FACTORY AUTOMATION

三菱電機 SCADAソフトウェア
GENESIS64™製品カタログ

2

INDEX

製品ラインアップ� �������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
役割別ソリューション��������������������������������������������������������������������������������������������� 8
現場責任者への提案��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
設備設計者への提案��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
経営層への提案� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
システムインテグレータへの提案��������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

機能紹介������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
製品選定の流れ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
タグのカウント方法� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 39
ライセンス登録方法��������������������������������������������������������������������������������������������� 42
サポート������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
動作環境������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
製品一覧������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48

3

製品ラインアップ
見える化ソリューション製品 ラインアップ
お客様のご要望に合わせて、最適な見える化ソリューション製品をお選びいただけます。

GENESIS64™ Advanced
パソコンでの本格的な監視・分析・クラウド
連携を実現

GOT2000シリーズ
設備の状態をリアルタイムに監視

GT SoftGOT2000
設備の状態をパソコン上でリアルタイムに監視装置

GENESIS64™ Basic SCADA
パソコンでの統合監視・分析を高い
コストパフォーマンスで実現

生産ライン

工場・ビル全体

複数拠点

ICONICS Suite™とは、GENESIS64™を中核とする監視統合ソリューションの総称です。

見える化ソリューション製品 比較表
項 目

GOT2000シリーズ

GT SoftGOT2000*1

GENESIS64™
Basic SCADAGENESIS64™
Advanced

製品イメージ

監視対象

特長

• 装置

• 装置
• 生産ライン• 生産ライン• 工場・ビル全体• 工場・ビル全体• 複数拠点• 優れた耐環境性• 当社FA機器との親和性による立上げ・保全関連ソリューションの実現• GOTの機能をパソコンで実行• GOTと同様の作画環境でノウハウ・
資産流用• 現場GOTとの連携により、画面作成不要の遠隔監視が可能• 必要不可欠な監視機能を搭載• 高いコストパフォーマンスを実現• お客様のご要望に合わせた機能のカスタマイズ• 広域にわたる大規模プラント・
ビルシステムを監視• 複数サーバーによる分散処理• クラウドサービスとの連携

画面作成
ツール

• MELSOFT GT Works3

監視画面• 1画面で表示*1. GT SoftGOT2000+工程リモート監視を含みます。

4• GraphWorX™、
Workbench（拡張アプリケーションで、3Dグラフィックの立体的な表示・データ分析・
グラフ表示・レポート作成なども可能）• 1台ごとに1画面を表示• 起動台数分の表示が可能（推奨4台まで）• 複数画面（アラーム・
トレンド・カメラ映像など）
を1つのモニタに表示（接続可能な画面数は使用するサーバーやネットワークの環境に依存し、仕様上の上限なし）

GENESIS64™は様々な業界で活用いただけます
自動車

食品・飲料

物流

生産工程における広域かつ膨大な収集データの一元管理と活用のプラットフォームとして、ものづくり全体のスマート化に貢献します。

製品品質を左右するプロセス工程から、包装・梱包などの生産工程までの収集データを、一元管理・活用できるよ
うにすることで、製品品質・生産性の向上に貢献します。

多種多様な物資と作業員が行き交う物流倉庫を一元的に管理することで、設備と作業員の動きを最適化し、スマートな物流センター実現に貢献します。

ビルオートメーション

再生可能エネルギー

石油・天然ガスエネルギー管理やテナント管理など、
ビル内の様々なシステムの監視・制御を行うオープンプラットフォームとして、快適で持続可能性のあるビル空間の実現に貢献します。

大規模設備の稼動が必要で、かつ自然環境の影響を受けやすい風力・太陽光発電向けに、広域監視・Webシス
テムとの連携機能を提供し、監視シス
テム構築を支援します。

広域を一元的に監視・制御できるリ
モート監視システムや、
ミッションクリティカルな設備を止めない二重化シス
テムと設備保全ソリューションにより、安全かつ安定供給に貢献します。

データセンター交通

医薬品データセンターで求められる厳密な温度管理・堅牢なセキュリティ・高信頼なシステムを実現します。データセンター
内の様々なシステムを安心して集中監視できます。

お客様に安全や快適を提供するため、駅舎や交通設備の稼動状況、運行状
況を管理する統合監視システムの構築を支援します。

FDA 21 CFR Part 11対応に必要な機能を提供し、安全性や堅牢性の高い医薬品の開発・製造システム構築を支援します。

5今まで見えなかったデータを活用し、お客様の企業活動改善を支援
GENESIS64™はFAとITのデータを一元的に管理するIoTプラットフォームで、様々なデータの監視・分析ができます。工場の自動化、
スマートビルディング実現、社会インフラシステム構築など、お客様のご要望に最適な監視統合ソリューションを提供します。

オープンなプラットフォーム

監視データの体系化

OPC™、MODBUS®といった業界標準のオープンなプロトコ
ルに対応しており、様々な機器と簡単に接続できます。
また、
各種汎用データベースとの読み書きが可能なため、FAシス
テムとITシステムの統合に大きく貢献します。

異なるシステムから取得したデータを体系的に整理し、見える化できます。
システム全体から設備・機器単位までの管理が可能になり、
設計から運用・保守に至るライフサイクル全体にわたって、効率的なシステム運用を実現します。

豊富な見える化手段

データの有効活用

Webブラウザやモバイルアプリを介した監視に対応しており、パソコン・タブレット・スマートフォン・ウェアラブル機器など、機器を選ばない監視システムを構築できます。
また3DモデルやARにも対応しており、多彩な監視画面を構築できます。

高速に収集した大容量のデータを、様々な機能で分析することで、お客様の企業活動改善を支援します。
また、他のIT
ツールや分析アプリケーションとも連携できるため、OEE* 1
やSPC*2、エネルギー管理などを実現します。
*1. OEE：設備総合効率*2. SPC：統計的プロセス制御

67役割別ソリューション

現場責任者への提案
生産・設備管理

設備保全

設備を効率的に稼動させる▶P.10

停止した設備を迅速に復旧させる▶P.12

設備設計者への提案
予防保全

省エネ

遠隔・広域監視

データ活用により設備の運用効率を高める▶P.14

高信頼なシステムを構築する
▶P.17

8

経営層への提案
経営改善

ビッグデータ対応

遠隔・広域監視膨大なデータから
次のアクションを決める▶P.18

海外拠点の改善サイクルを
早める
▶P.19

システムインテグレータへの提案
簡単接続

設計効率化

簡単に様々な機器・システムと
つなぐ
▶P.20

システム開発の効率を高める
▶P.22

9

現場責任者への提案

設備を効率的に稼動させる

Case

01

生産・設備状況を迅速に確認したい

いつでもどこでも、様々な手段で生産・設備状況の確認ができます。
Solution• 豊富なグラフィックや表示手段を提供• モバイルアプリから、
パソコン・タブレット・スマートフォンなどお手持ちの機器で簡単監視• 2D・3Dモデルやアニメーション機能で、監視対象をリアルに表示

生産状況を見える化
GraphWorX™ ▶グラフィック画面作成・表示
3Dモデルは角度が変更可能

生産状況に関する各種情報と、監視対象の3Dモデルを1画面に表示

自動車
組立てラインパソコン・タブレット・スマートフォンなどのモバイル機器、
ウェアラブル機器から監視可能

WebHMI™/MobileHMI™ ▶遠隔監視10

現場責任者への提案

Case

異常発生時に異常箇所を早期特定したい

02

Solution• アラーム管理（検知、一覧表示、異常箇所絞込み）• メールによるアラーム通知• ウェアラブル機器から、ARで表示された異常データを確認

設備設計者への提案

異常データを画面表示やメール通知でお知らせします。
またアラーム履歴を絞り込
み、異常原因を早期に特定します。

経営層への提案

WebHMI™/MobileHMI™ ▶遠隔監視

異常内容を確認した後、実際にどの機器で異常が発生しているか画面上で確認可能

GraphWorX™ ▶グラフィック画面作成・表示

システムインテグレータへの提案

異常が発生した機器のデータを、
ウェアラブル機器を介して、AR表示で確認可能• 異常内容と、考えられる要因を優先度順に表示• 優先度が高い要因から、順番に確認可能
機能紹介

Facility AnalytiX® ▶予防保全 Option

異常発生

サーバーPC

メールでアラーム通知

AlertWorX™
▶アラーム通知アラーム情報•アラーム一覧を目立つ色で分かりやすく表示• 迅速に異常発生を確認可能

AlarmWorX™ ▶アラーム表示
アラーム
発生
シーケンサ

シーケンサ

11

現場責任者への提案停止した設備を迅速に復旧させる

Case

設備復旧のためにどのような対処が必要か知りたい

03

関連マニュアル表示、ARを活用した遠隔指示などの各種機能により、設備の早期復旧を支援します。
Solution• 遠隔からの音声・画像による復旧指示• 異常内容に連動して、的確に関連マニュアルを表示• ウェアラブル機器でリアルタイムに復旧指示を確認

異常発生

装置A

装置B

装置C

対処 1
発生した異常の対応法が記載されているマニュアルを表示。復旧作業者はパソコン・タブレット・スマートフォンからすぐに確認できます。

装置A

MANUAL

復旧作業

装置Aで発生した異常の対処法が記載されたマニュアル

マニュアルの対処法にしたがって迅速に装置を復旧

対処 2
現場責任者がタブレットなどのモバイル機器から、対処方法を画面に書き込んで指示。復旧作業者はウェアラブル機器のAR表示から指示を確認し、作業を実施できます。

現場責任者

現場作業者

復旧作業
モバイル機器から作業内容を画面に記入して指示GraphWorX™
▶グラフィック画面作成・表示

指示をAR表示ウェアラブル機器から指示を確認し、復旧作業を実施

WebHMI™/MobileHMI™
▶遠隔監視
装置A

12

現場責任者への提案

Case

設備・装置異常時に、迅速に復旧サポートを受けたい

04

Solution• 設備・装置の異常を検知し、アラームを管理• 過去の傾向をグラフ化し、トレンド情報を管理• 現場作業者の位置情報を元に指示を出し、最短時間での復旧を支援

工場C

アラーム情報やトレンドグラフで、監視対象の現状を把握

システムインテグレータへの提案

工場Bからの情報を見える化

工場B

いつもと違うデータ

異常発生

トレンドグラフAlarmWorX™ ▶アラーム表示

TrendWorX™ ▶トレンド表示

機能紹介

アラーム情報経営層への提案

工場A

設備設計者への提案

監視画面から設備・装置の状況を把握し、より目的の工場に近い現場作業者に指1
示を出せます。*

遠隔地から現場作業者の位置情報を把握

CFSWorX™ ▶現場作業支援 Option

工場B

工場Bに一番近い
現場作業者に連絡して指示データから異常を発見
設備メーカー*1. GENESIS64™にて現場作業支援機能を提供いたしますが、当社としてこの機能を用いた保守サービスは展開していません。

13

設備設計者への提案

データ活用により設備の運用効率を高める

Case

05

Solution

異なるシステムのデータを利用して、生産性を高めたい

MESなど上位システムとの連携により、生産データの一元的な監視・分析を実現
し、設備の生産性を高めます。
• 様々なシステムのデータを一括監視• システムプラットフォームとして生産関連データを活用

システム連携

GridWorX™
▶データベース連携

MES

生産情報をグラフや表でわかりやすく表示

監視データを分析し、設備の生産性向上に活用

生産ライン

14

ERP

現場責任者への提案

Case

蓄積したデータを分析し、設備の運用を改善したい

06

Solution• 設備稼動状況の分析による予防保全• エネルギー消費量の見える化・分析による省エネ実現• 製造工程の見える化による品質向上

設備設計者への提案

収集したデータの活用を支援する各種分析機能で、システム課題の抽出や早期解決を実現します。

経営層への提案

管理図を用いて生産ラインの品質管理を実施

Quality AnalytiX®

エネルギー消費量をグラフで表示し、省エネに貢献

Energy AnalytiX®
▶エネルギー消費量の見える化・分析 Option

システムインテグレータへの提案▶品質管理 Option

設備稼動状況を1画面に表示

GraphWorX™
▶グラフィック画面作成・表示
機能紹介

収集したデータを分析
分析結果を踏まえて人が考察し、予防保全に活用

設備稼動状況
データ

生産
データ

温度
データ

消費電力
データ

データ収集（データベース蓄積）
Hyper Historian™ ▶高速・高信頼データ収集 Option

生産ライン

15

設備設計者への提案

Case

広域にわたる各拠点の生産をまとめて管理したい

07

サーバーに統合された各工場のデータを一括監視することで、設備の運用コスト削減を支援します。
Solution• 各工場に設置したサーバーから収集したデータを統合• 広域にわたる各拠点の設備監視・運用を統一• 装置向けに作成された表示器（GOT）の画面資産を活用できるため、統合画面の作成が容易

複数拠点の情報を1拠点からまとめて監視・管理WebHMI™/MobileHMI™
▶遠隔監視
EarthWorX™ ▶広域監視

各工場からのデータを収集
Hyper Historian™
▶高速・高信頼データ収集
Option

工場B

工場A

工場X

工場Aの監視複数装置のデータをきれいなグラフィック画面で表示

GraphWorX™
▶グラフィック画面作成・表示

シーケンサ

シーケンサ

シーケンサ
生産ラインなどの小規模監視に表示器（GOT）の
画面資産を活用可能

表示器
（GOT）

装置A

16

装置B

装置C

Converter-GOT▶GOT画面の変換

Case

08

サーバー異常による設備停止、
データの取りこぼしを防ぎたい

サーバー異常時の継続稼動や、サーバー負荷増大を回避するシステム構築で、安定した稼動を実現できます。
• 制御系・待機系の2台を配置したサーバーの二重化で、異常発生時でも稼動を継続• 複数サーバーによる処理分散で、サーバーの負荷増大を回避

分散化構成

クライアントPC

クライアントPC

待機系

第1サーバー•リアルタイムデータ•トレンドデータ
（蓄積）

シーケンサ

各種装置・機器

機能紹介

第2サーバー•トレンドデータ（収集）

システムインテグレータへの提案

制御系

経営層への提案

二重化構成

設備設計者への提案

Solution

現場責任者への提案

高信頼なシステムを構築する

シーケンサ

各種装置・機器17経営層への提案

膨大なデータから次のアクションを決める

Case

大量のデータから次のアクションの決定に必要な情報を抽出し、見える化したい09

大量のデータから必要な情報を抽出し、多彩なテンプレートで自由に見える化できます。意思決定につながるデータを迅速に確認できます。
Solution• 高速・大容量データ収集• 豊富なオブジェクトの組合せでテンプレートを作成し、多彩なデータ表示を実現• お手持ちのモバイル機器から、直感的な操作（スワイプなど）
でデータ加工ビッグデータ

設備稼動状況
データ

生産
データ

温度
データ

消費電力
データ

ReportWorX™ ▶帳票自動出力 Option
Excel でデータを
帳票出力®

KPIWorX™ ▶ダッシュボード作成①表示したいデータ
を選択

生産実績数
（拠点別）

ドーナツグラフ

棒グラフ

スワイプ

製品価格

②お好みのデータ
表示形式を選択

生産実績数
（製品別）

スワイプ

ツリーマップ③作成された表・グラフを画面中央に表示

お手持ちの機器に表示

WebHMI™/MobileHMI™ ▶遠隔監視

18

Case

10

現場責任者への提案

海外拠点の改善サイクルを早める

海外拠点の状況をリアルタイムに把握し、改善サイクルを早めたい
設備設計者への提案

海外拠点のデータを同一サーバーに集約し、迅速な情報収集を実現します。
Solution• クラウドを活用した広域監視システム構築• 各拠点のデータをまとめて管理• Webブラウザ・モバイルアプリを介した遠隔監視・制御

経営層への提案

各拠点のデータを1つのサーバーで一括管理

GraphWorX™
▶グラフィック画面作成・表示

監視画面をWebブラウザ・
モバイルアプリから確認

システムインテグレータへの提案

経営層

WebHMI™/MobileHMI™
▶遠隔監視
機能紹介

情報から得た気づきを現場にフィードバック

工場

現場責任者

IoT機器

IoTWorX™
▶クラウド向けIoT通信 Option

19

システムインテグレータへの提案

簡単に様々な機器・システムとつなぐ

Case

11

様々な機器と接続、システムとつなぐ

優れた接続性で、様々な機器との接続・データ共有・システム連携ができます。
Solution• OPC™、BACnet®、MODBUS®など各種プロトコルに対応• MES、ERPなど上位システムのデータを監視・制御• 各種機器のデータを階層モデルで管理することで、システム変更に柔軟に対応• クラウドを活用した広域監視システム構築

機器データを階層モデルで管理することで、
システム変更に柔軟に対応

AssetWorX™
▶階層表現によるアセットの
構成表示

MES

システム連携

GridWorX™
▶データベース連携
ERP

BACnet®

クラウドの活用で広範囲のデータを簡単監視

MODBUS®

OPCサーバー
照明
コントローラIoT機器

IoTWorX™

OPC™

▶クラウド向けIoT通信 Option

工場

シーケンサ

生産ライン

装置

20

シーケンサ

シーケンサ

シーケンサ

シーケンサ

他社PLC

温度調節
ユニット

現場責任者への提案

Case

12

照明・空調や電力監視などの計装システムと連携したい

Solution• エンジニアリングソフトウェアGX Works3で作成した計装プログラムを活用して、簡単に計装システム
向けの通信設定や監視画面を生成でき、
システム構築時間を短縮可能• コントロールパネル画面からフェースプレート一覧を表示可能• フェースプレートからチューニング画面を開いて装置の状態を調整可能

設備設計者への提案

計装システム用の通信設定・監視画面を簡単に生成できます。

経営層への提案
システムインテグレータへの提案

計装システムで使用するチューニング画面やフェースプレートを自動生成できます

GX Works3
機能紹介

データ取込み監視対象システムへの通信設定や監視画面を自動生成可能

AssetWorX™
▶階層表現によるアセットの構成表示

Asset Builder▶計装画面構築支援

Option二重化シーケンサ

データセンター21

システムインテグレータへの提案

システム開発の効率を高める

Case

13

お客様のご要望に対応したシステムを効率的に開発したい

各種機能を活用し、お客様のご要望に対応したシステムを構築できます。
Solution• CADデータ取込みによる画面作成工数の削減• 表・グラフ表示などの各種機能と連携した画面の作成• プロジェクト管理機能によるデータ一括管理• CSVファイル・外部データベース・お客様作成アプリケーションなどと連携した画面の作成

きれいな画面を簡単に作成したい

稼動状況を把握したい

GraphWorX™ ▶グラフィック画面作成・表示

TrendWorX™ ▶トレンド表示
ReportWorX™ ▶帳票自動出力 Option

3Dグラフィック機能や豊富なシンボルを活用して、高画質で見やすい
画面を作成

データ取込みタグ一覧

高速収集したデータをグラフ表示・帳票出力する機能で、稼動状況を簡単に把握

アラーム・ロギングといった様々なデータを、プロジェクトとして一括管理

Workbench ▶プロジェクト一括管理
各種ツールの動作・プロパティといった様々な設定を効率的に設定

CADデータ*1

GraphWorX™ ▶グラフィック画面作成・表示

ファイル（CSVなど）データベース

現場に行かずに設備・装置を監視制御したい

お客様作成のアプリケーションなどをGENESIS64™から実行（または読出し・書出し）
アプリケーション

22

Workflow▶フローチャートによるプログラミング*1. 対応しているCAD形式は以下のとおりです。
®
3D形式：XAML（.xaml）、COLLADA™
（.dae）、3D Studio（.3ds）、Wavefront（.obj）、Autodesk（.dwg/.dxf）、Green Building XML（.gbXML）®
2D形式：XAML（.xaml）、Windows® Metafiles（.wmf/.emf）、Scalable Vector Graphics（.svg）、Autodesk（.dwg/.dxf）

遠隔監視制御の機能で、スマートフォン・タブレットなどのモバイル機器から監視（音声コマンドを活用した制御にも対応）

WebHMI™/MobileHMI™ ▶遠隔監視機能紹介
GraphWorX™

Case 01

Case 02

Case 03

Case 06

Case 07

Case 10

Case 13

豊富な2D・3D*1シンボルやCADデータの取込み、状況に応じた色・サイズ変更により、
きれいで見やすいグラフィック画面を高いコストパフォーマンスで作成できます。
また、拡大・縮小の程度に合わせて表示する情報を自動で変更したり、3Dモデル*1を用いてシステム全体をよりリアルに表示したりなど、用途に合わせた多彩な表示が可能です。

現場責任者への提案■ グラフィック画面作成・表示*1. GENESIS64™ Basic SCADAは3Dには対応していません。

設備設計者への提案▶グラフィック画面作成

豊富なシンボル・図形・ビューアやお客様のCADデータを画面に取り込み、簡単にグラフィック画面を作成できます。

経営層への提案

CADデータ図形

OEE 推移

OEE

生産性推移

時間稼動率

平均ライン速度

性能稼動率

良品率

システムインテグレータへの
提案

シンボル

ビューア

▶グラフィック画面表示

作成した画面は角度の変更・拡大が可能です。
また、色をつけて直感的な状況表示もできます。
機能紹介

正面

背面

故障

交換準備

拡大

23

機能紹介
TrendWorX™

Case 04

Case 13■トレンド表示

データの推移をグラフで表現します。
リアルタイムおよびヒストリカルトレンドに対応しています。
システム運用中に、ペンの追加・
削除、表示スケール変更、一時停止、表示の重ね合わせ・分割といったトレンド表示の形式を変更できます。
また、表示データを出力して、他のアプリケーション上での利用も可能です。

データをヒートマップ*1として色でカテゴリ分けして見える化することで、迅速な解析を支援します。
*1. 色が変わるしきい値を設けて、どの曜日・時間帯にアラームが多く発生したかなどを、色を用いて一目で把握できます。

AlarmWorX™/AlertWorX™

Case 02

Case 04■ アラーム表示・通知

アラーム・イベントを分かりやすく表示し、異常の早期発見・対応を支援します。
リアルタイムおよびヒストリカルアラームに対応しています。
またAssetWorX™と組み合わせることで、選択した生産ライン・設備ごとのアラーム数や、
アラーム状態の内訳を簡単に確認できます。
アラーム総数

確認済

発生中

エリアA
工場A
工場B
工場C
工場D
工場E
工場F
工場G
生産ラインA

AssetWorX™で作成した設備・ラインの構成に応じたアラーム表示

24

現場責任者
アラームを確認し、早期発見・対応が可能

遠隔地にアラーム通知

WebHMI™/MobileHMI™

Case 01

Case 02

Case 03

Case 07

Case 09

Case 10

Case 13

GENESIS64™サーバー上の監視制御画面を、
ネットワーク上のパソコンやモバイル機器に表示できる機能です。
クライアン
1
ト上のWebブラウザ* により画面を表示するため、監視制御のためのソフトウェアをインストールする必要がありません。
また、
MobileHMI™アプリをダウンロードし、各モバイル機器の画面サイズに最適化した表示もできます。*2モバイル機器ならではの
直感的な操作（スワイプなど）が可能です。

現場責任者への提案■ 遠隔監視*1. 利用可能なブラウザはP.47動作環境をご参照ください。
*2. 詳細はP.37製品選定の流れの「2.クライアント製品の選定」
をご参照ください。

MobileHMI™
サーバーPCのURLをWebブラウ
ザで検索

https://abcddummydata.com/

MobileHMI™アプリを
モバイル機器にダウンロード

設備設計者への提案

WebHMI™

経営層への提案

時間稼動率

性能稼動率

生産性推移

平均ライン速度システムインテグレータへの提案

OEE 推移良品率

Webブラウザから監視画面を確認

MobileHMI™アプリから監視画面を確認

タブレット・スマートフォンではより直感的に操作可能

ピンチイン

機能紹介

スワイプ

ピンチアウトEarthWorX™

Case 07■ 広域監視インターネット上にある地図情報を監視画面に利用できます。
また、
スマートピンの各タイルにラインや設備の状態を割り付け、
地図上に配置させることで、各地に点在する拠点の状態を一目で確認できます。

異常発生

生産進捗

エネルギー使用状況

スマートピン25

機能紹介
AssetWorX™

Case 11

Case 12■ 階層表現によるアセットの構成表示

国際標準ANSI/ISA-95*1に準拠したアセット管理を実現できます。実際の構造に合わせて、会社・拠点・工場・生産ラインのように階層モデルをツリーに当てはめていくことで、様々なレベルのデータに簡単にアクセスできる画面を作成できます。
また、
Excel®ベースの設計支援ツール*2を用いることで、大規模なアセットツリーも容易に作成できます。
*1. 製造業におけるアセットの役割階層モデル国際標準です。
*2. GENESIS64™ Basic SCADAには搭載されていません。

各階層レベルを表すアイコンを使用することで、各データに
簡単アクセスAlarmWorX™やTrendWorX™など他の機能と組み合わせることで、階層ごとのアラームやトレンドを確認可能

GridWorX™

Case 05■ データベース連携

Case 11Microsoft® SQL Server®、Oracle®、ODBCなど各種外部データベースから取得した値を使いやすいように加工し、表・グラフ
形式で表示できます。MESや他アプリケーションとデータベースを共有するシステムを構築でき、システム課題の抽出や早期発見を支援します。
• Microsoft® SQL Server®
• Oracle®
• ODBCNo.

見える化
データベース

製品名

生産拠点

開始日

最終更新日

合計生産数

1

製品 A

エリア A

20/03/25

20/05/06

102

2

製品 B

エリア B

20/01/15

20/07/14

100

3

製品 C

エリア C

20/10/30

20/01/23

305

4

製品 D

エリア D

20/02/22

20/09/06

256

5

製品 E

エリア E

20/04/10

20/02/14

463

6

製品 F

エリア F

20/06/05

20/11/23

110

45
製品 H
4%

40

製品 B
2%

製品A 3%

製品E
5%

35
30
25

製品F
10%

20

製品C
40%

15
製品G
15%

10
5

製品D
21%

(%)

製品
A

26

製品
B

製品
C

製品
D

製品
E

製品
F

製品
G

製品
H

KPIWorX™

Case 09

直感的な操作で、ウィジェット（グラフ、表、各種シンボル）を画面上に自由に配置し、ダッシュボードをカスタマイズできます。お好みのカスタマイズで、より経営の意思決定に役立つ情報を抽出・見える化できます。

設備設計者への提案①表示したいデータ
を選択

生産実績数
（拠点別）

ドーナツグラフ

現場責任者への提案■ ダッシュボード作成

棒グラフ

スワイプ
②お好みのデータ
表示形式を選択

製品価格

経営層への提案

生産実績数
（製品別）
スワイプ

ツリーマップ③作成された表・グラフを画面中央に表示

OptionCase 06■ 高速・高信頼データ収集

Case 07大容量・高速（10万点/秒*2）のデータ収集が可能で、膨大なデータの蓄積に活用できます。
ロギング機能の二重化により、シ
ステム異常時のデータ取りこぼしを防止できます。
また、
データ収集とデータ蓄積のサーバーを分ける分散システムも構築でき、サーバー高負荷時でも高信頼なシステムを構築できます。

システムインテグレータへの提案

Hyper Historian™*1*1. GENESIS64™には、簡易版のHyper Historian™ Expressが同梱されています。詳細は、P.37 機能リスト（Hyper Historian™製品）
をご参照ください。
*2. システム構成によって異なります。

機能紹介

45

データの見える化・活用

製品 H
4%

40

製品 B
2%

製品A 3%

製品E
5%

35
30
25

製品F
10%

20

製品C
40%

15
製品G
15%

10
5

製品D
21%

(%)

製品
A

製品
B

製品
C

製品
D

製品
E

製品
F

製品
G

製品
H

高信頼な二重化システムでデータを蓄積クライアントPC
設備稼動状況
データ
生産
データ

温度
データ

制御系

待機系

消費電力
データ

膨大なデータを高速で収集

27

機能紹介
Workflow

Case 13■ フローチャートによるプログラミング

フローチャートを用いて、データ記録、
アラーム通知、
レポート出力などの一連の処理をグラフィカルに構築し、実行できます。

データの流れやロジックをグラフィカルに構築

ドラッグ&ドロップで条件・処理を配置

BridgeWorX™*1■ フローチャートによる外部システム連携プログラミング

Workflow同様、
フローチャートを用いた処理フローの構築、実行ができます。GENESIS64™上のデータだけでなく、様々な外部データ、ファイル、Webサービスを利用・連携した処理フローを作成できます。
またサイクル実行だけでなく、トリガ実行による処理も可能です。
*1. GENESIS64™には、LITEをご参照ください。
（5トランザクション）が同梱されています。詳細は、P.36機能リスト（ A サーバー製品）

外部データを用いた処理が可能

データの流れやロジックをグラフィカルに構築

ドラッグ&ドロップで条件・処理を配置

トリガ実行による処理が可能

WorkflowとBridgeWorX™の違い
Workflow
処理可能なデータ
実行形式

28

GENESIS64™上のデータ
サイクル

BridgeWorX™
GENESIS64™上のデータ
外部データ・ファイル・Webサービス
サイクル・
トリガ

ReportWorX™*1

OptionCase 09

Case 13
現場責任者への提案■ 帳票自動出力

サーバー上で蓄積した各種データから、時間別（日報・週報・月報・年報など）
や場所別（装置・生産ライン・工場・拠点など）
で、帳®
2
票を自動出力できます。Excel 形式のほか、HTMLやPDF形式で出力できます。* また、多彩な表・グラフから表示形式をお選びいただけます。
*1. GENESIS64™には、簡易版のReportWorX™ Expressが同梱されています。詳細は、P.36の機能リスト
をご参照ください。
（ A サーバー製品）*2. 帳票の元となるテンプレートは、Excel®上で作成します。

設備設計者への提案
経営層への提案

Case 13■ プロジェクト一括管理

プロジェクト単位
でバックアップ

機能紹介

アラーム・イベントや、
データベース連携など様々な設定を「プロジェクト」という単位で一括管理できます。
プロジェクトツリー表示
やドラッグ&ドロップ操作で、視覚的・直感的にアプリケーションを構築できます。
プロジェクトデータの一括出力により、定期的なプロジェクトのバックアップや、事務所でお使いの開発環境から現場運用環境への移行をスムーズに行えます。
また、各ツール®
の設定データをCSV、XML形式で出力し、Windows アプリ上で編集も可能です。

システムインテグレータへの提案

Workbench.zip
プロジェクト別のサーバーへ
簡単にデータ移行

サーバーPC

Windows®アプリで編集可能•タグの一括複製•タグの一括追加など

CSV、XML形式で出力

プロジェクトツリー
ドラッグ&ドロップの直感的な操作による開発が可能

29

機能紹介
Energy AnalytiX®

OptionCase 06■ エネルギー消費量の見える化・分析

AssetWorX™との連携により、工場の階層ごとの電力・ガスなどのエネルギー消費量を見える化できます。
また、
CO2原単位なども簡単に算出できるため、消費エネルギーの分析・改善に貢献します。

Energy AnalytiX®

ツリーで選択した監視対象をビューアに表示

工場をツリー構造で管理

AssetWorX™
電力・ガス・CO2排出量のデータは同一グラフに表示
可能

空調システムのエネルギー消費量

Quality AnalytiX®

工場全体のエネルギー消費量

OptionCase 06■ 品質管理SPC*1を実現するために、Hyper Historian™で蓄積したデータを管理図やヒストグラムで表示できます。製品品質の傾向を分析することで、生産工程の改善に貢献します。
*1. SPC：統計的工程管理

上限規格値
（USL）
*2

上限規格値
（USL）
と下限規格値（LSL）を設定し、これらの値を超えた
場合にアラームが発生するよう定義
可能

下限規格値
（LSL）
*3

品質のばらつき具合を表示し、許容値を超えた場合にアラームが発生する
よう定義可能*2. USL：Upper Specification Limit*3. LSL：Lower Specification Limit30

Facility AnalytiX®

OptionCase 02

設備異常の要因をFacility AnalytiX®に登録・蓄積できます。次に異常が発生した場合、その蓄積したデータを基に、設備の早期復旧に役立つ情報を表示・通知します。

設備設計者への提案▶様々なデータ・ノウハウから、異常と要因の組合せ（ルール）を作成

現場責任者への提案■ 予防保全

装置データ

天気情報

仕様

経営層への提案

トレンドグラフ

ノウハウ

▶活用例

設備からの異常（アラーム）
を受信して、確認・処置の優先度が高い要因を見える化

システムインテグレータへの
提案

生産データ

空調システムのファンの回転数異常を検知
異常発生
機能紹介

アラーム情報空調システムアラーム情報を過去のデー
タを基に分析し、処置が必
要な機器の優先度を通知
優先度

1

優先度
優先度

ファン
要因1. 吸気口詰まり

3

2

モータ
要因1. ブレーキ動作不良
要因2. 過電流インバータ
要因1. ネットワーク通信異常要因2. DC24V電源異常

31

機能紹介
CFSWorX™

OptionCase 04■ 現場作業支援

遠隔地からの現場作業支援に役立つ機能です。現場作業者の位置情報を元に、異常が発生した現場に作業者を迅速に派遣できます。

異常発生

工場A

工場B

工場C

工場B

工場Bの異常を発見
設備メーカーIoTWorX™

工場Bに一番近い
現場作業者に連絡して指示

OptionCase 10■ クラウド向けIoT通信

Microsoft® Azure®の汎用サービスIoT Hubに対応し、クラウドと現場のシームレスな連携を実現します。

Sub

0101010101010
1010101010101
0101010101010
1010101010101
0101010101010
1010101010101

loT Hub

本社

データベースクラウドアプリ

Pub

Pub

IoT機器
工場A

32

工場B

Case 11

オープンな接続性
現場責任者への提案

GENESIS64™はOPC™クライアントやBACnet ®、MODBUS ®などに対応しており、他社コントローラを含む様々な機器と接続できます。
また、当社FA機器との通信ドライバも順次拡充し、接続性を強化する予定です。各種データベース（SQL
Database、Oracle®、ODBCなど）とはOPCサーバーを介さず直接接続もできるため、FAとITの統合に貢献します。

■ GENESIS64™で標準サポートする当社FA製品
機種

接続経路
シリアル
Ethernet
接続

備考

CC-Link IE
コントローラMELSEC iQ-R/Qシリーズ CPUユニット

●

●

●

●

R□CPU、R□ENCPU、
R□SFCPU、R□PCPU、
R□PSFCPUに対応

MELSEC iQ-F/FX/Lシリーズ CPUユニット

●

●

●

ー

FX5CPUに対応（FX5UCCPUはUSB、
シリアル拡張ボード非対応）

GOT2000シリーズ/SoftGOT2000

ー

ー

●

ー

ー

設備設計者への提案

USB■ プロトコル対応

経営層への提案

OPC UA、BACnet®、MODBUS®などのプロトコルに対応しており、様々な生産ライン・設備・機器と接続した監視システムを構築できます。

システム連携ERP

OPCサーバー

MELSEC iQ-R
シリーズ

MELSEC-Q
シリーズ

MELSEC iQ-F
シリーズ

MELSEC-F
シリーズ

他社PLC

他社ロボットシステムインテグレータへの提案

MES

バーコードリーダ
機能紹介

対応ネットワークについてはP.36機能リスト（ A サーバー製品）の「機器・外部サービス接続機能」
をご参照ください。

■ 推奨OPCサーバー Option

GENESIS64™用デバイスエクスプローラ OPCサーバー
シーケンサCPUユニット、C言語コントローラユニット、
モーションCPUユニット、表示器（GOT）などに対応した通信ソフトウェア
です。EthernetやCC-Linkをはじめとする各種ネットワークを介したデータ取得、OPC DA、OPC UA、OPC UA Pub/Subでのデータ配信に対応しています。
【対応機種】
シーケンサ MELSEC、表示器 GOTをはじめとする当社機器に加え、他社機器にも幅広く対応しています。*1*1. 230機種を超える機器と接続できます。

【対応ネットワーク】
Ethernet、
シリアル、CC-Link、
CC-Link IE、MELSECNET/Hなど【対応地域】
アジア・欧州・北米・中南米・アフリカ

33

機能紹介
Converter-GOT

Case 07■ GOT画面の変換

GT Designer3で作成したGOT用画面データを、GraphWorX™のデータに変換できます。GENESIS64™向けに個別で画面を作成する必要がないため、エンジニアリング工数を削減できます。各生産現場ではGOTで監視・操作、事務所ではGENESIS64™で遠隔監視するシステムを構築可能です。

変換
GENESIS64™用に変換した画面

工場A

Asset Builder

工場B

GT Designer3で作成した画面

OptionCase 12■ 計装画面構築支援

エンジニアリングソフトウェアGX Works3で作成した計装プログラムをGENESIS64™に取り込み、計装システム用監視画面を作成できます。
フェースプレートやチューニング画面には計装タグの情報が自動で割り付けられるので、GENESIS64™で新たに設定する必要はありません。

AssetWorX™

コントロールパネル画面（フェースプレート一覧）
計装プログラム

シーケンサ連携

日英対応
GENESIS64™の機能を使えばGX Works3の計装タグを活用可能

計装タグ割付けデータベース
チューニング画面

34

Edgecross対応
現場責任者への提案

MELIPC MI5000をはじめとする、Edgecross対応産業用PCでの動作が可能です。Edgecrossの各種アプリケーションを活用し、生産現場データの収集・分析ができます。

設備設計者への提案

診断・分析結果（異常の兆候を検知）

データ収集

GENESIS64™
異常の兆候を検知した設備・装置を見える化し、事前に点検可能

GENESIS64™
Edgecrossが配信する装置・設備の稼動状況やKPI*1
情報を見える化*1. KPI：重要業績評価指標

診断・分析結果の見える化

経営層への提案

Edgecrossアプリケーション（リアルタイムデータアナライザ）
生産現場データのリアルタイム診断とオフライン分析を1製品で実現

装置・設備情報の見える化

システムインテグレータへの提案

MELIPC

機能紹介

規格対応■ ANSI/ISA-18.2に準拠

アラームマネジメントに関する米国標準規格 ANSI/ISA-18.2に必要な機能を提供します。国際的に主流なアラームシステムに対応することで、お客様のシステムのグローバル対応を促進します。

■ ANSI/ASHRAE Standard 135-2008に準拠

ビルディングオートメーション向けシステムで利用されるBACnet®接続機能を提供します。GENESIS64™では
ANSI/ASHRAE Standard 135-2008規格に準拠した接続が可能です。

■ FDA 21 CFR Part 11に準拠

食品・医薬品の開発製造の記録管理に関する規定であるFDA 21 CFR Part 11に必要な機能を提供します。

35

製品選定の流れ「製品選定の流れ」
は三菱電機FAサイト掲載の「GENESIS64™製品選定ツール」
でも確認いただけます。

製品構成
GENESIS64™はサーバー製品、
クライアント製品、オプション製品の3種類で構成されています。P.37からの手順をご参照
いただき、製品を選定してください。
製品一覧はP.48をご参照ください。
A サーバー製品

B

+

タブレット

クライアントPC

スマートフォン

ウェアラブル機器

B クライアント製品+
C オプション製品

A + C

サーバーPC

シーケンサ

シーケンサ

シーケンサ

機能リスト
（ A サーバー製品）

●：含まれる －：含まれない
GENESIS64™
Basic SCADA
静的タグ（使用していないタグもカウントする）

タグのカウント方法

タグ数

GENESIS64™
Basic SCADA Plus NEW
静的タグ（使用していないタグもカウントする）

75/150/500/
1,500/5,000*1

5,000/15,000/30,000*2

●
●
●
●

●
●
●
●

GENESIS64™
Advanced
動的タグ（使用しているタグのみ
カウントする）
75/150/500/
1,500/5,000/15,000/
5万/10万/25万*1

サーバー機能AlarmWorX™ Server & Logger
WebHMI™ Server
AssetWorX™ Server
Hyper Historian™ Express*3
Redundant/Distribute

アラーム表示
遠隔監視（Webブラウザ向け）
階層表現によるアセットの構成表示
高速・高信頼データ収集
サーバー二重化・分散

―

―

●
●
●
●
●

AlertWorX™

アラーム通知Option●●MobileHMI™ Server

遠隔監視（モバイルアプリ向け）

Option●●Workflow

フローチャートによるプログラミング

Option●●Hyper Historian™ Standard/Enterprise*3

高速・高信頼データ収集（拡張版）

OptionOptionOptionBridgeWorX™

フローチャートによる外部システム連携プログラミング●（5トランザクション）*4●（5トランザクション）*4

ReportWorX™

帳票自動出力●（5トランザクション）*4●（10レポート）*5

機器・外部サービス接続機能
Mitsubishi Electric FA Connector
OPC Classic
OPC UA
Databases（GridWorX™ Server）

当社FA機器接続（直結ドライバ）OPC Classic接続
OPC UA接続
データベース接続

●
●
●
●

●
●
●
●

Option●●●●OptionMODBUS®

MODBUS®接続

Option●●BACnet®

BACnet®接続

OptionOption●SNMP

SNMP接続

Option●●Web Services

Webサービス接続

Option●●Option

●

●

●

●

●
●

IoT Publisher（MQTT/AMQP/JSON） クラウドサービスへのデータ配信
クライアント機能
GraphWorX™

グラフィック画面作成・表示

TrendWorX™ Viewer
AlarmWorX™ Viewer
EarthWorX™ Viewer
KPIWorX™
ReportWorX™ Express
Workbench

トレンド表示アラーム表示広域監視
ダッシュボード作成
帳票手動出力プロジェクト一括管理●（3D機能なし）
●
●
―
●
●
●

―
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Asset Navigator

アセットツリー表示

Option●●GridWorX™ Viewer

データベース連携

Option●●システム構築支援機能

36

Converter-GOT

GOT画面の変換●●●

Asset Builder

計装画面構築支援

OptionOptionOption*1. 追加タグオプションにより、最大タグ数以上を扱うこともできます。
*2. 構築するシステムの規模や動作要件によっては、GENESIS64™ Advancedへの移行を推奨します。
*3. 機能の違いについては、P.37機能リスト（Hyper Historian™製品）の表をご参照ください。
*4. GENESIS64™サーバー製品には、5トランザクションが同梱されています。GENESIS64™サーバーとは別でBridgeWorX™のサーバーを構築する場合は、オプション製品をご利用ください。
*5. レポート数の追加などを行う場合は、オプション製品をご利用ください。

1

サーバー製品の選定
製品一覧（P.48）
および機能リスト（ A サーバー製品）（ P.36）を参照いただき、
タグ点数・必要機能に合わせて、GENESIS64™ Basic SCADAまたはGENESIS64™ Advancedのいずれかを選定してください。

タグのカウント方法については、P.39をご参照ください。

2

クライアント製品の選定
システム運用時にGENESIS64™サーバーに同時アクセスするクライアント機器*1の最大数をご確認ください。見積
もりしたクライアント機器の最大数に合わせて、
クライアント製品を選定してください。
*1. 同一ユーザーがパソコン・スマートフォンを同時に使ってアクセスする場合は「2」、異なるユーザーが1台の共用パソコンでアクセスする場合は「1」とカウントします。

ユーザーA

ユーザーA

ユーザーB

サーバーPC

サーバーPC▶クライアント機器：2台▶クライアント機器：1台

デバイス

アクセス方法

PC

ブラウザ*2ブラウザ*2アプリ*3

モバイル機器（スマートフォン・タブレット）

必要な製品
WebHMI™
WebHMI™
WebHMI™またはMobileHMI™

*2. 利用可能なブラウザは、P.47動作環境をご参照ください。
*3. アプリを利用するには、
アプリストアで「MobileHMI™」と検索してください。

3

オプション製品の選定選定した必要機能に合わせて、製品一覧のオプション製品から選定してください。

機能リスト（Hyper Historian™製品）
機能
高速データ収集
収集データの集計・計算収集・蓄積のサーバー分散
サーバー二重化
タグカウント方法
タグ数

Hyper Historian™ Enterprise（GEN64-HH-ENT）
●
●
●
●*4

Hyper Historian™ Standard（GEN64-HH-STD）●●――
Hyper Historian™タグとしてカウント
75/150/500/1,500/5,000/15,000/5万/10万/25万/
50万/100万

Hyper Historian™ Express（サーバー製品に同梱）●―――
GENESIS64™タグとしてカウント
75/150/500/1,500/5,000*5*4. 二重化システム用のHyper Historian™ Redundant（GEN64-HH-R）があります。詳細はP.48製品一覧をご参照ください。
*5. 追加タグオプションにより、5,000タグ以上を扱うことも可能です。

37

製品選定の流れ

A
システム構成の選択
1

optionシステム信頼性向上のため、以下のシステム構成を希望される場合はご確認ください。

■ サーバー二重化構成（GENESIS64™ Advancedのみ対応）• GENESIS64™ Advancedサーバーの二重化（画面の自動切替えによる監視継続保証）• Hyper Historian™サーバーの二重化（ヒストリカルデータ収集継続によるデータ保証）▶制御系、待機系それぞれに①GENESIS64™②Hyper Historian™ Enterprise（GEN64-HH-ENT）
が必
要です■ サーバー分散化構成• Hyper Historian™サーバーの収集・蓄積機能の分散化▶Hyper Historian™ Enterprise（GEN64-HH-ENT）が必要です

サーバー分散化構成

サーバー二重化構成

クライアントPC
クライアントPC
第1サーバー•リアルタイムデータ•ヒストリカルデータ
（蓄積）
制御系

待機系
第2サーバー•ヒストリカルデータ
（収集）

シーケンサ

option2

シーケンサ

ライセンス適用先の選択
ライセンスはサーバーPCまたはUSBハードウェアキーに適用します。以下の表を参照いただき、ライセンス適用先をお選びください。
ライセンス適用先

サーバーPC

USBハードウェアキー

パソコンA

適用イメージ
パソコンA

SCADA
ライセンス

SCADA
ライセンス

パソコンB

ポイント

• USBハードウェアキー購入が不要• 不正なライセンス持出しを防止• 開発サーバーから運用サーバーへのライセンス移行が容易• 運用中にサーバーに問題が発生した場合も、別サーバーへのラ
イセンス移行が容易

ライセンス登録方法についてはP.42をご参照ください。

38

タグのカウント方法
タグとはGENESIS64™外部とアクセスするデータを指します。
タグ数を確認する場合、GENESIS64™動作時に使用するデータ数をカウントします。以下例では、シーケンサの温度デバイス=25と、先週の温度データを参照するSQL文がそれぞれカウント対象です。

先週の温度：20℃

現在の温度：25℃

1タグ

tag
SQL文で
先週の温度データ参照
1カ月分の温度データ
データベース1タグ

tag
温度デバイス参照

温度デバイス=25■ Hyper Historian™の場合• Hyper Historian™利用時は、GENESIS64™のタグとは別でカウントされます*1*2• Hyper Historian™タグは、「ヒストリカルデータ収集設定の数」がタグ数としてカウントされます

タグのカウント先の違い
データの種類Hyper Historian™利用時
Hyper Historian™ Express利用時

リアルタイムデータ
GENESIS64™タグ
GENESIS64™タグ

ヒストリカルデータ
Hyper Historian™タグ
GENESIS64™タグ*1. GENESIS64™サーバー製品（P.48製品一覧参照）に含まれるHyper Historian™ Express（ヒストリカルデータ収集・蓄積機能）
利用時は、GENESIS64™タグとしてカウントされます。
*2. 利用中のHyper Historian™のタグ数を超えたヒストリカルデータ収集設定を、GENESIS64™タグとしてはカウントできません。

温度表示

温度デバイス
エアコン電力値デバイス

エアコン
電力値の
ロギング
Hyper Historian™
データベース39

タグのカウント方法
タグのカウント方法-GENESIS64™ Basic SCADAの場合-

アラーム条件や画面・テーブル表示のために使用するデータを、
AssetWorX™上でアセットタグとして定義する必要があります。
タグ数はアセットタグの数です。

例
2つの部屋の平均温度を画面表示する
定義したアセットタグの数=タグ数です。アセットタグの設定方法によりタグのカウント方法が変わります。

設定 1
画面に
「部屋1と部屋2の平均温度」を示すアセットタグを割り付ける場合（部屋1と部屋2の平均温度をSCADA外部のシー
ケンサなどで演算する場合）、「部屋1の温度」「部屋2の温度」「部屋1と部屋2の平均温度」の3タグが必要です。

部屋1と部屋2の平均温度表示部屋1の温度デバイス

部屋2の温度デバイス

AssetWorX™

部屋1の温度デバイス
部屋1と部屋2の平均温度表示部屋2の温度デバイス

設定 2
画面で
「部屋1と部屋2の平均温度」を算出する数式を定義して割り付ける場合、「部屋1の温度」「部屋2の温度」の2タグが必要です。

2つのアセットタグを用いて、画面上で平均値を算出して表示
部屋1と部屋2の平均温度表示部屋1の温度デバイス

AssetWorX™

部屋2の温度デバイス

部屋1の温度デバイス
部屋2の温度デバイス■ タグをカウントするタイミング

サーバーを起動した時点で、全てのタグがカウントされます。

■ 複数クライアントからアクセスした場合のタグのカウント方法

サーバーを起動した時点でタグがカウントされるため、アクセス中のクライアント数は影響しません。

■ Hyper Historian™を使用した場合のタグのカウント方法

アセットタグとHyper Historian™タグの両方がカウントされます。

40

タグのカウント方法-GENESIS64™ Advancedの場合-

外部と読み書きするデータ単位でタグがカウントされます。

例1
2つの部屋の平均温度を画面表示する
この設定で表示するデータは1つですが、外部から2つのデータを読み込んでいるため、2タグとカウントされます。

部屋1と部屋2の平均温度表示部屋1の温度デバイス
部屋2の温度デバイス

例2
シーケンサの温度デバイスを“画面表示”と“アラーム条件”に設定する
この設定では、外部と読み書きするデータは“温度”の1データのみのため、1タグとカウントされます。

温度表示

温度デバイス

温度によるアラーム監視■ タグをカウントするタイミング

タグは、外部データとの読み書きを開始した時点からカウントされます。外部データとの読み書きを終了すると、カウント対象から外れます。

例
シーケンサの温度デバイスを画面表示、動作中デバイスをアラーム監視するシステム
アラーム監視を開始した時点で、1タグカウントされます。いずれかのクライアントが画面表示した時点で、もう1タグカウントされます。
タグの増減イメージ
運用前
温度タグ
動作中タグ
タグ数合計

―
―
0

温度表示

温度デバイス
動作中デバイス●：カウント要 ー：カウント不要
アラーム監視
開始
―
●
1

●
●

画面を
閉じる*1
―
●

2

1

画面表示

アラーム
監視終了
―
―
0

動作中による
アラーム監視*1. 再表示を迅速に行えるよう、画面を閉じてから一定時間は内部で接続を維持し、タグをカウント中の状態が続きます。

■ 複数クライアントからアクセスした場合のタグのカウント方法

同一画面を表示した場合は1画面分、異なる画面を表示した場合はアクセス中の画面数分のタグがカウントされます。

例1
複数ユーザーが同じ画面（同じデータ）を表示する場合部屋1の温度のみを読み込んでいるため、1タグとしてカウントされます。

部屋1の
温度表示
ユーザーA

部屋1の
温度表示

部屋1の温度デバイス
部屋2の温度デバイス

ユーザーB

例2
複数ユーザーが異なる画面（異なるデータ）を表示する場合
部屋1と部屋2の温度を読み込んでいるため、2タグとしてカウントされます。

部屋1の
温度表示
ユーザーA

部屋2の
温度表示

部屋1の温度デバイス
部屋2の温度デバイス

ユーザーB

41

ライセンス登録方法

製品をご購入いただくと、GENESIS64™を使用するためのライセンスを提供します。

サーバーPCに適用する場合
Internet

SCADAライセンス

ライセンスサイト▶https://licensing.iconics.com/②パソコンとライセンスを関連付けるため、Product Registration
No.とSite Codeをライセンスサイトに登録
Product Registration No.

+

Site CodeSite Code①GENESIS64™をパソコンにインストールし、Site Code（パソコン
固有の情報）を生成

発行
Site Key③ライセンスサイトよりライセンス使用許可ファイルが発行されるので、パソコンに登録して有効化

有効化

USBハードウェアキーを利用する場合
Internet

ライセンスサイト▶https://licensing.iconics.com/②USBハードウェアキーとライセンスを関連づけるため、ProductRegistration No.をライセンスサイトに登録
Product Registration No. + Hardware Key Serial Number③USBハードウェアキーにライセンスが登録され、USBハー
ドウェアキーを挿入したパソコンが有効化

Hardware Key Serial Number①USBハードウェアキー
をパソコンに挿入
有効化

42

サポート

GENESIS64™保守サービス
GENESIS64™を用いた設計・実装・運用を支える安心サポートパッケージ
お客様に安心してGENESIS64™を長くお使いいただくための有償メンテナンスサービスです。製品の円滑で効果的な活用を支援する各種サービスを取り揃えています。

■ ソフトウェアバージョンアップの提供

より便利に使いやすくなった最新のソフトウェアを無償または割引価格で提供
ライセンス更新が必要なソフトウェアバージョンアップ
（マイナーバージョンアップ）
を無償で、ライセンス更新が必要なソフト
ウェアのバージョンアップ
（メジャーバージョンアップ）
を優待価格で提供します。

■ 豊富な技術情報の提供

GENESIS64™活用をサポートする豊富なコンテンツを公開
専用ポータルサイトにて、GENESIS64™活用をサポートする技術資料、動画、FAQなどを無償で公開しています。豊富な情報で、お客様ご自身での課題解決を支援します。

■ ライセンスメンテナンスの実施使用できなくなったSCADAライセンス・USBハードウェアキーを、追加費用なしで復旧・交換

サーバー異常などでライセンスが使用できなくなった場合に、ライセンスを迅速に利用再開できるよう支援します。*1急なサーバー異常の場合でも安心いただけるサポート体制です。
また、損傷または動作異常が発生したUSBハードウェアキーも無償で交換します。
*1. 原則年1回までです。

■ 専任技術者によるサポート提供

GENESIS64™専任技術者がお客様が抱える問題に直接回答
専任の技術者が様々なノウハウを活用して、お客様が抱える問題に的確に回答します。電話対応や、Web会議ツールでの各種手順書を用いた効率的なサポートで、お問合せに対応します。
受付時間 9：00～17：00（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）

サービス内容の詳細は、「GENESIS64™保守サービス（SupportWorX）
ガイド（BHP-F0005-0026）」
をご参照ください。

43

サポート

GENESIS64™ SIパートナー制度
システム設計・実装者向けの支援プログラム
GENESIS64™をエンジニアリングされるパートナー様のシステム構築を支援する制度です。

■ 充実した開発環境の提供

1年間有効な開発ライセンスを提供
開発版・オプション製品のライセンスを貸与します。
ライセンス受注前のシステム仕様の見積りや機能検証、
デモアプリの作成、
メンテナンス用ライセンスとしてご使用いただけます。
また、認定レベルに応じて製品を優待価格で提供します。

■ 開発業務効率化をサポート専用窓口でのお問合せ受付・専用サイトからの技術情報提供

GENESIS64™保守サービス専用窓口にてお問合せを受け付け、専任技術者によるサポートを提供します。また
GENESIS64™保守サービス専用サイトでは、豊富な技術資料を提供します。豊富なサポート・
トレーニングの提供で、パート
ナー様の効率的なエンジニアリングを支援します。
受付時間 9：00～17：00（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）■ FAサイトに企業情報を掲載

当社FAサイト専用ページにパートナー様の企業情報を掲載

当社FAサイト専用ページにパートナー様の紹介を掲載
し、プロモーション活動を支援します。

www.MitsubishiElectric.co.jp/
fa/products/hmi/scada/pmerit/
genesis64/partner

サービス内容の詳細は、「GENESIS64™ SIパートナー制度リーフレット（L（名）
08791）」
をご参照ください。

44

FA機器の様々な情報がここに集約します
三菱電機FAサイト
三菱電機FA機器に関する様々な情報をカバーした「三菱電機FAサイト」。1日のアクセス数が10万件を超える、お客様から
圧倒的な支持を得ているwebサイトです。製品情報、FA用語集、
セミナー情報など、FA機器の様々な情報を満載し、全ての三菱電機FA機器ユーザーを強力にサポートします。
■ 充実したコンテンツ•詳しい製品仕様など実務者向けの情報を掲載•カタログ、
マニュアル、
ソフトウェア、CADデータなど各種資料をダウンロード可能•三菱電機FA eラーニングやFA用語辞典といったサポート
ツールを数多く掲載•三菱電機FA製品に関する最新情報を随時更新

三菱電機FAサイトホームページURL

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa
三菱電機FA eラーニング「eラーニング」
は、
インターネット環境を活用したWebベースでの学習方式をいいます。
「三菱電機FAeラーニング」
は、勤務先・
外出先・自宅のどこからでも、弊社FA製品利用のトレーニングが行える自習型のオンライン教育システムです。いつでも、どこでもリアルタイムに受講でき、カリキュラムを受講者の希望スケジュールに合わせて、学習できる環境を提供します。

■ はじめてのFA機器コース
三菱電機FA製品を初めて使うお客様向けのコースです。
製品の概要を短時間で習得できます。

■ 基礎、応用コース
様々なお客様のレベルに合わせたeラーニングを提供しています。アニメーションや動画を活用した「わかりやすい」
トレー
ニングを、
いつでもどこからでも受講できます。

三菱電機FA ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）
製品や使用事例、展示会などの情報をわかりやすくご案内しています。
■ YouTube
三菱電機FA公式チャンネル
youtube.com/MitsubishiElectricFA■ Facebook■ Twitter
三菱電機FA公式アカウント@ MitsubishiFA_JP
twitter.com/MitsubishiFA_JP■ LinkedIn

三菱電機FA公式Facebookページ

三菱電機FA公式LinkedInページ

facebook.com/MitsubishiElectricFA.JP

linkedin.com/company/mitsubishi-electric-fa-global/

三菱電機FA

Mitsubishi Electric「FA」Global

45

サポート

必要な情報を素早く、確実に閲覧できます
e-Manual Viewer
e-Manual Viewerは、三菱電機FA製品のマニュアルなど、FA関連のお客様に最適化されたドキュメントを閲覧できる電子
書籍です。欲しい情報を素早く検索でき、製品導入やトラブルシュートにかかる時間を削減します。

■ 特長•最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード•探したい情報を、マニュアル横断でスピーディーに検索•製品のハードウェア仕様などを、イラストから直感的に検索•本文中にノウハウ情報などを自由にメモでき、マニュアルを
カスタマイズ•ドキュ
メント共有機能により、複数人で最新マニュアルや
ノウハウなどを共有可能•マニュアル記載のプログラム例を直接エンジニアリング
ソフトウェアへコピー可能•一度ダウンロードしたe-Manualは、
オフラインで使用可能

Windows®対応 「三菱電機FAサイト」からダウンロード

三菱電機 e-Manual

e-Manual Create
e-ManualCreateは、WordファイルやCHMファイルをe-Manualドキュメントに変換するソフトウェアです。e-ManualCreateを使用すれば、
お客様の装置保守マニュアルなどから三菱電機FA製品e-Manualの様々な情報をダイレクトに参照でき、装置のトラブルシュート早期解決やドキュメント作成の工数削減を支援します。

A装置マニュアル

リンク

e-Manual
ドキュメントへ変換

クリック
詳細は○○マニュアルへ

Windows®対応 「三菱電機FAサイト」からダウンロード

46

三菱電機 e-Manual動作環境■ サーバー製品
システム要件
項 目
CPU
RAM
ストレージ
仮想メモリ
OS*1
ディスプレイ
データベース*2
Microsoft® .NET Framework
Webサーバー*3
Webブラウザ*3

仕 様
Quad Core 64ビットプロセッサ以上
8GB以上
4GB以上の空き容量（実際に保存するデータに対して十分な空き容量）
16GB以上（RAM容量の2倍を推奨）
64ビットWindows®OS
解像度1024×768ピクセル以上
Microsoft® SQL Server®
4.8、3.5
Microsoft® Internet Information Services
（IIS）
7.0以降
®
®
®
Microsoft Edge 、Firefox 、Safari 、Google Chrome™、Internet Explorer® 11*4

*1. 詳細は、「対応OS」の表をご参照ください。
*2. 詳細は、「対応データベース」の表をご参照ください。
*3. クライアント上で画面を表示する際に使用します。利用可能なWebブラウザの詳細は、「対応Webブラウザ」の表をご参照ください。
*4. Internet Explorer® 11はブラウザアプリ形式保存のみ対応しており、HTML5形式保存には対応していません。

対応OS
OS*5

GENESIS64™

Hyper Historian™

Microsoft® Windows® 11*6
Microsoft® Windows® 10*7
Microsoft® Windows Server® 2022
Microsoft® Windows Server® 2019*8
Microsoft® Windows Server® 2016
Microsoft® Windows Server® 2012 R2*9
Microsoft® Windows Server® 2012*9

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

*5.
*6.
*7.
*8.
*9.

Energy AnalytiX®
Facility AnalytiX®
Quality AnalytiX®
―
―
●
●
●
●
●

Embeddedシステムでの動作は保証していません。
Microsoft® Windows® 11 Professional、Enterprise、IoT Enterpriseで動作保証しています。
Microsoft® Windows® 10 Professional、Enterprise、IoT Enterpriseで動作保証しています。
（2021 LTSC/2019 LTSC/2016 LTSBを含む）®
®
Microsoft Windows Server IoT 2019を含みます。
®
®
Microsoft SQL Server 2019の動作は保証していません。

対応データベース
データベースMicrosoft® SQL Azure
Microsoft® SQL Server® 2019
（Express含む）*10
Microsoft® SQL Server® 2017
（Express含む）*10
Microsoft® SQL Server® 2016
（Express含む）*10
Microsoft® SQL Server® 2014
（Express含む）*10

GENESIS64™
●
●
●
●
●

*10. Microsoft SQL Server のExpress（無償版）
をご使用いただく場合、1つのデータベースにつき10GBの容量制限があります。
®

®

■ IoT機器
システム要件
項 目
CPU
RAM
ストレージ

OS

Microsoft® Azure®サービス
通信

仕 様Intel Atom® 38□□ Dual Core/Arm®32v7 Dual Coreまたは互換プロセッサ
2GB（4GB推奨）
32GB以上の空き容量
Raspberry Pi OS Stretch（Arm®32v7）
Ubuntu 20.04（AMD64）
Ubuntu 18.04（AMD64）
Ubuntu Server 20.04（AMD64）
Ubuntu Server 18.04（AMD64）®
11
Microsoft® Windows（EFLOW*
使用）
Microsoft® Azure® IoT Hub（S1層以上）、Microsoft® Azure®ストレージアカウント®
Ethernet、Wi-Fi 、
セルラー通信（3G/4G）*11. EFLOWの詳細はMicrosoft社のウェブサイトをご参照ください。

■ 画面表示対応Webブラウザ
Webブラウザ
Microsoft Edge®
Firefox®
Safari®
Google Chrome™
Internet Explorer® 11

HTML5形式保存
●
●
●
●
―

ブラウザアプリ形式保存
●*12
―
―
―
●

*12. Internet Explorer®モード（IEモード）のみ対応しています。

47

製品一覧

GENESIS64™サーバー製品*1
名

タグ数

GENESIS64™ Basic
SCADA

製品名

形

GEN64-BASIC

75/150/500/
1,500/5,000

概要基本機能を搭載した小～中規模システム向けのサーバー製品です。

GENESIS64™ BasicSCADA Plus NEW

GEN64-BASIC-JPN

5,000/15,000/30,000

主要な機能をパッケージ化した中規模システム向けのサーバー製品です。

GENESIS64™
Advanced*2

GEN64-APP
GEN64-APP-R

75/150/500/1,500/
5,000/15,000/5万/
10万/25万

多様な監視制御システム構築に必要な機能を搭載したサーバー製品です。

*1. 一部製品は三菱電機 FAソリューション Web Shopよりダウンロード品として販売を行っております。価格も同FA Web Shopでご確認いただけます。
*2. その他、監視制御専用サーバー製品があります。お見積り時にご相談ください。

GENESIS64™クライアント製品*3
クライアント数

概

監視制御用
クライアント*4*5

製品名

WEBHMI-BRWSRWEBHMI-BRWSR-R

形

名

1/5/25/100/500

画面を用いた監視制御が可能な製品です。

監視制御用クライアント*5（モバイルアプリ向け）

MOBILEHMI-CLIENT

1/5/25/100/500

画面を用いた監視制御が可能な製品です。
モバイルアプリを用いたアクセス専用です。

要*3. 一部製品は三菱電機 FAソリューション Web Shopよりダウンロード品として販売を行っております。価格も同FA Web Shopでご確認いただけます。
*4. その他、開発用クライアント（1サーバー上で同時に複数人で開発）があります。
*5. その他、監視専用クライアントがあります。

オプション製品*6*7
製品名

形

名

単

位

概

要

Hyper Historian™

GEN64-HH-STD
GEN64-HH-ENT
GEN64-HH-R

75/150/500/1,500/
5,000/15,000/5万/
10万/25万/50万/
100万
（タグ）

BridgeWorX™

BRIDGEWORX64

SVR（1トランザクション）
既設システムや他システムと、設定データやヒストリカルデータの連携ができる製品です。
LITE（5トランザクション）
トランザクション数は「連携設定の個数」
です。*9STD（25トランザクション）
GENESIS64™サーバー製品には、LITE（5トランザクション）が同梱されています。
ENT（1000トランザクション）

ReportWorX™

REPORTWORX64

SVR（1レポート）LITE（5レポート）STD（25レポート）
ENT（1000レポート）

Asset Builder

ASSET-BUILDER-PAー

AX-EA-A
Energy AnalytiX®
Quality AnalytiX®

ー
1/5/25/100/500/
1,500/5,000/
1万（メーター）

AX-EA-METER

選択したテンプレートに対応した監視画面の構築を支援する製品です。
監視画面はフェースプレート画面、
チューニング画面、
コントロールパネル画面など計装システム
で標準的に使用される画面で構成されます。
エネルギー消費量のデータ収集と見える化を実現できる製品です。*11*12
Energy AnalytiX®のメーター（監視対象）
数追加用の製品です。

ー

データを管理図やヒストグラムで表示し、製品品質の傾向を分析できる製品です。*11

AX-FA-Aー

設備異常の要因を登録・蓄積し、次回異常発生時に、設備の早期復旧に役立つ情報を表示・通知できる製品です。*13

1/5/25/100/500/
1,500/5,000/
1万（アセット）

AX-FA-ASSET

IoTWorX™

指定したフォーマットで、自動で帳票作成・出力できる製品です。
（対応フォーマット：Excel®、PDFなど）
帳票（レポート）
数は「出力タイミングと使用するフォーマットの組合せの個数」
です。*10AX-QA-A

Facility AnalytiX®

CFSWorX™

高速・高信頼で現場データを収集できる製品です。
サーバー製品（GEN64-BASIC、
GEN64-APP）には、
簡易版（Hyper Historian™ Express）
が同梱されています。*8

CFSWORXー

IOT-CVIOT-CVCA
IOT-CVCA-JSON-500
IOT-CVCA-JSON-5000

1/5/25/100（デバイス）

Facility AnalytiX®のアセット（分析対象）
数追加用の製品です。
遠隔地からの現場作業支援を行うための製品です。
クラウドと現場のシームレスな連携を
Microsoft® Azure®の汎用サービスIoT Hubに対応し、実現できるソリューション製品です（年間ライセンス）。*14
IOT-CV：クラウドへのデータ送信、
およびIoT機器上で送信データの現在値をモニタできます。
IOT-CVCA：上記に加え、IoT機器上で送信データの蓄積、および簡易分析機能が利用できます。
IOT-CVCA-JSON-500/5000：上記に加え、JSONフォーマットによりデータを送信します。
クラウド上の他社アプリケーションとのデータ共有ができます。

*6. 上記一覧には、GENESIS64™ Basic SCADAにのみ追加できるオプション製品は含まれていません。詳細は、P.36機能リスト
をご参照ください。
（ A サーバー製品）*7. 一部製品は三菱電機 FAソリューション Web Shopよりダウンロード品として販売を行っております。価格も同FA Web Shopでご確認いただけます。
*8. 各製品の機能の違いについては、P.37機能リスト（Hyper Historian™製品）
をご参照ください。
*9. 追加トランザクション製品もあります。
*10. 追加レポート製品もあります。
*11. 別途Hyper Historian™が必要です。
*12. 監視対象（メーター）
単位の製品であり、本製品に5メーター含まれています。
*13. 分析対象（アセット）
単位の製品であり、本製品に5アセット含まれています。
*14. 本製品はIoT機器に適用します。

USBハードウェアキー
製品名
USBハードウェアキー

形

名

HW KEY-USB

概*15.ライセンスはサーバーに適用することも可能です。P.42ライセンス登録方法をご参照ください。

標準価格はタグ数、クライアント数、オプションによって異なります。当社の営業窓口までお問い合わせください。

48

要

サーバー・クライアント・オプション製品のライセンスを格納するためのUSB機器です。
サーバーに本製品を指すだけで、格納されたライセンスが適用されます。*15

AnalytiXとその関連製品はICONICS, Inc.の登録商標です。
Google Chromeは、Google LLCの商標です。
Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Armは、Arm Limited（またはその子会社）のUSまたはその他の国における登録商標です。
Autodeskは、米国Autodesk, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
BACnetはASHRAEの登録商標です。
COLLADAはKhronos Group Inc.の商標です。
Edgecrossは、一般社団法人Edgecrossコンソーシアムの登録商標です。
Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。
GENESIS64、Hyper Historian、
IoTWorX、KPIWorX、
MobileHMI、WebHMIとその関連製品、Make the Invisible Visible、
ICONICS企業ロゴはICONICS, Inc.の商標です。
Intel Atomは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Azure、Microsoft Edge、
Excel、Internet Explorer、
SQL Server、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
MODBUSは、
シュナイダー オートメーション インコーポレイテッドの登録商標です。
OPCは、OPC Foundationの商標です。
Oracleは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご 採 用 に 際し て の ご 注 意
この資料は、製品の代表的な特長機能を説明した資料です。使用上の制約事項、ユニットの組合せによる制約事項などが全て記載されているわけではありません。
ご採用にあたりましては、必ず製品のマニュアルをお読みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、
当社は責任を負いかねます。

安 全にお使いいただくために●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「マニュアル」
をお読みください。
●この製品は一般工業などを対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシス
テムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。
●この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ
機能をシステム的に設置してください。

49

e-F@ctory
FA統合ソリューション
「e-F@ctory」
は、工場全体のシームレス通信によって生産性を高め、保守・運用のコスト削減を実現します。FA技術とIT技術を活用し、改善活動の支援、サプライチェーンの最適化を図り、トータルコストを削減するソリューションを提案します。

ICONICSとは
GENESIS64™の開発を手がける、
グローバルソフトウェア企業です。米国マサチューセッツ州フォッ
クスボロを拠点として展開するソリューションは、監視・制御分野における顧客価値最大化への貢献が評価され、FA・PA・BAを中心として世界100カ国以上に累計37.5万件もの導入実績を誇ります。
2019年度より当社グループ企業となり、今後も当社知見と組み合わせたソリューションを開発してい
きます。

50

51

三菱電機 SCADAソフトウェア
GENESIS64™製品カタログ〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問合せは下記へどうぞ
本社機器営業部
関越機器営業部
新潟支店
神奈川機器営業部
北海道支社
東北支社
北陸支社
中部支社
豊田支店
関西支社
中国支社
四国支社
九州支社

〒110-0016〒330-6034〒950-8504〒220-8118〒060-0042〒980-0013〒920-0031〒450-6423〒471-0034〒530-8206〒730-8657〒760-8654〒810-8686

東京都台東区台東1-30-7（秋葉原アイマークビル）
さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）
新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命新潟ビル8F）
横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
札幌市中央区大通西3-11（北洋ビル）
仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）
名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）
豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）
大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪 タワーA）
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）（03）5812-1450（048）
600-5835（025）
241-7227（045）
224-2624（011）
212-3793（022）
216-4546（076）
233-5502（052）
565-3314（0565）
34-4112（06）
6486-4122（082）
248-5348（087）
825-0055（092）
721-2247

すぐ欲しい、今使いたいを、即注文!「三菱電機FAソリューションWeb Shop」

お客様のものづくりをトータルでご支援する便利なウェブショップです。FA製品の小口・緊急でのご注文だけでなく、ものづくりや働き方の変化に対応したサービス・トレーニング
スクールもご提供します。

https://fa-webshop.MitsubishiElectric.co.jp/

電話技術相談窓口
対受付時間※1 月曜～金曜 ９
：
００～１９
：
００、土曜・日曜・祝日 ９
：
００～１７
：
００
象

機

種

電話番号

自動窓口案内エッジコンピューティング製品
ソリューションソフトウェア

052-712-2444

自動窓口案内選択番号※7
FAセンサ MELSENSORSCADA GENESIS64™/MC Works64

表示器 GOT—MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ（CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く）
MELSOFT GXシリーズ（MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS）

052-711-5111

2➡2

MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般
MELSOFT GXシリーズ（MELSEC iQ-F/FX）

052-725-2271※3

2➡1

ネットワークユニット（CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信）

052-712-2578

2➡3

MELSOFT
統合エンジニアリング環境

052-799-3591

MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager

iQ Sensor Solution
MELSOFTMELSOFT MXシリーズ
通信支援ソフトウェアツール

※2

2➡6

シーケンサ

Q80BDシリーズなど

情報連携ユニット

MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/
高速データコミュニケーションユニット/
OPC UAサーバユニット/GX LogViewer

システムレコーダ

レコーダユニット/カメラレコーダユニット/
GX VideoViewer/GX VideoViewer Pro
プロセスCPU/二重化機能
SIL2プロセスCPU（MELSEC iQ-Rシリーズ）
プロセスCPU/二重化CPU（MELSEC-Qシリーズ）

電力計測ユニット/
絶縁監視ユニット

安全シーケンサ（MELSEC iQ-R/QSシリーズ）
安全コントローラ（MELSEC-WSシリーズ）
QEシリーズ/REシリーズ

サーボ/位置決めユニット/
モーションユニット/
シンプルモーションユニット/
モーションコントローラ/
センシングユニット/
組込み型サーボシステム
コントローラ2➡4052-799-3592※2

2➡5

ビジョンセンサ
GOT2000/1000シリーズ

自動窓口案内選択番号※7052-799-9495※26052-712-2417

MELSOFT GTシリーズ

1➡2

位置決めユニット（MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ）

1➡2
1➡1

モーションソフトウェア

1➡1

シンプルモーションユニット（MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）

052-712-6607

2➡7

052-712-3079※2※3052-719-4557※2※3

2➡8
2➡9

1➡2

モーションCPU（MELSEC iQ-R/Qシリーズ）

1➡1

センシングユニット（MR-MTシリーズ）

1➡2
1➡2
1➡2

センサレスサーボ

FR-E700EX/MM-GKR

052-722-2182

インバータ

FREQROLシリーズ

052-722-2182

三相モータ

三相モータ225フレーム以下

0536-25-0900※2※4

低圧開閉器
052-712-2830※2※3

4➡2

モーションユニット（MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ）

MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ

産業用ロボット

4➡1

MELSERVOシリーズ

MELFAシリーズ

電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ

MELSOFT PXシリーズ
MELSEC Safety

電話番号

種

シンプルモーションボード/ポジションボード
052-712-2370※2

WinCPUユニット/C言語コントローラユニット/C言語インテリジェント機能ユニット

MELSEC計装/iQ-R/
Q二重化

機

コードリーダ

8

MELSOFT MaiLab象

レーザ変位センサ—

産業用PC MELIPC
Edgecross対応ソフトウェア
052-712-2370※2（NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く）
052-712-2962※2※6

MELSECパソコンボード

対MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ

3—052-721-0100※85052-712-5430※5—052-719-4170

7➡2

低圧遮断器

ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/
気中遮断器
（ACB）
など

052-719-4559

7➡1

電力管理用計器

電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/
タイムスイッチ

052-719-4556

7➡3

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/検針システム/
エネルギー計測ユニット/B/NETなど

052-719-4557※2※3

7➡4

小容量UPS（5kVA以下）

FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/
FW-Fシリーズ

052-799-9489※2※6

7➡5US-Nシリーズ

お問合せの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く※2：土曜・日曜・祝日を除く※3：金曜は17：00まで※4：月曜～木曜の9：00～17：00と金曜の9：00～16：30※5：受付時間9：00～17：00（土曜・日曜・祝日・当社休日を除く）※6：月曜～金曜の9：00～17：00※7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後にお願いいたします。
※8：日曜を除く

三 菱 電 機 の e-F@ctoryコン セ プト は FA 技 術とI T 技 術 を 活 用して 開 発 費 用 の削 減 、生産性の向上および保守の改善により 一歩先を行く ものづくりを目指すことです。このコンセプトはe-F@ctory アライアンスパートナーによってサポートされ、ソフトウエア、機 器とシステムインテグレーションを 包 括し最 適 化された
e-F@ctor yアーキテクチャーにより、エンドユーザーのニーズと、より合理的な投資プランを満たします。

L（名）08784-E 2309〈IP〉

この印刷物は、2023年9月の発行です。
なお、
この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく変更する場合がありますので、ご採用の節には、
事前に弊社までお問い合わせください。

2023年9月作成