仕様書番号

ＳＪ００００６４３ −１／ ３１

作成年月日

2006.04.17

中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ７０Ｂ （ＳＹＳＴＥＭ ７０） 空燃比調整機能

ＶＧＵ７０Ｂシリーズ中圧用ガス遮断制御システム
は、中圧Ｂ供給される圧力０．１〜０．３ＭＰａの都
市ガス、天然ガス、ＬＰＧの遮断、整圧、燃焼量制
御を目的として開発されたバルブシステムです。
ＶＧＵ７０Ｂを使用することによりボイラー、冷凍機、工業炉等における中圧Ｂ供給ガス配管のコンパク
ト化及びコストダウンを可能にします。
従来、中圧Ｂ供給のガスを遮断して制御する場合には基本的に次の機器が必要となっておりました。
区分バルブ→ストレーナ→元圧ゲージ→ガス圧ス
イッチ（低）→一次遮断弁→ 二次遮断弁→ガバナ→ガス圧スイッチ（高）→バタフライ弁→バーナコッ
ク
これらの機器類の手配、組立、検査等に要するコ
スト及び必要とする装備空間は装置全体のコストのかなりの部分を占めている場合があります。

ＶＧＵ７０Ｂシステムは全長４０ｃｍ内に中圧Ｂ供給のＯＮ−ＯＦＦ制御及びその他必要な附属装備が効率よく複合化されていますので、コストダウンを容易にします。

ＶＧＵ７０Ｂシステムには下記の機能特長を備えております。
◆ 中圧Ｂガス配管のコンパクト化◆ ガスの二重遮断機能◆圧力制御ガバナ（整圧）機能◆ バタフライ弁（均圧弁）機能◆ 機械式リンケージに相当する機能◆ 炉内圧変動に対するガス量補正機能◆ 空燃比の設定及び補正機能 （Ｐｇ／Ｐａ ： ０．４〜９．０）◆ 低燃焼の過剰空気量の設定機能 （標準±０．１ｋＰａ、ＢＩＡＳシフト仕様＋０．１〜−０．４５ｋＰａ）◆ 全閉確認スイッチ◆ ストレーナ◆ ガス圧力低スイッチ◆ ガス圧力高スイッチ◆ 元圧力計◆ パイロット配管接続口◆ バルブ開度表示

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

概要

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２／ ３１

2006.04.17

システム７０空燃比制御機能《ＶＧＵ７０Ｂ》
本システムは主に比例制御又はＨＩ−ＬＯ制御に使用するシリーズです。従来の遮断弁が二重遮断され、その下流にガバナ、ガス量制御用バタフライ弁となり、空気量を制御するエアダンパとが、リンゲージ等によりバタフ
ライ弁を駆動しているシステムに相当します。ＶＧＵ７０Ｂの上流側は電磁式の遮断弁が、下流側には空燃比制
御機能、燃焼量制御機能を有したアクチェータが装備されます。
下流側アクチェータ（ＳＫＪ７０）本体の上部に位置する２組のダイヤフラムはレバー機構によりアクチェータ内部にある調量ボール弁を動かします。
燃焼用空気圧と二次ガス圧力がそれぞれダイヤフラムを駆動します。ガス対空気比は0.4よリ9.0まで設定可能であり、設定用スケールは本体側面に表示されます。（Ｐgas／Ｐair） さらに、空燃比を並行シフトできる設定
用ネジが有り、これにより、低燃焼における過剰空気量等が設定できます。
以上の調整は燃焼中にもできます。
◆ 燃焼用空気量に応じたガス量が常にバーナへ供給されます。
◆ バーナ周辺機器が減少し、装置全体がコンパクト化します。
◆ 複雑なリンケージ機構が不要となり、試運転調整時間が短縮できます。
◆ フェールセーフではなかったリンケージ機構のはずれ等による事故から安全を守ります。
◆ ガス圧制御用バルブシートと燃焼量制御用弁が同一の弁ですので、配管の圧力損が減少します。
（従来別途発生していたガバナ圧力損をゼロとして計算できます。）◆ 例えばインバータ制御におけるＨＩ−ＬＯ移行時の空気量とガス量のバランスが開閉方向ともオンレシオで制御が可能になりますので特に表面燃焼バーナ等の予混合バーナの制御に最適です。
◆ 比例制御、三位置制御用バーナ（ＨＩ−ＬＯ）等の区別がなくなりますので、基本設計が容易になります。
⑤
②

③

①

④

⑩

⑦
⑪

⑥

⑬

⑨

⑧

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４

ＳＫＪ７０本体
空燃比、空燃比並行シフト設定部
炉内圧補正導圧管接続口
ガス 二次圧導圧管接続口
空気圧導圧管接続口
空燃比設定ゲージ
空燃比並行シフト設定ゲージ
開度インジケータ
上流側遮断バルブ
圧力スイッチ （ガス圧）
元圧力計
パイロット取出し用プラグ（Ｇ１／２）
検圧用プラグ（Ｇ１／４）⑫

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ外形

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −３／ ３１

2006.04.17

125

ＶＧＵ７０Ｂ外形寸法図

JIS 40A 10K
100

201.5

(30)

324

100

122

220

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ寸法図ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −４／ ３１

2006.04.17

システム別の機能・装備一覧表

機

能

名称

VGU10B

空燃比制御・低燃焼過剰空気量設定及び燃焼量の制御・圧力制御機●

バタフライ弁及びリンケージ機能・
均圧弁機能

●

圧力制御（整圧）ガバナ機

●

●

二重遮断

●

●

●

スローオープン・クイックシャット

●

●

●

下流側アクチュエータの全閉確認スイッチ

●

●

●

ストレーナ

●

●

●

ガス圧力スイッチ（圧力高、圧力低）

●

●

●

元圧力計

●

●

●

下流側アクチュエータの開度

●

●

●

上流側バルブの内部オリフィス

φ２５

φ２５

φ２５

下流側バルブのオリフィスサイズ

φ４０
φ２５
φ１５

φ４０
φ２５
φ１５

φ４０

製品技術仕様書
型番

VGU20B
VGU30B

VGU70B

装備・機能一覧

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −５／ ３１

2006.04.17

流量と差圧の計算
各システムの接続は入口側・出口側ともにＪＩＳ１０Ｋ４０ＡＲＦフランジ接続となります。
ＶＧＵ・・システムの上流側には全シリーズ共に共通してφ２５ｍｍオリフィスを有するバルブが装備されています。
下流側は下記表の通りの組み合わせになります。
バルブオリフィスサイズの組み合わせと流量係数

上流側
φ２５
φ２５
φ２５

下流側
φ１５
φ２５
φ４０

流量係数 Ｋ４．５
７．５
９．０

流量差圧特性計算により下流側バルブオリフィスを選定する際には次の点に注意してください。
１．ＶＧＵ７０Ｂを使用する場合は、必要以上にオリフィスサイズの大きいタイプを選定するとハンチング等が発生し、振動燃焼の原因となります。
下記流量以下では使用しないで下さい。
２．同じくＨＩ−ＬＯ制御などの多位置制御で必要以上にオリフィスサイズの大きいタイプを選定するとＨＩからＬＯに移行時に断火を発生する事があります。
最低供給圧力と差圧を確認しながらオリフィスを選定して下さい。

流量係数 Ｋ
４．５
７．５
９．０

オリフィスサイズの組合せ
最小制御流量（Ｎｍ３／ｈ）
上流側
下流側 空気（比重＝１） 13A（比重＝0.65） 6B・6C（比重＝0.55）
φ２５
φ１５
６．０
７．５
８．１
φ２５
φ２５
９．０
１１．３
１２．２
φ２５
φ４０
２０．０
２５．０
２７．０

製品技術仕様書
型番
名称

オリフィスサイズの選定

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −６／ ３１

2006.04.17

流量と差圧の計算
差圧と流量を求めるには下記公式を使用します。
（１） 比重ｄｖのガスをＱＧ（ｍ３／ｈ）流した場合の差圧△Ｐ（ｋＰａ）を求める。

⎡
⎢
ΔＰ＝ ⎢
⎢
⎢ １０ ×⎣

ＱG
×

Ｐｉｎ＋０．１

⎤
⎥
⎥
⎥
１
×Ｋ ⎥
ｄｖ
⎦

2

ｄｖ ： ガス比重（空気＝１．０）
Ｐｉｎ： 元圧（ＭＰａ）△Ｐ ： 差圧（ｋＰａ）
ＱＧ ： ガス流量（ｍ３Ｎ／Ｈ）
Ｋ： 流量係数 （下表による）（２）差圧△Ｐ（ｋＰａ）の時、比重ｄｖのガスが流れる流量ＱＧ（ｍ３Ｎ／ｈ）を求める。

ＱＧ＝１０ × Ｐｉｎ＋０．１ ×

ΔＰ ×

１
×K
ｄｖ

ユニットの組み合わせと流量係数

バルブ組み合わせ型番
型番
MVJ40.25 VGJ10.13840
MVJ40.25 VGJ10.13940
MVJ40.25 VGJ10.14040

オリフィスサイズの組合せ
流量係数 Ｋ
上流側
下流側
φ２５
φ１５
４．５
φ２５
φ２５
７．５
φ２５
φ４０
９．０

ガス発熱量と比重

発熱量
ガス種 (ＭＪ／m３N)
１３Ａ
46.047
６Ａ
29.302
６Ｂ
20.93
６Ｃ
18.837プロパン
101.302ｎ−ブタン
133.954

比重（空気：1.0)
0.64-0.65
1.22
0.55-0.68
0.5-0.62
1.55
2.09

製品技術仕様書
型番
名称

流量・差圧計算ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −７／ ３１

2006.04.17

流量差圧特性
供給圧力 ０．１ ＭＰａ
100

差圧 ΔＰ （ｋＰａ）

10

1

0.1
1

10
流量 Ｑ （ ｍ100３Ｎ／ｈ） 空気（ 比重： １ ．０ ）ＭＶＪ４０．２５＋ＶＧＪ１０．１４０４０
ＭＶＪ４０．２５＋ＶＧＪ１０．１３８４０

ＭＶＪ４０．２５＋ＶＧＪ１０．１３９４０

空気よりガスへの換算

発熱量
ガス種 (ＭＪ／m３N)
１３Ａ
46.047
６Ａ
29.302
６Ｂ
20.93
６Ｃ
18.837プロパン
101.302ｎ−ブタン
133.954ｆ：換算率
ｄｖ：ガス比重
ＱＡ：空気流量 ｍ３Ｎ／ｈ
ＱＧ：ガス流量 ｍ３Ｎ／ｈ

1dv
Qg = f × Qa
f =製品技術仕様書流量差圧グラフ（０．１ＭＰａ）
型番
名称

1000

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

比重（空気：1.0)
0.64-0.65
1.22
0.55-0.68
0.5-0.62
1.55
2.09

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −８／ ３１

2006.04.17

型式選定
ＶＧＵ・・システムの機能及び附属機器の仕様を図６の「仕様型式選定表」により決定します。
型式例

ＶＧＵ７２Ｂ．１５０５Ｒ−＊５６１ （システム７０）
ＶＧＵ３２Ｂ．２５５０Ｒ−＊５６１ （システム３０）
ＶＧＵ２１Ｂ．２５１５Ｌ −＊５６１（システム２０）
ＶＧＵ１２Ｂ．４０００Ｌ −＊５６１（システム１０）

次の各項目については全ての組合せに対して共通な仕様となります。

アクチュエータ
図６の項目Ａにて選定される下流側アクチェータには補助スイッチが装備されています。
出荷時全閉確認位置に調整済み。
上流側の遮断バルブ動作はクイックオープン・クイックシャトで、補助スイッチはつきません。
バルブボディ
接続は上流側・下流側共にＪＩＳ１０Ｋ４０ＡＲＦフランジです。
パイロット配管接続用タップ（Ｇ１／２）が上流側バルブ入口側の左右に用意されています。
圧力スイッチ
圧力低用ガス圧スイッチ（ＧＷ２０００Ａ４）の設定範囲は０．０４−０．２ＭＰａ（出荷時の設定は０．０６ＭＰａ）、耐圧は０．４ＭＰａです。上流側バルブに取付けられます。
項目Ｄにて選定される圧力高用ガス圧スイッチはバーナコックより下流側に装備してください。したがってユニット本体より分離されて納められます。
元圧ゲージ
指示範囲 ０−０．６ＭＰａ， φ６０ｍｍ ＪＩＳ１．５級上流側のバルブ出口側に接続されます。
ストレーナ
上流側・下流側ともにバルブボディ内の入口側にストレーナーが装備されます。
上流側：２０メッシュ
下流側：４０メッシュ

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

型式選定

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −９／３１

2006.04.17

標準型式

型式 ＶＧＵ □ □ Ｂ． □ □ □ □ □−□ □ □ □
項目Ａ

項目Ｃ

項目Ｂ

項目

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

アクチェエータの電源電圧

下流側バルブの内部オリフィスの口径（流量差圧計算、最小制御流量データ参照）
システム１０を選択した場合は４０のみ

ガス圧高スイッチの選択

ユーザ識別コード

Ｇ

予備コード

Ｉ

圧力計取付位置

名称

項目Ｈ

記号

ＯＮ−ＯＦＦ制御 （ＳＫＪ１０） システム１０

１

ガバナ 制御 （ＳKＪ２０） システム２０２

高二次圧ガバナ制御 （ＳＫＪ３０） システム３０

３

空燃比制御 （ＳＫＪ７０） システム７０

７

１００Ｖ ５０／６０ Ｈｚ

１

２００Ｖ ５０／６０ Ｈｚ

２

口径１５ｍｍ （ＶＧＪ１０．１３８４０）

１５

口径２５ｍｍ （ＶＧＪ１０．１３９４０）

２５

口径４０ｍｍ （ＶＧＪ１０．１４０４０）

４０

付属無

００

０．２５〜５ ｋＰａ （ＧＷ５０Ａ６／Ｓ）

０５

３〜１５ ｋＰａ （ＧＷ１５０Ａ６／Ｓ）

１５

１０〜５０ ｋＰａ （ＧＷ５００Ａ６／Ｓ）

５０

右向き

Ｒ

左向き

Ｌ

納入客先殿毎の文字がはいります

＊

通常は５

５

0.6ＭＰａ 標準仕様

５

付属無

６

その他（特殊仕様）

＊

付属無

０

ＧＷ２０００Ａ４ 標準仕様

１

ガス圧低スイッチの選択

製品技術仕様書
型番

項目Ｉ

仕様

元圧ゲージとアクチュエータ開度表示の取付方向 指示「ゲージと表示機を正面に見てガスの流れが左から右が（Ｒ）右から左が（Ｌ）」

Ｆ

Ｈ

項目Ｆ

機能・機器

下流側アクチェータの機能（二重遮断の下流側アクチュエータ）項目G

項目Ｄ 項目Ｅ

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

標準型式

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１０／ ３１

各部仕様
上流側遮断バルブ（ＭＶＪ４０．２５）
部

品

番

号

ＭＶＪ４０．２５−１００ （１００Ｖ用）
ＭＶＪ４０．２５−２００ （２００Ｖ用）

電

源

電

圧

８５〜１１０ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）

電 源 周 波数

４７〜６４Ｈｚ

消 費 電 力

７０ＶＡ 連続定格

動 作

クイックオープン・クイックシャット

動 作 頻 度

最大 ２００回／時 全ストローク

駆 動 方 式

電磁式

動 作 時 間

全開 → 全閉 １秒以内

最高使用圧力（Ｐｍａｘ）

０．３ＭＰａ（中圧Ｂ）

耐

０．５ＭＰａ圧

主 要 材 質接続ボディ

ＦＣＤ４５０

ディスクシート

ＮＢＲラバー

弁座

ステンレス鋼ＪＩＳ Ｂ ２２１０ １０Ｋ ４０Ａ ＲＦフランジ

オリフィスサイズ

φ２５ｍｍ

流

体

都市ガス、天然ガス、空気 、ＬＰＧ

用

途

遮断

試 験 圧 力

弁体強度

１ＭＰａ （水圧）

外部もれ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ正方向０．５ＭＰａ （空気）弁もれ逆方向

０．０２ＭＰａ （空気）バルブストローク７ｍｍ

許容運転周囲温度−１０ 〜 ＋６０℃

保護構造

ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）

質 量

９.５ｋｇ

内臓ストレーナ

２０メッシュ

パイッロト接続口

Ｇ１／２

取 付 姿 勢コイル部が水平面より下にならないこと

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ＭＶＪ仕様書2006.04.17

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１１／３１

ＭＶＪ４０．２５寸法図

製品技術仕様書
型番
名称

ＭＶＪ寸法図

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

2006.04.17

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１２／３１

2006.04.17

ＭＶＪ４０．２５断面図

⑨
⑪
⑦
⑧
⑥
⑫

⑤

⑩
①

１
２
３
４
５
６

②

③

Ｏリング
７ 電磁コイル
弁座プラグ
８ アーマチュア弁シート
９ アーマチュアチューブ
バルブボディ
１０ ストレーナＯリング
１１ ギャップワッシャ
閉止スプリング １２ ＳＵＳボンネット

製品技術仕様書
型番
名称④

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ＭＶＪ構造図

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１３／ ３１

2006.04.17

下流側バルブボディ（ＶＧＪ・・）
最高使用圧力（Ｐｍａｘ）
耐圧
主要材質

接続
内部オリフィスサイズ
（部品番号）

０．３ＭＰａ（中圧Ｂ）
０．５ＭＰａボディ
ＦＣＤ４５０
ディスクシート ＮＢＲラバー
弁座ステンレス鋼ＪＩＳ Ｂ ２２１０ １０Ｋ ４０Ａ ＲＦフランジ

バルブストローク
動作環境周囲温度
質量
内蔵ストレーナ

ＶＧＪ１０．１４０４０ φ４０ｍｍ
ＶＧＪ１０．１３９４０ φ２５ｍｍ
ＶＧＪ１０．１３８４０ φ１５ｍｍ
都市ガス、天然ガス、ＬＰＧ、空気遮断及び制御弁体強度
１ＭＰａ （水圧）
外部もれ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ正方向 ０．５ＭＰａ （空気）弁もれ逆方向 ０．０２ＭＰａ （空気）１７ｍｍ
−１０ 〜 ＋６０℃
１１ｋｇ
４０メッシュ

取付姿勢

水平より下向き不可、但しアクチェータＳＫＪ７０・・と使用の場合は、

流体
用途
試験圧力

ＳＫＪ７０・・のダイアフラムが常に垂直位置であること。

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＪ仕様書・寸法図

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１４／ ３１

2006.04.17

ＶＧＪ１０内部構造図

①

⑨

②

⑤

⑧

④

⑦

③

⑥

１
２
３
４
５

バルブステムステムガイド弁シート
ディスクプロファイル
弁座プラグ

６
７
８
９
１０

閉止スプリング
Ｏリング
ストレーナ
アクチュエータ

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ＶＧＪ構造図

仕様書番号

ＳＪ００００６４３ −１５／ ３１

作成年月日

2006.04.17

下流側アクチェータガバナ制御用（ＳＫＪ７０）システム７０ 標準仕様
部品番号
電源電圧
電源周波数
消費電力
動作
動作頻度
駆動方式
動作時間
周囲湿温度
質量
構造規格
空燃比設定範囲
バイアス調整範囲
制御精度
使用空気ダンパ開閉時間
導入最小必要圧力
導入最大圧力取付姿勢
補助スイッチ
導圧管取出位置

ＳＫＪ７０．７５５１１ （１００Ｖ用）
ＳＫＪ７０．７５５１２ （２００Ｖ用）
８５〜１１０ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）
４７〜６４Ｈｚ
１３．５ＶＡ 連続定格
空燃比制御
最大 ４回／分 全ストローク
油圧サーボ
全開 → 全閉 １秒以内
−１０ 〜 ＋６０℃
２．４８Ｋｇ
ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）
０．４〜９．０ （ガス圧／空気圧）＋０．１ 〜 −０．１ ｋＰａ
低燃時 １０％以下
高燃時
２％以下
低燃 → 高燃 １０秒以上
高燃 → 低燃 １０秒以上
ガス圧 ０．１ｋＰａ 以上
空気圧 ０．０５ｋＰａ以上
ガス圧 ２５ｋＰａ
空気圧 ３ｋＰａ（空燃比＞２．０）
５ｋＰａ (空燃比≦２．０）
炉内圧補正導圧管を接続した場合は（導入最大圧力）＝（導入空気圧）−（炉内圧）
ダイヤフラムが常に垂直位置である事
接点 ６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ
設定 ０〜１００％ストローク
空気側
ダンパ二次側で乱流のない所
ガス側
バルブ出口側でバーナコックより下流側のガス乱流のない所
炉内圧側
炉内より水分の流入しない所

製品技術仕様書ＳＫＪ７０標準仕様書・図面
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１６／ ３１

2006.04.17

下流側アクチェータガバナ制御用（ＳＫＪ７０）システム７０ ＢＩＡＳシフト仕様
部品番号
電源電圧
電源周波数
消費電力
動作
動作頻度
駆動方式
動作時間
周囲湿温度
質量
構造規格
空燃比設定範囲
バイアス調整範囲
制御精度
使用空気ダンパ開閉時間
導入最小必要圧力
導入最大圧力取付姿勢
補助スイッチ
導圧管取出位置

ＳＫＪ７０．１２１Ａ１７ （１００Ｖ用）
ＳＫＪ７０．１２１Ａ２７ （２００Ｖ用）
８５〜１１０ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）
４７〜６４Ｈｚ
１３．５ＶＡ 連続定格
空燃比制御
最大 ４回／分 全ストローク
油圧サーボ
全開 → 全閉 １秒以内
−１０ 〜 ＋６０℃
２．４８Ｋｇ
ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）
０．４〜９．０ （ガス圧／空気圧）＋０．１ 〜 −０．４５ ｋＰａ
低燃時 １０％以下
高燃時
２％以下
低燃 → 高燃 １０秒以上
高燃 → 低燃 １０秒以上
ガス圧 ０．１ｋＰａ 以上
空気圧 ０．０５ｋＰａ以上
ガス圧 ２５ｋＰａ
空気圧 ３ｋＰａ（空燃比＞２．０）
５ｋＰａ (空燃比≦２．０）
炉内圧補正導圧管を接続した場合は（導入最大圧力）＝（導入空気圧）−（炉内圧）
ダイヤフラムが常に垂直位置である事
接点 ６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ
設定 ０〜１００％ストローク
空気側
ダンパ二次側で乱流のない所
ガス側
バルブ出口側でバーナコックより下流側のガス乱流のない所
炉内圧側
炉内より水分の流入しない所
特長
標準のＳＫＪ７０では低燃焼領域での過剰空気比率の設定が±０．１ｋＰａでした。
このタイプではこのバイアス比率を＋側は従来通りとし、−側を０．４５ｋＰａ迄
調整可能としました。
その他は標準仕様と総べて共通です。

製品技術仕様書
型番
名称

ＳＫＪ７０ＢＩＡＳシフト
仕様書・図面

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６４３ −１７／ ３１

型番GW 2000 A4

設定範囲( kPa )
40-200

作成年月日

2006.04.17

動作隙間 最高許容圧力( kPa )( kPa )
4.5
400

（ダイアル目盛の表記単位は「ｂａｒ」です。 1ｂａｒ＝100ｋＰａ＝0.1ＭＰａ）
技術仕様
型番
圧力設定範囲設定ダイアル目盛表記
最高許容圧力動作隙間
適用対象気体設定精度： 上記表による： 上記表による： ｂａｒ： 上記表による： 上記表による： 天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気： ±１５％ （ダイアル面垂直使用時）
水平使用時は上記設定値に対し０．０５ｋＰａ加算

材質
本体
カバー
スイッチ部
受圧部
スイッチ接点部
接点最大電圧電流： アルミダイキャスト： ポリカーボネード
接点構成図 （設定圧力以下）： ポリカーボネード： ステンレス鋼（1.4541）（二重保護構造）： Ａｇ，ｆｉｎｅ ｓｉｌｖｅｒ： ＡＣrms２５０Ｖ 抵抗負荷 ６Ａ
誘導負荷 ３Ａ （ＣＯＳφ：０．６）
ＤＣ： ４８Ｖ １Ａ
接点最少電圧電流 ＡＣrms： ２４Ｖ ２０ｍＡ
ＤＣ
： ２４Ｖ ２０ｍＡ
許容動作周囲温度： −１５・・＋７０℃
許容保管周囲温度： −３０・・＋８０℃
防水規格： ＩＰ５４接点動作
ＳＰＤＴ： 設定した圧力より高で３−１ 開
３−２ 閉： 設定した圧力より低で３−１ 閉
３−２ 開
圧力接続
接続 ： Ｇ１／４ ×１４ 深さ１８ｍｍ
質 量
オプション

： 約 ４５０ ｇ
ＰＧ１１−ＪＩＳ ＣＴＣ−１９薄鋼電線管アダプタ

取扱注意事項・圧力設定カバーのネジに緩みの無いこと
・圧力導入口のネジＧ１／４最大締め付けトルクは７Ｎｍです。締過ぎ無いこと

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ガス圧低仕様書

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１８／ ３１

2006.04.17

外形寸法図

圧力導入口 Ｇ１／４×１４ 深さ１８端子台結線図例

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

ガス圧低外観図仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −１９／ ３１

2006.04.17

下流側ガス圧力スイッチ高

型番

設定範囲
(kPa)

動作隙間
(kPa)

最高許容圧力(kPa)

取付姿勢誤差(kPa)

GW50A6/S

0.5-5

0.3

50

0.1

GW150A6/S

1-15

0.5

50

0.15

GW500A6/S

10-50

2.0

200

0.3

＊設定ダイアルの目盛はＰａ表記です。

技術仕様
適用対象気体設定精度

天然ガス、都市ガス、ＬＰＧ、空気
最大±１５％ （ダイアル面垂直使用時）
水平使用時は上記設定値に上表の取付け姿勢誤差を加算

材質
本体
スイッチ部
ダイアフラム安全ダイアフラム
スイッチ接点部
接点最大容量 ＡＣrms.２５０Ｖ

アルミダイキャスト
ポリアミド
ＮＢＲ
ＮＢＲ
Ａｇ，ｆｉｎｅ ｓｉｌｖｅｒ
抵抗負荷 ６Ａ
誘導負荷 ３Ａ （ＣＯＳφ：０．６）
ＤＣ４８Ｖ
１Ａ
接点最少電流 ＡＣrms.
２４Ｖ ２０ｍＡＤＣ
１２Ｖ ２０ｍＡ
許容動作周囲温度−１５．．＋７０℃
接点構成図（設定圧力以下）
許容保管周囲温度−３０．．＋８０℃
構造規格
ＩＰ ５４ （ＩＥＣ５２９による）
接点動作
ＳＰＤＴ
設定した圧力より高で３−１ 開
３−２ 閉
設定した圧力より低で３−１ 閉
３−２ 開
圧力接続
Ｇ１／４ ×１４ 深さ１８ｍｍ
電気接続
専用配線コネクタ（３端子）
質量
約１８０ｇ
付属品
電気接続配線用コネクタ
オプション
ＰＧ１１− ＪＩＳ ＣＴＣ−１９薄鋼電線管ネジ変換アダプタ
取扱注意事項・検圧タップのネジに緩みが無いこと
・圧力設定ダイアルカバーのロック用ネジに緩みの無いこと
・圧力導入口のＧ１／４ネジの長さに注意、最大締め付けトルクは７Ｎｍです。締過ぎ無いこと

製品技術仕様書
型番
名称

ガス圧高仕様書

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２０／ ３１

ガス圧高（ＧＷ Ａ６／Ｓ）外観図

2006.04.17

圧力設定ダイアルカバー用ロックネジ

圧力設定ダイアル

コネクタ端子ゴム シール

コネクタ端子保護カバー

検圧タップ
圧力導入口 Ｇ１／４×１４
深さ １８

製品技術仕様書
型番
名称

ガス圧高外観図ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２１／ ３１

2006.04.17

圧力スイッチ配線用コネクタ
組立図

外観図

Ｍ20×1.5Ａ

内部配線図

端子 配線図製品技術仕様書
型番
名称（設定値より低い圧力状態）

ガス圧高配線

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２２／ ３１

元圧力計

精

部品番号

圧力指示範囲

ＰＧ６０−０６Ｐ

０〜０．６Ｍｐａ

ＰＧ６０−０１Ｐ

０〜０．１Ｍｐａ

度

ＪＩＳ １．６級

圧力検出方式

ブルドン管式

接続

Ｒ１／４

主要材質

ブルドン管 ： 黄銅管

重量

ケース

： 銅板クロームメッキ

窓： ガラス板

１５０ｇ

φ64

30

58

10.5

16

□14

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

元圧力計

2006.04.17

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２３／ ３１

2006.04.17

システム７０空燃比制御（ＶＧＵ７０Ｂ）
本計装例は燃焼量を比例制御又ＨＩ−ＬＯ制御する場合です。比例制御をする場合とＨＩ−ＬＯ制御をする場合とで異なるのはダンパモータＳＱの動作のみです。
比例制御の場合はコントローラよりの信号でダンパを連続的に位置を変化させるのに対して、ＨＩ−ＬＯ
制御ではダンパの位置をＨＩ又はＬＯのいずれかの位置に変化させることです。したがって、ダンパＡＤの下流側の空気圧が変化することは同じです。
（コントロールモータについてはデータシートＳＱＮ、ＳＱＭ参照）
ＶＧＵ７０Ｂの下流側のアクチェータＡ２のＳＫＪ７０・・の空気圧導入口（Ａ）にダンパＡＤの二次側空気圧が導入されます。この二次側空気圧は燃焼量と比例関係にあります。
ＳＫＪ７０・・は予め設定された、低燃焼過剰空気量と空燃比に基づいてＭＶ２のバルブ開度を制御し、ガス量のコントロールをします。ガス圧導入管Ｇにより、ガス圧力のフィードバックを行います。炉内圧力の補正として導圧管Ｃを導入します。
ガス導圧管Ｇの配管接属部に於いては管内圧が＋０．１ｋＰａ以上必要です。
ＧＰＨは附属のガス圧力高スイッチＧＷ・・Ａ６／Ｓです。
ＧＰＬは上流側バルブに装備されているガス圧力低スイッチＧＷ１５００です。
ＡＰＬは空気圧低用の圧力スイッチです。（ＡＰＬについては圧力スイッチのデータシートＧＷ・・Ａ６／Ｓを参照）
ガス圧導入管Ｇとガス圧力高スイッチＧＰＨは必ずバーナコックＶＢＣの下流側に接続します。
パイロット配管は省略してあります。
以上のシステムにより、複雑で調整に時間の要する機械式リンゲージ機構を使用せずに、常に効率のよいガス燃焼が、安全かつ正確に得られます。

記号
VGU７
SQ
AD
APL
GPL
GPH
MV1
MV2
A2
VMC
VBC
BF

名称
中圧用バルブユニット
エアダンパ・コントロールモータ
エアダンパ（バタフライ弁）
空気圧力スイッチ （低）ガス圧力スイッチ （低）ガス圧力スイッチ （高）上流側バルブ下流側バルブ下流側アクチュエータ
元コック・区分バルブ
バーナコック送風機

型番
VGU７0BSQM,N
GW A6/S
GW1500GW A6/S
MVJ40
VGJ10
SKJ10
-

メーカ・備考シーメンスビルテクノロジ
シーメンスビルテクノロジ
デュングス
ＶＧＵ付属品
ＶＧＵ付属品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品
ＶＧＵ構成品

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

計装例

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２４／ ３１

2006.04.17

アクチェータ本体ＳＫＪ７０ 動作
液動式アクチェータはオイル封入のシリンダー、電気式振動ポンプ及びピストン、レリーフ弁により構成されています。レリーフ弁はポンプと並列にシリンダーの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではレリーフ弁は開となっています。
シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによりピストンの上下運動をガイドします。ピストンの下部にはロッドが連結しており、ピストンの上下運動をバルブ・ステムへ伝えます。
ロッドには、ディスク板が取り付けられており、外部よりバルブの開閉が確認できるインジケーターがあります。
ディスク板は同時に、位置確認用の補助スイッチを動作させます。このスイッチは端子箱内の調整ネジによって全ストロークにわたって設定できます。
アクチェータの閉方向への駆動はバルブボディー内部にあるスプリングにより駆動されます。
プレパージ中は空気圧のみがダイヤフラムに加圧されるので、アクチェータの調量ボール弁は図において左側へ移動します。したがってバーナ着火時にバーナコントローラよりＳＫＪ７０へ通電された時バ
ルブは開方向へ駆動されます。
ＳＫＪ７０へ通電されると同時にバルブは開となり（スローオープン）二次ガス圧力がダイヤフラムへ加圧されます。空気圧（Ｐａｉｒ）とガス圧（Ｐｇａｓ）とがダイヤフラムにおいて所定の比率でバランスすると、ガスのバルブ開度は一定位置に保持されます。これは、アクチェータ内の調量ボール弁が一定開度となり、油圧ポンプを通過する油量と調量ボール弁を通過する油量がバランスするためです。
燃焼量を増加する場合、空気ダンパが開となるか、ファンスピードが速くなるかにより空気圧側のダイ
ヤフラムが加圧され、アクチェータ内の調量ボール弁は閉方向へ移動します。これにより、ガスバルブの開度は開方向へ移動し、再度ダイヤフラムがバランスします。
燃焼量を下げる時は空気圧側のダイヤフラムが上記と反対に動作するので、ガスバルブ開度は閉方向へ移動しバランスします。
供給ガス圧力が変動した場合はガス圧側のダイヤフラムが検知し、空燃比を保持します。
以上の動作により低燃焼から高燃焼の間、空燃比は予め設定された比率が保持されます。（バーナヘッドの空気及びガスのオリフィスサイズは変化しないことが必要です。）
バーナ着火時に炉内圧が振動するような場合には、炉内圧補正用導管を接続すれば、着火をスムー
ズにするのに有効となります。
工業用加熱炉において腐蝕性のガスを発生するような場合はＳＫＪ７０へ炉内圧補正用導管は接続しないでください。
アクチェータはバルブボディより外して通電すると全開時に内部のシール部が破損します。
アクチュエータ単体での通電は絶対行わないで下さい。
２．バルブボディ
ＶＧＪ１０はガス会社三社による「中圧ガス消費機器における燃焼用設備のガス配管基準」に基づいた
機器です。
⑤

③

①空燃比設定ゲージ（ＲＡＴＩＯ）②空燃比並行シフトゲージ（ＢＩＡＳ）③炉内圧補正用導圧管 （ＰＦ）
④ガス二次圧導圧管（ＰＧ）⑤空気圧用導圧管（ＰＡＩＲ）④

製品技術仕様書
型番
名称

ＳＫＪ７０動作説明

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２５／ ３１

2006.04.17

ＳＫＪ７０の導圧管の接続
ＳＫＪ７０へ接続される各導圧管は常に空気、ガスの静圧を検知する必要があります。バーナ側及びガス配管側において、導圧管の先端部が管内に突出しないように接続します。突出していると正しい圧力のフィードバックができません。導圧管接続位置より下流側にオリフィスを設置する必要がある場合もあります。
ガス配管への導圧管は必ず管の上部に接続してください。下部へ接続すると異物混入の原因となります。燃
焼用空気圧のバーナ側への接続位置は空気ダンパの二次側です。
ＳＫＪ７０への導圧管の内径は最低４ｍｍです。但し空燃比＞３に設定する場合、空気及び炉内圧導圧管の内径は最低８ｍｍです。
ガス圧導入管は必ずバーナコックの下流側へ接続します。
炉内圧を検知する導圧管は炉内ガスの結露等がＳＫＪ７０へ流入しないような位置に接続します。
ＳＫＪ７０への各導圧管を出来るだけ短くすることにより制御レスポンスが向上します。

《ＡＧＡ７８エアーデバイダ》
ＳＫＪ７０の空気導入最高圧力は、３ｋＰａ（空燃比＞２．０）、５ｋＰａ（空燃比≦２．０）です。
これらを超える空気圧力となる時は、エアーデバイダＡＧＡ７８を使用してＳＫＪ７０への導入圧力を最高圧
力以下になるようにして下さい。
ＡＧＡ７８は二種類用意してあります。
型式

Ｄ２オリフィス

減衰率（Ｐ２／Ｐ１）

ＡＧＡ７８−１．７

１．７ｍｍ

０．３８

ＡＧＡ７８−２．０

２．０ｍｍ

０．２４

例）導入圧力がエアーダンパ高燃焼時、７ｋＰａ、低燃焼時２ｋＰａである時、ＡＧＡ７８−１．７を使用するとＳＫＪ７０へ導入される圧力は、高燃焼時２．６６ｋＰａ、
低燃焼時０．７６ｋＰａとなります。
12

m
2
1.
5

m
m
,D
2=

8

6

AG
A7
81.
7(
D1
=

ダンパ二次側圧力 （ｋＰａ）

m
)

10

4

8
A7
G
A

m
.5m
1
=
D1
(
0
.
-2

m
=2
2
,D

m)

2

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

ＳＫＪ７０空気側圧力 （ｋＰａ）

製品技術仕様書
型番
名称

導圧管接続・ＡＧＡ７８

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

3

3.5

4

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２６／ ３１

2006.04.17

ＳＫＪ７０の燃焼調整
パイロット炎及びその他起動インターロック等の調整及び確認が完了したのち主炎の調整を開始します。
主炎着火前に空気ダンパの動作を確認します。
ＳＫＪ７０上部にある設定ゲージ①を予め規定された空燃比にセットします。ＳＫＪ７０の上部にあるゲージ②の空燃比並行シフトを±０（原点）の位置にセットします。
以上の設定により主炎を着火し定格の９０％程度の位置でＣＯ２又はＯ２を測定します。測定の結果に応じて、再度設定ゲージ①により空燃比を調整します。空燃比の調整は燃焼中に可能です。（Ｏ２が過剰の場
合はＰｇａｓ／Ｐａｉｒの値が大きいほうへ）
次に、燃焼量を低燃焼の位置に下げます。この位置において再度ＣＯ２又はＯ２を測定します。測定の結果に応じて、空燃比並行シフトゲージ②を調整します。
〈＋〉方向はガス量の増加、〈−〉方向は空気量の増加となります。（Ｏ２が過剰の場合は〈＋〉へ）
低燃焼における規定の燃焼量を確認し、空気ダンパのコントロールモータの低燃リミットスイッチ位置を設定します。
再度燃焼量を増加させ定格燃焼位置までコントロールモータを開けます。規定のガス量が確認された状態
で、ＣＯ２又はＯ２を測定し、空燃比ゲージ①により調整します。
定格燃焼位置（高燃焼）に空気ダンパ高燃リミット位置を設定し、空気ダンパの上限をセットします。
５０％のＨＩ−ＬＯ制御の場合、ＬＯ側も空燃比設定により調整できる場合もあります。
以上の調整及び設定が完了したならば、低から高までの任意の位置でＣＯ２又はＯ２をチェックします。再調整では必ず高燃焼領域ではゲージ①比率で、低燃焼領域では並行シフトゲージ②で調整します。
ＳＫＪ７０の全ストロークは１６ｍｍです。ＳＫＪ７０の本体の側面にある開度指示が定格燃焼時に１６ｍｍまで達するとそれ以上ガス量の増加が出来ないためＯ２％は上昇します。この場合、バルブの流量差圧計算
を再度チェックするか、空気量が定格時に必要な圧力より高いことになります。
①②
調整ネジ部拡大ＨＥＸ ４ｍｍ① 空燃比設定ネジ② 空燃比並行シフトネジ
各設定はＳＫＪ70上部のネジで行います。
設定された値は側面のインジケータで確認できます。

Ａ：空燃比１：１の時
Ｂ：燃焼域全体において同比の過剰空気
Ｃ：低燃焼域においての過剰空気製品技術仕様書
型番
名称

ＳＫＪ７０燃焼調整

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

ＳＪ００００６４３ −２７／ ３１

作成年月日

ＳＫＪ７０ 燃焼調整手順フロー図

パイロット炎の単独調整完了

空燃比設定ゲージ（ＲＡＴＩＯ）①：０．８、並行シフトネジ（ＢＩＡＳ）②：±０であることの確認。
ずれている場合には修正

主炎（メイン）を低燃焼位置に固定して着火。ガス量不足で着火しない場合は②を＋側に一目盛づつ設定を変更しながら着火するまで繰返す。

定格燃焼の７０〜８０％程度まで燃焼量を上げる。Ｏ２，ＣＯ２を測定し、ガス量過多の場合には①を＜−＞方向へ回す。反対にガス量不足の場合には＜＋＞方向へ回す。
この調整はＯ２，ＣＯ２を測定しながら設定する。

定格燃焼量にて上記と同様の調整を行う。

Ｏ２等が適正であるが定格不足の場合、エアダンパ開度を上げる。
定格オーバの場合には閉じる。

低燃焼に下げ、Ｏ２を測定する。ガス量過多の場合には②を＜−＞の方向に、不足の場合には＜＋＞の方向に回す。

製品技術仕様書 ＳＫＪ７０燃焼調整フロー
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

2006.04.17

仕様書番号

ＳＪ００００６４３ −２８／ ３１

作成年月日

2006.04.17

ＭＶＪ・・／ＳＫＪ・・への結線
ＭＶＪ・・（上流側遮断バルブ）の端子Ｌ（Ｐ）およびＳＫＪ・・（下流側アクチェータ）の端子①にはバーナコ
ントローラより出力を接続し、ＭＶＪ・・の端子Ｎ（Ｍｐ）およびＳＫＪ・・の端子②には電源のニュートラル
側（接地相）をそれぞれ接続します。
又、ＭＶＪ・・の端子Ｌ（Ｐ）およびＳＫＪ・・の端子①にはバーナコントローラの回路をバイパスして電源を供給しないでください。
電気配線はＩＶ２ｍｍ２として下さい。
ＭＶＪ・・の電線管接続口は端子ボックスの左右に各一ヶ所あり口径はＰｇ１１（ＤＩＮ）です。又、ＳＫＪ・・の電線管導入のノックアウトも端子ボックスの左右に各一ヶ所あり口径は１９ｍｍです。
オプションとして電線管アダプタ（ＪＩＳ ＣＴＣ１９への接続用）が用意されています。ＭＶＪ・・およびＳＫ
Ｊ・・に取付け可能です。
ＭＶＪ４０．２５端子台

ＳＫＪ端子台

補助スイッチの調整
アクチュエータＳＫＪ…には端子４，５，６の補助スイッチ端子があります。
スイッチの動作確認の設定は端子台下部の設定ネジⅣで行います。
動作点は時計方向に回す事によりバルブ開方向へ、反時計方向で閉方向に移動します。
例えば、全閉確認の設定を行う場合はアクチュエータ取付後、数回作動させステムとロッドの位置を安定させ、バルブ閉の状態でⅣを一度端子４−６間の抵抗がＯＦＦになるようにして、次に同じＯＦＦからＯＮになる位置に調整します。そして更に調整ネジⅣを１／２回転時計方向に回します。
これは補助スイッチの動作ディファレンシャルを安定させる為の調整です。
アクチュエータの交換・バルブボディへの取付
アクチュエータをバルブボディに取付けるビス（Ｂ）及びワッシャ（Ｃ）はアクチュエータの端子ボックス内に収納されています。
アクチュエータをバルブボディに取付ける際にアクチュエータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。その際にはアクチュエータ
上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチュエータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチュエータを固定して下さい。
アクチュエータとバルブボディ間にはシール剤やパッキン等は絶対に使用しないで下さい。
アクチュエータのピストンが完全に上昇している場合バルブステムとロッドの間には約１ｍｍの隙間が発生しますが、一度アクチュエータを通電する事によりこのクリアランスは無くなります。
リミットスイッチの調整はこの後実施して下さい。

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

電気配線・調整

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −２９／ ３１

2006.04.17

VGU選定チャート

システム１０
ＶＧＵ１０Ｂ

システム２０、３０
ＶＧＵ２０Ｂ、３０Ｂ

システム７０
ＶＧＵ７０Ｂ

最高使用圧力 ０．３ＭＰａ未満の確認

流量計算及び差圧計算の確認

低燃焼時のガス流量と最小制御ガス量の確認

下流側バルブオリフィスの選定

ガバナ二次圧の設定値確認
ＶＧＵ２０Ｂ／３０Ｂ

ＳＫＪ７０の導入ガス圧と空気圧の確認（最高使用圧以下）

下流側圧力スイッチ（ガス圧高）の設定値と機種の選定

ＶＧＵ・・・システムの選定型式の確認

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＵ選定

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −３０／ ３１

2006.04.17

計装上の取り扱い注意事項

VGU…B…シリーズ中圧用ガス遮断弁ユニットは、ユニットとして使用する様に設計されています。
本ユニットの上流側遮断弁もしくは下流側遮断弁を分離して異なる使用は避けてください。
本ユニットに対しては、同時に上流側遮断弁と下流側遮断弁へ通電する様にしてください。また、燃焼を停止する場合は、同時に電源供給を停止する様に計装願います。
標準配置では、ガス圧力計が上流側遮断弁と下流側遮断弁の中間に配置されています、この目的は上流側遮断弁と下流側遮断弁への電源供給を同時に停止した場合でも下流側遮断弁が先に閉止する事により遮断弁間の残留圧力が維持されている事を圧力計により確認出来、下流側遮断弁に弁越し漏れが有るか否かを目視により確認出来ます。本、理由により圧力計を標準配置の位置で使用する事を推奨します。また、燃焼装置側の取り扱い説明書においても定期的にこの圧力計が燃焼停止後に供給元圧力を示している事を確認する事項を掲載する事を推奨します。
上記の標準計装・標準配置以外にて使用する場合は弊社とお打ち合わせを
お願いします。

製品技術仕様書
型番
名称

計装上の取扱注意事項

ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ

仕様書番号

作成年月日

ＳＪ００００６４３ −３１／ ３１

2006.04.17

取扱注意事項

１．本機器は燃焼安全上の重要保安部品です。必要な所以外は本品を分解しないでください。
２．バルブを使用する配管中のガスが仕様に適合していること。
３．配管中のガス圧力が仕様書の圧力範囲内であること。
４．取付場所は−１０〜＋６０℃の温度範囲内でること。
５．電気配線はＩＶ２ｍｍ２以上を使用すること。
６．操作電源の高電位側と接地側をバーナ・コントローラと正しく接続すること。
７．作業時は必ず電源をＯＦＦにする。安全回路をバイパスしてバルブには通電しないこと。
８．全閉確認リミット・スイッチは、運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックすること。
９．バルブボディのパイロット配管接続口やガス圧力スイッチ取付口で使用していない接続口のメクラ
ネジに緩みがないこと。
１０．アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損、油漏れの原因となります。）
１１．バルブボディに示してあるガスの流れ方向が実際のガスの流れ方向と同一であること。
１２．ＳＫＪ７０、３０、２０のガス導圧管は必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１３．バルブボディ内のシール剤の流入がないこと。
１４．附属のガス圧高スイッチは必ずバーナコックの下流側へ接続すること。
１５．バルブ配管のサポートが充分であること。
１６．定期的に弁の通り抜け及び外部漏れ試験を実施すること。
１７．外部漏れ試験を実施する時には試験器やガス検出器等を用いて行うこと。
万一検出液を使用する場合には非腐蝕性のガス漏れ専用の検出液を使用し、使用後は充分に液を拭きとり、充分に乾燥してから使用を開始すること。
１８．検出液を使用する場合には電気部分（コイルを含む）には検出液がかからない様にすること。
万一かかった場合には速やかに液を拭き取り、充分に乾燥させてから使用する。内部にまで浸入しているような場合にはメーカに返却し、動作を確認してもらう事。
１９．電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をする時は、必ずガスの元コックを閉じてから作業する。

製品技術仕様書
型番
名称

取扱注意事項ＶＧＵ７０Ｂ （空燃比制御機能付）
中圧Ｂ供給用遮断弁ユニット ＶＧＵ・Ｂシリーズ