議案第 １

令 和 ４ 年 度

事

業

一般財団法人報

告書

札幌市下水道資源公社号

目

次受託事業（その他会計）Ⅰ

下 水 汚 泥 処 理 施 設 総 括 管 理 事 業・・・1
１
２

東部スラッジセンター事業
西部スラッジセンター事業Ⅱ

水 処 理 施 設 総 括 管 理 事 業・・・5

Ⅲ

下 水 道 科 学 館 運 営 管 理 事 業・・・6Ⅳ

河 川 管 理 施 設 総 括 監 理 事 業・・・7

Ⅴ

道路廃材資源化施設総括管理事業・・・8

Ⅵ道Ⅶ

北 海 道 地 方 下 水 道 協 会 受 託 事 業・・・10

路

再生

資材

販

売事業・・・9

公益目的事業（実施事業等会計）

事

Ⅰ

調査

研究事業・・・11

Ⅱ

普及啓発事業・・・14

業

報告の附属明細書・・・15

受託事業（その他会計）

Ⅰ 下水汚泥処理施設総括管理事業
１東部スラッジセンター事業
１－１ 事業内容
東部スラッジセンターの運転管理業務の適正な履行を確保し、総括的・効率的に管理、監督、調整する事業である。

１－２ 事業実績
脱水施設においては、濃縮槽の汚泥界面及び汚泥濃度管理を徹底するとともに、脱水機の低回転運転に取り組み省エネに努めた。
焼却施設においては、燃焼温度・流動砂及び排ガスの管理を徹底し、大きな故障もなく順調に運転できた。安全面においては、運転業者と共に各施設のパトロールを毎月実施するなど、安全管理に努めた。また、機械・電気設備の計画的修繕を行うとともに、故障対応を行った。
(1) 脱水施設
豊平川・厚別・東部の各水再生プラザから圧送された汚泥の処理固形物量は、当初計画より 5.7％減の 18,548ds-ｔ/年となった。固形物回収率は 98.5％、脱水汚泥含水率は 75.2％となり、いずれも札幌市の仕様を満足する運転を行うことができた。
処理状況処理量
仕 様項目

令和 4 年度実績

当初計画

処理固形物量（ds-ｔ/年）

18,548.7

19,680

脱水汚泥量 （ｔ/年）

69,010.7

72,450

固形物回収率 （％）

98.5

95 以上

脱水汚泥含水率（％）

75.2

76 以下

(2) 焼却施設焼却施設では、当脱水施設のほか、西部スラッジセンターの脱水汚泥の一部及び厚別洗浄センタ
ーのスクリーンかすを受け入れた。処理量は、当初計画より 2.3％減の 64,696ｔ/年となった。また、焼却灰の未燃分は最大値で 0.4％となり、札幌市の仕様を満足する運転を行うことができた。
処理状況

処理量
仕 様項目

令和 4 年度実績

当初計画

脱水汚泥等受入量（ｔ/年）

64,696.5

66,207

焼却灰搬出量（ｔ/年）

1,466.9

1,5900.4（最大値）

２以下

焼却灰未燃分（％）※脱水汚泥等受入量は、厚別洗浄センターからのスクリーンかす 202.3ｔを含む。

1

(3) 厚別洗浄センター
厚別洗浄センターでは、水再生プラザ、ポンプ場などから発生するスクリーンかすを受け入れ、水洗浄を行った。洗浄スクリーンかす搬出量は、当初計画より 21.3％減の 202ｔ/年となり、全量を東部スラッジセンターで焼却した。また、残さ搬出量は、当初計画より 33.4％減の 23ｔ/年となり手稲前田埋立施設に搬出した。
洗浄スクリーンかす含水率は 64.4％となり、札幌市の仕様を満足する運転を行うことができた。
処理状況
項目
処理量
仕 様

令和 4 年度実績

当初計画

スクリーンかす受入量（㎥/年）

794.6949

洗浄スクリーンかす搬出量（ｔ/年）

202.3

257

残さ搬出量（ｔ/年）

23.3

35

洗浄スクリーンかす含水率（％）

64.4

65 以下

2

２ 西部スラッジセンター事業
２－１ 事業内容
西部スラッジセンターの運転管理業務の適正な履行を確保し、総括的・効率的に管理、監督、調整する事業である。
２－２ 事業実績
脱水施設においては、濃縮槽の汚泥界面及び汚泥濃度管理を徹底して、大きな故障もなく順調に運転できた。また、脱水機の低回転運転に取り組み省エネに努めた。焼却施設においては、燃焼温度及び排ガスの管理を徹底するとともに、受入汚泥量の変動に対して適切な対応を行い順調に運転できた。
また、蒸気発電機の効率的な運転に取り組み経費削減に努めた。安全面においては、運転業者と共に各施設のパトロールを毎月実施するなど安全管理に努めた。また、機械・電気設備の計画的修繕を行うとともに、故障対応を行った。
(1) 脱水施設
集中脱水施設において、創成川･拓北･伏古川･茨戸･新川･手稲の各水再生プラザから圧送された汚泥の処理固形物量は、当初計画より 7.0％減の 33,527ds-ｔ/年となった。
固形物回収率は 98.3％、脱水汚泥含水率は 74.8％となり、いずれも札幌市の仕様を満足する運転を行うことができた。
定山渓脱水施設において、定山渓水再生プラザから運搬された汚泥の処理固形物量は、当初計画より 12.2％減の 210ds-ｔ/年となった。固形物回収率は 97.5％となり、札幌市の仕様を満足する運転を行うことができた。
処理状況（集中脱水施設）
令和 4 年度実績

項目
処理量
仕 様

当初計画

処理固形物量（ds-ｔ/年）

33,527.2

36,040

脱水汚泥量 （ｔ/年）

130.429.3

144,280

固形物回収率 （％）

98.3

95 以上

脱水汚泥含水率（％）

74.8

76 以下

処理状況（定山渓脱水施設）
項目
処理量
仕 様

令和 4 年度実績

処理固形物量（ds-ｔ/年）
脱水汚泥量 （ｔ/年）
固形物回収率（％）

当初計画

210.8

240

1,195.3

1,520

97.5

95 以上

※新施設試運転分含む(2) 焼却施設焼却施設では、当脱水施設のほか、東部スラッジセンターの脱水汚泥の一部及びスクリーンかすを受入れた。処理量は、当初計画より 7.8％減の 141,524ｔ/年となった。
焼却灰の未燃分は 0.3％となり、札幌市の仕様を満足する運転を行うことができた。
処理状況
令和 4 年度実績

当初計画

脱水汚泥等受入量（ｔ/年）

141,524.5

153,459

焼却灰搬出量（ｔ/年）

13,923.8

17,0000.3（最大値）

2 以下項目処理量
仕 様

焼却灰未燃分（％）※脱水汚泥等受入量には、各水再生プラザからのスクリーンかす 2,480.5ｔを含む。

3

(3) 手稲沈砂洗浄センター
手稲沈砂洗浄センターでは、水再生プラザ、ポンプ場、下水道管の清掃から発生する沈砂を受け入れ、水洗浄を行った。洗砂搬出量は、当初計画より 6.0％減の 2,340t となり民間中間処理施設のほか手稲前田埋立施設で処理した。また、残さ搬出量は、当初計画より 36.4％減の 298ｔ/年となり手稲前田埋立施設に搬出した。
水再生プラザの沈砂性状の変化及び施設の老朽化等により、札幌市の仕様を満足することができなかった 1 系の洗砂については、手稲前田埋立施設へ搬出した。
処理状況
項目
処理量

仕 様

令和 4 年度実績

当初計画

沈砂受入量（㎥/年）

5,397.05,557

洗砂搬出量（ｔ/年）

2,340.42,490

残さ搬出量（ｔ/年）

298.7

470

洗砂強熱減量（％）

1系

13.3

2系

6.1

4

8 以下Ⅱ 水処理施設総括管理事業
１ 事業内容下記水再生プラザ等の運転管理業務の適正な履行を確保し、総括的・効率的に管理、監督、調整する事業である。
・ 厚別水再生プラザ及び野津幌川雨水ポンプ場、川北中継ポンプ場、厚別川雨水ポンプ場、汚水調整池、厚別水再生プラザ貯留施設
・ 定山渓水再生プラザ及び定山渓中継ポンプ場、藤野中継ポンプ場、簾舞中継ポンプ場
・ 東部水再生プラザ
・ 拓北水再生プラザ
・ 伏古川水再生プラザ及び伏古川雨水ポンプ場、伏古川雨水貯留管施設
２ 事業実績
各水再生プラザ及びポンプ場においては、運転管理業務の監督業務、機械・電気設備等の補修・物品調達業務等を適正に行うことができ、また、故障時および降雨時等問題なく対応できた。安全面では運転管理業者とともに各施設のパトロールを毎月実施するなど、安全管理に努めた。
(1) 運転状況
各水再生プラザにおける総流入下水量は下記のとおりとなった。
総流入下水量（千 m3/年）

降水量（㎜/年）

令和 4 年度実績

当初計画

厚別水再生プラザ

1,017.5

37,78240,426

定山渓水再生プラザ

1,206.0

2,576

2,698

東部水再生プラザ

1,028.0

11,105

11,950

拓北水再生プラザ

1,050.0

3,042

2,969

伏古川水再生プラザ

875.5

16,045

17,798(2) 放流水質
各水再生プラザにおける放流水質は下記のとおりであり、すべてのプラザで目標放流水質を達成できた。
BOD（mg/L）

目標 BOD（mg/L）

厚別水再生プラザ

6.212

定山渓水再生プラザ

1.62

東部水再生プラザ

3.66

拓北水再生プラザ

2.37

伏古川水再生プラザ

1.675

排水基準（mg/L）

20

Ⅲ

下 水 道 科 学 館 運 営 管 理 事 業（札幌市受託事業）

１ 事業内容下水道科学館の入館者に対する対応をはじめ展示物及び施設等の機能の保全や、広報拠点施設として適切な運営を行う事業で、内容は次のとおりである。
・ 入館者対応を含む施設の運営・管理業務
・ 下水道事業等の広報活動業務
・ 創成川水再生プラザ団体見学案内業務
・ 下水道科学館ホームページの運用管理業務
２ 事業実績
施設の運営・管理業務については、個人・団体の入館者への案内や館内説明等の対応を行った
ほか、建築設備及び展示物等の適切な維持・保全に努めた。
下水道事業等の広報活動業務については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、イベントの規模を縮小したり参加人数を制限しながら、予定どおりイベントを実施することができた。年間入館者数はコロナ禍前の水準に戻りつつあり、ほぼ当初計画どおりの 49,860 人、小中学校の来校数は 95 校となった。なお、創成川水再生プラザ団体見学案内業務は、令和３年度に引き続き全面中止となった。
科学館ホームページは年間 94 回更新し、公式 YouTube の開設などもあって、アクセス数は令和３年度の 40,187 件を大幅に上回る 57,331 件となった。
(1) 入館者数等
入館者数及び小中学校の来校数
令和４年度実績

当初計画

（人／年）

49,86050,000

小中学校の来校数 （校／年）9550

入 館 者 数(2) 広報、イベントの実施状況① 科学館ホームページ：施設ＰＲと公式 YouTube の紹介、イベント情報等を掲載② 新聞やミニコミ情報誌、インターネットサイト：施設やイベント情報を提供③ 下水道科学館クイズラリー：春休み、夏休み、冬休み期間中に開催（参加者 3,945 人）④ 下水道科学館夏祭り：７月 31 日に開催（入館者 212 人）⑤ 下水道科学館フェスタ 2022：９月３、４日に９月の「下水道の日」に関連付けた催しとして開催（入館者 5,514 人）⑥ 下水道マスターday：11 月３日に開催（入館者 360 人）

6Ⅳ 河川管理施設総括監理事業
１ 事業内容札幌市が管理する排水機場等に係る点検整備業務及び修繕業務について、適切に履行されているか総合的に評価し、施設の性能の維持を補完するものである。
２ 事業実績
以下の業務を滞りなく実施した。
(1) 履行監理業務
・点検整備業務の適正な履行を確保するために行う監理業務(2) 設計図書作成業務
・点検整備業務の設計図書の作成
・予算用修繕業務の見積作成
３ 対象施設札幌市が管理する排水機場（下表の 15 機場）等
№

排水機場名

1

米里排水機場2

月寒排水機場3

厚別排水機場(第１)、(第２)4厚別排水機場(農改)5山本排水機場6

山本排水機場(農改)7厚別西川排水機場

8

旧軽川排水機場

9

発寒古川排水機場

10

旧中の川排水機場

11

ワラビ川排水機場

12

西宮の沢川排水機場

13

富丘川排水機場

14

新発寒桜川排水機場

15

新発寒向陽排水機場

7

Ⅴ 道路廃材資源化施設総括管理事業
アスファルト再生事業
１ 事業内容アスファルト発生材の再資源化を行うため、アスファルト発生材の受入から生産、出荷を総括的・効率的に管理、監督、調整する事業である。
２ 事業実績
札幌市の各工事発注課の年間使用量に基づく生産計画により、アスファルト再生材（再生加熱アスファルト混合物、アスファルト再生骨材Ⅰ型）を製造し、札幌市発注の工事へ安定供給することができた。また、マーシャル安定度試験等の品質管理試験を行い、各製品の品質を維持した。
なお、当該事業は令和４年度末をもって終了した。
(1) アスファルト発生材受入量
道路工事等から発生するアスファルト発生材の受入量は、当初計画に対し 30.0％減の51,975.0ｔ/年となった。
(2) アスファルト再生材生産量
再生加熱アスファルト混合物の生産量は、当初計画に対し 13.2％減の 105,889.0ｔ/年、アスファルト再生骨材Ⅰ型の生産量は、当初計画に対し 4.2％減の 67,330.5ｔ/年となった。
再生加熱アスファルト混合物が減少した主な理由は、廃材受入量の減少に伴い再生合材の生産量が減少したためである。
アスファルト再生骨材Ⅰ型が減少した主な理由は、都市局発注工事による使用量が減少したためである。
アスファルト再生材の生産及びアスファルト発生材の受入状況 （単位：ｔ/年）
令和４年度実績
アスファルト発生材受入量

生産量

当初計画

51,975.0

74,300再生加熱アスファルト混合物

105,889.0

122,000

アスファルト再生骨材Ⅰ型

67,330.5

70,300再生加熱アスファルト混合物の品質（マーシャル安定度試験）

基準値
３工場
平均値

空隙（％）

飽和度（％）

安定度（kN）

フロー値（1/100cm）

抽出 As 量
（％）

13 ミリ

3～5

75～85

4.90 以上

20～4030 ミリ

3～12----

3.43 以上

10～40

13 ミリ

3.66

80.10

14.70

30.67

6.56

30 ミリ

3.89----

14.7032.67

6.146 以上※基準値は再生密粒度アスファルト混合物（13F）、再生アスファルト安定処理を準用。
アスファルト再生骨材Ⅰ型の品質（ふるい通過試験）
ふるい目 （mm）

5337.513.2

2.360.6

基準範囲 （％）

10070～100

25～80

10～455～30

３工場平均（％）

10097.7

53.2

22.6

14.78

Ⅵ 道 路 再 生 資 材 販 売 事 業
１ 事業内容アスファルト製品（再生加熱アスファルト混合物 13 ミリ・30 ミリ、アスファルト再生骨材Ⅰ型）の販売に関する事業である。
(1) 販売対象工事
札幌市発注工事、民間発注工事（地下埋設工事）他(2) 販売エリア
札幌市内
２ 事業実績
販売量は再生加熱アスファルト混合物が当初計画に対して 13.2％減の 105,889.0ｔ/年、アスファルト再生骨材Ⅰ型が 4.2％減の 67,330.5ｔ/年となった。
再生加熱アスファルト混合物が減少した主な理由は、廃材受入量の減少に伴い再生合材の生産量が減少したためである。
アスファルト再生骨材Ⅰ型が減少した主な理由は、都市局発注工事による使用量が減少したためである。
なお、当該事業は令和４年 12 月で終了した。
アスファルト製品販売量
札幌市

民間他

（単位：ｔ/年）
合 計

当初計画

再生加熱アスファルト混合物

103,479.0

2,410.0

105,889.0

122,000

アスファルト再生骨材Ⅰ型

57,889.6

9,440.9

67,330.5

70,3009

Ⅶ 北海道地方下水道協会受託事業

１ 事業内容北海道内の市町村が定める下水道排水設備工事の責任技術者として登録するための資格認定試験の実施及び資格登録更新等に係る事業と下水道関係実務研修会の運営に係る事業である。

２ 事業実績
(1) 資格認定試験の実施及び資格登録更新等に係る事業
以下の①から③までの業務を滞りなく実施した。
①北海道排水設備工事責任技術者試験に関する業務・試験実施計画の策定
・受験申込に関すること
・試験の実施に関すること（道内７会場）
・資格認定証の交付に関すること②資格登録更新に関する業務
・年度計画の策定
・更新申込に関すること・資格認定証の交付に関すること③排水設備技術者試験等運営委員会に関する業務
・委員会の開催及び資料の作成等の事務局業務に関すること
受験申込者及び資格登録更新者数
令和４年度実績

当初計画

396

350

2,676

2,700

受験申込者（人）資格登録更新者（人）(2) 下水道関係実務研修会の運営に関する事業
実務研修会の開催及び技術情報コーナーの設置に伴う調整・受付・運営等に関すること
下水道関係実務研修会の実施状況
開催日

令和４年 11 月 29 日（火）会

ホテルライフォート札幌場

参加者数（人）104

技術情報コーナー出展数（団体）1610

公益目的事業（実施事業等会計）

Ⅰ 調査

研究事

業

１ 循環式流動焼却炉におけるクリンカ対策について（令和４年度～）(1) 目的
東部スラッジセンターの循環式流動焼却炉では、燃焼によって溶けた灰の塊であるクリンカが炉の壁面で成長・脱落し、砂循環の不良やサイクロンの閉塞を引き起こすなど、運転に支障をきたす事例が度々発生している。現状において、他施設の調査研究事例を見ても、クリンカの発生阻止は困難な状況であることから、本調査研究では、クリンカの成長度合いを予測・推定する手法を検討し、計画的なクリンカの除去など、適切な対処につなげることを目的とする。
調査期間は２年間とし、令和４年度は、クリンカ発生に起因すると言われている無機成分の焼却灰中の含有量の実態調査、及び含有量を簡易に分析する手法の検討を行うとともに、過去のクリンカ生成報告書の整理や、他施設のクリンカ対策に関する文献調査を行い、クリンカ生成の理論的要因を整理する。それらを基に、令和５年度はクリンカ生成の更なる予測・推定手法の確立を目指すとともに、効果的な対処策の検討を行う。
(2) 調査内容
調査内容は下記のとおりとした。
① 焼却灰成分調査
クリンカの生成には汚泥中のリン等が関与し、焼却の際に融点の低いリン化合物が生成されると焼却灰融解温度が低減し、他の焼却灰や流動砂の接着剤となりクリンカが生成するとの見解があることから、焼却灰中のリン含有量に関する以下の調査を行った。
ア 調査時期は４月～２月とし、焼却灰は週１回、クリンカは生成した際に採取した。
イ 各試料について蛍光Ｘ線分析を行った。その結果を基に公社所有の近赤外線成分計が実用可能であるか検討を行った。
② 文献調査東部スラッジセンターにおけるクリンカを原因とする過去の焼却炉運転停止に関する報告内容を整理するとともに、他施設のクリンカ対策に関する調査研究事例の文献等からクリンカ生成や生成抑制方法等について整理した。
(3) 結果と考察① 焼却灰成分調査
ア 焼却灰に含まれる無機成分について蛍光Ｘ線分析を行った結果、年間を通し

図１ 焼却灰に含まれるリン(P２O５)含有量て平均 23％程度のリンが含まれていることが確認された。また、年間の変化としては、秋季中盤から冬季はリン含有量が高い傾向であった（図１）。これは、秋季は例年より降水量が少なかったこと、また、冬季は積雪期となることから、降雨による土砂等の流入がなく、相対的にリン含有率が高くなったためと考えられる。これまで経験的に冬季はリン濃度が高くなり、クリンカが生成しやすくなると考えられてきたが、本調査結果は、このことを裏付けするものとなった。
イ 公社所有の近赤外線成分計を用い、焼却灰の吸光度からリンの含有量を求めたところ、11近赤外線成分計の表示値は蛍光Ｘ線分析値と近い値となった。このことから、近赤外線成分計での簡易測定を活用することで、現場でリン含有量を確認し、クリンカの生成しやすい状況をある程度推測することが可能と考えられる。今回は単年度の結果であることから、再現性を含めた継続調査を行い、クリンカの付着を推定する一つの手法として確立を目指したい。
② 文献調査様々な調査研究事例や報告書を確認し、以下の項目に分けて整理を行った。
ア 東部スラッジセンターにおけるクリンカを原因とする焼却炉運転停止に関する報告
イ 下水道分野の調査・対策事例
ウ 他分野における焼却炉等の灰付着に関する調査
エ クリンカの対応を検討する際の参考文献
オ 東部スラッジセンターの焼却炉について現状で考えられる灰付着に関係する事項並びに今後検討を要すると考えられる事項
このうち、オの東部スラッジセンターの焼却炉について、現状で考えられる灰付着への対処は、クリンカ付着状態を焼却炉運転中に把握し、運転に支障をきたす前に停止・冷却後ただちにクリンカを除去、復旧することである。そのために、今後検討を要する事項として、焼却炉運転中におけるクリンカ生成状況の更なる予測や推測手法の確立に関する検討が必要であると考えられる。
③ 次年度に向けて今年度の焼却灰成分調査及び文献調査結果から、次年度の調査においては、焼却灰組成の年間推移の把握と組成の色等からリン等の無機成分の推定可能性についての検討や、焼却炉運転中における焼却炉外部の赤外線放射測定や焼却炉運転データから、クリンカ生成状況の新たな推測手法の検討を行い、効果的なクリンカ対策につなげていきたい。

12

２ 札幌市の下水処理施設におけるマイクロプラスチック実態調査(1) 目的
マイクロプラスチックは、生態系に及ぼす影響が大きいことから、環境汚染源の一つとして近年注目されている。河川、海域についての実態調査が進められているが、下水処理過程における報告例は少なく、札幌市内水処理施設における調査事例はない。
そこで、本調査は札幌市の下水処理施設へ流入したマイクロプラスチックについて、処理過程における挙動及び放流先河川への負荷について調査、把握することを目的とする。
(2) 調査内容調査対象施設は札幌市創成川水再生プラザとし、以下のとおり流入水、初沈出水、終沈出水、放流水に含まれるマイクロプラスチックの分析を行った。
① 検体の採取日は雨水や融雪水の影響を受けない日を選定し、令和５年１月 16～17 日とした。
② 流入水及び初沈出水は、水再生プラザに設置されているオートサンプラーを用いて１時間ごとに 24 時間採取し、採取した試料をコンポジットしてそれぞれ１検体とした。
終沈出水及び放流水は、それぞれ計装機器用に導水された配管を利用して 24 時間連続採取し、それぞれ１検体とした。
③ 対象とするマイクロプラスチックの粒径は 100μm（0.1mm）～５㎜とし、マイクロプラスチックの平均粒径、種別の同定、個体密度の測定は実体顕微鏡やフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）などを用いて行った。
(3) 結果① マイクロプラスチックの各粒子の平均粒径は４検体とも 100μm～200μm の範囲で最も多く、径が大きくなるほど個数は減少する傾向にあり、全粒子の平均粒径は 295μm～381μm であった。
② 今回の測定では、全体で 14 種類のマイクロプラスチックが検出された。各工程ともＰＥ（ポリエチレン）が最も多く、次にＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＰ（ポリプロピレン）が多い結果となり、この３種類で約８割を占めた。
③ マイクロプラスチックは処理工程が進むにつれて減少しており、各工程におけるマイクロプ
ラスチック除去率は、初沈出水で 54.62％、終沈出水で 97.06％、放流水で 99.96％と高い結果となった。
(4) まとめ① 流入水中のマイクロプラスチックは最初沈殿池で約半分が除去されるとともに、処理工程が進むにつれて汚泥側へ移行していると考えられる。
② 創成川水再生プラザは、処理方式に高度処理施設による急速砂ろ過を採用しているため、多くの固形異物や懸濁物質とともにマイクロプラスチックが除去されたことにより、放流水では 99.96％の除去率となった。
③ 以上のことから、冬期間の創成川水再生プラザへの流入水に含まれるマイクロプラスチッ
クについては、下水処理工程によってほぼ 100％が除去されており、放流河川水域への環境負荷が低減されていることが確認できた。

13Ⅱ

普及

啓発事

業

１ 事業内容札幌市受託事業である「下水道科学館運営管理事業」に加え、当公社が札幌市と連携して進めている下水道事業に関する「普及啓発事業」を公社独自に実施する事業である。
２ 事業実績
(1) 下水道科学館等の施設見学支援
下水道の普及啓発及び環境教育の一環として、小学校 36 校（バス 113 台、2,497 人）の施設見学会に対してバスの貸出支援を実施した。
(2) 各種イベントの実施
下水道勉強会をはじめ、下水道の普及啓発にかかわる各種イベントを実施した。なお、イベン
トは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、密にならないよう参加人数を制限しながら実施した。

各種イベントの実施状況
開 催 日

イベントの参加人数（人）

下水道勉強会

毎月第２・４日曜日

108 人

毎月かんたん工作教室

毎月第１土曜日

139 人

ゴールデンウィークイベント

５月

536 人

開館記念イベント

５月203 人

夏休み、冬休み自由研究勉強会

８月、１月

92 人

秋の感謝祭

10 月

262 人

クリスマスイベント

12 月

116 人

新春おたのしみ会

１月

85 人

冬のおたのしみ会

２月

245 人

春の感謝祭

３月

288 人

イ ベ ン ト 名

(3) その他
令和３年度から下水道科学館公式 YouTube チャンネルを開設し、令和４年度は下水道科学館のＰＲや、下水道への興味を深めてもらう内容の短編を５本制作した。
また、令和３年度に試行的に開始した小学校と回線をつないだオンライン授業を令和４年度も引き続き実施した。
（８校 567 人）

14事業報告の附属明細書「一般財団法人札幌市下水道資源公社定款」第８条第１項及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第 199 条において準用する第 123 条第２項に規定する事業報告の附属明細書は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第３項に規定する『事業報告の内容を補足する重要な事項』が存在しないので作成しない。
令和５年６月
一般財団法人15

札幌市下水道資源公社