Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

第二節 ダクト式セントラル空調機
1. 適用範囲
本計算方法は、ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量及び最大出力について適用する。
本節の計算方法は、ヒートポンプを熱源とし、専ら機外静圧を持った状態で運転されることを想定して、ダクト等により住戸全体を空調するように計画された家庭用の空調設備に適用する。なお、循環用送風機が室内機と一体として用意されていること。

2. 引用規格JIS B 8615-2：2015 エアコンディショナ 第 2 部：ダクト接続型エアコンディショナと空気対空気ヒートポンプ定格性能及び運転性能試験
JIS B 8616：2015 パッケージエアコンディショナ

3. 用語の定義
第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位
4.1 記号
この計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐴𝐴

意味
床面積の合計

単位
m2

𝐴𝐴,𝑅
𝐴𝐻𝐶𝑍

標準住戸の床面積の合計
暖冷房区画の床面積m2
m2

𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅𝐴𝑀𝑅

標準住戸における暖冷房区画𝑖の床面積
主たる居室の床面積

m2
m2

𝐴𝑁𝑅
𝐴𝑂𝑅

非居室の床面積
その他の居室の床面積m2
m2

𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖
𝐶𝑑𝑓,𝐻

暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積
デフロストに関する暖房出力補正係数

m2
－

𝐸𝐶,𝑈𝑇
𝐸𝐸

冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値
消費電力量

MJ/h
kWh/h

𝐸𝐺
𝐸𝐾

ガス消費量
灯油消費量

MJ/h
MJ/h

𝐸𝑀
𝐽

その他の燃料による一次エネルギー消費量
水平面全天日射量

MJ/h
W/m2

4-2-1

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
記号
𝐻

温度差係数

意味

単位
-

𝐿𝐶𝑆
𝐿𝐶𝑆

冷房顕熱負荷
冷房顕熱負荷

MJ/h
MJ/h

𝐿𝐻
𝐿′ 𝐶𝐿

暖房負荷
仕切りの熱取得を含む実際の冷房潜熱負荷

MJ/h
MJ/h

𝐿′𝐶𝑆
𝐿′𝐻

間仕切りの熱取得を含む実際の冷房顕熱負荷
間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷

MJ/h
MJ/h

𝐿∗𝐶𝐿
∗
𝐿𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥
𝐿∗𝐶𝑆
𝐿∗𝐻

熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷
最大冷房潜熱負荷

MJ/h
MJ/h

熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷
熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷

MJ/h
MJ/h

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥

ダクトの長さ熱区画外を通るダクトの長さmm𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑅𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛

標準住戸における断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ
断熱区画内を通るダクトの長さmm𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑅
𝑛𝑝

標準住戸における断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ
在室人数

m
人

𝑛𝑝,𝑀𝑅
𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑅主たる居室の在室人数
標準住戸の主たる居室の在室人数

人
人

𝑛𝑝,𝑂𝑅
𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑅その他の居室の在室人数
標準住戸のその他の居室の在室人数

人
人

𝑛𝑝,𝑁𝑅,
𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑅

非居室の在室人数
標準住戸の非居室の在室人数

人
人

𝑄
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿

当該住戸の熱損失係数
熱源機の最大冷房潜熱出力W/(m2・K)
MJ/h𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐻

熱源機の最大冷房顕熱出力
熱源機の最大暖房出力

MJ/h
MJ/h

𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻

冷房時の熱源機の定格出力
暖房時の熱源機の定格出力

MJ/h
MJ/h

𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻

熱源機の冷房時の定格出力
熱源機の暖房時の定格出力

MJ/h
MJ/h

𝑄𝑈𝑇,𝐶𝐿
𝑄𝑈𝑇,𝐶𝑆

冷房設備機器の未処理冷房潜熱負荷
冷房設備機器の未処理冷房顕熱負荷

MJ/h
MJ/h

𝑄𝑈𝑇,𝐻
∗
𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡𝑄̂ℎ𝑠
𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝐿

暖房設備機器等の未処理暖房負荷
熱損失を含む負荷バランス時の非居室への熱移動

MJ/h
MJ/h

熱源機の風量を計算するための熱源機の出力
熱源機の風量を計算するための熱源機の冷房潜熱出力

MJ/h
MJ/h

𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝑆𝑄̂ℎ𝑠,𝐻

熱源機の風量を計算するための熱源機の冷房顕熱出力
熱源機の風量を計算するための熱源機の暖房出力

MJ/h
MJ/h

𝑞𝑔𝑒𝑛
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅内部発熱
主たる居室の内部発熱

WW𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅

標準住戸の主たる居室の内部発熱
その他の居室の内部発熱

WW𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅

標準住戸のその他の居室の内部発熱
非居室の内部発熱WW𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶

標準住戸の非居室の内部発熱
熱源機の定格冷房能力

WW𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻

熱源機の定格暖房能力

W

4-2-2

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
記号
𝑞𝑝,𝐶𝐿

意味
冷房期における人体からの 1 人当たりの潜熱発熱量

単位
W/人

𝑞𝑝,𝐶𝑆
𝑞𝑝,𝐻

冷房期における人体からの 1 人当たりの顕熱発熱量
暖房期における人体からの 1 人当たりの顕熱発熱量

W/人
W/人

𝑟𝑒𝑛𝑣
𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑𝑒𝑠

床面積の合計に対しる外皮の部位の面積の合計の比
風量バランス－－𝑅𝑝𝑟𝑡
𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛：間仕切りの熱抵抗
負荷最小顕熱比(m2・K)/W
－

𝑆𝐻𝐹 ′
𝑈𝑝𝑟𝑡

負荷補正顕熱比
間仕切りの熱貫流率－
W/(m2・K)

𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻

冷房時の設計風量
暖房時の設計風量

m3/h
m3/h

𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

熱源機の最低風量
熱源機の風量m3/h
m3/h𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

熱源機の風量のうちの全般換気分
吹き出し風量m3/h
m3/h

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑅

全般換気量
標準住戸における全般換気量

m3/h
m3/h

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑀𝑅

局所換気量
主たる居室の局所換気量

m3/h
m3/h

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑂𝑅
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅

その他の居室の局所換気量
非居室の局所換気量

m3/h
m3/h

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅′
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

非居室の局所換気量
VAV 調整前の熱源機の風量

m3/h
m3/h

′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑤𝑔𝑒𝑛

VAV 調整前の吹き出し風量
内部発湿

m3/h
g/h

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅

主たる居室の内部発湿
標準住戸の主たる居室の内部発湿

g/h
g/h

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅

その他の居室の内部発湿
標準住戸のその他の居室の内部発湿

g/h
g/h

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅

非居室の内部発湿
標準住戸の非居室の内部発湿

g/h
g/h

𝛼𝑈𝑇,𝐶

冷房設備の未処理冷房負荷を未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相
当値に換算する係数

－

𝑋𝑒𝑥
𝑋𝐻𝐵𝑅

外気絶対湿度
実際の居室の絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡

熱源機の入口における絶対湿度
熱源機の出口における絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)

冷房時の熱源機の出口における絶対湿度の最低値
非居室の絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)

𝑋𝑠𝑒𝑡,𝑐𝑋𝑟𝑒𝑞

冷房時の設定絶対湿度
熱源機の出口における要求絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)

𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦∗
𝑋𝐻𝐵𝑅

吹き出し絶対湿度
負荷バランス時の居室の絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)∗𝑋𝑁𝑅∗
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛

負荷バランス時の非居室の絶対湿度
負荷バランス時の熱源機の入口における絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐻

定格冷房能力に対する最大冷房能力の比
定格暖房能力に対する最大暖房能力の比-𝜃𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐

小屋裏の空気温度℃

𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶
𝑋𝑁𝑅

4-2-3

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
記号
𝜃𝑒𝑥

外気温度

意味

単位
℃

𝜃𝐻𝐵𝑅
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛

実際の居室の室温
熱源機の入口における空気温度℃℃𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶

熱源機の出口における空気温度
冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値℃℃

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻
𝜃𝑁𝑅

暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値
非居室の室温

℃
℃

𝜃𝑟𝑒𝑞
𝜃𝑆𝐴𝑇

熱源機の出口における要求空気温度
水平面における等価外温度℃℃

𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻

冷房時の設定温度
暖房時の設定温度℃℃𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝜃𝑠𝑢𝑟

吹き出し温度ダクトの周囲の空気温度

℃
℃

∗
𝜃𝐻𝐵𝑅
∗
𝜃𝑁𝑅

負荷バランス時の居室の室
負荷バランス時の非居室の室温℃℃∗𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛𝜇𝐶

負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度
当該住戸の冷房期の日射取得係数℃(W/m2)/(W/m2)𝜇𝐻𝜓

当該住戸の暖房期の日射取得係数
ダクトの線熱損失係数(W/m2)/(W/m2)
W/(m・K)

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟
𝐿𝑤𝑡𝑟

空気の比熱
水の蒸発潜熱J/(kg・K)
kJ/kg

𝜌𝑎𝑖𝑟

空気の密度

kg/m3

4.2 添え字
この計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字

意味

𝐶
𝐶𝐿

冷房
冷房顕熱

𝐶𝑆
𝑑

冷房潜熱
日付

𝐻
𝑖

暖房
暖冷房区画、ダクト𝑡

時刻

5. 暖房エネルギー消費量
5.1 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの消費電力量𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻𝑡における外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 、熱源機の入口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 、熱源機の入口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 、熱源機の出口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 、熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 等に依存し付録 A に定めるより定まる。
5.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのガス消費量𝐸𝐺,𝐻,𝑑,𝑡 は0とする。
4-2-4

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.115.3 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの灯油消費量𝐸𝐾,𝐻,𝑑,𝑡 は0とする。
5.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐻,𝑑,𝑡 は0とする。

6. 冷房エネルギー消費量
6.1 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの消費電力量𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻𝑡における外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 、熱源機の入口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 、熱源機の入口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 、熱源機の出口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 、熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 等に依存し付録 A に定めるより定まる。
6.2 ガス消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのガス消費量𝐸𝐺,𝐶,𝑑,𝑡 は0とする。
6.3 灯油消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの灯油消費量𝐸𝐾,𝐶,𝑑,𝑡 は0とする。
6.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりのその他の燃料による一次エネルギー消費量𝐸𝑀,𝐶,𝑑,𝑡 は0とする。

7. 冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値
𝐸𝐶,𝑈𝑇,𝑑,𝑡 は、式（1）により表される。
5

𝐸𝐶,𝑈𝑇,𝑑,𝑡 = ∑ 𝛼𝑈𝑇,𝐶 (𝑄𝑈𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 + 𝑄𝑈𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 )

(1)

𝑖=1

ここで、
𝐸𝐶,𝑈𝑇,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房設備の未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当
値（MJ/h）

𝑄𝑈𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された冷房設備機器の未処理冷房潜熱負荷（MJ/h）
𝑄𝑈𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された冷房設備機器の未処理冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝛼𝑈𝑇,𝐶：冷房設備の未処理冷房負荷を未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係数（-）

である。冷房設備の未処理冷房負荷を未処理冷房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係
数𝛼𝑈𝑇,𝐶 は、地域の区分が 1～7 の場合、それぞれの地域に対する暖房設備の未処理冷房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係数𝛼𝑈𝑇,𝐻 に等しいとし、地域の区分が 8 の場合、地域
4-2-5

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11の区分 7 に対する暖房設備の未処理冷房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係数𝛼𝑈𝑇,𝐻 に等しいとする。暖房設備の未処理冷房負荷を未処理暖房負荷の設計一次エネルギー消費量相当値に換算する係数𝛼𝑈𝑇,𝐻 は、第四章「暖冷房設備」の第一節「全般」により定まる。

8. 未処理負荷
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された暖房設備機器等の未処理暖房負荷
𝑄𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 、未処理冷房顕熱負荷𝑄𝑈𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 および未処理冷房潜熱負荷𝑄𝑈𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 、は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、
式(2)～式(4)により表される。
𝑄𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 , 0)

(2)

𝑄𝑈𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 , 0)

(3)

𝑄𝑈𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 , 0)

(4)

ここで、
𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷（MJ/h）

𝑄𝑈𝑇,𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された冷房設備機器の未処理冷房潜熱負荷（MJ/h）
𝑄𝑈𝑇,𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された冷房設備機器の未処理冷房顕熱負荷（MJ/h）
𝑄𝑈𝑇,𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖冷房区画𝑖に設置された暖房設備機器等の未処理暖房負荷（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 、冷房顕熱負荷𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 および冷房潜熱負荷𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（5）～式（7）で表される。
暖房期：
𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 (𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 ) × 10−6

(5-1)

𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 0.0

(6-1)

4-2-6

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 0.0(7-1)

𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 0.0(5-2)

𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 (𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ) × 10−6

(6-2)

𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝐿𝑤𝑡𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 (𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ) × 10−3

(7-2)

𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 0.0(5-3)

𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 0.0(6-3)

𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 0.0

(7-3)

冷房期：

中間期：

ここで、
𝐿′𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱取得を含む実際の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿′𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの間仕切りの熱損失を含む実際の暖房負荷（MJ/h）

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量（m3/h）
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し絶対湿度（kg/kg(DA)）
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の室温（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し温度（℃）
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 、冷房顕熱負荷および冷房潜熱負荷は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式(8)～式(10)により表される。なお、負荷バラン
ス時とは、暖冷房負荷が熱源機により全て処理され、居室の室温・絶対湿度が設定温度・設定湿度に等しくなる状態をいう。
暖房期：
𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = {∗,𝑚𝑎𝑥(𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 + 𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖00)(𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)
(𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 0
4-2-7

(8-1)
(9-1)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 0(10-1)

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 0

(8-2)

冷房期：

∗
,
𝑚𝑎𝑥(𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 + 𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = {0)0𝑚𝑎𝑥(𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 ,𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = {0(𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)
(𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

0)

(𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)
(𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

(9-2)
(10-2)

中間期：
𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 = 0(8-3)

𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 = 0(9-3)

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 = 0(10-3)

ここで、𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの暖房負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷（MJ/h）∗
𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の非居室への熱移動（MJ/h）

である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の非居室への熱移動∗
𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖は、式（11）により表される。
∗∗∗
𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖= 𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 (𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡− 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡) × 3600 × 10−6

(11)

ここで、
𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖：暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積（m2）∗𝑄𝑡𝑟𝑠,𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の非居室への熱移動（MJ/h）
𝑈𝑝𝑟𝑡：間仕切りの熱貫流率（W/(m2・K)）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の室温（℃）

である。
4-2-8

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

9. 熱源機9.1 熱源機の入口における空気温度・絶対湿度
日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻𝑡における非居室の室温𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡 に等しいとし、式（12）により表される。
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡

(12)

ここで、
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における空気温度（℃）

𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の室温（℃）

である。
日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 は、日付𝑑の時刻𝑡における非居室の絶対湿度𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡 に等しいとし、式（13）により表される。
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 = 𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡

(13)

ここで、
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

である。
9.2 熱源機の出口における空気温度・絶対湿度
日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 は、VAV の機構の有無に応じて、式(14)により表される。ただし、VAV の機構の有無によらず、熱源機の出口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 は、暖房期においては、暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 を超える場合は、暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 に等しいとし、冷房期においては、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 を下回る場合は、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 に等しいとする。
VAV の機構を有さない場合：
暖房期：′∑5𝑖=1(𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖)′∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ={5(∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5(∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡

𝑖=1

冷房期：

4-2-9

(14-1)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11′∑5𝑖=1(𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖)′∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 =(∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5(14-2)(∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡

{

5

𝑖=1

中間期：
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡(14-3)VAV の機構を有する場合：
暖房期：
5𝑚𝑎𝑥{𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 |𝑖 = 1, 5} (∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ={(14-4)(∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡

𝑖=1

冷房期：
5

𝑚𝑖𝑛{𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 |𝑖 = 1, 5}(∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ={(14-5)(∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡𝑖=1

中間期：
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡(14-6)

ここで、′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値（℃）
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求空気温度（℃）

である。
日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 は、式（15）により表される。ただし、熱源機の出口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 は、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡
を下回る場合は、冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 に等しいとする。
暖房期：
4-2-10Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 = 𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡(15-1)

冷房期：′∑5𝑖=1(𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖)′∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 =𝑖=1
5(15-2)(∑ 𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡{5(∑ 𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)

𝑖=1

中間期：
𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 = 𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡(15-3)

ここで、′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時の熱源機の出口における絶対湿度の最低値（kg/kg(DA)）

𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求絶対湿度（kg/kg(DA)）

である。
9.3 最大出力時の熱源機の出口における空気温度・絶対湿度
暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 および冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 は、それぞれ、最大暖房出力時または最大冷房出力時の熱源機の出口における空気温度であり、式(16)および式(17)により表される。
∗+
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 (𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 × 106′
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖

, 45)

(16)

∗
−
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 (𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 × 106′
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖

, 15)

(17)

ここで、
′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）

𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房顕熱出力（MJ/h）

𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力（MJ/h）𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時の熱源機の出口における空気温度の最高値（℃）∗
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度（℃）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
4-2-11

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
冷房時の熱源機の出口における絶対湿度の最低値𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 は、最大冷房出力時の熱源機の出口における絶対湿度であり、式(18)により表される。
∗
𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡−𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 × 103′
𝜌𝑎𝑖𝑟 𝐿𝑤𝑡𝑟 ∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖

(18)

ここで、
′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）

𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房潜熱出力（MJ/h）

𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑖𝑛,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時の熱源機の出口における空気温度の最低値（℃）∗
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の熱源機の入口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）

である。
∗
∗
日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡および絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡∗∗は、それぞれ、日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の室温𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡
および絶対湿度𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡に等しいとして、式（19）および式（20）により表される。
∗∗
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡= 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡

(19)

∗
∗
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡= 𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡

(20)

ここで、
∗
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の熱源機の入口における絶対湿度（kg/kg(DA)）∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）∗
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の熱源機の入口における空気温度（℃）∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の室温（℃）

である。
9.4 熱源機の出口における要求空気温度・絶対湿度
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求空気温度𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 および要求絶対湿度′
𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 とは、VAV 調整前の吹き出し風量𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖に対し、熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖

または熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 、熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷
𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 を全て処理するために必要となる熱源機の出口における空気温度であり、ダクト熱損失（暖房時）または熱取得（冷房時）を考慮して算定する。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求空気温度𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(21)により表される。ただし、暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求空気温度𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 は、暖房期においては負荷バランス∗∗
時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡を下回る場合は、負荷バランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡に等しいとし、また、冷房期に∗∗おいては負荷バランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡を上回る場合は、負荷バランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡
に等し

いとする。
暖房期：

4-2-12

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

𝜓𝑖 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 ×3600∗
𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 + (𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡+′
𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 × 106− 𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 ) × 𝑒 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖′𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖(21-1)

冷房期：
𝜓𝑖 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 ×3600∗
𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 − (𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡+′
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 × 106) × 𝑒 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖′𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖(21-2)

中間期：∗
𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(21-3)

ここで、
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷（MJ/h）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖：ダクト𝑖の長さ（m）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）𝜃𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求空気温度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡におけるダクト𝑖の周囲の空気温度（℃）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

𝜓𝑖：ダクト𝑖の線熱損失係数（W/(m・K)）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求絶対湿度𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 は、式(22)により表され
る。
暖房期：
∗
𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(22-1)

冷房期：∗
𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡−

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 × 103′
𝜌𝑎𝑖𝑟 𝐿𝑤𝑡𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖(22-2)

中間期：∗
𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(22-3)

ここで、𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）

4-2-13

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋𝑟𝑒𝑞,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の熱源機の出口における要求絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
9.5 熱源機の最大出力
9.5.1 熱源機の最大暖房出力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 は、式（23）により表される。
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐻 × 𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡 × 3600 × 10−6

(23)

ここで、
𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡におけるデフロストに関する暖房出力補正係数（-）

𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大暖房出力（MJ/h）𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）

𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐻：定格暖房能力に対する最大暖房能力の比（-）

である。定格暖房能力に対する最大暖房能力の比𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐻 は、1.00 とする。
日付𝑑の時刻𝑡におけるデフロストに関する暖房出力補正係数𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡 は、外気温度が 5℃未満かつ相対湿度が 80%以上の場合にデフロスト運転が発生するとして、式(24)により表される。
外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 が 5℃未満かつ外気相対湿度ℎ𝑒𝑥,𝑑,𝑡 が 80%以上の場合：
𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡 = 0.77

(24-1)

外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 が 5℃以上または外気相対湿度ℎ𝑒𝑥,𝑑,𝑡 が 80%未満の場合：
𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡 = 1.0(24-2)

ここで、
𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡におけるデフロストに関する暖房出力補正係数（-）ℎ𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気相対湿度（%）

𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）

である。
9.5.2 熱源機の最大冷房出力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房顕熱出力𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 および最大冷房潜熱出力
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 は、式（25）および式（26）により表される。
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = 𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑆𝐻𝐹′𝑑,𝑡′𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 × (1 − 𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡
),

ここで、
′

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房潜熱負荷（MJ/h）

4-2-14(25)′

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡 )(26)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11′
𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房負荷補正顕熱比（-）

𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房出力（MJ/h）
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房潜熱出力（MJ/h）
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房顕熱出力（MJ/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房出力𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（27）により表される。
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐶 × 3600 × 10−6

(27)

ここで、
𝑄ℎ𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝐶,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の最大冷房出力（MJ/h）𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐶：定格冷房能力に対する最大冷房能力の比（-）

である。定格冷房能力に対する最大冷房能力の比𝛼𝑚𝑎𝑥,𝐶 は、1.11 とする。
顕熱比は、本来であれば、非居室における顕熱取得および潜熱取得を考慮する必要があるが、ここでは収束計算を回避するため、居室の冷房顕熱負荷および冷房潜熱負荷のみから決定するものとする。日付𝑑の時′
刻𝑡における冷房負荷補正顕熱比𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡は、式（28）により表される。

𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡′′
𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡= { 𝐿∗𝐶,𝑑,𝑡

0′(𝐿∗𝐶,𝑑,𝑡 > 0)(28)′
(𝐿∗𝐶,𝑑,𝑡 ≤ 0)

ここで、
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）∗′

𝐿𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房負荷（MJ/h）′
𝑆𝐻𝐹𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房負荷補正顕熱比（-）

である。
′

日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房負荷𝐿∗𝐶,𝑑,𝑡 は、式（29）により表される。
′′

𝐿∗𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡 + 𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡

(29)

ここで、
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）′
𝐿∗𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房負荷（MJ/h）′
𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房潜熱負荷（MJ/h）である。
′

日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房負荷𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡 は、式（30）により表される。
′

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝐿∗𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥,𝑑,𝑡 ,𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡 )ここで、𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）′
𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における補正冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における最大冷房潜熱負荷（MJ/h）

4-2-15(30)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11である。
日付𝑑の時刻𝑡における最大冷房潜熱負荷𝐿∗𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥,𝑑,𝑡 は、式（31）により表される。
𝐿∗𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥,𝑑,𝑡 = 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡 ×

1 − 𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝐶
𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝐶

(31)

ここで、
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐶𝐿,𝑚𝑎𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における最大冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝐶 ：冷房負荷最小顕熱比（－）

である。冷房負荷最小顕熱比𝑆𝐻𝐹𝐿,𝑚𝑖𝑛,𝐶 は、0.4 とする。
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡 および冷房潜
熱負荷𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡 は、式（32）および式（32）により表される。
5𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = ∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖

(32)

𝑖=1

5

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = ∑ 𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖

(33)

𝑖=1

ここで、
𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）である。
9.6 熱源機の風量
日付dの時刻𝑡における熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 は、式（34）により表される。
5𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 = ∑ 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖
𝑖=1

ここで、
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 ：日付dの時刻𝑡における熱源機の風量（m3/h）
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量（m3/h）である。
日付dの時刻𝑡における熱源機の風量のうちの全般換気分𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 は、式（35）により表される。
4-2-16(34)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
当該システムが全般換気の機能を有する場合：
5

𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 = ∑ 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖(35-1)

𝑖=1

当該システムが全般換気の機能を有さない場合：
𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 = 0(35-2)

ここで、
𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 ：日付dの時刻𝑡における熱源機の風量のうちの全般換気分（m3/h）
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖：暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）である。
9.7 VAV 調整前の熱源機の風量′
日付dの時刻𝑡における VAV 調整前の熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡は、式（36）により表される。

暖房期：′
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡=𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛(𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 < 0)𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 − 𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 + 𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻(0 ≤ 𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 < 𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 )𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻(𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ≤ 𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 )𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛(𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 < 0)𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 − 𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 + 𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛
𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶(0 ≤ 𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 < 𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 )𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶(𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ≤ 𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 ){(36-1)

冷房期：′
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡={(36-2)

中間期：′
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡= 𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛(36-3)

ここで、
𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の冷房時の定格出力（MJ/h）

𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の暖房時の定格出力（MJ/h）𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の出力（MJ/h）𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶：冷房時の設計風量（m3/h）𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻：暖房時の設計風量（m3/h）𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛：熱源機の最低風量（m3/h）′𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における VAV 調整前の熱源機の風量（m3/h）

である。
暖房時の熱源機の定格出力𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 および冷房時の熱源機の定格出力𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、式（37）および式（38）4-2-17

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11により表される。
𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 3600 × 10−6(37)𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 3600 × 10−6

(38)

ここで、
𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：冷房時の熱源機の定格出力（MJ/h）

𝑄ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ：暖房時の熱源機の定格出力（MJ/h）𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）である。
熱源機の最低風量𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛 は、居室の全般換気量の合計に等しいとして、式（39）により表される。
5𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛 = ∑ 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖

(39)

𝑖=1

ここで、
𝑉ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛：熱源機の最低風量（m3/h）

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖：暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）である。
日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の出力𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 は、式（40）により、表される。
暖房期：
𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(𝑄̂ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡, 0)(40-1a)𝑐𝑝 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 + ∑5𝑖=1 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 )𝑄̂ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 = [{(𝑄 − 0.35 × 0.5 × 2.4)𝐴𝐴 + 𝑎𝑖𝑟} (𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻 − 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 )3600− 𝜇𝐻 AA 𝐽𝑑,𝑡 − 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 − 𝑛𝑝,𝑑,𝑡 𝑞𝑝,𝐻 ] × 3600 × 10

(40-1b)−6

冷房期：
𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡, 0) + 𝑚𝑎𝑥(𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡, 0)

𝑐𝑝 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 + ∑5𝑖=1 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 )𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = [{(𝑄 − 0.35 × 0.5 × 2.4)𝐴𝐴 + 𝑎𝑖𝑟} (𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶 )3600+ 𝜇𝐶 AA 𝐽𝑑,𝑡 + 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 + 𝑛𝑝,𝑑,𝑡 𝑞𝑝,𝐶𝑆 ] × 3600 × 10

4-2-18−6(40-2a)(40-2b)Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.115𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = [{𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 + ∑ 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 ) (𝑋𝑒𝑥,𝑑,𝑡 − 𝑋𝑠𝑒𝑡,𝐶 ) × 103 + 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 } × 𝐿𝑤𝑡𝑟
𝑖=1(40-2c)+ 𝑛𝑝,𝑑,𝑡 𝑞𝑝,𝐶𝐿 × 3600] × 10−6
中間期：
𝑄̂ℎ𝑠,𝑑,𝑡 = 0(40-3)

ここで、𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐽𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における水平面全天日射量（W/m2）

𝑛𝑝,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における在室人数（人）𝑄：当該住戸の熱損失係数（W/(m2・K)）

𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の冷房潜熱出力（MJ/h）𝑄̂ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の冷房顕熱出力（MJ/h）𝑄̂ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における１時間当たりの熱源機の風量を計算するための熱源機の暖房出力（MJ/h）𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における内部発熱（W）

𝑞𝑝,𝐶𝐿：冷房期における人体からの 1 人当たりの潜熱発熱量（W/人）

𝑞𝑝,𝐶𝑆：冷房期における人体からの 1 人当たりの顕熱発熱量（W/人）

𝑞𝑝,𝐻：暖房期における人体からの 1 人当たりの顕熱発熱量（W/人）

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖：暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における局所換気量（m3/h）
𝑋𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における内部発湿（g/h）

𝑋𝑠𝑒𝑡,𝑐：冷房時の設定絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）

𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶：冷房時の設定温度（℃）

𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻：暖房時の設定温度（℃）

𝜇𝐶：当該住戸の冷房期の日射取得係数（(W/m2)/(W/m2)）𝜇𝐻：当該住戸の暖房期の日射取得係数（(W/m2)/(W/m2)）𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
9.8 定格能力・定格風量・設計風量
熱源機の定格暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 および定格冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、付録 B により定まる。また、暖房時の設計
風量𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 および冷房時の設計風量𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 は、それぞれ、付録 B の暖房時の送風機の設計風量
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 、冷房時の送風機の設計風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 とする。
4-2-19

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

10.吹き出し口10.1 吹き出し空気温度
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し温度𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（41）により表
される。
暖房期：

𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 + (𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 ) × 𝑒−𝜓𝑖 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 ×3600
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖5(∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5

𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ={(41-1)(∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡

𝑖=1

冷房期：

𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 + (𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 ) × 𝑒−𝜓𝑖 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 ×3600
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖5(∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5

𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ={(41-2)(∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡

𝑖=1

中間期：
∗
𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(41-3)

ここで、
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷（MJ/h）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖：ダクト𝑖の長さ（m）

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量（m3/h）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度（℃）
𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し温度（℃）
𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡におけるダクト𝑖の周囲の空気温度（℃）

𝜓𝑖：ダクト𝑖の線熱損失係数（W/(m・K)）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）

である。
10.2 吹き出し絶対湿度
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し温度𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（42）により表
4-2-20Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11される。
暖房期：∗
𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(42-1)

冷房期：
5𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡(∑ 𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)𝑖=1
5

𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ={(42-2)(∑ 𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡

𝑖=1

中間期：
∗
𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(42-3)

ここで、𝐿∗𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房潜熱負荷（MJ/h）∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における絶対湿度（kg/kg(DA)）
𝑋𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し絶対湿度（kg/kg(DA)）

である。
10.3 吹き出し風量
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 は、VAV の機構の有無に応じて、居室（𝑖 =1～5）に対し、式（43）により表される。ただし、吹き出し風量𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 は、VAV 調整前の吹き出し風量′′𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖
を上回る場合は VAV 調整前の吹き出し風量𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖に等しいとし、全般換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 を下回る場合は全般換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 に等しいとする。
VAV の機構を有さない場合：
暖房期：′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖(43-1)′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖(43-2)

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖(43-3)

冷房期：

中間期：

VAV の機構を有する場合：
暖房期：

4-2-21

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 × 106 + (𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 − 𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 )𝜓𝑖 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 × 3600∗
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 − 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡
)

=

𝑖=1
5

(43-4)∗(𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡 𝑜𝑟 ∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖{5∗(𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 > 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡 𝑎𝑛𝑑 ∑ 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)

𝑖=1

冷房期：
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 × 106 + (𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 )𝜓𝑖 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 × 3600∗
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡− 𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 )

=

𝑖=1
5

(43-5)∗(𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ≥ 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡 𝑜𝑟 ∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 ≤ 0)

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖{5∗(𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 < 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡 𝑎𝑛𝑑 ∑ 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 > 0)

𝑖=1

中間期：
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖(43-6)

ここで、
𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷（MJ/h）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖：ダクト𝑖の長さ（m）

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量（m3/h）
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖：暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度（℃）
𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡におけるダクト𝑖の周囲の空気温度（℃）

𝜓𝑖：ダクト𝑖の線熱損失係数（W/(m・K)）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）

である。
10.4 VAV 調整前の吹き出し風量′
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（44）により表される。
′′, 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 )𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖= 𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑𝑒𝑠,𝑖 𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡

ここで、
𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑𝑒𝑠,𝑖：暖冷房区画𝑖の風量バランス（-）

4-2-22(44)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖：暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）′𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における VAV 調整前の熱源機の風量（m3/h）である。
暖冷房区画𝑖の風量バランス𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑𝑒𝑠,𝑖 は、式（45）により表される。
𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑𝑒𝑠,𝑖 =𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖∑5𝑖=1 𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖

(45)

ここで、
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑𝑒𝑠,𝑖 ：暖冷房区画𝑖の風量バランス（-）

である。

11. 暖冷房区画
11.1 実際の居室の室温・絶対湿度
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（46）により表される。ただし、暖冷房区画𝑖の実際の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 は、暖房期において負荷バランス時の居室の∗∗室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡を下回る場合、負荷バランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡に等しいとし、また、冷房期において負荷バ∗∗
ランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡を上回る場合、負荷バランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡に等しいとする。

暖房期：∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡+∗
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 (𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡) − 𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 × 106

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 + (𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 + 𝑄𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 ) × 3600

(46-1)

冷房期：∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡−∗
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 (𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡− 𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ) − 𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖 × 106

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 + (𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 + 𝑄𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 ) × 3600

(46-2)中間期：∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(46-3)

ここで、𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖：暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積（m2）𝐿∗𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱取得を含む負荷バランス時の冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿∗𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの熱損失を含む負荷バランス時の暖房負荷（MJ/h）

𝑄：当該住戸の熱損失係数（W/(m2・K)）

𝑈𝑝𝑟𝑡：間仕切りの熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量（m3/h）

4-2-23

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の室温（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し温度（℃）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の絶対湿度𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（47）により表される。
∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡

(47)

ここで、
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

である。
11.2 実際の非居室の室温・絶対湿度
日付𝑑の時刻𝑡における実際の非居室の室温𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡 は、式（48）により表される。
∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡
+

′
∗
∗
∗
− ∑5𝑖=1 𝑘𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖(𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡− 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡) + ∑5𝑖=1 𝑘𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖 (𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖 − 𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡)

𝑘𝑒𝑣𝑝,𝑑,𝑡 + ∑5𝑖=1 𝑘𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖

𝑘𝑒𝑣𝑝,𝑑,𝑡 = (𝑄 − 0.35 × 0.5 × 2.4)𝐴𝑁𝑅 + 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡
3600

(48a)

(48b)

𝑘𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖+ 𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖
3600

(48c)

′
𝑘𝑝𝑟𝑡,𝑑,𝑡,𝑖= 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖+ 𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖
3600

(48d)

ここで、
𝐴𝑁𝑅

：非居室の床面積（m2）𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖：暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積（m2）𝑄：当該住戸の熱損失係数（W/(m2・K)）

𝑈𝑝𝑟𝑡：間仕切りの熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 ：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の吹き出し風量（m3/h）
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の局所換気量（m3/h）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）

𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の実際の居室の室温（℃）

𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における実際の非居室の室温（℃）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

4-2-24

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の室温（℃）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
日付𝑑の時刻𝑡における実際の非居室の絶対湿度𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡 は、式（49）により表される。
∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡

(49)

ここで、
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における実際の非居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の負荷バランス時の絶対湿度（kg/kg(DA)）

である。

11.3 負荷バランス時の居室の室温・絶対湿度∗
日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡は、式（50）により表される。

暖房期：∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡= 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻(50-1)∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡= 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶(50-2)

冷房期：

中間期：
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡∗𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡 = { 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶(𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻 ≤ 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 ≤ 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶 )𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻(𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 > 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶 )(50-3)(𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 < 𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻 )ここで、
𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶：冷房時の設定温度（℃）

𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻：暖房時の設定温度（℃）

である。
∗
日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の絶対湿度𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡は、式（51）により表される。

暖房期：∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡= 𝑋𝑒𝑥,𝑑,𝑡(51-1)∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡= 𝑋𝑠𝑒𝑡,𝐶(51-2)

冷房期：

中間期：

4-2-25

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡= 𝑋𝑒𝑥,𝑑,𝑡(51-3)

ここで、
𝑋𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気絶対湿度（kg/kg(DA)）∗
𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋𝑠𝑒𝑡,𝐶：冷房時の設定絶対湿度（kg/kg(DA)）

である。
11.4 負荷バランス時の非居室の室温・絶対湿度∗
日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の室温𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡は、式（52）により表される。

暖房期：
∗
∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡= 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡−∑12
𝑖=6 𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖𝑉′𝑉(𝑄 − 0.35 × 0.5 × 2.4)𝐴𝑁𝑅 + 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 + ∑5𝑖=1 (𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖 + 𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 )
3600
3600

×

106
3600

(52-1)

×

106
3600

(52-2)

冷房期：∗∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡= 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡+∑12
𝑖=6 𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖𝑉(𝑄 − 0.35 × 0.5 × 2.4)𝐴𝑁𝑅 + 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 + ∑5𝑖=1 (𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟
3600′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖

3600+ 𝑈𝑝𝑟𝑡 𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 )

中間期：
∗
∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡= 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(52-3)

ここで、𝐴𝑁𝑅：非居室の床面積（m2）𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖：暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積（m2）𝐿𝐶𝑆,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの冷房顕熱負荷（MJ/h）

𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの暖房負荷（MJ/h）

𝑄：当該住戸の熱損失係数（W/(m2・K)）

𝑈𝑝𝑟𝑡：間仕切りの熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の局所換気量（m3/h）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）∗
𝜃𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の室温（℃）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
∗
日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の絶対湿度𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡は、式（53）により表される。

暖房期：
∗
∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡= 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(53-1)

冷房期：∗∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡= 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡+∑12
𝑖=6 𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖′𝐿𝑤𝑡𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 + ∑5𝑖=1 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖)

4-2-26× 103(53-2)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
中間期：∗∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡= 𝑋𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(53-3)

ここで、𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの冷房潜熱負荷（MJ/h）

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の局所換気量（m3/h）′
𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の VAV 調整前の吹き出し風量（m3/h）
∗
𝑋𝐻𝐵𝑅
,𝑑,𝑡

：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）∗
𝑋𝑁𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の非居室の絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。

12. ダクト12.1 ダクトの周囲の空気温度
日付𝑑の時刻𝑡におけるダクト𝑖の周囲の空気温度𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（54）により表される。
なお、ダクト𝑖は、熱源機から暖冷房区画𝑖に空気を供給するダクトである。
ダクトの全部または一部が断熱区画外にある場合：
𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 =∗𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡+ 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖 𝜃𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐,𝑑,𝑡𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖 + 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖(54-1)

ダクトの全部が断熱区画内にある場合：∗
𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖 = 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡(54-2)

ここで、𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖：断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ（m）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖：断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ（m）

𝜃𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における小屋裏の空気温度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟,𝑑,𝑡,𝑖：日付𝑑の時刻𝑡におけるダクト𝑖の周囲の空気温度（℃）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

である。
日付𝑑の時刻𝑡における小屋裏の空気温度𝜃𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐,𝑑,𝑡 は、式（55）により表される。
∗(1 − 𝐻)𝜃𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑆𝐴𝑇,𝑑,𝑡 𝐻 + 𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡

ここで、
𝐻：温度差係数（-）

𝜃𝑎𝑡𝑡𝑖𝑐,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における小屋裏の空気温度（℃）

𝜃𝑆𝐴𝑇,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における水平面における等価外温度（℃）∗
𝜃𝐻𝐵𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における負荷バランス時の居室の室温（℃）

4-2-27(55)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11である。温度差係数𝐻は、1.0 とする。
12.2 ダクトの長さ
ダクト𝑖の長さ𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（55）により表される。
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖 = 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖 + 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖

(55)

ここで、
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖：ダクト𝑖の長さ（m）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖：断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ（m）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖：断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ（m）である。
断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖 および断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（57）および式（58）により表される。
𝐴𝐴𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖 = 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑅,𝑖 √
𝐴𝐴,𝑅

(57)

𝐴𝐴
𝐴𝐴,𝑅

(58)

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖 = 𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑅,𝑖 √
ここで、𝐴𝐴：床面積の合計（m2）𝐴𝐴,𝑅：標準住戸の床面積の合計（m2）𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑖：断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ（m）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑅,𝑖：標準住戸における断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ（m）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑖：断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ（m）

𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑅,𝑖：標準住戸における断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ（m）である。標準住戸における断熱区画内を通るダクト𝑖の長さ𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑅,𝑖 および断熱区画外を通るダクト𝑖の長さ
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑅,𝑖 は、表 1 により定まる。
表 1 標準住戸におけるダクト𝑖の長さ

1

断熱区画内
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑖𝑛,𝑅,𝑖
(m)
25.6

断熱区画外
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑒𝑥,𝑅,𝑖
(m)
0.0

合計
𝑙𝑑𝑢𝑐𝑡,𝑅,𝑖
(m)
25.6

2
3

8.6
0.0

0.0
10.2

8.6
10.2

4
5

0.0
0.0

11.8
8.1

11.8
8.1

暖冷房区画

12.3 ダクトの線熱損失係
ダクト𝑖の線熱損失係数𝜓𝑖 は、0.49 W/(m・K)とする。
4-2-28

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

13. その他
13.1 外気条件
日付𝑑の時刻𝑡における外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 、外気相対湿度ℎ𝑒𝑥,𝑑,𝑡 、外気絶対湿度𝑋𝑒𝑥,𝑑,𝑡 は、第十一章「その他」
第一節「地域区分と外気条件」による。
日付𝑑の時刻𝑡における水平面全天日射量𝐽𝑑,𝑡 は、第十一章「その他」第二節「日射に関する地域区分と日射量」付録 A「傾斜面における単位面積当たりの平均日射量の計算方法」において、傾斜面の方位角𝑃𝛼 を 0°、
傾斜面の傾斜角𝑃𝛽 を 0°として算出した傾斜面の単位面積当たりの平均日射量𝐼𝑠,𝑑,𝑡 である。ただし、日付𝑑の時刻𝑡における法線面直達日射量𝐼𝐷𝑁,𝑑,𝑡 、水平面全天日射量𝐼𝑆𝑘𝑦,𝑑,𝑡 、太陽高度ℎ𝑑,𝑡 、太陽方位角𝐴𝑑,𝑡 は、地域区分に応じて、第十一章「その他」第一節「地域区分と外気条件」により定まる値とする。
日付𝑑の時刻𝑡における水平面における等価外温度𝜃𝑆𝐴𝑇,𝑑,𝑡 は、式（59）により表される。
𝜃𝑆𝐴𝑇,𝑑,𝑡 = 𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡 + 0.034𝐽𝑑,𝑡

(59)

ここで、
𝐽𝑑,𝑡

：日付𝑑の時刻𝑡における水平面全天日射量（W/m2）

𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における外気温度（℃）

𝜃𝑆𝐴𝑇,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における水平面における等価外温度（℃）

である。
13.2 住宅の仕様
13.2.1 外皮性能
当該住戸の熱損失係数𝑄は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により定まる。当該住戸の暖房期の日射取得係数𝜇𝐻 および当該住戸の冷房期の日射取得係数𝜇𝐶 は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」により定まる。
13.2.1 間仕切り
暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式(60)により表される。
暖冷房区画が主たる居室（𝑖 = 1）の場合：

𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 = 𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑣

𝐴𝑁𝑅
𝐴𝑂𝑅 + 𝐴𝑁𝑅

(60-1)𝐴𝑁𝑅
𝐴𝑀𝑅 + 𝐴𝑁𝑅

(60-2)

暖冷房区画がその他の居室（𝑖 = 2~5）の場合：

𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖 = 𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑣
ここで、𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝐴𝑀𝑅：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑁𝑅：非居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝐴𝑝𝑟𝑡,𝑖：暖冷房区画𝑖から見た非居室の間仕切りの面積（m2）𝑟𝑒𝑛𝑣：床面積の合計に対しる外皮の部位の面積の合計の比（-）

4-2-29

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11である。
間仕切りの熱貫流率𝑈𝑝𝑟𝑡 は、式（61）により表される。
𝑈𝑝𝑟𝑡 =

1

(61)

𝑅𝑝𝑟𝑡

ここで、
𝑈𝑝𝑟𝑡

：間仕切りの熱貫流率（W/(m2・K)）

𝑅𝑝𝑟𝑡：間仕切りの熱抵抗（(m2・K)/W）である。間仕切りの熱抵抗𝑅𝑝𝑟𝑡 は、0.46 (m2・K)/W とする。
13.2.3 床面積および床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比
主たる居室の床面積床𝐴𝑀𝑅 、その他の居室の床面積𝐴𝑂𝑅 、非居室の床面積𝐴𝑁𝑅 、面積の合計𝐴𝐴 、標準住戸における暖冷房区画𝑖の床面積𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖 および暖冷房区画𝑖の床面積𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖 は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により定まる。床面積の合計に対する外皮の部位の面積の合計の比𝑟𝑒𝑛𝑣 は、第三章「暖冷
房負荷と外皮性能」第二節「外皮性能」により定まる。
13.2.4 機械換気量
暖冷房区画𝑖の全般換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 は、居室（𝑖 = 1～5）に対し、式（62）により表される。

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖 = 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑅,𝑖

𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖

(62)

ここで、
𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑖：暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝐴𝐻𝐶𝑍,𝑅,𝑖：標準住戸における暖冷房区画𝑖の床面積（m2）𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑖：暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）

𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑅,𝑖 ：標準住戸における暖冷房区画𝑖の全般換気量（m3/h）である。
標準住戸における暖冷房区画𝑖の全般換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑅,𝑖 は、表 2 により定まる。
表 2 標準住戸における暖冷房区画𝑖の全般換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑅,𝑖
暖冷房区画

全般換気量
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑔,𝑅,𝑖（m3/h）

1
2

60.0
20.0

3
4

40.0
20.0

5

20.0

日付𝑑の時刻𝑡における局所換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 は、式（63）により表される。
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 = 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡
ここで、
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における局所換気量（m3/h）
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における主たる居室の局所換気量（m3/h）

4-2-30(63)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡におけるその他の居室の局所換気量（m3/h）
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の局所換気量（m3/h）

で あ る 。 日 付 𝑑 の 時 刻 𝑡 に お け る 主 た る 居 室 の 局 所 換 気 量 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 、 そ の 他 の 居 室 の 局 所 換 気 量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 および非居室の局所換気量𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 は、時刻に応じて表 3 により定まる。

表 3 局所換気量

時刻

主たる居室
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑀𝑅,𝑑,𝑡（m3/h）

その他の居室𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑂𝑅,𝑑,𝑡（m3/h）

非居室
𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑙,𝑁𝑅,𝑑,𝑡（m3/h）

0

平日
0.0

休日
0.0

平日
0.0

休日
0.0

平日
0.0

休日
0.0

1
2

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

3
4

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

5
6

0.0
75.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
6.0

0.0
0.0

7
8

0.0
0.0

0.0
75.0

0.0
0.0

0.0
0.0

2.0
0.0

4.0
4.0

9
10

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.8
0.0

0.0
1.2

11
12

0.0
75.0

0.0
75.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.8

1.2
0.0

13
14

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

15
16

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.8

0.0
2.0

17
18

0.0
150.0

150.0
150.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.8
0.8

75.8
25.0

19
20

150.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.8
0.8

2.0
0.8

21
22

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

52.0
25.0

25.0
27.0

23

0.0

0.0

0.0

0.0

102.8

100.8

13.2.5 内部発熱・発湿（人体を除く）
日付𝑑の時刻𝑡における内部発熱𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 は、式（64）により表される。

𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 = 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑑,𝑡(64a)𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑀𝑅
29.81

(64b)

𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑂𝑅
51.34

(64c)

4-2-31

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑁𝑅
38.93

(64d)

ここで、
𝐴𝑀𝑅

：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑁𝑅：非居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における内部発熱（W）

𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における主たる居室の内部発熱（W）
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の主たる居室の内部発熱（W）
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡におけるその他の居室の内部発熱（W）
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸のその他の居室の内部発熱（W）
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の内部発熱（W）
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の非居室の内部発熱（W）である。
日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の主たる居室の内部発熱𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 、標準住戸のその他の居室の内部
発熱𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 および標準住戸の非居室の内部発熱𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 は、表 4 により表される。
表 4 標準住戸における内部発熱
主たる居室
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（W）
平日
休日

その他の居室𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（W）
平日
休日

非居室
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（W）
平日
休日

0
1

66.9
66.9

66.9
66.9

18.0
18.0

18.0
18.0

41.5
41.5

41.5
41.5

2
3

66.9
66.9

66.9
66.9

18.0
18.0

18.0
18.0

41.5
41.5

41.5
41.5

4
5

66.9
66.9

66.9
66.9

18.0
18.0

18.0
18.0

41.5
41.5

41.5
41.5

6
7

123.9
383.6

66.9
66.9

18.0
18.0

18.0
18.0

126.1
249.9

41.5
281.3

8
9

323.2
307.3

440.5
443.3

18.0
398.2

35.5
654.3

158.3
191.3

311.0
269.5

10
11

134.8
66.9

515.1
488.9

18.0
18.0

223.0
223.0

117.5
41.5

100.4
106.7

12
13

286.7
271.2

422.9
174.4

18.0
18.0

53.0
18.0

42.5
89.0

98.5
55.8

14
15

66.9
66.9

66.9
66.9

18.0
18.0

18.0
18.0

41.5
41.5

41.5
41.5

16
17

236.9
288.6

237.8
407.8

18.0
18.0

93.0
93.0

105.8
105.8

158.4
171.3

18
19

407.8
383.1

383.1
326.8

53.0
53.0

55.5
18.0

112.1
118.5

82.7
101.4

20
21

423.1
339.1

339.1
339.1

115.5
103.0

270.0
168.8

155.7
416.1

99.5
255.1

22

312.9

312.9

258.3

270.0

314.8

232.1

時刻

4-2-32

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11時刻

主たる居室
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（W）
平日
休日

その他の居室𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（W）
平日
休日

非居室
𝑞𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（W）
平日
休日

23

278.0

137.3

174.9

66.9

18.0

157.8

日付𝑑の時刻𝑡における内部発湿𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 は、式（65）により表される。
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡 = 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑑,𝑡(65a)𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑀𝑅
29.81

(65b)

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑂𝑅
51.34

(65c)

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑁𝑅
38.93

(65d)

ここで、
𝐴𝑀𝑅

：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑁𝑅：非居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における内部発湿（g/h）

𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における主たる居室の内部発湿（g/h）
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の主たる居室の内部発湿（g/h）
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡におけるその他の居室の内部発湿（g/h）
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸のその他の居室の内部発湿（g/h）
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の内部発湿（g/h）
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の非居室の内部発湿（g/h）

である。
日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の主たる居室の内部発湿𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 、標準住戸のその他の居室の内部
発湿𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 および標準住戸の非居室の内部発湿𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 は、表 5 により表される。
表 5 標準住戸における内部発湿
主たる居室
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（g/h）
平日
休日

その他の居室𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（g/h）
平日
休日

非居室
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（g/h）
平日
休日

0
1

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

2
3

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

4
5

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

6
7

25.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

8

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

時刻

4-2-33

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11時刻

主たる居室
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（g/h）
平日
休日

その他の居室𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（g/h）
平日
休日

非居室
𝑤𝑔𝑒𝑛,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（g/h）
平日
休日

9
10

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

11
12

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

13
14

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

15
16

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

17
18

0.0
50.0

50.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

19
20

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

21
22

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

23

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2.6 人体発熱および在室人数
暖房期における人体からの 1 人当たりの顕熱発熱量𝑞𝑝,𝐻 は、79.0 W/人とする。冷房期における人体からの1 人当たりの顕熱発熱量𝑞𝑝,𝐶𝑆 は、51.0 W/人とする。冷房期における人体からの 1 人当たりの潜熱発熱量𝑞𝑝,𝐶𝐿は、40.0 W/人とする。
日付𝑑の時刻𝑡における在室人数𝑛𝑝,𝑑,𝑡 は、式（66）により表される。
𝑛𝑝,𝑑,𝑡 = 𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 + 𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑑,𝑡
𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑀𝑅
29.81

(66b)

𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑂𝑅
51.34

(66c)

𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑑,𝑡 = 𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡

𝐴𝑁𝑅
38.93

(65d)

ここで、
𝐴𝑀𝑅

：主たる居室の床面積（m2）𝐴𝑁𝑅：非居室の床面積（m2）𝐴𝑂𝑅：その他の居室の床面積（m2）𝑛𝑝,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における在室人数(人）

𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における主たる居室の在室人数(人）

𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の主たる居室の在室人数(人）
𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡におけるその他の居室の在室人数(人）

𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸のその他の居室の在室人数(人）
𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑑,𝑡(66a)：日付𝑑の時刻𝑡における非居室の在室人数(人）

4-2-34

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の非居室の在室人数(人）である。
日付𝑑の時刻𝑡における標準住戸の主たる居室の在室人数𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 、標準住戸のその他の居室の在室人
数𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 および標準住戸の非居室の在室人数𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡 は、表 6 により表される。
表 6 標準住戸における在室人数

時刻

主たる居室
𝑛𝑝,𝑀𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（人）
平日
休日

その他の居室𝑛𝑝,𝑂𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（人）
平日
休日

非居室
𝑛𝑝,𝑁𝑅,𝑅,𝑑,𝑡
（人）
平日
休日

0
1

0
0

0
0

4
4

4
4

0
0

0
0

2
3

0
0

0
0

4
4

4
4

0
0

0
0

4
5

0
0

0
0

4
4

4
4

0
0

0
0

6
7

1
2

0
0

3
0

4
3

0
0

0
0

8
9

1
1

3
2

0
0

1
2

0
0

0
0

10
11

0
0

2
2

0
0

2
2

0
0

0
0

12
13

1
1

2
1

0
0

1
0

0
0

0
0

14
15

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16
17

1
2

2
3

0
0

1
1

0
0

0
0

18
19

2
3

3
4

1
0

1
0

0
0

0
0

20
21

3
2

2
2

1
1

2
2

0
0

0
0

22
23

1
1

1
0

2
3

2
3

0
0

0
0

13.3 使い方
13.3.1 暖冷房期間
暖冷房期間は、地域の区分に応じて、表 7 により定まる。「暖房期」と「冷房期」のいずれでもない期間を「中間期」とする。

4-2-35

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
表 7 暖冷房期間
地域の区分

暖房期

冷房期

1
2

9 月 24 日～6 月 7 日
9 月 26 日～6 月 4 日

7 月 10 日～8 月 31 日
7 月 15 日～8 月 31 日

34

9 月 30 日～5 月 31 日
10 月 1 日～5 月 30 日

7 月 10 日～8 月 31 日
7 月 10 日～8 月 31 日

5
6

10 月 10 日～5 月 15 日
11 月 4 日～4 月 21 日

7 月 6 日～8 月 31 日
5 月 30 日～9 月 23 日

78

11 月 26 日～3 月 27 日
なし

5 月 15 日～10 月 13 日
3 月 25 日～12 月 14 日

13.3.2 設定温度・設定絶対湿度
暖房時の設定温度𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐻 は、20 ℃とする。冷房時の設定温度𝜃𝑠𝑒𝑡,𝐶 は、27 ℃とする。冷房時の設定絶対湿
度は、空気温度 27℃、60%の時の絶対湿度とし、0.013425743 kg/kg(DA)とする。
13.4 暖房負荷・冷房負荷
日付𝑑の時刻𝑡における暖冷房区画𝑖の 1 時間当たりの暖房負荷𝐿𝐻,𝑑,𝑡,𝑖 、冷房顕熱負荷𝐿𝑆𝐶,𝑑,𝑡,𝑖 および冷房潜
熱負荷𝐿𝐶𝐿,𝑑,𝑡,𝑖 は、第三章「暖冷房負荷と外皮性能」第一節「全般」により定まる。
13.5 空気および水の物性値
空気の比熱𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 は、1006.0 J/(kg・K)とする。空気の密度𝜌𝑎𝑖𝑟 は、1.2 kg/m3 とする。
水の蒸発潜熱𝐿𝑤𝑡𝑟 は、式（67）により表される。
𝐿𝑤𝑡𝑟 = 2500.8 − 2.3668 × 𝜃
ここで、
𝐿𝑤𝑡𝑟

：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜃：温度（℃）である。温度𝜃は、冷房時を仮定し、27℃とする。

4-2-36(67)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

付録 A ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量
本付録では、ダクト式セントラル空調機のエネルギー消費量の計算方法を規定する。
A.1 記号及び単位
A.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥意味
室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積単位m2

𝐴𝑓,ℎ𝑒𝑥
𝐶𝑑𝑓,𝐻

室内機熱交換器の全面面積のうち熱交換に有効な面積
デフロストに関する暖房出力補正係数

m2
-

𝐸𝐸,𝐶
𝐸𝐸,𝐻

冷房時の消費電力量
暖房時の消費電力量

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐶
𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐻

冷房時の圧縮機の消費電力量
暖房時の圧縮機の消費電力量

kWh/h
kWh/h

𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐶
𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐻

送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分
送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分

kWh/h
kWh/h

𝑒ℎ𝑠,𝐶
𝑒ℎ𝑠,𝐻

冷房時の熱源機の効率
暖房時の熱源機の効率-

𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻

中間冷房能力運転時の熱源機の効率
中間暖房能力運転時の熱源機の効率-

𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻

定格冷房能力運転時の熱源機の効率
定格暖房能力運転時の熱源機の効率-

冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比-

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻

中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比-

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻

最小冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比-

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶
𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻

定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比

-

𝑒𝑡ℎ,𝐶
𝑒𝑡ℎ,𝐻

冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率
暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率-

𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻

中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率
中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率-

𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻

定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率
定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率-

ヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率
中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率-

中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率
定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率-

定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率
全般換気設備の比消費電力

W/(m3/h)

𝑒𝑟,𝐶
𝑒𝑟,𝐻

′
𝑒𝑡ℎ
′
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶′𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻′𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻′𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻

𝑓𝑆𝐹𝑃
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻

中間冷房能力運転時の送風機の消費電力
中間暖房能力運転時の送風機の消費電力

4-2-37W
W

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11記号
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶意味
定格冷房能力運転時の送風機の消費電力

単位
W

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶定格暖房能力運転時の送風機の消費電力
熱源機の中間冷房消費電力

WW

𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶

熱源機の中間暖房消費電力
熱源機の定格冷房消費電力

WW

𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻

熱源機の定格暖房消費電力
熱源機の平均冷房能力
熱源機の冷房能力
熱源機の平均冷房潜熱能力
熱源機の冷房潜熱能力
熱源機の平均冷房顕熱能力
熱源機の冷房顕熱能力

W

𝑞ℎ𝑠,𝐶
𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆

W
W
W

𝑞ℎ𝑠,𝐻

熱源機の平均暖房能力
暖房能力

W

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻

熱源機の中間冷房能力
熱源機の中間暖房能力

WW𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻

熱源機の最小冷房能力
熱源機の最小暖房能力WW𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻

熱源機の定格冷房能力
熱源機の定格暖房能力

W
W

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻

定格冷房能力運転時の送風機の消費電力
定格暖房能力運転時の送風機の消費電力

W
W

𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻

冷房時の設計風量
暖房時の設計風量

m3/h
m3/h

𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛

熱源機の風量
熱源機の入口における絶対湿度

m3/hkg/kg(DA)𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡
𝑋𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶

熱源機の出口における絶対湿度
冷房時の室内機熱交換器の表面絶対湿度kg/kg(DA)kg/kg(DA)𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶
𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻

冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率
暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率

W/(m2・K)
W/(m2・K)

𝛼′𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶𝜃𝑒𝑥

冷房時の室内熱交換器表面の潜熱伝達率
外気温度kg/(m2・s)℃𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡

熱源機の入口における空気温度
熱源機の出口における空気温度℃℃𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻

冷房時の冷媒の凝縮温度
暖房時の冷媒の凝縮温度℃℃

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻

冷房時の冷媒の蒸発温度
暖房時の冷媒の蒸発温度℃℃

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐶𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐻

冷房時の冷媒の過冷却度
暖房時の冷媒の過冷却度℃℃

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐶𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐻

冷房時の冷媒の過熱度
暖房時の冷媒の過熱度℃℃𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻

冷房時の室内機熱交換器の表面温度
暖房時の室内機熱交換器の表面温度

℃
℃

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟
𝐿𝑤𝑡𝑟

空気の比熱
水の蒸発潜熱J/(kg・K)
kJ/kg

𝜌𝑎𝑖𝑟

空気の密度

kg/m3

4-2-38

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
A.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字

意味

𝐶
𝐶𝐿

冷房
冷房顕熱

𝐶𝑆
𝑑

冷房潜熱
日付

𝐻
𝑡

暖房
時刻

A.2 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房時の消費電力量𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 および冷房時の消費電力量𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 は、圧縮機の消費電力量と送風機の消費電力量のうちの暖房設備または冷房設備への付加分の合計であり、式（1）および式（2）により表される。
𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐻,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐻,𝑑,𝑡(1)

𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐶,𝑑,𝑡 + 𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐶,𝑑,𝑡

(2)

ここで、
𝐸𝐸,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房時の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房時の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房時の圧縮機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房時の圧縮機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分（kWh/h）

である。
A.3 熱源機の平均暖房能力・平均冷房能力
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 および平均冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（3）および式（4）により表される。
暖房期：
𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 − 𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 )𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡
1
×3600
𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡

, 0)

(3-1)

𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 = 0(4a-1)

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = 0(4b-1)

4-2-39

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 0(4c-1)

𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 = 0(3-2)

𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 + 𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡(4a-2)

冷房期：

𝑉
𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 − 𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ) ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡3600
𝑉𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑤𝑡𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 (𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡 − 𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡 ) ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 × 103
𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = {
3600
0

, 0)

, 0) (𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 > 0)

(4b-2)(4c-2)(𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 ≤ 0)

中間期：
𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 = 0(3-3)

𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 = 0(4a-3)

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡 = 0(4b-3)

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡 = 0(4c-3)

ここで、
𝐶𝑑𝑓,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡におけるデフロストに関する暖房出力補正係数（-）

𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均冷房潜熱能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均冷房顕熱能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均暖房能力（W）

𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 ：日付dの時刻𝑡における熱源機の風量（m3/h）
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における空気温度（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度（℃）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。

4-2-40Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
A.4 圧縮機
A.4.1 消費電力量
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房時の圧縮機の消費電力量𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐻,𝑑,𝑡 および冷房時の圧縮機の消費電力量𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（5）および式（6）により表される。
𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡× 10−3
𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐻,𝑑,𝑡 = { 𝑒ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡0𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡× 10−3
𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐶,𝑑,𝑡 = {𝑒ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡0(𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 > 0)(5)(𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ≤ 0)(𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 > 0)(6)(𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ≤ 0)

ここで、
𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの冷房時の圧縮機の消費電力量（kWh/h）

𝐸𝐸,𝑐𝑜𝑚𝑝,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの暖房時の圧縮機の消費電力量（kWh/h）𝑒ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時の熱源機の効率（-）

𝑒ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時の熱源機の効率（-）

𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均暖房能力（W）である。
日付𝑑の時刻𝑡における暖房時の熱源機の効率𝑒ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 および冷房時の熱源機の効率𝑒ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（7）および式（8）により表される。
𝑒ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑡ℎ,𝐻,𝑑,𝑡 × 𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡(7)𝑒ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑡ℎ,𝐶,𝑑,𝑡 × 𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡

(8)

ここで、
𝑒ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時の熱源機の効率（-）

𝑒ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時の熱源機の効率（-）

𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑡ℎ,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑒𝑡ℎ,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

である。
A.4.2 ヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
A.4.2.1 エネルギー消費量の算定におけるヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
日付𝑑の時刻𝑡における暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡 および冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（9）および式（10）により表
4-2-41

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11される。
暖房時：
𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ≤ 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 の場合：
𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻(9-1)

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻 − 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 − 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻(9-2)

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻(9-3)

𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻 − (𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 − 𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 < 𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ≤ 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 の場合：
𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻 − (𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 − 𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 < 𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ≤ 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 の場合：
𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − (𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − 𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 < 𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 の場合：

𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡 = {𝑚𝑎𝑥 (𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − (𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 − 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ) ×

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻, 0.4) (𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 > 0.4)

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻(9-4)(𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ≤ 0.4)

冷房時：
𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ≤ 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 の場合：
𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶(10-1)

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶 − 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 − 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶(10-2)

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶(10-3)

𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶 − (𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 − 𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 < 𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ≤ 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 の場合：
𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶 − (𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 − 𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 < 𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ≤ 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 の場合：
𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − (𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 < 𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 の場合：
𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − (𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 − 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ) ×
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶
𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡 = {𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶, 0.4) (𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 > 0.4)
(𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ≤ 0.4)

ここで、
𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶：熱源機の中間冷房能力（W）

4-2-42(10-4)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶：熱源機の最小冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均暖房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻：熱源機の中間暖房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻：熱源機の最小暖房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）

𝑒𝑟,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶：最小冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻：中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻：最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

である。
A.4.2.2 JIS 試験におけるヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 および定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、式（11）および式（12）により表される。ただし、定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比
𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 および定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、それぞれ、0 を下回る場合は 0 に等しいとし、1.0 を上回る場合は 1.0 に等しいとする。
定格暖房能力運転時：
𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻(11a)𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − 𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻(11b)𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶(12a)𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶(12b)

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 =𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 =定格冷房能力運転時：

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 =𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 =ここで、
𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時の熱源機の効率（-）

𝑒ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時の熱源機の効率（-）

𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

4-2-43

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶： 熱源機の定格冷房消費電力（W）

𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻： 熱源機の定格暖房消費電力（W）

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ： 定格冷房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ： 定格暖房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

である。
中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻 および中間冷
房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶 は、熱源機の中間能力（𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ）および中間消費電力（𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ）、中間能力運転時の送風機の消費電力（𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ）に性能試験（試験規格等については付録 B を参照）により得られる値を用いるか否かに応じて、式（13）および式（14）により表される。ただし、中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻 および中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶 は、それぞれ、0 を下回る場合は 0 に等しいとし、1.0 を上回る場合は 1.0 に等しいとする。
中間暖房能力運転時：性能試験により得られる値を用いる場合：
𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻(13a-1)𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 − 𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻(13b)𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻 =𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 =性能試験により得られる値を用いない場合：
𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻 = 𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 0.95

(13a-2)中間冷房能力運転時：性能試験により得られる値を用いる場合：
𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶(14a-1)𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 − 𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶(14b)

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶 =𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 =性能試験により得られる値を用いない場合：
𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶 = 𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 0.95
4-2-44(14a-1)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
ここで、
𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力運転時の熱源機の効率（-）

𝑒ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ：中間暖房能力運転時の熱源機の効率（-）
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻：中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ： 熱源機の中間冷房消費電力（W）
𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ： 熱源機の中間暖房消費電力（W）
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ：中間冷房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ：中間暖房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻：中間暖房能力（W）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑑,𝐻：中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

である。
最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻 および最小冷
房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶 は、式（15）および式（16）により表される。
最小暖房能力運転時：
𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻 = 𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 0.65

(15)𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶 = 𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 0.65

(16)

最小冷房能力運転時：

ここで、
𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐶：最小冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑚𝑖𝑛,𝐻：最小暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

𝑒𝑟,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率に対する熱源機の効率の比（-）

である。
A.4.3 ヒートポンプサイクルの理論効率
A.4.3.1 エネルギー消費量の算定におけるヒートポンプサイクルの理論効率
日付𝑑の時刻𝑡における暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝐻,𝑑,𝑡 および冷房時のヒートポンプサイク
ルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（17）および式（18）により表される。
′
𝑒𝑡ℎ,𝐻,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑡ℎ,𝑑,𝑡4-2-45(17)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11′𝑒𝑡ℎ,𝐶,𝑑,𝑡 = 𝑒𝑡ℎ,𝑑,𝑡
−1

(18)

ここで、
𝑒𝑡ℎ,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑒𝑡ℎ,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）′
𝑒𝑡ℎ,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡におけるヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率（-）

である。
′
日付𝑑の時刻𝑡におけるヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率𝑒𝑡ℎ,𝑑,𝑡
は、表 4 により定まる、外気温度𝜃𝑒𝑥 、

熱源機の入口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 、熱源機の入口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛 、熱源機の出口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 および熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 により算定される、凝縮温度（𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 または𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 ）、蒸発温度（𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 または𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 ）、過冷却度（𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐻 または𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐶 ）および過熱度（𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐻 または𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐶 ）から、第四章「暖冷房設備」第八節「ルームエアコンディショナー付温水床暖房」の付録 A「R410A におけるヒートポ
ンプサイクルの理論効率の計算方法」により定まる。
表 4 算定式における記号に対応する変数
算定式における記号に対応する変数
暖房時のヒートポンプサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝐻,𝑑,𝑡 （式 17）を算定する場合冷房時のヒートポンプサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝐶,𝑑,𝑡 （式 18）を算定する場合外気温度(℃)𝜃𝑒𝑥

日付𝑑の時刻𝑡における外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡

日付𝑑の時刻𝑡における外気温度𝜃𝑒𝑥,𝑑,𝑡

熱源機の入口における空気温度(℃)
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛
熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA))
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における空気温度
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡

日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における空気温度
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡-

日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の入口における絶対湿度
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛,𝑑,𝑡

熱源機の出口における空気温度(℃)
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡

日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡

日付𝑑の時刻𝑡における熱源機の出口における空気温度
𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡,𝑑,𝑡

熱源機の風量(m3/h)
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦

付dの時刻𝑡における熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡

付dの時刻𝑡における熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡

算定式における記号

暖房時の蒸発温度
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 （式 24）
または
冷房時の凝縮温度
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 （式 27）

暖房時の室内機熱交換器の表面温度
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 （式 31）
または
冷房時の室内機熱交換器の表面温度
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 （式 32）

A.4.3.2 JIS 試験におけるヒートポンプサイクルの理論効率
定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻 、中間暖房能力運転時のヒートポ
ンプサイクルサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶 、中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶 は、式（19）～式（22）により表される。
4-2-46

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11′𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻 = 𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻(19)′
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻 = 𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻（20）′
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶 = 𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶
−1

(21)

′
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶 = 𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶
−1

(22)

ここで、
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ：中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）

𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクルの理論効率（-）′
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶：中間冷房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率（-）′
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻：中間暖房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率（-）′
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率（-）′
𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時のヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率（-）

である。
′
′
′
′
ヒートポンプサイクル（加熱）の理論効率（𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻、𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻、𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶、𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶）は、表 5 により定まる、外気

温度𝜃𝑒𝑥 、熱源機の入口における空気温度𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 、熱源機の入口における絶対湿度𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛 、熱源機の風量𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 、熱源機の暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝐻 および熱源機の冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝐶 により算定される、凝縮温度（𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 または 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 ） 、 蒸 発 温度 （ 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 ま た は 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 ） 、過 冷 却 度 （ 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐻 ま た は 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐶 ） お よ び過 熱 度（𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐻 または𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐶 ）から、第四章「暖冷房設備」第八節「ルームエアコンディショナー付温水床暖房」の付録 A「R410A におけるヒートポンプサイクルの理論効率の計算方法」により定まる。

4-2-47

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
表 5 記号に対応する変数
対応する変数
定格暖房能力運転時のヒート
ポンプサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐻 （式 19）を算定する場合

中間暖房能力運転時のヒート
ポンプサイクルの理論効率
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐻 （式 20）を算定する場合

定格冷房能力運転時のヒート
ポンプサイクルの理論効率𝑒𝑡ℎ,𝑟𝑡𝑑,𝐶 （式 21）を算定する場合

中間冷房能力運転時のヒート
ポンプサイクルの理論効率
𝑒𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑑,𝐶 （式 22）を算定する場合

外気温度(℃)
𝜃𝑒𝑥

7

7

35

35

熱源機の入口における空気温度(℃)
𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛

20

20

27

27

-

-

0.010376

0.010376

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻

-

-

-

-

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶

算定式における記号

暖房時の蒸発温度
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 （式 24）
または
冷房時の凝縮温度
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 （式 27）

暖房時の室内機熱交換器の表面温度
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 （式 33）
または
冷房時の室内機熱交換器の表面温度
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 （式 34）

熱源機の入口における絶対湿度(kg/kg(DA))
𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛
熱源機の風量(m3/h)
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦
熱源機の暖房能力(W)𝑞ℎ𝑠,𝐻
熱源機の冷房能力(W)
𝑞ℎ𝑠,𝐶A.4.4 冷媒温度
暖房時の冷媒の凝縮温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 、蒸発温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 、過冷却度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐻 および過熱度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐻 は、式（24）～式（26）により表される。ただし、凝縮温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 は、65℃を上回る場合、65℃に等しいとする。蒸発温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 は、-50℃を下回る場合、-50℃に等しいとし、また、𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 − 5.0を上回る場合、𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 −5.0に等しいとする。
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 = 𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻(23)

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻 = 𝜃𝑒𝑥 − (0.100 × 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 + 2.95)(24)𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐻 = 0.245 × 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 − 1.72

(25)

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐻 = 4.49 − 0.036 × 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻

(26)

ここで、
𝜃𝑒𝑥

：外気温度（℃）

4-2-48

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐻 ：暖房時の冷媒の凝縮温度（℃）
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐻：暖房時の冷媒の蒸発温度（℃）

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐻：暖房時の冷媒の過冷却度（℃）

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐻：暖房時の冷媒の過熱度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 ：暖房時の室内機熱交換器の表面温度（℃）

である。
冷房時の冷媒の凝縮温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 、蒸発温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 、過冷却度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐶 および過熱度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐶 は、式（27）～式（30）により表される。ただし、凝縮温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 は、65℃を上回る場合、65℃に等しいとし、また、
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 + 5.0を下回る場合、𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 + 5.0に等しいとする。蒸発温度𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 は、-50℃を下回る場合、50℃に等しいとする。
𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 = 𝑚𝑎𝑥(𝜃𝑒𝑥 + 27.4 − 1.35 × 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶, 𝜃𝑒𝑥 )

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶 = 𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶

(27)
(28)

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐶 = 𝑚𝑎𝑥(0.772 × 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 − 25.6

, 0)

(29)

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐶 = 𝑚𝑎𝑥(0.194 × 𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶 − 3.86

, 0)

(30)

ここで、
𝜃𝑒𝑥

：外気温度（℃）

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑐𝑛𝑑,𝐶：冷房時の冷媒の凝縮温度（℃）

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑒𝑣𝑝,𝐶：冷房時の冷媒の蒸発温度（℃）

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐶,𝐶：冷房時の冷媒の過冷却度（℃）

𝜃𝑟𝑒𝑓,𝑆𝐻,𝐶：冷房時の冷媒の過熱度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 ：冷房時の室内機熱交換器の表面温度（℃）

である。
A.5 室内機熱交換器
A.5.1 熱交換器の表面温度
A.5.1.1 エネルギー消費量の算定における熱交換器の表面温度
エネルギー消費量の算定における熱交換器の表面温度を算定する場合、暖房時の室内機熱交換器の表
面温度𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 および冷房時の室内機熱交換器の表面温度𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 は、式（31）および式（32）により表される。
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 =𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 + 𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 (𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 − 𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 ) ÷ 3600+
2𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥 𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻(31)

𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 =𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 + 𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 (𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 − 𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡 ) ÷ 3600−
2𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥 𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶(32)

4-2-49

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
ここで、
𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥：室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積（m2）𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦：熱源機の風量（m3/h）

𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻：暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率（W/(m2・K)）

𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶：冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率（W/(m2・K)）

𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛：熱源機の入口における空気温度（℃）

𝜃ℎ𝑠,𝑜𝑢𝑡：熱源機の出口における空気温度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 ：冷房時の室内機熱交換器の表面温度（℃）
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 ：暖房時の室内機熱交換器の表面温度（℃）
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）

である。
A.5.1.2 JIS 試験における熱交換器の表面温度
JIS 試験における熱交換器の表面温度を算定する場合、暖房時の室内機熱交換器の表面温度𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻式（33）により表される。
𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 = 𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 +

𝑞ℎ𝑠,𝐻
𝑞ℎ𝑠,𝐻
× 3600 +2𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦
𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥 𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻

(33)

ここで、
𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥：室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積（m2）𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦：熱源機の風量（m3/h）

𝑞ℎ𝑠,𝐻：熱源機の暖房能力（W）

𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻：暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率（W/(m2・K)）

𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛：熱源機の入口における空気温度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐻 ：暖房時の室内機熱交換器の表面温度（℃）
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。
冷房時の室内機熱交換器の表面温度𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 は、式(34)で表される連立方程式の解とする。すなわち、式(34b)により算定される熱源機の冷房顕熱能力𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆 と式（34c）により算定される熱源機の冷房潜熱能力𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿の和が、熱源機の冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝐶 に等しくなるように定めた、冷房時の室内機熱交換器の表面温度𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶である。
𝑞ℎ𝑠,𝐶 = 𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆 + 𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆 = (𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛 − 𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 ) ÷ (

3600
1
+
)
2𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥 𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶4-2-50

(34a)

(34b)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿= 𝑚𝑎𝑥 ((𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛 − 𝑋𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 ) ÷ (

3600
1
+
)
3
2𝐿𝑤𝑡𝑟 𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 × 10
𝐿𝑤𝑡𝑟 𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥 𝛼′𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶 × 103

, 0)

(34c)

ここで、
𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥：室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積（m2）𝑞ℎ𝑠,𝐶：熱源機の冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝑆：熱源機の冷房顕熱能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐶𝐿：熱源機の冷房潜熱能力（W）

𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦：熱源機の風量（m3/h）

𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛：熱源機の入口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

𝑋𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 ：冷房時の室内機熱交換器の表面絶対湿度（kg/kg(DA)）
𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶：冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率（W/(m2・K)）

𝛼′𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶：冷房時の室内熱交換器表面の潜熱伝達率（kg/(m2・s)）𝜃ℎ𝑠,𝑖𝑛：熱源機の入口における空気温度（℃）

𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 ：冷房時の室内機熱交換器の表面温度（℃）
𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝐿𝑤𝑡𝑟：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜌𝑎𝑖𝑟：空気の密度（kg/m3）である。冷房時の室内機熱交換器の表面絶対湿度𝑋𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 は、空気温度が冷房時の室内機熱交換器の表
面温度𝜃𝑠𝑢𝑟𝑓,ℎ𝑒𝑥,𝐶 に等しい場合の飽和空気の絶対湿度とし、第十一章「その他」第五節「湿り空気」により定まる。
A.5.2 熱交換器表面の顕熱伝達率
暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻 および冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率
𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶 は、式（35）および式（36）により表される。
暖房時：
2𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ÷ 3600
𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ÷ 3600
𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻 = {−0.0017 × () + 0.044 ×+ 0.0271} × 103
𝐴𝑓,ℎ𝑒𝑥𝐴𝑓,ℎ𝑒𝑥(35)

冷房時：
𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶 = 𝛼′𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶 × (𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 + 𝑐𝑝𝑤 𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛 )𝛼′𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶 = 0.050 × 𝑙𝑛 (𝑚𝑎𝑥(𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 , 400) ÷ 3600
) + 0.073
𝐴𝑓,ℎ𝑒𝑥

ここで、𝐴𝑓,ℎ𝑒𝑥：室内機熱交換器の全面面積のうち熱交換に有効な面積（m2）𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦：熱源機の風量（m3/h）

𝑋ℎ𝑠,𝑖𝑛：冷房時の熱源機の入口における絶対湿度（kg/kg(DA)）

4-2-51

(36a)

(36b)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐻：暖房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率（W/(m2・K)）

𝛼𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶：冷房時の室内熱交換器表面の顕熱伝達率（W/(m2・K)）

𝛼′𝑐,ℎ𝑒𝑥,𝐶：冷房時の室内熱交換器表面の潜熱伝達率（kg/(m2・s)）

𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟：空気の比熱（J/(kg・K)）

𝑐𝑝𝑤：水蒸気の比熱（J/(kg・K)）である。
A.5.3 熱交換器の表面積
室内機熱交換器の全面面積のうち熱交換に有効な面積𝐴𝑓,ℎ𝑒𝑥 は、0.23559 m2 とする。
室内機熱交換器の表面積のうち熱交換に有効な面積𝐴𝑒,ℎ𝑒𝑥 は、6.396 m2 とする。
A.6 送風機
日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐻,𝑑,𝑡 およ
び日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 は、式（37）および式（38）により表される
𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐻,𝑑,𝑡={𝑚𝑎𝑥 ((𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 − 𝑓𝑆𝐹𝑃 𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 ) ×

𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 − 𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡
× 10−3𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 − 𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡

, 0)

0

(𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 > 0)(37)(𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡 ≤ 0)

𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐶,𝑑,𝑡𝑉ℎ𝑠,𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦,𝑑,𝑡 − 𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡
× 10−3𝑚𝑎𝑥 ((𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 − 𝑓𝑆𝐹𝑃 𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 ) ×
𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 − 𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡
={
0

, 0)

(𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 > 0)(38)(𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡 ≤ 0)

ここで、
𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐶,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの送風機の消費電力量のうちの冷房設備への付加分（kWh/h）
𝐸𝐸,𝑓𝑎𝑛,𝐻,𝑑,𝑡 ：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの送風機の消費電力量のうちの暖房設備への付加分（kWh/h）𝑓𝑆𝐹𝑃： 全般換気設備の比消費電力（W/(m3/h)）𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ： 定格冷房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ： 定格暖房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝐶,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝐻,𝑑,𝑡：日付𝑑の時刻𝑡における 1 時間当たりの熱源機の平均暖房能力（W）

𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶：冷房時の設計風量（m3/h）𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻：暖房時の設計風量（m3/h）𝑉ℎ𝑠,𝑣𝑒𝑛𝑡,𝑑,𝑡 ：日付dの時刻𝑡における熱源機の風量のうちの全般換気分（m3/h）である。全般換気設備の比消費電力𝑓𝑆𝐹𝑃 は、ダクト式第二種換気設備（直流）として 0.144（= 0.4 × 0.36）とする。
A.7 熱源機および送風機の仕様
熱源機の定格暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 、熱源機の定格暖房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 、定格暖房能力運転時の送風機の4-2-52

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 、定格暖房能力運転時の送風機の消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 、熱源機の中間暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、熱源
機の中間暖房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、中間暖房能力運転時の送風機の消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、熱源機の最小暖房
能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 、熱源機の定格冷房房能力𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 、熱源機の定格冷房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 、定格冷房能力運転時の送風機の風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 、定格冷房能力運転時の送風機の消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 、熱源機の中間冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 、熱源機の中間冷房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 、中間冷房能力運転時の送風機の消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 、熱源
機の最小冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 、付録 B により定まる。また、暖房時の設計風量𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 および冷房時の設計風
量𝑉ℎ𝑠,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 は、それぞれ、付録 B の暖房時の送風機の設計風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 、冷房時の送風機の設計風量
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 とする。
A.8 空気・水蒸気・水の物性値
空気の比熱𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟 は、1006.0 J/(kg・K)とする。空気の密度𝜌𝑎𝑖𝑟 は、1.2 kg/m3 とする。
水蒸気の定圧比熱𝑐𝑝𝑤 は、1.846 J/(kg・K)とする。
水の蒸発潜熱𝐿𝑤𝑡𝑟 は、式（39）により表される。
𝐿𝑤𝑡𝑟 = 2500.8 − 2.3668 × 𝜃
ここで、
𝐿𝑤𝑡𝑟

：水の蒸発潜熱（kJ/kg）

𝜃：温度（℃）である。温度𝜃は、冷房時を仮定し、27℃とする。

4-2-53(39)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

付録 B 機器の性能を表す仕様の決定方法
B.1 記号及び単位
B.1.1 記号
本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。
表 1 記号及び単位
記号
𝐴𝐴

意味

単位

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶

床面積の合計定格冷房エネルギー消費効率m2-

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻
𝑓𝐶𝐿

定格暖房エネルギー消費効率間歇運転能力補正係数-

𝑓𝐶𝑇
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶

外気温度能力補正係数
中間冷房能力運転時の送風機の消費電力

W

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶

中間暖房能力運転時の送風機の消費電力
定格冷房能力運転時の送風機の消費電力

W
W

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶定格暖房能力運転時の送風機の消費電力
熱源機の中間冷房消費電力

WW

𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶

熱源機の中間暖房消費電力
熱源機の定格冷房消費電力

WW

𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶

熱源機の定格暖房消費電力
熱源機の中間冷房能力

WW

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶

熱源機の中間暖房能力
熱源機の最小冷房能力

WW

𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶

熱源機の最小暖房能力
熱源機の定格冷房能力

WW𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻
𝑞𝑟𝑞,𝐶

熱源機の定格暖房能力
単位面積当たりの必要冷房能力

W
W/m2

𝑞𝑟𝑞,𝐻
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶

単位面積当たりの必要暖房能力
冷房時の送風機の設計風量

W/m2
m3/h

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶

暖房時の送風機の設計風量
中間冷房能力運転時の送風機の風量

m3/h
m3/h

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶

中間暖房能力運転時の送風機の風量
定格冷房能力運転時の送風機の風量

m3/h
m3/h

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻

定格暖房能力運転時の送風機の風量m3/h

B.1.2 添え字
本計算で用いる添え字は表 2 による。
表 2 添え字
添え字
𝐶

冷房

意味

𝐻

暖房

4-2-54

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11B.2 熱源機
B.2.1 定格能力および定格消費電力
熱源機の定格暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 及び定格冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 および定格冷房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、JIS B8616
が定める定格暖房標準能力または定格冷房標準能力の定義に基づき、JIS B 8615-2 が定める性能試験により得られる値とするか、床面積の合計𝐴𝐴 により、式(1)および式(2)により表される。
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 = 𝑞𝑟𝑞,𝐻 × 𝐴𝐴 × 𝑓𝐶𝑇 × 𝑓𝐶𝐿(1)

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 = 𝑞𝑟𝑞,𝐶 × 𝐴𝐴 × 𝑓𝐶𝑇 × 𝑓𝐶𝐿

(2)

ここで、
𝐴𝐴

：床面積の合計（m2）𝑓𝐶𝑇：外気温度能力補正係数(-)

𝑓𝐶𝐿：間歇運転能力補正係数(-)

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞𝑟𝑞,𝐻：単位面積当たりの必要暖房能力（W/m2）

𝑞𝑟𝑞,𝐶：単位面積当たりの必要冷房能力（W/m2）である。単位面積当たりの必要暖房能力𝑞𝑟𝑞,𝐻 及び単位面積当たりの必要冷房能力𝑞𝑟𝑞,𝐶 は、地域区分ごとに
表 1 により定める。外気温度能力補正係数𝑓𝐶𝑇 は、1.05の値とする。間歇運転能力補正係数𝑓𝐶𝐿 は、1.0とする。
表 1 単位面積当たりの必要暖房能力𝑞𝑟𝑞,𝐻 及び冷房能力𝑞𝑟𝑞,𝐶 （W/m2）
地域の区分
𝑞𝑟𝑞,𝐻

1
73.91

2
64.32

3
62.65

4
66.99

5
72.64

6
61.34

7
64.55

8
－

𝑞𝑟𝑞,𝐶

37.61

36.55

42.34

54.08

61.69

60.79

72.53

61.56

熱源機の定格暖房消費電力𝑃𝑟𝑡𝑑,𝐻 及び定格冷房消費電力𝑃𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、式(3)および式(4)により表される。
𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 =𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻(3)

𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 =𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶(4)

ここで、
𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房消費電力（W）

𝑃ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房消費電力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房エネルギー消費効率(-)

𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房エネルギー消費効率(-)

4-2-55

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11である。定格暖房エネルギー消費効率𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐻 は3.76、定格冷房エネルギー消費効率𝑒𝑟𝑡𝑑,𝐶 は3.17とする。
B.2.2 中間能力および中間消費電力
熱源機の中間暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 および中間冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 は、JIS B8616 が定める中間暖房標準能力または中間冷房標準能力の定義に基づき、JIS B 8615-2 が定める性能試験により得られる値とするか、式(5)および式(6)により表される。
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 0.5(5)𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 0.5

(6)

ここで、
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ：熱源機の中間冷房能力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ：熱源機の中間暖房能力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）である。
熱源機の中間暖房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 および中間冷房消費電力𝑃ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 は、JIS B8616 が定める中間暖房標
準能力または中間冷房標準能力の定義に基づき、JIS B 8615-2 が定める性能試験により得られる値とする。
B.2.2 最小能力
熱源機の最小暖房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 および最小冷房能力𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 は、式(7)および式(8)により表される。
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 0.35(7)𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 = 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 0.35

(8)

ここで、
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐶 ：熱源機の最小冷房能力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝐻 ：熱源機の最小暖房能力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）である。
B.3 送風機
B.3.1 定格能力運転時の風量および消費電力
定格暖房能力運転時の送風機の風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 および消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 、定格冷房能力運転時の送風機の風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 および消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 は、室内側及び室外側の送風機の風量を JIS B8615-2 が定める空調機の性能試験による定格能力の測定時と同一の風量に固定し、かつ、圧縮機が停止した状態で測定した値とするか、式(9)～式(12)により求めた値とする。但し、測定により値を求める場合、測定時の凝縮器の表面状態（凝縮水）は不問とする。
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 = (1.69 × 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 10−3 + 14.5) × 60
4-2-56(9)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 = 8.0 ×

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻+ 20.760

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 = (1.69 × 𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 10−3 + 14.5) × 60

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 = 8.0 ×

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶+ 20.7
60

(10)

(11)

(12)

ここで、
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ： 定格冷房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ： 定格暖房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐶：熱源機の定格冷房能力（W）

𝑞ℎ𝑠,𝑟𝑡𝑑,𝐻：熱源機の定格暖房能力（W）

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 ： 定格冷房能力運転時の送風機の風量（m3/h）𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 ： 定格暖房能力運転時の送風機の風量（m3/h）である。
B.3.2 中間能力運転時の風量および消費電力
中間暖房能力運転時の送風機の風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 および消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 、中間冷房能力運転時の送風機の風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 および消費電力𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 は、室内側及び室外側の送風機の風量を JIS B8615-2 が定める空調機の性能試験による中間能力の測定時と同一の風量に固定し、かつ、圧縮機が停止した状態で測定した値とするか、式(13)～式(16)により求めた値とする。但し、測定により値を求める場合、測定時の凝縮器の表面状
態（凝縮水）は不問とする。
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 = (1.69 × 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 × 10−3 + 14.5) × 60

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 = 8.0 ×

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻+ 20.760

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 = (1.69 × 𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 × 10−3 + 14.5) × 60

𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 = 8.0 ×

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶+ 20.760

ここで、
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ： 中間冷房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑃𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ： 中間暖房能力運転時の送風機の消費電力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ：熱源機の中間冷房能力（W）
𝑞ℎ𝑠,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ：熱源機の中間暖房能力（W）
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐶 ： 中間冷房能力運転時の送風機の風量（m3/h）𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑚𝑖𝑑,𝐻 ： 中間暖房能力運転時の送風機の風量（m3/h）

4-2-57

(13)

(14)

(15)

(16)

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11である。
B.3.3 設計風量
暖房時の送風機の設計風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 および冷房時の送風機の設計風量𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 は、第五章「換気設備」
付録 B「換気設備の設計風量の計算方法」の算定方法により求めた値とするか、式（17）および式（18）により算定される値とする。
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 = 𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻 × 0.79

(17)

𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 = 𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶 × 0.79

(18)

ここで、
𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐶 ：冷房時の送風機の設計風量（m3/h）𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑑𝑠𝑔𝑛,𝐻 ：暖房時の送風機の設計風量（m3/h）𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐶：定格冷房能力運転時の送風機の風量（m3/h）𝑉𝑓𝑎𝑛,𝑟𝑡𝑑,𝐻：定格暖房能力運転時の送風機の風量（m3/h）である。
B.4 複数のダクト式セントラル空調機が設置される場合の仕様の決定方法
複数のダクト式セントラル空調機が設置される場合、熱源機の定格暖房能力は、設置する複数の機器の定格暖房能力を合計した値とする。熱源機の定格暖房消費電力は、設置する機器のうち最も低い定格暖房エネ
ルギー消費効率で合計された定格暖房能力を除した値とする。定格暖房運転時の送風機の風量は、設置する複数の機器の定格暖房運転時の送風機の風量を合計した値とする。定格暖房運転時の送風機の消費電力
は、設置する機器の定格暖房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。同様に、熱源機の中間暖房
能力は、設置する複数の機器の中間暖房能力を合計した値とする。熱源機の中間暖房消費電力は、設置する機器のうち最も低い中間暖房エネルギー消費効率で合計された中間暖房能力を除した値とする。中間暖房
運転時の送風機の風量は、設置する機器の中間暖房運転時の送風機の風量を合計した値とする。中間暖房
運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の中間暖房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。
暖房時の送風機の設計風量は、すべての機器の暖房時の送風機の設計風量を合計した値とする。なお、計算した定格暖房運転時の送風機の消費電力および中間暖房運転時の送風機の消費電力に小数点以下一位未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
冷房についても同様に、熱源機の定格冷房能力は、設置する複数の機器の定格冷房能力を合計した値とする。熱源機の定格冷房消費電力は、設置する機器のうち最も低い定格冷房エネルギー消費効率で合計された定格冷房能力を除した値とする。定格冷房運転時の送風機の風量は、設置する複数の機器の定格冷房
運転時の送風機の風量を合計した値とする。定格冷房運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の定格
冷房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。同様に、熱源機の中間冷房能力は、設置する複数の機器の中間冷房能力を合計した値とする。熱源機の中間消費電力は、設置する機器のうち最も低い中間冷房
エネルギー消費効率で合計された中間冷房能力を除した値とする。中間冷房運転時の送風機の風量は、設置する機器の中間冷房運転時の送風機の風量を合計した値とする。中間冷房運転時の送風機の消費電力は、設置する機器の中間冷房運転時の送風機の消費電力を合計した値とする。冷房時の送風機の設計風量は、すべての機器の冷房時の送風機の設計風量を合計した値とする。なお、計算した定格冷房運転時の送風機の消費電力および中間冷房運転時の送風機の消費電力に小数点以下一位未満の端数が生じる場合は、こ4-2-58

Ver.07（エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.02.07～）
2019.11
れを切り上げる。
ダクトが通過する空間は、すべての機器においてダクトの全部が断熱区画内にある場合、「ダクトの全部が断熱区画内にある」とし、それ以外の場合は「ダクトの全部または一部が断熱区画外にある」とする。
VAV の機構は、すべての機器が VAV の機構を有する場合、「VAV の機構を有する」とし、それ以外の場合
は「VAV の機構を有さない」とする。
全般換気の機能は、すべての機器が全般換気の機能を有する場合、「全般換気の機能を有する」とし、それ以外の場合は「全般換気の機能を有さない」とする。

4-2-59