カスタマー・ソリューション

使用検討における注意事項及び使用トラブルとその対策（フレクター®）
1. はじめに
過去より各種プラントでは、配管継手の一種である伸縮継バルカー技術誌手が多数使用されている。伸縮継手とは、構造体間の相互変位による影響を吸収するための部材であり、各種プラントの安全操業には不可欠な部材である。そのため、設計を誤った製品を装着・運転すると設備の破損、ひいては大事故に繋がりかねないので、選定は慎重に行う必要がある。伸縮継手には金属製と非金属製があり、当社が製造する「非本報ではフレクター ® の簡単な製品紹介と、本製品の使用Figure1

Summer 2021

金属伸縮継手」のことをフレクター ®と呼ぶ。
No.FLEX 製品外観写真検討における注意事項及び使用トラブルとその対策を紹介する。

2. 製品紹介
No.41

2-1）No.FLEX（フレックス）
金属部品（フランジなど）と非金属カバーを組み合わせた製品である（Figure1）。カバー部はゴムと補強布を一体成形しているため、繋ぎ目がなく、気密性、長期柔軟性、耐放射線性に優れている。
主な実績例：原子力発電所の換気設備など。

Figure2

No.XP-221 製品カット写真

Figure3

No.PRBT 製品外観写真

2-2）No.XP-221
有機・無機クロス、フィルムなどを用いて、縫製・接着加工して形作るカバーと金属部品（フランジなど）を組み合わせた製品である（Figure2）。設計的自由度が高く、汎用性が高いので、幅広い産業で使用されている。
主な実績例：各種プラントの排ガス、ボイラ、集塵機ラインなど。
2-3）No.PRBT（ラバーブーツ）
No.FLEXと同様のカバー材質で、両端にファスナーを縫付けた扇型のカバーを配管貫通部に巻き付けて、ファスナー

2使用検討における注意事項及び使用トラブルとその対策（フレクター®）を閉じて、不定形シール材で封止した上で、両端を金属バン

3-2）設置場所、流体ドで固定し、取り付ける製品である（Figure3）。配管貫通部

屋外であれば雨、紫外線、寒暖差など、周囲環境が屋の配管との隙間をシールし、配管変位の吸収という用途に特内と比べ過酷であるため、相応の対処を講じる必要がある。

化している。

流体については腐食性、ダストの有無によって、カバー構成、内筒有無の判断に繋がり、寿命にも大きく影響するので、重主な実績例：発電所の壁、床の貫通配管など。

要である。

3. 使用検討における注意事項

3-3）設計条件、流速、流量、取り付け面間Figure4に製品仕様書を示す。ピンク色で塗りつぶしてい温度、圧力はカバー選定に必要な重要な項目である。設る項目は最低限必要な情報である。情報が不十分、誤りが計値と運転時の両方を確認することで最適な設計が出来ある場合は製品の性能・寿命に大きな影響を与えるため、注る。変位量と取り付け面間は相関性があるため、組み合わ意が必要である。ではなぜ、必要なのか、項目ごとに詳しくせによってはどちらか対応出来ない可能性もある。

バルカー技術誌説明する。
3-4）流れ方向、取り付け位置3-1）呼称寸法（取合寸法）

流れ方向、取り付け位置によっては設計断面が変わる可

取合寸法が間違っていると取り付け出来ないので、最も重要である。図面の改廃管理不足で現場との相違問題もある能性もある。また製品にも流れ方向を印字するため、情報の開示は必要である。

ので、現況確認も重要になってくる。

Summer 2021
No.41

Figure43

製品仕様書

カスタマー・ソリューション

4. トラブル事例とその対策
前述のように、情報が不十分、誤った取り付けなどでトラブルになった事例を紹介する。

Figure6

内筒付きXP-221 の運停止時イメージ図

Figure5 セットボルトを装着したXP-221 の半断面図

当社では、製品への保温材を取り付けることを推奨していないが、設備の熱効率を下げたくない理由から、伸縮継手

4-1）セットボルトの取り外し忘れにも保温材を巻付けるケースが見受けられる。保温材を装着したXP-221の半断面図をFigure7に示す。保温材を取り付す。セットボルトは輸送、保管時に製品形状を保持する目的

けると流体の熱が殆ど外気に排出されず、熱がこもる。保温で取り付けており、製品装着時には外すよう指示しているが、材を巻くことで、伸縮性の低下、熱によるカバー劣化も進み、外さずに運転してしまうことがある。伸縮縮継手は伸縮によ破損に繋がる。熱効率を優先するのであれば、製品寿命のる変位吸収が最大の役割なので、可変しないセットボルトを短命化、破損は事前に考慮しておく必要がある。

取り付けたままでは意味がない。
また、多少ボルトを緩めた状態で取り付けられることがあるが、セットボルトがある状態では最大変位量の吸収が出来な対策としては、屋外装着ということで、最外層に対候性の良いCRターポリンを選定したが耐熱性が低いため、熱に強い無機クロスとPTFEフィルムのカバー構成で対応した。

いため、必ず製品装着後は外す必要がある。

No.41

原則、当社から提出する納入図にセットボルトの取り外しを明記するよう徹底している。
4-2）取り付け位置の情報不足によるダスト溜まり問題
通常、特に指示がなければ、地面と平行に取り付ける前提で製品を設計する。今回の事例では流体が粉体ということで内筒を取り付けた設計にしていた。内筒付きXP-221の運停止時のイメージ図をFigure6に示す。地面と垂直に取り付けたことで運停止時に粉体がカバーと内筒の間に溜まった。取り付け方向と負圧という情報がなかったことでこのような事象となった。粉体がカバーと内筒の間に溜まるとカバーの変位吸収に影響する上、変位時に粉体とカバーが擦れて、カバー破損に繋がる。

Summer 2021

セットボルトを装着したXP-221の半断面図をFigure5に示

バルカー技術誌

4-3）製品外面への保温材の施工

Figure7

保温材を装着したXP-221 の半断面図

4-4）設置設備の現況情報不足による不具合
設備を長期間使用し、地震、経年劣化により、新設当初の設計書の情報と実際の現況に差が生じ、取り付け不具対策としては、流体が入る隙間を無くす目的で、内筒とカ合、運転後の破損に繋がったことがある。また、面間が長くバーの隙間に断熱材を詰めたり、内筒を両方取り付けたりすなっていたり、ボルト位置が数度ズレていたりすることなどがあるなど、流体が入る隙間を無くす対策を講じている。

る。設計時にはこのようなズレは考慮していないため、仮に取り付けることが出来たとしても、設備運転後には破損する可能性が高いため、現況確認は必ず必要である。
4

使用検討における注意事項及び使用トラブルとその対策（フレクター®）

5. ご使用の際の注意事項

6. おわりに前述で述べたが、Figure4のピンク色部の開示があれば、今回紹介したフレクター ® はプラントの安全・安心操業に直設計は可能である。しかし、情報不足により前述のようなトラ結する製品であるため、製品設計は慎重に行う必要がある。

ブルも発生するため、当社からの積極的な確認及び、お客さそのためには十分な情報が不可欠であり、当社の長年の知まから詳細な情報を開示いただくことは重要である。その中見を活かし、積極的なヒアリングの徹底、ソリューション提案

でも装着のトラブルは他と比べて多い上、お客さまによる取りを行っていきたい所存である。

付けになるため、次のことには特に注意が必要である。
※「フレクター」は（株）
バルカーの登録商標です。
1）
セットボルトは製品装着後外す。
2）内筒付の場合は流れ方向を考慮し、装着を反転させない。
3）保温材を巻かない。

バルカー技術誌

坂本 貴紀

Summer 2021

Ｈ＆Ｓ営業本部
テクニカルソリューショングループ

No.41

5