–防耐⽕構造、防⽕材料–

GBRC最新情報（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.08 2017.04 (1/5)

【ご紹介】告示改正：耐火構造等の構造方法
耐火構造等の構造方法を定める件
H.29.3.21に【耐火構造（告示第1399号）】・【1時間準耐火構造（告示第253号）】・【準耐火構造（告示第1358号）】 が改正されました。
改正により仕様規定が追加されています。追加仕様の概要を下表に示します。
防耐火区分
耐火（1時間）構造

部位

構造・下地

防火被覆

柱・はり

鉄骨造※

・吹付けロックウール35mm以上
・けい酸カルシウム板（かさ比重0.35以上）20mm以上
・軽量気泡コンクリートパネル35mm以上（柱のみ）

床・軽量気泡コンクリートパネル100mm以上

1時間準耐火構造

軒裏

木造・鉄骨造・鉄網軽量モルタル20mm以上
・硬質木片セメント板12mm以上＋鉄網軽量モルタル10mm以上

準耐火構造

屋根

木造・鉄骨造・強化せっこうボード15mm以上
・ロックウール又はグラスウール50mm以上＋強化せっこうボード12mm以上
・せっこうボード2枚以上総厚21mm以上
・せっこうボード12mm以上＋ロックウール吸音板9mm以上

t2※：耐火構造の柱・はりに追加された防火被覆については、荷重支持部材である鉄骨寸法を「断面積を加熱周長で除した数値」で規定しています。「断面積を加熱周長で除した数値」は鋼材の平均厚さに相当し、その逆数は防耐火分野では断面形状係数（Hp／A）と呼ばれる鋼材温度の上昇しやすさの指標です。この考え方は、耐火性能検証法(告示第1433号）でも採用されており、鋼材温度の算定に用いられています。

Ht1
t2

H形鋼の断面積および加熱周長の算出方
法を右表に示します。今後、性能評価においても断面形状係数を用いた鋼材寸法の規定方法が検討される予定です。

t1(H-2t2)+2Bt2+{(2r)2-πr2}＝t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2

断面積（mm2)B

加熱周長(mm)柱の場合

2(H-2r)+2B+2(B-(t1+2r))+2πr＝2H+4B-2t1-1.716r

はり（3面加熱）の場合

2(H-2r)+B+2(B-(t1+2r))+2πr＝2H+3B-2t1-1.716r

–防耐⽕構造、防⽕材料–

GBRC最新情報（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.08 2017.04 (2/5)

【お願い】「変更点説明資料」作成のお願い
今後、新規の申請ご相談の際、類似案件（既認定仕様、性能確認試験仕様等）との変更箇所を示す資料の作成をお願いします。
性能評価の審査をスムーズに進めるために必要となりますので、ご協力よろしくお願いします。
【書式（記述例）】は下記の通りです。HPにも掲載しています。
変更点を箇条書きで記載してください

変更個所に雲マークをいれてください

変更理由を箇条書きで記載してください

HP掲載場所
P1/2

類似案件の概要（認定番号等）を記載してください（委員会月、受付番号は、分かれば記入してください）

類似案件⇔新規案件の仕様違いを記載してください（変更箇所には下線を引いてください）P2/2

http://www.gbrc.or.jp/
building_confirm/taika_buzai/tb_download/#botaika‐kozo01

–防耐⽕構造、防⽕材料–

GBRC最新情報（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.08 2017.04 (3/5)

【お知らせ】「試験体製作フロー」（防火材料用）
HPに書式を掲載しました「試験体製作フロー」（防火材料用）の書式（作成例）をHPに掲載しました。
今後はHPからDLの上、作成をお願いします。

HP掲載場所
http://www.gbrc.or.jp/
building_confirm/taika_buzai/tb_download/#boka‐zairyo01
候補日を複数挙げてください【お知らせ】「試験・試験体製作依頼書」書式の改定「試験・試験体製作依頼書」の書式を改定しました（メルマガ臨時便Vol.07.3
でもご連絡済）。

【変更点】
・「試験・試験体製作依頼書」として、１枚にまとめました。
これまで、試験体製作依頼書と試験依頼書をそれぞれ別々に作成をお願いしておりましたが、１枚にまとめました。
・分野毎（防耐火構造、飛び火、防火材料）に、別々の書式を設けました。

＜改定後＞ 例：耐火構造壁の場合

社印を押印してください

最寄駅からの移動手段を記入ください

接着剤や塗料等評価書の「試験体の材料」欄を転記してください
厚さ質量等、公差を追記して下さい

・性能評価試験の試験体数（通常2体）と試験体製作立会に要する人工を記入してください。
・性能評価申請書１通につき、本依頼書も1通ずつご提出ください。

wet質量で管理するものに関しては塗布量と固形量をそれぞ

耐火構造・準耐火構造の外壁屋内側加熱等が必要な場合に記入してください。

れ記入ください。

各構成材料について・自社で製作・塗装される場合、立会にて確認します
・購入品の場合、証明書をご用意下さい

乾燥時間・養生時間が長時間必要なものに関しては必要な時間を記入ください

記入方法等でご不明な点がございましたら、担当者までお問合せください。

・自社で製作される場合、配合等確認用の資料をご用意下さい

P1/2

性能評定課担当と打合せのうえ、必要に応じて記入く
ださい。

P2/2

改定後のフォーマットは、下記HPからDLの上ご利用ください。
http://www.gbrc.or.jp/building_confirm/taika_buzai/tb_download/#botaika-kozo01

–防耐⽕構造、防⽕材料–

GBRC最新情報（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.08 2017.04 (4/5)

【ご存知ですか？】試験の合否判定
Vol.4.1 ～防耐火構造「床」～
試験の合否判定についてわかりやすく解説します。
Vol.4では、防耐火構造の床についてです。 (業務方法書より)【判定項目：非損傷性】
最大たわみ量及び、最大たわみ速度が規定値を超えないこと。
・最大たわみ量：ℓ2/400d[mm]2・最大たわみ速度：ℓ /9000d [mm/分]
ここで、d：荷重支持部材の高さ [mm]ℓ：試験体支点間距離[mm]【判定項目：遮熱性】
非加熱側の表面温度上昇値が規定値を超えないこと。
・非加熱側平均温度：140K
・非加熱側最大温度：180K
判定項目の考え方は非損傷性は「はり※1」、遮熱性は「壁※2」と同様です。
※1：メールマガジンVol.07参照※2：メールマガジンVol.05参照【判定項目：遮炎性】
非加熱側へ10秒超えて継続する火炎の噴出、発炎がないこと、炎が通る亀裂がないこと
壁と同様、非加熱側に火炎が出てしまうと不合格となります。
非加熱側に火炎が出ると不合格

では次に、試験方法による、試験体仕様と評価範囲を少し説明します。なお、単純支持と連続支持は次号で説明します。
【試験体仕様】
試験荷重：積載荷重(令85条)
支持条件：
支持台に設置ℓ=申請範囲の最大間隔
試験荷重：長期許容応力度に相当する荷重

支持条件：
ピンｰローラーℓ=4000【評価範囲】
積載荷重を選定：支持間隔：試験で確認出来た間隔以下
積載荷重：試験で確認出来た荷重以下
長期許容応力度を選定：
支持間隔：構造計算等により構造安全性が確かめられた間隔
積載荷重：長期許容応力度以下認定を使用する建築物が特定できる場合は積載荷重を、出来る限り広い範囲を取得したい場合は長期許容応力度と用途に合わせ選定してください。

–防耐⽕構造、防⽕材料–

GBRC最新情報（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課 Vol.08 2017.04 (5/5)

【発行情報】機関誌ＧＢＲＣ 2017.4月号【認定情報】大臣認定期間■機関誌GBRC 2017.4月号（Vol.42 No.2）を発行しました。
年に4回、建築に関する最新の情報をお届けしております。
主な掲載内容は下記の通りです。防耐火に関する原稿に下線を入れています。

平成29年4月現在、大臣申請から約２．０ヶ月後に認定書が交付されています。

◆技術報告・中山寺五重塔の再建工事／貝谷淳一氏（株式会社能勢建築構造研究所）ほか

大臣申請は、『GBRCによる代理申請』又は『自社申請』が選択できます。
■代理申請：◆試験・研究・グリース阻集器における流入油分濃度が阻集効率に与える影響／川谷翔二（日本建築総合試験所）ほか

お客様に代わって、大臣認定の申請に精通したGBRC職員が、申請時の説明や申請後の国交省からの問合せ等に適切に対応します。
交通費等負担金として、1件あたり、1万5千円を頂戴します。

◆テーマ解説・建築物エネルギー消費性能適合判定における実務上の要点／日本建築総合試験所 建築確認評定センター 建築確認検査課■自社申請：

・耐火試験データに基づく被覆材性能指標／日本建築総合試験所 建築確
認評定センター 性能評定課◆事業報告
・性能評価案件（平成28年1月～3月性能評価完了分）一覧ほか【お知らせ】KENTENに出展します

4月号の詳細はこちらから閲覧できます↓
http://www.gbrc.or.jp/gbrc_report/hot/【お知らせ】申請者等変更手続きについて性能評価の受付から大臣認定書取得までの間、会社名、代表者名、所在地等に変更が生じた場合は、変更届のご提出が必要です。
変更が生じましたら、早急に下記担当者までお知らせ下さい。

お客様が自ら申請を行います。
申請後、認定書交付されましたら下記担当者までご一報ください。

変更

今年もKENTENに出展します。
ご来場の際には、是非、当法人のブースにもお立ち寄りください。
日時：2017年6月8日（木）、9日（金）10：00～17：00
場所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
URL：http://ken-ten.jp/【編集後記】
4月に異動となり、現場仕事から事務仕事となりました。新たな環境で頑張ろうと意気込んでおりましたが、初週は風邪、翌週は知恵熱等々、散々なスタートを切りました。
スタートでは躓きましたが、皆さまとは現場で培ったノウハウを活かしつつ、円滑な打合せができればと思います。お気軽に問い合わせいただければ幸いに存じます。

発行者：一般財団法人 日本建築総合試験所
建築確認評定センター 性能評定課
担当：中野、豊田、松田、長野（防耐火構造、防火設備）
中道、正木（防火材料、飛び火）TEL：06(6966)7600 FAX：06(6966)7680
E-mail：seinou2@gbrc.or.jp