2011年10月12日
第7回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成23年度第1回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

グリーン信州・3つの鍵
グリーン信州・3
佐久総合病院基幹医療セ タ
佐久総合病院基幹医療センターの挑戦
挑戦
長野県厚生農業協同組合連合会

プロジェクトの概要
佐久総合病院は長野県東信地域の高度医療と健康福祉の拠点を担う地域に密着した総合病院である。

北信総合病院

長野市
新町病院
篠ノ井総合病院
安曇総合病院

医療の専門化，高度化，診療圏の拡大などに伴い，既存病院では対応が困難になってきたため，高度専門医療をつかさどる部門を新敷地に移転する。
地域を代表する本病院で，地域の気候特性を読み解いた地域を代表する本病院で地域の気候特性を読み解いた
グリーン化≒省CO2化を進め，その効果を発信していくことにより，信州・長野県内の他施設にもグリーン化，省CO2化が広がることを期待している。

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

長野松代総合病院

小諸厚生総合病院

鹿教湯病院
三才山病院

松本市佐久総合病院
富士見高原病院

下伊那厚生病院：長野県内の厚生連病院
長野県内の厚生連病院

p.1

佐久総合病院 基幹医療センター
敷地面積：130,000m2
延床面積： 49,500m2
階
数：地上3階（一部4階）、地下1階
病 床 数：450床
構造：診療棟 RC造+S造（免震構造），病棟 RC造一部SRC造（耐震構造）
工
期：H23年12月～H25年12月（予定）

実施体制
実 施 者：長野県厚生農業協同組合連合会
作業協力者：株式会社 日建設計
グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

p.2

地域とのつながり -佐久総合病院の取組み
佐久総合病院の取組み-「農民とともに」をスローガンに，地域に根ざし「農民とともに」地域に根ざし，医療の普及に努めてきた。
毎年，春には地域の祭である小満祭に合わせ，病院祭病院祭を開催している。
健康教育を 的健康教育を目的に，昭和22年から開始され，患者さんだけではなく，2
健康教育
和 年 ら 始され 患者さ だ
なく 2万人前後の万人前後人前後
地域住民が訪れる。
地域住民
本事業により得られた成果を，病院を訪れる人はもとより，地域住民，ひいては本事業により得られた成果を病院を訪れる人はもとより 地域住民 ひいては広く県民に公開・教育普及
公開・教育普及することで，長野県内長野県内の他施設にもグリーン化が広がる
グリーン化が広がることを確信している。

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

p.3

佐久市の気候について
30

平均外気温
温度（昼間）[℃℃]

平均外気温
温度（夜間）[℃℃]

グリーン化を進めるには，地域の気候特性を生かすことが重要
2520151050-5

青森
佐久

東京

3025

冬は外気温度が極端に低下

201510青森

5

夏の夜間は20℃前後まで低下

東京

佐久0-101月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月＜標準年気象データに基づく外気温度（夜間）の比較＞ ＜標準年気象データに基づく外気温度（昼間）の比較＞

250

本計画の敷地で井戸試掘を行った結果，地下水温度は15℃前後で非常に安定

佐久
日照時間[h/月月]

長野県では「地下熱等利用システム研究会」を設置するなど地中熱利用を推進する動きがある

青森

200

雪国と異なり，雪国と異なり積雪がほとんどなく，冬期の日照時間が長い

150
1005001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月＜標準年気象データに基づく月別日照時間の比較＞

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

p.4

信州におけるグリーン化≒
信州におけるグリーン化≒省CO2
CO2を実現するためのを実現するための3
3つの鍵
佐久地域の気候を読み解いた結果，グリーン化には3
佐久地域の気候を読み解いた結果，グリーン化には3つのキーポイントが挙げられる

冬の厳しい寒さ

豊かな地中エネルギー

長い日照時間外壁にそって外壁緩衝空間を形成

地下水・地中熱利用

太陽光発電＆太陽熱給湯の設置

・冬は断熱性強化として機能
・夏や中間期は自然換気，ナイトパージの風の通り道に・地下水のカスケード利用
冷房，給湯，便所洗浄水・地中熱利用クールヒートトレンチ

・それぞれの効果，使用先を分かりやすく表示する一歩進んだ「見える化」

BEMSを導入し，各技術のグリーン効果を検証
BEMSを導入し，各技術のグリーン効果を検証
導，各技術
効果 検証 さらなる省エネ計画の立案
省計画
案
グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

p.5

信州におけるグリーン化の鍵①①冬期の厳しい寒さ・緩衝空間による断熱

Ⅰ．断熱機能と自然換気機能を兼ね備えた
自然換
機能 兼 備
緩衝空間の形成【緩衝空間による断熱効果 冬期の例】

外気と室内の間に 緩衝空間」を外気と室内の間に「緩衝空間」を設けることによって，室内への外気による影響を最小限に抑える。

室内：
22℃

外気：-3℃

室内：
22℃

外気：
-3℃

緩衝空間：
17℃
緩衝空間を設けることにより，外気の影響を抑えることが可能

・緩衝空間を利用した自然換気・ナイトパージの促進
病院の診療部門ではエアバランスを保つことの病療重要性から，自然換気を行うことは難しいとされている。本計画では緩衝空間を利用して，自然換気を行うことで，省エネとエアバランス保持を両立させる。

佐久地域は中間期が長く，また夏期でも夜間の外気温度は20℃前後まで低下する 中間期および夏期夜間に自然換気20℃前後まで低下する。中間期および夏期夜間に自然換気，ナイトパージを行うことにより，空調用消費エネルギーを削減

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

信州におけるグリーン化の鍵①①冬期の厳しい寒さ

p.6

Ⅰ．断熱機能と自然換気機能を兼ね備えた自然換
機能 兼 備
緩衝空間の形成

緩衝空間 平面図
・緩衝空間

緩衝空間：
屋外と室内の間に廊下や機械室を配置

冬は断熱性強化として機能
グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

中間期や夏期は自然換気，中間期や夏期は自然換気
ナイトパージの風の通り道に
p.7

信州におけるグリーン化の鍵②②豊かな地中エネルギー
ギⅡ．多角的・多段階
地中熱利用システム・クールヒートトレンチ＋エコシャフトによる外気の予冷・予熱ク ルヒ トトレンチ＋エコシャフトによる外気の予冷 予熱
クールヒートトレンチを介し，外気導入を行う。
ククールヒートトレンチを“エコシャフト”と呼ばれるガラス
トト ンチをシャ ト と呼ばれるガラシャフトと繋げることで，冬期はこのシャフト上部に当たる太陽熱を集熱し、さらなる予熱を行う。

外気導入用
エコシャフトクールヒートトレンチ：
地下ピットを利用＜断面イメージ図＞＜病棟 地下ピット平面図＞

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

信州におけるグリーン化の鍵

p.8②②豊かな地中エネルギー
ギⅡ．多角的・多段階
地中熱利用システム

・井水のカスケード利用
井水のカスケ ド利用
冷房，給湯，給水と様々な用途に（多角的），温度帯に合わせて段階的に（多段階）利用する とで，井水のも ポテンシャ を最大限 生かす。
することで，井水のもつポテンシャルを最大限に生かす。

PCPC

冷水WC

C20℃

15

井水受水槽
揚水井戸

給湯

下水
水20℃

1530℃

井水受水槽

雑用水槽
還元井戸へ

＜井水カスケード利用の流れ（夏期）＞

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

WCC

揚水井戸

下水15℃
雑用水槽
還元井戸へ

＜井水カスケード利用の流れ（冬期）＞p.9

信州におけるグリーン化の鍵

Ⅲ．太陽光発電＆太陽熱給湯の設置と一歩進んだ「見える化」③③長い日照時間
太陽熱給湯器

太陽光発電と太陽熱給湯のエネルギー変換効率や使用用途，使用量を並列して見せることで 太陽エネルギ のることで，太陽エネルギーの質・価値の違いを示す「一歩進んだ見える化」を行う。

太陽光発電設備

80ｋＷ

100ｋＷ

変換効率：40～50%

変換効率：10～15%

建物の受変電設備へ
系統連携

発電電力・太陽熱を地域の方が利用する
様々な用途に活用

給湯負荷の大きい病棟の給湯

地域の方が日々利用する
エントランスホール・外来周りの空調

地域の医療に貢献する
医療用の電源・発電電力・給湯を体感できる用途に利用
見える化の工夫・体感できる場所に「一歩進んだ見える化」インターフェースを設置
太陽エネルギーの質・価値の違い，使用用途，使用量を示す

病院を訪れる人々へ理解，普及を促す

発電・集熱の効果を見て体感できることで、太陽エネルギー利用への理解を深める効果・メリット効果
メリット

電源供給体制のさらなる強化

Ⅳ．BEMS
BEMSの導入によるグリーン効果検証および省エネ計画の立案の導入によるグリーン効果検証および省エネ計画の立案
BEMSを活用して，運用実績データを元に各種省COを活用して，運用実績デ タを元 各種省 2手法
手法の効果の検証を行う。
効果 検証を行う。
結果を元に省エネルギー計画を立案することで，さらなる省CO2化を図る。
グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

p.10

環境性能・省ＣＯ２効果■CASBEE
CASBEE新築
新築

Sランク
（BEE
BEE＝＝3.2
33.2）
2）
2）

■CO2削減量

ベンチマ クと比較するとベンチマークと比較するとCO2排出量の比較 [単位：ton-CO2／年]

8,000

量 [ton-CO 2/年
年]
CO2排出量7,000

1,703,
ton-CO2/年
ton-22.0%削減

6,000
5,000

22.0 ％減

4,000
3,000
2,000

病院施設，また信州地域のトップランナーとして，グリ ン化の実現 普及を目指す
グリーン化の実現・普及を目指す

1,000
0

比較対象

本計画（提案事業）

グリーン信州・3つの鍵 佐久総合病院基幹医療センターの挑戦

p.11

2011年10月12日
第7回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成23年度第1回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

伊勢市駅前省ＣＯ
伊勢市駅前省ＣＯ2プロジェクト
プロジ クト
提案者名
株式会社 伊勢敬■プロジ クトの全体概要と実施体制■プロジェクトの全体概要と実施体制
プロジェクト建築地

提案者
・株式会社 伊勢敬

作業協力者
・株式会社
株式会社 竹中工務店
竹中 務店
協調・連携
伊勢市（都市整備部、環境生活部）
1

■事業計画概要（全体スケジ■事業計画概要（全体スケジュール）ル）2■省ＣＯ2技術の提案概要
伊勢市上位方針・伊勢市総合計画
・伊勢市景観計画
・伊勢市環境基本計画
・伊勢市地域新エネルギー
伊勢市地域新エネルギ
ビジョン
・伊勢市地球温暖化防止
実行計画

省ＣＯ2計画コンセプト（特色）・都市・建物のエミッションレス化に繋がる蒸散型省ＣＯ
都市 建物のエミッションレス化に繋がる蒸散型省ＣＯ2技術
・豊かな地域物産を積極的に利用した波及効果の高い省ＣＯ2
地産地消技術建物立地条件・伊勢神宮鳥居前町
・周辺の自然環境
周辺の自然環境地域ポテンシャル
・伝統工芸
伝統工芸
・森林資源
・地域産業

本プロジェクトにおける省ＣＯ2技術の全体像
3

■導入する省ＣＯ2技術の概要（
技術の概要（11）


都市・建物のエミッションレス化に繋がる蒸散型省ＣＯ2技術（１）

屋根（床）散水設備（電磁弁）
仕上げ材：透水性タイル（レンガ）
床面防水材料（緑線）
漏水センサー

Ｓ貯留水止水堰
屋根面（床面）コンクリー
ト

給水配管

制御用信号線

蒸散床システムの断面概要

4

都市 建物のエミ シ ンレス化に繋がる蒸散型省ＣＯ2技術（２）
都市・建物のエミッションレス化に繋がる蒸散型省ＣＯ

蒸散冷却床の効果把握（表面温度比較）
データ出典：作業協力者技術研究所における2010年 9月2日、3日両日の実測データ

5



都市・建物のエミッションレス化に繋がる蒸散型省ＣＯ2技術（３）透水性タイル舗装概要

都市エミッションレスイメージ図
6■導入する省ＣＯ2技術の概要（２）

豊かな地域物産を積極的に利用した波及効果の高い省
豊かな地域物産を積極的に利用した波及効果の高い省ＣＯ
地産地消技術（ ）2地産地消技術（１）

木製ルーバーを基調としたファサード

香り自然換気のイメージ
7

豊かな地域物産を積極的に利用した波及効果の高い省ＣＯ2地産地消技術（２）

建築地近傍 水域状況
建築地近傍の水域状況

井戸・還水井戸による地中熱井戸
還水井戸による地中熱利用システム
8

豊かな地域物産を積極的に利用した波及効果の高い省ＣＯ2地産地消技術（３）

地元企業が製作する文字表示型
デジタルサイネ ジ
デジタルサイネージ92011年10月12日
第7回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成23年度第1回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

新さっぽろイニシアチブ
新さっぽろイ シアチブ
ＥＳＣＯ事業(代表提案者代表提案者)) 株式会社山武(共同提案者共同提案者)提案者)) 株提案者
株式会社札幌副都心開発公社
会社 幌副都 開発 社
芙蓉総合リース株式会社(提案協力者提案協力者)) 公立大学法人札幌市立大学

プロジェクトの導入施設（新さっぽろアークシティ）の概要●建物用途
物販テナント 事務所 ホテル クリニック 水族館 娯楽施設で構成される
物販テナント、事務所、ホテル、クリニック、水族館、娯楽施設で構成される
大規模複合商業施設
・ＪＲ新さっぽろ駅 新札幌バスターミナルと連結
・ＪＲ新さっぽろ駅、新札幌バスターミナルと連結
・地下鉄新札幌駅とも通路で接続●延床面積
サンピアザ １０６,２３１
１０６ ２３１ ｍ2
デュオ６５,１７４ ｍ2
合計
１８１,４４２ ｍ2●年間来訪者数
年間来訪者数

約１,３００万人
約,◆札幌市厚別区における商業、交通の拠点施設◆
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

新さっぽろアークシティの建物外観図
サンピアザデュオホテル

①サンピアザ ②ダイエー新さっぽろ店②ダイ
新さ ぽろ店 ③カテプリ新さっぽろ③カテプリ新さ ぽろ④デュオ-1（1F新札幌バスターミナル） ⑤デュオ-2⑥サンピアザ水族館・サンピアザ劇場 ⑦JR新札幌駅 ⑧新さっぽろアークシティホテル⑨北駐車場 ⑩東駐車場 ⑪南駐車場 ⑫デュオ駐車場

2
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

導入する省エネルギー手法●スマートエネルギーネッワークの構築●高効率冷凍機の導入●熱負荷予測による熱デマンド制御（熱源の増段抑制）の導入・・・ＡＳＰ●学習型熱源最適送水温度制御の導入●学習型熱源最適送水温度制御の導入・・・ＡＳＰＡＳＰ●エコキュート、井水熱源給湯ＨＰの導入●空調の省エネルギー制御の導入（空調ゆらぎ制御、インバーター制御、ＣＯ2制御、外気冷房など）●自然エネルギーの導入（太陽光発電、風力発電、ソーラーウォール）●ＢＥＭＳの導入（サンピアザ、デュオ相互監視化）●井水浄化システムの導入●高効率照明の導入（ＬＥＤ ＨＦ）●高効率照明の導入（ＬＥＤ、ＨＦ）●受電トランスの統合●グ●グリーンカーテンの導入
カ導
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

導入する省エネルギー手法
様々な省エネルギー手法をシェアードＥＳＣＯスキームで実施
設備運転管理もＥＳＣＯ事業者で常駐管理を実施

Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

スマートエネルギーネットワークの概要
新さっぽろアークシティ

デマンドレスポンス

制御・情報・ 熱源運転計画変更
・ CO2濃度設定値緩和
・ 室内温度設定値緩和
・ 機器発停制御

室内
冷風・温風
空調機

気象予報
遠隔センタ
遠隔センター（クラウド型）

熱源システム
冷水・温水BEMS熱源運転計画

熱・電力負荷予測機能
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ(一部)機能

高温水

熱源ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量予測演算

需要量増減信号スマート連携システム
予測需要量（翌日分）

・受電データ・BASデータ・BASデタ・営業ｽｹｼﾞｭｰﾙ
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

地域
暖房

学習型熱源最適送水温度制御 概要①
今までは・・・

冷凍機の送水温度を低く設定すると・・・
冷凍機の効率が悪化し、エネルギーを多く消費

冷凍機
冷水空調機

7℃
中央監視装置
冷凍機と搬送のトレードオフを解決するロジックを搭載するには、高ｽﾍﾟｯｸとなり、普及につながらない

居室
冷風

快適ポンプ

冷凍機の送水温度を高く設定すると・・・
ポンプに負荷がかかり、電力を多く消費空調機でも、能力不足を起こす心配がある

熱源コントローラ
熱源コントロ
ラ

冷凍機

熱源機

冷水

空調機

12 ℃
居室
冷風

暑いポンプ

Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

学習型熱源最適送水温度制御 概要②
これからは・・・

冷凍機・ポンプを含めた熱源システム全体の効率が、最も良くなるよう最適な出口温度設定を出力

省エネ制御のクラウド化

問題のない範囲で、冷凍機の出口温度を高く設定して、冷凍効率を向上

省エネ

遠隔センター
遠隔ンタ
ルータ

9℃
学習型VWT制御
サーバー
演算ロジックを遠隔サーバーで行うことで、コストダウンを実現し 普及を促進
実現し、普及を促進

遠隔サ バ
サーバー

自動設定

遠隔サーバーで最適値をリアルタイムで演算し出力

エネルギー消費トータル消費量
ポンプ

熱源機

冷凍機
最適送水温度Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

建物間統合ＢＥＭＳの概要
サンピアザ、デュオのそれぞれ独立した中央監視装置をＢＥＭＳ化して相互監視を可能とする。
・エネルギー管理の一元化

・電力デマンド制御の拡大

・運転管理要員のスマートグリッド化

・省エネルギー、設備管理のノウハウの共有

・テナントＣＯ2排出量報告書のＷｅｂ配信(見える化）
・施設内広場に大画面モニター設置（ＢＥＭＳ情報の見せる化）
デュオサンピアザ

テナントＣＯ2排出量
レポート配信

テナントＣＯ2排出量
レポート配信ポ
配信

見せる化用大画面モニタ表示（広場 設置）（広場に設置）見せる化用大画面モニタ表示（広場に設置）デュオＢＥＭＳ
サンピアザＢＥＭＳ（機械設備用）（機械設備用）サンピアザ監視用ＰＣ

デュオ監視用ＰＣ

デュオＢＥＭＳ

サンピアザＢＥＭＳ（電気設備用）（電気設備用）Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

省ＣＯ2の普及・波及連携
人、地域への波及・普及

技術の波及・普及

マネジメントの波及・普及

環境教育「見せる化」

制御技術

ＥＳＣＯ

・省エネマインドの啓蒙
・出張講義、体験型学習
技術 効果の展示
・技術・効果の展示

・デマンドレスポンス
・熱/電力負荷予測
学習型熱源最適VWT制御
・学習型熱源最適VWT制御
・ゆらぎ制御・ESCO事業者による一元管理・継続的ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ
長期にわたる効果の保証
・長期にわたる効果の保証

・環境活動への寄付

新エネルギー活用

・建物間統合ＢＥＭＳ

ＢＣＰ対応の強化

・ソーラーウォール
ソ ラ ウォ ル・井水利用給湯HP
・太陽光発電、風力発電

ﾃﾅﾝﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ﾃﾅﾝﾄｴﾈﾙｷ
ﾏﾈｼ ﾒﾝﾄ

データ計測・検証

ライフサイクル
マネジメントの確立

環境投資
・飲料水の提供
・災害に強い施設

産学官の連携（効果の見える化）

エネルギー/運転管理・テナント省CO2活動
・省エネ、省CO2ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

ショッピングセンター協会（全国約3,000施設）、ＥＳＣＯ推進協議会
その他学会、事例発表会などによる波及・普及の展開
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

省ＣＯ２の普及・波及連携
テナント省CO2活動（見える化）
テナント商店会

スマートエネルギーネットワーク
ネ ギ ネク地域暖房連携
需要側負荷予測データ提供
需要側負荷予測デタ提供
による、供給側熱源機の最適運転
供給側余剰排熱発生時の通知、供給側での有効活用

建物受電統合による電力消費抑制効果拡大

札幌市環境局・教育委員会

BEMSによるレポート

約200テナントランキング

表彰制度による促進

テナント従業員環境教育

省CO2貢献

日本ショッピングセンター協会
ESCO推進協議会

情報・ノウハウ提供
情報発信、PR

予測データ・最適化

新さっぽろイニシアチブ
新ESCO事業

実証と効果の検証、改善実証、改善実施
札幌市立大学との共同研究（斎藤雅也准教授）

既存建物の省CO2化（ハード）
運転管理の高効率化（ソフト）・建物間統合BEMS
建物間統合BEMS
・ESCO事業者による一元管理

デマンドレスポンス
デンドポン
電力・熱負荷予測を加味したデマンド制御による電力消費抑制

波及・普及効果

余剰・有効活用

PDCAサイクル
発展性・継続性を持たせる為の
実証、検証、対策の実施

検証、対策検討
省CO2建物による
環境教育
環境投資

「札幌市青少年科学館」
札幌市青少年科学館」
省CO2技術の展示「見せる化」（来場33万人/年）「緑のカーテンプロジェクト」と厚別区「花の回廊プロジェクト」の連携

集客力アップ（経済効果）
見せる化の有効性
実験 検証
実験、検証

市内、区内小中学校課外授業 との「エコツアー」ジョイント
地域住民・団体への環境教育・社会貢献
出前環境・省CO2講座の実施

継続的発展性を有した
寒冷地域への発信と展開

情報発信と地域連携（見せる化）
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

産学官連携による長期持続的省ＣＯ２普及啓蒙活動
対象：市民施設利用者、札幌市内の小・中・高等学校、対象
市民施設利用者、札幌市内 小 中 高等学校、札幌市厚別区まちづくりセンター（高齢者）、テナントほか
１ パッシブ手法による快適な環境空間の体験会実施
１．パッシブ手法による快適な環境空間の体験会実施
市民＋学校： （夏）緑のカーテン、 （冬）ソーラーウォール

２．室内環境情報をアクティブに発信する「見せる化」
市民＋テナント：BEMS情報の 部を市民に開示
市民＋テナント：BEMS情報の一部を市民に開示

３ 省エネ・省CO
３．省エネ
省CO2設備の解説（出張講義）
設備の解説（出張講義）・見学会実施
見学会実施
市民＋学校＋テナントほか、学会関係者（専門家）

４．札幌市青少年科学館で環境技術展を開催
市民＋学校：環境・省CO２技術展、デモ機展示
サンピアザ水族館、札幌市円山動物園でも連携イベントを開催
Copyright  2011 Yamatake Corporation All Rights Reserved.

2011年10月12日
第7回住宅・建築物の省ＣＯ2シンポジウム

国土交通省 平成23年度第1回
住宅・建築物省ＣＯ２先導事業 採択プロジェクト

株式会社電算新本社計画
における省CO２の取り組み

株式会社 電算

0

株式会社電算 会社概要

現本社

新本社予定地案内図
案
図
株式会社電算新本社計画

新本社ビル配置図
新本社
置図
1

建築概要・コンセプト
延床面積：9,878㎡
規模：地上5階① 長野の恵まれた自然の最大限の活用② 建築と室内環境の工夫による徹底的な負荷低減③ 明るさ感と全面放射による快適性と省エネの追求
本計画建物におけるCO2排出量－45％2

株式会社電算新本社計画

ｺﾝｾﾌﾟﾄ①

長野の恵まれた自然の最大限の活用

冷涼で採光や地下水が豊富な長野の気候を最大限に活用

風を活かす（自然換気）

光を活かす（自然採光・太陽光発電）

水を活かす（井水の水利用）

地熱を活かす（井水の熱利用）

株式会社電算新本社計画

3ｺﾝｾﾌﾟﾄ②

建築・室内環境の工夫による徹底的な負荷削減

パッシブな手法により建築負荷を徹底的に削減
東西に長い平面とし

北北面

N

東西面は壁を主体とすることで東西に長い平面空調負荷のピークを低減

南北面の開口部開放的な眺望を確保

西
西面

77m

＋

全方位

11m
発熱ガラス＋Low-eガラス
自動スラット角制御
ブラインドによる日射制御

西日を効果的にコントロールする縦庇

南南面

自然採光・自然換気に適した

コミュニケーション
コミュニケーションボイドを自然採光・自然換気に有効利用
ボイド
庇・換気窓
庇
換気窓

奥行きの浅いオフィス空間
奥行きの浅い（オフィス 8m＋想定廊下 3m）

オフィス空間外皮空調負荷の小さい
南北面に開口部を設ける

南面の直射光をカットする
水平ルーバー

4

株式会社電算新本社計画

ｺﾝｾﾌﾟﾄ③

明るさ感と全面放射による快適性と省エネの追求

居住心理を応用した省エネルギー技術の採用
ギ

モックアップによる実験

鉛直面発光イメージ
株式会社電算新本社計画

LEDによる
鉛直面発光照明

面発光イメージ

放射空調と統合した天井システム

5

「明るさ感」を高める鉛直面発光パネルによるアンビエント照明
従来の 1/2 のエネルギー（8W/㎡）で 従来と同等の明るさ感

本計画
8W/㎡
平均6.5ＮＢ

一般的な蛍光灯全般照明
16W/㎡
平均6.7ＮＢ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 【NB】

NB値：東京工業大学中村芳樹准教授の理論に基づく「明るさ尺度」
基づく明るさ尺度」
オフィスにおける推奨平均値は6NB～7.5NB

6

株式会社電算新本社計画

室内の放射環境を整える「全面放射」による快適性と省エネの追求
天井・床・壁の全面放射空調により、室内温度の緩和と省エネを実現
井水：18℃

井水放射冷房

PMV制御

井水放射冷房
天井：20℃

庇

天井 20℃
天井：20℃
ブラインド：30℃
室温：28℃
床：23℃

エアバリア
遮熱塗装ブ イ ド
遮熱塗装ブラインド

ガラス
：19℃

室温：20℃

Low-e発熱ガラス 床：25℃

床染出し空調床染出し空調

〈冷房時〉

〈暖房時〉

株式会社電算新本社計画

床染み出し空調7長野の豊富な地下水を利用して空調エネルギーを削減
井水を熱源・水源として多元的に活用
水を熱源 水源と多 的 活
井水 直接利用による放射冷房
井水の直接利用による放射冷房

井水熱源ヒートポンプ

井水：18℃

井水放射冷房
天井：20℃
ブラインド：30℃
室温：28℃

井水熱源
ヒートポンプ

トイレ洗浄水

排熱
温水
50℃

緑化散水

井水
：23℃

冷水
12℃

床：23℃

床染出し空調井水：16℃

揚水井戸

低温再生型
デシカント空調

ヒートポンプ排熱によるデシカント空調

トップライト水膜

井水の水利用還元井戸

8

株式会社電算新本社計画

普及・波及性中小ビルだからこそ全面的に採用できる技術により省エネルギーと快適性を実現

パッシブ建築手法による負荷削減
自然エネルギーの徹底利用

明るさ感による照明

放射環境による空調

株式会社電算新本社計画

9普及・波及性
自然エネルギー利用は、ピーク電力の削減にも貢献
：一般空調

：井水空調
80W/m2100,000

ピ ク
ピーク50％減

80,000日照明電力消費量
40％減

制御なし
TAL
昼光利用制御60,00040W/m240,00020W/m2（一般オフィス）

20 00020,00010W/m22W/m2

日空調電力消費量
空調電力消費量40％減

0481216420＜空調消費電力量＞

812

ピーク50％減
1620

時刻［時］

＜照明消費電力量＞
1 フロア消費電力量の推移

空調・照明のピーク電力は従来の約半分
空調
照明のピ ク電力は従来の約半分
10

株式会社電算新本社計画

普及・波及性
建築のパッシブ手法と自然エネルギー利用により、停電時でも室内環境を維持
8:00

10:00

5,000

40 0
40.0

42℃

夏季33℃

自然室温［℃］

20.0
10.0

自然換気により -9℃

2,000：自然換気なし：自然換気あり自然換気あり（4 回/h）

0.0
5時

9時

13時

17時

21時

15 .0
10 .0

16:00

3 000
3,000

30.0

1時

14:00

夏至

4,000

冬季

床面照度［LLx］

50.0

12:00

1,000750lx

01,000 3,000
5,000
7,000
9,000
窓からの距離（ボイド側）
（窓側）
5,000

冬至

4,000

5 .0

：Low-e 発熱ガラス（発熱なし）

0 .0-5 .0断熱性向上- 10 .0- 15 .0

Low-e ガラス効果
により +12℃：フロートガラス
：外気温度

3,000
2,000
1,000

750lx

0

自然換気や高断熱により、空調停止時も室温を維持株式会社電算新本社計画

自然採光により、停電時も明るさを確保
11

省CO2効果
現本社ビルを基準に45％の削減効果 （50kg-CO2/㎡・年）
庇・高断熱
庇
高断熱
自然採光
による効果
による効果 明るさ感
-15%による照明 自然換気の効果 による効果
放射空調
-3%
9%
-9%
による効果
-3%
-15%

800,000600,000

CO2排出量
45％削減
削減

太陽光発電

400,000

その他
給排水

200,000,昇降機

株式会社電算新本社計画

6_太陽光発
発電

5_放射空
空調

4_自然換
換気

3_鉛
鉛直面発光照照明＋ﾀ
ﾀｽｸｱﾝﾋﾞｴﾝﾄ照
照明

・CASBEE： Sクラス
・LCCO2 ： -25%

2_昼光利
利用

コンセント
1_庇・発熱ガラス

0

0_標準建
建物

CO
O2排出量
量［kg-CO2
2/年］

1,000,000

照明
換気
空調搬送
空調熱源

先導的技術による省CO2効果

12