安全対策

製品

危害防止装置安全策

危害防止装置対製品
防 火 シ ャ ッ タ ー

建築基準法施行令第112条14項の改正の中で、防火区画に用いる防火設備に関して「閉鎖または作動をするに際して、当該特定防火設備または防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。」という要件が追加されました。
この改正により、防火区画で防火・防煙シャッターなどの防火設備に人が挟まれるという危害を受けることがないようにするため「危害防止装置」が必要となりました。
（平成17年12月1日施行）■特長●閉鎖中の挟まれ事故を防止します。

シャッター閉鎖中、座板に障害物が接触し感知スイッチが作動すると、シャッターは停止し挟まれ事故などの危害がおよぶことを防止します。障害物がなくなると約 10 秒後に自動閉鎖装置が再作動し、シャッターは再び閉鎖（自重降下）を開始します。

防火防煙シャッター

火災発生時、煙感知器または熱感知器からの信号によりシャッターが閉鎖します。

座板が障害物に接触し、感知スイッチが作動するとシャッターが停止します。

シャッターは全 閉し、停止します。

管 理 用 シ ャ ッ タ ー●危害防止装置は停電時でも作動します。

危害防止用連動中継器にある蓄電池により作動します。蓄電池が切れると正常に作動しません。（蓄電池の寿命は約５年です）
蓄電池を使用せず機械的に障害物を感知して危害を防止する。機械式危害防止装置もございます。
詳細につきましては、機械式危害防止装置カタログをご覧ください。

●危害防止装置の蓄電池の消耗・異常は自動的にチェックしランプで表示します。

危害防止用連動中継器には24時間ごとに蓄電池の良否をチェックする機能があります。

関●危害防止装置は新設だけでなく既設の防火・防煙シャッターにも取り付け可能です。
新設・既設、また手動・電動シャッターに対応できます。

連●システム図●システム概要❷自動閉鎖装置機

シャッター コード
制御盤 リール

開閉機❶ 危害防止用
連動中継器

火災発生
コードリールからの信号器
関連❸座板スイッチ

防災信号
危害防止用連動中継器❹随時閉鎖装置正面資料

05

障 害 物 が なくなると約1 0 秒 後にシャッター が閉鎖します。

※シャッターが手動式でも、危害防止用連動中継器には電源（AC100V/200V）が必要です。

作動信号

復旧信号

自動閉鎖装置開閉機ブレーキ解除

ブレーキ復旧

シャッター自重降下

シャッター停止

座板スイッチ（障害物感知）

障害物除去
約10秒後

シャッター再降下全閉

安全製

置です。蓄電池を内蔵しており、停電時でもその機能は維持されます。

ＫＣ－ＳＡ型品300

65

危害防止用連動中継器 ＴＯＹＯ Ｓｈｕｔｔｅｒ

作 動

蓄電池
交換時期

Ｄ－０５－８《24時間受付》 シキュウ トウ ヨウ
０１２０－４９－１０８０
ｵｰﾙ・ﾗｳﾝﾄﾞ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ Ａ Ｒ Ｍ

250

電池試験

防 火 シ ャ ッ タ ー

注 意

本装置には蓄電池を使用しています。 結線する業者様へ
・電池試験灯が点滅している場合（蓄電池異常時）は必ず蓄電池 ・入線はグロメットを通して行ってください。
・本盤への入線後は必ず蓋を閉めてください。
を交換してください。
・蓄電池は右記の交換時期に必ず 粉塵などにより、機器が故障する恐れがあります。
交換してください。
・結線部及び操作部以外、内部基板には触れないでください。
蓄電池が正常でない場合は作動しな感電や機器が故障する恐れがあります。
い恐れがあります。

交流電源

交流電源灯（緑） 電池試験灯（赤） 作動灯（赤）

電源電圧

AC100/200V±10%

内蔵蓄電池

円筒型ニッケルカドミウム蓄電池（DC24V0.45Ah または 0.6Ah）

周囲温度範囲-10〜50℃

消費電力

30VA

防災信号入力85%RH以下

防火防煙シャッター

❷自動閉鎖装置

50/60HzDC24V0.5A

周囲湿度

危害防止用連動中継器からの作動信号を受け、開閉機のブレーキを解放してシャッターを自重降下させます。
定格電圧

DC24V

使用周囲温度-10℃〜40℃

定格電流

使用周囲湿度策重降下）させる他、座板スイッチが障害物を感知すると停止、再度閉鎖等の信号を出す装対火災発生時に防災信号を受けて自動閉鎖装置に作動信号を送り、シャッターを閉鎖（自危害防止装置❶危害防止用連動中継器

作動時 230mA
85%以下

障害物を感知するとシャッターを停止させる信号を送ります。

❹随時閉鎖装置

火災発生時や定期点検時に非常スイッチを押すことでシャッターを閉鎖（自重降下）さ

管 理 用 シ ャ ッ タ ー❸座板スイッチせることができます。電動シャッター用ES-BBEは日常の開閉操作用の3点押しボタンスイッチと一体化されています。
電池試験スイッチ操作により、蓄電池表示ランプ（電池試験灯）が点滅すると蓄電池の消耗・異常のお知らせです。
●電動用シャッター用ES-BBE●レール内蔵型ES-R
異常表示ランプ（蓄電池表示ランプ）

復旧スイッチ

関

復旧/電池試験スイッチ操作部（六角キーを差込み左へ回す）

連

電池試験スイッチ（確認時は約1秒押す）
非常スイッチ
蓄電池表示ランプ

非常スイッチ機※写真は電動シャッター用です。
手動シャッター用ES-ABEは36ページを参照してください。

器■補足●蓄電池の定期的な交換について

関連資料

危害防止用連動中継器に内蔵している蓄電池の寿命は約5年です（保証値ではありません）。
いつでも正常に作動する機能を保持するために、蓄電池は4〜5年毎の交換が必要です。蓄電池の交換時期は随時閉鎖装置の表面にシールで表示しています。また、危害防止用連動中継器には自動バッテリーチェック機能を備えています。
このチェックにより蓄電池の消耗、異常が発見された場合には随時閉鎖装置の蓄電池表示ランプが点滅し異常をお知らせします。
蓄電池の容量を確認する電池試験も可能です。随時閉鎖装置ES-ABE、ES-BBEの場合は電池試験スイッチを約1秒押してください。
レール内蔵型ES-Rの場合は復旧／電池試験操作部に付属の六角キーを差し込み左へ回してください。蓄電池が正常であれば蓄電池表示ランプは2秒間点灯後に消灯しますが、異常時には点滅します。
蓄電池の交換時期を迎えた時、また蓄電池の異常が発見された場合は当社メンテサービスセ
ンター、または最寄りの営業所へご連絡いただき、蓄電池の交換（有償）を行ってください。

06

安全

対策製品

注意喚起オプション安全策
製

注意喚起オプション

対品（一社）日本シヤッター・ドア協会が関係省庁および学識経験者の意見をもとに作成した「防火シャッター閉鎖作動時の危害防止に関するガイドライン」に基づく、当社の挟まれ事故防止対策品をご検討ください。
シャッター閉鎖時の挟まれ事故を防止すると共に危険性を周知徹底し、重量シャッターをより安全に管理していただくための製品です。

防 火 シ ャ ッ タ ー■特長❶音声発生装置付き注意灯❷注意灯

シャッターが閉まり始めると同時に注意灯が点灯し「シャッターが閉まります。
ご注意ください。」とアナウンスする警告装置。

シャッターが閉まり始めると同時に注意灯が点灯する。

防火防煙シャッター

❹危険表示シール

シャッター下端部から40cm上の間で表裏に貼付けます。

❸シャッター用告知シール❺避難ドア用告知シール

避難ドアの両面に貼付けます。

シャッター付近の確認しやすい壁の表 裏に貼 付けます。

❻シャッター下降ライン表示シール

シャッター下降ラインに貼付けます。

※「音声発生装置付注意灯」1台と「注意灯」1台を設置することをお勧めします。
シャッター表裏から光（目）と音（耳）管 理 用 シ ャ ッ タ ーでの確認が可能になります。

■スペック
型式
❶音声発生装置付き注意灯
❷注意灯

電源電圧

AC100V

RFV

AC200V

ASG

音量

閃光速度

重量95dB/m（MAX）

約115min-1

約1.2㎏

—

約130min-1

AC100V

ASL

AC200V

約0.7㎏
約0.9㎏

サイズ

127 × 400mm❸シャッター用告知シール

1,100 × 180mm❹危険表示シール

297 × 210mm

関❺避難ドア用告知シール

幅100mm❻シャッター下降ライン表示シール※❸〜❺の3種類×2枚で1セットとなります。

連

■補足機

●挟まれ事故防止対策品の選定

平素からの注意喚起と閉鎖時の危害防止を目的として、用途、利用者の状況などを総合的に判断し、もっとも適切な対策を実施することをお勧めいたします。

器（◎原則として実施、設置することをお勧めします。○できるかぎり設置することをお勧めします。）

関連
資料

07建物用途

定期点検

小／中学校など（判断の未熟な児童が出入りする）

既設

病院／老人ホームなど（お年寄り、身体の不自由な人が出入りする）

既設

百貨店／ホテルなど（不特定多数の人が出入りする）

既設

新設

新設

新設

注意喚起装置音声発生装置付き注意灯 注意灯 注意喚起シール シャッター下降ライン表示シール◎○◎◎

危害防止装置◎◎◎◎◎◎○◎◎※シールを除く注意喚起装置は、他にブザー付き注意灯、音声発生装置があり、各装置の併用も可能です。

○◎○◎○