計図（６） ― Ｈ２，４６０
Ｈ２，４００を正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－２７のガラリの有無に相違があります。
・外部建具表（４） ― ガラリ有り
・矩計図（７） ― ガラリ無し
ガラリ有りを正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－３１のガラリの有無に相違があります。
・外部建具表（４） ― ガラリ有り
・矩計図（９） ― ガラリ無し
ガラリ有りを正と考えて宜しいですか。
ＡＷ－３１のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（４） ― Ｈ２，２００・矩計図（９） ― Ｈ２，３５０
Ｈ２，２００を正と考えて宜しいですか。

H=2,500としてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

747

A-132
A-039

748

A-132
A-039

ＡＷ－２９ａの寸法について

749

A-132等

吹抜や庇のない外壁のｻｯｼｶﾞﾗｽについて

外部床からの高さが4mを超える複層ｶﾞﾗｽの外部側が強化ｶﾞﾗｽの場合、
自然破壊の懸念がありますので、飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼りとしてよろしいでしょ 不要とします。
うか。

750

A-133

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄのｶﾞﾗｽについて

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄのｶﾞﾗｽについて､建具表にNP6.8とありますが､網入磨ｶﾞﾗｽのこと
お見込みの通りです。
と考えてよろしいですか｡

ＡＷ－３１の寸法について

ＡＷ－２９ａのＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（４） ― Ｈ２，２００・矩計図（９） ― Ｈ２，１００
Ｈ２，２００を正と考えて宜しいですか。

75／179

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容
ＡＧ－９のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（５） ― Ｈ２，３５０・矩計図（６） ― Ｈ２，２００
Ｈ２，３５０を正と考えて宜しいですか。

回答

751

A-133
A-036

752

A-133
A-041
A-249

753

A-133
A-249

754

A-134

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの性能について､同上ｱﾙﾐ建具と同じで考えてよろしいでしょう
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの性能について か｡御指示下さい。
お見込みの通りです。

755

A-134

ACW-1のW寸法について

ＡＧ－９の寸法について

ＰＤ－１の寸法について

ＰＤ－２の寸法について

ＰＤ－１のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（５） ― Ｈ１，９００・矩計図（１１） ― Ｈ２，０００・放射線防護・シールド詳細図（２） ― Ｈ２，１００
Ｈ１，９００を正と考えて宜しいですか。
ＰＤ－２のＨ寸法に相違があります。
・外部建具表（５） ― Ｈ１，６００
・放射線防護・シールド詳細図（２） ― Ｈ２，１００
Ｈ１，６００を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

H2,100としてください。

H1,600としてください。

ACW-1のW寸法について､建具表姿図 ｻｯｼｭ芯より右のW52800部分について､方立と窓の合計ではW52860となり相違しています。W52860を正 お見込みの通りです。
と考えてよろしいですか｡

ＡＣＷ－１のガラス仕様の相違があります。
・外部建具表（６） ― ＦＬ８＋Ａ６＋ＦＬ８・Ｌｏｗ－Ｅ８＋Ａ６＋ＦＬ８・自動ドア部：強化ガラスＴ８
ＡＣＷ－１のガラスについて
建具詳細図を正としてください。
・建具詳細図（１） ― ＦＬ８＋１２＋ＦＬ８
外部建具表（６）を正と考えて宜しいですか。

756

A-134
A-217

757

A-134
A-217～218

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの複層ｶﾞﾗｽ
空気層についてｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの複層ｶﾞﾗｽ空気層について､
A-134図:A6
A-217～218図:A12とありますが､A-217～218図を正と考えてよろしいですか｡

758

A-135

STHD-101のｶﾞﾗﾘについて

STHD-101のｶﾞﾗﾘについて､仕様は扉同材･同仕上と考えてよろしいです
お見込みの通りです。
か｡

759

A-135
A-047

１階J～Ｌ・５～６通りＥＶホール２においてＳＴＤ－１０６のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（１） ― Ｗ３，２４５
ＳＴＤ－１０６の寸法について
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ３，３８５
Ｗ３，２４５を正と考えて宜しいですか。

76／179

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

760

A-135
A-047

質問の要旨

質問の内容

ＭＳＤ－２の寸法について

１階Ｈ～Ｊ・１～２通り操作室においてＭＳＤ－２のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（１） ― Ｗ７００・１階平面詳細図（１） ― Ｗ９００
Ｗ７００を正と考えて宜しいですか。

回答

W900としてください。

１階Ｑ～Ｒ・６通り生理検査受付においてＳＳ－１１０のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（１） ― Ｗ１，４００
W1,000としてください。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０００
Ｗ１，４００を正と考えて宜しいですか。

761

A-135
A-048

ＳＳ－１１０の寸法について

762

A-135
A-121

SS-104の取付位置について

763

A-135
A-137

衝突防止金物について

764

A-135他

シャッターボックスの仕上に
ついて

765

A-135他ｽﾃﾝﾚｽ自動ﾄﾞｱの形式についてｽﾃﾝﾚｽ自動ﾄﾞｱの形式について､自動ﾄﾞｱは全て框戸ﾀｲﾌﾟと考えてよろしいですか｡

框戸とし、フルテック スマートレール同等品としてください。

766

A-135他

内部ｼｬｯﾀｰの枠について

内部ｼｬｯﾀｰの枠について､内部ｼｬｯﾀｰは全て三方枠が付くと考え､見込は建具表より60､ｽﾁｰﾙ 焼付塗装で見込んでよろしいですか｡

お見込みの通りです。

767

A-135他
A-121他

内部ｼｬｯﾀｰの仕上について､建具符号案内図で符号に｢化｣と付いている
内部ｼｬｯﾀｰの仕上について 場合､袖扉だけでなくｼｬｯﾀｰのｽﾗｯﾄも化粧ｼｰﾄ貼と考えてよろしいです
お見込みの通りです。
か｡

768

A-135他
建築工事特記仕様書Ｐ４０

769

770

A-136
A-047

A-136
A-047

軽量シャッターの操作方式
について

ＳＷ－１０１の寸法について

ＳＤ－１１５の寸法について

SS-104の取付位置について､建具表に寝台車とありますが､建具符号案
内図にありません｡不要と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

衝突防止金物について､STD-102～107･AD-102に記載がありますが、仕不要です。
様・詳細を御指示下さい。
建具表において、シャッターボックスの仕上が不明です。焼付け塗装と想お見込みの通りです。
定いたしますが宜しいですか。

軽量シャッターの操作方式の相違があります。
・１階建具表（１）他 ― 手動・建築工事特記仕様書P４３ ― 電動
手動を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

１階Ｂ・６～７通り防災センターにおいてＳＷ－１０１のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（２） ― Ｗ２，０００
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，９８０
Ｗ２，０００を正と考えて宜しいですか。
１階Ｉ・７～８通りＡＴＭメンテナンス室においてＳＤ－１１５のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（２） ― Ｗ６００
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ７００
Ｗ６００を正と考えて宜しいですか。

77／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

１階Ｕ・２～３通り消火ポンプ室においてＳＤ－１０６のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（２） ― Ｗ１，８００
W1,700としてください。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，７００
Ｗ１，８００を正と考えて宜しいですか。

771

A-136
A-048

ＳＤ－１０６の寸法について

772

A-136
A-049

１階Ｌ’～Ｍ・１３通り機械室１においてＳＤ－１０６ｂのＷ寸法に相違があります。
ＳＤ－１０６ｂの寸法について ・１階建具表（２） ― Ｗ１，８００
W1,700としてください。
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，７００
Ｗ１，８００を正と考えて宜しいですか。

773

A-136
A-121

SD-106の数量について

SD-106の数量について､A-136図:1ヶ所
A-121図:2ヶ所とありますが､A-121図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

１階建具表（２）において、ＳＷ－１０１・１０２に特定防火設備の指示です
が、引違い窓では特定防火設備の認定が取れません。また、建具符号案
ＳＷ－１０１・１０２の防火性能
内図より、防火シャッターが併設されているため、一般仕様と想定いたしま お見込みの通りです。
についてすが宜しいですか。

774

A-136・121

775

A-136・121

776

A-137

建具符号の
二重丸囲みについて

777

A-137

建具 LD105の小窓形状につ 建具表でLD105の姿図で小窓部が丸窓150φですが､○LD105は□150
いてでしょうか｡御指示下さい｡

ＳＷ－１０１・１０２のガラスに
ついて

778

A-137
A-047

ＬＤ－１０５の寸法について

779

A-137
A-048

ＬＤ－１０３ａの寸法・形状について

上記質疑において、ＳＷ－１０１・１０２のガラス仕様は強化ガラスＴ５に読替えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

建具符号の二重丸囲みについて､例えばLD-104の様に､二重丸囲みの1丸窓を示しています。
種類のみの場合､二重丸は何を意味していますか｡

お見込みの通りです。

１階Ｃ～Ｄ・１～２通り休憩カンファレンスルームにおいてＬＤ－１０５のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（３） ― Ｗ８００
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ９００
Ｗ８００を正と考えて宜しいですか。
１階Ｍ～Ｎ・５通り技局においてＬＤ－１０３ａのＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（３） ― Ｗ９００（片開き）・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，２００（親子開き）
Ｗ９００（片開き）を正と考えて宜しいですか。

78／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

780

A-137
A-048

質問の要旨

ＬＤ－１０３の寸法について

質問の内容

回答

１階Ｓ～Ｔ・２～３通り器材室３においてＬＤ－１０３のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（３） ― Ｗ９００
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ８００
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。
LD-103aの数量について､
A-137図:9ヶ所
A-121図:8ヶ所とありますが､A-121図を正と考えてよろしいですか｡

781

A-137
A-121

LD-103aの数量について

782

A-137
建築工事特記仕様書

AD-102の表面仕上につい
て

783

A-138

１階建具表（４）において、ＬＳＤ－１１３ｂのガラス欄に強化ガラスの指示がＬＳＤ－１１３ｂのガラスについありますが、姿図はフラッシュドアのため、ガラスは不要で宜しいですか。 お見込みの通りです。
て

784

A-138

建具 LSD113ｂの形状につい 建具表でLSD113bのｶﾞﾗｽ欄に記入がありますが､姿図で記入がなく相違てします｡不要と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

785

A-138
A-047

786

A-138
A-047

787

788

A-138
A-048

A-138
A-048

お見込みの通りです。

AD-102の表面仕上について､建具表に記載がありませんが､建築工事特お見込みの通りです。
記仕様書37/61よりC-1種と考えてよろしいですか｡

１階Ｆ・２～３通り中央処置室（ＷＣ２）においてＬＳＤ－１２２のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－１２２の寸法について
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，２１３
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｇ・３通り倉庫１においてＬＳＤ－１１２のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－１１２の寸法について ・１階平面詳細図（１） ― Ｗ９８０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

W1,213としてください。

お見込みの通りです。

１階Ｋ・７通りスタッフ通路１においてＬＳＤ－１１２のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１１２の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
W830としてください。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ８３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｎ～Ｏ・７～８通り消化器内科診察室においてＬＳＤ－１０９のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－１０９の寸法について
W1,130としてください。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

79／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

789

A-138
A-048

１階Ｐ～Ｑ・３通りエコー室においてＬＳＤ－１１０のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１１０の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０・１階平面詳細図（２） ― Ｗ」１，３３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

790

A-138
A-048

１階Ｒ・６通り肺機能検査室においてＬＳＤ－１１０のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１１０の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０
LSD105としてください。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，３３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

791

A-138
A-048

１階Ｑ・４～５通り多目的室２においてＬＳＤ－１１０のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１１０の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

792

A-138
A-048

ＬＳＤ－１１０の寸法について

A-138
A-048

１階Ｓ・４～５通り多目的室４においてＬＳＤ－１１０のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１１０の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，１５５
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

793

794

A-138
A-048

795

A-138
A-049

エコー室1のみW1,330としてください。

１階Ｑ・５通り多目的室１においてＬＳＤ－１１０のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０
LSD105としてください。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，３３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

１階Ｒ～Ｓ・２～３通り前処置室においてＬＳＤ－１０６のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，３３０
ＬＳＤ－１０６の寸法においてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，３３０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｐ～Ｑ・１０通り前室４においてＬＳＤ－１０５のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１０５の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，３３０
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，３３０を正と考えて宜しいですか。

80／179

W1,130としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

796

797

A-138
A-049

A-138
A-049

798

A-138
A-049

799

A-138
A-049

800

801

802

803

A-138
A-071
A-047

A-138
A-071
A-047

A-138
A-071
A-048

A-138
A-121

質問の要旨

質問の内容

回答

１階Ｐ～Ｑ・９～１０通り呼吸器内科外科処置室においてＬＳＤ－１１０のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０
ＬＳＤ－１１０の寸法についてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，３３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

１階Ｎ～Ｏ・８～９通り消化器内科２・３においてＬＳＤ－１１３のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－１１３の寸法についてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
１階ＬＸ１～２・ＬＹ２～３通りＲＩ待合においてＬＳＤ－１０２のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，６３０
ＬＳＤ－１０２の寸法について
W1,730としてください。
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，７３０
Ｗ１，６３０を正と考えて宜しいですか。
１階ＬＸ１・ＬＹ２通りＨＷＣ６においてＬＳＤ－１２２のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－１２２の寸法について ・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
W1,113としてください。
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，１１３
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
ＬＳＤ－１０８のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，１３０・水廻り詳細図（１） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－１０８の寸法について
・１階平面詳細図（１） ― W１，０３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。
ＬＳＤ－１１７のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ８８０・水廻り詳細図（１） ― Ｗ９３０
ＬＳＤ－１１７の寸法について
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，０３０
Ｗ８８０を正と考えて宜しいですか。
ＬＳＤ－１１１のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（４） ― Ｗ１，０３０・水廻り詳細図（１） ― Ｗ１，１３０
ＬＳＤ－１１１の寸法について
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

LSD-113の数量について

LSD-113の数量について､
A-138図:41ヶ所
A-121図:42ヶ所とありますが､A-121図を正と考えてよろしいですか｡
81／179HWC1はW1,030としてください。

MWC1,WWC1はW930 MWC2,WWC2はW880としてください。

W1,130としてください。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

804

A-138
A-137

丸窓のﾌｨﾙﾑについて

805

A-139

ＴＳ－１１３・２０８のＨ寸法に
ついて

806

A-139

TB-105のW寸法について

807

A-139

建具Ｈ寸法について

質問の内容

回答

丸窓のﾌｨﾙﾑについて､LSD-101の様にｶﾞﾗｽ欄に飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼とあっても､丸窓(FL5)の場合のﾌｨﾙﾑはLD-105と同程度のﾌｨﾙﾑ貼でよろしいで お見込みの通りです。
すか｡
建具表において、ＴＳ－１１３・２０８のＨ寸法が不明です。Ｈ５００と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

TB-105のW寸法について､建具表姿図 右側ﾌﾞｰｽの扉がW500とあります
が､両ｻｲﾄﾞと扉の合計でW580となっており､全体W680と相違しています。 お見込みの通りです。
扉をW600と考えてよろしいですか｡
１階建具表（５）、ＴＳ－１１３のＨ寸法が不明です。ＴＳ－１１２に倣い、Ｈ５０
お見込みの通りです。
０と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

１階Ｈ・２通り前室３においてＬＳＤ－１３０のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（５） ― Ｗ１，４８０
ＬＳＤ－１３０の寸法について ・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，６３０
Ｗ１，４８０を正と考えて宜しいですか。

808

A-139
A-047

809

A-139
A-047

810

A-139
A-121

TB-101～106の数量につい TB-101～106の数量について､建具表に記載がありませんが､1階建具符
お見込みの通りです。
て号案内図より各1ヶ所と考えてよろしいですか｡

811

A-139
A-145

TS-113･208のH寸法につい TS-113･208のH寸法について､建具表に記載がありませんが､何れも他のお見込みの通りです。
てTS同様H500と考えてよろしいですか｡

812

A-139
A-145

建具 TS113･208のH寸法に TS113･208のH寸法が不明です｡その他TSに倣い､H500と解釈して宜しい
お見込みの通りです。
ついてでしょうか｡御指示下さい｡

813

814

A-139
A-145
A-150
A-154

A-139他

お見込みの通りです。

１階Ｊ・１～２通り血管室においてＬＳＤ－１２６のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（５） ― Ｗ４，２５０
ＬＳＤ－１２６の寸法について ・１階平面詳細図（１） ― ４，５９０
お見込みの通りです。
Ｗ４，２５０を正と考えて宜しいですか。

防煙垂壁について防煙垂壁について､下記防煙垂壁で天井内補強が必要な場合は詳細を御指示下さい。
意匠別紙2を参照ください。
■巻取式防煙ﾊﾟﾈﾙ■固定ｶﾞﾗｽ垂壁

可動防煙垂壁において、天井内に取付下地補強鉄骨が必要と思われま
可動防煙垂壁の取付下地に すが、部材メンバー等の詳細が不明です。詳細図の発行をお願い致しま
意匠別紙2を参照ください。
ついてす。

82／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）815

A-139他

質問の要旨

質問の内容

回答

建具表において、ＴＳ－１０２等に可動防煙垂壁と一緒の姿図にガラス固固定防煙垂壁の仕様につい 定防煙垂壁の記載がありますが、枠の仕様が不明です。ＴＦ－１０１等と同お見込みの通りです。
て様にアルミ枠と想定いたしますが宜しいですか。

トイレブースのエッジ仕様の相違があります。
・１階建具表（５）他 ― ステンレスＲエッジ
・部分詳細図（６） ― ポリウレタン樹脂エナメル塗装
・建築工事特記仕様書Ｐ５０ ― 表面材と同材
ステンレスＲエッジを正と考えて宜しいですか。

816

Ａ-139他
Ａ-171
建築工事特記仕様書Ｐ５０

817

A-140

ＰｂＤのガラスについて

818

A-140

１階建具表（６）において、ＰｂＳＤ－１０４の姿図がありません。図面の発行
ＰｂＳＤ－１０４の姿図についをお願い致します。
PbSD104は不要です。
て

819

A-140
A-047

１階Ｈ～Ｉ・３～５通りＣＴ室においてＰｂＷ－１０１のＷ寸法に相違があります。
ＰｂＷ－１０１の寸法について ・１階建具表（６） ― Ｗ１，１７０
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，２００
Ｗ１，１７０を正と考えて宜しいですか。

820

A-140
A-047

１階Ｉ～Ｌ・３～５通り一般撮影室（１～3）においてＰｂＷ－１０１のＷ寸法に相違があります。
ＰｂＷ－１０１の寸法について ・１階建具表（６） ― Ｗ１，１７０
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，２００
Ｗ１，１７０を正と考えて宜しいですか。

821

A-140
A-047
A-048

１階Ｊ～Ｌ・１～２通り血管室においてＰｂＷ１０３のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，５７０
ＰｂＷ－１０３の寸法について
・１階平面詳細図（１） ― Ｗ１，５１５・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，５００
Ｗ１，５７０を正と考えて宜しいですか。

822

A-140
A-048

トイレブースのエッジについて部分詳細図を正としてください。

１階建具表（６）において、ＰｂＤ－１０１・１０３のガラス仕様が不明です。鉛お見込みの通りです。
ガラスＴ１４を想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

１階Ｋ～Ｌ・４通り一般撮影室４においてＰｂＷ－１０１のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，１７０
ＰｂＷ－１０１の寸法についてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，１００
Ｗ１，１７０を正と考えて宜しいですか。

83／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

823

A-140
A-048

824

A-140
A-048

825

826

A-140
A-048

A-140
A-048

827

A-140
A-049

828

A-140
A-121

829

A-140
A-248

830

A-140
A-248

質問の要旨

質問の内容

１階Ｍ・３～４通り骨密度検査室においてＰｂＷ－１０２のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ９７０
ＰｂＷ－１０２の寸法について
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０００
Ｗ９７０を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

１階Ｎ～Ｐ・４通り乳房撮影室においてＰｂＷ－１０３のＷ寸法に相違があります。
ＰｂＷ－１０１の寸法について ・１階建具表（６） ― Ｗ１，１７０
お見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，２００
Ｗ１，１７０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｎ～Ｐ・４～５通りＸ線ＴＶ室１・２においてＰｂＷ－１０３のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，５７０
ＰｂＷ－１０３の寸法についてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― １，６００
Ｗ１，５７０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｌ～Ｎ・１～２通り心カテ室においてＰｂＷ－１０３のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，５７０
ＰｂＷ－１０３の寸法についてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（２） ― Ｗ１，６００
Ｗ１，５７０を正と考えて宜しいですか。
１階Ｎ・９～１０通り結石破砕室・泌尿器科Ｘ線ＴＶ室においてＰｂＷ－１０１のＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，１７０
ＰｂＷ－１０１の寸法についてお見込みの通りです。
・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，２００
Ｗ１，１７０を正と考えて宜しいですか。

PbD-104の数量について

PbD-104の数量について､
A-140図:1ヶ所
A-121図:2ヶ所とありますが､A-121図を正と考えてよろしいですか｡

ＰｂＳＤ－１０５のＷＨ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，０３０×Ｈ２，０００
ＰｂＳＤ－１０５の寸法につい・放射線防護・シールド詳細図（１） ― Ｗ１，３３０×Ｈ２，１００てＷ１，０３０×Ｈ２，０００を正と考えて宜しいですか。
ＰｂＳＤ－１０４のＨ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｈ２，０００
ＰｂＳＤ－１０４の寸法につい・放射線防護・シールド詳細図（１） ― Ｈ２，１００てＨ２，０００を正と考えて宜しいですか。

84／179

お見込みの通りです。

W1,330×H2,100としてください。

H2,100としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

831

832

833

A-140
A-249

A-140
A-249

A-140
A-249
A-049

質問の要旨

放射線遮蔽戸について

質問の内容

回答

放射線遮蔽戸について､下記について御指示下さい。
■建具表で枠･扉共に焼付塗装ですが放射線防護･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(2)では焼付としてください。
SOPです｡焼付塗装で考えてよろしいでしょうか｡■建具表で枠見込が160で大枠ですが､放射線防護･ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(2)で額縁付です｡建具表の大枠で考えてよろしいでしょうか｡額縁付の場合､額縁の仕上は枠に準じると考えてよろしいでしょうか。

ＰｂＳＤ－１０５のＨ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｈ２，０００
ＰｂＳＤ－１０５の寸法につい・放射線防護・シールド詳細図（２） ― Ｈ２，１００てＨ２，０００を正と考えて宜しいですか。
ＰｂＳＤ－１０１ａのＷ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，９３０
ＰｂＳＤ－１０１ａの寸法につい ・放射線防護・シールド詳細図（２） ― Ｗ１，４３０て・１階平面詳細図（３） ― Ｗ1,430
Ｗ１，９３０を正と考えて宜しいですか。
ＰｂＳＤ－１０６のＷＨ寸法に相違があります。
・１階建具表（６） ― Ｗ１，６３０×Ｈ２，０００
ＰｂＳＤ－１０６の寸法につい ・放射線防護・シールド詳細図（２） ― Ｗ１，７３０×Ｈ２，１００て・１階平面詳細図（３） ― Ｗ１，７３０
Ｗ１，６３０×Ｈ２，０００を正と考えて宜しいですか。

W1,430としてください。

W1,430としてください。

834

A-140
A-249
A-049

835

A-140
A-252

836

A-140・250

１階建具表（６）において、ＰｄＷ－１０４に鉛：ｔ２．０当量の指示ですが、防ＰｂＷ－１０４の仕様について 音シールド工事の窓ですが、鉛は必要で宜しいのでしょうか。御指示下さ 不要です。
い。

837

A-140他

TF(固定ｶﾞﾗｽ垂壁)のｶﾞﾗｽについて

TF(固定ｶﾞﾗｽ垂壁)のｶﾞﾗｽについて､建具本体に共計上(ｶﾞﾗｽ工事ではな
ガラス工事です。
い)と考えてよろしいですか｡

838

A-142

SW-209の額縁について

SW-209の額縁について､建具表でSW-209に｢ｽﾁｰﾙ額縁(焼付塗装)｣と記載がありますが､枠見込160で壁厚との納まりがつくため額縁不要と考え お見込みの通りです。
てよろしいですか｡

ＰｂＳＤ－１０７の仕上に相違があります。
・１階建具表（６） ― 焼付け塗装
ＰｂＳＤ－１０７の仕上につい・放射線防護・シールド詳細図（５） ― ＳＯＰて焼付け塗装を正と考えて宜しいですか。

W1,730としてください。

お見込みの通りです。

839

A-142
A-050

ＳＤ－２１１の寸法について

２階Ｊ・５通り抗酸菌室（陰圧）においてＳＤ－２１１のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（２） ― Ｗ６００
お見込みの通りです。
・２階平面詳細図（１） ― Ｗ７００
Ｗ６００を正と考えて宜しいですか。

840

A-142
A-122

SD-213の取付位置について

SD-213の取付位置について､建具表に患者ﾗｳﾝｼﾞとありますが､建具符号
お見込みの通りです。
案内図にありません｡不要と考えてよろしいですか｡
85／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

841

A-142
A-122･50

SW-205の形状について

SW-205の形状について､建具表姿図では片袖FIX付片開戸ですが､平面詳細図では親子開戸になっています｡建具表姿図を正と考えてよろしいで お見込みの通りです。
すか｡

842

A-143

ＬＤ－２０３の仕様について

２階建具表（３）において、ＬＤ－２０３厨房～倉庫３が特定防火設備とあるため、ガラス：耐熱強化ガラスＴ５、ガラリ：ＦＤ付きと想定いたしますが宜し お見込みの通りです。
いですか。

843

A-143

ＬＳＤ－２０２の形式について

２階建具表（３）において、ＬＳＤ－２０２の姿図にガラスとありますが、框ドアお見込みの通りです。
形式でガラスが必要と想定いたしますが宜しいですか。

844

A-143
A-050

845

A-143
A-050

846

A-143
A-050

847

A-143
A-050

848

A-143
A-050

849

A-143
A-051

850

A-143
A-051

851

A-143
A-051

ＬＤ－２０５の寸法について

２階Ｄ～Ｅ・１通りＷＣ３・４においてＬＤ－２０５のＷ寸法に相違があります。
・2階建具表（３） ― Ｗ６００・２階平面詳細図（１） ― Ｗ７００
W700としてください。
Ｗ６００を正と考えて宜しいですか。

２階Ｄ～Ｅ・１～２通り歯科機械室においてＬＤ－２０３ａのＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ９００
ＬＤ－２０３ａの寸法について
W800としてください。
・２階平面詳細図（１） ― Ｗ８００
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。
２階Ｆ～Ｇ・１通り点滴室においてＬＳＤ－２０７のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－２０７の寸法についてお見込みの通りです。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，１３０・２階平面詳細図（１） ― Ｗ１，０９０
２階Ｉ・５通り隔離待合室においてＬＳＤ－２０７のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，１３０
ＬＳＤ－２０７の寸法について
LSD213としてください。
・２階平面詳細図（１） ― Ｗ１，０３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。
２階Ｊ・１～２通り倉庫２においてＬＤ－２０３のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ９００
ＬＤ－２０３の寸法についてお見込みの通りです。
・２階平面詳細図（１） ― Ｗ８００
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。
２階Ｑ・１通りＷＣ５・６においてＬＤ－２０５のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ６００
ＬＤ－２０５の寸法について
W700としてください。
・２階平面詳細図（２） ― Ｗ７００
Ｗ６００を正と考えて宜しいですか。
２階Ｒ・５～６通り皮膚科診察室１においてＬＳＤ－２１０のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，１３０
ＬＳＤ－２１０の寸法についてお見込みの通りです。
・２階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。
２階Ｒ・４～５通り皮膚科診察室２においてＬＳＤ－２０７のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，１３０
ＬＳＤ－２０７の寸法についてお見込みの通りです。
・２階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。
86／179回答

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

852

853

854

855

A-143
A-052

A-143
A-052

A-143
A-052

A-143
A-052

856

A-143
A-073

857

A-143
A-073

858

859

860

A-143
A-122
A-50～52

A-143
A-152

A-144

質問の要旨

ＬＤ－２０３の寸法について

ＬＤ－２０５の寸法について

ＬＤ－２０３の寸法について

質問の内容
２階Ｌ’・１２通りＭＲ室においてＬＤ－２０３のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ９００・２階平面詳細図（３） ― Ｗ８００
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

２階Ｋ～Ｌ’・９～１０通りＷＣ１・２においてＬＤ－２０５のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ６００
W700としてください。
・２階平面詳細図（３） ― Ｗ７００
Ｗ６００を正と考えて宜しいですか。
２階Ｏ～Ｑ・１２通りＷＣ７においてＬＤ－２０３のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ９００・２階平面詳細図（３） ― ８００
W800としてください。
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。

２階Ｏ～Ｑ・１０～１１通りＨＷＣ２においてＬＳＤ－２１２のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－２１２の寸法について
・２階平面詳細図（３） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
ＬＳＤ－２０６のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，１３０
ＬＳＤ－２０６の寸法について ・水廻り詳細図（３） ― Ｗ１，２３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。
ＬＳＤ－２１２のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（３） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－２１２の寸法について ・水廻り詳細図（３） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

LD-205のW寸法について回答

お見込みの通りです。

W1,130としてください。

お見込みの通りです。

LD-205のW寸法について､建具表でW600(700)とありますが､使い分けが不明です｡平面詳細図で6ヶ所ともW700のため､W700のみ適用と考えてよ お見込みの通りです。
ろしいですか｡

LD-201･203･204･402･404･410･701～704の扉･窓･ｶﾞﾗﾘ H寸法について､LD-201･203･204･402･404･
建具表で扉:H2000､窓:H850､ｶﾞﾗﾘ:H600とありますが､姿図の窓+ｶﾞﾗﾘ+扉
410･701～704の扉･窓･ｶﾞﾗﾘ
ガラスをH950としてください。
の合計がH1900となり､全体H2000と相違しています。記載通り扉:H2000､
H寸法について
窓:H850､ｶﾞﾗﾘ:H600と考えてよろしいですか｡

LSD-221のｶﾞﾗｽについて

LSD-221のｶﾞﾗｽについて､基本的に他の扉の150x150のｶﾞﾗｽはFL5 ﾌｨﾙ
ﾑ貼ですが､LSD-221はT5 飛散防止ﾌｨﾙﾑとなっています｡指示の通りでよ
LSD221はW730×H800と大きいためT5としています。
ろしいですか｡又､他に同様のものがある場合も指示の通りでよろしいですか｡

87／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
861

862

863

864

質問の要旨

質問の内容

回答

A-144

建具 LSD221の小窓形状に 建具表でLSD221の姿図で小窓があるような記入がありますが､形状が不ついて明です｡□150と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

図面に記載同様、W730×H800です。

A-144
A-051

２階Ｐ～Ｑ・７～８通り面談室においてＬＳＤ－２１４のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－２１４の寸法について ・２階建具表（４） ― Ｗ１，０３０・２階平面詳細図（２） ― Ｗ９３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

A-144
A-051

２階Ｐ～Ｑ・７～８通り面談室においてＬＳＤ－２１４ｂのＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－２１４ｂの寸法につい
・２階建具表（４） ― Ｗ１，０３０
お見込みの通りです。
て・２階平面詳細図（２） ― Ｗ９３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

A-144
A-052

２階Ｌ’・１１～１２通り医薬品情報室においてＬＳＤ－２１５のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（４） ― Ｗ９３０
ＬＳＤ－２１５の寸法についてお見込みの通りです。
・２階平面詳細図（３） ― Ｗ８３０
Ｗ９３０を正と考えて宜しいですか。
２階Ｏ～Ｑ・１１～１２通り隔離室８においてＬＳＤ－２２３のＷ寸法に相違があります。
・２階建具表（４） ― Ｗ１，４３０
ＬＳＤ－２２３の寸法について
W1,480としてください。
・２階平面詳細図（３） ― Ｗ１，４８０
Ｗ１，４３０を正と考えて宜しいですか。

865

A-144
A-052

866

A-145

建具Ｈ寸法について

２階建具表（５）、ＴＳ－２０８のＨ寸法が不明です。ＴＳ－２０６に倣い、Ｈ５０
お見込みの通りです。
０と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

867

A-146

SHSの枠について

SHSの枠について､仕様はｽﾁｰﾙ焼付塗装と考えてよろしいですか｡

868

A-146

建具 STD301の防火性能に 建具表でSTD301の防火戸の種類欄に特定防火施設とありますが､仕様ついてが不明です｡御指示下さい｡

869

A-146
A-053

ＳＤ－３１０の寸法について

870

Ａ-146他

スクリーンシャッターの操作方式について871

A-147

SW-303 扉･連窓連結部
方立のW寸法について

３階Ｂ・６～７通り電気室においてＳＤ－３１０のＷ寸法に相違があります。
・３階建具表（１） ― Ｗ２，４００・３階平面詳細図（１） ― Ｗ２，５００
Ｗ２，４００を正と考えて宜しいですか。
建具表において、ＳＨＳ－３０１等のスクリーンシャッターの操作方式が不明です。電動式と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

特定防火設備です。

W2,300としてください。

お見込みの通りです。

SW-303 扉･連窓連結部方立のW寸法について､姿図に記載がありません
お見込みの通りです。
が､W100と考えてよろしいですか｡

88／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

ＡＷ－３０８の寸法について

３階Ｐ～Ｑ・６～７通り盛付室においてＡＷ－３０８のＷ寸法に相違があります。
・３階建具表（２） ― Ｗ７５０
お見込みの通りです。
・３階平面詳細図（２） ― Ｗ７００
Ｗ７５０を正と考えて宜しいですか。

A-147
A-054

LD－３０２の寸法について

３階Ｒ～Ｓ・６通りサーバー室においてＬＤ－３０２のＷ寸法に相違があります。
・３階建具表（２） ― Ｗ１，５００
W1,800としてください。
・３階平面詳細図（２） ― Ｗ１，８００
Ｗ１，５００を正と考えて宜しいですか。

874

A-147
A-054

３階Ｒ～Ｓ・２～３通り脱衣室においてＬＳＤ－３１２のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－３１２の寸法について ・３階建具表（２） ― Ｗ７００
W730としてください。
・３階平面詳細図（２） ― Ｗ７３０
Ｗ７００を正と考えて宜しいですか。

875

A-147
A-055

872

873

876

877

878

A-147
A-054

A-147
A-055

A-147
A-074
A-054

A-147
A-123

ＬＤ－３１３の寸法について

ＡＷ－３０２の寸法について

ＬＤ－３０７の寸法について

LD-308の数量について

879

A-147
A-123

LD-314の数量について

880

A-148

3階建具表(3)ﾊﾝｶﾞｰ戸の引残し巾について３階Ｋ・１１通りＷＣ１・２においてＬＤ－３１３のＷ寸法に相違があります。
・３階建具表（２） ― Ｗ７００・３階平面詳細図（３） ― Ｗ６００
Ｗ７００を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

３階Ｍ～Ｏ・８～９通り委託事務室においてＡＷ－３０２のＷ寸法に相違があります。
・３階建具表（２） ― Ｗ１，０００
お見込みの通りです。
・３階平面詳細図（３） ― Ｗ１，２００
Ｗ１，０００を正と考えて宜しいですか。
ＬＤ－３０７のＷ寸法に相違があります。
・３階建具表（２） ― Ｗ９００・水廻り詳細図（４） ― Ｗ８００・３階平面詳細図（２） ― Ｗ８００
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。
LD-308の数量について､
A-147図:45ヶ所
A-123図:43ヶ所とありますが､A-123図を正と考えてよろしいですか｡
LD-314の数量について､
A-147図:4ヶ所
A-123図:3ヶ所とありますが､A-123図を正と考えてよろしいですか｡

W800としてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

3階建具表(3)ﾊﾝｶﾞｰ戸の引き残し巾について､明記されていない場合お見込みの通りです。
は全てW130と考えてよろしいですか｡

89／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

881

A-148

3階建具表(3)でLSD307･308a311･312を除く引き戸の引き残し寸法が不明
建具 引き残し寸法について です｡その他引き戸に倣い、W130と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ お見込みの通りです。
い｡

882

A-148
A-055

３階Ｉ～Ｉ’・１０通りスタッフ室においてＬＳＤ－３０８のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－３０８の寸法について ・３階建具表（３） ― Ｗ９００
W1,030としてください。
・３階平面詳細図（３） ― Ｗ１，１３０
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。

883

A-148
A-055

３階Ｉ～Ｊ’・１１～１２通り前室１においてＬＳＤ－３０４のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－３０４の寸法について ・３階建具表（３） ― Ｗ１，２００
W1,430としてください。
・３階平面詳細図（３） ― Ｗ１，４３０
Ｗ１，２００を正と考えて宜しいですか。

884

A-148他ＬＳＤのＷ寸法について

885

A-149
A-074

886

A-151
A-226

887

A-151
A-226

888

A-151・242

889

A-151

890

Ａ-152

ＴＢ－３０５の範囲について

建具表において、ＬＳＤ－３０１等が有効寸法の表示となっていますが、引き残し寸法が不明です。原則引き残し１３０と想定いたしますが宜しいです お見込みの通りです。
か。
ＴＢ－３０５において、ＳＫ～洗面間仕切りの仕様に相違があります。
・３階建具表（４） ― トイレブース
・水廻り詳細図（４） ― ＬＧＳ間仕切
トイレブースを正と考えて宜しいですか。

ＳＴＤ－４１３（ＡＴＤＸ）のＷ寸法に相違があります。
・４階建具表（１） ― Ｗ１，８００
ＳＴＤ－４１３の寸法について ・手術室仕様書 ― Ｗ１，５００
Ｗ１，８００を正と考えて宜しいですか。
ＳＴＤ－４１２（ＡＤ４）のＷ寸法に相違があります。
・４階建具表（１） ― Ｗ８８０
ＳＴＤ－４１２の寸法について ・手術室仕様書 ― Ｗ９００（引残し含まず）
Ｗ８８０を正と考えて宜しいですか。

手術室の建具についてお見込みの通りです。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

手術室器具図（１）において、ＡＤ１～４で自動ドアの詳細がありますが、建具表のＳＴＤ－４０９・４１１・４１２・４１３と姿図・ガラス仕様で相違がありま
お見込みの通りです。
す。建具表と正と考えて宜しいですか。

上記質疑に関連して、ＳＴＤ－４１３が建具表でフロートガラスの指示です
ＳＴＤ－４１３のガラスについ が、放射線防護のため、鉛入りガラスになると思われます。鉛入りガラスの鉛ガラスｔ１４とし、鉛t2.0mm当量としてください。
て厚さを御指示下さい。
ＳＷ－４０１について

４階建具表（２）において、２段目にＳＷ－４０１の建具符号がありますが、
建具符号案内図より、ＳＷ－４０４に読替えて宜しいですか。

90／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

891

892

893

A-152
A-057

A-152
A-057

A-152
A-058

質問の要旨

ＳＷ－４０８の寸法について

ＳＷ－４０７の寸法について

ＬＤ－４０８の寸法について

質問の内容

回答

４階Ｓ～Ｔ・５通り免疫染色室においてＳＷ－４０８のＷ寸法に相違があります。
・４階建具表（２） ― Ｗ２，４００
W2,500としてください。
・４階平面詳細図（２） ― Ｗ２，５００
Ｗ２，４００を正と考えて宜しいですか。
４階Ｓ～Ｔ・１～２通り組織切出室においてＳＷ－４０７のＷ寸法に相違があります。
・４階建具表（２） ― Ｗ１，１８０
お見込みの通りです。
・４階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０００
Ｗ１，１８０を正と考えて宜しいですか。
４階Ｋ・１０通り医療廃棄物庫においてＬＤ－４０８のＷ寸法に相違があります。
・４階建具表（２） ― Ｗ７００
W600としてください。
・４階平面詳細図（３） ― Ｗ６００
Ｗ７００を正と考えて宜しいですか。
ＳＷ－４０１のＨ寸法に相違があります。
・４階建具表（２） ― Ｈ１，０５０
・病室詳細図（１） ― Ｈ８００
Ｈ１，０５０を正と考えて宜しいですか。

894

A-152
A-077

ＳＷ－４０１の寸法について

895

A-152
A-124

SW-401の重複について

SW-401の重複について､建具表にSW-401が2種類ありますが､後者(取付場所:OP2～6x5ヶ所の方)は建具符号案内図よりSW-404と読み替えてよ お見込みの通りです。
ろしいですか｡

896

A-153

LSD-419･419'･420の袖FIX高さについて

LSD-419･419'･420の袖FIX高さについて､建具表に記載がありませんが､
H1800としてください。
何れもH1900と考えてよろしいですか｡

897

A-153

建具Ｈ寸法について

898

A-153
A-056

899

A-153
A-056

お見込みの通りです。

４階建具表（３）、ＬＳＤ－４１９、４１９＇、４２０の袖ＦＩＸ部のＨ寸法が不明です。袖ＦＩＸ部のＨ寸法はＨ１７００と考えて宜しいでしょうか。御指示下さH1800としてください。
い。
４階Ｊ～Ｌ・７～８通り重症個室ＡにおいてＬＳＤ－４０３ａのＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－４０３ａの寸法につい ・４階建具表（３） ― Ｗ１，４８０
W1,630としてください。
て・４階平面詳細図（１） ― Ｗ１，６８０
Ｗ１，４８０を正と考えて宜しいですか。
４階Ｊ～Ｌ・４通り麻酔科診察室においてＬＳＤ－４１３のＷ寸法に相違があります。
・４階建具表（３） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－４１３の寸法について
W1,030としてください。
・４階平面詳細図（１） ― Ｗ９３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

91／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

900

A-153
A-057

４階Ｎ～Ｐ・２～３通り既滅菌室においてＬＳＤ－４０８ｂのＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－４０８ｂの寸法につい
・４階建具表（３） ― Ｗ１，３３０て・４階平面詳細図（２） ― Ｗ１，６３０
Ｗ１，３３０を正と考えて宜しいですか。

W1,630としてください。

901

A-153
A-057

４階Ｑ～Ｒ・１通り前室１０においてＬＳＤ－４１６のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－４１６の寸法について ・４階建具表（３） ― Ｗ１，０３０・４階平面詳細図（２） ― Ｗ９５０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

902

A-153
A-058

４階Ｉ’～Ｌ’・８通り重症個室ＡにおいてＬＳＤ－４１９のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－４１９の寸法について ・４階建具表（３） ― Ｗ２，２００
W2,090としてください。
・４階平面詳細図（３） ― Ｗ２，０９０
Ｗ２，２００を正と考えて宜しいですか。

903

A-153
A-124

LSD-411の二重丸囲みについて､建具表ではLSD-411が一重丸囲みと二LSD-411の二重丸囲みにつ
重丸囲みの2種類となっていますが､建具符号案内図では2ヶ所共一重丸 麻酔科診察室は丸窓Φ150としてください。
いて囲みのため､二重丸囲みは無しと考えてよろしいですか｡

904

A-153、154

建具重複について４階建具表（３）と４階建具表（４）にて、ＬＳＤ－４２４が重複しています。４階
建具表（３）のＬＳＤ－４２４は不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ4階建具表（3）LSD424は不要とし、4階建具表（4）のLSD424を採用してくい。
ださい。
４階建具表（４）において、ＬＳＤ－４２４の指示がありますが、建具符号案
内図にありません。不要で宜しいですか。（建具表（３）のＬＳＤ－４２４は有 4階建具表（3）LSD424は不要とし、4階建具表（4）のLSD424を採用してく
り）
ださい。

905

A-154・124

ＬＳＤ－４２４について

906

A-153･154
A-124

LSD-424の重複について

LSD-424の重複について､4階建具表(3)･(4)にLSD-424が2種類あります
が､建具符号案内図では組織切出室に1ヶ所のみのため､取付位置の一 4階建具表（3）LSD424は不要とし、4階建具表（4）のLSD424を採用してく致している建具表(3)の方のみ適用､建具表(4)の方は不要と考えてよろし ださい。
いですか｡

907

A-154
A-124

LSD-422の数量について

LSD-422の数量について､建具表に数量の記入がありませんが､建具符
号案内図より1ヶ所と考えてよろしいですか｡

908

A-154
A-124
A-57

TF-404のW寸法について

TF-404のW寸法について､建具表にW4460とありますが､平面詳細図よりお見込みの通りです。
W1360と考えてよろしいですか｡

909

A-155
A-061

お見込みの通りです。

５階Ｌ・１１～１２通りＥＶホール１においてＳＴＤ－５０５のＷ寸法に相違があります。
・５階建具表（１） ― Ｗ２，４４０
ＳＴＤ－５０５の寸法について
W2,400としてください。
・５階平面詳細図（３） ― Ｗ２，４００
Ｗ２，４４０を正と考えて宜しいですか。

92／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

910

A-156
A-061

質問の要旨

質問の内容

５階Ｌ’・８通り器材室４においてＬＤ－５０３ｂのＷ寸法に相違があります。
・５階建具表（２） ― Ｗ８００
ＬＤ－５０３ｂの寸法について ・５階平面詳細図（３） ― Ｗ９００
Ｗ８００を正と考えて宜しいですか。

回答

W900としてください。

911

A-157
A-060

５階Ｌ～Ｍ・７～７’通り前室においてＬＳＤ－５１６のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－５１６の寸法について ・５階建具表（３） ― Ｗ１，３３０
W1,130としてください。
・５階平面詳細図（２） ― Ｗ１，１３０
Ｗ１，３３０を正と考えて宜しいですか。

912

A-157
A-060

５階Ｑ～Ｒ・４通り廊下１５においてＬＳＤ－５００のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－５００の寸法について ・５階建具表（３） ― Ｗ１，９３０・５階平面詳細図（２） ― Ｗ２，０６０
Ｗ１，９３０を正と考えて宜しいですか。

913

A-157
A-060

５階Ｔ～Ｕ・１～２通り個室ＡにおいてＬＳＤ－５０５のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－５０５の寸法について ・５階建具表（３） ― Ｗ１，３３０
W1,330としてください。
・５階平面詳細図（２） ― Ｗ１，０３０
Ｗ１，３３０を正と考えて宜しいですか。

914

A-157
A-061

915

A-157
A-125

916

A-158
A-079
A-060

917

A-158
A-161
A-164

W2,060としてください。

５階Ｋ～Ｌ・１１～１２通り仮眠室１においてＬＳＤ－５１３のＷ寸法に相違があります。
・５階建具表（３） ― Ｗ８３０
ＬＳＤ－５１３の寸法についてお見込みの通りです。
・５階平面詳細図（３） ― Ｗ１，０３０
Ｗ８３０を正と考えて宜しいですか。

LSD-510の数量について

LSD-510の数量について､
A-157図:12ヶ所
A-125図:11ヶ所とありますが､A-125図を正と考えてよろしいですか｡

ＬＳＤ－５２１のＷ寸法に相違があります。
・５階建具表（４） ― Ｗ５，０１５
・病室詳細図（３） ― Ｗ４，２７０
ＬＳＤ－５２１の寸法について
・５階平面詳細図（２） ― Ｗ４，２７０
Ｗ５，０１５を正と考えて宜しいですか。
LSD-521･522･522'･621･78の窓下部についてお見込みの通りです。

W4,270としてください。

LSD-521･522･522'･621･718の窓下部について､姿図で竪枠が床まである
お見込みの通りです。
ため､壁ではなく扉同材同仕上のﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙと考えてよろしいですか｡

93／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

918

A-159
A-126
A-63

SW-606の取付位置につい
て

919

A-160

６階建具表（２）において、ＬＤ－６０２のＷ寸法に（８００）の指示があります
ＬＳＤ－６０２の使い分けにつが、使い分けが不明です。Ｗ８００が必要でしたら、施工位置・数量を御指 お見込みの通りです。
いて
示下さい。

A-160
A-062

６階Ｅ～Ｆ・４通り処置室２においてＬＳＤ－６０６のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－６０６の寸法について ・６階建具表（２） ― Ｗ１，１３０・６階平面詳細図（１） ― Ｗ１，３３０
Ｗ１，１３０を正と考えて宜しいですか。

920

921

A-160
A-062

質問の内容

回答

SW-606の取付位置について､建具符号案内図に符号がありませんが､建具表取付場所指示により､理学療法室入口STD-602の左横に付くと考え お見込みの通りです。
てよろしいですか｡

W1,330としてください。また、病棟処置室についてはすべて丸窓Φ150としてください。

６階Ｉ～Ｊ・１～２通り多目的室１・２においてＬＳＤ－６０８のＷ寸法に相違があります。
・６階建具表（２） ― Ｗ１，０３０
ＬＳＤ－６０８の寸法についてお見込みの通りです。
・６階平面詳細図（１） ― Ｗ１，３３０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
６階Ｋ～Ｌ’・１１～１２通り仮眠室１においてＬＳＤ－６１１ｆのＷ寸法に相違があります。
・６階建具表（２） ― Ｗ８３０
お見込みの通りです。
・６階平面詳細図（３） ― Ｗ１，０３０
Ｗ８３０を正と考えて宜しいですか。

922

A-160
A-064

ＬＳＤ－６１１ｆの寸法につい
て

923

A-160
A-126

LSD-613の二重丸囲みについて､建具表ではLSD-613が一重丸囲みと二LSD-613の二重丸囲みにつ
重丸囲みの2種類となっていますが､建具符号案内図では4ヶ所共一重丸 処置室1は丸窓Φ150としてください。
いて囲みのため､二重丸囲みは無しと考えてよろしいですか｡

924

925

926

A-160
A-126
A-62～64

A-161
A-062

A-161
A-062

LD-602のW寸法について

LD-602のW寸法について､建具表でW900(800)とありますが､使い分けが不明です｡平面詳細図で8ヶ所ともW900のため､W900のみ適用と考えてよ お見込みの通りです。
ろしいですか｡

６階Ｊ～Ｌ’・７～８通り重症個室ＡにおいてＬＳＤ－６２１のＷ寸法に相違があります。
・６階建具表（３） ― Ｗ５，０１５
ＬＳＤ－６２１の寸法について
W4,270としてください。
・６階平面詳細図（１） ― Ｗ４，２７０
Ｗ５，０１５を正と考えて宜しいですか。
６階Ｊ～Ｌ・５～６通りＥＶホール２においてＳＴＤ－６０１のＷ寸法に相違があります。
・６階建具表（３） ― Ｗ３，２４５
ＳＴＤ－６０１の寸法について
・６階平面詳細図（１） ― Ｗ３，５８５
Ｗ３，２４５を正と考えて宜しいですか。

94／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

927

928

A-161
A-064

A-162
A-065

929

A-162
A-066

930

A-163
A-065

931

932

933

934

A-163
A-066

A-164
A-065

A-164
A-065

A-164
A-065

質問の要旨

質問の内容

６階Ｋ～Ｌ’・１２通りＥＶホール１においてＳＴＤ－６０５のＷ寸法に相違があります。
・６階建具表（３） ― Ｗ２，３４０
ＳＴＤ－６０５の寸法について
・６階平面詳細図（３） ― Ｗ２，４００
Ｗ２，３４０を正と考えて宜しいですか。

回答

W2,400としてください。

７階Ｋ～Ｌ’・１１～１２通りＥＶホール１においてＳＴＤ－７０５のＷ寸法に相違があります。
・７階建具表（１） ― Ｗ２，３４０
ＳＴＤ－７０５の寸法について
W2,400としてください。
・７階平面詳細図（１） ― Ｗ２，４００
Ｗ２，３４０を正と考えて宜しいですか。

ＳＷ－７０１の寸法について

ＬＤ－７０１の寸法について

７階Ｓ～Ｔ・５通り個室ＡにおいてＳＷ－７０１のＷ寸法に相違があります。
・７階建具表（１） ― Ｗ７００・７階平面詳細図（２） ― Ｗ５００
Ｗ７００を正と考えて宜しいですか。

W500としてください。

７階Ｆ・３～４通り器材室２においてＬＤ－７０１のＷ寸法に相違があります。
・７階建具表（２） ― Ｗ９００・７階平面詳細図（１） ― Ｗ９３５
お見込みの通りです。
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。

７階Ｓ～Ｔ・４～５通り前室(陰圧）においてＬＳＤ－７０１ａのＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－７０１ａの寸法につい ・７階建具表（２） ― Ｗ２，０６０
W2,836としてください。
て・７階平面詳細図（２） ― Ｗ２，８３６
Ｗ２，０６０を正と考えて宜しいですか。
７階Ｊ・３～４通りサテライトファーマシーにおいてＬＳＤ－７１０ｂのＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－７１０ｂの寸法につい ・７階建具表（３） ― Ｗ１，０３０
お見込みの通りです。
て・７階平面詳細図（１） ― Ｗ９９０
Ｗ１，０３０を正と考えて宜しいですか。
７階Ｊ～Ｌ・１～２通り下膳室においてＬＳＤ－７１３のＷ寸法に相違があります。
ＬＳＤ－７１３の寸法について ・７階建具表（３） ― Ｗ８３０
W1,030としてください。
・７階平面詳細図（１） ― Ｗ１，０３０
Ｗ８３０を正と考えて宜しいですか。
７階Ｊ～Ｌ・７～８通り重症個室ＡにおいてＬＳＤ－７１８のＷ寸法に相違があります。
・７階建具表（３） ― Ｗ５，０１５
ＬＳＤ－７１８の寸法について
W4,270としてください。
・７階平面詳細図（１） ― Ｗ４，２７０
Ｗ５，０１５を正と考えて宜しいですか。

95／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

935

A-165
A-068

936

A-165
A-068

937

938

A-166

A-166

質問の要旨

質問の内容

回答

８階Ｇ～Ｈ・３～５通りＥＶホール２においてＡＷ－Ｒ０１のＷ寸法に相違があります。
・８階建具表（１） ― Ｗ１，８００
ＡＷ－Ｒ０１の寸法について
W1,700としてください。
・８階平面詳細図（１） ― Ｗ１，７００
Ｗ１，８００を正と考えて宜しいですか。

ＳＤ－Ｒ０６の寸法について

８階Ｈ・５通りＥＶホール２においてＳＤ－Ｒ０１のＷ寸法に相違があります。
・８階建具表（１） ― Ｗ８００・８階平面詳細図（１） ― Ｗ８５０
お見込みの通りです。
W８００を正と考えて宜しいですか。

部分詳細図（１） Ｄ１－２柱・梁耐火被覆詳細図において、耐火塗料及び耐火シートの厚み指定がありますが、鉄骨部材メンバーによって厚みが変耐火塗料・耐火シートの厚みわります。図面に記載の厚みは最低厚さとし、部材メンバーによっては変 お見込みの通りです。
について更可能と想定いたしますが宜しいですか。

間仕切仕様について

部分詳細図（１）において、壁凡例Ｗ－２Ｇの間仕切仕様同等品に「吉野石膏：ハイパーウォールＺＴ（ＦＰ０６０ＮＰ－０２００・ＳＯＩ－０１１２」と指示がありますが、軽鉄間仕切（一般壁）の為、同等品は該当無しと想定いたし お見込みの通りです。
ますが宜しいですか。

939

A-166

WC室内のGB-Sについて

壁凡例 W-1･W-1a･W-2･W-2a･W-2Gについて､WC室内に面する箇所
はGB-St12.5を利用するとありますが､GB-Ht9.5+GB-Rt12.5のGB-Rt12.5
お見込みの通りです。
をGB-St12.5に置き換えると解釈してよろしいですか｡
又､W-3～W4aについては､GB-Rt12.5の2枚共GB-St12.5に置き換えると解釈してよろしいですか｡

940

A-166

WC室内のGB-Sについて

上記質疑に伴い､耐火間仕切ﾎﾞｰﾄﾞ面は､GB-St12.5の増貼と考えてよろしお見込みの通りです。
いですか｡
部分詳細図1より､壁符号W-2Gは軽鉄間仕切壁(一般壁)となっていますが､概要欄では吉野石膏ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZT(耐火壁)となっています｡
W-2にｸﾞﾗｽｳｰﾙを充填したものがW-2Gと考え､一般壁を正と考えてよろし お見込みの通りです。
いですか｡
又､図示の通り､ｽﾀｯﾄﾞは千鳥配置でよろしいですか｡

941

A-166

間仕切壁の仕様について

942

A-166

軽鉄間仕切壁詳細図でWC室内に面する箇所は耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞを使用す 水を使用する部屋及び部分（WC、SW、浴室、機械浴室、水治療、シンク
WC壁耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞの納まると記入がありますが､一般壁(W-3･4)は上張石膏ﾎﾞｰﾄﾞを耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ の水槽背面及び側面）は下地の上張りを耐水石膏ボードとしてください。
りについてと読み替えと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張してください。

96／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

A-166

軽鉄間仕切壁詳細図でWC室内に面する箇所は耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞを使用す
水を使用する部屋及び部分（WC、SW、浴室、機械浴室、水治療、シンク
ると記入がありますが､一般壁(W-1･2)､遮音壁(W-2G)の上張ﾎﾞｰﾄﾞが硬質
WC壁耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞの納まの水槽背面及び側面）は下地の上張りを耐水石膏ボードとしてください。
石膏ﾎﾞｰﾄﾞの範囲も耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞは必要でしょうか。必要とする場合、上りについて（遮音壁も同じ）耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張してくだ
張硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞを耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞへ読み替えと解釈して宜しいでしょう
さい。
か。併せて御指示下さい。

944

A-166

軽鉄間仕切壁詳細図で参考品名がﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZT､認定番号はﾊｲﾊﾟｰ
ｳｫｰﾙZ･WIと相違しています。又、壁ﾎﾞｰﾄﾞの仕様が硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5+
間仕切(W-2G)の仕様につい適応外としないでください。ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ-WIとしてください､認定番号
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5(又は耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5)ですが､ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZT､ﾊｲて
SOI-０１１２としてください。
ﾊﾟｰｳｫｰﾙZ･WIとは一致していないため、参考品名･認定番号は適用外と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

945

A-166

間仕切凡例W-5について

946

A-166

軽鉄間仕切り壁のｽﾀｯﾄﾞ巾に 軽鉄間仕切（WT1･2･W-2･4）詳細図でH4.2を超える間仕切はLGS100とついて解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

943

W-5軽鉄間仕切壁詳細図内でｹｲｶﾙ板下のﾎﾞｰﾄﾞの仕様が断面では耐水
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ､平面では石膏ﾎﾞｰﾄﾞと相違します｡断面を正と解釈して宜しいで お見込みの通りです。
しょうか。御指示下さい。

壁下地の耐水PBについて､部分詳細図(1) D1-4に｢WC室内に面する箇所はGB-St12.5を使用する｣とありますが､WC以外で耐水PBが必要な部
屋があれば御指示下さい｡
947

A-166

壁下地の耐水PBについて
又､耐水PBが必要な部屋に耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張と考えて宜しいでしょうか｡

948

949

950

951

お見込みの通りです。

水を使用する部屋及び部分（WC、SW、浴室、機械浴室、水治療、シンクの水槽背面及び側面）は下地の上張りを耐水石膏ボードとしてください。
耐火間仕切が面する場合は､耐水PBt12.5を増張してください。

壁符号W-2G 軽鉄間仕切壁(一般壁)について､部分詳細図(1) D1-4の備考欄に吉野石膏:ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZT(耐火遮音間仕切)と記載がありますが､在来工法(一般遮音間仕切)と考えて宜しいでしょうか｡

A-166

壁符号W-2G
軽鉄間仕切壁(一般壁)
について

A-166

壁符号WT-1･WT-2G･W-2G･W-4のｽﾀｯﾄﾞ巾について､部分詳細図(1)に
壁符号表がありますが､高さ4.2mを超える場合はｽﾀｯﾄﾞ巾は100と考えて宜しいで
WT-1･WT-2G･W-2G･W-4
お見込みの通りです。
しょうか｡のｽﾀｯﾄﾞ巾について

A-166

耐火塗料の
表面仕上について

A-166

鉄骨梁貫通部の耐火被覆について適応外としないでください。ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ-WIとしてください､認定番号
又､違う場合､吉野石膏ｶﾀﾛｸﾞより､ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZTには間仕切内ｸﾞﾗｽｳｰﾙ SOI-０１１２としてください。
が無い為､図の納まりと相違しています｡W-2Gの納まり･ﾒｰｶｰ･品番を改めて御指示下さい｡

耐火塗料の表面仕上について､部分詳細図(1) D1-2.柱･梁耐火被覆詳
細図より､指示が無い為､不要と考えて宜しいでしょうか｡
又､違う場合､表面仕上を御指示下さい。
鉄骨梁貫通部の耐火被覆について､仕様を御指示下さい｡

97／179ﾌｯ素樹脂系（SK耐火コート中塗り材F、SK耐火コート上塗り材F エアレス
スプレー塗り同等）としてください。

A-166 部分詳細図(1） D1-2 の通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

952

A-166
A-047他

953

A-166
A-168

壁ﾀｲﾙの下地について

954

A-166
A-312～313

梁型の耐火塗料について

955

A-166
A-313

間仕切仕様について

質問の内容

回答

部分詳細図（１）において、壁凡例ＷＴ－３軽鉄間仕切（性能壁）の施工範
囲に「ＥＶシャフト・階段室・ＰＳ・ＥＰＳ等の片面ボード張り部分」と指示がありますが、各階平面詳細図にＷＴ－３の指示がありません。ＷＴ－３は該当 お見込みの通りです。
無しと想定いたしますが宜しいですか。
壁ﾀｲﾙの下地について､部分詳細図(3) D3-3.ﾀｲﾙ張り(内装ﾀｲﾙ)に
FKt6+6とありますが､部分詳細図(1)の壁凡例には無い為該当無しとし､各壁凡例に倣うと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい。
内壁タイル張り部分は、部分詳細図（３）を正としてください。
ｴｽｶﾚｰﾀｰ詳細図に耐火塗料の指示がありません。施工範囲を御指示下 仕様はＡ166 Ｄ1-1の図示の通りとし、さい。
範囲は、エスカレーターに接続する１Ｆ２Ｆの大梁とします。

部分詳細図1より､梁の耐火塗料はｴｽｶﾚｰﾀｰ詳細図とありますが､詳細図
耐火塗料の施工範囲についでは※耐火被覆無しと記載があります｡耐火塗料の明確な範囲をご指示 エスカレーターの受け鉄骨部とします。
て下さい｡
部分詳細図（１） Ｄ１－２柱・梁耐火被覆詳細図において、「梁耐火塗料ｔ
３．７ エスカレーター詳細図」の指示がありますが、エスカレーター部（ＳＨ
梁型耐火塗料の仕様範囲に
ＩＭＡＤＡプラザ）の梁は天井フトコロ内の為、該当しないと思われます。梁 エスカレーターが接続する大梁となります。A-313図をご確認ください。
ついて
耐火塗料ｔ３．７の使用場所がありましたら範囲図の発行をお願い致します。

956

A-166・033

957

Ａ-167

部分詳細図（２）において、Ｄ２－７Ａ免震ピット受樋の配置が不明です。
免震ピット受け桝の詳細につ免震ピット内の横引き樋の箇所に必要と想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。
いて

958

Ａ-167

部分詳細図（２）において、Ｄ２－７Ａ免震ピット受樋の寸法が不明です。４
免震ピット受け桝の詳細につお見込みの通りです。
００角の箱型と想定いたしますが宜しいですか。
いて

959

Ａ-167

部分詳細図（２）において、Ｄ２－７Ａ免震ピット受樋に下地：木繊セメント
免震ピット受け桝の詳細につ板とありますが、厚さが不明です。御指示下さい。
いて

960

A-167

上記質疑に関連致しますが、上記で宜しい場合、配線ピット「蓋」のメー
医療各室のピット蓋について カー・品番を御指示下さい。

ｔ＝20としてください。

中等品とします。

961

A-167

配線ﾋﾟｯﾄ蓋について

配線ﾋﾟｯﾄ蓋について､D2-11詳細図内で･蓋:CPL-4.5 OP塗･蓋:底板+長尺ｼｰﾄ等･ｴｯｼﾞ金物:FB-30x4.5 EP塗･ｴｯｼﾞ金物:FB-30x4.5 OP塗とありますが､底板PL-2.3+長尺ｼｰﾄ･ｴｯｼﾞ金物FB-30x4.5 OP塗と考えてよろしいですか｡

962

A-167

床面 増打について

部分詳細図(2) DS-1･2･3に床面厚10mmの増打の記入がありますが、屋根ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下面にも増打10mmが必要と解釈して宜しいでしょうか。御 不要とします。
指示下さい。

98／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

963

A-167 D2-7A

免震ﾋﾟｯﾄ受け樋のｻｲｽﾞにつ
免震ﾋﾟｯﾄ受け樋のｻｲｽﾞについてW400XD400と考えてよろしいですか。
いてお見込みの通りです。

964

A-167 D2-7A

免震ﾋﾟｯﾄ 受け樋の取付場所 免震ﾋﾟｯﾄ 受け樋の取付場所について､A-19図に設置場所をご指示下さについてい。

12,13通り、I通り左の免震擁壁に取り付きます。

965

966

A-167
A-256

配線ﾋﾟｯﾄ内部 分割板について
A-167 D2-11図 記載無し
配線ﾋﾟｯﾄ内部 分割板についお見込みの通りです。
A-256図 記載有りてとありますが､各室全てA-167 D2-11図を正と考えてよろしいですか｡使い分けがあれば範囲･分割板の仕様･詳細をご指示下さい｡
以下について,ﾒｰｶｰ･程度ご指示下さい｡･床下点検口 600角
･ﾏﾝﾎｰﾙ･視覚障害者誘導表示(石･ｺﾝｸﾘｰﾄ用)･ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ(その他)･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ
･点滴ﾚｰﾙ､点滴用ﾌｯｸ･床下点検口 600角 → SUS製同材仕上 ナカ工業同等品･ﾏﾝﾎｰﾙ →中等品とします。
･視覚障害者誘導表示(石･ｺﾝｸﾘｰﾄ用) →中等品とします。
･ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ(その他) → ナカ工業同等品･ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ → TOSO同等品･点滴ﾚｰﾙ､点滴用ﾌｯｸ → TOSO同等品

A-167～177

ﾒｰｶｰ程度について

967

A-167･007

床用磁気ﾀｲﾙ張り詳細図で目地共100*100､125*125､150*150程度の場
床ﾀｲﾙA･Bの伸縮目地につ 合､10m2毎に伸縮目地を設けると記入がありますが､ﾀｲﾙA･Bの600*300､お見込みの通りです。詳細は現場指示によります。
いて300*300､600*150にも10m2毎に伸縮目地は必要でしょうか｡御指示下さい。

968

A-167･008～015

969

A-168

970

Ａ-168
Ａ-013

971

Ａ-168
Ａ-013

部分詳細図でOAﾌﾛｱ･鋼製床組下に増打ｺﾝｸﾘｰﾄの図示がありますが､ｽ
OAﾌﾛｱ･鋼製床組の納まりに
ﾗﾌﾞ下りと床組の高さが同一のため､床組下の増打ｺﾝｸﾘｰﾄは不要と解釈し お見込みの通りです。
ついてて宜しいでしょうか。御指示下さい。
腰壁見切りについて

部分詳細図(3) D3-2 WG-Eについて､見切り材の仕様をご指示下さい｡

ｱﾙﾐ製とします。

４階＜中材＞のオートクレーブの仕上レベルに相違があります。
・部分詳細図（３） ― ＦＬ－１５０
・仕上表（６） ― ＦＬ±０
オートクレーブの床高の相違
ＦＬ－１５０を正としてください。
ＦＬ－１５０を正と考えて宜しいですか。ＦＬ±０が正の場合、嵩上げ方法を御指示下さい。
４階＜中材＞のオートクレーブの床下地に相違があります。
・部分詳細図（３） ― モルタル金鏝
オートクレーブの床下地の相・仕上表（６） ― コンクリート金鏝
違
モルタル金鏝を正と考えて宜しいですか。

99／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

972

Ａ-168
Ａ-013

973

A-168･112～119

974

A-168･166

質問の要旨

質問の内容

回答

４階＜中材＞のオートクレーブの天井スラブ下断熱材の厚さに相違があります。
オートクレーブの天井スラブ
・部分詳細図（３） ― Ｔ５０
お見込みの通りです。
下断熱材の厚さの相違
・仕上表（６） ― Ｔ１００
Ｔ５０を正と考えて宜しいですか。

腰壁ｼｰﾄについて

腰壁ｼｰﾄのH寸法が、部分詳細図では800、雑伏図では1000と相違します。部分詳細図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

ﾀｲﾙ下の壁下地について

ﾀｲﾙ張り(内装ﾀｲﾙ)詳細図でｹｲｶﾙ板6+6下地とありますが､間仕切凡例に
仕上表、展開図のタイル張り部分を参照してください。
該当する下地は見当たりません。使用場所を御指示下さい。

H1,000としてください。

975

A-168他

LGS補強について

間仕切LGSについて､H5000以上があれば以下のように考えてよろしいですか｡｣
今回は階高5000以上の箇所はございません。
部材:C-100X50X2.3
ﾀﾃﾋﾟｯﾁ:@3000
ﾖｺ:上下2本

976

A-169

天井点検口の数量について

部分詳細図(4)D4-16において、天井点検口が記載されておりますが、300 全て600角とします。
角・450角・600角 それぞれの数量を御指示下さい。
総数は図面を正としてください。

977

A-169

部分詳細図(4)D4-16 天井点検口において、1･2階廊下・ﾎｰﾙのみ目地ﾀ
ｲﾌﾟと記載されておりますが、建設工事特記仕様書52/61では仕様は目地
天井点検口の仕様について ﾀｲﾌﾟのみと相違しています。
すべて目地タイプとします。
部分詳細図(4)を正とし、1･2階廊下･ﾎｰﾙのみ目地ﾀｲﾌﾟと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

978

A-169

天井点検口の数量について

上記質疑が正の場合、1･2階廊下･ﾎｰﾙの天井点検口の大きさ毎の数量を御指示下さい。

979

A-169

防水ﾊﾟﾝの範囲について

部分詳細図(4)D4-9において、B1F機械室に天井防水ﾊﾟﾝが記載されて機械室の記載は誤記です。
おりますが、B1F機械室が無い為、不要と考えてよろしいでしょうか。御指Ａ-055図等平面詳細図、天井伏図に図示しています。
示下さい。

980

A-169

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの範囲について部分詳細図(4)D4-17において、ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽが12か所記載されておりま
すが、天井伏図等では記載されておりません。取付場所及びそれぞれの A-103～110図に図示の通りです。
長さを御指示下さい。

981

A-169

部分詳細図（４）において、Ｄ４－９防水パンの詳細がありますが、施工範
防水パンの施工範囲につい囲が不明です。施工範囲図の発行をお願い致します。
て100／179

上記質疑において全て目地タイプとしてください。

Ａ-055図等平面詳細図、天井伏図に図示しています。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

982

A-169

下り壁見切について

D4-1に記載の下り壁見切りについては､ｽﾃﾝﾚｽ HL t0.8 20x20と考えてよ
お見込みの通りです。
ろしいですか｡

983

A-169

天井ﾓﾆﾀｰﾊﾝｶﾞｰについて

部分詳細図(4)D4-2ﾓﾆﾀｰﾊﾝｶﾞｰは既製品ですか｡程度をご指示下さい｡

984

A-169

防水ﾊﾟﾝについて

部分詳細図(4)D4-9防水ﾊﾟﾝが見当たりません｡取付場所をご指示下さい｡ Ａ-055図等平面詳細図、天井伏図に図示しています。

985

A-169

機械浴室天井結露受けにつ
機械浴室天井結露受けの詳細を御指示下さい。
いて

986

A-169

天井点検口について

天井点検口の寸法が不明です(特記仕様書では450角､600角に適用印が600角です。
あります)。御指示下さい。

987

A-169

天井点検口について

部分詳細図注意事項に1･2階廊下､ﾎｰﾙの天井点検口のみ目地ﾀｲﾌﾟと記入がありますが、特記仕様書より全て目地ﾀｲﾌﾟと解釈して宜しいでしょう お見込みの通りです。
か。御指示下さい。

988

天井点検口について

上記、質疑で部分詳細図注意事項を優先し、1･2階廊下､ﾎｰﾙの天井点
検口のみ目地ﾀｲﾌﾟとする場合、1･2階廊下､ﾎｰﾙの点検口のか所数、1･2 上記質疑より全て目地タイプとしてください。
階廊下､ﾎｰﾙ以外の仕様を御指示下さい。

989

内部天井 吊ﾎﾞﾙﾄの間隔が900mmを超える場合の補強についてA-169

内部天井 吊ﾎﾞﾙﾄの間隔が900mmを超える場合の補強について､部分詳
細図(4)D4-3より図示がありますが､範囲が不明です｡該当無しと考えて宜しいでしょうか｡

製作ものです。

創建アルミ製結露受けｔ2.0同等とし、穴あけ10Φ2か所とします。

設備機器、配管等により、吊ﾎﾞﾙﾄの間隔が900mmを超える部分とします。

又､違う場合は範囲を御指示下さい｡
部分詳細図Ｄ４－１６の天井点検口で、１、２階廊下・ホールのみ目地タイプとありますが、数量が不明です。目地タイプ天井点検口の数量を本館・すべて目地タイプとします。
リニアック棟別に御指示下さい。

990

A-169

天井点検口について

991

A-169

天井点検口について

992

A-169
A-091～111

部分詳細図（４）において、Ｄ４－１３吊物補強の詳細があり、使用場所が吊物補強の施工場所につい 「天井伏図による」とありますが、天井伏図に図示がありません。Ｄ４－１３て吊物補強の施工場所を御指示下さい。

993

A-169
A-091～111

部分詳細図（４）において、Ｄ４－１４心疾患リハビリ用吊りフックの詳細が心疾患リハビリ用吊りフックの あり、使用場所が「天井伏図による」とありますが、天井伏図に図示があり
Ａ-107図 6階天井伏図（2）に図示の通り。
施工場所についてません。Ｄ４－１４心疾患リハビリ用吊りフックの施工場所を御指示下さい。

部分詳細図Ｄ４－１６の天井点検口で、特記なき天井点検口は額縁タイプ
すべて目地タイプとします。
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

101／179

不要とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
994

A-169
A-091～111

995

A-169
A-170

996

A-169
A-71
参考数量書P309

997

A-169
R-008・009

998

A-169
参考数量書P199

999

A-169、参考数量書P201、353

質問の要旨

質問の内容

回答

部分詳細図（４）において、Ｄ４－１５リハビリ用ポールの詳細があり、使用リハビリ用ポールの施工場所 場所が「天井伏図による」とありますが、天井伏図に図示がありません。Ｄ４
Ａ-107図 6階天井伏図（2）に図示の通り。
について－１５リハビリ用ポールの施工場所を御指示下さい。
下記の同等メーカー・品番を御指示下さい。
①ピクチャーレール
同等メーカー・品番について②点滴レール

化粧鏡について

天井点検口についてﾘﾊﾋﾞﾘ用吊ﾎﾟｰﾙについて①ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ →TOSO TC10同等品とします。
②点滴ﾚｰﾙ →TOSO同等品とします。

部分詳細図(4)D4-5化粧台鏡間接照明の施工場所はMWC1等の大型鏡部分と思われますが､参考数量書では小型の鏡しか計上されていません｡
水廻り詳細図の通りとしてください。
又､衛生器具表ではMWC1等も含め全て設備工事の様に思われます｡工事区分も含め使い分けをご指示下さい｡
部分詳細図（４）のＤ４－１６天井点検口（アルミ）において、救急棟の各階の数量指示がありますが、下記を御指示下さい。
①点検口のサイズ・仕様
600角とします。アルミ製、アルミ枠共。同材仕上としてください。
②両方のサイズがある場合の振分け数量
ﾘﾊﾋﾞﾘ用吊ﾎﾟｰﾙのﾎﾟｰﾙの材種と径は参考数量書よりｽﾃﾝﾚｽ製 φ70と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

部分詳細図Ｄ４－１６で、新棟の天井点検口は１８４０か所とありますが、棟別の数量が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
参考数量書の天井点検口に＊参考数量書Ｐ２０１：本館 １８１０か所
お見込みの通りです。
ついて＊参考数量書Ｐ３５３：リニアック棟 ３０か所

1000

A-170

部分詳細図(5)D5-17において、消火器ﾎﾞｯｸｽが記載されておりますが、大きさが図示とﾒｰｶｰ品番で相違しています。ﾒｰｶｰ品番の大きさを正と考え消火器ﾎﾞｯｸｽの大きさについ てよろしいでしょうか。図示が正の場合、改めてﾒｰｶｰ品番を御指示下さメーカー品番を正としてください。
てい。
■図示：W250×D200×H541■ﾕﾆｵﾝ UFB-1F-2720：W288×D192×H693

1001

A-170

AEDﾎﾞｯｸｽの仕様について

1002

A-170

1003

A-170

GB-Ht9.5+仕上げとし、仕上は設置個所の壁面仕上としてください。ま部分詳細図(5)D5-19において、AEDﾎﾞｯｸｽが記載されておりますが、仕様 た、奥行165mmにて見積もりください。
及び奥行を御指示下さい。
但し、現場にて施主が選定するAED（別途）の形状確認の上、施工図を作成してください。
部分詳細図(5)D5-21において、非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽが記載されておりますが、表面の仕上が耐摩耗化粧合板 t=3・ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t=3・ﾋﾞﾆﾙｸﾛ
非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽの仕ｽ巻込 ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔt9の3種類記載されておりますが、108か所全て耐摩耗化
様壁仕上げに合わせて計上ください。
粧合板 t=3と考えてよろしいでしょうか。ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t=3及びﾋﾞﾆﾙｸﾛｽのについて場合、それぞれの数量を御指示下さい。

天井内横走り管支持金物の 部分詳細図(5)D5-3において、天井内横走り支持金物が記載されておりま 横引雨水配管のみ適用としてください。場所は平面詳細図を参照してくだ範囲についてすが、範囲又は数量及び吊高さを御指示下さい。
さい。高さは平均H800とし、水勾配は現場調整としてください。

102／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1004

A-170

部分詳細図(5)D5-10において、ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t45と記載されております
吊り会所桝の仕様について が、図示ではRC造 t=150と相違しています。ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t45は不要と お見込みの通りです。
考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

1005

A-170

流し台前 面台について

1006

A-170

天井内横走り管支持金物に D5-3 天井内横走り管支持金物について､施工範囲もしくは必要数量をご 建築工事としては横引雨水配管において適用としてください。場所は平面
ついて指示下さい｡
詳細図を参照してください。

1007

A-170

ﾗｲﾆﾝｸﾞについて

1008

A-170

天井内横走り管支持金物に 部分詳細図(5)D5-3天井内横走り管支持金物の長さ及び場所が不明でついてす｡範囲をご指示下さい｡

建築工事としては横引雨水配管において適用としてください。場所は平面
詳細図を参照してください。

1009

A-170

AEDﾎﾞｯｸｽについて

部分詳細図(5)D5-19 AEDﾎﾞｯｸｽの程度について御指示下さい｡

GB-Ht9.5+仕上げとし、仕上は設置個所の壁面仕上としてください。また、奥行165mmにて見積もりください。
但し、現場にて施主が選定するAED（別途）の形状確認の上、施工図を作成してください。

ﾗｲﾆﾝｸﾞの納まりについて

ﾗｲﾆﾝｸﾞ詳細図内のA部詳細図ではﾗｲﾆﾝｸﾞ壁ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ｹｲｶﾙ板､C60×30×10×2.3下地､面台ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(ｹｲｶﾙ板下地)ﾗｲﾆﾝｸﾞ拡大図では
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁EP-G又はNED+耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ2枚貼､LGS65下地､面台ﾒﾗﾐﾝﾎﾟ A部詳細図を正としてください。
ｽﾄﾌｫｰﾑと相違します｡A部詳細図を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

D5-5 流し台前の面台について､仕様をご指示下さい｡

D5-4同様とします。

D5-4各ﾗｲﾆﾝｸﾞについて､ﾄｲﾚ以外は最右の詳細とし､それ以外はﾄｲﾚﾄ考
お見込みの通りです。
えてよろしいですか｡

1010

A-170

1011

A-170
建築工事特記仕様書Ｐ５２

1012

―

1013

A-170
参考数量書P205

参考数量書において消火器ﾎﾞｯｸｽ及び消火栓ﾎﾞｯｸｽ下地の表記が有りま
消火器ﾎﾞｯｸｽ･消火栓ﾎﾞｯｸｽ
すが部分詳細図(5)では記載が有りません｡必要であれば参考数量書の お見込みの通りです。
下地について仕様･数量を見込んでよろしいですか｡

1014

A-170
参考数量書P206～208

参考数量書の各種衛生器具下地補強の数量ついて衛生器具表(壁掛型)
衛生器具取付下地補強につと数量に相違が有りますが､全て衛生器具表の数量を正と考えてよろしい お見込みの通りです。
いてですか｡

病室カーテンレールの材質に相違があります。
・部分詳細図（５） ― ステンレス
病室カーテンレールの材質
・建築工事特記仕様書 ― アルミについて
ステンレスを正と考えて宜しいですか。

病室のカーテンレールについて

上記に関連しますが、病室カーテンレールの材質が何れの場合も同等
メーカー・品番を御指示下さい。

103／179

部分詳細図（5）→病室内のプライバシー用のカーテンレール→ステンレス製
特記仕様書→ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ内のカーテンレール→アルミ製とお考えください。
TOSO 消音タイプ同等品とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1015

A-170
参考数量書P309

1016

A-170､参考数量書P210

部分詳細図Ｄ５－３の天井内横走り管支持金物は、参考数量書Ｐ２１０で、参考数量書の天井内横走り
横引雨水配管のみ適用としてください。場所は平面詳細図を参照してくだ
１３か所とありますが、設置場所が不明です。御指示下さい。
管支持金物について
さい。

1017

A-170･171
参考数量書P207～208

洗面ｶｳﾝﾀｰ取付下地補強に 参考数量書 洗面ｶｳﾝﾀｰ取付下地補強の仕様は衛生器具のものです｡部
お見込みの通りです。
ついて
分詳細図D6-14のﾌﾞﾗｹｯﾄを正と考えてよろしいですか｡

1018

A-171

1019

A-171

1020

A-171

SK棚板について

ｷｬｯﾄｳｫｰｸの範囲について

参考数量書についてSK棚板が取り付くようですが部分詳細図では見当た 意匠別紙2を参照ください。
りません｡必要でしたら詳細をご指示下さい｡
モップ掛けフックはLXIL KF-28同等品としてください。

部分詳細図(6)D6-9において、ｷｬｯﾄｳｫｰｸが記載されておりますが、範囲
A-096図に図示の通りです。
が不明ですので御指示下さい。

部分詳細図（６）において、Ｄ６－８防護衣掛け（３枚掛け用）の詳細があ防護衣掛け２の設置場所に り、他図に見当たりません。Ｄ６－８防護衣掛け（３枚掛け用）の設置場所
ついてを御指示下さい。

ｱｰﾄﾜｰｸについて

部分詳細図Ｄ６－１５のアートワークの詳細が不明です。御指示下さい。

1F操作･観察ﾎｰﾙ1･2など7か所です。
平面詳細図、医療機器図等を参照してください。
特記仕様書にてアート想定金額をご確認ください。内容は今後作家等決定の上、詳細決定いたします。

部分詳細図（６）において、Ｄ６－９キャットウォークの詳細がありますが、下記を御指示下さい。
①2階天井伏図（３）のＩ’通りにあるメンテナンスフォローが該当すると考え①お見込みの通りです。
て宜しいですか。
②１箇所とします。
②キャットウォーク階段（図示により階段がある場合）とありますが、今物件は該当なしと想定いたしますが宜しいですか。

1021

A-171・096

キャットウォークの施工場所
について

1022

A-172

間接照明ﾎﾞｯｸｽについて

部分詳細図(7)D7-4 L-1・4において、台座部はｽﾁｰﾙ製t=1.6焼付塗装とお見込みの通りです。
考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

1023

A-172

間接照明ﾎﾞｯｸｽについて

部分詳細図(7)D7-4 L-7において、ST-PL焼付塗装が記載されておりま
意匠別紙2参照ください。
すが、厚み及び大きさを御指示下さい。

1024

A-172

間接照明ﾎﾞｯｸｽについて

部分詳細図(7)D7-4 L-8において、ｱﾙﾐL型型材 0.8×300×300が記載されておりますが、0.8×30×30と読み替えると考えてよろしいでしょうか。 お見込みの通りです。
御指示下さい。

1025

A-172

部分詳細図（７）、Ｄ７－４に於いて、間接照明の詳細が指示ありますが、Ｌ－１・Ｌ－３・Ｌ－４・Ｌ－５・Ｌ－８の下り壁部分の仕上が不明です。間接照
間接照明の下り壁の仕上に明の天井部と同様の仕上とし、ボードは図示通りの枚数（１枚の場合と２枚 お見込みの通りです。
ついて場合あり）と想定いたしますが宜しいですか。

104／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
1026

A-172

1027

A-172

1028

A-172・161

1029

A-173

1030

1031

A-173

Ａ-174

質問の要旨

質問の内容

回答

部分詳細図（７）、Ｄ７－４に於いて、間接照明の詳細が指示ありますが、Ｌ
間接照明の下り壁の仕上に －２の下り壁の仕上が不明です。ＥＰ＋ＰＢ１２．５＋ＬＧＳと想定いたします
お見込みの通りです。
ついてが宜しいですか。

SS-1の枠について

ＰＴ－６０３の防音仕様について

SS-1の枠について､詳細図に｢PL-1.6 錆止め塗装まで｣とありますが､ｵｰﾊﾞｰﾄﾞｱ仕様書にはｱﾙﾐとあります｡ｽﾁｰﾙ製と考えてよろしいですか｡又､錆
ステンレス製としてください。
止めまでとありますが､他の鋼製建具同様表面仕上は焼付塗装と考えてよろしいですか｡
６階建具表（３）において、ＰＴ－６０３に防音仕様の記載がありませんが、部分詳細図（７）より、防音仕様と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

部分詳細図(8) LGS壁内蔵引戸(ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ使用)詳細図について､詳細がLGS壁内蔵引戸(ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ使
両側FBタイプは不要。SAT仕様でFBタイプは中央の詳細図を参照しま
3種類ありますが､使い分けを御指示下さい｡
用)詳細図についてす。

D10-1詳細について(押出成形ｾﾒﾝﾄ板用ｻｯｼ枠)

部分詳細図(10) D10-1詳細について､押出成形ｾﾒﾝﾄ板用ｻｯｼ枠の場合を示すとあり､ｶﾞｽｹｯﾄ(工場取付)の図示があります｡全て二重ｼｰﾘﾝｸﾞ納まりと考えて宜しいでしょうか｡
又､押出成形ｾﾒﾝﾄ板用ｻｯｼ枠となる建具がある場合､建具符号を御指示下さい｡

二重シーリング納まりとしてください。
押出成形セメント板用サッシ枠は外部サッシ全てです。

部分詳細図（９）Ｄ９－１伸縮目地（断熱防水の場合）において、押えコンク
防水押えコン内のアスファル リート内にアスファルトフェルト９４０の指示がありますが、不要といたします
お見込みの通りです。
トフェルトについてが宜しいですか。

1032

Ａ-174

外部ＲＣ階段の詳細について部分詳細図（９）Ｄ９－１２内部・外部ＲＣ階段詳細図において、ＲＣ階段の設置場所が屋根露出アスファルト防水に設置する箇所の下部にアスファ
アスファルト防水の上D9-12の階段を施工すること。緩衝材及びアスファ
ルト防水との緩衝材やアスファルトルーフィング増張り等が必要と思われま
ルト防水の増し張りを適切に行ってください。
す。露出アスファルト防水設置部の納まり詳細図の発行をお願い致しま
す。

1033

A-174

ｱﾙﾐ庇について部分詳細図(9) D9-8 既製ｱﾙﾐ庇8の設置場所が平面図には見当りません。設置場所を御指示下さい。

1034

A-174

庇先端ｱﾙﾐについて

部分詳細図(9) D9-9 庇先端ｱﾙﾐの板厚･表面処理が不明です。 御指示
ｔ2 シルバーマットとします。
下さい。

1035

A-031・174

ｱﾙﾐ小口金物について矩計図に記入の床小口部 ｱﾙﾐ小口金物が部分詳細図には見当りません。 上記、庇先端ｱﾙﾐが該当と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

105／179

浄化槽棟に設置となります。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1036

A-174

8階屋根 目隠し壁について

部分詳細図(9) D9-10 PH階目隠し壁の鉄骨下地面は溶融亜鉛ﾒｯｷ素
地、現場塗装は不要と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

1037

A-174

塔屋屋根について塔屋屋根はｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水(DI-1)と解釈して宜しいでしょうか。 御A-176図の通りとします。
指示下さい。

1038

A-174

目隠し壁の仕上について

質問の内容

回答

お見込みの通りです。

部分詳細図(9)<D9-10>PH階目隠し壁詳細について､押出成形ｾﾒﾝﾄ板はﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙとし､片面親水性ﾌｯ素樹脂塗装仕上･片面素地と考えて宜しい
お見込みの通りです。
でしょうか｡御指示下さい｡
屋上の設備架台について､部分詳細図9(D9-3)において､設備架台H鋼+
無収縮ﾓﾙﾀﾙ+ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16は設備工事と考えて宜しいでしょうか｡
建築工事とします。
8階平面詳細図を参照ください。

1039

A-174

1040

A-174 D9-10

屋上目隠し壁の鉄骨仕上に 屋上目隠し壁の鉄骨仕上について､溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上と考えてよろしいでお見込みの通りです。
ついて
すか。

1041

A-174 D9-12

RC小階段 防水納めについ RC小階段 防水納めについて､露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水屋根に防水増張を見込
お見込みの通りです。
てむと考えてよろしいですか。

1042

A-174
参考数量書P-188

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺について

部分詳細図(9) D9-4 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺の仕様がｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ手摺ですが、矩計図(6)では竪格子手摺と思われます。 参考数量書 金属工事 外部の項目
部材詳細はD9-4を正とします。
により矩計図を正とし、部材詳細は参考数量書に記入分を採用して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

1043

A-174･031～041･069

屋上手摺について部分詳細図(9) D9-4a 屋上手摺が矩計図には見当りません。 8階平面詳
お見込みの通りです。
細図(2)の吹抜に記入のD9-4gが該当でしょうか。 御指示下さい。

1044

A-174･047

1階犬走り手摺について

部分詳細図(9)D9-4b EXP.J 転落防止柵の設置範囲は1階平面詳細図(1)
お見込みの通りです。
の7通側に記入の範囲のみと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

屋上の設備架台について

又､建築工事の場合は設置位置を御指示下さい｡

106／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1045

Ａ-175

押出成形セメント板取付金
物の耐火被覆について

1046

Ａ-175

押出成形セメント板下部水切りの仕様について

1047

A-175

外壁 成形板 水抜ﾊﾟｲﾌﾟのﾋﾟｯﾁについて

質問の内容

回答

部分詳細図（１０）Ｄ１０－２外壁押出成形セメント板（縦張り、横目地・縦目地部）において、仕様にパネル取付金物及び下地金物共耐火被覆を施すこと。とありますが、仕様が不明です。ロックウール吹付を想定いたしま お見込みの通りです。
すが宜しいですか。

部分詳細図（１０）Ｄ１０－６外壁押出成形セメント板（一階基礎部分）において、水切り金物の指示がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。 水切金物はｽﾃﾝﾚｽ厚1.0加工 HLとしてください。

外壁 成形板 水抜ﾊﾟｲﾌﾟのﾋﾟｯﾁについて､ﾋﾟｯﾁ1200と考えてよろしいですか。

ECP工事A-175図 部分詳細図（10）アスロック取付クリップがLZ金物と一般Z型金物のアスロック取付クリップについ2種類表記がありますが、一般Z型金物としてて考えれてよろしいでしょうか

1800とお考えください。

1048

A-175

1049

A-175

扉上部水切の仕様について

扉上部水切の仕様について､部分詳細図D10-3に記載の水切はｽﾃﾝﾚｽ
t1.5 HLと考えてよろしいですか｡

1050

A-175

ｱﾙﾐ笠木について

部分詳細図(2) D10-4 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板でﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱﾙﾐ笠木下に、捨て笠木の記入がありませんが不要でしょうか。 必要な場合、仕様を 必要とし、メーカー標準仕様とします。
御指示下さい。

1051

A-175

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板につ 外壁 親水性ﾌｯ素樹脂塗料面の押出成形ｾﾒﾝﾄ板 の出隅ｺｰﾅｰはｺｰﾅｰ
お見込みの通りです。
いてﾊﾟﾈﾙではなくｶｯﾄ加工と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1052

A-175

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 下 部分詳細図(10) D10-6に記入の水切金物はｽﾃﾝﾚｽ厚1.0加工 HLと解釈
お見込みの通りです。
端水切についてして宜しいでしょうか。 御指示下さい。

1053

A-175

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 下 部分詳細図(10) D10-6 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板に記入の水抜きﾊﾟｲﾌﾟ8φ
端水抜ﾊﾟｲﾌﾟについてはｽﾃﾝﾚｽ製 @1800と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1054

A-175

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 ｻｯ 部分詳細図(10) D10-1･D10-3に記入のｽﾃﾝﾚｽ水抜きﾊﾟｲﾌﾟはｻｯｼｭ両端
お見込みの通りです。
ｼｭ部 水抜ﾊﾟｲﾌﾟについてに設置と解釈して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

指定は致しません。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板について､塗装仕上範囲の出隅納まりが不明です｡45°ｺｰﾅｰ留加工と考えて宜しいでしょうか｡
1055

A-175

ECPの出隅についてお見込みの通りです。
又､既製品ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙの場合はL寸法を御指示下さい｡

107／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

押出成形ｾﾒﾝﾄ板の最下部水抜きﾊﾟｲﾌﾟについて､ｽﾃﾝﾚｽ @1800と考えて宜しいでしょうか｡
1056

A-175

ECPの水抜ﾊﾟｲﾌﾟについて

又､ｻｯｼ上部の水抜きﾊﾟｲﾌﾟはｻｯｼ両端部に設置と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

層間塞ぎのﾛｯｸｳｰﾙについて､部分詳細図(10)に図示あるものは下記の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡･外壁取合部:寸法-W30×H150､お見込みの通りです。但し、外壁取り合い部の幅は、部位による。
密度-24kg/m3･ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部:寸法-W75×H150､密度-24kg/m3

1057

A-175

層間塞ぎのﾛｯｸｳｰﾙについて

1058

A-175 D10-6
A-175 D10-5
A-176 D11-1

成形板 足元水切について

成形板 足元水切について､1Fのみ(A-175 D10-5､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部等は不要)必要と考えてよろしいですか。

1059

A-175 D10-9
A-31

1通側 RFLｽﾗﾌﾞ部について

1通側 RFLｽﾗﾌﾞ部について､7FL､6FLも同様の取付金物と考えてよろしい
お見込みの通りです。
ですか。

1060

A-175他

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞｻｲｽﾞについて､詳細図等に図示無き限り20×10+20×10 下記仕様としてください。
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞｻｲｽﾞについと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡■建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ：変成シリコン系（ﾉﾝﾌﾞﾘｰｽﾞﾀｲﾌﾟ）て
ｼｰﾘﾝｸﾞ20×10+20×10

1061

Ａ-176

部分詳細図（１１）Ｄ１１－３ ３Ｆテラス詳細図において、植栽土留めＲＣ立
植栽土留め内の配筋につい上り内の配筋が不明です。Ｄ１０＠１００シングルと想定いたしますが宜し D10@150シングルとします。
て
いですか。

1062

A-176 D11-1
A-323

1063

A-177

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの仕様に
ついて

1064

A-177

壁付ﾙｰﾊﾞｰの下地補強につ 部分詳細図(12)D12-3において、内壁固定下地が記載されておりますが、
C-65型とします。
いて仕様詳細を御指示下さい。

1065

A-181
A-056

ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ階段の仕様について､床面･ｻｻﾗ桁等は溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上と考ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ階段の仕様についえてよろしいですか。
て
又､階段手摺はﾍﾘﾎﾟｰﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ手摺に倣うと考えてよろしいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

部分詳細図(12)D12-1において、ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽが記載されております A-217図に図示の通りです。
が、仕様はｱﾙﾐ製と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
（スチール焼付塗装ｔ1.6）

４階薬品・輸血庫の作業台Ｆ－２－３５の有無に相違があります。
・４階家具キープラン ― 有り
薬品・輸血庫の家具の有無
・４階平面詳細図（１） ― 無し
について有りを正と考えて宜しいですか。

108／179

お見込みの通りです。
（Ｆ-20ｂとしてお答えします）

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1066

1067

1068

A-182
A-060

A-182
A-060

A-182・183

質問の要旨

質問の内容

回答

５階Ｍ～Ｎ通り・２～４通り間の個室Ｃ：Ｅ５１５（陣痛）のロッカーＦ－８ｃの有無に相違があります。
個室Ｃ：Ｅ５１５の家具の有無 ・５階家具キープラン ― 有り
お見込みの通りです。
について
・５階平面詳細図（２） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。
５階Ｍ～Ｎ通り・２～４通り間の個室Ｄ：Ｅ５１６（透析）・個室Ｄ：Ｅ５１７（透析）のロッカーＦ－２８ｂの有無に相違があります。
５階個室Ｄ：Ｅ５１６・５１７の家 ・５階家具キープラン ― 有り
具の有無について・５階平面詳細図（２） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

５・６階家具キープランにおいて、Ｄ～Ｅ通り間・２通りのコミュニケーション
カウンターでＦ－３６家具とＦ－３５ｂ家具の間に２人掛け×３連の家具と思コミュニケーションカウンター
われる図示がありますが、家具符号・詳細共にありません。本工事の場
備品とします。
の家具について合、家具図の発行をお願い致します。
６階M～Ｎ通り・２～３通間個室Ｄ：Ｅ６１４のロッカーＦ－２８ｂの有無に相違があります。
６階個室Ｄ：Ｅ６１４の家具の ・５階家具キープラン ― 有り
お見込みの通りです。
有無について・５階平面詳細図（２） ― 無し
有りを正と考えて宜しいですか。

1069

A-183
A-063

1070

A-184

建築図について

建築図PDFﾃﾞｰﾀでA-183(6階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝ)とA-185(家具図(1))の間の図
面が図名・図番共 空欄です。図面ﾘｽﾄよりA-184 7階家具ｷｰﾌﾟﾗﾝと解釈 お見込みの通りです。
して宜しいでしょうか。 御指示下さい。

1071

Ａ－１８４

設計図書確認配布データではＡ－（ブランク）となっており、１８４の番号漏れですか。

1072

A-186

1073

A-189

1074

A-192

1075

A-192・202・203

お見込みの通りです。

家具図（２）において、Ｆ－４家具の流し台のＣタイプが姿図ではＷ２，４００
家具Ｆ－４ＣのＷ寸法につい ですが、リスト表よりＷ２，１００を正（形状は姿図のままで）と想定いたしま
W2100が正で、姿図はそのままです。
てすが宜しいですか。
家具Ｆ－１４の吊ボルトについて家具図（５）において、Ｆ－１４家具の吊戸棚のｃタイプとｄタイプの吊ボルト
吊りボルトは、Ｃタイプは３ヶ所、Ｄタイプは８カ所を想定して頂けますでの本数が不明です。Ｃタイプは中央に２本、ｄタイプは両側合計で４本必しょうか。
要と想定いたしますが宜しいですか。
意匠別紙9を参照ください。

総合カウンターの天板仕様
について

家具図（８）において、Ｆ－３０家具の総合カウンターに、「上天板：メラミン
ポストフォーム（特注品）」と記載がありますが、どのような仕様程度を示す ポストフォームの特注品については、両側がポストフォーム形状になり、まのか不明です。御指示下さい。
た組み合わせタイプのポストフォームとなる為、特注仕様となります。

家具図（８）において、Ｆ－３０家具に「スイング扉（Ｔ２０）」の指示があります
各カウンター付きのスイング
スイング扉の仕様は、メラミン化粧板（フラッシュ構造）です。
が、仕様が不明です。（他にも、Ｆ－５８・５９・６２の各所カウンターにもスイ
扉について
また、スイング扉の金物（Ｆ310）資料添付します。
ング扉の設置が見られます。）御指示下さい。
意匠別紙10を参照ください。

109／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

家具図（９）（１０）において、Ｆ－３１・３２の外来カウンターに「サイン表示・
外来カウンターのモニター
モニター・モニターガード」の図示があり、「家具工事外」とありますが、サイガード等の工事範囲についンプロット図や部分詳細図等に見当たらず、工事範囲が不明です。建築 SW107,211を参照してください。
て工事の場合は、それぞれの仕様・詳細を御指示下さい。

1076

A-193・194
A-280

1077

A-194・195・196

1078

A-199

配膳台の厨房側腰壁仕上について

家具図（１５）において、Ｆ－４７配膳・下げ膳カウンターの厨房側腰壁の仕ＳＵＳ304ｔ1.0貼りとします。
様が不明です。仕上・下地・巾木の仕様を併せて御指示下さい。

1079

A-205

窓下収納ﾕﾆｯﾄについて

家具図F-65詳細について､腰壁の仕上がﾒﾗﾐﾝ化粧板貼となっています
仕上は地場産材木シート貼りとしてください。
が､注記に地場産材木ｼｰﾄ貼りとも有ります｡いずれが正かご指示下さい。
イトーキ同等品としてください。
又、地場産材木ｼｰﾄ貼りが正の場合は程度をご指示下さい｡

1080

A-209

EXP･J金物について

内部EXP･J金物について､床･壁･天井それぞれのﾒｰｶｰ程度があればご指示下さい｡

1081

A-210

手摺EXP.J部 固定手摺の仕 手摺EXP.J部 固定手摺の仕様について､ｱﾙﾐ手摺2と考えてよろしいです EXP．J平面図（1）の固定手摺はｱﾙﾐ手摺2とし、E様についてXP．J平面図（2）の固定手摺はFB手摺とします。
か。

1082

A-210
A-49

M通+3000*13通+2500付近の固定手摺について

家具図（１０）～（１２）において、Ｆ－３３等の病棟カウンターの腰壁仕上の病棟カウンターの腰壁タイル「タイル」（四半張り状、合板面に付き接着張り）の仕様・メーカー・品番がについて
タイル（D）です。
不明です。御指示下さい。

A-212

1084

A-212

1085

A-212

ＥＸＰ．Ｊの取付下地について

1086

A-212

ＥＸＰ．Ｊの取付下地について

A-213

M通+3000*13通+2500付近の固定手摺について､A-48図より無しと考えて
アルミ手摺２とします。
よろしいですか。

ＥＸＰ．Ｊ詳細図（３）において、Ｒ１屋根ＥＸＰ．Ｊ金物に鉄骨下地（別途工ＥＸＰ．Ｊ金物の鉄骨下地につ 事）とありますが、部材メンバーが不明です。[－３００×９０×９×１３と想定 BT-300ｘ100ｘ4.5ｘ6＠500
いていたしますが宜しいですか。
BPL-9ｘ350ｘ150 中ボルト 4-M12とします。

1083

1087

UACJ同等品とします。

ＥＸＰ．Ｊ詳細図（３）において、Ｏ１外壁ＥＸＰ．Ｊ金物・Ｓ１内壁ＥＸＰ．Ｊ金物
ＥＸＰ．Ｊ金物の鉄骨下地につ に鉄骨下地の指示がありますが、部材メンバーが不明です。□－１００×１
お見込みの通りです。
いて００×３．２と想定いたしますが宜しいですか。
ＥＸＰ．Ｊ詳細図（３）に於いて、Ｃ１天井ＥＸＰ．Ｊ（ＫＦＣ－Ｎタイプ）の詳細
で、天井内にＥＸＰ．Ｊを取付ける為の下地鉄骨がありますが、部材メン
バー及び構成が不明です。部材メンバー及び構成を御指示下さい。

束材、控え材共に（振れ止め）L-65x65x6@1000とします。

ＥＸＰ．Ｊ詳細図（３）に於いて、Ｓ１内壁ＥＸＰ．Ｊ（ＳＷタイプ）の詳細で、壁Ｅ
ＸＰ．Ｊを取付ける為の下地鉄骨が６通り側ありますが、部材メンバー及び□-100ｘ100ｘ3.2とします。
構成が不明です。部材メンバー及び構成を御指示下さい。

ＥＸＰ．Ｊ詳細図（４）に於いて、Ｃ２天井ＥＸＰ．Ｊ（ＫＦＣ－Ｎタイプ）の詳細
で、天井内にＥＸＰ．Ｊを取付ける為の下地鉄骨がありますが、部材メン
ＥＸＰ．Ｊの取付下地について
バー及び構成が不明です。部材メンバー及び構成を御指示下さい。

110／179

束材、控え材共に（振れ止め）L-65x65x6@1000とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

ＥＸＰ．Ｊ詳細図（４）に於いて、Ｓ２内壁ＥＸＰ．Ｊ（ＳＷタイプ）の詳細で、壁Ｅ
ＸＰ．Ｊを取付ける為の下地鉄骨が本館側ありますが、部材メンバー及び構
ＥＸＰ．Ｊの取付下地について□-100ｘ100ｘ3.2とします。
成が不明です。部材メンバー及び構成を御指示下さい。

1088

A-213

1089

A-216

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝについて

1090

A-217

建具詳細図において、上部鉄骨梁への取付け部分にＣＷ取付下地鋼材
ＡＣＷ－１のファスナー取付
意匠別紙14を参照ください。
の指示ですが、部材メンバーが不明です。御指示下さい。
け鉄骨について

1091

A-217
建築工事特記仕様書

3F部長個室のﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ詳細図においてV319部分は建具PT301となっており相違します｡いずれが正かご指示下さい｡

V319を正としてください。

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの性能等級について､
A-217図:設計風圧力P=2500Pa･A-5･W-4
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの性能等級につ建築工事特記仕様書42/61:耐風圧性能1.15倍の風圧力対応･A-3･W-4 S-5、A-4、W-5としてください。
いてとありますが､建築工事特記仕様書を正と考えてよろしいですか｡
建具詳細図において、ＦＢ方立てがＦＢ－４０×２２０とＦＢ－４０×１００の２種類ありますが、７～１１通りがＦＢ－４０×２２０、Ａ～Ｉ通りをＦＢ－４０×１０
ＡＣＷ－１の方立てについて
お見込みの通りです。
０と想定いたしますが宜しいですか。

1092

A-217・218・134

1093

A-218

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの額縁について

1094

A-218

ＡＷ－１９・１９－１の膳板・額 建具詳細図（２）において、ＡＷ－１９・１９－１の額縁が木製のような図示
縁についてですが、材種・樹種・仕上が不明です。御指示下さい。

1095

A-218
A-120

AW-19･19-1の額縁につい
て

1096

A-218
A-131

1097

A-218・131

1098

Ａ-221

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの額縁について､建具詳細図(2)でSt1.6tですが､SOPで考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。

焼付としてください。

スチール焼付としてください。

AW-19･19-1の額縁について､建具詳細図で木製になっていますが､建具共通事項にある通り､他のAW同様ｽﾁｰﾙ 焼付塗装と考えてよろしいです スチール焼付としてください。
か｡

ＡＷ－１９の樹脂サッシの有無の相違があります。
・建具詳細図（２） ― あり
ＡＷ－１９の樹脂サッシの有・外部建具表（３） － なし
無についてありを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

建具詳細図（２）において、ＡＷ－１９・１９－１の樹脂サッシのガラス仕様・
ＡＷ－１９・１９－１の樹脂サッ
図示の通り、FL3+A6+FL3としてください。
厚さが不明です。御指示下さい。
シのガラス仕様について
無菌個室の長尺塩ビシートの仕様について４階無菌個室ユニット詳細図（１）に於いて、４階無菌個室の床・巾木に長尺塩ビシートＴ２．０の指示がありますが、同等メーカー・品番が不明です。
他病室と同様としてください。
御指示下さい。

111／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1099

A221,A224
M-340

４Ｆ無菌個室工事区分について

４Ｆの無菌個室４室についてですが建築図に記載のあります無菌個室ユ
ニット工事の工事範囲及び無菌個室ユニット図と４階ダクト平面図の空調
お見込みの通りです。
ダクト及び換気ダクトが異なっております。
４階ダクト平面図を優先といたしますがよろしいでしょうか。

1100

A-221、A-224
M-340

4F無菌個室工事区分について

4Fの無菌個室4室についてですが建築図に記載のあります無菌個室ユ
ニット工事の工事範囲及び無菌個室ユニット図と4階ダクト平面図の空調ダクト及び換気ダクトが異なっております。
4階ダクト平面図を優先と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

1101

A224,M-127,340

機器表に記載のありますＦＦＵ－４０１については４階平面図に図示が御
４Ｆ無菌室 ＦＦＵ４０１につい 座いません。
て平面図を優先としてＦＦＵ－４０１については無菌病室ユニット工事（建築工事）としてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

1102

A-224、Ｍ-127、M-340

機器表に記載のありますＦＦＵ－401については4階平面図に図示が御座
４Ｆ無菌室 ＦＦＵ401につい いません。
お見込みの通りです。
て平面図を優先としてＦＦＵ－401については無菌病室ユニット工事（建築工事）としてよろしいでしょうか。
手術室仕様書に於いて、手術室の床・巾木に耐荷重性長尺塩ビシートＴ
２．０の指示がありますが、グレードが不明です。同等メーカー・品番を御特に指定はございせん。監督員に了承を得てください。
指示下さい。

1103

A-226

手術室床長尺塩ビシートの仕様について

1104

A-226

手術室内装について

手術室仕様書のﾘｽﾄについて､採光窓室内側四方枠に電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ組
ニチベイ シルバースクリーン同等品としてください。
み込みとありますが､程度をご指示下さい｡

1105

A-248

壁鉛ﾎﾞｰﾄﾞについて

壁鉛ﾎﾞｰﾄﾞについて､耐火間仕切ﾎﾞｰﾄﾞ面は鉛ﾎﾞｰﾄﾞを増張するものと考えお見込みの通りです。
てよろしいですか｡

A-248・249

放射線防護の納まりについて

1107

A-248・249・010

放射線防護の納まりについ
て

1108

A-254

1109

A-254～274
A-167

1106

放射線防護・シールド詳細図（１）（２）に於いて、放射線防護の鉛ボードの入隅部に鉛板Ｌ型の指示がありますが、コーナー部の出隅及び壁～スラ
コーナー部の出隅及び壁～スラブ間、鉛板Ｌ型としてください。建具取り
ブ間及び建具取合いに指示が無く、鉛板等が入るか不明です。必要でし合いは建具詳細を確認ください。
たら詳細を御指示下さい。
放射線防護・シールド詳細図（１）（２）に於いて、Ｄ－６・１０に鉛ボードが天井までの詳細図が指示ありますが、仕上表（３）では該当となるＳＲＣＴ室の天井には鉛ボードの指示が無く、放射線防護にならない為、天井に鉛
屋根スラブｔ２００で放射線防護を考えています。
ボードが必要と思われます。仕様を御指示下さい。

配線ﾋﾟｯﾄ 壁下貫通処理につ
配線ﾋﾟｯﾄ 壁下貫通処理について､詳細をご指示下さい｡
いて

意匠別紙11を参照ください。

各医療機器詳細図において、ＣＴ室等の医療各室の「床ピット」の仕様が医療各室の床ピットの仕様に 不明です。部分詳細図（２）のＤ２－１１「配線ピット、配管ピット」の通りと想お見込みの通りです。
ついて定いたしますが宜しいですか。
112／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1110

A-167

質問の要旨

質問の内容

回答

上記質疑に関連致しますが、部分詳細図（２）のＤ２－１１「配線ピット、配管ピット」において、蓋の仕様が「ＣＰＬ－４．５、ＳＯＰ」と、「アルミ押出し型
医療各室のピット蓋の仕様に材枠、表面長尺シート張り等」の２種類記載がありますが、医療各室は全 お見込みの通りです。
ついてて「アルミ押出し型材枠、表面長尺シート張り等」を採用と想定いたしますが宜しいですか。

1111

A-254・258

各ＣＴ室の配線用壁開口の仕様について

1112

A-256

Ｘ線ＴＶ室の配線ピット内の分割板の仕様について

1113

A-259・262

医療機器詳細図（２）・（６）において、各ＣＴ室の「配線用床開口」は床ピットの壁貫通部分を示すとし、開口のみと考えて宜しいですか。枠・接続部
意匠別紙11を参照ください。
の処理などが必要な場合は、仕様を御指示下さい。
医療機器詳細図（４）において、Ｘ線ＴＶ室１・２・５の配線ピット内の「分割板（シールド用）」の仕様・材厚が不明です。御指示下さい。

鉛当量ｔ2.0相当とします。

医療機器詳細図（７）及び（１０）において、血管撮影室・心カテ室の建築
血管室・心カテ室の床箱抜き 工事区分中の「Ａ０８：床ベースプレート埋め込み部の箱抜き」（要否は条
右下詳細図より確認ください。
について
件によって異なるとの事）の、深さ寸法の記載がありません。御指示下さい。
医療機器詳細図（８）及び（１１）において、血管撮影室・心カテ室の「装置天井架台」の、下記について御指示下さい。
医療機器詳細図（７）及び（１０）の建築工事区分A-004及びA-005にて、①凡例の*４、「ボス－１５０×１５０×３６」は何を示しますか。
②同図中の「Ａ０４：②③ボス詳細図」のどの部分を示しますか。該当する ボスの制作取付、精度確認は別途工事とします。
部材リストを御指示下さい。

A-260・263

血管室・心カテ室の装置天井架台についてA-265～268

ＭＲＩの建築雑物関連工事
について

1116

A-265・009

医療機器詳細図（１２） の欄外に於いて、「ＭＲＩ撮影室電磁シールド工
事は別途工事とする。原則、ＭＲＩ撮影室は躯体渡しとし、詳細は医療機
ＭＲＩ室の建築工事について 器メーカーと調整を行うこと」とありますが、仕上表（２）では仕上が指示あり お見込みの通りです。
ます。仕上表に指示あるものは建築工事で見込むと想定いたしますが宜しいですか。

1117

A-269

1114

1115

1118

A-269・169

医療機器詳細図（１３）以降のＭＲＩ検査室において、天井点検口の図示以外は建築関連の雑物（例：配管ピット、開口枠、アンカー、架台など）の Ａ-265 床プレート詳細図等図示以外は記載がありません。必要な場合は、仕様・形状・詳細・数量を御指示下さ 別途とします。
い。

結石破壊室他の建築関連工 医療機器詳細図（１７）の結石破壊・骨密度・乳房撮影室において、工事事
負担表の建築関連の№４に「流し台」と記載がありますが、図中のどの部 図示無き場合は、不要とします。
について分を示しますか。流し台の仕様・形状・数量を御指示下さい。

医療機器詳細図（１７）の結石破壊・骨密度・乳房撮影室において、工事区分表に記載があります下記の物について御指示下さい。
結石破壊室他の建築関連工 ①№４「天井点検口」について、部分詳細図（４）Ｄ４－１６にある指示数量 ①天井伏図に記載なき天井点検口は部分詳細図リスト数に含まれていま事に含まれていない場合、仕様・形状及び設置数を御指示下さい。
す。
について②№５「コンソールパネル壁取付け補強板（鉄板：材工共）」の設置図示が ②スチールプレートｔ１．６ 640×１，０００
無く、また材厚・形状が不明です。

113／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）1119

A-270・169・178

1120

A-270・178

1121

A-270・178

1122

A-270・178

1123

A-272

質問の要旨

質問の内容

回答

医療機器詳細図（１８）のＳＰＥＣＴ室において、工事区分表に記載があります№４「天井点検口」について、部分詳細図（４）Ｄ４－１６にある指示数量
ＳＰＥＣＴ室の建築雑物につに含まれている場合は含まれている数量を、含まれていない場合は仕様・ 含まれており、数量は参考内訳書の通りです。
いて形状及び設置数を御指示下さい。
医療機器詳細図（１８）のＳＰＥＣＴ室において、工事区分表に記載がありま
ＳＰＥＣＴ室の建築雑物につ す№３「配線埋め込み工事」の具体的な内容（例：配線ピットを施設するな 専用分電盤から⑦収集コンソールまで、天井内で１００Φの空配管１本をいて見込んでください。
ど）及び、仕様・詳細を御指示下さい。
医療機器詳細図（１８）のＳＰＥＣＴ室において、工事区分表に記載がありま
ＳＰＥＣＴ室の建築雑物につ す№５「コンソールパネル壁取付け補強板（鉄板：材工共）」について、設スチールプレートｔ１．６ 640×１，０００としてください。
いて置図示が無く、また材厚・形状が不明です。御指示下さい。
医療機器詳細図（１８）のＳＰＥＣＴ室において、工事区分表に記載があります№６「流し台（設置する場合）」について、ＳＰＥＣＴ平面図の準備室に図ＳＰＥＣＴ室の建築雑物につ示があります流し台（１階家具キープランより、Ｆ－２－⑨）を示すと想定い お見込みの通りです。
いてたしますが宜しいですか。

リニアック室の天井点検口
について

医療機器詳細図（２０）リニアック室において、№１７天井点検口（数量・形部分詳細図（４）Ｄ４－１６にある指示数量に含まれます。
状の指示あり）の仕様を御指示下さい。。

医療機器詳細図（２０）リニアック室において、№１６冷水装置用コンクリート
ベースが屋外設置とあり、「設置場所は打合せによる」とありますが、２階平リニアック室の冷水装置用基
面詳細図（３）よりリニアック棟の屋根２にあります「０．８×１．５×０．１５」の お見込みの通りです。
礎について事を示すと想定いたしますが宜しいですか。

1124

A-272
A-052

1125

A-272・178
P-103

1126

A-274・048

一般撮影室の配線ピットの範囲について1127

A-274・169

一般撮影室の天井点検口
について

1128

A-276

医療機器詳細図（２０）リニアック室において、№１１に「流し台（衛生工事」とありますが、衛生器具表（２）では上記の該当工事は混合水栓のみであリニアック室の流し台の工事ることから、１階家具キープランのとおり、「家具Ｆ－２－⑦」の流し台と想定 お見込みの通りです。
範囲についていたしますが宜しいですか。

ｻｲﾝについて

医療機器詳細図（２２）の一般撮影室において、平面図のＬ通り+２，７００以降の設置範囲が不明です。１階平面詳細図（２）でも同様の図示のようお見込みの通りです。
で不明ですが、Ｌ通り+２，７００で止まりと想定いたしますが宜しいですか。
医療機器詳細図（２２）の一般撮影室の標準工事区分表において、建築範囲で天井点検口の指示がありますが、部分詳細図（４）Ｄ４－１６にある指示数量に含まれていない場合、仕様・形状及び設置数を御指示下さい。

ｱﾙﾐ製600角同材仕上げとし、設置数はA-169の数量の通りです。

IS-47 案内ｽﾀﾝﾄﾞｻｲﾝはｻｲﾝﾌﾟﾛｯﾄ図には記入がありませんが、ﾘｽﾄ通りの3か所として考えてください。
か所数と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

114／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1129

A-276

質問の要旨

外構ｻｲﾝ基礎について

質問の内容
外構ｻｲﾝ基礎について、以下の様に考えて宜しいでしょうか｡①配筋:D10@200 端部D13②捨てｺﾝｸﾘｰﾄt50③砕石:RC-40t150

回答

お見込みの通りです。

又､違う場合は､各仕様･寸法を御指示下さい｡

1130

A-276

ｻｲﾝについて

1131

A-276

ｻｲﾝについて

1132

A-276
A-280

1133

A-276
A-280

1134

A-276
A-280～286

1135

A-276
A-280～286

1136

A-276
A-280･281･283

1137

A-276
A-280･283

サイン工事特記仕様書の各サイン数量表のＮＯＴＥ欄に＋２見込むなどの数量の指示がありますが、本館に見込むと考えて宜しいでしょうか。御指 お見込みの通りです。
示下さい。
サインＩＳ－２４：検査室スタッフ用注意書（計３５か所）がサインプロット図で見当たりません。サインＩＳ－２４（計３５か所）は、本館に設置と考えて宜し
お見込みの通りです。
いでしょうか。御指示下さい。

ｻｲﾝIS-22についてｻｲﾝIS-22の数量について
ﾘｽﾄ表:1F-29か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:1F-37か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝIS-28について

ｻｲﾝIS-28の数量について
ﾘｽﾄ表:1F-5か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:1F-6か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝB-1について

ｻｲﾝB-1の数量について
ﾘｽﾄ表:494か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:512か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝB-3について

ｻｲﾝB-3の数量について
ﾘｽﾄ表:158か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:174か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝIS-32についてｻｲﾝIS-32の数量について
ﾘｽﾄ表:1F-15か所 2F-17 4F-9か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:1F-17か所 2F-18 4F-10か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

リスト表を正としてください。

ｻｲﾝIS-20についてｻｲﾝIS-20の数量について
ﾘｽﾄ表:1F-6か所 4F-1か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:1F-4か所 4F-2か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

115／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1138

A-276
A-281

1139

A-276
A-281･283

1140

A-276
A-282

1141

A-276
A-282

1142

A-276
A-282

1143

A-276
A-282

1144

A-276
A-284

質問の要旨

質問の内容

回答

ｻｲﾝIS-34についてｻｲﾝIS-34の数量について
ﾘｽﾄ表:2F-1か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:2F-2か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝIS-18について

ｻｲﾝIS-18の数量について
ﾘｽﾄ表:2F-1か所 4F-0か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:2F-2か所 4F-1か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

リスト表を正としてください。

ｻｲﾝIS-25についてｻｲﾝIS-25の数量について
ﾘｽﾄ表:3F-2か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:3F-1か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝIS-37についてｻｲﾝIS-37の数量について
ﾘｽﾄ表:3F-1か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:3F-2か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝB-2について

ｻｲﾝB-2の数量について
ﾘｽﾄ表:3F-27か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:3F-22か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝB-5について

ｻｲﾝB-5の数量について
ﾘｽﾄ表:3F-21か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:3F-20か所とありますが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

ｻｲﾝIS-26についてｻｲﾝIS-26の数量について
ﾘｽﾄ表:5F-11か所
ﾌﾟﾛｯﾄ図:5F-20か所とありまうが､ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

116／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

ｻｲﾝについて

下記ｻｲﾝのか所数が、ｻｲﾝﾌﾟﾛｯﾄ図とﾘｽﾄで相違します。ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
ｷｰﾌﾟﾗﾝ
ﾘｽﾄ･O-1 館名ｻｲﾝA
1
2･IS-15 外来受付ｻｲﾝ22
21･IS-18 受付窓口ｻｲﾝ12
9･IS-20 情報ﾎﾞｰﾄﾞ
11
10･IS-22 検査室ｻｲﾝ
38
32･IS-25 室名ｻｲﾝA
12
11･IS-26 室名ｻｲﾝB
53
44
お見込みの通りです。
･IS-28 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝA
17
13
リストの備考にある+の見込みは、加算して計上してください。
･IS-32 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝE
106
92･IS-34 誘導ｻｲﾝ
109･B-1 BY室名ｻｲﾝA
511
494･B-2 BY室名ｻｲﾝB
26
31･B-3 BY室名ｻｲﾝC
173
158･B-5 BYﾋﾟｸﾄｻｲﾝ
67
68･B-6 搬送用EV案内ｻｲﾝ 45
47･B-7 階段室階数表示
3938･B-8 避難経路図
37
38

1146

外部 仕様程度について

下記項目の仕様程度(ﾒｰｶｰ名･品名･品番)を御指示下さい。
･ﾊﾞﾙｺﾆｰ他 ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ複合防水･外壁 せっ器質ﾀｲﾙ 190*140･外壁 親水性ﾌｯ素樹脂塗料･救急･ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ庇 完全かん合式折版･3階ﾃﾗｽ、5階光庭 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ
･3階ﾃﾗｽ、5階光庭 屋上緑化ｼｽﾃﾑ･垂直式救助袋･免震ﾋﾟｯﾄ外周 側溝 ｽﾃﾝﾚｽ W650 歩行用 粗目

1147

A-276・280

サインＢ－０１の数量について

1148

A-276･282

ｻｲﾝについて

1149

Ａ-278

1145

1150

A-276～292

Ａ-278

・エフワンエヌ同等品
・仕上表を参照してください。
・ノザワ カラーフロン同等品
・製作ものです。
・ハンディウッド同等品
・東邦レオ同等品
・石川商工 セフティ垂直降下方式救助袋（WA型）同等品
・カネソウ SMGプレーンタイプ同等品

サイン工事特記仕様書において、ＢＡＣＫＹＡＲＤ ＳＩＧＮＳリストの「Ｂ－０
１ ＢＹ室名サインＡ」のＴＯＴＡＬ数量・１階数量には、１階サインプロット図の右上に記載のある浄化槽棟の数量は含まれていないと想定いたします 浄化槽棟も含めての数量ですので想定してください。
が宜しいですか。

ＩＳ-12 診療科受付ｻｲﾝのか所数が、ﾘｽﾄでは1階8か所、2階4か所、3階1
か所 合計13か所ですが、3階には外来受付がないため12か所と解釈して 12カ所として考えてください。
宜しいでしょうか。御指示下さい。

外構サイン詳細図（１）において、Ｏ－１Ａのか所数が２か所とありますが、
サインＯ－１Ａのか所数につ 立面配置図に１か所しかありません。設置箇所不明ですが、２か所必要を1か所としてください。
いて想定いたしますが宜しいですか。
外構サイン詳細図（１）において、Ｏ－１Ａ館名サインの裏面に角パイプのサインＯ－１Ａの受け下地に ような受け下地鉄骨の指示がありますが、部材メンバー・割付が不明で1文字ごとの裏側にボルトを浮かすための補強となります。
ついてす。御指示下さい。
ボルトの本数分をLアングル等補強すると考えてください。
117／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1151

A-278

ｻｲﾝO1-Aについて

ｻｲﾝ詳細についてO1-Aの数量が2か所とありますが､立面図では1か所し1か所としてください。
か有りません｡1か所を正と考えてよろしいですか｡

1152

A-278

ｻｲﾝについてO-8 免震ｻｲﾝがｻｲﾝﾌﾟﾛｯﾄ図には記入がありませんが、ﾘｽﾄ通りのか所と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1153

1154

1155

A-278
G-071

A-278
G-071

A-278
G-071

1156

A-278・279
G-071

1157

A-280

1158

A-280
A-276

1159

1160

A-280
A-276

A-280
A-276

サインの基礎について

サインの基礎について

サインの基礎について3か所として考えてください。

Ｏ－４：館名サインの基礎断面に相違があります。
・外構サイン詳細図（１）：実測 ― ２，７００×５００×Ｈ４００程度
・部分詳細図（４）：Ｄ－４６サイン用基礎 ― 基礎Ａ：２５００×９００×Ｈ４０2500×900×H400とします。
０２，７００×５００×Ｈ４００程度を正と考えて宜しいですか。
Ｏ－６：名称案内サインの基礎断面に相違があります。
・外構サイン詳細図（１）：実測 ― ６００×５００×Ｈ３００程度
・部分詳細図（４）：Ｄ－４６サイン用基礎 ― 基礎Ｄ：７００×６００×Ｈ４００ 700×600×H400とします。
６００×５００×Ｈ３００程度を正と考えて宜しいですか。
Ｏ－１０：防火水槽サインの基礎断面に相違があります。
・外構サイン詳細図（１）：実測 ― ６００×６００×Ｈ４００程度
・部分詳細図（４）：Ｄ－４６サイン用基礎 ― 基礎Ｄ：７００×６００×Ｈ４００ 700×600×H400とします。
６００×６００×Ｈ４００程度を正と考えて宜しいですか。

サイン基礎の配筋について

サイン基礎の配筋要領に相違があります。
・外構サイン詳細図（１）・（２） ― ベース筋・ハカマ筋共Ｄ１０＠２００カゴ
状
D13＠150とします。
・部分詳細図（４）：Ｄ－４６サイン用基礎 ― Ｄ１３＠１５０タテヨコ
ベース筋・ハカマ筋共Ｄ１０＠２００カゴ状を正と考えて宜しいですか。

ｻｲﾝについて

1階待合2、呼吸器内科外科診察室2のｻｲﾝ符号がIS-37ですが、IS-37はお見込みの通りです。
EV前案内ｻｲﾝのため不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

サインＩＳ－１０ 総合受付カウンターサインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：２か所
サインＩＳ－１０の数量につい・サインリスト ― １階：６か所て
１階：２か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－２２ 検査室サインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：３６か所
サインＩＳ－２２の数量につい・サインリスト ― １階：２９か所て
１階：３６か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－２８ ピクトグラムサインＡの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：９か所
サインＩＳ－２８の数量につい・サインリスト ― １階：５か所て
１階：９か所を正と考えて宜しいですか。

118／179

サインリストの1階：6カ所を正としてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
1161

1162

A-280～286

A-280・281
A-276
A-280・281・283

1163

A-276

1164

A-280・282
A-276

A-280・282・283・284
1165

A-276

A-280・283
1166

1167

1168

1169

A-276

A-280･289

A-281
A-276

A-281～286

質問の要旨

質問の内容

回答

７階サインプロット図に於いて、循環器内科の階段２入口にサインＢ－０１
７階階段２部サインＢ－０１の の指示がありませんが、１～６階サインプロット図同様にサインＢ－０１が必 7階の階段入口には、B-03を想定してください。
有無について要と想定して宜しいですか。
また、１F～6Fは、B-03を想定してください。
サインＩＳ－１５ 外来受付サインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：３か所、２階：５か所
サインＩＳ－１５の数量につい・サインリスト ― １階：８か所、２階：１３か所て
１階：３か所、２階：５か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－１８ 受付窓口サインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：９か所、２階：２か所、４階：１か所
サインＩＳ－１８の数量につい・サインリスト ― １階：８か所、２階：１か所、４階：０か所て
１階：９か所、２階：２か所、４階：１か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－３７ ＥＶ前案内サインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：５か所、３階：２か所
サインＩＳ－３７の数量につい・サインリスト ― １階：４か所、３階：１か所て
１階：５か所、３階：２か所を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

１階：４か所、３階：１か所を正としてください。

サインＢ－０３ ＢＹ室名サインＣの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：２９か所，３階：２２か所、４階：２８か所、５
階：１８か所
サインＢ-０３の数量について ・サインリスト ― １階：２７か所，３階：１９か所、４階：２２か所、５階：１５か お見込みの通りです。
所
各階サインプロット図を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－３２ ピクトサインＥの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：１７か所、４階：１０か所
サインＩＳ－３２の数量につい・サインリスト ― １階：１５か所、４階：９か所て
１階：１７か所、４階：１０か所を正と考えて宜しいですか。

ｻｲﾝについて1階 IS-16のか所数が、ﾘｽﾄで2か所の記入ですが、ｻｲﾝﾌﾟﾛｯﾄ図では1か所と思われます。1か所と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

サインＩＳ－３４ 誘導サインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ２階：２か所
サインＩＳ－３４の数量につい・サインリスト ― ２階：１か所て
２階：２か所を正と考えて宜しいですか。

７階機械室サインＢ－０１について

1階:15カ所、4階:9カ所を正としてください。

お見込みの通りです。

２階：１か所を正としてください。

７階サインプロット図に於いて、循環器内科の階段２横機械室にサインＢ－０１の指示がありますが、２～６階サインプロット図同様にサインＢ－０１をお見込みの通りです。
サインＢ－０３に読み替えて宜しいですか。

119／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

A-281・282・283・284・286
1170

A-276

A-282
1171

A-276
A-282

1172

1173

A-276

A-282
A-27６

1174

A-282
A-276

1175

A-282
A-276

1176

A-282
A-276

1177

A-28４
A-276

1178

A-284
A-276

質問の要旨

質問の内容

回答

サインＢ－０１ ＢＹ室名サインＡの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ２階：１３１か所、３階：８４か所、４階：５９か所、５階：２９か所、７階：３０か所
サインＢ-０１の数量について ・サインリスト ― ２階：１２０か所、３階：７５か所、４階：６１か所、５階：３１か お見込みの通りです。
所、７階：２７か所
各サインプロット図を正と考えて宜しいですか。
サインＢ－０２ ＢＹ室名サインＢの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ３階：２２か所
サインＢ-０２の数量について ・サインリスト ― ３階：２７か所
３階：２２か所を正と考えて宜しいですか。
サインＢ－０８ 避難経路図の数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― １階：５か所、３階：６か所、４階：５か所
サインＢ-０８の数量について ・サインリスト ― １階：６か所、３階：５か所、４階：６か所
１階：５か所、３階：５か所、４階：６か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－２５ 室名サインＡの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ３階：１か所
サインＩＳ－２５の数量につい・サインリスト ― ３階：２か所て
１階：２か所を正と考えて宜しいですか。
サインＢ－０５ ＢＹピクトサインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ３階：２１か所
サインＢ-０５の数量について ・サインリスト ― ３階：２０か所
３階：２１か所を正と考えて宜しいですか。
サインＢ－０６ 搬送用ＥＶ案内サインの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ３階：９か所
サインＢ-０６の数量について ・サインリスト ― ３階：５か所
３階：９か所を正と考えて宜しいですか。
サインＢ－０７ 階段室階数表示の数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ３階：６か所
サインＢ-０７の数量について ・サインリスト ― ３階：５か所
３階：６か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－２０ 情報ボードの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ５階：２か所
サインＩＳ－２０の数量につい・サインリスト ― ５階：１か所て
５階：２か所を正と考えて宜しいですか。
サインＩＳ－２６ 室名サインＢの数量に相違があります。
・各階サインプロット図 ― ５階：２０か所
サインＩＳ－２６の数量につい・サインリスト ― ５階：１１か所て
５階：２０か所を正と考えて宜しいですか。

120／179

お見込みの通りです。

１階：５か所、３階：６か所、４階：５か所を正としてください。

3階:1カ所を正としてください。

お見込みの通りです。

３階：５か所を正としてください。

３階：５か所を正としてください。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

サイン詳細図（１）において、ＩＳ－１１サイン詳細図に「２．ベースクロス張分
サインＩＳ－１１のベース（壁）（内装工事）」とありますが、ベースクロスの仕様及び施工範囲（具体的な 施工範囲は、2.ベースクロス張分と図示された壁の範囲で、仕様はクロスについて寸法）が不明です。御指示下さい。
でなく吹付塗装Ｂとします。

1179

A-288

1180

A-288・289

サインＩＳ－２・３の範囲につ
いて

1181

A-288他

サインＩＳ－２・３の内容について建具面の衝突防止マークについて

サイン詳細図（２）において、ＩＳ－１７サインの姿図中にサイン符号の無い
衝突防止マーク及び自動扉注意表示の図示がありますが、ＩＳ－２の衝突
お見込みの通りです。
防止サインとＩＳ－３の自動扉注意表示の事と想定いたしますが宜しいですか。
サイン詳細図（１）において、ＩＳ－２・３サイン詳細図の右下に「窓約８ｍｍ分」と記載がありますが、どのような内容を示しますか。御指示下さい。

不要とします。

建具面の衝突防止マークの仕様・形状に相違があります。
・サイン詳細図（１）他 ― Ｗ５×Ｈ２００、塩ビシート２列で＠２００
・建具共通仕様書・標準詳細図（共通事項）― ステンレスφ３０両面接着
お見込みの通りです。
張りで＠４５０内外
サイン詳細図（１）他を正と考えて宜しいですか。

1182

A-288他
A-120

1183

A-289

1184

A-289

1185

A-290

サイン詳細図（３）において、ＩＳ－３８サインの全体寸法が不明です。また、
サインＩＳ－３８の寸法につい11/6（月）の追加質疑にて詳細は回答します。
網掛け部分は何を示しますか。併せて御指示下さい。
て

1186

A-291

サインＩＳ－４１のＷ寸法
について

1187

A-298

エレベータ仕様書について

1188

A-305～310・176
S-71

1189

S-65

サイン詳細図（２）において、IS-15サインの内容欄の１・２・３に「ベース建サインＩＳ－１５の寸法につい築工事」とありますが、具体的な寸法が不明です。御指示下さい。
て11/6（月）の追加質疑にて詳細は回答します。

サイン詳細図（２）において、ＩＳ－１５サインの内容欄に「ガラス両面：デザ
サインＩＳ－１５の内容につい イン張り」とありますが、どの部分を示しますか。具体的な施工場所及び寸11/6（月）の追加質疑にて詳細は回答します。
て法を御指示下さい。

ＥＶ廻りＲＣ壁について

サイン詳細図（４）において、ＩＳ－４１スタッフッステーションサインのＷ寸法
W3,771です。
が不明です。御指示下さい。
エレベータ６号機以外にてオプション盤付と記載されていますが、エレベータメーカー各社が、対応が可能な機能でしょうか。内容について、御 EVメーカー各社対応可能で、制御盤の増設のことです。
指示下さい。
雑配筋詳細図及びエレベーター詳細図において、ＥＶ周囲の壁がＲＣ壁の指示ですが、配筋が不明です。ハト小屋に倣い、縦筋Ｄ１３＠２００、横縦横共D13＠200ﾀﾞﾌﾞﾙとします。
筋Ｄ１０＠２００ダブルと想定いたしますが宜しいですか。

上記に続きますが、ＲＣ壁と鉄骨梁側面の取合いは、スラブリストの７階将
ＥＶ廻りＲＣ壁～鉄骨梁の取S-65の将来対応スラブと同様，
来対応スラブに倣い、頭付きスタッドが必要と想定いたしますが宜しいで合いについて
φ16,h=200,ﾀﾃﾖｺ共@300です。
すか。

121／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1190

Ａ-305他
Ａ-008

1191

―

1192

A-311

1193

A-315～319

1194

A-315･169

1195

A-320
A-322

1196

A-320～322

質問の要旨

ＥＶピットの仕上の相違

質問の内容
ＥＶピットの仕上に相違があります。
・ＮＯ４・５エレベーター詳細図（２）他 ― 塗布防水・仕上表（１） ― 防塵塗装
塗布防水を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

エスカレータピットの仕上について上記質疑に関連しますが、エスカレーターピットの仕上はＥＶピットと同様お見込みの通りです。
を想定いたしますが宜しいですか。
小荷物専用昇降機詳細図（１）に於いて、機械室入口に「点検口（鋼製
小荷物専用昇降機の点検口 施錠付）Ｗ７００×Ｈ７００」とありますが、表面仕上、防火種別が不明です。
特定防火設備、遮煙、ＳＯＰ塗装とします。
について御指示下さい。
大口径気送管設備図において、工事区分表の№１４に「２階既存廊下の気送管の２階既存廊下撤去
空気管撤去時の天井取外し・復旧工事」とありますが、図示が無く範囲が範囲について救急センター改修図面に見込んでおります。
不明です。御指示下さい。

天井点検口について

大口系気送管設備用の天井点検口(450角 7か所､600角 1か所)は部分詳
細図の天井点検口総数(新館1840か所､救急棟80か所)とは別に必要と解 お見込みの通りです。
釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

ﾍﾘﾎﾟｰﾄ階段踏板について

ﾍﾘﾎﾟｰﾄ階段踏板について､
A-320図:縞鋼板t3.2 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上
A-323図:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞとありますが､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上と考えてよろしいですか。
又､ｱﾙﾐﾃﾞｯｷ渡り板はｱﾙﾐ縞鋼板t4.5と考えてよろしいですか。

屋上のﾍﾘﾎﾟｰﾄについて

屋上のﾍﾘﾎﾟｰﾄについて､下記項目を御指示下さい｡①巾木H=70の仕様･詳細②脱落防止床内側の巾木H=70は内側全周と考えて宜しいでしょうか｡③油水分離槽･排水管VP125は建築工事と考えて宜しいでしょうか｡④軒天:ﾌｧｲﾝﾌﾛｱ(ﾍﾘﾎﾟｰﾄ軒裏全面)の部材寸法

ﾍﾘﾎﾟｰﾄの連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞについて､下記項目を御指示下さい｡①床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄの厚み･ﾒｰｶｰ･品番
ﾍﾘﾎﾟｰﾄの連絡ﾌﾞﾘｯｼﾞについ②手摺はｽﾁｰﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上と考えて宜しいでしょうか｡て③EXP･J金物 ｱﾙﾐ鋼板のW寸法･ﾒｰｶｰ･品番

1197

A-323

1198

A-323
A-323

ﾍﾘﾎﾟｰﾄ連携ﾌﾞﾘｯｼﾞ仕上につ ﾍﾘﾎﾟｰﾄ連携ﾌﾞﾘｯｼﾞ仕上について､鉄骨面･手摺の仕上はA-320図より溶いて融亜鉛ﾒｯｷ仕上と考えてよろしいですか。

1199

---

丸環について

1200

A-324

ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑの周辺廊下について屋上丸環は無しと考えてよろしいですか。
必要な場合､仕様･ｻｲｽﾞ及び員数をご指示下さい。

お見込みの通りです。

①SUS３０４ ｔ３．０②巾木範囲は平面詳細図A-320記載③お見込みの通りです。
④W250H60ｔ2.0としてください。

①中等品ｔ2.0②お見込みの通りです。
③中等品

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑの周辺廊下について､ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑ詳細図より､施工範囲に指示が前面廊下までお願いします。
ありますが､周辺廊下の具体的な範囲を御指示下さい。

122／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1201

Ａ-325

質問の要旨

メッシュフェンスの詳細につ
いて

1202

Ａ-325

ステップの高さについて

1203

Ａ-325

側溝グレーチング内の仕上
について

1204

1205

A-325

A-325

質問の内容
１階平面図において、オイルギアポンプ廻りにメッシュフェンスの指示がありますが、下記の不明点を御指示下さい。
①仕様②高さ③扉の形状・寸法④基礎の寸法・割付

回答①四国化成 LMF10型同等②H1200③片開き W800④W150×H300 無筋

浄化槽棟 １階平面図に於いて、外周廻りのステップの高さが不明です。
ＧＬから設備機器置場のパラペットまで高さがＨ６００ありますので、Ｈ３００
お見込みの通りです。
程度と想定いたしますが宜しいですか。
浄化槽棟 １階平面図に於いて、側溝ステンレスグレーチング内の仕上がモルタル金ゴテの上ウレタン系塗膜防水仕上とします。
不明です。モルタル仕上と想定いたしますが宜しいですか。

浄化槽棟各階平面図の地下１階平面図において、ＲＩ処理室に釜場がありますが、下記を御指示下さい。
ＲＩ処理室の釜場の仕上につ①平面寸法：８００×８００
お見込みの通りです。
いて②内部仕上げ：防水モルタル

マシンハッチの仕様につい
て

1206

A-325

設備基礎の図示について

1207

A-325

汚泥搬出室の図示について

1208

A-325

浄化槽棟 ﾏｼﾝﾊｯﾁ

1209

A-325

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽの仕様について

1210

A-325

B1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽの
ﾗｲﾆﾝｸﾞについて

1211

A-325
A-331

ｼｬｯﾀｰ三方枠について

浄化槽棟各階平面図の１階平面図において、汚泥搬出室の外部側に「アルミ製マシンハッチ１，５００×２，５００」とありますが、下記を御指示下さ①D7-2に準ずる。
い。
②3分割し、D7-2に準ずる。
①仕様・詳細②受け鉄骨など
浄化槽棟各階平面図の１階平面図において、汚泥搬出室に「基礎Ｌ９００
×Ｄ９００×２００H」とあり、引出し線の指している場所がアルミ製マシン
ハッチとなっていますが、汚泥搬出室内にある基礎２か所が該当すると想 お見込みの通りです。
定いたしますが宜しいですか。
浄化槽棟各階平面図の１階平面図において、汚泥搬出室に□に×印の図示がありますが、何を示すか不明です。建築にて見込むものがあれば、床開口です。ダクトが通ります。
仕様・形状及び納まり詳細を御指示下さい。

1階屋根 ｱﾙﾐ製ﾏｼﾝﾊｯﾁの仕様程度を御指示下さい。

D7-2に準じてください。

・四国化成 LMF10型同等
ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ廻り ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽの仕様･H寸法及びﾒｰｶｰ･品番を御指示下
・H1200さい｡
・片開き W800
・W150×H300 無筋
B1Fﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽのﾗｲﾆﾝｸﾞについて､浄化槽棟 地下1階平面図より､エポキシ系ライニング防水 大関化学工業:ﾊﾟﾗﾃｯｸｽEP-GSX-C工法同等
X1-3/Y1-2通にﾗｲﾆﾝｸﾞの図示がありますが､詳細を御指示下さい。
品としてください。
ｼｬｯﾀｰ三方枠について､ｽﾁｰﾙt1.6 300×25 焼付塗装で考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。
123／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1212

A-325
S-206･207

1213

A-325
S-207

1214

A-325
S-207

1215

A-325・167

1216

A-325・329・330

1217

A-327

質問の要旨

質問の内容

回答

重油地下ﾀﾝｸ置場にて､ﾀﾝｸ枕基礎等がありませんが不要なのでしょうか｡
必要でしたら配筋を含め詳細を御指示下さい｡
・乾燥砂ありとしP-172～174図を参照ください。
地下ﾀﾝｸ関連詳細について 又､乾燥砂､砂下防湿ｼｰﾄ､X5通り側､外部側への油漏洩防止処理方法等
・構造別図５の配筋要領としてください。
建築見積上必要な詳細を図示にて御指示下さい｡
浄化槽棟各階平面図の地下１階平面図において、ＲＩ処理室の中ほどに「アルミ製マシンハッチ１，５００×２，５００」とありますが、１階平面図に図示がなく、また［浄化槽棟］Ｂ１階・１階床伏図の１階床伏図にも開口の図示
ＲＩ処理室上部のマシンハッ がありません。必要な場合、下記を御指示下さい。
不要です。
チの有無について①仕様・断面形状②周囲の枠の納まり詳細③同等メーカー・品番
地下ﾀﾝｸ置き場について
水槽内タラップの仕様について壁開口（通気口）について

A重油地下ﾀﾝｸ置き場の断面詳細を御指示下さい｡

構造図参照ください。

浄化槽棟各階平面図の地下浄化槽平面図において、総合排水消毒槽及び合併浄化槽消毒槽にタラップがありますが、仕様が不明です。部分詳
細図（２）のＤ２－９床点検口・ステンレスタラップに記載のあるタラップを適 お見込みの通りです。
用すると想定いたしますが宜しいですか。
浄化槽棟各階平面図の地下浄化槽平面図及び浄化槽棟断面展開図に於いて、壁開口（通気口）の図示がありますが、構造の開口補強筋以外でありません。
見込む必要があるものがあればご指示下さい。

浄化槽棟断面詳細図のＸ２断面図において、「段鼻ノンスリップ金物（ゴム階段１～３のノンスリップの仕付）」がありますが、材質はステンレスと想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。
様について
配管ﾄﾚﾝﾁ天端の塗膜防水はY-1と考えて宜しいでしょうか｡

1218

A-327

1219

A-327
S-216

1220

A-328

1221

A-328

ﾄﾚﾝﾁの塗膜防水について

又､配管ﾄﾚﾝﾁ外壁面も塗膜防水Y-1が必要と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

配管トレンチの仕上が不明です。下記を想定いたしますが宜しいですか。
①床 ― コンクリート金鏝 素地
配管トレンチの仕上について ②壁 ― 打放補修 素地
お見込みの通りです。
③天井 ― 打放補修 素地

浄化槽水槽ピット水勾配について浄化槽水槽躯体図において、浄化槽ＦＬのハンチ増打ち部分の仕様・配筋が不明です。無筋コンクリートと想定いたしますが宜しいですか。
S-206図によります。

浄化槽棟 矩計図において、マニホールド室二重折板屋根がカラーガル
バリウム鋼板Ｔ０．８とありますが、下弦材の仕様が不明です。下弦材に関二重折板葺の仕様について しても上弦材同様、カラーガルバリウム鋼板Ｔ０．８を想定いたしますが宜 お見込みの通りです。
しいですか。

124／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1222

1223

1224

Ａ-328

Ａ-328

A-328

質問の要旨

質問の内容

回答

浄化槽棟 矩計図において、Ｙ１通り地中部分の塗膜防水の範囲がＢ１Ｆ
地下防水の施工範囲につい Ｌ－１００程度までの指示となっていますが、図面通りＢ１ＦＬ－１００より下
お見込みの通りです。
て部は不要といたしますが、宜しいですか。

上記において、Ｂ１ＦＬ－１００下部にも地下防水が必要な場合、破線書き
で山留めが必要な図示となっていますので、塗膜防水は施工できず、山地下防水の施工範囲につい 留め面先やり工法の防水になると思われます。下記について御指示下さてい。
①防水の仕様・メーカー・品番②塗膜防水との取合い防水仕舞

勾配ｺﾝｸﾘｰﾄの配筋について

勾配ｺﾝｸﾘｰﾄの配筋について､浄化槽棟 矩計図より､合併浄化槽流量調
整槽･汚泥濃縮槽等に図示がありますが､配筋はD10､m3当たり100kg程度と考えて宜しいでしょうか｡

壁面より５００離し、防水工事可能な設置としてください。
①塗膜防水（Y-1）します。
②周辺GLより-100の位置にRCアゴ100×100に取り合うものとしてください。

お見込みの通りです。

又､違う場合は配筋を御指示下さい。

水槽内ｺﾝｸﾘｰﾄ増打について参考数量書P98 各水槽内の勾配増打ｺﾝｸﾘｰﾄが鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄに含まれていると思われます。構造体の強度(Fc-27N)で宜しいでしょうか。又､増打内
S-206図によります。
補強配筋はﾀﾃﾖｺD10＠300程度が必要と解釈して宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。
建具枠廻りについて､ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ15×10で考えてよろしいでしょうか｡御指示下さい。

1225

A-328
参考数量書P-98

1226

A-331

建具枠廻りについて

1227

A-331

ＳＳ－０１の仕上について

ＳＳ－０１において、シャッターケースがスチールの指示ですが、仕上が不明です。焼付け塗装と想定いたしますが宜しいですか。
不要です。

1228

A-331

ＬＳＤの仕上について

ＬＳＤ－０１・０２において、仕上が不明です。ＬＤ－０１と同様に枠：ＳＯＰ／不要です。
扉：焼付け塗装と想定いたしますが宜しいですか。

1229

A-331
A-332

1230

A-332・325

1231

A-334

ＳＤ－０２のＷ寸法の相違があります。
・建具表 ― Ｗ９００
ＳＤ－０２のＷ寸法について ・設備基礎伏図 ― Ｗ９３０
Ｗ９００を正と考えて宜しいですか。

公共建築工事標準仕様書の通りとしてください。

不要です。

設備基礎伏図において、階段室（３か所）に片開きドアの図示ですが、平地下１階階段室建具につい面図にはありません。建具が必要な場合、建具符号を御指示下さい。
不要です。
て医療ガス設備供給装置室詳細図において、工事区分に「タンクローリー停
タンクローリーの路面表示に 止位置、コンクリート舗装及び表示」とありますが、停止位置・表示内容が停止位置はコンクリート舗装部分です。表示は不要です。
ついて不明です。御指示下さい。

125／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1232

Ａ-335

質問の要旨

質問の内容

回答

押出成形セメント板開口補強図（１）において、凡例③の横材が、Ｌ－５０
押出成形セメント板の開口補 ×５０×９とありますが、Ｌ型鋼にＬ－５０×５０×９はありません。Ｌ－５０×５
L-50×50×6を正としてください。
強について０×６に読替えいたしますが、宜しいですか。
押出成形セメント板開口補強図（１）・（２）において、下記の建具に凡例の指示がありません。凡例番号を御指示下さい。
押出成形セメント板の開口補①８階のサッシ・ガラリ・扉
意匠別紙5を参照ください。
強について②４～７階光庭吹抜け窓

1233

Ａ-335・336

1234

A-336

押出成形ｾﾒﾝﾄ板 開口補強 押出成形ｾﾒﾝﾄ板開口補強図 凡例で⑥と⑦が縦材・横材共同じ部材です
お見込みの通りです。
金物についてが、記入通りで宜しいでしょうか。

1235

R-001

1階の撤去・改修について

1236

1237

R-001

R-001

1238

R-001･006

1239

R-004

1240

Ｒ-004・005

1階の撤去・改修について

1階の撤去・改修について

1階の撤去・改修について撤去改修仕上表－１において、１階ＴＥＬコーナーが既存のままの色分けですが、改修前と改修後の床仕上が変わっています。床仕上は撤去・改 撤去、改修とします。
修するか御指示下さい。
撤去改修仕上表－１において、１階ＭＷＣ３・ＷＷＣ３・ＨＷＣが既存のままの色分けになっていますが、改修後の壁仕上に磁器質タイルが追加されています。既存のままでは無く、撤去改修するのか不明です。御指示下 撤去、改修とします。
さい。
撤去改修仕上表－１において、改修後の人工透析室等、仕上新設 一部
下地調整の上仕上新設の色分けになっている部屋で、改修前の部屋が仕上・下地共撤去になっている範囲があります。撤去が仕上・下地共の範 お見込みの通りです。
囲については、改修も仕上・下地共新設に読替えて宜しいですか。

撤去改修仕上表－１において、１階倉庫４・ＴＥＬコーナー・ＭＷＣ３・ＷＷ
Ｃ３・ＨＷＣが既存のままの色分けになっていますが、改修前と改修後の天井仕上が違っています。平面詳細図－１では上階工事に伴う天井撤お見込みの通りです。
去・復旧工事の範囲となっている為、天井は撤去・改修すると想定いたしますが宜しいですか。

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の詳細図 改修前 立面図 北側立面図で詳細図Aの記入がありますが、見当りませについてん。 御指示下さい。

詳細図Aは、R-015 既存庇（B）撤去断面詳細図です。

改修前立面図において、現病院接続渡り廊下・庇・風除室撤去・解体撤
去の上、外壁仕上補修とありますが、外壁仕上補修は、既存押出成形セ
メント板面に外壁仕上げの復旧程度と思われます。下記の不明点を御指
建物解体後の外壁補修方法 示下さい。
メーカー品番不明です。意匠別紙6,7にて写真を添付いたします。
について①既存ＯＷ－１磁器質タイル４５角張りのメーカー・品番②既存ＯＷ－２せっ質二丁掛タイルのメーカー・品番③既存ＯＷ－１・２タイル張りの張り方（工法）

126／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1241

1242

Ｒ-004・005・007

Ｒ-004・016

1243

Ｒ-004・016

1244【昇降機】R-017

質問の要旨

改修前立面図において、現病院接続渡り廊下・庇・風除室撤去・解体の上、外壁仕上補修とありますが、改修方法が不明です。既存庇キャノピー
建物解体後の外壁補修方法
改修断面詳細図より、各所共に既存押出成形セメント板面に外壁仕上げ お見込みの通りです。
について（ＯＷ－１・２）復旧を想定いたしますが宜しいですか。
上記において、外壁タイル張替えの下記の不明点を御指示下さい。
①既存ＯＷ－１磁器質タイル４５角張りのメーカー・品番
建物解体後の外壁補修方法②既存ＯＷ－２せっ質二丁掛タイルのメーカー・品番
について③既存ＯＷ－１・２タイル張りの張り方（工法）

改造内容

1246

Ｒ-005

外壁新設部の納まりについ
て

1247

Ｒ-005

外壁新設部の納まりについ
て

1249

R-006

メーカー品番不明です。意匠別紙6,7にて写真を添付いたします。

改造内容にて④共用部レールブラケット取替はﾒｰｶｰ詳細確認の結果、現在のブラケットで適合と確認が取れました。よって、④は除外とさせて頂 図示の通りです。
いてよろしいでしょうか。

改修後立面図東側立面図において、１階Ｙ２通りに外壁新設の上ＯＷ－２とありますが、下地が不明です。押出成形セメント板横張りＴ６０を想定い
外壁新設部の下地についてお見込みの通りです。
たしますが宜しいですか。

Ｒ-005

R-005・009

回答

平面詳細図－２ ２階平面詳細図（撤去図）において、階段東側の壁が撤去となり、改修後に外壁押出成形セメント板の復旧が必要になりますが、現病院接続渡り廊下部の外 改修後立面図東側立面図では、他の既存外壁と同列の図面表記になっ階段東側壁は残置してください。
壁改修についてていて、外壁押出成形セメント板の復旧範囲が不明確です。外壁押出成
形セメント板の復旧範囲を立面図に図示をお願い致します。

1245

1248

質問の内容

上記において、外壁新設の上ＯＷ－２と既存外壁との取合い納まり詳細が不明です。足元・縦方向・頂部毎に御指示下さい。

R-016 既存キャノピー（C）撤去後 改修 断面詳細図 参照 内部現場発
泡ウレタンｔ２０吹付けとしてください。詳細は、11/6（月）追加質疑での追加資料として添付します。

上記において、外壁新設の上ＯＷ－２部押出成形セメント板は、既存鉄
原則、既存鉄骨に取り付けることとします。既存鉄骨に取り付けるための骨に設置するとし、補強鉄骨等、新規に設置する鉄骨は不要として宜しい
鉄骨は本工事とします。詳細は、11/6（月）追加質疑での追加資料としてですか。
添付します。

改修後立面図において、水色でサッシ改修（開閉不可）の指示があります。建具表の改修後と撤去ともにＡＷ－９・１３に該当すると思われます
立面図のサッシ改修についが、どちらも同じ建具表になっており、改修内容の詳細が不明です。御指 クレセントを外して開閉不可としてください。
て示下さい。

１階平面詳細図（改修後）において、Ｘ３～４通りＹ３～４通り間に「防波堤防波堤の立上り壁リストにつ Ｈ５００×Ｗ１５０新設」の指示がありますが、コンクリート仕様、配筋、既存
いて床取合いアンカー）が不明です。御指示下さい。

127／179

差筋アンカーD10×４５０ @200、配筋D10-@200ヨコ、D13-@150タテ ダ
ブル、Fc24N／mm2, S=21cm

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1250

1251

Ｒ-006

R-006

質問の要旨

質問の内容

平面詳細図－１ １階平面詳細図（撤去図）において、１階Ｘ４通りＹ２通りの風除２前ポーチの仕上撤去が必要と思われますが、既存仕上が不明で
風除室前ポーチの撤去仕様 す。下記を御指示下さい。
①床仕上げ 磁器質タイルについて②木製ルーバー 一部 EP 下地GB です。
①床仕上
②天井仕上

撤去・改修の凡例について

1252

R-006

コーナーガードの撤去につ
いて

1253

R-006

ＨＲの内容について

1254

R-006

Ｘ線の配管ピットについて

1255

R-006

Ｘ線の配管ピットについて

平面詳細図－１において、１階の白抜き部分の外壁及び外壁付き柱型が斜線の図示がありますが、凡例では斜線は上階工事に伴う天井撤去・復外壁及び外壁付柱型斜線凡例について、他に図示なき場合は、不要とし旧工事になりますが、内容が違うと思われます。外壁及び外壁付き柱型のてください。
撤去・改修内容を御指示下さい。
平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）の１階平面詳細図（撤去図）において、各所出隅にある○印について、下記を御指示下さい。
①コーナーガードと想定してよろしいですか。
お見込みの通りです。
②コーナーガードは、床～天井までの範囲にあるとと想定いたしますが宜しいですか。
平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）の１階平面詳細図（撤去図）において、ＥＶ前待合～診察前待合の撤去する壁際に「ＨＲ」とありますが、何をお見込みの通りです。
指すのか不明です。壁付手摺を想定いたしますが宜しいですか。
平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）の１階平面詳細図（撤去図）において、X線に配線ピットと思われる図示がありますが、詳細が不明です。配線
ピットの下記を御指示下さい。
A-167 D2-11 としてください。W450①断面寸法②配線ピット内の仕上
平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）の１階平面詳細図（改修図）において、X線の配線ピット撤去後の改修方法が不明です。御指示下さい。
配線ピット枠撤去の上、コンクリート塞ぎとしてください。
平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）の１階平面詳細図（撤去図）において、ＣＴに配線ピットと思われる図示がありますが、詳細が不明です。配線
ピットの下記を御指示下さい。
A-167 D2-11 としてください。W450としてください。
①断面寸法②配線ピット内の仕上

1256

R-006

ＣＴの配管ピットについて

1257

R-006

ＣＴの配管ピットについて

1258

R-006

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の防煙垂 防煙垂壁の仕様が不明です。新館に倣うと解釈して宜しいでしょうか。御壁の仕様について指示下さい。

1259

R-006･007

回答

既存間仕切について

平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）の１階平面詳細図（改修図）において、ＣＴの配線ピット撤去後の改修方法が不明です。御指示下さい。
配線ピット枠撤去の上、コンクリート塞ぎとしてください。

お見込みの通りです。

平面詳細図－１・２（撤去図）において、間仕切の撤去が指示ありますが、間仕切仕様が不明です。撤去する範囲の間仕切の仕様が解る図面の発ＧＢ-Ｒ12.5+ＧＢ－Ｈ9.5とします。
行をお願い致します。

128／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1260

R-006･007

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の撤去範 既存間仕切撤去はｽﾗﾌﾞ下まで撤去と解釈して宜しいでしょうか。御指示
囲について
下さい。

お見込みの通りです。

1261

R-006･007

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の撤去範
天井ｲﾝｻｰﾄは既存再利用と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
囲についてお見込みの通りです。必要に応じて追加してください。

1262

R-006･007

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の改修範
既存AW額縁の改修内容が不明です。御指示下さい。
囲について

撤去の上新設してください。

1263

R-006・007
A-170

カーテンレールの仕様につ
いて

1264

R-006･007･001･002

撤去・改修の凡例について

1265

R-007

1266

R-006・008

1267

R-006・008

1268

R-006・008

1269

R-006・008

1270

Ｒ-007

平面詳細図－１（現況・撤去、改修後）及び平面詳細図－２（現況・撤去、改修後）の各階平面詳細図（改修後）において、「天井付ＣＲ」とあります
が、仕様が不明です。本館の部分詳細図（５）のＤ５－２病室カーテンレー お見込みの通りです。
ル（天井直付）を適用すると想定いたしますが宜しいですか。

平面詳細図－１・２において、白抜き部分の凡例が指示無く不明です。撤去改修仕上表－１・２より、全面撤去・改修と想定いたしますが宜しいです
お見込みの通りです。
か。

上記質疑に関連しますが、平面詳細図－２において、白抜き部分の撤
２階外壁面撤去・改修につい
去・改修範囲の部屋の外壁面及び柱型部分の撤去・改修範囲がボードま 再利用はなしです。すべて撤去し、新設してください。
てでか、複壁のＬＧＳまでか不明です。御指示下さい。
１階平面詳細図（撤去）において、Ｘ３～４通りＹ１通りＰＳにＳＤ－１３の指示がありますが、建具表に無く、改修後平面図では、既存のままと思われ１階ＰＳのＳＤ－１３について既存のままです。
ます。改修が必要であれば、建具表と改修内容を御指示下さい。
１階平面詳細図（撤去）において、Ｘ３～４通りＹ１～２通り清リネン室建具
１階清リネン室建具について の建具符号がありません。建具表より、ＬＤ－１１と想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

１階平面詳細図（撤去）において、Ｘ３～４通りＹ２通りアラーム弁室に建具
１階アラーム弁室建具につい符号がありません。建具表より、ＳＤ－２と想定いたしますが宜しいです
お見込みの通りです。
てか。
１階平面詳細図（撤去）と建具表の数量が下記のように相違があります。全て平面詳細図を正と考えて宜しいですか。
１階平面詳細図 建具表
平面詳細図と建具表の数量 ・ＡＷ－７ ―
０か所
５か所
お見込みの通りです。
について
・ＳＳＤ－５Ｂ ― １か所
３か所
・ＬＨＤ－４ ― １か所
１１か所
・ＬＨＤ－１０ ― ２か所
１か所
平面詳細図－２ ２階平面詳細図（撤去図）において、渡り廊下の解体の
建物解体に伴う現病院の改 指示がありますが、撤去に伴う現病院の外壁補修の指示がありません。補R-013 渡り廊下詳細図に記載しています。
修について修が必要な場合は、積算できる図面の発行をお願い致します。

129／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1271

1272

1273

R-007

R-007
A-219

質問の要旨

脱衣の床について２階ＳＷの仕様について

質問の内容

回答

平面詳細図－２（現況・撤去、改修後）の２階平面詳細図（撤去図）において、脱衣入り口部分にＬ型の二重線がありますが、何を示すか不明です。
上がり框です。
Ｌ型の二重線の内容を御指示下さい。

平面詳細図－２（現況・撤去、改修後）の２階平面詳細図（改修図）において、２階脱衣室横にＳＷがありますが、仕様が不明です。2階平面詳細図のスケールアップ８００×１，２００程度の為、本館のユニットバス詳細図（１） お見込みの通りです。
にある「ＪＳＶ０８１２Ｌ」を適用すると想定いたしますが宜しいですか。

建築改修図にて既存救急センター棟の内装解体範囲が示されています
R-００７、E-３２９、３３０、P-７０３～７０５、 既存救急センター改修範囲
が、電気・衛生・空調設備の改修範囲と違っています。改修範囲についM-６０３、６０４についてて、再度御指示下さい。

図示の通りとします。建築改修図に電気、衛生、空調の範囲を付け加えた
範囲がすべての改修範囲となります。

1274

R-007・009

２階廊下４の建具について

２階平面詳細図（改修後）において、Ｘ４通りＹ３～４通り廊下４にＳＳＤ－４
お見込みの通りです。
の指示ですが、建具表にありません。ＳＳＤ－２に読替えて宜しいですか。

1275

R-007・011

建具の有無について

展開図－２において、廊下１Ｂ面のＹ４～５通り間に２枚引込みドアの図示ですが、平面詳細図にありません。必要でしたら、建具符号を御指示下さ 無しです。
い。

1276

R-007・013・014

1277

R-007・014

1278

R-008

仮設渡り廊下２階改修後平面図において、仮設渡り廊下撤去後、ＡＤ－１
仮設渡り廊下接続部の建具４を新設とありますが、Ｒ－００７図の改修後建具ＡＷ－２に読替えて宜し お見込みの通りです。
について
いですか。
仮設渡り廊下撤去建具ＡＤ－１４とＲ－００７図の撤去建具ＡＷ－１４が重仮設渡り廊下接続部の建具複しています。Ｒ－００７図の撤去建具ＡＷ－１４のみ必要と想定いたしま お見込みの通りです。
についてすが宜しいですか。
ＬＨＤの仕上について

改修後建具表－１において、ＬＨＤ－１・２・３の備考欄に化粧シート張りとありますが、仕上欄にＳＯＰの指示もあります。扉を化粧シート張り・枠をＳ お見込みの通りです。
ＯＰ塗装と想定いたしますが宜しいですか。

1279

R-008
R-010

ＳＳＤ－１の形式について

ＳＳＤ－１の形式の相違があります。
・建具表－１ ― 袖嵌殺し片引ドア
・展開図－１ ― 両袖嵌殺し引分ドア
袖嵌殺し片引ドアを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

1280

R-008・010

ＳＳＤ－１の形式について

上記質疑において、展開図が正の場合、建具表の発行をお願い致します。

建具表が正です。

1281

R-008～012

建具姿図の相違について

展開図と建具表でＬＤ・ＬＨＤのガラスの有無で多数相違があります。全て、建具表を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

1282

R-008・009

撤去建具沓摺について、撤去建具表において、ドアの沓摺の有無が不明です。沓摺は有りと想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。軽量鋼製ハンガー戸は沓摺無しです。

130／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1283

R-008・009
A-091他

ブラインドボックスの仕様に
ついて

1284

R-009

建具表のサッシについて

1285

R-009

ＳＳＤ－２のガラス仕様につ
いて

1286

R-009

1287

R-009

1288

R-009
R-011

1289

Ｒ-013

1290

Ｒ-013

1291

Ｒ-013

1292

Ｒ-013

1293

Ｒ-013

感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）において、渡り廊下～既存建物取合い
仮設渡り廊下の接続改修に
ＥＸＰ．Ｊ金物設置に伴う既存外壁の改修は不要といたしますが、宜しいで 外壁改修は必要です。
ついて
すか。

1294

Ｒ-013

仮設渡り廊下の接続改修に
上記において、改修が必要でしたら、改修図の発行をお願い致します。
ついて

1295

Ｒ-013

1296

R-013

質問の内容

回答

撤去改修天井伏せ図建具表－１・２において、「ＢＢ」とありますが、仕様が不明です。本館の各階天井伏図の凡例にあるブラインドボックスの仕様を お見込みの通りです。
を適用すると想定いたしますが宜しいですか。
撤去建具表において、ＡＷ－１６・１７・１８・ＡＧ－４・ＡＣＷ－１・２・３が建具
表にありますが、他図に指示がありません。渡り廊下の解体範囲に建具表
お見込みの通りです。
の数量分が必要と想定いたしますが宜しいですか。

改修後建具表－２において、ＳＳＤ－２が特定防火設備ですが、ガラスが強化ガラスです。認定が通らないため、耐熱強化ガラスＴ８と想定いたしま お見込みの通りです。
すが宜しいですか。
改修後建具表－２において、ＡＷ－１のブラインド内蔵ガラスの厚さ・仕ＡＷ－１のガラス構成につい様・構成･ブラインドの仕様が不明です。詳細（フロートガラスＴ○○＋Ａ６ 不二サッシ FP-AT同等としてください。
て＋強化ガラスＴ５等）・同等メーカー・品番を御指示下さい。
改修後建具表－２において、ＡＷ－１の姿図が３連嵌殺しのような図示でＡＷ－１の形式についてすが、ガラスの斜線と凡例「Ｆ」が１つしかありません。ブラインドが３分割さ サッシを３分割としてください。
れているとし、１連嵌殺し窓と想定いたしますが宜しいですか。
ＬＨＤ－５の形式の相違があります。
・建具表－２ ― 引分けドア
ＬＨＤ－５の形式についてお見込みの通りです。
・展開図－２ ― ２枚引込みドア
引分けドアを正と考えて宜しいですか。
感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）ＥＸＰ．Ｊ部分納まりにおいて、ＥＸＰ．Ｊ金ＥＸＰ．Ｊ金物の受け鉄骨につ
縦材，頭つなぎ材共にC-100x50x20x2.3とし，縦材ピッチは450mmとしま
物下部にＣ型鋼の受け鉄骨の指示がありますが、部材メンバー及び縦材いてす。
の割付が不明です。御指示下さい。
外部軒天の仕様について

感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）において、外部天井に軒天用ＤＢとあり
ますが、共通特記事項・材料表の凡例にＤＢがありません。ＤＲ（ロックウー お見込みの通りです。
ル化粧吸音板）に読替えて宜しいですか。

感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）において、渡り廊下柱脚根巻きに撥水
柱脚根巻きの撥水材塗布に材塗布の指示がありますが、下地はコンクリート化粧打放しを想定いたし お見込みの通りです。
ついてますが宜しいですか。
感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）において、既存建物取合いにＥＸＰ．Ｊ金 以下の通りとし、厚み等は意匠別紙16を参照ください。
ＥＸＰ．Ｊ金物のメーカー・品 物の指示がありますが、メーカー・品番が不明です。外部・内部・各部位毎 ●共通：変位量100ｍｍX,Y共 W＝200ｍｍ
番についてに御指示下さい。
●床：SUS304 2B仕上 同材仕上
●外壁、内壁、天井、屋根 ：アルミ製アルマイト

EXP.j金物と取り合う外壁面の周囲1mの範囲は既存タイルを撤去し、新設してください。タイルはOW-1とします。（参考として取付詳細図を添付します。意匠別紙22）

感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）において、２階ＳＤ－２Ａ部に「仮設渡り仮設渡り廊下の接続改修に 廊下撤去後、ＡＤ－１４及び既設壁仕様を新設」とありますが、外壁側は、お見込みの通りです。
ついて
既存外壁タイル張替えＷ１００程度を想定いたしますが宜しいですか。
感染症病棟 渡り廊下詳細図（１）に於いて、仮設渡り廊下の天井ＧＢ－Ｄ
軽鉄下地折版部受け鉄骨に の軽鉄下地が折板面となる為、受け鉄骨が必要と思われます。部材メン C-100x50x20x2.3@，接合部：GPL-4.5 中ボルト 2-M12とします。
ついて
バー・ピッチを御指示下さい。
部材ピッチは とします。
131／179

1297

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

R-013・14

仮設渡り廊下のサッシにつ
いて

質問の内容
仮設渡り廊下２階改修後平面図において、ＡＷ－２Ａが４か所指示ありま
すが、建具表にありません。ＡＷ－１０１に読替えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

感染症病棟 渡り廊下詳細図（２） ２階撤去渡り廊下 撤去平面図において、本館建物に「アルミサッシ・腰壁撤去」の指示がありますが、既存腰壁
PC板タイル打ち込み H1,050です。
の仕様・高さが不明です。御指示下さい。

1298

R-014

本館腰壁の仕様について

1299

Ｒ-014

本館腰壁撤去部の補修につ 上記において、腰壁撤去後の本館建物外壁に補修が必要と思われます。 腰壁撤去部分より外壁面の周囲1mの範囲は吹付塗装とします。（複層塗いて補修方法を御指示下さい。
材Eとしてください。）

1300

R-014

1301

R-014

仮設渡り廊下２階撤去平面図において、ＡＤ－１イの指示ですが、建具表
仮設渡り廊下撤去建具につ不要とします。
がありません。建具表の発行ををお願い致します。
いて

1302

R-014

撤去建具表において、ＳＤ－２０１の指示ですが、どこの撤去建具か不明
仮設渡り廊下撤去建具につです。位置を御指示下さい。
いて感染症病棟渡り廊下詳細図（２）において、２階既存渡り廊下撤去後のＸ４
既存渡り廊下撤去後の仮設 通りに、仮設ＡＬＣｔ１００新設及び撤去の指示がありますが、仕上をするか 外壁→Ｒ004 立面図参照
ＡＬＣの仕上について不明です。内部側及び外部側共、仕上は不要として宜しいですか。
内壁→ＬＧＳ+ＧＢ－Ｒｔ12.5+ＧＢ－Ｈｔ9.5とします。

不要とします。仮設渡り廊下撤去時、SD2Aを撤去とします。

平面詳細図－２及び感染症病棟渡り廊下詳細図（２）において、２階の既存渡り廊下取合い部のＸ４通り階段部分の間仕切の撤去・改修が指示あり 既存救急センター渡り廊下解体時に階段部分X4通り間仕切りを解体。仮既存渡り廊下接続部の壁にますが、間仕切仕様が不明です。既存渡り廊下解体時に仮外壁で塞ぐ事 設外壁はALCｔ１００とし、階段部分X4通り新設壁はOW-1（既存壁合わ
ついてせ）としてください。
となりますので、工事ＳＴＥＰを考慮した、内容を御指示下さい。

1303

R-014･007

1304

R-015

キャノピー撤去の範囲について既存 庇 キャノピー撤去断面詳細図において、軒天アルミスパンドレル
撤去の指示がありますが、下地天井軽鉄下地まで撤去を想定いたします
お見込みの通りです。
が宜しいですか。

1305

Ｒ-015

キャノピー撤去の範囲について既存 庇 キャノピー撤去断面詳細図において、幕板アルミＴ２加工フッ素
樹脂焼付塗装撤去の指示がありますが、下地鉄骨は撤去不要といたしま
お見込みの通りです。
すが、宜しいですか。

1306

R-015

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の図面に 既存 庇 ｷｬﾉﾋﾟｰ撤去断面詳細図の通り芯名がA・B通の記入ですが、平ついて面図ではX･Y通で相違します。 御指示下さい。

1307

R-015･006･007

A→X、B→Y、と読み替えてください。既存庇（A）撤去断面詳細図のX8は削除、既存庇（A）撤去断面詳細図のY-3は削除ください。

上記、既存 庇 ｷｬﾉﾋﾟｰ撤去断面詳細図に記入の既存庇（A）・既存庇（B）･ R-007 右側が改修前平面図です。平面西側（既存庇A）、平面東側（既既存救急ｾﾝﾀｰ棟の撤去場
既存ｷｬﾉﾋﾟｰ（C･D）の撤去範囲が改修前平面図が無いため把握できませ 存庇C・D）、北側（既存庇B）です。北側（既存庇B）は、仮設の渡り廊下新所･範囲についてん。 既存意匠図を御提示下さい。
設のため先行撤去します。

132／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
1308

R-015
参考数量書P-409～437

1309

R-015･006･007

質問の要旨

質問の内容

回答

既存救急ｾﾝﾀｰ棟の撤去に 既存庇（A）・既存庇（B）･既存ｷｬﾉﾋﾟｰ（C･D）の撤去の躯体撤去の項目が 既存庇（A）既存救急センター改修工事・既存庇（B）インフラ切回し工事･
ついて
参考数量書には見当りません。 計上場所を御指示下さい。
既存ｷｬﾉﾋﾟｰ（C･D）既存病院解体工事です。
既存 庇 ｷｬﾉﾋﾟｰ撤去断面詳細図に記入の既存庇（A）・既存庇（B）･既存
既存救急ｾﾝﾀｰ棟の撤去場
ｷｬﾉﾋﾟｰ（C･D）の躯体関連の詳細が不明です。 既存構造図を御指示下さ 意匠別紙17を参照ください。
所･範囲についてい。
既存 庇 キャノピー改修断面詳細図において、幕板アルミＴ２加工フッ素
樹脂焼付塗装撤去の指示がありますが、既存Ｃ－１００×５０×２０面にＬ
キャノピー幕板アルミパネル
型鋼等の下地が必要と思われますが、部材メンバー・割付が不明です。 意匠別紙8を参照ください。
の下地について御指示下さい。

1310

Ｒ-016

1311

R-017

改修内容について

1312

R-017

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの耐震改修について、改造内容にて④共用部ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ取替
現行法に対応させてください。（設計時日立ビルシステムの調査により現
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ耐震改修について が現在のﾌﾞﾗｹｯﾄで適合と確認が取れました。（日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ）よって、④行法対応のため④も必要との見解を得ています。）
は除外とさせていただいてよろしいですか。

1313

R-017

1314

R-017

1315

Ｒ-018

1316

Ｒ-018

1317

Ｒ-018

1318

1319

Ｒ-018

R-018

改造内容にて④共用部レールブラケット取替はメーカー詳細確認の結果、現在のブラケットで適合と確認が取れました。よって、④は除外と想定 現行法に対応させてください。（設計時日立ビルシステムの調査により現いたしますが宜しいですか。
行法対応のため④も必要との見解を得ています。）

エレベーター耐震改修の改造内容において、「④共用側レールブラケット
既存昇降機の改修について 取替」についてメーカー詳細確認の上「適合」となる場合は不要と考えて 現行法に適合するよう対応ください。
宜しいでしょうか。御指示願います。
健診センター棟改修工事にて、エレベータ１０号機の改修工事が計画さ
エレベータ耐震改修につい れていますが、既設メーカーでしか行えない改修工事となっています。改 救急センター棟改修工事です。提案によりEV入れ替えでもかまいませて
修及びエレベータ入替のいずれかの選択にて見積で宜しいでしょうか。 ん。

既存外壁の仕様について

風除室 改修詳細図において、正面自動ドア及び側面ガラスブロックの上部既存外壁の仕様が不明です。外壁に関しても、外部鉄骨梁囲い部に指お見込みの通りです。
示のあるアルミパネルを想定いたしますが宜しいですか。

風除室 改修詳細図において、既存庇８（Ｄ９－８）設置部分の壁が元々既存外壁の補修方法につい 屋根が設置されていて、屋根を撤去する事により、屋外に露出し外壁にな
屋根撤去部分 既存仕上復旧としてください。
てる為、外壁に補修が必要と思われます。改修範囲・改修方法を御指示下さい。
風除室 改修詳細図において、既存屋根の竪樋の仕様・径が不明です。
既存竪樋の仕様について
SUS縦樋１００φです。
御指示下さい。

新設アルミパネル幕板の下
地について

風除室の床仕上について

風除室 改修詳細図において、新設ステンレス自動ドア上部にアルミパネ
ルＴ２．０電解着色の指示がありますが、本体鉄骨や外壁へ接続する為の下地が必要と思われます。アルミパネルの本体への接続方法・下地詳細 本体鉄骨に[-100×50×5×7.5@600 ＋ L-50×50×6（通し）により接続を御指示下さい。
風除室 改修詳細図において、風除室の床仕上の撤去が指示あります
が、仕上が不明です。風除室内も外部と同様１５０角タイルを想定いたしま
A-007 タイル（B）としてください。
すが宜しいですか。
133／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

風除室 改修詳細図、断面詳細図において、風除室の折上天井がＲＢリ
風除室の折上天井下り壁に ブ付の図示ですが、下り壁の仕上が不明です。下り壁もＲＢリブ付を想定
お見込みの通りです。
ついていたしますが宜しいですか。

1320

R-018

1321

R-018

既存建具について

1322

R-018

既存健診ｾﾝﾀｰ棟の撤去に 風除室撤去の躯体関連の詳細が不明です。 既存構造図を御指示下さついてい。

風除室構造図が現在ないため意匠図を参考として添付します。
意匠別紙18参照ください。

1323

G-001
A-005

外構範囲の現況地盤高さに 外構範囲の現況地盤高さについて、高さを御指示下さい｡
ついて

G-002参照ください。

1324

Ｇ-001・071

1325

G-003

撤去詳細図において、既存建具の自動ドアと周囲ガラスブロック・片開きド
意匠別紙15を参照ください。
アの建具表がありません。建具表の発行をお願い致します。

部分詳細図（４）において、Ｄ－４０免震アコーディオンパーテーションの指免震アコーディオンパーテン 示がありますが、配置が不明です。施設平面図の新病院とリニアック棟のお見込みの通りです。 計2か所です。
ションの設置位置について 間にある門扉の事と想定いたしますが宜しいですか。

舗装範囲について

1326

G-003
G-028

新病院南側の舗装ついて

1327

G-003
G-065

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の耐油仕様についてｱｽﾌｧﾙﾄ舗装のｵｰﾊﾞｰﾚｲの範囲は、既存健診ｾﾝﾀｰ西側のW1500の範囲
お見込みの通りです。
のみと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
新病院南側の舗装仕様の相違があります。
・舗装仕上別図 ― 舗装Ｅ：コンクリート舗装
・擁壁断面詳細図（４）：Ｈ－Ｈ・Ｉ－Ｉ断面 ― アスファルト舗装
舗装Ｅ：コンクリート舗装を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

舗装仕上別図の凡例Gより､ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(耐油仕様)の記載が御座いますが部分詳細図(1)に舗装断面の記載が御座いません。舗装断面は凡例A
お見込みの通りです。 色：グレーのｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道(T20)に倣うと考えてよろしいでしょうか。また、凡例Dのアスファルト混合物の色の指示をお願いします。

舗装仕上別図において、凡例に舗装Ｇ：アスファルト舗装車道（Ｔ２０）（耐油仕様）がありますが、部分詳細図（１）には、舗装断面は見当たりませ
舗装Ｇの舗装断面について ん。舗装Ｇ：アスファルト舗装車道（Ｔ２０）（耐油仕様）の舗装断面を御指 お見込みの通りです。 色：グレー
示下さい。

1328

G-003･068

1329

G-004
G-071

鋼製防護柵について

1330

G-004
G-071

部分詳細図(4)より目隠しﾌｪﾝｽ扉の両開き戸の詳細の記載が御座います
浄化槽廻りの目隠しﾌｪﾝｽ扉 が､縁石･囲障別図より扉は親子扉と相違します。部分詳細図(4)に記載の両開きが正です。
について有る両開き扉は不要とし親子扉W1200が必要と考えてよろしいでしょうか。
御指示下さい。

縁石･囲障別図､部分詳細図(4)より､鋼製防護柵の詳細の記載が御座いますが､参考ﾒｰｶｰ品番が四国化成のSGJ2型とSCJ2型と相違します。
SGJ2型を正と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

134／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1331

G-005

花壇について植栽計画図より､花壇20.0m2の記載が御座いますが､樹種の記載が御座いません。花壇には現状､植栽は不要と考えてよろしいでしょうか。必要な 植栽は不要です。
場合は樹種詳細を御指示下さい。

1332

G-005

壁面緑化について

植栽計画図より､壁面緑化5mの記載が御座いますが､樹種の記載が御座いません。緑化用登攀金物には現状､植栽は不要と考えてよろしいでしょ 植栽は不要です。
うか。必要な場合は樹種詳細を御指示下さい。

客土について植栽計画図より､客土厚150の記載が御座いますが､客土の仕様の記載が御座いません。客土仕様は黒土と考えてよろしいでしょうか。
また､芝張り､低木範囲の客土の厚みは厚150とし高木部分の客土の厚み お見込みの通りです。
は高さH=2000の一般的な根鉢深さよりH=560程度と考えてよろしいでしょうか。併せて御指示下さい。

1333

G-005

1334

G-005
建築工事特記仕様書Ｐ５７

1335

G-005

高木・低木の植栽土について植栽計画図において、高木・低木がありますが、植栽土の仕様は、建築工
事特記仕様書Ｐ５７ ２３章植栽及び屋上緑化工事の２植栽基盤の整備よお見込みの通りです。
り、「Ａ種、樹高３ｍ未満○５０」を想定いたしますが宜しいですか。

植栽範囲の潅水装置につい 植栽計画図より､潅水装置の記載が御座いません。今回工事には潅水装設備工事に入っています。
て置は不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
植栽計画図において、新病院南西部に「新設花壇２０ｍ２＋壁面緑化５ｍ」とありますが、壁面緑化の図面が見当たりません。新設花壇の植栽リス
新病院の壁面緑化について ト、壁面緑化の仕様・断面詳細、新病院外壁への割付け等の詳細図の発 植栽不要です。
行をお願い致します。

1336

G-005

1337

G-005

植栽範囲について

1338

G-005

壁面緑化について

1339

G-006
G-022
G-070

駐車､駐輪番号表示について

新病院南西部に、壁面緑化の記入がありますが、樹木等の記入がありません。不要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

壁面緑化について、植栽計画図に､南側に壁面緑化5mとありますが､仕様･H寸法･詳細･ﾒｰｶｰ品番等を御指示下さい｡

お見込みの通りです。

Asanoﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｹｯﾄｼｽﾃﾑ WB-Sです 植栽は無しです。

標識等別図より駐車区画､駐輪区画での番号表示の記載が御座いません。今回工事には不要と考えてよろしいでしょうか。また、路面表示の「タク お見込みの通りです。 W=150 路面標示１文字1,500×1,500とします。
シー」「バス」等の文字書きのサイズを御指示下さい。

135／179

1340

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

G-006
G-070

白線引き､路面標示につい
て

質問の内容

回答

標識等別図､部分詳細図(3)より､白線引きや路面標示の記載が御座いまお見込みの通りです。
すが､仕様はﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

雨水排水平面図において、凡例に「塩ビ小口径桝」とありますが、仕様・断①150×150-300
面詳細が不明です。下記の項目について御指示下さい。
塩ビ小口径桝の断面につい②塩ビ φ100①塩ビ小口径桝（４か所）の各口径・深さ・蓋仕様てとしてください。
②塩ビ小口径桝からの排水管の管材・管径

SUS蓋

1341

G-007

1342

G-007、008

雨水排水について排水管の最終が直接放流とありますが、下水道本管に接続すると考えてよろしいでしょうか。

1343

G-007・066

排水管範囲について

洗い場のVP管φ100は、最寄桝までと記入がありますが、B-13-01の集水
お見込みの通りです。
桝までと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1344

G-008・009

雨水排水系統図において、集水桝：Ｃ－１０－０１がありますが、集水桝リ
集水桝：Ｃ－１０－０１の集水
ストには見当たりません。集水桝：Ｃ－１０－０１のタイプ（Ｗ×Ｄ×Ｈ）を御 タイプ500Hとします。
桝タイプについて指示下さい。

G-008・009
G-021・022・023・024

雨水排水系統図・雨水桝リストにおいて、各番号毎に集水桝・排水管の仕様・断面がありますが、調整池兼広場詳細図・ロータリー回り詳細図（1）・
集水桝・排水管の各相違に（２）・駐輪場回り詳細図に記載ある集水桝・排水管と相違している箇所が お見込みの通りです。
ついて多々あります。集水桝・排水管は、雨水排水系統図・雨水桝リストを正と考えて宜しいですか。

1345

1346

G-008･009
G-028・029・030

1347

G-008・009・007

1348

G-009

新病院南側の排水溝の仕様の相違があります。
・雨水排水系統図、雨水桝リスト：直接放流１－AA-3桝 ― Ｇ－３００Ａ（Ｓ－３：Ｌ＝１０４．００ｍ）
新病院南側の排水溝につい
・擁壁断面詳細図（４）・（５）・（６）：Ｈ－Ｈ・Ｉ－Ｉ・Ｊ－Ｊ・Ｋ－Ｋ・Ｌ－Ｌ断面て― Ｕ－１８０
Ｇ－３００Ａ（Ｓ－３：Ｌ＝１０４．００ｍ）を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

雨水排水系統図において、集水桝Ｂ－１２の上流側に「Ｓ－５：３００×３００」とありますが、雨水桝リストの側溝サイズ凡例では、Ｓ－５：Ｌ型側溝耐重
側溝タイプＳ－５のＬ型側溝 蓋付となっています。雨水排水系統図のＳ－５：３００×３００は何を示してL型側溝です 。（S-5:300×300は誤記です）
についているのか不明です。御指示下さい。
※雨水排水平面図ではＬ型側溝桝も確認は出来ません。

各集水桝について雨水桝ﾘｽﾄより現場打ちの集水桝の記載が御座いますが､配筋の記載が御座いません。D13@200と考えてよろしいでしょうか。
共にお見込みの通りです。
また､桝底、立上りの仕上の記載が御座いません。防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上と考えてよろしいでしょうか。併せて御指示下さい。

136／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1349

G-009

側溝の180について

1350

G-009

組立９００の深さについて

質問の内容

回答

雨水桝ﾘｽﾄより凡例S-6に180の側溝の記載が御座いますが現場打ち､既U型側溝のことです。
製品等の詳細の記載が御座いません。詳細を御指示下さい。
雨水桝リストにおいて、Ｂ－１７：集水桝（組立９００：組立マンホール内径９H=1770以上とします。
００）の深さが不明です。御指示下さい。
雨水桝リストにおいて、集水桝のタラップの有無が不明です。タラップが必
要な場合は、下記の項目について御指示下さい。
①タラップの仕様・詳細
組立マンホール以外は不要です。
②タラップが必要となる桝サイズ（深さ）

1351

G-009

集水桝のタラップについて

1352

G-009

集水桝 配筋について

集水桝：500×・400×400・1000×1000・800×800の配筋が不明です。御D10＠200としてください。
指示下さい。

1353

G-009

集水桝 簡易山留範囲について、

B-17・18：集水桝に簡易山留の記入がありますが、桝の四周に必要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1354

G-009

集水桝 簡易山留範囲について、

C-13・14・15：集水桝に簡易山留の記入がありますが、道路側（東側）のみ
四周に設けます。
必要と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1355

G-009

雨水枡の蓋について

流域B-11･15.･16･19に化粧蓋の記入がありますが、仕様が不明です｡御スリット化粧蓋 D-16に準じてください。
指示下さい。

1356

G-009

集水桝について1357

G-009・071

1358

1359

1360

G-010

G-010

G-010・035・036・038・039・040～062

ﾏﾝﾎｰﾙ仕様について

集水桝詳細図で、集水桝に鉄筋の図示がありませんが、鉄筋は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、配筋を御指示下さい。
D10＠200としてください。
B-17：集水桝のﾀｲﾌﾟは、組立900*と記入がありますが、G-071図D-050の雨水ﾏﾝﾎｰﾙと解釈して宜しいでしょうか。ﾏﾝﾎｰﾙの高さと併せて御指示下 お見込みの通りです。H1,800 h2,000としてください。
さい。

３号擁壁－４の延長の相違があります。
・擁壁位置図：図面上 ― １９．１８ｍ（１０．８８ｍ＋８．３０ｍ）
３号擁壁－４の延長について ・擁壁位置図：リスト ― １４．１４ｍ
１９．１８ｍ（１０．８８ｍ＋８．３０ｍ）を正と考えて宜しいですか。

１１号擁壁の延長について擁壁の仕上げについて

お見込みの通りです。

１１号擁壁の延長の相違があります。
・擁壁位置図：図面上 ― ２３．２５ｍ
・擁壁位置図：リスト ― ４７．４３ｍ
２３．２５ｍを正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

擁壁位置図において、各擁壁類の天端・壁仕上げが不明です。各擁壁断面に仕上げの記載がない場合、天端：鏝押え・壁：打放しを想定いたしま
お見込みの通りです。
すが宜しいですか。

137／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1361

G-016

1362

G-016

質問の要旨

質問の内容

回答

調整池構造図（１）において、外周フェンスに門扉が見当たりませんが、必
駐車場Ａ調整池の門扉につ
2号擁壁-2の入口・メッシュフェンス・W=1800 H＝1800 D-41詳細図に準要と思います。門扉の施工範囲・仕様・詳細等の詳細図の発行をお願い
いて
ずる。
致します。
調整池構造図（１）において、図面左下の断面図に「水抜きφ７５」とありま
調整池床の水抜きについて すが、仕様が不明です。ＶＰ管φ７５を想定いたしますが宜しいですか。 お見込みの通りです。
調整池東側余水吐部の排水溝(W500､5.2m程度)の断面詳細が不明で調整池東側余水吐部の排水 す､御指示下さい｡
溝の断面詳細について(調整池構造図(1)､調整池A平面図)

1363

G-016

1364

G-018

調整池構造図（３）において、外周フェンスに門扉が見当たりませんが、必単独調整池の門扉について 要と思います。門扉の施工範囲・仕様・詳細等の詳細図の発行をお願い スロープ入口・メッシュフェンス・W2400 H＝1800 D-41に準ずる。
致します。

1365

G-018

調整池導水路について

調整池導水路について、調整池構造図(3)､独立調整池に､導水路の仕様･断面詳細が不明です､御指示下さい｡

1366

G-018・019

調整池下 地盤改良の仕様について調整池下に地盤改良の記入がありますが、改良材の仕様が不明です。御六価クロム溶出対策型・添加量：0.12ｔ／ｍ3としてください。
指示下さい。

1367

G-019

調整池構造図（４）において、地盤改良の添加材・添加量が不明です。御単独調整池の地盤改良につ指示下さい。
六価クロム溶出対策型・添加量：0.12ｔ／ｍ3としてください。
いて

1368

G-021

調整池兼広場の緑化ブロッ 調整池兼広場の緑化ブロックについて、緑化率は何パーセントの材料をクについて使用しますか。
調整池兼広場詳細図において、タイルのメーカー・品番が不明です。下記のタイルについて御指示下さい。
調整池兼広場のタイルにつ ①磁器質タイル１５０角
いて②スロープ用磁器質タイル１５０角③天然石風タイル乱形貼

1369

G-021

1370

G-021

緑化ブロックの舗装断面に
ついて

1371

G-021

調整池天然石風ﾀｲﾙ乱形貼について､厚み･ﾒｰｶｰ品番等を御指示下さ調整池天然石風ﾀｲﾙ乱形貼い｡
について

G-027 E-E断面参照(外構別紙を参照）ください。

G-018参照（外構別紙参照)ください。

66％（日本コンクリート 美緑ブロック同等）です①LIXIL ベイシス同等②LIXIL ベイシス同等③LIXIL 乱形 ダイヤモンドホワイト同等としてください。

調整池兼広場詳細図において、調整池（広場）内に「緑化ブロック」とあり
日本コンクリート 美緑ブロック同等としてください。
ますが、舗装断面・メーカー品番が不明です。御指示下さい。

138／179

LIXIL 乱形 ダイヤモンドホワイト同等品としてください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1372

G-021

調整池階段用磁器質ﾀｲﾙ
150角について

1373

G-022

ｼｪﾙﾀｰB全体配置について

1374

G-023

1375

G-023

1376

G-023

1377

1378

G-024

G-024

1379

G-025～039

1380

G-025～039

1381

G-030

質問の内容
調整池階段用磁器質ﾀｲﾙ150角について、厚み･ﾒｰｶｰ品番等を御指示下さい｡
ｼｪﾙﾀｰB全体配置について、ﾛｰﾀﾘｰ廻り詳細図に､ｼｪﾙﾀｰBがあります
が､全体配置図がありません｡
各ｼｪﾙﾀｰBの寸法･か所数を御指示下さい｡

回答

LIXIL ベイシス同等品としてください。
ロータリー西側：39.5ｍ
ロータリー東側：27.7ｍ
ロータリー南側：53.3ｍ
新透析センター北側：32.8ｍとしてください。

ロータリー回り詳細図（２）において、Ｅ・Ｆ断面詳細図に「※配筋は構造に
目隠し壁の断面詳細につい よる」とありますが、図面が見当たりません。Ｅ・Ｆ断面詳細の配筋要領を御
構造別図４を参照してください。
て指示下さい。
ロータリー回り詳細図（２）において、Ｅ・Ｆ断面詳細図に下記の仕上げがありますが、仕様・メーカー・品番が不明です。御指示下さい。
目隠し壁の断面詳細につい①壁：撥水材塗布て②天端：塗膜防水①大同塗料 アクアシール②ダイフレックス ミエカシステム同等としてください。

ロータリー回り詳細図（２）において、液酸タンク南側に「コンクリートスラブ」
液酸タンクのコンクリートスラ
D-05詳細に準ずる。
とありますが、舗装断面が不明です。御指示下さい。
ブについて
駐輪場回り詳細図において、Ｘ１・Ｘ２・Ｙ－Ｙ断面図に「駐輪場屋根基礎（土留め壁と一体化）」とありますが、配筋要領が不明です。御指示下さ駐輪場上屋の基礎についてい。
駐輪場回り詳細図において、駐輪場屋根基礎の配筋要領が不明です。
下記の基礎について御指示下さい。
①片流れ屋根：７００×１，２００×Ｈ７００
駐輪場上屋の基礎について ②片流れ屋根：９００×１，６００×Ｈ７００③合掌屋根：７００×１，４００×Ｈ７００④合掌屋根：９００×１，７００×Ｈ７００

D13＠200 ダブル配筋 端部補強：D13としてください。

D-10＠200 カゴ状としてください。

擁壁の断面寸法(形状)について、以下の擁壁が不明です､御指示下さい｡①1号擁壁-2②3号擁壁-2①G-042参照（外構別紙参照）③3号擁壁-4②～④3号擁壁一覧参考（外構別紙参照）ただし、3号擁壁-2は3号擁壁擁壁の断面寸法(形状)につ④3号擁壁-51と同じとしてください。
いて⑤9号擁壁-2⑤G-60.61参照⑥12号擁壁
⑥G-021参照（外構別紙参照）
止壁の断面寸法(形状)について、以下の止壁が不明です､御指示下さい｡
止壁の断面寸法(形状)につ ①1号止壁
前後の擁壁の延長（取り合い）とし構造はその擁壁と同等としてください。
いて
②2号止壁

フェンスＢの基礎について

擁壁断面詳細図（６）において、Ｌ－Ｌ断面に「フェンスＢ」とありますが、基礎タイプが不明です。独立基礎を想定いたしますが宜しいですか。
D10＠200 シングル配筋 としてください。

139／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1382

1383

1384

1385

1386

G-033・034・007

質問の要旨

メッシュフェンスの施工範囲
について

G-035

外構L型擁壁の切欠き及び補強

G-035・036・038・039

回答

擁壁断面詳細図（９）・（１０）において、Ｒ－Ｒ・Ｓ－Ｓ断面に「Ｕ－１８０」がありますが、雨水排水平面図には見当たりません。Ｕ－１８０が必要な場合
Ｕ字溝の施工範囲について
U型側溝のことです。
は、施工範囲図の発行をお願い致します。

G-034・035
G-004

G-035・007

質問の内容

メッシュフェンスの施工範囲の相違があります。
・擁壁断面詳細図（１０）・（１１）：Ｔ－Ｔ・Ｕ－Ｕ断面 ― メッシュフェンス無し縁石・囲障別図を正としてください。
・縁石・囲障別図 ― メッシュフェンス有り
メッシュフェンス無しを正と考えて宜しいですか。

６号擁壁-2の底盤は、浄化槽躯体と干渉します。L型擁壁底盤を切り欠くと考えてよろしいですか。また、切欠き寸法について、浄化槽躯体からの L型擁壁底盤を切り欠きます。浄化槽躯体とのクリアランスは100ｍｍで離れ寸法等ご指示願います。また、切り欠いた部分の補強、鉄筋の処理 す。端部補強2-D16
等ご指示願います。

擁壁断面詳細図（１１）において、Ｕ－Ｕ・Ｖ－Ｖ断面に「Ｕ－１８０」がありま
すが、雨水排水平面図には見当たりません。Ｕ－１８０が必要な場合は、Ｕ字溝の施工範囲について
U型側溝のことです。
施工範囲図の発行をお願い致します。

擁壁の配筋について

擁壁断面詳細図（１１）・（１２）・（１４）・（１５）において、各断面に下記の擁壁がありますが、配筋要領が不明です。御指示下さい。
①Ｚ－Ｚ断面：３号見切壁－１②ｂ－ｂ断面：３号見切壁－２③ｈ－ｈ・ｉ－ｉ・ｊ－ｊ断面：４号見切壁④ｋ－ｋ・ｌ－ｌ断面：５号見切壁⑤ｍ－ｍ断面：３号擁壁－１⑥Ｙ－Ｙ・ａ－ａ断面：３号擁壁－３
上記以外に、擁壁位置図のリストより、擁壁断面詳細図に断面詳細が記
載無い擁壁がありますが、下記の擁壁の断面詳細・配筋要領が不明です。御指示下さい。
①３号擁壁－２②３号擁壁－４③３号擁壁－５④１０号擁壁－２
⑤１号止壁
⑥２号止壁

①～④見切り壁構造図参照ください。（外構別紙参照）⑤⑥3号擁壁一覧参考（外構別紙参照）①～③3号擁壁一覧参考（外構別紙参照）ただし、3号擁壁-2は3号擁壁1と同じとしてください。
④外構別紙を参照ください。
⑤⑥ 前後の擁壁の延長（取り合い）とし構造はその擁壁と同等としてくだ
さい。

1387

G-010

擁壁の断面詳細について

1388

G-040

擁壁の構造について

擁壁の構造について、水抜きパイプ呑口側の止水コンクリート及び排水材
外構別紙を参照ください。
の記載が見当たりません。詳細を御指示下さい。

1389

G-040

擁壁の仕上について

現場打ち擁壁の仕上げは、天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝、壁：打放補修と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

140／179

お見込みの通りです。

1390

1391

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

G-063

ﾌﾞﾛｯｸ積様壁 配筋について

ﾌﾞﾛｯｸ積様壁の基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・天端ｺﾝｸﾘｰﾄは、無筋と解釈して宜しいでしょうか。有筋の場合は、配筋を御指示下さい。

G-065

ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装について

回答
無筋です。

部分詳細図(1)より､ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の記載が御座いますが､ｶﾗｰ舗装材
は加熱系ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物とし路盤材は再生砕石(RC-40)と考えてよろしい
お見込みの通りです。
でしょうか。御指示下さい。
部分詳細図(1)より､ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の記載が御座いますが､ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の表層の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上と考えてよろしいでしょうか。
また、伸縮目地 杉板2等 厚9.0 @3000で必要と考えてよろしいでしょうか。 お見込みの通りです。
併せて御指示下さい。

1392

G-065

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の表層仕上に
ついて

1393

G-065

各縁石の均しﾓﾙﾀﾙについ
て

1394

G-065

歩道改良図（２）において、水路詳細図に「現場打水路（Ａ）」・「現場打水
現場打ち水路の土被りにつ路（Ｂ）」がありますが、地盤面までの土被りが不明です。御指示下さい。 約1000ｍｍです。
いて

1395

G-065

D-17(A)：自転車置場廻り集水桝において、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・調整ｺﾝｸﾘｰﾄ
D-17(A)：自転車置場廻り集
は、無筋と解釈して宜しいでしょうか。有筋の場合は、配筋を御指示下さ水桝 配筋についてい。

お見込みの通りです。

1396

G-065

D-12：L型側溝のｺﾝｸﾘｰﾄ部 D-12：L型側溝のｺﾝｸﾘｰﾄ部は、無筋と解釈して宜しいでしょうか。有筋の配筋について場合は、配筋を御指示下さい。

お見込みの通りです。

部分詳細図(1)より､各縁石の記載が御座いますが､均しﾓﾙﾀﾙの厚みの記載が御座いません。厚みは厚10と考えてよろしいでしょうか。御指示下さ お見込みの通りです。
い。

1397

G-065

外構 側溝･集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ
強度について排水工事の下記分のｺﾝｸﾘｰﾄ強度・ｽﾗﾝﾌﾟ値が不明です。 下記の解釈で宜しいでしょうか。 御指示下さい。
・D-17：L型側溝
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18 S-15
お見込みの通りです。
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-21 S-18
・D-17(A)：自転車置場廻り集水桝
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18 S-15
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc-18 S-15

1398

G-066

洗い場について部分詳細図(2)より洗い場の記載が御座いますが､配筋の記載が御座いまお見込みの通りです。
せん。配筋はD13 @200と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

1399

G-066

防火水槽について

防火水槽詳細図において、耐震性貯水槽４０ｍ３型のメーカー・品番が不明です。御指示下さい。
朝日コンクリート 耐震性貯水槽と同等としてください。

1400

G-066

洗い場について洗い場詳細図で、洗い場に鉄筋の図示がありませんが、鉄筋は不要と考
洗い場：D10＠200 シングル配筋
えて宜しいでしょうか。必要な場合、配筋を御指示下さい。

141／179

1401

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

G-066・67・071

洗い場･ｼｪﾙﾀｰの配筋につ
いて

1402

1403

1404

G-066・67・071

G-067

質問の内容
下記の配筋が不明です。御指示下さい。
・D-24：洗い場
・ｼｪﾙﾀｰA 基礎

回答
洗い場：D10＠200 シングル配筋
シェルター：D10＠200 カゴ状

下記項目の仕様程度(ﾒｰｶｰ名･品名･品番)を御指示下さい。
・舗装F 磁器質ﾀｲﾙ
名古屋モザイクタイル アルファヒルズ
・舗装F 磁器質ﾀｲﾙ
・調整池 階段用磁器質ﾀｲﾙ LIXIL ベイシス同等・調整池 階段用磁器質ﾀｲﾙ
・調整池 ｽﾛｰﾌﾟ用磁器質ﾀｲﾙ LIXIL ベイシス同等・調整池 ｽﾛｰﾌﾟ用磁器質ﾀｲﾙ
外構 仕様程度について・調整池 緑化ﾌﾞﾛｯｸ 日本コンクリート 美緑ブロック同等
・調整池 緑化ﾌﾞﾛｯｸ・撥水材塗布
大同塗料 アクアシール同等
・撥水材塗布・ﾛｰﾀﾘｰ廻りｽﾛｰﾌﾟ 手摺
製作金物
・ﾛｰﾀﾘｰ廻りｽﾛｰﾌﾟ 手摺・車止めﾌﾞﾛｯｸ
四国化成 サインストッパー同等
・車止めﾌﾞﾛｯｸ
下記のｺﾝｸﾘｰﾄ強度・ｽﾗﾝﾌﾟ値が不明です。Fc-21 S-18と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
・D-24：洗い場
外構 工作物 ｺﾝｸﾘｰﾄ強度にお見込みの通りです。
・D-44：鋼製防護柵 下部基礎
ついて・D-51：ｻｲｸﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
・防火水槽 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
・ｼｪﾙﾀｰA 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

シェルターの基礎について

シェルター詳細図において、Ｂ側立面図の基礎（７００×７００×Ｈ５５０、９０
０×１，７００×Ｈ７００）が重複しています。基礎は一体化９００×２，０００×
お見込みの通りです。
Ｈ７００を想定いたしますが宜しいですか。
シェルター詳細図において、シェルターの各基礎の配筋要領が不明です。御指示下さい。
①７００×７００×Ｈ５５０②１，４００×１，４００×Ｈ７００③９００×２，０００×Ｈ７００

1405

G-067

シェルターの基礎について

1406

G-068

部分詳細図（１）において、舗装Ｅ：コンクリート舗装の表面仕上げが不明
コンクリート舗装の仕上げにです。コン鏝押えを想定いたしますが宜しいですか。
ついて

1407

G-068

舗装D ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の路盤について部分詳細図(1)で､路盤材(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ､ｸﾗｯｼｬﾗﾝ又はｸﾗｯｼｬﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ)と記入がありますが､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝを正と解釈して宜しいでしょうか｡御 お見込みの通りです。
指示下さい。

1408

G-068

縁石Eについて基礎砕石に(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ､切込砂利又は切込砕石)と記入がありますが､お見込みの通りです。
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝを正と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい。

1409

G-068
G-023

Ｌ型側溝の仕様について

Ｌ型側溝の仕様の相違があります。
・部分詳細図（１）：Ｄ－１２ ― 現場打ち
・ロータリー回り詳細図（２）：Ｅ・Ｆ部断面詳細図 ― 鉄筋コンクリート製
現場打ちを正と考えて宜しいですか。

142／179

D-10＠200 カゴ状としてください。

刷毛引きとします。

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1410

1411

1412

G-068
G-038

G-068
G-038

G-068
G-039

1413

G-068・008・009

1414

G-069

1415

G-069・008・009

1416

G-070

1417

G-006･070

質問の要旨

質問の内容

回答

舗装Ａ：アスファルト舗装車道（Ｔ２０）の舗装断面の相違があります。
・部分詳細図（１） ― 再生密粒度アスコン（１３）：Ｔ５０＋粒度調整砕石
Ｍ－３０：Ｔ２５０・擁壁断面詳細図（１４）：ｈ－ｈ・ｉ－ｉ・ｊ－ｊ断面 ― 密粒度アスコン：Ｔ５０
舗装Ａの舗装断面についてお見込みの通りです。
＋粗粒度アスコン：Ｔ５０＋粒調砕石：Ｔ１５０＋再生下層路盤材：Ｔ２００
再生密粒度アスコン（１３）：Ｔ５０＋粒度調整砕石Ｍ－３０：Ｔ２５０を正と考えて宜しいですか。

舗装Ｄの舗装材について

舗装Ｄ：カラーアスファルト舗装（歩道）の表層材の相違があります。
・部分詳細図（１） ― カラー舗装材：Ｔ３０・擁壁断面詳細図（１４）：ｈ－ｈ・ｉ－ｉ・ｊ－ｊ断面 ― 再生細粒度アスコン：
お見込みの通りです。
Ｔ３０（透水性）
カラー舗装材：Ｔ３０を正と考えて宜しいですか。

舗装Ｂ：アスファルト舗装車道（Ｔ１４）の舗装断面の相違があります。
・部分詳細図（１） ― 再生密粒度アスコン（１３）：Ｔ５０＋粒度調整砕石
Ｍ－３０：Ｔ１５０・擁壁断面詳細図（１５）：ｋ－ｋ・ｌ－ｌ断面 ― 密粒度アスコン：Ｔ５０＋粒
舗装Ｂの舗装断面について
調砕石：Ｔ１５０＋再生下層路盤材：Ｔ２００
再生密粒度アスコン（１３）：Ｔ５０＋粒度調整砕石Ｍ－３０：Ｔ１５００を正と考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

部分詳細図（１）において、Ｄ－１７（Ａ）：自転車置場廻り集水桝４００×４０
０×５００ｄ（グレーチング蓋）詳細図がありますが、自転車置場の集水桝
自転車置場廻り集水桝の施 は、雨水排水系統図・雨水桝リストより、４００Ｄ・Ｅ・Ｆタイプ（Ｈ５００・Ｈ５５
４００Ｄ・Ｅ・Ｆタイプ（Ｈ５００・Ｈ５５０・Ｈ６００）とします。
工範囲について０・Ｈ６００）となっています。自転車置場廻り集水桝４００×４００×５００ｄ（グレーチング蓋）が必要な場合は、施工範囲図の発行をお願い致します。
洗い場の配筋について

部分詳細図（２）において、Ｄ－２４：洗い場詳細図がありますが、配筋要領が不明です。御指示下さい。

D-10＠200 カゴ状としてください。

部分詳細図（２）において、Ｄ－１８：Ｕ型側溝用集水桝詳細図があります
Ｕ型側溝用集水桝の施工範 が、雨水排水系統図・雨水桝リストストには見当たりません。Ｕ型側溝用集G-007図 雨水排水平面図 C-10 C-11間にあるL型側溝部です。
囲について水桝が必要な場合は、施工範囲図の発行をお願い致します。
部分詳細図(3)D-31で､幅45cm･間隔45cmと記入がありますが､図示ではﾛｰﾄﾞﾍﾟｲﾝﾄ(横断歩道)の幅･幅･間隔共に30cmの記入で相違します｡それぞれ45cmを正と解釈して宜間隔についてしいでしょうか｡御指示下さい。

図示の巾40ｃｍ、間隔40ｃｍとします。

ﾛｰﾄﾞﾍﾟｲﾝﾄ(横断歩道)の長さ 上記質疑図面で長さが3mと記入がありますが､標識等別図からの測定でお見込みの通りです。
について
1.5m･2m･3mに区分して宜しいでしょうか｡御指示下さい。

143／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容
駐車ラインの幅に相違があります。
・部分詳細図（３） ― Ｗ１５０
・建築工事特記仕様書Ｐ５７ ９路面表示用塗料 ― Ｗ１００
Ｗ１５０を正と考えて宜しいですか。

回答

1418

G-070
建築工事特記仕様書Ｐ５７

1419

G-071

雨水ﾏﾝﾎｰﾙの地業について

基礎砕石について､(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ､切込砂利又は切込砕石)と記入があり
G-65 スリット化粧蓋を参照してください。
ますが､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝを解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい。

1420

G-073

撤去工の寸法について

撤去工の寸法について、構造物の下地基礎、均しコンクリートの撤去寸法
下地基礎不明ですが、均しコンクリート厚：100としてください。
をお教え下さい。

1421

G-073
K-001

外構撤去図1､既存救急ｾﾝﾀｰ西側ﾛｰﾀﾘｰ部の下部防火水槽撤去につい防火水槽撤去後埋戻し深さ て､撤去は別途とし､埋戻しのみ本工事とありますが､埋戻し深さが不明で詳細は不明ですが、深さ3000としてください。
についてす､御指示下さい｡

1422

G-073～075

駐車ラインの幅についてお見込みの通りです。

外構撤去図（１）・（２）・（３）において、凡例の外構舗装の撤去厚さが不明です。下記と想定いたしますが宜しいですか。
外構撤去の舗装厚さについ①アスファルト舗装撤去 ― Ｔ１００
お見込みの通りです。
て②コンクリート舗装撤去 ― Ｔ１５０
水路ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの撤去範囲について、外構撤去図2､撤去範囲が不明
水路ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの撤去範 です､御指示下さい｡
南北通路の下部です。総延長85ｍです。
囲について

1423

G-074

1424

G-077

雨水埋設管の撤去について、外構撤去図5､範囲が不明です｡
雨水埋設管の撤去について 範囲又は､1期～4期別･径別の数量を御指示下さい｡

1425

G-077

会所桝の撤去について会所桝の撤去について、外構撤去図5､撤去する会所桝範囲が不明です｡
範囲又は､1期～4期別･寸法別の数量を御指示下さい｡

1426

G-078

サンドドレーンについて

サンドドレーンについて、「設置期間６カ月」と記載がありますが、６カ月経お見込みの通りです。
過後もサンドドレーンの撤去の必要はなく残置と考えて宜しいですか。

1427

Ｇ-079

地盤沈下対策について

建物南側及び東側の地盤沈下対策ですが、2ｍ盛土部分の対策をお考えでしょうか。それとも、地山部分をお考えでしょうか。又、仮設山留は指定仮設でしょうか。御指示下さい。

２ｍの盛土部分です。山留は地盤沈下対策の指定仮設です。

1428

G－079図他

既存電柱について病院敷地内にある電柱は残したままでしょうか。
山留めと干渉すると思われますが、どのような処置をお考えでしょうか。

病院敷地内にある電柱は、敷地外に移設します。移設は別途工事です。

1429

C-001
A-047
A-166

間仕切仕様について

雨水配管と汚水配管の種別は不明です。合わせた数量が参考内訳書に記載されています。
1800×900×H900 1期2か所 2期8か所
1350×1000×H900 1期1か所 2期2か所 4期2か所
1350×1000×H950 1期3か所 2期10か所 3期1か所 4期3か所

１階 法規チェック図において、Ａ～Ｂ通り・５～６通り防災センター～仮眠室・救命士控室間の間仕切が防火区画の指示ですが、１階平面詳細図（１）では、壁凡例：Ｗ－２Ｇ・Ｗ－１より軽鉄間仕切（一般壁）です。部分詳 ＷＴ－２Ｇとしてください。
細図（１）より「ＷＴ－２Ｇ」及び「ＷＴ－１」に読み替えて宜しいですか。

144／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

ＳＳＤ－３の防火性能に相違があります。
・１階法規チェック図 ― 特定防火設備
ＳＳＤ－３の防火性能につい・建具表－１ ― 一般仕様て
特定防火設備を正と考えて宜しいですか。

1430

C-001
Ｒ-008

1431

Ｒ-008

ＳＳＤ－３のガラス仕様につ
いて

1432

C-001・A-136

ＳＳ－１１６の防火性能につ
いて

1433

C-001・A-138

1434

C-001他
A-049他
A-166

1435

C-002
A-051
A-166

1436

C-002
Ｒ-009

1437

Ｒ-009

1438

C-002・Ａ-122・143

1439

C-002・Ａ-122・144

1440

C-004・A-124・151

質問の内容

回答

お見込みの通りです。

上記質疑において、特定防火設備の場合、ガラス仕様を耐熱ガラスＴ８でお見込みの通りです。
想定いたしますが宜しいですか。
１階建具表（２）において、ＳＳ－１１６に特定防火設備の指示ですが、仕様
が軽量シャッター・法規チェック図でも区画では無いため、一般仕様と想お見込みの通りです。
定いたしますが宜しいですか。

１階建具表（４）において、ＬＳＤ－１０２に特定防火設備とありますが、法規
ＬＳＤ－１０２の防火性能につ チェック図で防火区画となる範囲に設置されないため、一般仕様と想定い 整形外科処置室のLSD102は防火区画の範囲となるので特定防火設備でいてたしますが宜しいですか。
す。

間仕切仕様について

間仕切仕様について

１階 法規チェック図他において、Ｌ～Ｍ通り・１１通りＤＷ周囲が防火区画の指示ですが、１階平面詳細図（３）他では、壁凡例：Ｗ－１・Ｗ－３より軽鉄間仕切（一般壁）です。部分詳細図（１）より「ＷＴ－１」に読み替えて宜 お見込みの通りです。
しいですか。

２階 法規チェック図において、Ｌ～Ｍ通り・５通りＥＰＳ・ＰＳ周囲が防火区画の指示ですが、２階平面詳細図（２）より壁凡例：Ｗ－４より軽鉄間仕切
お見込みの通りです。
（一般壁）です。部分詳細図（１）より「ＷＴ－１」に読み替えて宜しいですか。

ＳＳＤ－２の防火性能に相違があります。
・２階法規チェック図 ― 特定防火設備
ＳＳＤ－２の防火性能につい・建具表－２ ― 一般仕様て
特定防火設備を正と考えて宜しいですか。
ＳＳＤ－２のガラス仕様についてお見込みの通りです。

上記質疑において、特定防火設備の場合、ガラス仕様を耐熱ガラスＴ８でお見込みの通りです。
想定いたしますが宜しいですか。

２階法規チェック図において、２階Ｌ～Ｍ通り８通りイートインイベントス
ＬＳＤ－２０７の防火性能・ガ ペースＬＳＤ－２０７が特定防火設備の指示ですが、ガラス仕様が強化ガラ
お見込みの通りです。
ラス仕様についてスＴ５です。耐熱強化ガラスＴ５に読替えて宜しいですか。
２階法規チェック図において、２階Ｍ～Ｎ通り７～８通り払出室ＬＳＤ－２１３
ＬＳＤ－２１３の防火性能・ガ が特定防火設備の指示ですが、ガラス仕様が強化ガラスＴ５です。耐熱強お見込みの通りです。
ラス仕様について
化ガラスＴ５に読替えて宜しいですか。

ＰＳのＳＤ－４０５について

４階法規チェック図において、Ｊ～Ｌ通り９通りＰＳのＳＤ－４０５が防火区画のため、特定防火設備になると思われます。ＳＤ－４０５ｂへ読替えて宜し お見込みの通りです。
いですか。

145／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
1441

C-004・A-124・152

1442

C-004・A-151

1443

C-004他
A-058他
A-166

1444

C-004他
A-058他
A-166

質問の要旨

前室のＬＤ－４０２について

質問の内容

回答

４階法規チェック図において、Ｍ～Ｎ通り６通り前室のＬＤ－４０２が防火区画のため、特定防火設備になると思われます。仕様を特定防火設備、ガラ
お見込みの通りです。
ス：耐熱強化ガラスＴ５、ガラリ：ＦＤ付きと想定いたしますが宜しいですか。

４階建具表（１）において、ＳＴＤ－４０８が特定防火設備の指示ですが、４
ＳＴＤ－４０８の防火性能につ 階Ｊ～Ｌ通り３通りのＳＴＤ－４０８は防火区画等ではないため、一般仕様とお見込みの通りです。
いてし、ガラスを強化ガラスＴ８で想定いたしますが宜しいですか。

間仕切仕様について

間仕切仕様について

４階 法規チェック図他において、Ｉ～Ｉ’通り・１２通りＦＳ１の周囲が防火区画の指示ですが、４階平面詳細図（３）では、壁凡例：Ｗ－２Ｇより軽鉄間お見込みの通りです。
仕切（一般壁）です。部分詳細図（１）より「ＷＴ－２Ｇ」に読み替えて宜しいですか。
４階 法規チェック図他において、Ｉ’～Ｋ通り・９～１０通りＰＳ周囲が防火区画の指示ですが、４階平面詳細図（３）では、壁凡例：Ｗ－４ａ・Ｗ－３・
Ｗ－２Ｇより軽鉄間仕切（一般壁）です。部分詳細図（１）より「ＷＴ－１」、Ｈ お見込みの通りです。
ＷＣ１前は「ＷＴ－２Ｇ」に読み替えて宜しいですか。

６階法規チェック図・６階天井伏図（２）において、理学療法室・作業療法
室に防煙垂壁が３か所分の指示ですが、法規チェック図と天井伏図で仕理学療法室・作業療法室の 様の相違があります。下記について御指示下さい。
天井伏せ図を正としてください。
防煙垂壁について①正しい仕様を御指示下さい。
W8,483 W8,580 W8,283②Ｗ寸法をそれぞれ御指示下さい。

1445

C-006・A-107

1446

C-027

1447

Ｃ-027 ＳＴＥＰ③

1448

C-027
解体図 浄化槽（Ｓ52） 図番402

敷地西側に駐輪場が記載されています。設置の場合仕様をご指示下さ駐輪場スペースを示しています。本工事外です。
い。
C-027に記載されている「排水処理１号施設」について、解体図の浄化槽（Ｓ52）配置図の、「浄化槽」、「ＲＩ貯留槽」、「薬液貯留槽」の３つの構造物
排水処理１号施設についてお見込みの通りです。
と考えて宜しいですか。

1449

C-027,C-028工事ステップ図

工事完了引き渡しについて

1450

C-027,STEP③既存浄化槽解体
C-037既存浄化槽解体山留計画図

既存浄化槽配置について

1451

C-027、029

工事ステップの駐輪場について工事ステップ図（１）において、ＳＴＥＰ③・④の敷地西側に「駐輪場」とありますが、駐輪場の工事区分が不明です。外構工事にて見込む工作物が駐輪場の表記はスペースの確保を示しています。本工事外です。
ある場合は、仕様・断面等の詳細図の発行をお願い致します。

駐輪場

山留工事について

ステップごとでの工事完了引き渡しを行うと考えてよろしいでしょうか。御指ステップごとでの中間検査を行い、工事完了部分の部分引渡しを受けるこ
示下さい。
とを考えています。なお、対象部分は協議によります。
既存浄化槽は２ヶ所です。西側の浄化槽は救急車両スペース確保のた
既存浄化槽は２か所と考えて、山留も必要か所を見込むと考えてよろしい
め、山留が必須と考え指定仮設としています。図示以外の山留は任意ででしょうか。御指示下さい。
ご提案ください。
C-027、029図に於きまして、準備工事期間（H30.11～H31.1）に新棟杭工事とありますが、新棟山留工事期間も包含されていると考えて宜しいでしょ
お見込みの通りです。
うか。

146／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1452

1453

C-027・028
G-003・004・005・006・007・010

Ｃ-027・Ｓ-213

質問の要旨

工事ステップの外構工事について杭納期についてC-028,STEP⑤本館、東館解体

1455

Ｃ-030

山留について

1456

Ｃ-030

山留めについて

1458

Ｃ-030
Ａ-032

Ｃ-035

回答

工事ステップ図（１）・（２）において、ＳＴＥＰ①～ＳＴＥＰ⑥にて工事手順の区分がありますが、外構図の各平面関係（舗装・囲障・排水・植栽・擁壁） STEP②浄化槽新設のサービスヤードの外構は、仮設で整備し、本節はでは、ＳＴＥＰ①～ＳＴＥＰ⑥の区分がありません。ＳＴＥＰ⑥にて「外構整備 STEP⑥と考えています。
（調整池工事含む）」とありますが、ＳＴＥＰ①～ＳＴＥＰ⑤までに外構工事が 他、STEP⑤の新棟建設に際し南側外構が整備されていることが望ましいと考えています。他はSTEP⑥と考えています。
必要な場合は、外構図のＳＴＥＰ図の発行をお願い致します。
浄化槽施工期間が、Ｈ30/4～10と記載されています。山留から地下躯体工事などを考慮すると、着工後すぐに杭打設の工程になりますが、杭納期が通常3.5か月必要です。しかし、開札後の契約締結がＨ30/3上旬と予定
発注者は関与しません。また材料支給等も行いません。
されていますので、施工者からの発注では間に合いません。発注者からの支給材料にしていただけないでしょうか。または、2/6の業者決定通知により、契約前発注（先行手配）してよろしいでしょうか。

土壌汚染調査は実施済みです。調査結果については基準値以下です。
土壌汚染調査における使用履歴を開示願います。調査における汚染状
解体前土壌汚染調査につい既存病院下部については解体時に別途調査します。 原則として工期変
況による工期変更費用清算は協議と考えてよろしいでしょうか。御指示下て更は考えておりません。汚染が確認された場合の処分費用負担は別途協さい。
議とします。

1454

1457

質問の内容

山留めの位置について

山留めの位置について指定仮設で山留が記載されていますが、新病院の一部分のみ山留が指示されています。指示の無い部位は、任意で別に計上してよろしいでしょ 山留において指定のない部位は、任意で別計上をお願い致します。
うか。御指示下さい。
C-030の「CASE-4」の山留について、これは工事中の仮設調整池のための山留と考えて宜しいですか。その場合、必要な設置期間について御指調整地の建設着手までとしてください。
示ください。
新病院山留計画図において、ＣＡＳＥ－１北西面のＥ～Ｈ通り７～１３通りの山留めの設置位置が擁壁面に設置となっていますが、擁壁外面に塗膜防水が必要になる為、現状の設置位置では、擁壁外面への塗膜防水の 壁面より５００離し、防水工事可能な設置としてください。
施工ができません。ＣＡＳＥ－１の山留めの位置を再度御指示下さい。
上記において、浄化槽棟山留計画図（１）の配置についても、地下外壁面への塗膜防水の施工ができませんので、山留めの位置の見直しを再度御 壁面より５００離し、防水工事可能な設置としてください。塗膜防水（Y-1）し指示下さい。
ます。
C-030の「CASE-3」の山留について、G-078に記載されている「仮設山留」と同じものと思われますが、平面的な設置範囲に相違があります。G078の範囲を正と考えて宜しいですか。

1459

Ｃ-030、G-078

山留めについて1460

C-030、G-079

C-030図独立調整池、G-079図仮設調整池は、開発行為等には該当しま
独立（仮設）調整池について すか。
該当します。仮設調整池については、協議済です。

1461

C-030～C-037

山留めについてお見込みの通りです。

山留めが指定仮設である場合、芯材の「残置」、「引抜き」の条件について
浄化槽解体山留「残置」、新設浄化槽SMW「残置」、CASE-1「残置」、
御指示ください。
CASE-2「引抜き」、CASE-3「残置」、CASE-4「引抜き」としてください。

147／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）1462

C-030～C-037

1463

C-030図～037図建築工事特記仕様書 P.9

1464

Ｃ-031～034

質問の要旨
指定仮設について構台について構台は、指定仮設でしょうか。その場合、今後の打合せにより実施と異なった場合、清算頂けると考えてよろしいでしょうか。それとも、任意に計画してよろしいでしょうか。御指示下さい。

構台計画について

1466

C-033

1FLとGLの設定について

1468

C-037

1469

工事ステップ図②～④1470

K-001、K-003

1471

既存基礎解体範囲
K-001、004

C-030～C-037の山留計画図にて、「原則山留は指定仮設とする」とありま
お見込みの通りです。
すが、ＶＥ提案の対象と考えて宜しいでしょうか。

山留の指定仮設の御確認

Ｃ-033

C-037

回答

新病院山留計画図等の山留関連図に、“原則山留は指定仮設とする”と記載ありますが、建築工事特記仕様書の 3 土工事の5 山留工事に、“指 図示の山留は指定仮設としてください。図示無き山留は任意で提案くださ定仮設”と記載あり、若干の表現の相違がありますが、建築特記仕様書の い。
方を正とし、山留は“指定仮設”としてよろしいでしょうか。

1465

1467

質問の内容

構台は指定仮設ではありません。参考図としてください。

C-033の構台スロープ部分において、「※現状の位置だと、乗入れに必要な勾配の確保が厳しい」とコメントの記載がありますが、この図を指定仮設 構台は指定仮設ではありません。26.4m確保しスロープ勾配12.5％確保しとして見積して宜しいですか。
てください。
C-033図では1FL=GL+1800とありますが、設計図A-019図等記載の
1FL=GL+50の他、MFL等の設定値も設計図を正として宜しいでしょうか。 お見込みの通りです。

既存浄化槽の解体山留計画について、「浄化槽」の範囲のみを考慮しており、隣接する「薬液貯留槽」や「ＲＩ貯留槽」の解体山留めが考慮してい既存浄化槽の解体山留計画
提案願います。浄化槽解体の山留は救急車両の寄り付き確保を考慮してないように思われます。山留めを南側に拡張する必要があると考えます
について
います。
が、御指示下さい。
既存浄化槽の解体山留の仕様が「親杭」で計画されており、遮水工法と既存浄化槽の解体山留計画 なっておりません。釜場排水程度で解体工事が可能である前提での指定 提案願います。浄化槽解体の山留は救急車両の寄り付き確保を考慮してについて仮設と考えて宜しいですか。
います。

工事車両動線について

東館庇の解体について

解体深さについて工事車両はＨ30.4からＨ32.12まで敷地外周道路を使用可能としてよいで 使用可能です。病院関係者及び近隣住民、通学路のため学校関係者としょうか協議の上、工事車両動線、来院者通路を決定してください。
東館庇の解体について、K-001では「平成３０年８月から解体」となっていますが、K-003の矩計図では、既存庇の解体が平成３１年４月解体、共同溝の解体が平成３３年７月解体となっており、相違があります。また、既存 K-003 共同溝解体は、K-001 ０８既存病院解体同様平成３３年８月～既庇の解体前に、下部の共同溝の解体となっており、施工手順が不明で存庇解体はK-001 ０３東館庇解体同様平成３０年８月～としてください。
す。何れが正か御指示ください。

既存基礎躯体の解体深さは、排水処理１号施設、２号施設を除き、K-004
お見込みの通りです。
図に示されている高さ範囲にならってよいでしょうか。

148／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

特記仕様書に『調査により含有する場合は除去』、解体図面に疑わしい部
位がマーキングされており、更に、参考設計書摘要欄にも『アスベスト含 アスベスト調査結果は別紙にて添付します。ただし現場にてアスベストは
Ｋ006解体工事特記仕様書・解体ｱｽﾍﾞｽﾄ 既存建物有害物使用建材調 有』と記載されています。既存建物有害物質（PCB,アスベスト含有建材、 再調査を行うこと。（設備図記載）。PCBについては解体特記仕様書に記
1472
範囲図・参考設計書
査について
フロン、ハロン、水銀、鉛、ダイオキシン等)の調査結果はありますでしょう 載。フロン、ハロン、水銀、鉛、ダイオキシン等については設備図より計上か。又は今回入札に当たり、調査のみを計上し、実施数量で精算いただ ください。
けるとしてよろしいでしょうか。合わせて、調査個所の指示下さい。

1473

K解体図

アスベストについて

解体、改修対象既存建屋に
外壁：吹付タイル、吹付リシン、内装壁・天井：吹付タイルが見受けられま
すが、アスベスト分析調査は実施されたうえで混入無しということでしょうか。
さらに設備配管保温材なども同様ですが、もし、分析調査未実施の場合、見積条件を分析調査―別途
アスベスト混入―図示以外は無しという見積上の条件と設定してよろしいでしょうか。

1474

K解体図

現地調査について

既存建屋内部にアスベスト混入の結果が出ておりますが、各所立ち入り調 アスベスト調査に関する立ち入り調査は不可とします。既存建物のアスベ査は可能でしょうか。
ストについては、調査結果をお知らせしますので、それを以ってご確認く
その際、日時条件、申し込み方法をご教示願います。
ださい。

1475

解体建物図402配置図、
K-001解体手順図

配置図402には排水処理１号施設横にRI貯留槽、薬液貯留槽があります 排水処理槽における残留物処理は本工事に含みます。
RI貯留槽、薬品貯留槽解体が、解体するので解体見込む場合残留物処理は実施済みと致します。ま 土壌汚染調査は実施済みです。調査結果については基準値以下です。
についてた土壌汚染調査は実施済でしょうか。御指示下さい。
既存病院下部については解体時に別途調査します。

1476

解体工事

既存建物及び工作物の事前 解体前に、病院備品および浄化槽などの汚物処理等は全て終了している 病院備品の処理は終了しているとお考えください。浄化槽の汚泥処理は処理についてとしてよろしいでしょうか。御指示下さい。
本工事に含みます。

アスベスト調査は行っております。見積条件はお見込みの通りです。

解体手順図（１）において、「０８トレンチ封鎖 平成３３年８月から」と指示がありますが、以下の不明点をご指示下さい。
①コンクリートによる封鎖①封鎖方法②K-001 ０８既存病院解体同様平成３３年８月～としてください。
②工事STEP1477

解体手順図A1

既存解体

1478

解体手順図A1

既存解体

解体手順図（３）排水ピット平面図において、「コンクリート壁新設（建築工W150 タテD13-@150 ヨコD10-@200としてください。
事）」とありますが、納まり詳細が不明です。御指示下さい。

1479

解体図 浄化槽（Ｓ52） 図番402
解体図 浄化槽（Ｓ52） 図番451

薬品処理設備について

図番451の「薬品処理設備」と記載のある図面は、図番402の配置図中のお見込みの通りです。
「薬液貯留槽」と同じと考えて宜しいですか。

1480

参考設計書

1481

S-01

解体について

参考設計書に、煙突などのダイオキシン除去の項目がありません。既存建物は、そのまま解体しても問題ないと解釈してよろしいでしょうか。御指示 ダイオキシンについては考慮しなくて結構です。
下さい。

鉄筋の種類について

一般共通事項でD38の基礎梁の鉄筋：D38ha、機械式継手。定着ﾌﾟﾚｰﾄの記入がありますが、鉄筋はねじ鉄筋と解釈して宜しいでしょうか。御指示下 お見込みの通りです。
さい。

149／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1482

S-01

鉄筋の継手について

1483

S-01～02
S-60

1階SRC梁について

1484

S-01･48～49･60

1485

S-02

1486

S-02

ｺﾝｸﾘｰﾄの計画供用期間
について

1487

S-02

高性能AE減水剤について

1488

S-02

1489

S-02

S-02

1491

S-02

1492

S-02
建築工事特記仕様書P9

1493

S-2
S-101
S-107～111

1494

S-2
S-3

回答

鉄筋継手について､機械式継手採用範囲はﾌﾟﾚｰﾄ定着と同じ基礎梁範囲
お見込みの通りです。
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様は1階床版と同様のｺﾝｸﾘｰﾄ番号2と考えてよろしいでしょう
お見込みの通りです。
か。御指示下さい。
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ形状にW-1形が記されておりますが､使用範囲の記載が無い様剪断補強筋加工W-1形の使
ｽﾀｰﾗｯﾌﾟに特に指定はしていません。
に思われます｡該当範囲を御指示下さい｡
用範囲について

１階ＳＲＣ梁のコンクリート仕
様について

1490

質問の内容

構造関係特記仕様書（１） ６章コンクリート工事において、６．２．１コンク
リートの種類に新病院棟の１階ＳＲＣ梁について記載がありません。新病院棟：床スラブ（１ＦＬ）１同様にＦＣ２４Ｎ、Ｓ１８（混和剤等も倣う）をと判断し お見込みの通りです。
て宜しいですか。
ｺﾝｸﾘｰﾄの計画供用期間の扱いは【標準】Fd=24N/mm2と考えて宜しいでお見込みの通りです。
しょうか。御指示下さい｡
上記質疑に関連してｺﾝｸﾘｰﾄは全て高性能AE減水剤使用と考えて宜しい
お見込みの通りです。
でしょうか。御指示下さい｡

ｺﾝｸﾘｰﾄ 単位ｾﾒﾝﾄ量最小値､水ｾﾒﾝﾄについて､Fc27未満はc≧270､
ｺﾝｸﾘｰﾄの単位ｾﾒﾝﾄ量､水ｾ w/c60%以下､Fc27N/mm2以上はc≧290､w/c55%以下と考えて宜しいでﾒﾝﾄ比についてしょうか。御指示下さい｡
高流度ｺﾝｸﾘｰﾄの仕様についてお見込みの通りです。

免震装置下部基礎､高流動ｺﾝｸﾘｰﾄは大臣認定品と考えて宜しいでしょう
お見込みの通りです。
か。御指示下さい｡

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類表 番号3の使用箇所が新病院棟:基礎･基礎梁の記載が有りますが土に接する範囲の地下外壁､地下外壁に接続する土間ｽﾗﾌﾞもｺﾝｸﾘｰﾄの使用場所について 番号3と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡
お見込みの通りです。

コンクリートの気乾単位容積質量は2.3t/m3程度と考えて宜しいでしょう
コンクリートの気乾単位容積
か。2.3t以上が必要となる範囲があればご指示ください。その場合、重量質量についてコンクリートを見込むと考えて宜しいでしょうか。

載荷試験について

杭および地盤の載荷試験が特記仕様書で行う、構造特記仕様書で行わないと相違します。行わないものと考えてよろしいでしょうか。
行う場合は詳細を御指示下さい。

お見込みの通りです。

構造特記仕様書を正としてください。

S-101図 使用材料に「D13 H形､W-I形:ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ･ﾌｰﾌﾟ」とありますが､W-I
形の範囲は下記の様に考えてよろしいですか｡
溶接閉鎖型せん断補強筋に
柱フープ（一般部）のみとします。
･柱 ﾌｰﾌﾟついて･大梁･小梁 ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ(いずれも中子筋はH形)
高性能AE減水剤について

使用箇所はFc27N以上に見込むと考えてよろしいですか｡

150／179

Fｃ21以上に見込んでください。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1495

S-2･3

基礎･基礎梁のｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾝﾌﾟ値が構造図6章2節ではS21､13節ﾏｽｺﾝｸﾘｰ
基礎･基礎梁のｽﾗﾝﾌﾟ値につﾄではS15又は18で相違します｡S21を正と解釈して宜しいでしょうか｡御指 本体基礎，基礎梁のスランプ値は18cmとします。
いて
示下さい。

1496

S-2･3

上記質疑の基礎･基礎梁ｺﾝｸﾘｰﾄのｾﾒﾝﾄの種類が構造図6章3節では高基礎･基礎梁のｾﾒﾝﾄの種類
炉ｾﾒﾝﾄB種､13節ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄでは中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄで相違します｡中 お見込みの通りです。
について
庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄを正と解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい。

1497

S-02～03

ｺﾝｸﾘｰﾄの混和剤について

1498

S-02～03

ｾﾒﾝﾄの種類について

1499

S-02･03

ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄのｽﾗﾝﾌﾟ値が15cmと記載されておりますが､該当範囲は21cm
ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄのｽﾗﾝﾌﾟ値についです｡ｽﾗﾝﾌﾟ値は21cmと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡て1500

S-02･03

ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ ｽﾗﾝﾌﾟ値について

1501

S-02･109

構造関係特記仕様書(1) 鉄筋工事 溶接閉鎖型せん断補強筋にﾘﾆｱｯｸ棟
ﾘﾆｱｯｸ棟 溶接閉鎖型せん断と記入がありますが、適用範囲が不明です｡柱ﾌｰﾌﾟ(中子筋､仕口部は除 お見込みの通りです。
補強筋についてく)に適用すると解釈して宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

1502

S-02・19

AE減水剤と高性能AE減水剤の2種類があります。ｺﾝｸﾘｰﾄ番号1～5は全お見込みの通りです。
て高性能AE減水剤と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
ｺﾝｸﾘｰﾄ番号4は普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄと高炉ｾﾒﾝﾄB種の両方が適用されてお見込みの通りです。
いますが普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。
S18cmとします。

ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄのｽﾗﾝﾌﾟ値が15cm･18cmと2種類記載されておりますが､ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ種類表の該当範囲は18cmです｡ｽﾗﾝﾌﾟ値は18cmと考えて宜しいでしょう
お見込みの通りです。
か。御指示下さい｡

構造関係特記仕様書（１） ５章鉄筋工事において、６節 帯筋の組立てに「Ｈ形」と「溶接閉鎖型」の２種類指示がありますが、使い分けが不明です。
溶接閉鎖形の使用場所につ溶接閉鎖型はリニアックの柱一般部のみに使用すると想定いたしますが お見込みの通りです。
いて宜しいですか。
鉄骨梁貫通ｽﾘｰﾌﾞについて補強方法は全て既製品対応と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

1503

S-02･79･80

1504

Ｓ-03

鉄骨工事建方について

鉄骨建方において、ブロック毎に1節、２節、３節と進めることは可能でしょ
建方精度に問題がないことが明らかであれば，ブロック毎でも可とします。
うか。それとも、節毎に階毎に纏めていかないといけないでしょうか。

1505

Ｓ-03

鉄骨仮組について仮組の部位をお示し下さい。

1506

S-03

鉄骨梁貫通ｽﾘｰﾌﾞについてお見込みの通りです。

CLB上部～0節までの柱梁仕口部まわり，積層ゴム支承上部～0節までの
柱梁仕口部まわり，ロータリー庇架構，ヘリポート架構の一部，等を考えて構造関係特記仕様書（２） ６章コンクリート工事において、６．３．１コンク
リートの材料に「ＡＥ減水剤」と「高性能ＡＥ減水剤」の２種類指示がありま
コンクリート混和剤の仕様に すが、入札条件としての使い分けが不明です。６．２．１．コンクリート種別
1～5全て高性能AE減水剤としてください。
ついての配合番号のうち、２・３・４に「高性能ＡＥ減水剤」を適用するものと判断して宜しいですか。（Fc２４以上のJIS A 5308に該当する仕様）

151／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

構造関係特記仕様書（２） ６章コンクリート工事において、６．１４．１一般事項に無筋コンクリートの使用箇所に防水押え、嵩上げコンの指示があり無筋コンクリートの仕様につ
3階電気室の押えコンクリートは，軽量コンクリート（Fｃ18、S18）でよろしいません。防水押え、嵩上げコンの仕様は全て軽量コンクリート（ＦＣ１８Ｎ、Ｓいてです。それ以外は捨てコンクリート仕様と同じとします。
１８）を想定いたしますが宜しいですか。

1507

S-03

1508

S-03

上記に続きますが、軽量コンクリートの種類（１種ｏｒ２種）が不明です。御軽量コンクリートの仕様につ指示下さい。
いて

1509

S-03

膨張剤の仕様について

膨張剤の添加量､参考ﾒｰｶｰ品番等を御指示下さい｡

1種とします。
添加量は20kg/m3とします。デンカパワーCSAタイプS同等品としてください。

ｾﾒﾝﾄ種類にてｺﾝｸﾘｰﾄ番号4が普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄと高炉ｾﾒﾝﾄB種に両方に記載されておりますが､普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄと考えて宜しいでしょうか。御お見込みの通りです。
指示下さい｡

1510

S-03

ｾﾒﾝﾄの種類について

1511

S-03

雑立上りｺﾝｸﾘｰﾄの仕様
について

1512

S-03

鉄骨仮組の対象範囲につい鉄骨仮組について行うとありますが､対象範囲を御指示下さい｡
て

1513

S-03

錆止め塗装について工場2回塗りと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ鉄骨錆止めの範囲について い。

1514

S-03

膨張材の使用範囲について

新病院棟地下外壁の膨張材の使用範囲が図示されていません。ご指示く地下外壁（土圧壁）全てとしてください。
ださい。

1515

S-03

３節、工作一般の仮組についてCLB上部～0節までの柱梁仕口部まわり，積層ゴム支承上部～0節までの３節、工作一般の仮組について、「行う」と指定されていますが、仮組を行
柱梁仕口部まわり，ロータリー庇架構，ヘリポート架構の一部，等を考えてう範囲をご指示ください。
います。

1516

S-03

免震層耐火被覆部の錆止塗装有無について

S-03図7章9節に耐火被覆部の錆止塗装はなしとありますが、免震部においては、外部となるため、耐火被覆部でも錆止塗装ありと考えてよろしいで 免震ピット内は錆止め塗装のみとします。
しょうか。ご指示ください。

1517

マスコンクリート範囲
S-03

中庸熱セメント範囲について

リニアック棟の中庸熱ポルトランドセメント使用範囲は、遮蔽壁の１FL打継
遮蔽壁を受ける基礎梁も含みます。
より上部のみと考えてよいでしょうか。

1518

S-03
S-104

構造特記仕様書で該当範囲は遮蔽壁とありますが軸組図で同範囲は膨ﾘﾆｱｯｸ棟のﾏｽｺﾝ範囲につい 張剤入りｺﾝｸﾘｰﾄです。ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄではなく膨張剤入りｺﾝｸﾘｰﾄと考えてよ
特記仕様書を正としてください。
てろしいでしょうか。御指示下さい。

1519

S-03
S-50

病院棟のﾏｽｺﾝ範囲につい
て

1520

S-03
建築工事特記仕様書P15

ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄの仕様について

構造図にない意匠図より算出可能な雑立上り､基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様は接地する躯体の強度･ｽﾗﾝﾌﾟ値と同様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

構造特記仕様書で該当範囲は基礎･基礎梁とありますがﾋﾟｯﾄ床となる
FS35の厚さ分は含まれないものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。
CLB上部～0節までの柱梁仕口部まわり，積層ゴム支承上部～0節までの
柱梁仕口部まわり，ロータリー庇架構，ヘリポート架構の一部，等を考えています。
お見込みの通りです。ただし，現場タッチアップは含みます。

お見込みの通りです。

混和剤とｽﾗﾝﾌﾟの仕様が2種類ずつ記載されております。高性能AE減水剤、S18と考えてよろしいでしょうか。
また特記仕様書よりｾﾒﾝﾄの種類は中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄと考えてよろしい お見込みの通りです。
でしょうか。併せて御指示下さい。

152／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1521

1522

S-03・23・24・112

S-03･35～45

1523

S-03・35～45・50・51

1524

S-03

1525

S-03・77・78
特記仕様書P43

1526

S-4

1527

S-08

1528

S-8
S-24
A-19

1529

S-08・24

質問の要旨

マスコンクリートの適用場所
について

質問の内容
構造関係特記仕様書（２） ６章コンクリート工事において、６．１３．１一般事項にマスコンクリートの適用場所が指示ありますが、具体的な範囲が不明です。下記を想定いたしますが宜しいですか。
①新病院棟 ― 基礎伏図に記載基礎・基礎梁②上記①に耐圧版ＦＳ３５（Ｋ～Ｍ・７～８間）、免震層伏図のスラブＦＳ３５（全面）、バットレスＲＷ２０は含まれない②リニアック ― 遮蔽壁③上記②に屋根スラブ（Ｔ１，５００）は含まれる④上記②に基礎梁は含まれない

混和材の膨張材について使用箇所は軸組図に示すと記載されておりま
すが､記載が無い様に思われます｡地下外周壁部分に採用と考えて宜し
混和材の使用範囲についていでしょうか。御指示下さい｡

回答①お見込みの通りです。
②いずれもマスコンクリートでは考えていません。
②お見込みの通りです。
③お見込みの通りです。
④遮蔽壁に取り付く基礎梁はマスコンクリートとします。

お見込みの通りです。

構造関係特記仕様書（２） ６章コンクリート工事において、６．３．１コンク
リートの材料に膨張剤の指示があり、「新病院棟の地下外壁に採用（使用箇所は軸組図に示す）」と指示がありますが、新病院棟の軸組図に範囲をコンクリート膨張剤の使用箇 示されていません。記載の通り、新病院棟の地下外壁に採用とし、範囲はお見込みの通りです。
所について下記を想定いたしますが宜しいですか。。
①擁壁リスト（１）・（２）にて、ＭＦＬ－１００より上部のＲＷ３５②ＲＷ３５上部の免震ＥＸＰ．Ｊ下スラブ及び立上りも含む

コンクリート膨張剤の仕様に 上記に続きますが、膨張剤の仕様が不明です。御指示下さい。
ついて

添加量は20kg/m3とします。デンカパワーCSAタイプS同等品としてください。。

鉄鋼面錆止め塗装２回塗りについて、仕様が不明です。工場２回塗りを想鉄骨錆止め塗装の塗装回数
お見込みの通りです。ただし，現場におけるタッチアップは含みます。
定いたしますが宜しいですか。
について鉄筋の重ね継手及び定着の ｺﾝｸﾘｰﾄ強度Fc42における鉄筋の重ね継手及び定着の長さについて､長さについてFc36と同様に考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（５）７－４に「表７－１－１ Ｈ形配筋」が梁貫通孔補強（Ｈ形）の配筋 記載ありますが、配筋種別Ｈ１～Ｈ７の使い分けが不明です。配筋種別が梁貫通孔補強は既製品とします。構造別図１を参照してください。
について判断出来る資料の発行をお願い致します。

釜場の配筋について

釜場の配筋について､寸法が2000角とありますが､構造配筋標準図の基
礎ｽﾗﾌﾞﾋﾟｯﾄ(1000以内)に倣うと考えてよろしいですか｡
異なる場合は詳細をご指示下さい｡

お見込みの通りです。

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（５） ７－２土間コンクリートにおいて、誘
土間コンクリート誘発目地の 発目地要領の指示がありますが、新病棟は構造スラブの為、該当場所無お見込みの通りです。
有無についてしと想定いたしますが宜しいですか。

153／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）1530

S-09～12

1531

S-11･69･70

1532

Ｓ-12、Ｓ-69、70

1533

S-12･35～45

質問の要旨

鉄骨柱仕口ダイヤﾌﾗﾑについて

鉄骨梁継手工法

大梁継手について

1534

Ｓ-18

1535

Ｓ-18

ＦＴｷｬｯﾌﾟの採用について

1536

S-22・102・206

試験杭の試験内容について

1537

Ｓ-22・Ｓ-47

1538

S-23
A-31

耐圧ｽﾗﾌﾞのﾚﾍﾞﾙについて

1539

S-24
S-55

免震下部基礎について

1540

S-26
S-65

CDS20の型枠について

1542

S-26,S-60

回答

鉄骨構造基準（１）～（４）において、梁継手部・柱廻りデッキ受けの指示が梁継手部・柱廻りデッキ受け
S-65図によります。
ありません。仕様を御指示下さい。
の仕様について

Ｆ.Ｔ.ＰＩＬＥ杭頭処理につい
て

1541

質問の内容

杭長さについて

免震ﾋﾟｯﾄの耐火被覆についてSRC部鉄骨大梁の継手仕様について鋼管･角形鋼管柱仕口ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑについて詳細が不明です｡下記の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡･仕口最上下:通しﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 梁ﾌﾗﾝｼﾞ2UP又柱厚以上 C材
S-10,69の要領としてください。
･仕口中間:内ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 梁ﾌﾗﾝｼﾞ2UP B材
鉄骨梁２Ｇ～８Ｇの鉄骨梁継手工法は、Ｓ-12図のノンブラケットタイプ梁
継手標準と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

2～8FL大梁継手についてCG梁以外の梁は全てﾉﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ継手と考えて宜しいでしょうか｡
またﾉﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ継手標準図よりﾉﾝﾌﾞﾗｹｯﾄGPL厚は全てPL-16と考えて宜し お見込みの通りです。
いでしょうか｡御指示下さい｡
ＦＴキャップ仕様採用に当たり、大成建設からの『施工指導・品質管理支 施工体制図は構造評定委員会の指示により掲載したものです。施工体制
援』と記載してありますが、具体的にはどのような内容になるのでしょうか。 図右側のFTPile構法既製杭協会会員会社による施工であれば、大成建
又、その費用につきましては、見積にどのように反映すればよろしいでしょ 設とのやり取りは特に必要ありません。したがって，見積に反映する必要うか。御指示下さい。
は特にありません。
大成建設の大臣認定品のため、同等品で見積もってよろしいでしょうか。 設計図の通りとしてください。
既製コンクリート杭における、根固め部ソイルセメントの未固結状態の材料の、直接採取による圧縮強度試験の指示がありません。必要と判断いたし お見込みの通りですが，大臣認定取得条件による品質管理試験は考慮しますが、宜しいですか。
てください。
杭長さは図面に記載された長さを正として見積をしてください。
浄化槽及び病院の杭長さが記載されていますが、事前調査や試験杭など施工段階において調整が必要となった場合は別途協議とします。
による調整などは考えなくてもよろしいでしょうか。調整する場合、費用精なお、参考数量書においては、20％の杭本数に対して杭頭カットを見込
算頂けるとしてよろしいでしょうか。御指示下さい。
んでいます。
耐圧ｽﾗﾌﾞの下端ﾚﾍﾞﾙについて
S-23図 GL-4600 (特記なき)
A-31図 GL-3250 (GL-2900 + t350)
お見込みの通りです。
とありますが､A-31図を正と考えてよろしいですか｡
免震下部基礎ﾘｽﾄMF21とMF22が伏図に記載がありません｡不要と考えてお見込みの通りです。
よろしいですか｡
合板型枠と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

お見込みの通りです。

免震装置廻りおよび1階鉄骨梁には不要と考えてよろしいでしょうか。御指
必要です。
示下さい。
1F部のSRC大梁は、ﾌﾞﾗｹｯﾄ方式ですが、継手リストがありません。継手ﾘｽ
S-13図によります。
ﾄをご提示ください。

154／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）1543

S-26～32・65

質問の要旨

質問の内容

回答

１～７階伏図において、床段差は最大Ｈ４００迄ありますが、スラブ納まり要
領図のスラブ段差ではＨ２００迄の指示しかありません。Ｈ２００を超えた場
スラブ段差補強の適用範囲
お見込みの通りです。ただし，H250～400は頭付きスタッドφ16@200を設合、７階将来対応スラブの納まり（スタッドボルトは無し）を想定いたします
外について
けます。
が宜しいですか。
１～８階床伏図及びスラブリストにおいて、スラブは全面型枠デッキの指示ですが、ニューフェローデッキの指示もあり、何れを採用するか不明です。
入札条件は下記の何れか御指示下さい。
ニューフェローデッキの採用 ①１～８階床全て型枠デッキ②とします。
について②ニューフェローデッキ配置図（１）・（２）にて指示がある範囲は、ニューフェローデッキにて見込む

1544

S-26～33・65・66・77・78

1545

S-26～34、77、78

ｽﾗﾌﾞ仕様について

1546

S-26～34･77･78

ﾆｭｰﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ配置図で､白抜き部分が在来ｽﾗﾌﾞと記入がありますが､こ
地上階の在来ｽﾗﾌﾞについて れは1～R階床伏図で特記除きで記載のあるDS15及びDS20と解釈して宜 お見込みの通りです。
しいでしょうか｡御指示下さい。

1547

S-26他

長大建物のため床ひび割れ 建物が長いため床スラブのひび割れリスク、免震装置の水平変形のリスク及び免震装置の水平変形抑 が大きいと考えます。7通、I通及びQ通に後打ち帯(幅50cm:膨張剤Con)
お見込みの通りです。
止を設けるとしてよろしいでしょうか。（１Ｆ-５Ｆ）及び（6F以上は6通及びL通
について
の2ヶ所）

1548

S-27～33
S-65
A-34

片持ち床版 補強について

片持ち床版の補強について､1階CSD20及び2～8階CSD15他の片持ち床
お見込みの通りです。
は外部に面する為､ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞではなく在来型枠と考えてよろしいですか｡

1549

S-27他

大梁ﾊﾟﾈﾙ変形が卓越する
床スラブのひび割れ防止について

長尺シートなどひび割れに敏感な仕上げが多いため、スパン15-12mの大梁ﾊﾟﾈﾙ部分のDS15スラブは配力筋方向の大梁上部でのひび割れのリス
ク大きいと考えます。配力筋（大梁上L=1.5m)にひび割れ補強筋D10@200 設計図の通りとします。
を追加すると考えてよろしいでしょうか。
（各階共通）

1550

S-29

4F 二重床について

I-M、⑦-⑬の範囲が二重床になっている意図をご教示ください。

1551

S-30～32

５～７階外壁下受け梁の用途について

５～７階床伏図において、Ｉ通り１２～１３通り間に小梁ＳＢ４０の指示がありますが、何用の鉄骨か不明です。外壁受けの小梁と想定し、５～８階の１床スラブ受け用小梁です。各階伏図の通りとしてください。
通り・６通り・Ｉ通り・Ｕ通りの持出し部分に必要といたしますが、宜しいです
か。

1552

S-32

7F 二重床について

各病棟の中央部が二重床になっている意図をご教示ください。

各階伏図とフェローデッキ配置図でスラブの使用が異なります。スラブ配
置はフェローデッキ配置図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 お見込みの通りです。

155／179

将来可変のためです。

将来可変のためです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

ｽﾗﾌﾞ底型枠について

８階床伏図T-U､1-２間の一部でS-33図 DS15(ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ)
A-110図 (J)打放補修 外装薄塗材Eとありますが､A-110図を正とし在来型枠と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

1553

S-33
A-110

1554

S-33
A-34
A-110

ｽﾗﾌﾞ底型枠について

床伏図外周片持ちｽﾗﾌﾞについて
S-33図 CDS15(ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ)
A-34･110図 (J)打放補修 外装薄塗材Eとありますが､A-34･110図を正とし在来型枠と考えてよろしいですか｡

1555

S-35～46
S-61～63

鉄骨大梁の継手形式と仕様について軸組図より、大梁はノンブラケット工法に見受けられますが、ウエブの継手
S-12図によります。
仕様が不明です。継手仕様をご指示ください。また、ブラケット形式の場
ブラケット形式の継手リストはS-13図によります。
合、フランジとウエブの継手リストを併せてご指示ください。

1556

S-35図～45図

鉄骨梁端部継手位置

各軸組図の鉄骨大梁について、ｽﾊﾟﾝが長い大梁は中央部分に継手位置の指示はありますが、鉄骨大梁端部の継手位置が記載ありません。継手 S-12,§13によります。
位置を御指示下さい。

1557

S-37

ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝﾉﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ梁の中間継手について

1558

S-38・39・27・28

片持ち梁の符号について

１１・１２通り軸組図において、２・３階Ｉ通り側の片持ち梁符号が不明です。
２・３階床伏図よりＣＧＸ２を想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

1559

S-39・26

梁の符号について

１２通り軸組図において、１階Ｉ～Ｋ通り間の梁符号が不明です。１階床伏図よりＧＸ５を想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

1560

S-44・27～29

片持ち梁の符号について

Ｒ通り軸組図において、２～４階１通り側の片持ち梁符号が不明です。２～４階床伏図よりＣＧＹ２を想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

1561

S-50-51

地表面に出るスラブのひび割れ防止について

ひび割れ防止のため、誘発目地をピッチ＠3.0m程度で設置すると考えてお見込みの通りです。
よろしいでしょうか。

1562

S-52他

免震装置の鉄部について

積層ゴムのﾌﾗﾝｼﾞ・ﾎﾞﾙﾄ・ﾍﾞｰｽＰＬ、および直動すべり支承・減衰ｺﾏのﾍﾞｰ
S-16,17図によります。
ｽPL・ｴﾝﾄﾞPL・ﾎﾞﾙﾄは亜鉛メッキ仕様と考えてよろしいでしょうか。

1563

S-54

7通り(I-K間)GX5他､ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝﾉﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ梁の中間継手についてﾌﾗﾝｼﾞ･
ｳｪﾌﾞ共にﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

お見込みの通りです。

免震装置基礎リスト（１）において、ＭＦ１～ＭＦ１２の免震装置下部にアン
免震装置下部のアンカーボ カーボルト用補強筋の指示がありますが、鉄筋径及び長さが不明です。
S-52図によります。
ルト用補強筋について御指示下さい。

156／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

S-54

免震装置下部の基礎 配筋
について

1565

S-55

免震下部基礎MF24の配筋について､免震下部基礎の配筋につい 断面 13-D16てB断面下部基礎 11-D16とありますが､断面13-D16を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

1566

S-59

柱ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ詳細につい 柱ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ詳細を御指示下さい｡て参考数量書においては，①柱側取付けプレート：PL-19(SS400)，②①の添板：2-PL-12(SS400)，③内ダイアフラム：PL-19(SN490B)，④ボルト：6-M20(F10T)/1面 を，各柱継手４面に見込んでいます。

1567

S-60

定着方法の確認

1568

S-65

1階SRC梁～床取合につい
て

1569

S-65

2重ｽﾗﾌﾞの型枠種別につい
て

1570

S-65

吊りﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞの型枠につい
て

1571

S-65

スラブリストにおいて、フラットデッキプレートの厚みが不明です。御指示下
フラットデッキプレートの厚み
ｔ＝1.6ｍｍとします。
さい。
について

1564

1572

S-65

1573

S-65

1574

S-65

質問の内容

回答

免震基礎ﾘｽﾄで免震装置下部の基礎にｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ用補強筋の記入があり
S-52図によります。
ますが、径・長さが不明です。御指示下さい。

1FのSRC大梁のMF基礎取合い部分の梁主筋はRC被覆内にアンカー（鉄お見込みの通りです。
骨手前アンカー）納まりとしてよろしいでしょうか。
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷおよびﾆｭｰﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷの掛り代として梁側面に厚10の打ち増しがあるものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

上下共に合板型枠と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

合板型枠と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

増打ち無しとしてください。

消火水槽上部スラブは合板型枠としますが、それ以外はフラットデッキ型
枠とします。

フラットデッキ型枠とします。

スラブ納まり要領図において、５階二重スラブ及び、７階将来対応スラブに
鉄骨梁の側面部にＤ１３＠２００（Ｌ＝５００＋５００）の指示がありますが、
鉄筋～鉄骨梁取合いの取合「ウェブ孔明けのうえ通し筋」、「スタッド溶接」の何れか不明です。ウェブ孔 お見込みの通りです。
いについて明けのうえ通し筋と想定いたしますが宜しいですか。
スラブリストのスラブ納まり要領図において、５階二重スラブの梁側面増打
スラブ段差部鉄骨梁側面増 ち配筋が不明です。７階将来対応スラブ同様と想定いたしますが宜しいでお見込みの通りです。
打補強についてすか。

ｺﾝｸﾘｰﾄの強度について

ｽﾗﾌﾞ納まり要領図のCDS20について､ｺﾝｸﾘｰﾄ強度はFc24N SL18と考えてお見込みの通りです。
よろしいですか｡

157／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

片持ち床版の型枠材に相違があります。
・スラブリスト（片持ち床版）― 流れ止めプレート＋補強鉄骨・矩計図（２）～（８）
片持ち床版の型枠についてお見込みの通りです。
― ＲＣ下地補修＋フッ素樹脂塗装
見え隠れ部分は「流れ止めプレート＋補強鉄骨」、見え掛り部分は「ＲＣ下地補修＋フッ素樹脂塗装」を想定いたしますが宜しいですか。

1575

S-65
A-032～038

1576

S-65
S-77～78

1577

S-66

ニューフェローデッキ設計標準仕様書（Ｓ）において、梁上連結筋の位置
ニューフェローデッキ連結筋 が明確ではありません。レ連続梁とはせず、デッキ短辺方向（主筋方向）とお見込みの通りです。
の施工箇所について
直交する大梁上、小梁上の全てに必要と想定いたしますが宜しいです
か。

1578

S-68

ｺﾝｸﾘｰﾄの強度について

1579

S-69

大梁継手について1580

S-69・70・76

1581

S-73

階段について階段詳細図(1)のE部詳細図に記載のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄのD寸法についてD=150
お見込みの通りです。
程度と考えてよろしいですか｡

1582

S-75

階段4について階段詳細図 階段4のkp(間柱)について､1階平面図に記載がありません
が､断面図Sec.X1よりkp(間柱)を1か所見込んでよろしいですか｡

在来ｽﾗﾌﾞについて

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷは全て厚1.6と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞに取付く柱脚及び設備基礎等のｺﾝｸﾘｰﾄ強度はFｃ21N SL18と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

1FL大梁ﾌﾞﾗｹｯﾄ継手は全てﾌﾗﾝｼﾞ現場継手と考えて宜しいでしょうか｡御お見込みの通りです。
指示下さい｡

鉄骨架構詳細図（１）・（２）及びヘリポート・連絡ブリッジ鉄骨詳細図におい
参考数量書においては，①柱側取付けプレート：PL-19(SS400)，
鉄骨柱の現場溶接部エレク て、柱現場溶接部にエレクションピースの指示がなく、仕様が不明です。
②①の添板：2-PL-12(SS400)，③内ダイアフラム：PL-19(SN490B)，
ションピースの仕様について 柱サイズ毎に御指示下さい。
④ボルト：6-M20(F10T)/1面 を，各柱継手４面に見込んでいます。

お見込みの通りです。

梁貫通孔数量図（１）【参考図】において、１階床伏図はＳ梁とＳＲＣ梁の２
種類ありますが、数量分けされていません。ＳＲＣ梁の場合、鉄筋による補梁貫通孔の構造種別についそれぞれの仕様は構造別図２を参照してください。
強も必要となる為、区分が必要です。Ｓ梁とＳＲＣ梁それぞれの箇所数をて梁貫通孔にの数量についてはS梁のみを見込んでください。
御指示下さい。

1583

S-79

1584

S-79

鉄骨梁貫通ｽﾘｰﾌﾞについて

1585

S-81

ロータリー庇の浅層混合処
理工法の仕様について

1階床伏図梁貫通ｽﾘｰﾌﾞについて全てS梁と考えて宜しいでしょうか｡
SRC梁範囲が御座いましたら対象か所数を御指示下さい｡

お見込みの通りです。

庇１（ロータリー庇）鉄骨詳細図（１）において、基礎下浅層混合処理工法の指示がありますが、仕様が不明です。固化材料及び添加量を御指示下 セメント系固化材 添加量60ｋｇ/㎥とします。
さい。

158／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1586

S-81

基礎下の地盤改良について､「改良体下端ﾚﾍﾞﾙは既存躯体下端(解体時
基礎下の地盤改良について に地盤を乱した範囲)までとする｡」とありますが､H=1000程度を見込むと考 H=3900mmとします。
えてよろしいですか｡

1587

S-81

庇1 基礎下地盤改良につい 庇1(ﾛｰﾀﾘｰ庇)鉄骨詳細図(1) 基礎下に地盤改良の記入がありますが､添セメント系固化材 60ｋｇ/㎥とします。
て加量が不明です｡御指示下さい｡

1588

S-81

庇1 基礎下地盤改良につい 上記地盤改良の改良下端ﾚﾍﾞﾙは既存躯体下端と記入がありますが、既て存躯体の下端ﾚﾍﾞﾙが不明です｡御指示下さい｡

1589

S-81
K-004

ロータリー庇基礎の地盤改
良下端レベルについて

庇１（ロータリー庇）鉄骨詳細図（１）において、基礎下浅層混合処理工法に「※改良体下端レベルは既存躯体下端（解体時に地盤を乱した範囲）までとする」と指示がありますが、判断出来ません。解体手順図（４）より「既改良体下端レベルは、GL-5500とします。
存躯体ＦＬ－２，５５０以上撤去」と指示がある為、改良体下端レベルは１Ｆ
Ｌ－２，５５０と判断して宜しいですか。

Ｉ通り側ロータリー庇の梁天端レベルに相違があります。
・庇１（ロータリー庇）鉄骨詳細図（２）・（３）― ＧＬ＋３，９１５
ロータリー庇の高さについて
・矩計図（３） ― ＧＬ＋２，９０５
ＧＬ＋３，９１５を正として宜しいですか。

1590

S-82
A-033

1591

S-101

剪断補強筋加工W-1形
使用範囲について

S-108

基礎梁ﾘｽﾄのLFGY11の寸法について､
基礎梁ﾘｽﾄのLFGY11につい 断面 600x3000て
ﾘｽﾄ 600x2800とありますが､断面を正と考えてよろしいですか｡

1592

1593

1594

S-113
A-019

S-113
A-019

梁貫通孔の数量について

梁貫通孔の数量について

下記の解体図を参照してください。
既存本館：131～148枚目。既存東館：365～377枚目。既存共同溝：289～
292，409～411枚目。追加資料：既存救急センター構造図、構造別図６を参照ください。

お見込みの通りです。

ﾌｰﾌﾟ･ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ形状にW-1形が記されておりますが､使用範囲の記載が無い様に思われます｡該当範囲は柱の一般部帯筋のみ､柱仕口帯筋､基礎お見込みの通りです。
梁･梁肋筋はH形と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

お見込みの通りです。

梁貫通孔数量図【参考図】において、ＲＣ梁貫通孔径毎の指示数量（φ６００＋φ２００＋φ１００）は、基礎伏図・ピット平面図に指示がある人通口（φ６００）＋通気管（φ１５０）＋通水管（φ１５０）の事を示していると想定い お見込みの通りです。
たしますが宜しいですか。
上記に続きますが、梁貫通孔数量図【参考図】と基礎伏図・ピット平面図
が同じ部材を示している場合、径とか所数に相違があります。
・ピット階平面図、基礎伏図 ― 人通口φ６００：１２か所、通気管φ１５０：
ピット階平面図による数量を正としてください。
２６か所、通水管φ１５０：２６か所
・ピット階平面図 ― φ６００：１３か所、φ２００：２８か所、φ１５０：２７か所
ピット階平面図、基礎伏図を正と考えて宜しいですか。

159／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1595

S-206
S-207

1596

S-206
S-207
S-216

1597

S-206・207
A-325～327
E-028

1598

S-206･213･216

質問の要旨

質問の内容

回答

埋め戻しについて

JX5-JX6､JY1-JY3間について
S-206図 ﾋﾟｯﾄ有 JFS45 (埋戻の印無し)
S-207図 ﾋﾟｯﾄ無 JFS30 (下部は埋戻し)とありますが､S-207図を正と考えてよろしいですか｡

お見込みの通りです。

配管ﾄﾚﾝﾁの基礎について

配管ﾄﾚﾝﾁ配筋詳細図(1)JY通-8000にある基礎について､配筋をご指示下さい｡

構造別図３を参照してください。

１階平面図において、Ｘ５～６通り間の重油地下タンク置き場の指示がありますが、断面図等がなく、地下部の意匠が不明です。下記を御指示下さ ①乾燥砂ありとし、躯体内全てとしてください。
重油地下タンクの納まりにつ い。
②RC立上りありとし、GLレベル、躯体レベルにそれぞれマンホール設置といて①発電設備機器姿図に記載の乾燥砂の有無、範囲
します。
②１階スラブ天端レベル（１ＦＬ－８３０）～マンホール迄のＲＣ立上り③構造別図５の配筋要領としてください。
③タンク下のＲＣ基礎詳細
配管ﾄﾚﾝﾁ部 基礎D寸法がSec.Aでは800mmと思われますが基礎ﾘｽﾄに該
配管ﾄﾚﾝﾁ基礎ﾘｽﾄについて 当する基礎ﾘｽﾄがありません｡御指示下さい｡
構造別図３を参照してください。

1599

S-207

土間ｺﾝｸﾘｰﾄについて

浄化槽と液酸ﾀﾝｸ置場の間に土間ｺﾝｸﾘｰﾄとありますが､下記の項目をご指示下さい｡
・ｺﾝｸﾘｰﾄ強度
・厚み
・配筋

1600

S-207

液酸ﾀﾝｸ置場について

浄化槽棟 1階床伏図 液酸ﾀﾝｸ置場(雑配筋詳細図2参照)の記入がありま
すが、ますがｺﾝｸﾘｰﾄ強度は浄化槽強度Fc-27 S-18と解釈して宜しいで Fc24、スランプ値は18ｃｍとします。
しょうか。御指示下さい

1601

S-207

土間ｺﾝｸﾘｰﾄについて

浄化槽棟 1階床伏図 JY5-6間に土間ｺﾝｸﾘｰﾄの記入がありますが、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ強度及び断面･配筋等が不明です。Fc-21N S-18、D10＠200ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛ Fc18、スランプ値15ｃｍとし、S-07図を参照してください。
ｽ程度と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。

1602

S-207

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様について

1603

S-207
A-325

地下1階平面図X4-X5間のRI処理室のｽﾗﾌﾞ下に断熱材及び防湿ｼｰﾄを断熱材及び防湿ｼｰﾄについ 下記の様に見込んでよろしいですか｡て･断熱材 t=25･防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt=0.15

1604

S-207･A-327

配管ﾄﾚﾝﾁについて

Fc18、スランプ値は15ｃｍとし、S-07図を参照してください。

土間ｺﾝｸﾘｰﾄが1階床伏図に配置されておりますが､厚みは150mm､配筋はD10＠200ｼﾝｸﾞﾙｸﾛｽ､ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様は強度補正無しのFc18N/mm2､ｽﾗﾝﾌﾟ
Fc18，S=15cmとし，S-07図を参照してください。
値15cmと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

お見込みの通りです。

浄化槽棟配管ﾄﾚﾝﾁ JY1通り～新病棟接続(EXP.J)までの配管ﾄﾚﾝﾁ長さ
が、B1階床伏図ではL10805ですが、Y3断面図ではL9000と相違していま 構造図を正としてください。
す。L9000を正と解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。
160／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容
浄化槽棟雑配筋詳細図1･配管ﾄﾚﾝﾁ 断面の杭頭部～ﾄﾚﾝﾁ底盤まで
H=500部の配筋が不明です。御指示下さい。

回答

1605

S-216

配管ﾄﾚﾝﾁについて

1606

S-216

配管ﾄﾚﾝﾁのｺｰﾅｰ補強
について

1607

S-217

液酸ﾀﾝｸ置場のｺﾝｸﾘｰﾄ強度 ﾀﾝｸ置場のｺﾝｸﾘｰﾄ強度は浄化槽に倣ってFc27Nと考えてよろしいです
について
か｡

1608

S-301

柱脚ｺﾝｸﾘｰﾄ使用場所について

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕様表 使用箇所に2階床･柱脚と記載がありますが､柱脚の配筋断面等見受けられません｡必要な場合､断面･高さ等が判断出来る図面 BxD=550x550，高さは1FL+100までとし，配筋D13@200ﾀﾃﾖｺとしてくださを御指示下さい｡
い。

1609

S-301～305
R-013

柱脚について寸法、高さ、配筋等の詳細が記載されておりません。御指示下さい。

1610

S-304

合成ﾃﾞｯｷについて

ﾒｯｼｭ筋φ6-100×100または異形鉄筋D10@200とありますが、異形鉄筋とお見込みの通りです。
考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

1611

S-304

1612

S-304

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ鉄筋種類について

1613

E-003

太陽光発電設備について

1614

E-003

1615

E-004

1616

E-004,E-275

配管ﾄﾚﾝﾁ部 耐圧･床～壁のｺｰﾅｰ補強筋について継手が発生する場
合､重ね継手と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡

構造別図３を参照してください。

お見込みの通りです。
Fc24、スランプ値は18ｃｍとします。

BxD=550ｘ550，高さは1FL+100までとし，配筋D13@200縦横共とします。

スラブリストにおいて、ＤＳ１は「メッシュ筋φ６×１００×１００又はＤ１０－＠
デッキスラブ内の配筋につい ２００」と指示がありますが、何れを採用するか不明です。Ｄ１０－＠２００とお見込みの通りです。
て想定いたしますが宜しいですか。
ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄDS1にて､ﾒｯｼｭ筋6φx100x100又はD10-＠200と記載があります｡
お見込みの通りです。
見積上はD10-＠200と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい｡
太陽光発電設備について、工事区分表-1に「太陽光発電システム機器及び取付下地(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共)：電気工事」とありますが、図面に記載がありま お見込みの通りです。
せん。別途工事と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

構内交換設備において、図面E-003工事区分表では電話機器の配線及び機器設置工事費は本工事ですが、図面E-209の凡例では電話交換機
電話機器の工事区分につい （移設）は別途工事と記載されています。尚、参考数量書566、567では、電話交換機（移設）は本工事とします。
て機内ユニット及び移設工事費が1式と記載されています。工事区分について再度御指示下さい。
構内情報通信設備において、図面E-004工事区分表では情報システム機
器の配線及び機器設置工事費は別途で、配管が本工事で区分けされて情報システム機器の工事区 いますが、図面E-209の凡例には情報モジュラーの仕様が記載があり、参 情報用アウトレット及び電線も本工事とします。電線は空配管の導入線を分について
考数量書569では電線1式、情報用アウトレット1式と記載されています。工 示します。
事区分について再度御指示下さい。
E-004の工事区分表では『電気工事』となっていますが、E-275の区分表
入退室管理設備の工事区分では『機器納入据付：防犯設備工事』、『配管配線他：電気工事』となって 防犯設備工事、電気工事共に全て本工事です。
についております。『機器納入据付』は別途工事と考えて宜しいでしょうか。

161／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）1617

Ｅ-005，Ｅ-013

1618

E-006

1619

質問の要旨

質問の内容

回答

切替図について切替図について、３、５図は予備回線有の場合に成立するので、参考資料と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）

切替図については参考図とします。Ｅ-005図、Ｅ-013図、Ｅ-029図に於いて、予備線高圧ケーブル、構内柱、装柱材を本工事にて見込んでください。

コンセントポールについて

屋外構内配電図において、コンセントポールの記載がありますが、仕様がパナソニック株式会社WK4602SK+DDP100S同等品としてください。
不明です。高さ等の仕様を御指示願います。
構内配電線路設備において、高圧受電点区分開閉器（PAS）の仕様にですが、図面E-006にはPAS7.2KV 300Aと記載ありますが、所内キュービク
ルの変圧器容量に比べ容量が小さいと思いますがよ宜しいでしょうか。
設計図の通りとします。
（参考数量書P599は開閉器箱1式としか記載されていません。）

E-006

PASの仕様について

1620

E-008

電力引込工事において、予備線が将来別途工事となっています。
盤内高圧母線、断路器は本工事とします。真空遮断器、計器類、継電器
受変電設備の予備線につい 上記に伴い、E-009に記載の③、④の予備線の高圧引込盤、予備線高圧
類は将来別途工事としますが、将来、取付可能なよう加工は必要としまて受電盤は未実装(函体のみ）と考えてよろしいでしょうか。ご指示願いま
す。
す。

1621

E-029

上記に伴い、E-029の系統図上に記載のあるピット内及び縦幹線の高圧受変電設備の予備線につい予備線は、無し（空配管対応）と考えてよろしいでしょうか。ご指示願いま
て
す。

1622

E-034

受変電設備の予備線につい 上記に合わせE-034の平面図に記載の横引き高圧予備線は、無し（空配 高圧予備線ケーブルは本工事にて見込んでください。高圧ケーブルの仕て管対応）と考えてよろしいでしょうか。
様・寸法・員数はＥ-029図を参照願います。

1623

E-008

3階電気室変圧器仕様につ変圧器は『トップランナー仕様』と考えて宜しいでしょうか。
いて

1624

E-008,011

Ｔｒの多層化について

1625

E-022,025

上記の質疑に伴い、E-022の配電盤回路構成が正とした場合、配電盤内直流電源装置配電盤の回路 の結線は、E-025単線結線図記載の分岐回路結線を基に、『ｷｭｰﾋﾞｸﾙ操
お見込みの通りです。
構成について
作電源,監視電源以外の回路』については『交流・直流出力』に分類すると考えて宜しいでしょうか。

1626

Ｅ-008，Ｅ-011

Ｔrの防振装置について

Ｔrの防振装置について、防振や防音対策は実施しなくても良いと考えて
特記仕様書に記載の耐震施工は必要です。
よろしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）

1627

Ｅ-008，Ｅ-011

変圧器の多層化について

変圧器において、３φ５００kVAは多層化については対象外と考え、多層化は不要と考えて宜しいでしょうか。

1628

Ｅ-008，Ｅ-011

変圧器の防振装置について

変圧器の防振装置について、防振ゴムによる防振や防音対策と考えて宜お見込みの通りです。
しいでしょうか。

Ｅ-005図、Ｅ-013図、Ｅ-029図に於いて、予備線高圧ケーブル、構内柱、装柱材を本工事にて見込んでください。高圧ケーブル、構内柱、装柱材の仕様・寸法・員数はＥ-029図を参照願います。

お見込みの通りです。

ＴＲの多層化について、３φ５００ｋＶＡに多相化を実施しなくても宜しいでお見込みの通りです。
しょうか。（同様の質問複数あり）

162／179

お見込みの通りです。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

1629

E-010,032他

屋内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの仕様について幹線設備平面図の強電用ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの材質ですが、『Z35(亜鉛ﾒｯｷ)』の記載がありますが、電気室詳細図では『Z(鋼板製)』の記載があります。屋 屋内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸについては、強電用,弱電用共ＺＭ（公共建築設備工事標
内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸについては、強電用,弱電用共『Z(鋼板製)』と考えて宜しい 準図（電気設備工事編）記載）とします。
でしょうか。

1630

E-011

変圧器の容量について

屋上ｷｭｰﾋﾞｸﾙの単相変圧器の容量ですが、単線結線図と配電盤名称リス
お見込みの通りです。
トで異なります。単線結線図の容量を正と考えて宜しいでしょうか。

1631

E-011,029

1632

E-012

基礎の向きについて

1633

E-013

電力引込工事において、予備線が将来別途工事となっています。そのため、E-013図の高圧切替のシーケンスは実装不可となります。
受変電設備の切替について 動作試験や作動確認についてもできないため、本線停電時に予備線切 お見込みの通りです。
替のシーケンスと予備線停電時のシーケンスは、不要と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。

1634

E-022,025

質問の内容

回答

発電機の高圧幹線ｹｰﾌﾞﾙ仕 E-011図ではFPTｹｰﾌﾞﾙですが、E-029図ではCVTｹｰﾌﾞﾙです。FPTｹｰﾌﾞ
お見込みの通りです。
様について
ﾙを正と考えて宜しいでしょうか。
屋上ｷｭｰﾋﾞｸﾙの基礎の向きですが、側面図を正と考えてよろしいでしょうかE-025図の単線結線図記載の配電盤回路とE-022直流電源装置の配電
直流電源装置配電盤の回路
盤回路の構成が異なります。E-022の配電盤図の回路構成を正と考えて構成について宜しいでしょうか。

建築図を正とします。

お見込みの通りです。

1635

E-026

発電機設備特記仕様に『屋上に設置の機器について耐塩塗装のこと』と屋外設置機器の塗装につい 記載がありますが、他の機器については『耐塩塗装』の指定がございませ
発電機設備のみ耐塩塗装とします。
てん。屋外設置機器については、発電機も含めて耐塩塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。

1636

Ｅ-028

乾燥砂充填について

乾燥砂充填について、不要と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

燃料地下タンクは機械設備工事です。

1637

Ｅ-028

乾燥砂充填について

乾燥砂充填について、不要と捉えて宜しいでしょうか。

燃料地下タンクは機械設備工事です。

1638

E-029

幹線系統図において、縦系統のケーブルラックサイズ、仕様が記載されてケーブルラックサイズについ階段３南側ＥＰＳ内は１階から7階まで全てＺＭ-１０００Ｂ×３とします。他のおらず不明です。
て
縦系統は全てＺＭ-１０００Ｂ×１とします。
ケーブルラックサイズを御指示願います。

1639

E-029

強電ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸのｻｲｽﾞにつ 強電用ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸのｻｲｽﾞについて、縦系統のﾗｯｸｻｲｽﾞ及び本数の記載が 階段３南側ＥＰＳ内は１階から7階まで全てＺＭ-１０００Ｂ×３とします。他のいてございません。ご指示ください。
縦系統は全てＺＭ-１０００Ｂ×１とします。

1640

E-030,005

電力引込図に記載の接地極種別・数量と、接地線系統図の接地極種別・
接地極種別及び数量につい数量の記載内容が異なります。接地線系統図を正と考えて宜しいでしょう お見込みの通りです。
てか。

163／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）1641

E-030,188,202

質問の要旨

質問の内容

回答

ヘリポート照明設備の凡例にプルボックスＷＰは『亜鉛メッキ仕上』と記載
プルボックス（ＷＰ）の材質にがありますが、他の設備凡例では全て『防水 ＳＵＳ製』と記載があります。 お見込みの通りです。
ついて『防水 ＳＵＳ製』を正と考えて宜しいでしょうか。
接地について、一般接地は単独＋ＳＰＤ経由での統合接地及び分電盤
函体に構造体より直接接地、医療接地は接地極＋構造体よりの接地、避お見込みの通りです。
雷設備は接地局より構造体に溶接＋屋上避雷針より構造体溶接と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）

1642

Ｅ-030，Ｅ-188，Ｅ-202

1643

E-031,039

ﾋﾟｯﾄ,屋上設置の強電用ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの仕様ですが、『Z35』と『ZAM』が併記
ﾋﾟｯﾄ,屋外ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの仕様されております。『高耐食亜鉛ﾒｯｷ鋼板製(商品名:ZAM等)』を正と考えて Ｚ35を正とします。
について宜しいでしょうか。

1644

E-031,039

ﾋﾟｯﾄ,屋外ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸのｶﾊﾞｰ ﾋﾟｯﾄ,屋上設置の強電用ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸの屋外ｶﾊﾞｰですが、ﾗｯｸ上面のみにについて設置すると考えて宜しいでしょうか。

1645

E-040～046
E-158～172

動力設備の接続について

1646

E-101～102

照明器具メーカーについて

1647

E-101～103

照明器具の仕様について

接地についてお見込みの通りです。

動力設備平面図において、空調機、換気設備等の天井設置機器が天井付コンセントによる接続となっているように記載されています。
病室内ウォールケアユニットは建築工事とします。
電源は機器への直接接続も可と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。

照明器具姿図の一部にて、メーカー特有の姿図となっています。各照明
器具メーカーにて、同様な機種にて代替が可能として宜しいでしょうか。

照明器具姿図 E-101、102,103図において、参考型番が記載されておらず見積が困難です。
姿図の同等品のメーカー及び参考型番を御提示願います。

164／179

監督職員の承諾を得て同様な機種にて代替が可能とします。

東芝ライテック株式会社、パナソニック株式会社、三菱電機照明株式会
社、株式会社ヤマギワより見積徴収願います。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1648

E-150

凡例では、『発電機回路のｺﾝｾﾝﾄは電源表示灯付とする』と記載がありま
ｺﾝｾﾝﾄ(発電機回路)の通電 すが、注記10．では『医用ｺﾝｾﾝﾄの内、発電機回路のｺﾝｾﾝﾄは通電表示
お見込みの通りです。
表示ﾗﾝﾌﾟについて
ﾗﾝﾌﾟ付』とあります。後者を正とし『医用ｺﾝｾﾝﾄの発電機回路』のみ通電表示ﾗﾝﾌﾟ付と考えて宜しいでしょうか。

1649

E-173

病室内ウォールケアユニットは別途工事と考えて宜しいでしょうか、御指示
病室内のウォールケアユニッ
願います。
病室内ウォールケアユニットは建築工事を参照してください。
トについて
本工事となる場合、型番と仕様を御指示願います。

1650

E-184

3階厨房内の手元開閉器仕 3階厨房内の手元開閉器について、防水仕様は不要と考えて宜しいで
様について
しょうか。

1651

E-203，E-204

電話設備について

電話設備について、既設の電話交換機・電話機器メーカーについてメー
富士通株式会社です。
カー名を御指示下さい。

1652

E-203，E-204

電話設備について

電話設備について、既設の電話交換機等の機器の移設工事は別途工事
本工事とします。
と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。

1653

E-204他

構内交換設備はPBXが既設機器の移設となるため、新設機器についても
構内交換設備の既設ﾒｰｶｰ
メーカーは富士通株式会社です。施工代理店は株式会社宇式通信シス
ﾒｰｶｰが限定されます。既設納入ﾒｰｶｰ及び施工代理店名,担当者及び連についてテム（静岡市葵区）伏見氏担当です。
絡先をご教授ください。

1654

E-204他

E-027他図面の凡例では『電話交換機(移設品)：別途工事』の記載があり
構内交換設備の工事区分にます。E-024記載の機器の内、既設機移設品の移設設置工事については 本工事とします。
ついて『別途工事』と考えて宜しいでしょうか。

1655

E-204他

構内交換設備の工事区分に 上記質疑に伴い、既設機器移設,新設機器設置を含めた『試験調整費ついて用』については、本工事と考えて宜しいでしょうか。

165／179

お見込みの通りです。

本工事とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1656

E-218

1657

E-275

1658

E-275・A-120・002・003

1659

E-275・A-120・002・003

質問の要旨

質問の内容

回答

ＢＳ／ＣＳアンテナ及び機器について、４Ｋ・8Kの対応について記載があり
アンテナ及び機器の仕様は公共建築工事仕様書（電気設備工事編）、公テレビ４ｋ／８Ｋ対応について ません。対応無しで宜しいでしょうか。
共建築工事標準図（電気設備工事編）によります。

E-275に記載内容について、メーカー特有の情報が記載されています。
各防犯機器メーカーの同等のものにて代替えが可能なものとしての見積
防犯・入退室管理設備仕様 で宜しいでしょうか。
について※センター装置にログイン方法が『キーボードのみ』・『カード＋キーボード』のどちらか⇒『キーボードのみ』等

各防犯機器メーカーの相当品とします。

電気錠の制御盤について

建具共通事項・工事区分表において、電気錠制御盤が建築工事の指示ですが、防犯・入退室管理設備で制御盤は防犯設備工事で相違がありま 電気設備工事（防犯・入退室管理設備）とします。
す。防犯設備工事を正と考えて宜しいですか。

電気錠の制御盤について

上記質疑において、制御盤が建築工事の場合、下記について御指示下
さい。
①制御盤の個数
電気設備工事（防犯・入退室管理設備）とします。
②制御盤の設置位置③制御盤の機器の同等メーカー・品番

火災受信機の仕様について、アドレス数が４０８０と記載されていますが、実装のアドレス数は１７８４となっています。必要な予備数について、御指火災報知設備受信機仕様に 示下さい。
各防災メーカーの相当品とします。
ついてアドレス数４０８０及び履歴機能１０分間のトレンドグラフ等の仕様で、メーカーが限られますが、各防災メーカー同等品での代替が可能として宜しいでしょうか。
中央監視の保有機能について、メーカー特有の機能が記載されています。各中央監視メーカーにて、同様な機種にて代替が可能として宜しいで
中央監視メーカーについてお見込みの通りです。
しょうか。

1660

E-291、292

1661

Ｅ-304～307

1662

E-321

中央監視制御設備においてケーブルラックの記載がありますが、中央監
中央監視設備の配線ルート
視設備用にケーブルラックを敷設すると考えて宜しいでしょうか、御指示
について
願います。

幹線設備のケーブルラックを兼用するものとします。

1663

E-321他

中央監視設備のRS盤間等に敷設される光ｹｰﾌﾞﾙですが、強電用ｹｰﾌﾞﾙ
中央監視光ｹｰﾌﾞﾙの施工に
ﾗｯｸ上に敷設されております。強電用ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸにはｾﾊﾟﾚｰﾀｰが必要でついてしょうか。ご指示ください。

セパレーターを必要とします。

1664

E-337

検診センターにおいて、既設1P-2に接続すると記載がありますが、盤改造
検診センターの盤接続につは不要と考えて宜しいでしょうか。もし必要となる場合は改造費を御提示 盤改造は不要とします。
いて
願います。

166／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
1665

共通

質問の要旨

質問の内容

電気工事において、電気図に図示以外のインフラ切り回し工事は発生しインフラの切り回しについて ないと考えて宜しいでしょうか。もし発生する場合、切り回し内容が分かる
図面を御提示願います。

回答
電気図に図示以外のインフラ切り回し工事は発生しないと考えて宜しいで
す。

1666

E-354～366

STEP５の既存救急センター改修工事中の既存現病院利用について、現
既存救急センターの改修工 病院の使用部分におけるコンセントの増設やセキュリティ等に関して電気特に無いと考えてください。
事について設備の既存改修は特に無いと考えて宜しいでしょうか。
もし発生する場合は工事内容が分かる図面を御提示願います。

1667

E-354～366

既存救急センターの改修工 STEP５の既存救急センター改修工事において、改修期間3か月についてお見込みの通りです。
事についての基本料金は別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。

1668

M001,002

ダクトの防振について

特記仕様書にダクトの防振について記載が特に御座いません。対象流体、施工区分、防振材料等を具体的に御指示下さい。

特にございません。

特記仕様書にはダクトのシールを行う箇所の記載が特にございません。厨
房排気及び特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統、クリーンルーム系統にダクトのシールを行う箇所は、厨房排気及び特殊排気（ステンレス鋼板ダは必要と想定いたしますが宜しいですか。その他必要範囲がございました
クト）系統、クリーンルーム系統とします。
ら御指示下さい。

1669

M001,002

ダクトのシールについて

1670

M-001,002

ダクトの防振について

特記仕様書にはダクトの防振については特に明記がございませんが不要と判断してよろしいでしょうか。必要な場合は、対象流体、施工区分、防振 特にございません。
材料等を具体的にご提示下さい。

ダクトのシールについて

特記仕様書にはダクトのシールを行う箇所の記載が特にございませんが、
厨房排気及び特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統、クリーンルーム系統
厨房排気及び特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統、クリーンルーム系統
はシールするものとします。
には必要と考えますが宜しいですか。その他必要範囲が御座いましたら
その他は不要です。
ご提示下さい。

1671

1672

1673

M-001,002

M001,002

M001,002

ダクトの保温についてダクトの保温について

特記仕様書にダクトの保温有無については標準仕様書第２編によると記載がございます。次の通りに想定いたしますが宜しいですか。
外気 ＯＡ 全て保温
排気 ＥＡ 外壁1.0ｍ保温
お見込みの通りです。
全熱交換器系統の保温については外壁より機器までのＯＡ、ＥＡ、及び機器より制気口までのＯＡを保温対象と想定いたしますが宜しいですか。

特殊排気（ステンレス鋼板）ダクトの保温有無も上記の一般排気に準拠す
るものと想定いたしますが宜しいですか。また保温材質、保温厚に関してお見込みの通りです。
も上記の通り標準仕様書に準拠するものと想定いたしますが宜しいですか。

167／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1674

1675
1676
1677
1678

1679

1680
1681

1682

M-001,002

M-001,002
M001,002,P001,002
M001,002,P001,002
M001,002,P001,002

M001,002,P001,002

M001,002,P001,002
M-001,002,P-001,002

M-001,002,P-001,002

質問の要旨

配管の保温について
配管の保温について

特殊排水管の保温有無、保温仕様は汚水、雑排水に準拠するものと想定
お見込みの通りです。
いたしますが宜しいですか。

配管の保温について

地下ピット内の排水管の保温断熱工事は全て不要と想定いたしますが宜お見込みの通りです。
しいですか。

配管の保温について

蒸気管（還り）、及び医療機器冷却水管の保温工事は不要と想定いたしま 蒸気管（還り）の保温工事は不要とします。
すが宜しいですか。
医療機器冷却水管の保温工事は必要、冷水管の保温仕様とします。

ダクトの保温についてダクトの保温について

配管の保温について

ＲＯ水管の保温は給水に準拠するものと想定いたしますが宜しいですか。

お見込みの通りです。

配管の保温について

特殊排水管の保温有無、保温仕様は汚水、雑排水に準拠するものと考えますが宜しいですか。又、地下ピット内の排水管の保温断熱工事は全て お見込みの通りです。
不要と考えますが宜しいですか。

配管の保温について

蒸気管（還り）の保温工事は不要とします。
蒸気管（還り）、及び医療機器冷却水管の保温工事は不要と考えて宜しい
医療機器冷却水管の保温工事は必要、冷水管の保温仕様とします。
ですか。又、ＲＯ水管の保温は給水に準拠するものと考えて宜しいです
ＲＯ水管の保温は給水に準拠するものとします。
か。

M001,002,P001,002
参考数量表

配管、ダクト材料について

1684

M-001,002,P-001,002
参考数量表

配管、ダクト材料について

1685

M001,P001

M001,P001

回答

特記仕様書にはダクトの保温有無については標準仕様書第２編によると記載がございますが次の通りに判断いたしますがよろしいでしょうか。
外気 ＯＡ 全て保温
お見込みの通りです。
排気 ＥＡ 外壁１．０ｍ保温
全熱交換器系統の保温については外壁より機器までのＯＡ、ＥＡ、及び機器より制気口までのＯＡを保温対象といたしますがよろしいでしょうか。
特殊排気（ステンレス鋼板）ダクトの保温有無も上段の一般排気に準拠す
るものと考えますが宜しいですか。又、保温材質、保温厚に関しても上段 お見込みの通りです。
通り標準仕様書に準拠するものと致しますが宜しいですか。
歯科用配管（吸引・エアー）、中材配管（純水）について中材配管のみ保お見込みの通りです。
温工事が必要と想定いたしますが宜しいでしょうか。

1683

1686

質問の内容

配管の防振について

遮音について配管材料が特記M,P-001及び凡例M,P-002、参考数量表に相違がありま
図番M-002、P-002の配管凡例・使用材料表を正とします。
す。配管材料、ダクト材料については何れが正かご指示ください。
配管（蒸気管）の配管材料が特記Ｍ－００１と凡例Ｍ－００２で異なります。 蒸気配管は、図番P-002の配管凡例・使用材料表を正とします。
参考数量表を含め配管材料、ダクト材料については何を優先に考えれば 配管材料、ダクト材料についても、図番M-002、P-002の配管凡例・使用宜しいですか。
材料表を正とします。
特記仕様書には配管の防振については特に明記がございませんが不要と想定いたしますが宜しいでしょうか。必要な場合は、対象流体、施工区
特にございません。
分、防振材料等を具体的に御指示下さい。
特記仕様書には配管及びダクトの遮音工事については特に記載がございませんが不要と想定いたしますが宜しいでしょうか。
必要な場合は、対象となる配管、ダクト、及び遮音材料の仕様を御指示下 特にございません。
さい。

168／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

既設撤去に伴うアスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分につい 全て本工事とします。設計中のアスベスト調査は別紙参照ください。
て詳細が不明です。本工事にて見込む場合は対象材料、対応方法等を アスベスト調査は解体前に再度行うこと。分析及びアスベストの撤去、処分
具体的に御指示下さい。
については、法規制に基づき行うこと。
撤去する、箇所部材は、図番M-703、P-801の表を参照すること。
製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督員の指示によるとの記載が御座いますが、現状見積時では工場検査費用は不要と想定いた機械設備に関しましては工場検査費用は不要としてください。
しますが宜しいですか。

1687

M-001,P001

アスベストについて

1688

M-001,P001

工場検査について

1689

M-001,P-001

配管の防振について

特記仕様書には配管の防振については特に明記がございませんが不要と判断してよろしいでしょうか。必要な場合は、対象流体、施工区分、防振 特にございません。
材料等を具体的にご提示下さい。

1690

M-001,P-001

遮音について特記仕様書には配管及びダクトの遮音工事については特に記載がございませんが不要と判断してよろしいでしょうか。
特にございません。
必要な場合は、対象となる配管、ダクト、及び遮音材料の仕様をご提示下
さい。

1691

M-001,P-001

アスベストについて

全て本工事とします。
既設撤去に伴うアスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分についアスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分については、法規制にては該当無し、又は別途工事と考えますが宜しいですか。本工事にて見基づき行うこと。
込む場合は対象材料、対応方法等を具体的にご提示下さい。
撤去する、箇所部材は、図番M-703、P-801の表を参照すること。

1692

M-001,P-001

工場検査について製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督員の指示によるとの記載が御座いますが、現状見積時では工場検査費用は不要と考えます お見込みの通りです。
が宜しいですか。

1693

M-001、M-002

ダクトのシールについて

特記仕様書にはダクトのシールを行う箇所の記載が特にございませんが、
厨房排気及び特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統、クリーンルーム系統 厨房排気及び特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統、クリーンルーム系統には必要と考えますが宜しいでしょうか。
はシールを行うものとします。
その他必要範囲が御座いましたらご提示下さい。

1694

M-001、M-002

ダクトの防振について

特記仕様書にはダクトの防振については特に明記がございませんが不要と判断して宜しいでしょうか。
特にございません。
必要な場合は、対象流体、施工区分、防振材料等を具体的にご提示下さい。

ダクトの保温について

特記仕様書にはダクトの保温有無については標準仕様書第２編によると記載がございますが次の通りに判断して宜しいでしょうか。
外気 ＯＡ 全て保温
お見込みの通りです。
排気 ＥＡ 外壁から1.0ｍ保温
全熱交換器系統の保温については、外壁より機器までのＯＡ、ＥＡ、及び機器より制気口までのＯＡを保温対象といたしますが、宜しいでしょうか。

ダクトの保温について

特殊排気（ステンレス鋼板）ダクトの保温有無も一般排気に準拠するものと考えますが、宜しいでしょうか。
お見込みの通りです。
また、保温材質、保温厚に関しても標準仕様書に準拠するものと考えて宜しいでしょうか。

1695

1696

M-001、M-002

M-001、M-002

169／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1697

1698

1699

質問の要旨

質問の内容

回答

クリーンルームについて

クリーンルームに該当する部屋についてご確認いたします。
以下の部屋をクリーンルームの該当室と判断いたしますが、宜しいでしょうか。
１F 血管室、心カテ室、４F既滅菌室、５FGCU・未熟児室、分娩室、新生
２Ｆ 無菌室、ミキシングルーム
児室もクリーンルーム該当でお願いします。
４Ｆ 各手術室、無菌室
７Ｆ ＣＣＵ２床室
各階 クリーンエアコン設置室

クリーンルームについて

クリーンルームに該当する部屋についてご確認いたしますが次の部屋をク
リーンルームの該当室と判断いたしますがよろしいでしょうか。
２Ｆ 無菌室、ミキシングルーム
１F 血管室、心カテ室、４F既滅菌室、５FGCU・未熟児室、分娩室、新生
４Ｆ 各手術室、無菌室
児室もクリーンルーム該当でお願いします。
７Ｆ ＣＣＵ２床室
各階 クリーンエアコン設置室

クリーンルームについて

クリーンルームに該当する部屋について下記の通りと想定いたしますが宜しいですか。
２Ｆ 無菌室、ミキシングルーム
１F 血管室、心カテ室、４F既滅菌室、５FGCU・未熟児室、分娩室、新生
４Ｆ 各手術室、無菌室
児室もクリーンルーム該当でお願いします。
７Ｆ ＣＣＵ２床室
各階 クリーンエアコン設置室

配管の保温について

蒸気管（還り）、及び医療機器冷却水管の保温工事は不要と考えて宜しい 蒸気管（還り）の保温工事は不要とします。
でしょうか。
医療機器冷却水管の保温工事は必要、冷水管の保温仕様とします。
また、ＲＯ水管の保温は給水に準拠するものと考えて宜しいでしょうか。
ＲＯ水管の保温は給水に準拠するものとします。

配管、ダクト材料について

配管（蒸気管）の配管材料が特記M-001と凡例M-002で異なります。
蒸気配管は、図番P-002の配管凡例・使用材料表を正とします。
参考数量表を含め配管材料、ダクト材料については何を優先に考えれば 配管材料、ダクト材料についても、図番M-002、P-002の配管凡例・使用宜しいでしょうか。
材料表を正とします。

M-001、P-001

工場検査について製造工場等における材料検査を行う工事材料は監督員の指示によるとの記載が御座いますが、現状見積時では工場検査費用は不要と考えます お見込みの通りです。
が宜しいでしょうか。

M-001、P-001

遮音について特記仕様書には配管及びダクトの遮音工事については特に記載がございませんが不要と判断してよろしいでしょうか。
特にございません。
必要な場合は、対象となる配管、ダクト、及び遮音材料の仕様をご提示下
さい。

1700

M-001、M-002、
P-001、P-002

1701

M-001、M-002、P-001、P-002
参考数量表

1702

1703

170／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1704

M-001、P-001

配管の防振について

特記仕様書には配管の防振については特に明記がございませんが不要と判断して宜しいでしょうか。必要な場合は、対象流体、施工区分、防振 特にございません。
材料等を具体的にご提示下さい。

1705

M-001、P-001

アスベストについて

全て本工事とします。
既設撤去に伴うアスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分についアスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分については、法規制にては該当無し、又は別途工事と考えますが宜しいですか。本工事にて見基づき行うこと。
込む場合は対象材料、対応方法等を具体的にご提示下さい。
撤去する、箇所部材は、図番M-703、P-801の表を参照すること。
特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統に用いるダンパは、気密対応とする必要であると想定いたしますが、対象ダクトや許容漏洩量を御指示下さ気密ダンパーとします。
い。
性能は2ｍ3/1ｋＰａ時とします。

1706

M002

排気ダクトの気密対応につ
いて

1707

M-002

排気ダクトの気密対応について

特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統に用いるダンパは、気密対応とする
気密ダンパーとします。
必要は御座いませんか。
性能は2ｍ3/1ｋＰａ時とします。
必要な場合は対象ダクト、許容漏洩量をご指示下さい。

1708

M-002

排気ダクトの気密対応について

特殊排気（ステンレス鋼板ダクト）系統に用いるダンパは、気密対応とする
気密ダンパーとします。
必要は御座いませんか。必要な場合は対象ダクト、許容漏洩量のご提示
性能は2ｍ3/1ｋＰａ時とします。
をお願いします。

1709

M002,P002
参考数量表P730

配管材料について1710

M002,P002
参考数量表P730

配管材料について1711

M-002,P-002
参考数量表P-730

配管材料について歯科用配管（吸引・エアー）、中材配管（純水）についての配管材料は、参配管材料は、参考数量表を正とします。
考数量表を優先に考えれば宜しいですか。又、中材配管のみ保温工事
中材配管のみ保温するものとします。
が必要と考えますが宜しいですか。

1712

M-002,P-002
参考数量表P-730

配管材料について中材配管（純水）については、参考数量表でステンレス鋼管との記載が御座いますが、この配管に関しては、禁油品の使用、脱脂洗浄等、必要なも 特にございません。
のがございましたらご指示下さい。

歯科用配管（吸引・エアー）、中材配管（純水）についての配管材料は、参考数量表を正と考えて宜しいですか。
配管材料は、参考数量表を正とします。

中材配管（純水）については、参考数量表でステンレス鋼管との記載が御座いますが、この配管に関しては、禁油品の使用、脱脂洗浄等、必要なも特にございません。
のがございましたら御指示下さい。

171／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

工事区分表－２において工事区分表と下段の工事区分図ではクエンチ
管の工事区分に相違があります。下段の工事区分図を正と考えて宜しい クエンチ管は、本工事とします。
ですか。又、配管はＳＵＳ304ｓｃｈ10と考え、末端は金網開放を想定いたし 配管は、配管用ステンレス鋼鋼管ＳＵＳ304ｓｃｈ10とし、末端は金網開放とします。
ますが宜しいですか。

Ｍ004,337

緊急ヘリウム放出用配管について

M-004,337

緊急ヘリウム放出用配管についてて

工事区分表－２のに工事区分表と下段の工事区分図ではクエンチ管のクエンチ管は、本工事とします。
工事区分が異なります。下段の工事区分図を優先に本工事と考え平面図
配管は、配管用ステンレス鋼鋼管ＳＵＳ304ｓｃｈ10とし、末端は金網開放と記載の範囲を本工事と考えますが宜しいですか。又、配管はＳＵＳ３０４ｓｃ
します。
ｈ１０と考え、末端は金網開放と考えますが宜しいですか。

1715

M-004、M-337

緊急ヘリウム放出用配管についてて

工事区分表-2の工事区分表と下段の工事区分図ではクエンチ管の工事区分が異なります。
クエンチ管は、本工事とします。
下段の工事区分図を優先に本工事と考え平面図記載の範囲を本工事と 配管は、配管用ステンレス鋼鋼管ＳＵＳ304ｓｃｈ10とし、末端は金網開放と考えますが宜しいでしょうか。また、配管はSUS304ｓｃｈ10と考え、末端は金 します。
網開放と考えますが宜しいでしょうか。

1716

M-100

1713

1714

1717

M-100～M128

付属品にアクティブフィルターの記載がありません。換算係数 Ki=1.8を超空冷ヒートポンプチラーの高過していないため、アクティブフィルター設置不要と考えて宜しいでしょう お見込みの通りです。
調波対策についてか。

空調機器メーカーについて

外調機ｲﾝﾊﾞｰﾀの工事区分について

空調機器リストに消費電力が記載されていますが、メーカー特有の数値となります。各空調機メーカーでの同等機種に代替が可能として宜しいで
機械確認各空調機メーカーでの同等機種に代替が可能です。
しょうか。
M-101図では、ACC-2、3、4、20、21、22、23、24のINVは電気工事と記載されていますが、計装図では全ての外調機のINVが機器付属となっています。
また、電気設備図の動力盤リストでは、全ての外調機のINVは電気工事と 電気工事とします。
なっています。
電気設備図を正とし、外調機用INVは全て電気工事として宜しいでしょう
か。

1718

M-101、M-510～513、E-048～057

1719

M-102～123

共通事項 4）に、「インバータ制御機器は、高調波対策を行うこと」とありま
空冷ヒートポンプエアコンのすが、換算係数 Ki=1.8を超過する機器がないので、アクティブフィルター アクティブフィルターを設置すること。
高調波対策については不要と考えて宜しいでしょうか。

1720

M124,M337

1Ｆ ＦＳ1～３排気ファン
ＦＥ－139について

1Ｆ ＦＳ１～３排気ファンＦＥ-１３９について、機器表の台数は１台ですが平面図には３台図示されており相違があります。
平面図の台数を正と考えて宜しいですか。

172／179

図番M-337を正とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1721

M-124,M-337

１Ｆ ＦＳ１～３排気ファン
ＦＥ－１３９について

１Ｆ ＦＳ１～３排気ファンＦＥ－１３９について、機器表の台数は１台ですが平面図には３台図示あります。
図番M-337を正とします。
平面図の台数を優先といたしますがよろしいでしょうか。

1722

M-124、M-337

1F FS1～3排気ファン
FE-139について

1Ｆ ＦＳ1～3排気ファンＦＥ-139について、機器表の台数は１台ですが平面図には3台図示あります。
図番M-337を正とします。
平面図の台数を優先といたしますが、宜しいでしょうか。
制気口リストにＶＨＳ（Ｆ付）はフィレドンフィルターとの記載が御座います
が、フィレドンの種別としてはＰＳ300相当と想定いたしますが宜しいです
か。

1723

M129～147

ＶＨＳ（Ｆ付）について

1724

M-129～147

VHS（F付）について

制気口リストにVHS（F付）はフィレドンフィルターとの記載が御座います
が、フィレドンの種別としてはPS300相当と考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

1725

M-129～147

ＶＨＳ（Ｆ付）について

制気口リストにＶＨＳ（Ｆ付）はフィレドンフィルターとの記載が御座います
が、フィレドンの種別としてはＰＳ３００相当で宜しいですか。

お見込みの通りです。

1726

M-206

空調ﾄﾞﾚﾝの系統分け

空調機にｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰは、必要ないでしょうか。ご指示ください。

図面番号と質疑内容が相違しています。
質疑内容への回答としては「機器表の機器には、アクティブフイルターが、必要です。」

1727

M-208～212、M-217～211、
M-514

漏水検知対策について

配管図では、漏水検知対策部分を通過するドレン管、加湿給水管はラッキングを行うとありますが、計装図では、ドレンパンを天井内に設置し漏水検知帯を敷設することになっています。
本来の保温と、ラッキングの間に漏水検知器を布設するものとします。
配管にラッキングを行った上で、天井面にドレンパンを設置し、ドレンパン
内に漏水検知帯を敷設すると考えて宜しいでしょうか。

1728

M217～223

冷暖切替ユニットの設置場所についてお見込みの通りです。

パッケージエアコン冷暖フリー機種に伴います冷暖切替ユニットが病室内等に設置して御座います。切替時の発生音が問題となり、メーカーのカタ
切替ユニットは、廊下内に設置し、廊下内に設置できない場合は、遮音
ログ等でも寝室等の設置は避ける旨の記載が御座います。遮音対策（遮シートを巻く等の遮音対策を行うものとします。
音材の仕様）等、具体的に御指示下さい。

173／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

M-217～223

冷暖切替ユニットの設置場
所についてパッケージエアコン冷暖フリー機種に伴います、冷暖切替ユニットが病室内等に設置してあります。
切替ユニットは、廊下内に設置し、廊下内に設置できない場合は、遮音
切替時の発生音が問題となり、メーカーのカタログ等でも寝室等の設置はシートを巻く等の遮音対策を行うものとします。
避ける旨の記載が御座いますが、どのように考えれば宜しいでしょうか。遮音対策（遮音材の仕様）等、具体的にご提示下さい。

1730

M-217～223

冷暖切替ユニットの設置場
所についてパッケージエアコン冷暖フリー機種に伴います冷暖切替ユニットが病室内等に設置して御座います。切替時の発生音が問題となり、メーカーのカタ
切替ユニットは、廊下内に設置し、廊下内に設置できない場合は、遮音
ログ等でも寝室等の設置は避ける旨の記載が御座いますが、どのように考シートを巻く等の遮音対策を行うものとします。
えれば宜しいですか。遮音対策（遮音材の仕様）等、具体的にご提示下さ
い。

1731

M-217～223,003

冷暖切替ユニットの設置場
所について

平面図に冷暖切替ユニット付近には点検口を設ける事との記載が御座いますが、この点検口の設置は工事区分表－１の記載通り建築工事と考え お見込みの通りです。
ますが宜しいですか。

1729

1732

M340,A221,A224

4F無菌個室工事区分
について

質問の内容

４Ｆの無菌個室４室についてですが建築図に記載のあります無菌個室ユ
ニット工事の工事範囲及び無菌個室ユニット図と4階ダクト平面図の空調ダクト及び換気ダクトに相違があります。
4階ダクト平面図を正と考えて宜しいですか。

回答

お見込みの通りです。

1733

Ｍ343

７Ｆ個室Ａ（陰圧）Ｅ７１７～719のＨＥＰＡ－702～705についてですが機器
７Ｆ個室Ａ（陰圧）Ｅ７１７～
HEPA702～705共通
表に明記されていないため不明です。
719のＨＥＰＡフィルター仕様：補修効率 計算法99.9％以上、寸法：305×305
機器の仕様を御指示下さい。
ＨＥＰＡ－702～705について
×150×1枚、 フィルターボックス400ｗ×400ｈ×300ｄとしてください。

1734

M-343

7F個室A（陰圧）E717～719 ７Ｆ個室Ａ（陰圧）Ｅ７１７～719のHEPA－702～705についてですが機器表 HEPA702～705共通のHEPA－702～705につい に明記がありません。
ＨＥＰＡフィルター仕様：補修効率 計算法99.9％以上、寸法：305×305て機器の仕様をご提示下さい。
×150×1枚、 フィルターボックス400ｗ×400ｈ×300ｄとしてください。

1735

M-343

７Ｆ個室Ａ（陰圧）Ｅ７１７～７１
７Ｆ個室Ａ（陰圧）Ｅ７１７～７１９のＨＥＰＡ－７０２～７０５についてですが機 HEPA702～705共通
９の器表に明記が御座いません。
ＨＥＰＡフィルター仕様：補修効率 計算法99.9％以上、寸法：305×305
ＨＥＰＡ－７０２～７０５につい機器の仕様をご提示下さい。
×150×1枚、 フィルターボックス400ｗ×400ｈ×300ｄとしてください。
て1736

M356,357

厨房フードの仕様について

厨房フードの仕様は化粧囲い付の二重フードを想定いたしますが宜しいですか。
お見込みの通りです。

1737

M-356,357

厨房フードの仕様について

厨房フードの仕様は化粧囲い付の二重フードと考えて宜しいですか。

お見込みの通りです。

1738

M-356、M-357

厨房フードの仕様について

厨房フードの仕様は化粧囲い付の二重フードと考えて宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

174／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

1739

Ｍ－５１０

設計図書確認

同じ図面のようですが、ダブりですか。

1740

M-700

既設油焚冷温水器吸収液処 既設油焚冷温水発生器のメーカーを御教示お願いします。
分について

回答
お見込みの通りです。

川崎重工業 株式会社同等としてください。

既設撤去本工事範囲は、撤去機器リストの機器本体、冷媒回収処分及びアスベスト除去リストの継手・パッキンのみと考え、その他設備撤去は別途工事と考えて宜しいでしょうか。
既設撤去工事範囲について解体する建物の設備全ての、撤去・処分も、全て本工事とします。
（M-704～724救急棟、M-801健診センターに図示の配管、ダクト等の撤去は本工事）

1741

M-700～703

1742

M-700～704

1743

M-900

手術室工事区分について

工事区分で記載の御座います手術室の空調工事につきましては、全て専門工事メーカーの工事範疇（専門メーカーでの責任施工）と考えますが宜 お見込みの通りです。
しいでしょうか。

1744

M-900

手術室工事区分について

工事区分で記載の御座います手術室の空調工事につきましては、全て専門工事メーカーの工事範疇（専門メーカーでの責任施工）と考えますが宜 お見込みの通りです。
しいですか。

1745

P001,300

配管の保温について

1746

P-001,300

配管の保温について

特記仕様書で消火配管の保温が必要との記載が御座いますが、消火（水消火）に関しては消火設備凡例の特記に記載の通り、屋外露出のみ保温 お見込みの通りです。
工事を見込むものと考えますが宜しいですか。

1747

P-001、P-002

配管の保温について

特殊排水管の保温有無、保温仕様は汚水、雑排水に準拠するものと考えますが宜しいでしょうか。また、地下ピット内の排水管の保温断熱工事は お見込みの通りです。
全て不要と考えますが宜しいでしょうか。

1748

P-001、P-300

配管の保温について

特記仕様書で消火配管の保温が必要との記載が御座いますが、消火（水消火）に関しては消火設備凡例の特記に記載の通り、屋外露出のみ保温 お見込みの通りです。
工事を見込むものと考えて宜しいでしょうか。

撤去機器リスト・アスベスト数量の記載がありますが、対象の位置・配管ダ 全て本工事とします。
空調設備撤去平面図配布に クト数量が不明です。金額算出する為に位置・サイズ等が必要な為、空調 アスベスト調査、分析及びアスベストの撤去、処分については、法規制について基づき行うこと。
設備撤去平面図の発行をお願い致します。
撤去する、箇所部材は、図番M-703の表を参照すること。。

特記仕様書で消火配管の保温が必要との記載が御座いますが、消火（水消火）に関しては消火設備凡例の特記に記載の通り、屋外露出のみ保温
お見込みの通りです。
工事を見込むものと想定いたしますが宜しいでしょうか。

175／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

汚水管、雑排水管、手術系排水、薬品・検査系排水管、感染汚水管、感使用材料表記より高温排水、通気を抜いた各種排水は屋内一般をTMP、染雑排水管、ＲＩ汚水管、ＲＩ雑排水管、解剖系排水管、厨房排水管は、共ピット内、屋外をVPと表記の通りと考えてよろしいでしょうか。御指示下さ通で、屋内一般：TMP、ピット内：VP、埋設：VP、ポンプアップ：HIVP、器具い。（同様の質問複数あり）
接続：VPとします。

1749

P-002

排水配管材料について

1750

P-002

汚水管、雑排水管、手術系排水、薬品・検査系排水管、感染汚水管、感感染排水他特殊排水の管材記載がありません。参考数量表通りの管材を
感染系排水他特殊排水管材
染雑排水管、ＲＩ汚水管、ＲＩ雑排水管、解剖系排水管、厨房排水管は、共正と考えて宜しいですか。
について通で、屋内一般：TMP、ピット内：VP、埋設：VP、ポンプアップ：HIVP、器具
接続：VPとします。

1751

P-002
参考数量表P730

配管材料について中材配管（純水）については、参考数量表でステンレス鋼管との記載が御座いますが、この配管に関しては、禁油品の使用、脱脂洗浄等、必要なも 特にございません。
のがございましたらご指示下さい。

1752

P-002、
参考数量表P730

配管材料について歯科用配管（吸引・エアー）、中材配管（純水）についての配管材料は、参配管材料は、参考数量表を正とします。
考数量表を優先に考えれば宜しいですか。
中材配管のみ保温するものとします。
また、中材配管のみ保温工事が必要と考えますが宜しいでしょうか。

1753

P-003,P-300

消火器工事区分について

工事区分表と消火設備の工事区分に相違があります。工事区分表を正と
図番Ｐ-300、図示の消火器、大型可搬式消火器等は、全て本工事としま考えて宜しいですか。
す。

1754

P-100、P-111

貯湯槽の負圧対策

貯湯槽の負圧対策として、負圧対策弁が必要と関げてよろしいでしょうか 追加してください。

1755

Ｐ101

GTK-1,2 グリストラップ
環境改善装置について

ＧＴＫ－１，２について平面図には図示が御座いません。設置場所、配管設置場所はグリストラップの近傍のピット階内とします。
接続、機器の詳細について御指示下さい。
機器の詳細は機器表を参照とすること。

1756

P-101

ＧＴＫ－１，２ グリストラップ
環境改善装置について

ＧＴＫ－１，２についてですが平面図には図示が御座いません。設置場
所、配管接続、機器の詳細が確認出来ます資料のご提示をお願いしま
す。

1757

Ｐ101,Ｐ126,Ｐ135

TD-2 ＲＩ導入槽について

1758

Ｐ101,Ｐ126,Ｐ135

PD-1 排水ポンプユニット
ＲＩ用について1759

P-101,P-126,P-135

ＴＤ－２についてですが図Ｐ－１２６とＰ－１３５とでは設置場所が異なりまＴＤ－２ ＲＩ導入槽について す。
Ｐ－１３５の図面を優先と考えますがよろしいでしょうか。

ＴＤ－２の設置位置について図Ｐ－１２６とＰ－１３５に相違があります。
Ｐ－１３５の図面を正と考えて宜しいですか。

上記に伴いＰＤ－1ついてもＰ-135の図面を正と考えて宜しいですか。

176／179

設置場所はグリストラップの近傍のピット階内とします。
機器の詳細は機器表を参照とすること。

建築図を正としてください。

図番P-126を正とします。

図番P-126を正とします。

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨

質問の内容

回答

1760

P-101,P-126,P-135

ＰＤ－１ 排水ポンプユニット
上記に伴いＰＤ－１ついても同様と考えますがよろしいでしょうか。
ＲＩ用について1761

P-101、P-126、P-135

TD-2についてですが図P-126とP-135とでは設置場所が異なります。
ＲＩ導入槽（TD-2）、排水ポン P-135の図面を優先と考えますがよろしいでしょうか。
図番P-126を正とします。
プユニット（PD-1）について また、上記に伴い排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PD－1）についてもP-135の図面を正と考えて宜しいでしょうか。

1762

P-102

衛生器具表と細目別内訳表の洗濯機パンと洗濯用水栓の個数に相違が洗濯機パン、洗濯機用水栓ありますが、衛生器具表を正と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。 衛生器具表を正とします。
について（同様の質問複数あり）

P-107、P-148

混合水栓の個数について

衛生器具表には5階多目的室3に、混合水栓TKGG33ECが1個と記載がありますが、詳細図には記載がありません。衛生器具表を正と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）

1763

図番P-126を正とします。

衛生器具表を正とします。
当該混合水栓への給水管（20Aを最寄給水管まで）、給湯配管（20Aを最寄給湯管まで）を追加します。
当該混合水栓を設置する流しの排水管（50Aを最寄排水管まで）を追加します。
意匠図には流し台を記載しております。

1764

P-109、P-154

混合水栓の個数について

衛生器具表を正とします。
衛生器具表には7階準備室2に、混合水栓TKGG33ECが2個と記載があり 当該混合水栓への給水管（20Aを最寄給水管まで）、給湯配管（20Aを最ますが、詳細図には1つしか記載がありません。衛生器具表を正と考えて 寄給湯管まで）を追加します。
よろしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）
当該混合水栓を設置する流しの排水管（50Aを最寄排水管まで）を追加し
ます。

1765

P-118 他
M-208 他

放射線防護処理について

放射線防護対象室と一般室の区画にて処理詳細が図面に記載されておりますが、防護対象室間の壁貫通（例えば、Ｘ線撮影室と操作室の間仕切 必要です。
り貫通）に関しては処理不要でしょうか。

1766

P-118 他
M-208 他

放射線防護処理について

放射線防護対象室と一般室の区画にて処理詳細が図面に記載されておりますが、防護対象室間の壁貫通（例えば、X線撮影室と操作室の間仕切 必要です。
り貫通）に関しては処理不要でしょうか。

1767

P-126

排水配管の表記について

救急棟からのED,ID排水管に地球側と表記がありますが、救急棟側と考え
ピット階の地球側とします。
てよろしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）

1768

P-14１

３階厨房の床排水金物につ 厨房の排水金物の型番が不明です。床排水トラップのKT5Bと考えてよろ
T5Bとします。
いてしいでしょうか。御指示下さい。（同様の質問複数あり）

177／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）
1769

1770

P-156

P-169～171

質問の要旨
8階機械室の排水

3階厨房機器について

質問の内容

回答

機械室の床排水として、格子桝の排水は、不要と考えてよろしいでしょうか お見込みの通りです。
厨房機器の品名に一部商品名が記載されていますが、品名型式指定ではなく、各厨房メーカー同等品での代替が可能として宜しいでしょうか。
同等品での代替えが可能です。
※リヒートクッカー・角釜立体炊飯器
設備図に記載の厨房機器と建築図に記載の厨房機器(A-294,295)で相違があります。
建築図を正としてください。
設備図を正と考えて宜しいでしょうか。
工事区分は、設備工事とします。
また、工事区分は設備工事と考えて宜しいでしょうか。（同様の質問複数あり）
浄化槽処理方式について、メーカー特有のシステムとなっています。 処
理方式について、指定は無く、流入汚水量に対する処理水量及び水質を守れれば、良いとの解釈で宜しいでしょうか。
設計図通りのシステムとします。
また、その際の流入水情報（汚水量・水質）及び流出水情報を御教示お願いします。

1771

P-170、P-171

厨房機器について1772

P-600～642

浄化槽仕様について

1773

P-700 他
M-700 他

機器類撤去について

撤去対象の機器類、配管等の資材類は、リサイクル指定機器を除き、すべて再使用を予定しない廃棄処分としてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

1774

P-700 他
M-700 他

機器類撤去について

撤去対象の機器類、配管等の資材類は、リサイクル指定機器を除き、すべて再使用を予定しない廃棄処分としてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

1775

Ｐ－７００、Ｐ-７０１

設計図書確認

同じ図面のようですが、ダブりですか。

お見込みの通りです。

1776

P-703

排水槽擁壁について

TD1,TD2排水槽の擁壁ですが、断面詳細図は建築工事となっています。
排水槽の上部スラブのみ本工事と考えてよろしいでしょうか。御指示下さ 全て本工事とします。
い。

1777

P-703

排水槽擁壁について

TD-1、TD-2排水槽の擁壁について、断面詳細図ではコンクリート擁壁が建築工事、コンクリートスラブが設備工事となっています。
全て本工事とします。
平面図では周囲コンクリート基礎・擁壁が本工事となっております。
排水槽の上部スラブのみ本工事と考えて宜しいでしょうか。

1778

P-703

排水槽擁壁について

ＴＤ１，ＴＤ２排水槽の擁壁ですが、断面詳細図は建築工事となっています。排水槽の上部スラブのみ本工事と考えて宜しいですか。

1779

P-703

排水ポンプユニットの基礎、擁壁工事区分が平面図と左下断面図で異な排水ポンプユニットについて ります。コンクリート擁壁、基礎、上部スラブ工事は建築工事と考えて宜し 全て本工事とします。
いですか。

1780

P-703

排水槽擁壁について

全て本工事とします。

TD1,TD2排水槽の擁壁ですが、断面詳細図は建築工事となっています。
全て本工事とします。
排水槽の上部スラブのみ衛生工事と考えてよろしいでしょうか。

178／179

質問項目（図面番号、書類の名称、ページ番号）

1781

1782

P-703図P-800～801

質問の要旨

排水槽擁壁について

質問の内容

回答

TD1,TD2排水槽の擁壁ですが、断面詳細図は建築工事となっています。
全て本工事とします。
排水槽の上部スラブのみ設備工事と考えてよろしいですか。

撤去機器リスト・アスベスト数量の記載がありますが、対象の位置・配管数
衛生設備撤去平面図配布に 量が不明です。金額算出する為に位置・サイズ等が必要な為、衛生設備
図番P-800、P-801の表より積算してください。
ついて撤去平面図の発行をお願い致します。

1783

P900～905

仮設、迂回配管について

仮設、迂回時の外構部には、アスファルト舗装、コンクリート舗装は無きも仮設、迂回時の外構部は、全てアスファルト舗装があるものとし、はつり工のとし、はつり及び復旧工事は該当無しと想定いたしますが宜しいです
事が必要です。
か。必要な場合は範囲等を御指示下さい。
復旧は、施工方法により検討してください。

1784

P900～905

仮設、迂回配管について

仮設、迂回時の外構部には、アスファルト舗装、コンクリート舗装は無きも 仮設、迂回時の外構部は、全てアスファルト舗装があるものとし、はつり工のとし、はつり及び復旧工事は該当無しと考えますが宜しいですか。必要 事が必要です。
な場合は範囲等をご提示下さい。
復旧は不要ですが、施工上必要な場合は、復旧してください。

1785

P-900～905

仮設、迂回配管について

仮設、迂回時の外構部には、アスファルト舗装、コンクリート舗装は無きも 仮設、迂回時の外構部は、全てアスファルト舗装があるものとし、はつり工のとし、はつり及び復旧工事は該当無しと考えますが宜しいですか。必要 事が必要です。
な場合は範囲等をご提示下さい。
復旧は不要ですが、施工上必要な場合は、復旧してください。

1786

P-901

機器について機器リストのTD-101,102,PD-101,102,103についてはRI排水メーカー業者にの範囲に含まれるものと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。（同 RI排水メーカー業者の範囲に含まれていませんが、全て本工事とします。
様の質問複数あり）

1787

P-902

仮設配管について救急棟の仮設配管については、建築工事にて天井解体、及び復旧工事
お見込みの通りです。
（養生共）を対応して頂けるものと考えますが宜しいですか。

179／179