冷温水供給機
OKM-CH1000N/2000N-ECO
取扱説明書

第 2 版 2024 年 9 月

目

次項目

ページ数

ご使用の前に

2仕様

4

各部名称

6制御盤

7運転操作

10

タッチパネル式水量計 OKM-50L 使用時の運転操作

12

トラブルシューティング

15

1

ご使用の前によく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う危険性が想定される内容を示しています。

危険①②③
④

洗浄や点検などで機械可動部に手などを触れる場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。
特に濡れた身体や衣服で触ると非常に危険です。

機械を運転している近くで引火物を使わないでください。ラッカー、ペイントなどの可燃スプレー及び油（機械油を含む）の蒸気は、発火の原因になります。
機械のカバーやパネルを外したまま運転しないでください。
内部に電気部品があるため、通電部分を触れると感電の原因になります。

冷媒漏れ、冷水の吹き出しが発生した場合、または停止操作をしてもユニットが停⑤止しない場合は直ちに全ての電源を切ってください。感電、火災及び爆発の原因になります。

⑥⑦⑧⑨⑩

異常ランプやサーマルがたびたび動作する場合は、直ちに元電源を切ってください。
漏電、過電ああ流の可能性があり、感電、火災及び破裂の原因になります。
空気吹出口に指や棒などを入れないでください。

原子力発電・航空・鉄道・船舶・車両・医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途及び食料・飲料などの用途には使用しないでください。
分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。

本仕様書及び構成機器付属の取扱説明書をよく読みご理解の上使用ください。

2

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると警告①②

人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

制御盤などの電気部品に水などがかからないように注意してください。
また、アースは必ず接続してください。漏電・感電の原因となります。
高温部に触れないでください。ヒーターなど、高温部に触れると火傷の原因になります。

チラー本体ユニット内、循環ポンプ内、配管内の凍結にご注意ください。
③

正常に水の循環が行われないと、加熱・冷却運転が正常に行われず、機器の破損につながります。

④

フォークリフトで搬送する際は、爪をきちんと奥まで差し込んで搬送ください。
爪の差し込みが不足していると、搬送中に転倒する可能性があります。

この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると注意①

物的損害（製品の故障など）が想定される内容を示しています。

清水を使用してください。汚れた水を使用されますと故障の原因になります。

3

仕様

品名

1000L/2000L タンク eco 機能付き冷温水供給機

型式

OKM-CH1000/ 2000N-ECO

冷却能力19.0kW (50Hz/60Hz)

加熱能力19.0kW (50Hz/60Hz)

タンク容量CH1000N : メインタンク 750L・サブタンク 250L
CH2000N : メインタンク 1750L・サブタンク 250L

サブタンク温度設定範囲

5.0～45.0℃冷却運転時 43.0℃以下

使用周囲温度加熱運転時 -15.0℃以上
ただし凍結・結露しないこと

動力電源

三相 AC200V 50Hz/60Hz

OKM-50L 用外部出力電源

単相 AC100V 容量 1kVA(10A)まで

消費電力合計7.0kW

定格電流合計

24.5A

4

寸法

CH1000N : W1780 x D1450 x H1910 ㎜
CH2000N : W2330 x D1450 x H1910 ㎜
CH1000N : 1035 kg

乾燥重量CH2000N : 1180 kg※発電機は容量が 25kVA 以上のものをご使用ください。
※商品改善のために、予告なく仕様変更する場合があります。

≪構成機器仕様一覧≫ 構成機器の電気特性は上記の仕様に含んでいます。
チラー電源

三相 AC200V 50Hz/60Hz
冷却 5.79kW (50Hz/60Hz)

消費電力

加熱 5.39kW (50Hz/60Hz)
冷却 18.2A (50Hz/60Hz)

運転電流

加熱 17.0A (50Hz/60Hz)

給水ポンプ・排水ポンプ
定格電圧50Hz：三相 AC200V 60Hz：三相 AC200V/220V

定格電流

2.2A

定格出力0.4kW

吐出量280L/分

使用水温0～45.0℃

循環ポンプ
定格電圧

50Hz：三相 AC200V 60Hz：三相 AC200V/220V

定格電流

1.9A

定格出力0.4kW

吐出量

70L/分

使用水温

0～45.0℃

最高使用周囲温度

40.0℃

オプション : OKM-50L 用電源ケーブル(10m) : OKM-50L 接続時に使用します
給水・排水用ホース（所有機や使用状況に応じたもの）

5

各部名称
OKM-CH2000N-ECO（代表例）
制御盤

チラー

サブタンク

メインタンク

サブタンク

温度調節部

水位計

循環ポンプ

メインタンク

空気抜き弁

水位計

温度センサ

配管用

循環ポンプ用ドレンバルブドレンバルブストレーナ

ドレンバルブ)メインタンク用
ドレンバルブ

OKM-50L 接続部

タンクフタ

排水口

サブタンク用サブタンク用メインタンク用

レベルセンサ

レベルセンサ

排水ポンプ

給水ポンプ

給水口

ホースニップル

ホースニップル

25A(標準仕様)

50A(標準仕様)
6

制御盤

制御盤

7

⑳メインブレーカ

ポンプブレーカ (3 カ所)
左から順に、㉑給水ポンプ用ブレーカ㉒排水ポンプ用ブレーカ㉓循環ポンプ用ブレーカ㉓㉔OKM-50L 電源用サーキ
ットプロテクタ

制御盤内側①

電源入・正相ランプ㉕ポンプサーマル(3 カ所)

電源が正しく配線されブレーカを ON にすると点灯します。電源の接続が逆相の時は点灯しません。

②

冷却中ランプ

冷却運転中に点灯します。

③

加熱中ランプ

加熱運転中に点灯します。

④

チラー異常ランプ

チラーの異常時に点灯します。
点灯時はトラブルシューティングをご確認ください。

⑤

水位低下ランプ

メインタンクが空になる、あるいはサブタンクが下限水位を下回ると点灯します。またメインタンクとサブタンクともに下限水位を上回ると消灯します。

⑥

サーマル動作ランプ

給水ポンプ・排水ポンプ・循環ポンプのいずれかのサーマルが動作したときに点灯します。

⑦チラー入ランプ

チラー運転中に点灯します。

⑧

チラー準備中ランプ

チラー内の圧縮機の起動準備中に点灯します。
点灯中は、チラーの運転（加熱・冷却）が行われません。
ランプが消えるとチラーの運転（加熱・冷却）が開始されますので、お待ち下さい。本体起動時は、約５分程度点灯します。チラー使用中も点灯することがあります。

⑨

循環ポンプ入ランプ

循環ポンプ運転中に点灯します。

⑩

給水ポンプ入ランプ

給水ポンプ運転中に点灯します。

⑪

排水ポンプ入ランプ

排水ポンプ運転中に点灯します。
8

⑫

チラー入スイッチ

チラーが起動します。
チラー入ランプ・チラー準備中ランプが点灯します。

⑬

循環ポンプ運転

自動: チラーへの水の循環を自動で行います。

切換スイッチ

通常は『自動』で運転します。

(自動・切・手動入)加熱・冷却の際は、必ず『自動』を選択してください。
切：循環ポンプの運転を停止します。

手動入：チラーを停止した状態で循環ポンプを手動で行います。
⑭

給水ポンプ運転

自動: 給水を自動で行います。

切換スイッチ(自動・切・手動入)

通常は『自動』で運転します。
切： 給水ポンプの運転を停止します。

手動入 : 給水ポンプが作動します。
⑮

排水ポンプ入スイッチ

排水します。
OKM-50L 接続が『切』で使用します。

⑯

チラー切スイッチ

チラーの運転を停止します。

⑰

温度調節部

サブタンク内の現在温度(PV)と設定温度(SV)が表示されます。

≪≪

設定温度の変更は温度表示器の ・ キーを押して変更してください。
変更後点滅から点灯に変わり確定されます。
設定温度の制御精度は±0.5℃になります。
⑱

排水ポンプ切スイッチ

排水を停止します。

⑲

OKM-50L 接続

入 : OKM-50L を使用して排水する際に、使用します。

切換スイッチ『入』中は、排水ポンプ入切スイッチは無効となります。
切 ： 排水ポンプ入・切スイッチで排水を行う際に使用します。
OKM-50L 使用中は『切』にしないようご注意ください。

⑳

メインブレーカ

使用時に ON 使用後は OFF します。

㉑

給水ポンプ用ブレーカ

使用時に ON 使用後は OFF します。

㉒

排水ポンプ用ブレーカ

使用時に ON 使用後は OFF します。

㉓

循環ポンプ用ブレーカ

使用時に ON 使用後は OFF します。

㉔

OKM-50L 電源用サーキッ

常時 ON で使用します。

トプロテクタ㉕

ポンプサーマル

サーマルがトリップした際に、白のボタンを押してリセットします。ポンプごとに３カ所あります。
9運転操作・運転準備
1.

電源線を接続します。R(赤),S(白),T(青)を正相で接続し、ｱｰｽ(緑)も必ず接続します。

2.

メインブレーカ、ポンプのブレーカ(3 カ所)を ON します。

3.

電源入ランプ、水位低下ランプが点灯します。給水ポンプ【自動】、循環ポンプ【自動】、OKM-50L 接続【切】を確認します。

4.

給水前に全てのドレンバルブ(正面４カ所と背面に１カ所)の【閉】を確認してください。

5.

タンク上部タンクフタをずらして、点検口からポンプが倒れたりせず、金枠内の正しい位置にあることを目視で確認してください。

6.

給水口から給水を行います。排水口にホースを接続します。
メインタンクの下限水量を上回ると、自動でサブタンクに給水が行われます。
両タンクが下限水量を上回ると、水位低下ランプが消えます。
メインタンクの水位計を目視で確認しながら、給水を完了させてください。
※使用する水は清水をご使用ください。タンク内にゴミが沈殿し、ストレーナを使用していても配管が詰まり、故障の原因となります。

※本体裏側

ドレンバルブ【閉】

給水ポンプ(左)、排水ポンプ(右)、排水ホース例
10

・運転（温度調節・排水）7.

チラー【入】を押すとチラー入ランプとチラー準備中ランプが約５分点灯します。
点灯中は、加熱も冷却も行われません。チラー準備中ランプの消灯をお待ちください。
温度調節部の【 ・ 】で設定温度を入力します。

9.

冷却（青）
・加熱(赤)ランプのいずれかが点灯し、温度調節が開始します。

≪

8.

※電源立ち上げ後の経過時間によっては、再度チラー準備中ランプが点灯することがあります。消灯までお待ちください。
10. 設定温度の±0.5℃でチラーの運転が停止します。水温が設定温度から±1.5℃を外れると再度冷却・加熱が開始します。
11. 排水ポンプ【入】で排水します。
給水ポンプ【自動】で、サブタンクの水位が 205L～250L(満水)の範囲で自動給水されます。サブタンクの下限水位まで排水すると、水位低下ランプが点灯し、排水ポンプが停止します。
給水の過程で、水温が設定温度と±1.5℃程度差が生じると、チラーが自動的に作動し、温度調節します。
この際、チラー準備中が点灯することがありますので、消灯するまでお待ちください。

・運転終了、片付け
12. チラー【切】、排水ポンプ【切】にし、メインブレーカ、ポンプのブレーカ(3 カ所)をOFF します。
13. 本体に合計５カ所ある排水バルブを開けて排水してください。
本体背面のメインタンクの排水バルブも忘れずに開けてください。
※特に冬季は、配管内に残った水が凍結し、故障の原因となりますので、完全に排水してください。
14. ストレーナをクリーニングしてください。※配管の詰まりの原因となります。
(ページ 16 ⑥参照)
※本体裏側

ドレンバルブ【開】
11タッチパネル式水量計(OKM-50L)使用時の運転操作
・運転準備
1. 電源線を接続します。R(赤),S(白),T(青)を正相で接続し、ｱｰｽ(緑)も必ず接続します。
2. OKM-CH2000N-ECO にタッチパネル式水量計(OKM-50L)を接続します。
接続には、OKM-50L 付属の【OKM-50L 用電源ケーブル(10m)】と OKM-CH2000NECO のオプションの【OKM-50L 用電源ケーブル(10m)】の計２本を使用します。
接続は写真の通り、OKM-50L 本体前面と制御盤左側面の OKM-50L 接続部に差込口の形状に合わせて接続してください。
※２本のどちらのケーブルでも差込口にあわせて接続して使用可能です。

OKM-50L 接続部

OKM-50L 用電源ケーブル(10m)接続時

3. OKM-50L 接続【入】にします。
排水口からストレーナを取付けた OKM-50L の入り口側へホースを接続し、バルブの付いた出口側のホースをミキサー等に接続します。※所有機に合わせて接続してください。

水流方向

OKM-50L 出口側

OKM-50L 本体

OKM-50L 入口側

グローブバルブ

電源コード接続時

ストレーナ

12

4. メインブレーカ、ポンプのブレーカ(3 カ所)を ON します。
5. 電源入ランプが点灯、水位低下ランプが点灯を確認してください。
6. 給水前に全てのドレンバルブ(正面４カ所と背面に１カ所)の【閉】を確認してください。
7. タンク上部タンクフタをずらして、点検口からポンプが倒れたりせず、金枠内の正しい位置にあることを目視で確認してください。(ページ 10 参照)
8. 排水口にホースを接続し、給水口から給水を行います。
※使用する水は清水をご使用ください。タンク内にゴミが沈殿し、ストレーナを使用していても配管が詰まり、故障の原因となります。
9. メインタンクの下限水量を上回ると、自動でサブタンクに給水が行われます。
10. 両タンクが下限水量を上回ると、水位低下ランプが消えます。
11. メインタンクの水位計を目視で確認しながら、給水を完了させてください。

・運転（温度調節・排水）12. チラー【入】を押すとチラー入ランプとチラー準備中ランプが約５分点灯します。
点灯中は、加熱も冷却も行われません。チラー準備中ランプの消灯をお待ちください。

≪

13. 温度調節部の【 ・ 】で設定温度を入力します。
14. 冷却（青）・加熱(赤)ランプのいずれかが点灯し、温度調節が開始します。
※電源立ち上げ後の経過時間によっては、再度チラー準備中ランプが点灯することがあります。消灯までお待ちください。
15. 設定温度の±0.5℃でチラーの運転が停止します。水温が設定温度から±1.5℃を外れると再度冷却・加熱が開始します。
16. OKM-50L の自動運転・手動運転が可能です。ロギング機能もご使用いただけます。
17. はじめに手動運転を行い、ホース内の空気を出して、水を充填させてから運転して下さい。気泡があると正確な水量測定ができません。（５秒程度手動運転することでホース内が水で充填されます。
）※OKM-50L の校正や運転につきましては、OKM-50L の取扱説明書・操作説明動画をご覧ください。
18. サブタンクの水位が 205L～250L(満水)の範囲で自動給水されます。サブタンクの下限水位まで排水すると、水位低下ランプが点灯し、排水ポンプが停止します。給水の過程
で、水温が設定温度と±1.5℃程度差が生じると、チラーが自動的に作動し、温度調節します。
この際、チラー準備中が点灯することがありますので、消灯するまでお待ちください。

13

・運転終了、片付け
19. チラー【切】、排水ポンプ【切】にし、メインブレーカ、ポンプのブレーカ(3 カ所)OFFします。
20. 本体に合計５カ所ある排水バルブを開けて排水してください。
本体背面のメインタンクの排水バルブも忘れずに開けてください。
※特に冬季は、配管内に残った水が凍結し、故障の原因となりますので、完全に排水してください。
21. ストレーナをクリーニングしてください。 ※配管の詰まりの原因となります。
(ページ 16 ⑥参照)
※本体裏側

ドレンバルブ【開】

OKM-CH2000N-ECO/OKM-50L/OKZ-150A 接続時の外観イメージ14

トラブルシューティング

トラブル内容原因

対処方法

動力の配線が逆配線を確認してください。

相になっている
電源電圧が不足➀②電源または配線を確認してください。

電源入・正相している

ランプが点灯しなチラーのメインチラーのメインブレーカを OFF し、発電機

いブレーカ ON 後を停止してから再度発電機を始動させ、チに発電機を始動

ラーのメインブレーカを ON してくださしているい。

給水しても水位低レベルセンサにレベルセンサに汚れや破損がないか確認し下ランプが消灯し不具合があるてください。

ない
ページ 6 参照
給水ポンプが切手動にして給水ポンプが動作するか確認になっている

後、自動にしてください。

サブタンク内のサブタンク内のレベルセンサの電極棒の汚レベルセンサがれ・異物などを拭き取って動作を確認して汚れて誤作動しください。ている③

給水・排水ポンプが動かない

ページ 6 参照
給水ポンプのホタンク内のホースが折れ曲がっていないかースが折れ曲が確認してください。っている
ページ 6 参照
給水ポンプが倒ポンプの位置や吸込み口に異物が詰まってれている、吸込口いないか確認してください。に異物が詰まっている
ページ 6 参照15

④⑤

排水ポンプが動かない

サブタンクの水給水ポンプでサブタンクに給水してくださ

位がレベルセンい。

サの下限を下回っている

サーマル動作ランサーマルがトリポンプサーマルをリセットして、再度ポンプが点灯し、ップしているプを運転してください。

給水、排水、循環ポトリップが連続する場合は各ポンプを点検ンプのいずれか動してください。

かない
ページ 8 参照
チラー異常ランプ

チラーに異常がチラーの表示窓からエラーコードを確認しが点灯している発生しているてください。

設定温度(SV)にな

ダイキンの取扱説明書からエラー内容を確らない認してください。

チラー表示窓⑥循環ポンプ手前

サブタンク左側のストレーナ内の異物を取のストレーナがり除き、チラーに水が循環するようにして詰まっているください。

ページ 6 参照16

チラー異常ランプ⑥

循環ポンプや配循環ポンプの空気抜き弁を、水が出るまで管内に空気がたゆるめて空気を出してください。

まっていて呼び運転時には必ず締めてください。

水できていないが点灯している設定温度(SV)にならない

空気抜き弁

⑦

ホースバンドが4 か所あるホースバンドを増し締めしてく

緩んでいる

ださい

ホースからの水漏①

れ②③17④