仕様書番号
発製品 仕型

名ＬＥＤ高天井灯品

名ＭＬＤシリーズ

行SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05
2018年 12月 06日

様 書【受領印欄】

改訂 05

株式会社 アップルツリー
担当確

認

決裁

※ 本納入仕様書発行後 30 日以内にご返却されない場合は,受領頂いた事とさせて頂きます。

番号 ：SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：

05

改訂日付

改訂

2016/05/1200

2016/10/13

01

2016/11/07

02

2017/05/16

03

2017/11/24

04

2018/12/06

05

改訂

内容

初版制定
電源変更に伴う全面改定『安全上の注意』加筆
E39 口金タイプの垂直設置指示、落下防止ワイヤーの取付け指示
安全上の注意更新による全面改訂

屋内・屋外兼用仕様追加/投光器タイプ図面追加/
直付けタイプ図面取付け穴寸法追加による全面改定
消費電力変更（高効率化）による全面改定頁 ：1担 当鈴木鈴木鈴木鈴木鈴木鈴木番号 ：SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：05

１．適頁 ：

用
本仕様書は、ＬＥＤ高天井灯 ＭＬＤシリーズ について規定する。

２．概要
本製品は、従来型ＨＩＤ高天井灯の代替光源として開発した、ＬＥＤランプユニットである。

３．採用ＬＥＤミドルパワータイプ 白色発光ＬＥＤ ４４８灯
４．点灯電源タイプ

電源消費電力

ＭＬＤ０６２６２Ｗ

ＭＬＤ０８０８０Ｗ

ＭＬＤ０９８９８Ｗ

ＭＬＤ１２３１２３Ｗ

駆動電源（別置）

HLG-120H-54A（MEANWELL 社製）

HLG-150H-54A（MEANWELL 社製）

５．使用環境項目記号定格単位

備考

使用温度範囲

Ｔａ－３０～６０℃

保存温度範囲

Ｔｓ－４０～８０℃

環境相対湿度ＲＨ

５～９０％（氷結、結露の無いこと）－

SL（E39 口金）タイプ－

SS（E39 口金）タイプ－

FL（直付け）タイプ－

PL（投光器）タイプ－

FLS（直付け）タイプ－

PLS（投光器）タイプ

－

屋内

設置環境

－

屋内/屋外兼用2

番号 ：SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

3

６．名称対応表６－１ 品番表示
ＭＬＤ（１）

０８０（２）

Ｂ
（３）

５（４）

８５（５）

Ｃ
（６）

ＦＬ
（７）

Ｓ
（８）

Ｎｏ

識別項目

凡例

説明

（１）

ユニットシリーズ

ＭＬＤ「ＭＬＤ」固定記号

（２）

消費電力

０８０

消費電力対応表による

（３）

本体色

Ｂ

「Ｂ」固定：黒（４）色温度

５「５」標準：５０００Ｋ（５）

平均演色評価数

８５Ｒａ８３ Ｔｙｐ.

（６）

カバーＦｏｒｍＣ

カバーＦｏｒｍ対応表による

（７）

取付タイプ

ＦＬ

取付タイプ対応表による

（８）

付加記号

Ｓ「Ｓ」屋内/屋外兼用タイプ（FL/PL のみ）

６－２ 消費電力対応表
消費電力表記電源消費電力

０６２６２Ｗ０８０８０Ｗ

０９８９８Ｗ１２３１２３Ｗ

６－３ カバーＦｏｒｍ対応表
カバーＦｏｒｍ表記

取付タイプ

Ｃ

透明カバー（標準品）

Ｈ

乳白カバー（カスタム品）

６－４ 取付タイプ対応表
取付タイプ表記取付タイプ

ＳＬ

Ｅ３９口金（標準品）

ＳＳ

Ｅ３９口金ショートアーム（カスタム品）

ＦＬ

直付け（標準品）

ＰＬ

投光器（標準品）

番号 ：SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

4備考

７．電気・光学特性、保護等級ＩＰコード
７－１ 電気・光学特性項目記号タイプ

ＭＩＮＴＹＰ

ＭＡＸ

単位

電源入力電圧Ｖｉｎ

全タイプ

９０－２７７Ｖａｃ

入力周波数ｆ

全タイプ

４７－６３Ｈｚ

ＭＬＤ０６２０．２９０．３４０．３８

ＭＬＤ０８００．３７０．４３０．４７

ＭＬＤ０９８

０．４５

０．５２

０．５７

ＭＬＤ１２３

０．５５

０．６４

０．７０

ＭＬＤ０６２５５６２６９

ＭＬＤ０８０７２８０８８

ＭＬＤ０９８８８９８

１０８

ＭＬＤ１２３１１０１２３１３６

ＭＬＤ０６２－

１１０００－

ＭＬＤ０８０－

１４０００－

ＭＬＤ０９８－

１７０００－

ＭＬＤ１２３－

２１０００－

ＭＬＤ０６２－

１０３００－

ＭＬＤ０８０－

１３１００－

ＭＬＤ０９８－

１５９００－ＭＬＤ１２３－

１９７００－

電源入力電流電源消費電力全光束

ＩｉｎＰｉｎΦＡａｃ

AC200V
入力時

ＷAC200V
入力時

ｌｍ

透明カバー
5000K

ｌｍ

乳白カバー
5000K

±10％

色温度

Ｔｃ

全タイプ－

５０００－

Ｋ

平均演色評価数Ｒａ

全タイプ

８０８３－－

ビーム角度

2θ1/2

全タイプ

－

１２０－

deg

光量 50%以上

７－２ 直下照度特性 （参考値）
ＭＬＤ０６２

ＭＬＤ０８０

ＭＬＤ０９８

ＭＬＤ１２３直下距離

透明

乳白

透明

乳白

透明

乳白

透明

乳白

５ Ｍ

１４７１３７

１８６

１７５２２９２１５２８２２６６７ Ｍ

７５７０９５８９１１７１１０１４５１３７９ Ｍ

４５４２５７５３７１６６８８８２
単位 ： ｌｘ番号 ：SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：05頁 ：７－３ 測定条件
周囲温度

Ta = 25℃

電圧／電流／消費電力

デジタルマルチメータ

測定時間

点灯後 30 分

全光束

積分球 + 光量計

色温度/演色評価数

分光分析器

７－４ 保護等級ＩＰコード
ＳＬ（Ｅ３９口金）タイプ ＩＰ６２相当
ＳＳ（Ｅ３９口金）タイプ ＩＰ６２相当
ＦＬ（直付け）タイプ

ＩＰ６５相当ＰＬ（投光器）タイプ

ＩＰ６５相当８．推定寿命時間

条 件

定 義設置環境： 25℃ 50%RH
60000 Hrs

試験電流： 定格ランプ電流

光束維持率 70％

点灯条件： 連続点灯
９．外観
９－１ ＳＬ（Ｅ３９口金）タイプ
９－１－１ 外形寸法

直径２６８ｍｍ

高さ３５５ｍｍ９－１－２ ヒートシンク材質

マグネシウム合金

９－１－３ アーム材質

ＰＣ

９－１－４ カバー材質

ＰＣ

９－１－５ 外形図

付図 ６－９２２１６Ｂ による

９－１－６ 重量

本体 １．６ ｋｇ

電源 １.１５ｋｇ

９－２ ＳＳ（Ｅ３９口金ショートアーム）タイプ
９－２－１ 外形寸法

直径２６８ｍｍ

高さ２３５ｍｍ

９－２－２ ヒートシンク材質

マグネシウム合金

９－２－３ アーム材質

ＰＣ

９－２－４ カバー材質

ＰＣ

９－２－５ 外形図

付図 ６－９２６４３ による

９－２－６ 重量

本体 １．５ ｋｇ

電源 １.１５ｋｇ

5

番号 ：

SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：05

９－３ ＦＬ（直付け）タイプ
９－３－１ 外形寸法

直径２６８ｍｍ

高さ３１０ｍｍ

９－３－２ ヒートシンク材質

マグネシウム合金

９－３－３ ブラケット材質

ＳＵＳ

９－３－４ アーム材質

ＳＵＳ

９－３－５ カバー材質

ＰＣ

９－３－６ 外形図

付図 ６－９２２１７Ｄ による

９－３－７ 重量

３．７ ｋｇ(typ.) ※電源込み

９－４ ＰＬ（投光器）タイプ
９－４－１ 外形寸法

直径２６８ｍｍ

高さ３０１ｍｍ

９－４－２ ヒートシンク材質

マグネシウム合金

９－４－３ ブラケット材質

ＳＵＳ

９－４－４ 台座材質

ＳＵＳ

９－４－５ カバー材質

ＰＣ

９－４－６ 外形図

付図 ６－９２４３５ による

９－４－７ 重量

３．７ ｋｇ(typ.) ※電源込み

頁 ：

6

番号 ：

SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

１０．信頼性試験
１０－１ 試験項目
試験項目（次表の信頼性試験を行った後、下記判定基準を満足すること ）試験条件

時間判定基準低温保存

Ｔａ＝－４０℃にて放置

２４０ＨｒｓＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

低温動作

Ｔａ＝－３０℃にて連続動作

２４０Ｈｒｓ

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

高温保存

Ｔａ＝＋８０℃にて放置

２４０Ｈｒｓ

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

高温動作

Ｔａ＝＋６０℃にて連続動作

２４０Ｈｒｓ

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

高温高湿動作

Ｔａ＝＋６０℃、湿度９０％にて連続動作

２４０Ｈｒｓ

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

温度サイクル－３０℃ ０．５Ｈ→＋８０℃ ０．５Ｈ→移行時間５分にて１サイクルとする。

１０サイクル

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

耐震性

加速度：１Ｇ 、方向 (上下、左右)掃引５．５～１０～５．５Ｈｚ／分

各方向１０回Ａ，Ｂ注）試験はモジュールへの結露の無い条件にて行う。
注）試験後、常温常湿にて１時間放置後検査実施する。

１０－２ 判定基準
Ａ ） 電気・光学特性を満足すること。
Ｂ ） 外観に機械的，物理的損傷が無いこと。
Ｃ ） 光量が初期値の７０％以上であること。
Ｄ ） 点灯異常、始動性不良等の異常が無いこと。

7

番号 ：

SP-MLD ｼﾘｰｽﾞ-05

製 品 仕 様 書

分類 ：ＬＥＤ照明ユニット

日付 ：2018 年 12 月 06 日

ＭＬＤシリーズ

改訂 ：

05

頁 ：

１１．梱 包輸送上、製品の破損、その他支障の無い梱包とする。
１２．表 示１２－１ 外 装
外装箱に品名、数量、ロット番号を記入したラベルを貼付けする。
ロット番号は、弊社規定の密番による。
１２－２ 個 装
個装箱に品名、ロット番号等を記入したラベルを貼付けする。
ロット番号は、弊社規定の密番による。
１２－３ 製 品
所定位置に製品ラベルと警告ラベルを貼付けする。
１３．不合格判定ロットの処置
購入者が不合格と判断したロットは直ちに内容を納入者に連絡し、返品処理する。
但し、緊急を要する場合は、別途協議し円滑に処理する。
１４． 事故の保証
当機種の保証期間は、納入後３年間とする。この間に於ける正常な使用状態での製造者側の責任と判断される故障においては、無償修理、又は代品納入を行う。
１５．環境汚染物質の使用
当機種は、ＲｏＨＳ指令に準拠するものである。
１６．その他Ａ）本仕様に記載された以外の問題が生じた場合は、両者協議の上処置を決定する。
Ｂ）部品の納入状況により協議なしに、相当品の部品に変更する場合があります。

8

LED照明器具 MLDxxxx585xSL
入力電圧：ＡＣ１００-２４０Ｖ ５０/６０Ｈｚ
消費電力：ｘｘＷ

１２０°

株式会社エレバムｘｘ
Ｗ

５０００Ｋ

ＬＯＴ．

！

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ警告●感電のおそれあり
取付け、取外し又は器具清掃の時は、必ず電源を切ってから行ってください●破損や火災のおそれあり
専用のLED電源以外では絶対に使用しないでください

RoHSLED照明器具 MLDxxxB585xSS
入力電圧：ＡＣ１００-２４０Ｖ ５０/６０Ｈｚ
消費電力：ｘｘＷ

１２０°

株式会社エレバムｘｘ
Ｗ

５０００Ｋ

ＬＯＴ．

！

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ

警告●感電のおそれあり
取付け、取外し又は器具清掃の時は、必ず電源を切ってから行ってください●破損や火災のおそれあり
専用のLED電源以外では絶対に使用しないでください

RoHSLED照明器具 MLDxxxx585xFLx
入力電圧：ＡＣ１００-２４０Ｖ ５０/６０Ｈｚ
消費電力：ｘｘＷｘｘ
Ｗ

ＰＳ
Ｅ

５０００Ｋ

株式会社エレバム

ＬＯＴ．

！

１２０°

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ警告●感電のおそれあり
取付け、取外し又は器具清掃の時は、必ず電源を切ってから行ってください●破損や火災のおそれあり
専用のLED電源以外では絶対に使用しないでください

RoHSLED照明器具 MLDxxxx585xPLx
入力電圧：ＡＣ１００-２４０Ｖ ５０/６０Ｈｚ
消費電力：ｘｘＷｘｘ
ＷＰＳ
Ｅ

５０００Ｋ

株式会社エレバム

ＬＯＴ．

！

１２０°

ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ警告●感電のおそれあり
取付け、取外し又は器具清掃の時は、必ず電源を切ってから行ってください●破損や火災のおそれあり
専用のLED電源以外では絶対に使用しないでください

RoHS配光特性配光角(deg)0102030405060708090

A配光34233732329725921316210435.53.8

MＬＤシリーズ
単位： cd/1000lm

1/2ビーム角A116.4※仕様範囲 1/2ビーム角：±10%※製品の仕様及び本資料に記載された内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
※この資料の記載内容は2018年12⽉06⽇現在のものです。

(deg)

Ａ

お客様へ
警 告

LED照明ユニット 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに記載された注意事項は本製品を正しくお使いいただき、使用する方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項には誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を下の表示で区分し、説明しています。
警告：この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意：この表示は「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
気をつけていただきたい「注意喚起」表示です。
ケアマーク表示 
絶対にしてはいけない「禁止」表示です。
について  必ず実⾏していただく「強制」表⽰です。

ご使用になるお客様へ
点灯電源装置の取付施⼯には、電気⼯事を⾏うことができる国家資格が必要です。⼀般の⽅による⼯事は、法律で禁じられております。
取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。

 電源バイパス工事を要する場合は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼してください。
 お⼿⼊れの際は、必ず電源を切って製品が⼗分冷えてから⾏ってください。
 製品を既設の安定器へ接続しないでください。必ず安定器を取り除いてください。
 濡れた手で操作しないでください。
 発煙、変な臭いがする、点灯しないなど、異常な状態のまま使⽤しないでください。
 ⽳やすきまにピンや針⾦などの⾦属物を⼊れないでください。
 製品本体、付属品を分解、修理、改造しないでください。
 製品付近に紙や布等の燃えやすいものを置かないでください。
 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加⼯しないでください。
 万⼀、破損した場合、誤って落下させた場合はすぐに使⽤を中⽌してください。
 E39⼝⾦タイプの製品は、必ず垂直の向きでご使⽤ください。
(⽕災や感電、故障の原因となります。また、無資格者よる取り付けは、法律で禁⽌されています。)(やけどや感電の原因となります。)(火災や感電、故障の原因となります。)(火災や感電、故障の原因となります。)(火災や感電、故障の原因となります。)(感電や故障の原因となります。)(⽕災や感電、故障の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼下さい。)(温度が⾼くなり、紙や布が焦げて⽕災の原因となります。)(火災や感電、故障の原因となります。)(そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。)(水平又は斜めに設置した場合、アームやソケットが破損する恐れがあります。)

取り付け工事をされる工事店様へ
⼯事が終了しましたら、本説明書は必ずお客様へお渡しください。

注 意

 取り付けは確実に、安定した場所に取り付けてください。
 強い衝撃や⼒を加えないでください。
 ⽼朽化した器具へは取り付けないでください。
 製品を水洗いしないでください。
 製品を洗剤やシンナー等の薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 製品は有機溶剤、切削油等が付着、吸着しない場所でご使⽤下さい。
 製品を清掃する際は、乾いた柔らかい布か、水で浸した柔らかい布をよくしぼってからふいてください。
周囲温度は、-30〜60℃の範囲内で使用してください。
賃貸物件に設置する場合、不動産所有者および管理者と設置相談をしてください。
(製品本体や周辺設備の破損、ケガの原因となります。）(製品本体や周辺設備の破損、ケガの原因となります。）(製品本体や周辺設備の落下、破損、ケガの原因となります。）(火災や感電、故障の原因となります。)(火災や感電、故障の原因となります。)（ソルベントクラック等の発⽣により脱落の危険性があります。）(発熱や発煙、短寿命や故障の原因となります。)(賃貸借契約書の内容を十分に確認してください。)

工事店様へ
警 告

お客様 工事店様へ

取り付けは、電気⼯事有資格者が電気関係法令および本取扱説明書に従い、確実に⾏って ください。
製品、付属品を改造、分解したり、部品を変更して使⽤しないでください。
 製品を既設の安定器へ接続しないでください。必ず安定器を取り除いてください。
 電源配線する際には、必ず電源を切ってから作業を⾏ってください。
 E39⼝⾦タイプの製品は、必ず垂直の向きでご使⽤ください。
(取り付け不備による落下、配線不備による感電、⽕災の原因となります。)(⽕災や感電、落下、故障の原因となります。)(火災や感電、故障の原因となります。)

使用上のご注意■本製品の設置の際、震動の激しい場所は避け、通気性の良い場所に設置して下さい。
■本製品は屋内用です。雨ざらしや直射日光は避けて設置してください。
■万⼀のときには構造部材を壊したりすることなく、容易に製品の点検、修繕ができるように設置してください。
■高所に設置する場合は、点検ができることを必ず確認した上で設置してください。
■たばこの煙や埃の多い場所では、照明灯の周りに汚れが集中する場合があります。定期的な清掃をおすすめします。
■密閉された機器および器具内や温度変化が⼤きい場所でのご使⽤は、製品の寿命が短くなる場合があります。
■個々のＬＥＤ、ロットにより⾊味が異なる場合があります。

保証とアフターサービスについて(火災や感電、故障の原因となります。)(水平又は斜めに設置した場合、アームやソケットが破損する恐れがあります。)

注 意

照明装置は単相交流電源以外に接続しないでください。

調光機能のついた器具や回路、非常⽤照明器具、誘導灯器具などで使⽤しないでください。
密閉型器具、断熱材施工器具などで使用しないでください。
濡れた手で取り扱わないでください。
周囲温度は、-30〜60℃の範囲内で使用してください。
直射日光のあたる場所、振動の大きい場所では使用しないでください。
腐食性、可燃性ガスが発生する場所では使用しないでください。

危険物を扱う場所、火薬庫などの施設では使用しないでください。

製品付属の落下防⽌ワイヤーは必ず取付けてください。

有機溶剤、油煙の多い場所、塩害地域では使用しないでください。

LED灯具が接続されていない状態で専⽤電源装置にAC電源を⼊⼒しないでください。


保証内容
保証商品
保証期間

(火災や発煙、破損の原因となります。電圧仕様、周波数仕様は電源仕様をご確認ください。)(火災や発煙、破損の原因となります。)(火災や発煙、破損の原因となります。)

保証対象外事項(感電や故障の原因となります。)(発熱や発煙、短寿命や故障の原因となります。)(落下の原因となります。）(火災や発煙、破損の原因となります。)(火災や発煙、破損の原因となります。)(製品本体の落下、破損、ケガの原因となります。）

その他

取扱説明書の使⽤範囲で保証期間内に故障した場合、無償修理⼜は無償交換
弊社が販売したＬＥＤ水銀灯 ＭＬＤシリーズ
１．ご購⼊⽇より３年間
２．納⼊後、２週間以内の初期不良については保証適⽤後３年間
３．保証適⽤後、３ヶ⽉または残余保証期間のうち何れか⻑いほう
１．施⼯上の不備、誤使⽤、あるいは不当な改造や修理に起因する故障・損傷・不具合
２．⽼朽化した灯具設置に起因する故障・損傷・不具合
３．運搬、施⼯中の事故（落下や衝撃を含む）に起因する故障・損傷・不具合
４．経年変化進⾏に伴う著しい明るさ低下
５．天変地異、⽕事、酸性⾬、塩害、公害、異常電圧などに起因する故障・損傷・不具合
６．海外で発生した故障及び損傷
７．使⽤温度範囲外での使⽤に起因する故障・損傷・不具合
８．その他、製造者の責めに帰し得ない理由により⽣じた故障・損傷・不具合
１．保証を受けられる場合は、納品書（領収書）の控え、施⼯図⾯、電気図⾯、瑕疵の状況を⽰す写真などの資料を提出していただく場合があります。
２．原則として不具合品の返却を以て保証対象とします。
３．故障、不具合により誘発される全ての損害（⼯事費、営業損失、運搬費、諸経費等）は保証に含みません。

問合せ先(⽕災や感電、変形、落下の原因となります。)(LED灯具の接続時に過電流が流れ、故障の原因となります。)〒143-0006
東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル5F
TEL:03-6825-8080
FAX:03-5767-6445
http://www.appletree-ws.co.jp/
受付時間
午前9時〜午後6時/⼟・⽇・祭⽇を除く