平成 16 年 9 月 15 日

事業主 各位（担当者各位）大阪府石油商業組合(Tel：06-6362-2910)

地下タンク等定期点検の経過措置について
本年 7 月に、消防法の改正による「地下タンク等の検査方法及び点検実施時期が変更になった」ことをご案内しましたが、その後、消防署から地下タンク等の点検実施を求められているとの問合せが増えております。
ご承知の通り、埋設後 15 年以上を経過した地下タンク、埋設配管は、毎年 1 回の漏洩検査（気相部、液相部）をしなければなりませんが、次の措置をすることで 3 年に 1 回の検査に変えることができる経過措置があります。
経過措置の適用を受ける条件は、①

漏えい検知管による週 1 回以上の油漏れの点検を行うこと②

週 1 回以上の在庫管理を行うこと③

点検実施計画書の作成および市町村長への届出を行うこと「点検実施計画書」の届出が受理された時点から、経過措置が適用されますので、既存SS で「点検実施計画書」を未提出の場合は、早急に所轄消防署に届出され、毎週油漏れの点検および周囲 1 回以上の在庫管理の実施体制をおとりください。
参考までに「地下貯蔵タンク等の在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書」及び「点検実施計画書」を送付いたします。
なお、大阪市消防局は、各ＳＳで「予防規程」と「点検実施計画書」が一対で保管されていないと「経過措置の適用はしない」との見解を示しておりますので、各ＳＳでの予防規程の有無を確認いただきますようご注意ください。
※

埋設後 15 年以上経過した地下タンク及び埋設配管の漏えい検査（気相部・液相部）を実施する場合、費用の一部を補助する制度もありますのでお問い合わせください。

参

点 検 実 施 計 画 書会

社

名

給 油 所 名給油所所在地考１．点検実施体制
点検実施にあたり、所長は給油所の所員の中からあらかじめ、正、副の点検実施者を定め、点検が適正に実施される体制を整えなければならない。

所長
(氏名：)

点検実施者(正)（氏名：）

点検実施者(副)（氏名：）

２．在庫管理の対象設備
当給油所における点検管理の対象設備を下記に記載する○地下タンクタンク No

○

油種名

容量構

造

KL

一重殻・二重殻KL

一重殻・二重殻KL

一重殻・二重殻KL

一重殻・二重殻

KL

一重殻

・二重殻

KL

一重殻・二重殻漏えい検査管No

No
1

合計本数〜本３．点検実施体制に関与する者への教育体制
所長は点検実施者に対し、以下の教育を実施するものとする。
対象者

実施時期

内

容

(1) 点検義務等に関する基本的事項⇒点検実施計画書の意義・目的の理解⇒点検管理に関する消防法の理解
1 回／年
点検実施者

⇒点検管理の対象となる設備の理解(2) 在庫管理の点検方法および記入方法

対象者が交代した場合は、随時(3) 漏えい検査管の点検方法および記入方法(4) 異常時の対応⇒異常の判断基準の理解⇒異常時対応手順の理解

４．点検方法(1)

漏えい検査管による確認に加えて、危険物の貯蔵または取扱数量の１／100 以上の精度で在庫管理を行うことにより、1 週間に 1 回以上危険物の漏れを確認する。

(2)

漏えい検査管点検方法
・専用工具またはプライヤー等を使い、蓋を開ける。
・漏えい検査管内に 3〜5ｍ程度の金属製巻尺または棒を挿入し、金属製巻尺等に油分が付着していないか臭いまたは目視で確認する。

(3)

在庫管理の方法①

在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・器具を用いて行うこと。
＜遠隔式液面計＞
地下タンクに内蔵された液面感知装置と屋内に設置された液面表示装置が有線または無線で遠隔通信されている。屋内の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測したデーターは、必要に応じプリントアウト（印刷）して確認することができる。
＜タンク直上式液面計＞
地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。
計測にあたっては、液面計が設置されているタンク上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読み取る。
読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。
＜検尺棒＞

・検尺棒は、タンク容量に対して 1／100 以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。
（例：10KL タンクの場合は,最小目盛り 100L で刻まれたものを使用する。）
・ タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地下タンクの底板にあたるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、在庫量を測定する。
（なお、検尺棒の液面付近に、油に反応（変色）する薬剤を塗布して計測すると、より読み取りやすく,正確に計測できる。）
・ローリー荷卸し時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので、在庫量の計測は行わない。
・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を 10 等分して読み取るようにする。
（例：10KL タンクで、5100L と 5200L の間に、付着した油の位置がある場合に、その位置がほぼ中間にあれば、5150L と読み取る）②

在庫管理は「SS 施設安全点検記録帳」（石油連盟発行）の記入例に従い、同記録帳の「地下タンク在庫と漏えい検査管点検」表に記入すること。

５．異常の判断(1)

在庫管理時の異常週 1 回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。
（異常の判断については、「SS 施設安全点検記録帳」12 ぺ−ジの「記入例と解説」中の事例を参考に直前に在庫の累計増減率の異常を判断する基準を決めておいてください）(2)

漏えい検査管点検時の異常・挿入した金属製巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断する。
・漏えい検知管から著しい油臭がするか、または挿入した金属製巻尺等に著しい油分の付着が認められた場合は異常と判断する。
６．異常時の対応（異常の疑い）点検実施者（異常の判断）①報告

所②詳細検査依頼

長③異常個所の特定⑤修理等の許可④修理等の申請②報告

専門業者⑥修理等工事の発注

所轄消防署

工事業者

①

点検実施者は、上記５．に記載されている異常が疑われた場合は、速やかに所長へ報告する。

②

所長は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が漏えいによる異常であると判断された場合は､速やかに所轄消防署に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。

③

専門業者は、異常個所の特定を行い、所長へ報告する。

④

所長は所轄消防署と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請､許可を受け、復旧工事を実施する。

様式例（改正省令付則第3項第2号関係）

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
年月日

殿
届出者
住所）

（電話氏

住所氏名

印名

電話

設置者

貯蔵所又は取扱所の区分製 造 所 等 の 別設置の許可年月日及び
許可番号

設

置場

年月日

第号

所

在庫管理に従事する者の職務及び組織在庫管理に従事する者に対する教育在庫管理の方法危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置その他の必要な事項※

受付

備考 １２３欄※

備考

この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入※印の欄は、記入しないこと