仕様書番号

ＳＪ００００６４１ −１／２６

作成年月日

2006.04.16

中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ１０Ｂシリーズ （ＳＹＳＴＥＭ １０） ＯＮ−ＯＦＦ機能

ＶＧＵ１０Ｂシリーズ中圧用ガス遮断制御システム
は、中圧Ｂ供給される圧力０．１〜０．３ＭＰａの都
市ガス、天然ガス、ＬＰＧのＯＮ−ＯＦＦ用制御を目的として開発されたバルブシステムです。
ＶＧＵ１０Ｂを使用することによりボイラー、冷凍機、工業炉等における中圧Ｂ供給ガス配管のコンパク
ト化及びコストダウンを可能にします。
従来、中圧Ｂ供給のガスを遮断して制御する場合には基本的に次の機器が必要となっておりました。
区分バルブ→ストレーナ→元圧ゲージ→ガス圧ス
イッチ（低）→一次遮断弁→ 二次遮断弁→ガバナ→ガス圧スイッチ（高）→バタフライ弁→バーナコッ
ク
これらの機器類の手配、組立、検査等に要するコ
スト及び必要とする装備空間は装置全体のコストのかなりの部分を占めている場合があります。

ＶＧＵ１０Ｂシステムは全長４０ｃｍ内に中圧Ｂ供給のＯＮ−ＯＦＦ制御及びその他必要な附属装備が効率よく複合化されていますので、コストダウンを容易にします。

ＶＧＵ１０Ｂシステムには下記の機能特長を備えております。
◆ 中圧Ｂガス配管のコンパクト化◆ ガスの二重遮断機能◆ 全閉確認スイッチ◆ ストレーナ◆ ガス圧力低スイッチ◆ ガス圧力高スイッチ◆ 元圧力計◆ パイロット配管接続口◆ バルブ開度表示

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

概要

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −２／２６

2006.04.16

システム１０ ＯＮ−ＯＦＦ制御機能《ＶＧＵ１０Ｂ》
本システムは単に下流側にスローオープンクイックシャットのアクチェータが装備された二重遮断のみのタイプです。
本システムの下流側に中圧用ガバナ、バタフライ弁等を装備することにより比例制御等も可能です。

①
④
⑤

⑦

③

②

⑥

１
２
３
４

ＳＫＪ１０本体
開度インジケータ
上流側遮断弁
圧力スイッチ（ガス圧低）

５
６
７
８

元圧力計
パイロット取出し用プラグ（Ｇ１／２）
検圧用プラグ（Ｇ１／４）

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ユニット外形仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −３／２６

2006.04.16

90

ＶＧＵ１０Ｂ外形寸法図

JIS 40A-10K
201.5

100

(30)

122

(220)

234

100

製品技術仕様書
型番
名称

ユニット寸法図

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −４／２６

2006.04.16

システム別の機能・装備一覧表

機

能

名称

VGU10B

空燃比制御・低燃焼過剰空気量設定及び燃焼量の制御・圧力制御機●

バタフライ弁及びリンケージ機能・
均圧弁機能

●

圧力制御（整圧）ガバナ機

●

●

二重遮断

●

●

●

スローオープン・クイックシャット

●

●

●

下流側アクチュエータの全閉確認スイッチ

●

●

●

ストレーナ

●

●

●

ガス圧力スイッチ（圧力高、圧力低）

●

●

●

元圧力計

●

●

●

下流側アクチュエータの開度

●

●

●

上流側バルブの内部オリフィス

φ２５

φ２５

φ２５

下流側バルブのオリフィスサイズ

φ４０
φ２５
φ１５

φ４０
φ２５
φ１５

φ４０

製品技術仕様書
型番

VGU20B
VGU30B

VGU70B

装備・機能一覧

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −５／２６

流量と差圧の計算
ＶＧＵ１０Ｂの接続は入口側・出口側ともにＪＩＳ１０Ｋ４０ＡＲＦフランジ接続となります。
差圧と流量を求めるには下記公式を使用します。
（１） 比重ｄｖのガスをＱＧ（ｍ３／ｈ）流した場合の差圧△Ｐ（ｋＰａ）を求める。

⎡
⎢
ΔＰ＝ ⎢
⎢
⎢ １０ ×⎣

ＱG
Ｐｉｎ＋０．１

×

⎤
⎥
⎥
⎥
１
×9 ⎥
ｄｖ
⎦

2

ｄｖ ： ガス比重（空気＝１．０）
Ｐｉｎ： 元圧（ＭＰａ）△Ｐ ： 差圧（ｋＰａ）
ＱＧ ： ガス流量（ｍ３Ｎ／Ｈ）（２）差圧△Ｐ（ｋＰａ）の時、比重ｄｖのガスが流れる流量ＱＧ（ｍ３Ｎ／ｈ）を求める。

ＱＧ＝１０ × Ｐｉｎ＋０．１ ×

ΔＰ ×

１
×9
ｄｖ

発熱量
ガス種 (ＭＪ／m３N)
１３Ａ
46.047
６Ａ
29.302
６Ｂ
20.93
６Ｃ
18.837プロパン
101.302ｎ−ブタン
133.954

製品技術仕様書
型番
名称

流量・差圧計算ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

比重（空気：1.0)
0.64-0.65
1.22
0.55-0.68
0.5-0.62
1.55
2.09

2006.04.16

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −６／２６

2006.04.16

ＶＧＵ１０Ｂ 流量圧損特性 供給圧力 ０．１ ＭＰａ

1000

差圧 ΔＰ （ｋＰａ）

100

10

1

0.1
10

100
流量 Ｑ （ ｍ３

1000

Ｎ／ｈ） 空気（ 比重： １ ．０ ）空気よりガスへの換算

ｆ：換算率
ｄｖ：ガス比重
ＱＡ：空気流量 ｍ３Ｎ／ｈ
ＱＧ：ガス流量 ｍ３Ｎ／ｈ

発熱量
ガス種 (ＭＪ／m３N)
１３Ａ
46.047
６Ａ
29.302
６Ｂ
20.93
６Ｃ
18.837プロパン
101.302ｎ−ブタン
133.954

1dv
Qg = f × Qa
f =製品技術仕様書流量差圧グラフ（０．１ＭＰａ）
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

比重（空気：1.0)
0.64-0.65
1.22
0.55-0.68
0.5-0.62
1.55
2.09

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −７／２６

2006.04.16

型式選定
ＶＧＵ・・システムの機能及び附属機器の仕様を図６の「仕様型式選定表」により決定します。
型式例

ＶＧＵ７２Ｂ．１５０５Ｒ−＊５６１ （システム７０）
ＶＧＵ３２Ｂ．２５５０Ｒ−＊５６１ （システム３０）
ＶＧＵ２１Ｂ．２５１５Ｌ −＊５６１（システム２０）
ＶＧＵ１２Ｂ．４０００Ｌ −＊５６１（システム１０）

次の各項目については全ての組合せに対して共通な仕様となります。

アクチュエータ
図６の項目Ａにて選定される下流側アクチェータには補助スイッチが装備されています。
出荷時全閉確認位置に調整済み。
上流側の遮断バルブ動作はクイックオープン・クイックシャトで、補助スイッチはつきません。
バルブボディ
接続は上流側・下流側共にＪＩＳ１０Ｋ４０ＡＲＦフランジです。
パイロット配管接続用タップ（Ｇ１／２）が上流側バルブ入口側の左右に用意されています。
圧力スイッチ
圧力低用ガス圧スイッチ（ＧＷ２０００Ａ４）の設定範囲は０．０４−０．２ＭＰａ（出荷時の設定は０．０６ＭＰａ）、耐圧は０．４ＭＰａです。上流側バルブに取付けられます。
項目Ｄにて選定される圧力高用ガス圧スイッチはバーナコックより下流側に装備してください。したがってユニット本体より分離されて納められます。
元圧ゲージ
指示範囲 ０−０．６ＭＰａ， φ６０ｍｍ ＪＩＳ１．５級上流側のバルブ出口側に接続されます。
ストレーナ
上流側・下流側ともにバルブボディ内の入口側にストレーナーが装備されます。
上流側：２０メッシュ
下流側：４０メッシュ

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

型式選定

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −８／２６

2006.04.16

標準型式

型式 ＶＧＵ □ □ Ｂ． □ □ □ □ □−□ □ □ □
項目Ａ

項目Ｃ

項目Ｂ

項目

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

アクチェエータの電源電圧

下流側バルブの内部オリフィスの口径（流量差圧計算、最小制御流量データ参照）
システム１０を選択した場合は４０のみ

ガス圧高スイッチの選択

ユーザ識別コード

Ｇ

予備コード

Ｉ

圧力計取付位置

名称

項目Ｈ

記号

ＯＮ−ＯＦＦ制御 （ＳＫＪ１０） システム１０

１

ガバナ 制御 （ＳKＪ２０） システム２０２

高二次圧ガバナ制御 （ＳＫＪ３０） システム３０

３

空燃比制御 （ＳＫＪ７０） システム７０

７

１００Ｖ ５０／６０ Ｈｚ

１

２００Ｖ ５０／６０ Ｈｚ

２

口径１５ｍｍ （ＶＧＪ１０．１３８４０）

１５

口径２５ｍｍ （ＶＧＪ１０．１３９４０）

２５

口径４０ｍｍ （ＶＧＪ１０．１４０４０）

４０

付属無

００

０．２５〜５ ｋＰａ （ＧＷ５０Ａ６／Ｓ）

０５

３〜１５ ｋＰａ （ＧＷ１５０Ａ６／Ｓ）

１５

１０〜５０ ｋＰａ （ＧＷ５００Ａ６／Ｓ）

５０

右向き

Ｒ

左向き

Ｌ

納入客先殿毎の文字がはいります

＊

通常は５

５

0.6ＭＰａ 標準仕様

５

付属無

６

その他（特殊仕様）

＊

付属無

０

ＧＷ２０００Ａ４ 標準仕様

１

ガス圧低スイッチの選択

製品技術仕様書
型番

項目Ｉ

仕様

元圧ゲージとアクチュエータ開度表示の取付方向 指示「ゲージと表示機を正面に見てガスの流れが左から右が（Ｒ）右から左が（Ｌ）」

Ｆ

Ｈ

項目Ｆ

機能・機器

下流側アクチェータの機能（二重遮断の下流側アクチュエータ）項目G

項目Ｄ 項目Ｅ

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

標準型式

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −９／２６

各部仕様
上流側遮断バルブ（ＭＶＪ４０．２５）
部

品

番

号

ＭＶＪ４０．２５−１００ （１００Ｖ用）
ＭＶＪ４０．２５−２００ （２００Ｖ用）

電

源

電

圧

８５〜１１０ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）

電 源 周 波数

４７〜６４Ｈｚ

消 費 電 力

７０ＶＡ 連続定格

動 作

クイックオープン・クイックシャット

動 作 頻 度

最大 ２００回／時 全ストローク

駆 動 方 式

電磁式

動 作 時 間

全開 → 全閉 １秒以内

最高使用圧力（Ｐｍａｘ）

０．３ＭＰａ（中圧Ｂ）

耐

０．５ＭＰａ圧

主 要 材 質接続ボディ

ＦＣＤ４５０

ディスクシート

ＮＢＲラバー

弁座

ステンレス鋼ＪＩＳ Ｂ ２２１０ １０Ｋ ４０Ａ ＲＦフランジ

オリフィスサイズ

φ２５ｍｍ

流

体

都市ガス、天然ガス、空気 、ＬＰＧ

用

途

遮断

試 験 圧 力

弁体強度

１ＭＰａ （水圧）

外部もれ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ正方向０．５ＭＰａ （空気）弁もれ逆方向

０．０２ＭＰａ （空気）バルブストローク７ｍｍ

許容運転周囲温度−１０ 〜 ＋６０℃

保護構造

ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）

質 量

９.５ｋｇ

内臓ストレーナ

２０メッシュ

パイッロト接続口

Ｇ１／２

取 付 姿 勢コイル部が水平面より下にならないこと

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ＭＶＪ仕様書2006.04.16

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１０／２６

ＭＶＪ４０．２５寸法図

製品技術仕様書
型番
名称

ＭＶＪ寸法図

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

2006.04.16

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１１／２６

2006.04.16

ＭＶＪ４０．２５断面図

⑨
⑪
⑦
⑧
⑥
⑫

⑤

⑩
①

１
２
３
４
５
６

②

③

Ｏリング
７ 電磁コイル
弁座プラグ
８ アーマチュア弁シート
９ アーマチュアチューブ
バルブボディ
１０ ストレーナＯリング
１１ ギャップワッシャ
閉止スプリング １２ ＳＵＳボンネット

製品技術仕様書
型番
名称④

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ＭＶＪ構造図

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１２／２６

2006.04.16

下流側バルブボディ（ＶＧＪ・・）
最高使用圧力（Ｐｍａｘ）
耐圧
主要材質

接続
内部オリフィスサイズ
（部品番号）

０．３ＭＰａ（中圧Ｂ）
０．５ＭＰａボディ
ＦＣＤ４５０
ディスクシート ＮＢＲラバー
弁座ステンレス鋼ＪＩＳ Ｂ ２２１０ １０Ｋ ４０Ａ ＲＦフランジ

バルブストローク
動作環境周囲温度
質量
内蔵ストレーナ

ＶＧＪ１０．１４０４０ φ４０ｍｍ
ＶＧＪ１０．１３９４０ φ２５ｍｍ
ＶＧＪ１０．１３８４０ φ１５ｍｍ
都市ガス、天然ガス、ＬＰＧ、空気遮断及び制御弁体強度
１ＭＰａ （水圧）
外部もれ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ正方向 ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ逆方向 ０．０２ＭＰａ （空気）１７ｍｍ
−１０ 〜 ＋６０℃
１１ｋｇ
４０メッシュ

取付姿勢

水平より下向き不可、但しアクチェータＳＫＪ７０・・と使用の場合は、

流体
用途
試験圧力

ＳＫＪ７０・・のダイアフラムが常に垂直位置であること。

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＪ仕様書・寸法図

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１３／２６

2006.04.16

ＶＧＪ１０内部構造図

①

⑨

②

⑤

⑧

④

⑦

③

⑥

１
２
３
４
５

バルブステムステムガイド弁シート
ディスクプロファイル
弁座プラグ

６
７
８
９
１０

閉止スプリング
Ｏリング
ストレーナ
アクチュエータ

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ＶＧＪ構造図

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１４／２６

下流側アクチェータＯＮ−ＯＦＦ制御用（ＳＫＪ１０）システム１０部品番号
ＳＫＪ１０．１１１１１ （１００Ｖ用）

部品番号

ＳＫＪ１０．１１１１２ （２００Ｖ用）
８５〜１１０ＶＡＣ

電源電圧（１００Ｖ用）

１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）
電源周波数

４７〜６４Ｈｚ

消費電力

１３．５ＶＡ 連続定格

動作

ＯＮ−ＯＦＦ制御

動作頻度

最大 ４回／分 全ストローク

駆動方式

油圧サーボ

動作時間

全開 → 全閉 １秒以内

周囲温度

−１０ 〜 ＋６０℃

質量

１．３Ｋｇ

構造規格

ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）

取付姿勢

制限無し

補助スイッチ接点 ６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ
設定 ０〜１００％ストローク

製品技術仕様書
型番
名称

ＳＫＪ仕様書・図面

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

2006.04.16

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１５／２６

設定範囲( kPa )
40-200

型番
GW 2000 A4

2006.04.16

動作隙間 最高許容圧力( kPa )( kPa )
4.5
400

（ダイアル目盛の表記単位は「ｂａｒ」です。 1ｂａｒ＝100ｋＰａ＝0.1ＭＰａ）
技術仕様
型番
圧力設定範囲設定ダイアル目盛表記
最高許容圧力動作隙間
適用対象気体設定精度： 上記表による： 上記表による： ｂａｒ： 上記表による： 上記表による： 天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気： ±１５％ （ダイアル面垂直使用時）
水平使用時は上記設定値に対し０．０５ｋＰａ加算

材質
本体
カバー
スイッチ部
受圧部
スイッチ接点部
接点最大電圧電流： アルミダイキャスト： ポリカーボネード
接点構成図 （設定圧力以下）： ポリカーボネード： ステンレス鋼（1.4541）（二重保護構造）： Ａｇ，ｆｉｎｅ ｓｉｌｖｅｒ： ＡＣrms２５０Ｖ 抵抗負荷 ６Ａ
誘導負荷 ３Ａ （ＣＯＳφ：０．６）
ＤＣ： ４８Ｖ １Ａ
接点最少電圧電流 ＡＣrms： ２４Ｖ ２０ｍＡ
ＤＣ
： ２４Ｖ ２０ｍＡ
許容動作周囲温度： −１５・・＋７０℃
許容保管周囲温度： −３０・・＋８０℃
防水規格： ＩＰ５４接点動作
ＳＰＤＴ： 設定した圧力より高で３−１ 開
３−２ 閉： 設定した圧力より低で３−１ 閉
３−２ 開
圧力接続
接続 ： Ｇ１／４ ×１４ 深さ１８ｍｍ
質 量
オプション

： 約 ４５０ ｇ
ＰＧ１１−ＪＩＳ ＣＴＣ−１９薄鋼電線管アダプタ

取扱注意事項・圧力設定カバーのネジに緩みの無いこと
・圧力導入口のネジＧ１／４最大締め付けトルクは７Ｎｍです。締過ぎ無いこと

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ガス圧低仕様書

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１６／２６

2006.04.16

外形寸法図

圧力導入口 Ｇ１／４×１４ 深さ１８端子台結線図例

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ガス圧低外観図仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１７／２６

2006.04.16

下流側ガス圧力スイッチ高

型番

設定範囲
(kPa)

動作隙間
(kPa)

最高許容圧力(kPa)

取付姿勢誤差(kPa)

GW50A6/S

0.5-5

0.3

50

0.1

GW150A6/S

1-15

0.5

50

0.15

GW500A6/S

10-50

2.0

200

0.3

＊設定ダイアルの目盛はＰａ表記です。

技術仕様
適用対象気体設定精度

天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気
最大±１５％ （ダイアル面垂直使用時）
水平使用時は上記設定値に上表の取付け姿勢誤差を加算

材質
本体
スイッチ部
ダイアフラム安全ダイアフラム
スイッチ接点部
接点最大容量 ＡＣrms.２５０Ｖ

アルミダイキャスト
ポリアミド
ＮＢＲ
ＮＢＲ
Ａｇ，ｆｉｎｅ ｓｉｌｖｅｒ
抵抗負荷 ６Ａ
誘導負荷 ３Ａ （ＣＯＳφ：０．６）
ＤＣ４８Ｖ
１Ａ
接点最少電流 ＡＣrms.
２４Ｖ ２０ｍＡＤＣ
１２Ｖ ２０ｍＡ
許容動作周囲温度−１５・・・＋７０℃
接点構成図（設定圧力以下）
許容保管周囲温度−３０・・・＋８０℃
構造規格
ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）
接点動作
ＳＰＤＴ
設定した圧力より高で３−１ 開
３−２ 閉
設定した圧力より低で３−１ 閉
３−２ 開
圧力接続
Ｇ１／４ ×１４ 深さ１８ｍｍ
電気接続
専用配線コネクタ（３端子）
質量
約１８０ｇ
付属品
電気接続配線用コネクタ
オプション
ＰＧ１１− ＪＩＳ ＣＴＣ−１９薄鋼電線管ネジ変換アダプタ
取扱注意事項・検圧タップのネジに緩みが無いこと
・圧力設定ダイアルカバーのロック用ネジに緩みの無いこと
・圧力導入口のＧ１／４ネジの長さに注意、最大締め付けトルクは７Ｎｍです。締過ぎ無いこと

製品技術仕様書
型番
名称

ガス圧高仕様書

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１８／２６

ガス圧高（ＧＷ Ａ６／Ｓ）外観図

2006.04.16

圧力設定ダイアルカバー用ロックネジ

圧力設定ダイアル

コネクタ端子ゴム シール

コネクタ端子保護カバー

検圧タップ
圧力導入口 Ｇ１／４×１４
深さ １８

製品技術仕様書
型番
名称

ガス圧高外観図ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −１９／２６

2006.04.16

圧力スイッチ配線用コネクタ
組立図

外観図

Ｍ20×1.5Ａ

内部配線図

端子 配線図製品技術仕様書
型番
名称（設定値より低い圧力状態）

ガス圧高配線

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −２０／２６

元圧力計

精

部品番号

圧力指示範囲

ＰＧ６０−０６Ｐ

０〜０．６Ｍｐａ

ＰＧ６０−０１Ｐ

０〜０．１Ｍｐａ

度

ＪＩＳ １．６級

圧力検出方式

ブルドン管式

接続

Ｒ１／４

主要材質

ブルドン管 ： 黄銅管

重量

ケース

： 銅板クロームメッキ

窓： ガラス板

１５０ｇ

φ64

30

58

10.5

16

□14

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

元圧力計

2006.04.16

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −２１／２６

2006.04.16

システム１０ ＯＮ−ＯＦＦ制御例（ＶＧＵ１０Ｂ）
本計装例は中圧Ｂ供給をストレートに使用する場合や、システムの下流側に一般のガバナを使用する場合です。
ＶＧＵ１０Ｂの下流側アクチェータＡ２は単なる遮断用です。
したがって、中圧ストレートで使用する場合はＭＶ２の下流側にガス量コントロール弁ＢＶが必要となります。
又一般のガバナを使用する場合はＭＶ２の下流側に装備します。
中圧ストレートで使用する場合は附属のガス圧力スイッチＧＰＬの耐圧に注意してください。又、ガス圧力ス
イッチＧＰＨはバーナコックＶＢＣの下流側に装備してください。
ガス圧力スイッチＧＰＬはバーナコックＶＢＣの下流へ接続して下さい。
パイロット配管は省略してあります。

記号
VGU1
SQ
AD
APL
GPL
GPH
MV1
MV2
A2
VMC
VBC
BF

名称
中圧用バルブユニット
エアダンパ・コントロールモータ
エアダンパ （バタフライ弁）
空気圧力スイッチ （低）ガス圧力スイッチ （低）ガス圧力スイッチ （高）上流側バルブ下流側バルブ下流側アクチュエータ
元コック・区分バルブ
バーナコック送風機

型番
VGU10BSQM,N
GW A6/S
GW1500GW A6/S
MVJ40
VGJ10
SKJ10
-

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

メーカ・備考シーメンスビルテクノロジ
シーメンスビルテクノロジ
デュングス
ＶＧＵ付属品
ＶＧＵ付属品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品

計装例

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −２２／２６

2006.04.16

アクチュエータＳＫＪ１０①アクチュエータ
液動式アクチュエータはオイル封入のシリンダー、電気 振動式ポンプ、ピストン、レリーフ弁によって構成されます。 レリーフ弁はポンプと並列にシリンダの上部と下部 のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではレリーフ弁は開と なっています。シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによってピストンの上下運動をガイドします。 ピストン下部にはロッドが連結されており、ロッドはピストンの上下運動をバルブステムに伝達します。 ロッドにはディスク板が取付けられ、外部よりバルブの開度が確認できるインジケータとなっています。
ＳＫＪ１０では通電されますと電気振動式ポンプが動き始め、バイパス回路にあるレリーフ弁が閉となり、ポン
プによってピストン下部より上部に油を移動させます。 この時発生した油圧によりピストンは下方向に移動しロッドを介してバルブステムを押し込みバルブは開きます。非通電状態になるとポンプが停止し、レリーフ弁は開となり、バルブボディ内のスプリングとガス圧により ピストンは１秒以内に閉となります。
②バルブボディＶＧＪ１０はガス会社三社による「中圧ガス消費機器における燃焼用設備のガス配管基準」に基づいた機器
です。

１
２
３
４
５
６
７
８

駆動油
ポンプ
レリーフ弁
リミット・スイッチ
リミット調整ネジ
ストレーナ
バルブ・ディスク
閉止スプリング

９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

シリンダー室シール・リング
パイパス回路アクチュエータ
開度インジケータ
ロッド
バルブ・ステム
バルブ・シール

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

断面図

仕様書番号

ＳＪ００００６４１ −２３／２６

作成年月日

2006.04.16

ＭＶＪ・・／ＳＫＪ・・への結線
ＭＶＪ・・（上流側遮断バルブ）の端子Ｌ（Ｐ）およびＳＫＪ・・（下流側アクチェータ）の端子①にはバーナコ
ントローラより出力を接続し、ＭＶＪ・・の端子Ｎ（Ｍｐ）およびＳＫＪ・・の端子②には電源のニュートラル
側（接地相）をそれぞれ接続します。
又、ＭＶＪ・・の端子Ｌ（Ｐ）およびＳＫＪ・・の端子①にはバーナコントローラの回路をバイパスして電源を供給しないでください。
電気配線はＩＶ２ｍｍ２として下さい。
ＭＶＪ・・の電線管接続口は端子ボックスの左右に各一ヶ所あり口径はＰｇ１１（ＤＩＮ）です。又、ＳＫＪ・・の電線管導入のノックアウトも端子ボックスの左右に各一ヶ所あり口径は１９ｍｍです。
オプションとして電線管アダプタ（ＪＩＳ ＣＴＣ１９への接続用）が用意されています。ＭＶＪ・・およびＳＫ
Ｊ・・に取付け可能です。
ＭＶＪ４０．２５端子台

ＳＫＪ端子台

補助スイッチの調整
アクチュエータＳＫＪ…には端子４，５，６の補助スイッチ端子があります。
スイッチの動作確認の設定は端子台下部の設定ネジⅣで行います。
動作点は時計方向に回す事によりバルブ開方向へ、反時計方向で閉方向に移動します。
例えば、全閉確認の設定を行う場合はアクチュエータ取付後、数回作動させステムとロッドの位置を安定させ、バルブ閉の状態でⅣを一度端子４−６間の抵抗がＯＦＦになるようにして、次に同じＯＦＦからＯＮになる位置に調整します。そして更に調整ネジⅣを１／２回転時計方向に回します。
これは補助スイッチの動作ディファレンシャルを安定させる為の調整です。
アクチュエータの交換・バルブボディへの取付
アクチュエータをバルブボディに取付けるビス（Ｂ）及びワッシャ（Ｃ）はアクチュエータの端子ボックス内に収納されています。
アクチュエータをバルブボディに取付ける際にアクチュエータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。その際にはアクチュエータ
上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチュエータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチュエータを固定して下さい。
アクチュエータとバルブボディ間にはシール剤やパッキン等は絶対に使用しないで下さい。
アクチュエータのピストンが完全に上昇している場合バルブステムとロッドの間には約１ｍｍの隙間が発生しますが、一度アクチュエータを通電する事によりこのクリアランスは無くなります。
リミットスイッチの調整はこの後実施して下さい。

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

電気配線・調整

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −２４／２６

2006.04.16

VGU選定チャート

システム１０
ＶＧＵ１０Ｂ

システム２０、３０
ＶＧＵ２０Ｂ、３０Ｂ

システム７０
ＶＧＵ７０Ｂ

最高使用圧力 ０．３ＭＰａ未満の確認

流量計算及び差圧計算の確認

低燃焼時のガス流量と最小制御ガス量の確認

下流側バルブオリフィスの選定

ガバナ二次圧の設定値確認
ＶＧＵ２０Ｂ／３０Ｂ

ＳＫＪ７０の導入ガス圧と空気圧の確認（最高使用圧以下）

下流側圧力スイッチ（ガス圧高）の設定値と機種の選定

ＶＧＵ・・・システムの選定型式の確認

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ選定

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６４１ −２５／２６

作成年月日

2006.04.16

計装上の取り扱い注意事項について

VGU…B…シリーズ中圧用ガス遮断弁ユニットは、ユニットとして使用する様に設計されています。
本ユニットの上流側遮断弁もしくは下流側遮断弁を分離して異なる使用は避けてください。
本ユニットに対しては、同時に上流側遮断弁と下流側遮断弁へ通電する様にしてください。また、燃焼を停止する場合は、同時に電源供給を停止する様に計装願います。
標準配置では、ガス圧力計が上流側遮断弁と下流側遮断弁の中間に配置されています、この目的は上流側遮断弁と下流側遮断弁への電源供給を同時に停止した場合でも下流側遮断弁が先に閉止する事により遮断弁間の残留圧力が維持されている事を圧力計により確認出来、下流側遮断弁に弁越し漏れが有るか否かを目視により確認出来ます。本、理由により圧力計を標準配置の位置で使用する事を推奨します。また、燃焼装置側の取り扱い説明書においても定期的にこの圧力計が燃焼停止後に供給元圧力を示している事を確認する事項を掲載する事を推奨します。
上記の標準計装・標準配置以外にて使用する場合は弊社とお打ち合わせを
お願いします。

製品技術仕様書 計装上の取扱注意事項
型番
名称

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４１ −２６／２６

2006.04.16

取扱注意事項

１．本機器は燃焼安全上の重要保安部品です。必要な所以外は本品を分解しないでください。
２．バルブを使用する配管中のガスが仕様に適合していること。
３．配管中のガス圧力が仕様書の圧力範囲内であること。
４．取付場所は−１０〜＋６０℃の温度範囲内でること。
５．電気配線はＩＶ２ｍｍ２以上を使用すること。
６．操作電源の高電位側と接地側をバーナ・コントローラと正しく接続すること。
７．作業時は必ず電源をＯＦＦにする。安全回路をバイパスしてバルブには通電しないこと。
８．全閉確認リミット・スイッチは、運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックすること。
９．バルブボディのパイロット配管接続口やガス圧力スイッチ取付口で使用していない接続口のメクラ
ネジに緩みがないこと。
１０．アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損、油漏れの原因となります。）
１１．バルブボディに示してあるガスの流れ方向が実際のガスの流れ方向と同一であること。
１２．ＳＫＪ７０、３０、２０のガス導圧管は必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１３．バルブボディ内のシール剤の流入がないこと。
１４．附属のガス圧高スイッチは必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１５．バルブ配管のサポートが充分であること。
１６．定期的に弁の通り抜け及び外部漏れ試験を実施すること。
１７．外部漏れ試験を実施する時には試験器やガス検出器等を用いて行うこと。
万一検出液を使用する場合には非腐蝕性のガス漏れ専用の検出液を使用し、使用後は充分に液を拭きとり、充分に乾燥してから使用を開始すること。
１８．検出液を使用する場合には電気部分（コイルを含む）には検出液がかからない様にすること。
万一かかった場合には速やかに液を拭き取り、充分に乾燥させてから使用する。内部にまで浸入しているような場合にはメーカに返却し、動作を確認してもらう事。
１９．電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をする時は、必ずガスの元コックを閉じてから作業する。

製品技術仕様書
型番
名称

一般取扱注意事項

ＶＧＵ１０Ｂ （ON−OFF制御）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ