ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

床材の床衝撃音低減性能の等級表記（ΔＬ等級）と試験方法（財）日本建築総合試験所
試験研究センター 建築物理部
環境試験室室長代理

田 中

学

はじめに （１）この数年間の経緯
2007年10月 JIS A 1440-1,-2:2007の制定（床材の床衝撃音レベル低減量試験方法の改正）
2008年4月 公的試験機関での「推定Ｌ等級」の全面廃止
2008年4月 新たな低減量等級（ΔＬ等級）の導入
2008年5月～6月 ΔＬ等級に関する説明会（東京・大阪，計７回，参加者＝396名）※ディベロッパ、設計事務所、ゼネコン、床材メーカー

2011年度 説明会の追加開催（東京x3，福岡，大阪x2）
2012年度 説明会（東京，札幌，福岡，名古屋，広島，大阪）

1/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

はじめに （２）本日の内容
旧来の「推定Ｌ等級」とは？ なぜ「廃止」されたのか？
新しい低減量等級（ΔＬ等級）の概要
現在の低減量試験方法について
各種床材の性能水準と、ΔＬ等級表示の現状その他の追加情報、想定質疑集（Q&A）
【後半】
乾式二重床における遮音性能確保の留意点
集合住宅における遮音設計および施工管理の留意点

旧来の「推定Ｌ等級」とは？
なぜ「廃止」されたのか？

2/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

旧来の「推定Ｌ等級」とは？
式(1)により実験室における床仕上げ材の床衝撃音レベル低減量ΔＬ(dB)を求める。
ΔＬ＝Ｌ０－Ｌ１(dB)

・・・・・・・・ (1)Ｌ０：スラブ素面の床衝撃音レベル(dB)

Ｌ１：床施工後の床衝撃音レベル(dB)

さらに式(2) によ り標準的な現場に施工した場 合の床衝撃音レベルＬ(dB)を推定する。
Ｌ＝ＬS －ΔＬ
ＬS(dB)

床衝撃音レベル
低減量を、製品カタログに表記する際には、従来、いわゆる「推定Ｌ等級」が多く使用されてきた。

・・・・・・・・ (2)：現場におけるコンクリートスラブ素面の床衝撃音レベル標準値 (dB)
※各公的試験機関が設定。

過去の経緯 （試験方法・評価基準の推移）
年度

遮音性能の試験方法・評価方法

床材の床衝撃音レベル(絶対値)比較 試験
1975

1980

1985

フ ローリング

乾式二重床（試 験 時 の 施 工 方 法 ）（試 験 装 置 ・施 工 面 積 ）

残響室
置敷き

残響室

①基準化

約３㎡

直張りフローリングの開発

１９９７年：
低減量測定方法のＪＩＳ化（JIS A 1440，軽量衝撃のみ）

約５㎡
現場推定値による床材性能の評価

両 面テープ②推定Ｌ等級

1990

１９８０年頃：
防音床材の開発、推定Ｌ等級

1995
箱型実験室

低減量測定法のJIS化(JIS A 1440)
③低減量

接着剤

約10㎡

約12㎡

新建築技術認定

２０００年：
住宅性能表示制度、低減量区分

約10㎡
2000

品確法
日本住宅性能表示基準④低減量区分

残響室
or箱型
実験室

（移行）

特認試験
ガイドライン2007

低減量測定法のJIS改正(JIS A 1440-1,-2)

箱型実験室
約10㎡

２００７年：
ＪＩＳ改正（JIS A 1440-1,-2の制定）
軽量衝撃および重量衝撃
残響室→箱型実験室（乾式二重床の場合）

3/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

乾式二重床における推移 （１）残響室 vs. 箱形実験室
試験の状況
一般部支持脚概 要

残響室①試験床版＝防振支持（素面での曲げ拘束なし）

木枠
油粘土③四周に隙間（約15mm）あり（空気ばねの影響なし）

試験用ＲＣ床（防振支持）
ネオプレンゴム箱形 実 験 室

一般部
支持脚

残響室ＲＣ躯体

際根太構造壁木板
幅木取付用
試験用ＲＣ床④総じて低減量は過大に評価①試験床版＝壁式構造一体型（素面での曲げ拘束あり）

幅木防振束(端部)②床中央部の一般部のみ（端部での性能低下なし）②壁際納まりまで再現（端部による影響を再現）③四周に過大な隙間なし（空気ばねの影響を再現）④原則は「現場仕様の再現」

乾式二重床における推移 （２）様々な試験方法
残響室、小面積、端部施工＝なし
残響室、大面積、端部施工＝なし
箱形実験室、大面積、端部施工＝なし
箱形実験室、大面積、端部施工＝あり
・ 床仕上げ高さ＝さまざま
・ 幅木の仕様 ＝さまざま

これらがすべて「推定Ｌ等級」で表記されていた。
条件を詳細に見ないと、横並びでの比較は困難・・・。

4/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

旧来の「推定Ｌ等級」の概要「推定Ｌ等級」のまとめ
・推定Ｌ等級は、1980年頃に当時の技術的背景から提案され、広く使われてきた。
・性能評価試験には、主に「残響室」を用い、乾式二重床も床中央の一般断面のみについて行われていた。
・建物のスラブは、在来工法の厚150mm（面積15～20㎡）を仮定していた。
・推定Ｌ等級の計算は、試験機関毎に独自の方法で行われていた（同じ製品でも推定結果が異なる）。

旧来の「推定Ｌ等級」の問題点
壁際納まりを再現せず、実建物との対応性が低い。
近年の壁際納まりの多様化に対応していない。
試験の実施条件もさまざま、相互比較が難しい。
壁際納まりの補強を含まず、実験室では良い性能。
スラブ条件が単一であり、現在のスラブ工法の多様化に対応していない。 （※スラブ厚、梁区画面積、建物構法）
試験機関により推定値算出用標準値に2～4dBの差がある。
同じ低減量でも評価結果(推定値)に１ランクの差が発生。
Ｌ表示のため「空間性能（の保証値）」と誤解される恐れあり。

5/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

旧来の「推定Ｌ等級」の「廃止」
2007年10月 JIS A 1440-1,2の制定
2008年4月 新しいΔＬ等級の導入

公的試験機関は新しいΔＬ等級へ全面切り替え。
試験報告書での「推定Ｌ等級」の記載は完全に廃止。
ただし、床材メーカーでの自主表示は自由（各社の判断）。
カタログ等では、両等級の併記・併用あり。
現在ようやく、各社とも、新しいΔＬ等級を表示できる状況に。

新しい低減量等級（ΔＬ等級）の概要

6/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

新しい低減量等級（ΔＬ等級）の概要［低減量等級（ΔＬ等級）導入時のポイント］
床材の部材性能として表す。空間性能と結び付けない。
低減量に基づく、ΔＬＬ等級とΔＬＨ等級を表示する。
床材の種類（カテゴリー）によって表示方法を区別する。
床材の種類毎に、試験条件を大枠で揃える。
推定Ｌ等級は今後廃止する。
「等級表記指針」として広く公表する。

『等級表記指針』の構成（p.6）［本体］①軽量床衝撃音低減性能の等級表記②重量床衝撃音低減性能の等級表記③床衝撃音レベル低減量の試験方法［各論］④カテゴリーⅠの床材の性能表記方法と試験条件⑤カテゴリーⅡの床材の性能表記方法と試験条件

指針本体部分（①～③の項）は床材全体に適用される。
各論部分（④，⑤の項）はそのカテゴリーに分類される床材に対してのみ適用される。
指針本文は太線枠囲み中。 枠外に解説。

7/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

床衝撃音低減性能の等級（大枠）
軽量（ΔＬＬ等級）：ΔLL-１～５等級

新しいΔＬ等級の全体構成

重量（ΔＬＨ等級）：ΔLH-１～４等級※等級の数字が大きいほど低減性能が高い。
※旧来の「推定Ｌ等級」の表示は廃止される。

床材のカテゴリー分類（種類）により表記方法を分ける。

指針本体 ①～③［理由］
・衝撃に対する力学的応答特性が異なる。
・実建物に施工した時の対応性が異なる。
⇒実験室での試験方法も異なる。

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅡ・種類＝直張りフローリングなど

・種類＝乾式二重床, 発プラ床など（薄くて軟らかい材料）（変形が平面的に広がる材料）

・試験室＝残響室，実大実験室

・試験室＝実大実験室のみ

・試験床板＝RC，厚 120～210mm

・試験床板＝RC，厚 200mm

・表示項目＝ΔＬＬ（Ⅰ）

・表示項目＝ΔＬＬ（Ⅱ），ΔＬH（Ⅱ）
・試験条件＝標準型と特定型（S 型）

4040

床材カテゴリー毎の表示方法・試験条件④カテゴリーⅠ⑤カテゴリーⅡ

ΔLL（Ｉ）-４30
床衝撃音レベル低減量（ｄＢ）

床 衝 撃 音 レ ベ ル 低 減 量 （ｄＢ ）ΔLL（Ｉ）-５30

ΔLL（Ｉ）-３
ΔLL（Ｉ）-２20

ΔLL（Ｉ）-１10

ΔLL（Ⅱ）-3
ΔLL（Ⅱ）-220

ΔLL（Ⅱ）-11000-10-10
1 25

2 50500

1k63

オ クタ ーブバ ンド中心周波数（Ｈｚ）

カタログでの表記方法（ΔＬＬ（Ⅰ）-2 の例）

ΔLH（Ⅱ）-１ΔLH （Ⅱ）-3ΔLH （Ⅱ）-2-20

2k

125

250

500

1k2k

オクターブバンド中心周波数（Ｈｚ）

カタログでの表記方法（ΔＬL（Ⅱ）-2，ΔＬH（Ⅱ）-2 の例）①軽量床衝撃音低減性能の等級表記（p.9）

表記する
等級

軽量床衝撃音レベル低減量の下限値
１２５Ｈｚ帯域 ２５０Ｈｚ帯域 ５００Ｈｚ帯域 １ｋＨｚ帯域

２ｋＨｚ帯域

ΔＬＬ－５

１５ｄＢ

２４ｄＢ

３０ｄＢ

３４ｄＢ

３６ｄＢ

ΔＬＬ－４

１０ｄＢ

１９ｄＢ

２５ｄＢ

２９ｄＢ

３１ｄＢ

ΔＬＬ－３

５ｄＢ

１４ｄＢ

２０ｄＢ

２４ｄＢ

２６ｄＢ

ΔＬＬ－２０ｄＢ

９ｄＢ

１５ｄＢ

１９ｄＢ

２１ｄＢ

ΔＬＬ－１－５ｄＢ

４ｄＢ

１０ｄＢ

１４ｄＢ

１６ｄＢ

JIS A 1440-1に基づく測定結果に適用。
衝撃源＝タッピングマシン。
ΔＬ等級の数字が大きいほど、低減性能が高い。

8/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載②重量床衝撃音低減性能の等級表記（p.9）
重量床衝撃音レベル低減量の下限値

表記する
等級

６３Ｈｚ帯域

１２５Ｈｚ帯域

２５０Ｈｚ帯域

５００Ｈｚ帯域

ΔＬＨ－４５ｄＢ

－５ｄＢ

－８ｄＢ

－８ｄＢ

ΔＬＨ－３０ｄＢ

－５ｄＢ

－８ｄＢ

－８ｄＢ

ΔＬＨ－２

－５ｄＢ

－１０ｄＢ

－１０ｄＢ

－１０ｄＢ

ΔＬＨ－１

－１０ｄＢ

－１０ｄＢ

－１０ｄＢ

－１０ｄＢ

JIS A 1440-2に基づく測定結果に適用。
衝撃源＝タイヤ衝撃源（バングマシン）。
※ゴムボール衝撃源には適用できない。
ΔＬ等級の数字が大きいほど、低減性能が高い。

床材のカテゴリー別の各論（p.11～）［カテゴリーⅠ］
軟質で薄い床材
カーペット、じゅうたん、ビニル系床材、など
直張り防音フローリングの多く［カテゴリーⅡ］
比較的曲げ剛性の高い材料をもつ複層の床材（測定時の衝撃に対し、床材の変形が平面的に広がるもの）
乾式二重床、発泡プラスチック系床材、など

9/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載④カテゴリーⅠの床材の等級表記の例（p.12）
40ΔLL（Ｉ）-５軽量ΔＬＬ
125Hz

４250Hz１１500Hz２０1kHz２９2kHz４０

床衝撃音レベル低減量（ｄＢ）

オクターブバンド中心周波数

床衝撃音レベル低減量（ｄＢ）

ΔLL（Ｉ）-４30

ΔLL（Ｉ）-３
ΔLL（Ｉ）-２20

ΔLL（Ｉ）-１100

軽量：ΔＬＬ（Ｉ）－２-10
125 250 500 1k2k
オクターブバンド中心周波数（Ｈｚ）⑤カテゴリーⅡの床材の各論（p.13-14）
標準型試験体の断面例（a～dが必須）
フローリング(c)木質幅木(浮かし≦2mm),
軟質ヒレ付き幅木幅木

パーティクルボード

130mm(a)床仕上げ高さ
120～150mm

2mm

防振際根太支持脚
防振ゴム(d)床仕上げ材は幅木の前面より2mm 以上奥まで3mm(b)一般壁際納まりの沈み対策の仕様

厚200mmＲＣスラブ

その他は「特定型試験体」とし、「Ｓ」を付けて区別する。

10/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載⑤標準型試験体の等級表記の例（p.18）
40

床衝撃音レベル低減量（ｄＢ）

30
ΔLL（Ⅱ）-3
ΔLL（Ⅱ）-220

軽量：ΔＬＬ（Ⅱ）－２
重量：ΔＬH（Ⅱ）－２

ΔLL（Ⅱ）-1

床仕上げ高さ＝130mm

100-10ΔLH（Ⅱ）-１

ΔLH（Ⅱ）-3
ΔLH（Ⅱ）-2-20631252505001k2k

オクターブバンド中心周波数（Ｈｚ）

新「ΔＬ等級」と旧「推定Ｌ等級」の相違点
ΔＬ等級

推定Ｌ等級
表示形態

空間性能に結び付けた方法部材単体性能を表わす方法

表示する
等級

推定Ｌ等級
（例：LL45，LH50）

ΔLL等級，ΔLH等級（例：ΔLL(Ⅱ)-2，ΔLL(Ⅱ)-2）

使用する
試験室

主に残響室

箱型実験室（壁式構造実験室）（ただし、防音フローリング等は残響室でも可能）

床の評価
対象部位

室中央の一般断面部のみ。

一般壁際納まりまで再現施工。

試験体の仕様試験体の施工条件が様々相互比較が難しい。

一定水準で施工条件を標準化相互比較が容易である。
（条件外の結果はＳを付す）

試験機関の相違点推定方法に差があった。

統一した評価方法を採用。

11/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

現在の低減量試験方法
について

ΔＬ等級対応試験の概要［現在の試験方法のポイント］
試験室には、残響室と箱型実験室がある。
衝撃源には、タッピング・タイヤ・ゴムボールがある。
床材の種類（カテゴリー）で、試験室・方法が異なる。
現場標準施工に準拠し、壁際まで施工する。
乾式二重床では、対荷重性能も測定する。

12/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

残響室と箱型試験室［残響室］［箱形実験室］

51

鉄筋コンク リート 造

床施工位置

衝撃 源

音源室

2200

第 ２残響 室Ｖ＝178.5ｍ３
音源室

Ｇ.Ｌ.
200mmスラブ300

第 ４残響 室Ｖ＝134.2ｍ３h

受音室

150mmスラブ

3500

受音 室

受音室
ＧＬ

マイ クロホ ン
110

中央部のみ施工可能

壁際端部まで施工可能試験に用いる衝撃源（その１）
重量衝撃源：「タイヤ（バング）」
ΔＬＨの評価用

軽量衝撃源：「タッピングマシン」
ΔＬＬの評価用

13/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

試験に用いる衝撃源（その２）
重量衝撃源（２）：「ゴムボール」
ΔＬ等級の評価には用いない（参考用）。

［仕様］
・直径178mm, 2.5kg
・ゴム製の中空球体
・1mから自由落下
・衝撃力の最大値＝タイヤの約1/3

床材の種類（カテゴリー）と試験方法
カテゴリーⅠ

概 要

カテゴリーⅡ・面方向への振動伝達の・面方向への振動伝達の影響が無視できる。
影響が大きい。
・平面的に均質であること。 ・平面的に不均質な場合。
・小試料でも試験可能。
・壁際までの施工が必要。

・カーペット
具体的な ・塩ビシート
床材の例 ・直張り防音フローリング（現在の大部分の商品）

・乾式二重床・発泡プラスチック床・浮き床

使用できる ・残響室
試験室 ・実大実験室

・箱型実験室のみ（残響室は不可）

14/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

現場標準施工に準拠した壁際の施工
フローリング

幅木

パーティクルボード

130mm

2mm

防振際根太3mm

支持脚
防振ゴム

厚200mmＲＣスラブ※幅木・際根太まで施工

乾式二重床での対荷重性能試験［局部集中荷重試験］
・加圧板＝Φ80mm・最大100kg（25kg×4）
・平面中の４箇所で測定
Ａ：下地の目地部
Ｂ：下地の中央
Ｃ：支持脚上
Ｄ：床の壁際（端部）

Ａ

Ｂ
Ｃ

100300 300

Ｄ

15/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

各種床材の性能水準と、ΔＬ等級表示の現状

床材メーカーでのΔＬ等級表示の現状［直張りフローリング］
試験方法の変更なし＝既往データの読み替え可。
カタログにも掲載（併記）されている。
日本防音床材工業会でも普及を推進中。
［乾式二重床］
試験方法が大幅変更＝既往データの読み替えは出来ない。
⇒ ほぼ全面的に再測定された。
各製品のカタログにもΔＬ等級が掲載されている。
日本乾式遮音二重床工業会でも普及を推進中。

16/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

ΔＬ等級と推定Ｌ等級の対応（参考）40-1dB

床衝撃音レベル低減量（ｄＢ）+1dB

区分１ΔLL(Ｉ)-5区分２
ΔLL(Ｉ)-43024-1dB

20201426

区分３ΔLL(Ｉ)-3ΔLL(Ｉ)-1区分５5Ｌ４０等級品
Ｌ４５等級品-1063

ΔＬＬ（Ｉ）－４等級≒ 従来の推定Ｌ4５等級品

ΔLL(Ｉ)-2区分４100

カテゴリーⅠの床材（限定）125 250 500
1k2k
オクターブバンド中心周波数（Ｈｚ）（注意１）
防音フローリングなどに限る。
（カテゴリーⅠでは試験方法もほぼ対応するため。）（注意２）
この対応は日総試の場合。
（他方式では対応も異なる）

各種床材のΔＬ等級での性能水準［直張りフローリング］
多くの製品が、ΔＬＬ（Ⅰ）－４等級
重量のΔＬＨ（Ⅰ）等級はあまり表示されない。
［カーペット］
多くの製品では、ΔＬＬ（Ⅰ）－３等級～５等級程度。
部分敷きのラグでは６～７等級も。
重量のΔＬＨ（Ⅰ）等級はあまり表示されない。

17/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

各種床材のΔＬ等級での性能水準［乾式二重床］
試験体の仕様により水準が異なる。
特に、同じ断面でも、壁際端部の仕様により異なる。
軽量： 多いのは、ΔＬＬ（Ⅱ）－２～３等級
重量： 多いのは、 ΔＬＨ（Ⅱ）－１～２等級（但し、制振マットなし、防振際根太あり、幅木隙間、の仕様）
在来際根太仕様、幅木隙間なし ⇒ 性能がより低い。
制振マット有り、下地合板追加 ⇒ 性能がより高い。

その他の追加情報、
想定問答集（Ｑ＆Ａ）
ΔＬ等級導入前後の、乾式二重床の試験体仕様
０４～０７年度と、ΔＬ導入後（０８年度）の比較
１８社，計１８２件分の測定データ
測定実施年度の内訳（指針公表＝08年4月）
０４～０７年度
７８件
４３％

０８年度
１０４件
５７％

18/20（資料No.1）

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

試験体仕様の傾向（１）（２）
標準型試験体の割合の推移

特定型試験体
11％
特定型
試験体
５９％

標準型
試験体
４１％

標準型
試験体
89％

０４～０７年度

試験体の床仕上げ
高さの傾向

119mm以下

151mm
以上
136～150mm
27％

120～
135mm
50％

０８年度

151mm以上 119mm以下
136～
150mm
5％
120～135mm
88％

０４～０７年度

０８年度

試験体仕様の傾向（３）（４）
試験体の幅木仕様の傾向

木幅木（接触）
そのほか

ヒレ付
幅木
（接触）

ヒレ付幅木
（接触）
木幅木
（隙間2mm）
60％

木幅木（隙間2mm）
6８％

０４～０７年度

中間面材の使用割合

木幅木（接触）

そのほか

０８年度

あり（２層以上）
9%

試験体数0なし
32％

10合板
制 振 マ ット石 膏ボ ードあり（１層）
59%

他 ボー ド類
その ほ か

ベース材 ～ フローリング

０８年度

19/20（資料No.1）

０４～０７年度

2030

ＧＢＲＣ業務説明会（2012年開催）の資料より 閲覧専用・禁複写・禁転載

測定項目の実施割合 ・ 対荷重変位量の傾向
測定項目の実施割合（０８年度実施分）

対荷重変位量の傾向（Φ80mm，100kg）
10(a) ボール衝撃源
測定なし
34％

変位量（ｍｍ）

8

測定あり
66％

64
20Ｓ１(b) 対荷重変位量
測定なし 6％

測定あり
94％

Ｓ２Ｓ３

Ｓ４

測定点

S1～S3：
・試験体中央部
・平均＝約4mm
S4：・試験体端部（壁際）・平均＝約2mm［備考］
Ｓ１：中央、目地部
Ｓ２：中央、面材中央
Ｓ３：中央、支持脚上Ｓ４：端部

対荷重変位量の傾向（Φ80mm，100kg時）～6.5mm

0%
Ｓ１20%

40%

～3.5mm60%～4.5mm80%～5.5mm

Ｓ２～3.5mm～4.5mm

Ｓ３～3.5mm～4.5mm

Ｓ４0～2.5mm

20/20（資料No.1）

100%～7.5mm