IP-30

取扱説明書

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みください

（Blank Page）

はじめに
このたびは IP-30 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に保管してください。

お断り
１．本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁じられています。
２．予告なしに本書の内容を変更することがありますのでご了承ください。
３．本製品及び本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一誤りや記載漏れなど、ご不明な点がありましたらご連絡ください。
４．本製品を使用したことによる、お客様の損害その他の不利益に関しまして、いかなる請求につきましても当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

© 2013 Copyright Chunichi Denshi Corporation. All rights reserved.
本書に記載されている商品名は、それぞれの保有者の商標または登録商標です。

i

IP-30

取扱説明書
目次

第 1 章. 安全にお使いいただくために ...............................................................................................................viii
1‐1 使用上のご注意........................................................................................................................................viii（Blank Page） ................................................................................................................................................... ix
第 2 章. 各部の名称とその機能 ............................................................................................................................ 1
2‐1 概要............................................................................................................................................................ 1
2‐2 上面の構造とその名称............................................................................................................................... 2
2‐3 下面の構造とその名称............................................................................................................................... 3
第 3 章. 機器の接続 .............................................................................................................................................. 4
3‐1 配線............................................................................................................................................................ 4
第 4 章. 設定のしかた........................................................................................................................................... 5
4‐1 設定をするには.......................................................................................................................................... 5
4‐2 通常モードでの起動 .................................................................................................................................. 5
4‐3 メンテナンスモードでの起動 .................................................................................................................... 5
4‐4 ウェブブラウザでの設定 ........................................................................................................................... 5
4‐4‐1 設定 PC のネットワーク設定 ............................................................................................................. 6
4‐4‐2 設定画面の表示方法 ......................................................................................................................... 11
4‐4‐3 メインメニュー画面 ......................................................................................................................... 11
4‐4‐4 機器設定画面 .................................................................................................................................... 13
4‐4‐5 アナログ入力設定画面...................................................................................................................... 16
4‐4‐6 デジタル入力設定画面...................................................................................................................... 18
4‐4‐7 デジタル出力設定画面...................................................................................................................... 20
4‐4‐8 PWM 出力設定画面 ........................................................................................................................... 22
4‐4‐9 パルスカウンタ入力設定画面........................................................................................................... 24
4‐4‐10 工場出荷時設定画面 ....................................................................................................................... 26
4‐4‐11 設定ファイルによる機器設定画面.................................................................................................. 27
4‐4‐12 時刻合わせ画面............................................................................................................................... 28
第 5 章. SNMP ..................................................................................................................................................... 29
5‐1 設定方法................................................................................................................................................... 29
5‐2 MIB ........................................................................................................................................................... 29
5‐3 設定項目一覧 (MIB Object) ..................................................................................................................... 30
5‐3‐1 Agent 機能設定 .................................................................................................................................. 30
5‐3‐2 SNMP Agent 機能設定....................................................................................................................... 30
5‐3‐3 アナログ入力設定............................................................................................................................. 32
5‐3‐3‐1 初期化パラメータ、および動作パラメータ詳細....................................................................... 36
5‐3‐4 デジタル入力設定............................................................................................................................. 38
5‐3‐5 デジタル出力設定............................................................................................................................. 40
5‐3‐6 PWM 出力設定 .................................................................................................................................. 41
5‐3‐7 PWM 出力チャンネル個別エントリ設定........................................................................................... 42
5‐3‐8 パルスカウンタ設定 ......................................................................................................................... 43ii

5‐3‐9 パルスカウンタチャンネル個別エントリ設定 ................................................................................. 43
5‐3‐10 設定用 ............................................................................................................................................. 44
第 6 章. 主な仕様 ................................................................................................................................................ 45
6‐1 詳細仕様................................................................................................................................................... 45
6‐1‐1 HW 仕様 ............................................................................................................................................ 45
6‐1‐2 イーサネットポート (LAN) .............................................................................................................. 45
6‐1‐3 スタッキングコネクタ仕様 .............................................................................................................. 46
6‐1‐4 シリアル入出力 ................................................................................................................................ 47
第 7 章. アフターサービスについて ................................................................................................................... 48
7‐1 保証および修理........................................................................................................................................ 48
7‐1‐1 無償保証期間 .................................................................................................................................... 48
7‐1‐2 無償保証範囲 .................................................................................................................................... 48
7‐1‐3 無償保証期間中の有償修理 .............................................................................................................. 48
7‐1‐4 修理条件 ........................................................................................................................................... 48iii

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。
この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

危険

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる内容を示しています。

警告

人が死亡または重傷を負う内容を示しています。

注意

人がけがをしたり、財産に損害を受けるおそれがある内容および、物的損害発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味名称：注意
意味：注意(気をつける必要があること)を表しています。
名称：禁止
意味：禁止（してはいけないこと）を表しています。
名称：強制
意味：強制（必ずすること）を表しています。

iv

●可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に存在するおそれのある場所では、本機を使用しないでください。スイッチやコネクタなどの電気火花により引火爆発を誘発し、けがまたは死亡する原因となります。

●定格外の電源電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●本機を分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。

●本機に金属類や燃えやすいものなど、異物を接触させないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様がいるご環境ではご注意ください。

●屋外では使用しないでください。本機に水を入れたり、ぬらしたりすると火災・感電の原因となります。
禁止●煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のときは電源を切ってください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
禁止●本機を落としたり、しないでください。そのまま使用すると火災・感電の原
因となります。
禁止v

●本機を油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
禁止●本機を冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所に置かないでください。つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。
禁止●本機を直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。
禁止●次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり，火災の原因となることがあります。
⇒ 本機を棚や木箱など風通しの悪い狭い所に押し込む。
⇒ テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんなどの上に置く。
⇒ 本機をあお向けや横倒し、逆さまにて使用する。

禁止●本機の上に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様がいるご使用環境ではご注意ください。
禁止●本機の上に重い物を置かないでください。けがの原因となることがあります。
禁止●移動させる場合は、必ず電源を切ったことを確認の上で行ってください。
禁止●移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となることがあります。

vi

●コネクタに接続する時は、安全のため電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま接続すると感電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。

●本器を廃棄するときは，地方自治体の条例にしたがって廃棄してください。
条例を確認

vii

第1章. 安全にお使いいただくために
1‐1 使用上のご注意
本機を安全にお使いいただくために、以下の点にご注意ください。
(1) 本機の周囲温度が＋60℃を超えるような場所に設置しないでください。
(2) 本機はネジ等で固定して使用してください。固定せずに使用すると、LAN ケーブルの抜き差し等でスタッキングコネクタが破損する事があります。
出荷に際し、品質や梱包などには万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに弊社までご連絡くださいますようお願いいたします。

viii

（Blank Page）

ix

第2章. 各部の名称とその機能
2‐1

概要

本機は AGP-1000 を使用したセンサネットワークモジュールです。
センサネットワークモジュールはネットワークプロセッサ「AGP-1000」をメインデバイスとし、今までネットワークに接続することが難しかった製品を簡単にネットワークに接続できる機能を一枚に集約したモジュールです。
本機はベース基板にスタッキングして使用します。

1

2‐2

上面の構造とその名称

上面図

シリアル番号

LED

LANコネクタディップスイッチ

リセットスイッチNo.

名称

動作 / 機能①

LAN コネクタ

LAN ケーブルを接続します。

②

リセットスイッチ

本機をリセットします。
メンテナンスモードで起動させる時にも使用します。

③

ディップスイッチ

設定変更しないで下さい。

④

LED(表示灯)

電源 ON 時に点灯します。
メンテナンスモード時に点滅します。

⑤

シリアル番号

シリアル番号が表示されています。

一部図と異なる場合があります。

2

2‐3

下面の構造とその名称

下面図

No.

名称

①

スタッキングコネク

動作/機能
ベース基板と接続します。

タ

一部図と異なる場合があります。

3

第3章. 機器の接続
3‐1 配線
本機の接続例を図 3-1 に示します。

IP-30

LANケーブルスタッキングコネクタ

ベース基板

図 3-1 配線例

●LAN ケーブルの接続ついて本機は Auto-Negotiation 機能を備えています。本機と直接 LAN ケーブルで接続する機器は Auto-Negotiation モードで接続を行ってください。
本機の接続先が固定モードの場合、正常に接続出来ません。

●IP アドレス設定の注意
IP アドレスのデフォルト値は固定値ですので、複数台の本機を設定する際には、同じ IP アドレスのまま、同時にネットワークに接続しないようにしてください。
IP アドレスが重複する場合、ウェブブラウザによる設定が正常に行えません。
また、IP アドレスが同一である複数台の本機を順番にネットワークに接続し、ウェブブラウザから設定する場合、新しくネットワークに接続した本機と一時的に通信ができないことがあります。この場合には、ウェブブラウザが動作している
設定用 PC の電源を入れなおしてください。

●メンテナンスモード時の IP アドレス
設定されている IP アドレスにかかわらず、メンテナンスモード時の IP アドレス
は、
「192.168.1.1」固定です。
メンテナンスモードで複数台の本機をネットワークに接続しないで下さい。IP ア
ドレスが重複してしまいます。

4第4章. 設定のしかた
4‐1

設定をするには本機を起動させウェブブラウザを使い、内部の設定をお客様の用途に合わせて設定することができます。
設定変更は通常モード、メンテナンスモードのどちらでも可能ですが、メンテナンスモードでの起動時は IP
アドレスが「192.168.1.1」固定となります（サブネットマスクは「255.255.255.0」固定です）。

4‐2

通常モードでの起動

本機のディップスイッチ(S2-5)を OFF にして電源を入れる。または、リセットスイッチを押す。

4‐3

メンテナンスモードでの起動

本機のディップスイッチ(S2-5)を ON にして電源を入れる。または、リセットスイッチを押す。

4‐4 ウェブブラウザでの設定
本機ではウェブブラウザを使用し、各種設定をお客様の用途に合わせて変更する事が出来ます。
機器設定(13 ページ)IP アドレス等の設定を変更することができます。
アナログ入力設定(16 ページ)
アナログ入力の設定を変更することができます。
デジタル入力設定(18 ページ)
デジタル入力の設定を変更することができます。
デジタル出力設定(20 ページ)
デジタル出力の設定を変更することができます。
PWM 出力設定( 22 ページ)
パルス幅変調出力の設定を変更することができます。
パルスカウンタ入力設定(24 ページ)
パルスカウンタ入力の設定を変更することができます。
工場出荷時設定(26 ページ)
設定を工場出荷時の状態に戻します。
設定ファイルによる機器設定(27 ページ)
設定ファイルの読出し、設定ファイルによる設定変更を行うことができます。
時刻合わせ(28 ページ)
時刻合わせを行うことができます。
設定をする際には、まず本機と設定用 PC を LAN ケーブルで接続してください。設定用 PC のネットワーク
設定については 6 ページの「設定 PC のネットワーク設定」をご参照ください。
本機と接続する設定 PC の推奨動作環境は以下の通りです。
・OS：Windows XP, 7・ウェブブラウザ：Internet Explorer 8.0

5

4‐4‐1

設定 PC のネットワーク設定

本機とネットワーク接続できるよう、以降の手順に沿って設定 PC のネットワーク設定を変更します。

1) スタート画面からコントロールパネルを選択します。

図 4-1 スタートメニュー62) コントロールパネルの中にある「ネットワーク接続」を選択します。

図 4-2 コントロールパネル

73) ネットワーク接続の中にある「ローカルエリア接続」を選択します。

図 4-3 ネットワーク接続

84) 「プロパティ(P)」を選択します。

図 4-4 ローカルエリア接続の状態
5) 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択したのち、「プロパティ(R）」を選択します。

図 4-5 ローカルエリア接続のプロパティ

96) 「次の IP アドレスを使う(S)：」を選択し、「IP アドレス(I)：」に「192.168.1.XX」と設定します「サブネットマスク(U)：」には「255.255.255.0」と設定してください。
XX の箇所は本機の IP アドレスと異なるように「1～254」の数字を入力します。
(例：本機が「192.168.1.1」の場合、設定 PC は「192.168.1.100」にする。)「デフォルトゲートウェイ(D)：」と「次の DNS サーバーのアドレスを使う(E)：」は空欄で良いです。
設定終了後、「OK」を選択して画面を閉じます。

図 4-6 インターネットプロトコル(TCP/IP)の設定

7) 設定 PC を再起動します。

10

4‐4‐2

設定画面の表示方法

1. 電源を入れます。
2. 本機と設定用 PC を LAN ケーブルで接続し、ウェブブラウザを立ち上げます。
3. ウェブブラウザのアドレスバーに本機の IP アドレスを入力します。
4. メインメニュー画面が表示されます。

4‐4‐3 メインメニュー画面
メインメニュー画面は、図 4-7 の様に表示されます。

図 4-7 メインメニュー画面

11

メインメニュー画面の表示内容は以下の通りです。
項目

内容

Ver

本機のソフトウェアバージョンを表示しています。

S/N

本機のシリアル番号を表示しています。

情
サブメニュー

報 表 示

機器設定

「機器設定」画面へリンクしています。

アナログ入力設定「アナログ入力設定」画面へリンクしています。

デジタル入力設定「デジタル入力設定」画面へリンクしています。

デジタル出力設定「デジタル出力設定」画面へリンクしています。

PWM 出力設定「PWM 出力設定」画面へリンクしています。

パルスカウンタ入力設定「パルスカウンタ入力設定」画面へリンクしています。

工場出荷時設定「工場出荷時設定」画面へリンクしています。

設定ファイルによる機器設定「設定ファイルによる機器設定」画面へリンクしています。

時刻合わせ「時刻合わせ」画面へリンクしています。

12

4‐4‐4 機器設定画面
機器設定画面は図 4-8 の様に表示されます。

図 4-8 機器設定画面

13

設定変更画面の表示内容は以下の通りです。
大項目

中項目

小項目

説明

MAC アドレス－

MAC アドレスを表示します。変更はできません。

IP ア ド レ ス をIP アドレスを自

これを選択した時、DHCP サーバーより IP アドレス、サブネッ

自動的に取得す

動的に取得する

トマスク、デフォルトゲートウェイを自動的に取得します。

次の IP アドレ

IP アドレス

IP アドレスを手動設定します。

スを使う

サブネットマスサブネットマスクを手動設定します。

る

ク

ネットワ

デフォルトゲーーク設定

デフォルトゲートウェイを手動設定します。

トウェイ
通信の暗号化

無効

IPsec を無効にします。

有効

IPsec を有効にします。IPsec の通信方式はトランスポートモー
ドです。

接続先 IP アドレ

接続先の IP アドレスを設定します。

ス

時刻合わ
せ

UPnP 設定

SNMP 設定

事前共通鍵

事前共通鍵を設定します。

－

NTP サーバーのアドレスを設定します。

実施間隔

－

時刻合わせの実施する間隔を設定します。

動作設定

無効

UPnP を無効にします。

有効

UPnP を有効にします。

製品の名称

－

本機の名称を設定します。

製品の説明

－

本機の説明を設定します。

製造元名称

－

本機の製造元を設定します。

Trap 送信先 IP－

Trap 送信先の IP アドレスを設定します。

－

Trap 送信先のポート番号を設定します。

無効

シリアルゲートウェイ機能を無効にします。

有効

シリアルゲートウェイ機能を有効にします。

－

接続先の IP アドレスを設定します。

接続先ポート－

接続先のポート番号を設定します。

フロー制御

－

フロー制御を設定します。

ボ ー レ ー ト－

ボーレートを設定します。

－

データ長を設定します。

NTP サーバーア
ドレス

アドレス
Trap 送 信 先 ポート
動作設定

接続先 IP アド
レス
シリアル
ゲートウ
ェイ設定

(bps)
データ長(bits)

14

大項目

中項目

小項目

説明

パリティ

－

バリティを設定します。

ストップビット－

ストップビット長を設定します。

－

設定を本機に保存します。

長－

このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

この画面の設定内容は電源を切っても保持されます。

15

4‐4‐5 アナログ入力設定画面
アナログ入力設定画面は図 4-9 の様に表示されます。

図 4-9 アナログ入力設定画面

16アナログ入力設定画面の表示内容は以下の通りです。
大項目

中項目

小項目

説明

SPI DI 信号出力

SCLK 信号立ち

SPI の DI 端子のデータは内部で生成した SCLK の立上りで変化

設定

上がり変化

します。

SCLK 信号立ち

SPI の DI 端子のデータは内部で生成した SCLK の立下りで変化

下がり変化

します。

SPI DO 信号入力

SCLK 信号立ち上内部で生成した SCLK の立上りでデータを取り込みます。

ラッチ設定

がりラッチ
SCLK 信号立ち下チ ャンネ ル
1～4

内部で生成した SCLK の立下りでデータを取り込みます。

がりラッチ
SPI SCLK 信号位

内部生成 SCLK と内部で生成した SCLK をそのまま SPI の SCLK 端子に出力しま

相設定

同位相

す。

内部生成 SCLK の内部で生成した SCLK を反転して SPI の SCLK 端子に出力しま

反転

す。

－

SCLK の周波数を設定します。システムクロックの分周数を入力

SPI SCLK 信号周
波数設定

します。

読出しビット数－

SPI インタフェースを動作させるビット数を設定します。

初期化パラメー－5‐3‐3 を参照してください。

動作パラメータ－

5‐3‐3 を参照してください。

－－

設定を本機に保存します。

タ

このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

17

4‐4‐6 デジタル入力設定画面
デジタル入力設定画面は図 4-10 の様に表示されます。

図 4-10 デジタル入力設定画面

18

デジタル入力設定画面の表示内容は以下の通りです。
大項目

中項目
極性設定

小項目

説明

入力極性を使用入力された極性をそのまま取り込みます。

入力極性の反転入力された極性を反転させて取り込みます。

を使用
SNMP Trap 使用

無効

SNMP Trap を無効にします。

設定

有効

SNMP Trap を有効にします。

チ ャンネ ル Trap 送 信 ト リ

LOW レベルへのHigh から Low への変化を Trap 送信のトリガとします。極性設

1～8

変化

定の影響は受けません。

HIGH レベルへのLow から High への変化を Trap 送信のトリガとします。極性設定

変化の影響は受けません。

LOW レベルへのHigh から Low への変化及び、Low から High への変化を Trap 送信変化及び HIGH レのトリガとします。極性設定の影響は受けません。

ガ設定

ベルへの変化
－－設定を本機に保存します。
このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

19

4‐4‐7 デジタル出力設定画面
デジタル出力設定画面は図 4-11 の様に表示されます。

図 4-11 デジタル出力設定画面

20

デジタル出力画面の表示内容は以下の通りです。
大項目
チ ャンネ ル

中項目
極性設定

1～8

小項目

説明

入力極性を使用

入力した値そのままを出力します。

入力極性の反転

入力した値の反転を出力します。

を使用
－

－

設定を本機に保存します。
このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

21

4‐4‐8 PWM 出力設定画面
PWM 出力設定画面は図 4-12 の様に表示されます。

図 4-12 PWM 出力設定画面

22

PWM 出力設定画面の表示内容は以下の通りです。
大項目
出力サイ

中項目

小項目

説明

－

－

PWM 出力カウンタのカウントアップする CLK 数を設定します。

－－

PWM 出力カウンタの周期を設定します。

初期値

LOW

PWM 出力の初期値を LOW に設定します。

HIGH

PWM 出力の初期値を HIGH に設定します。

－

PWM 出力の HIGH→LOW、LOW→HIGH に変化するカウンタ値

クル生成
カウンタ
出力サイ
クル

チ ャンネ ル
1～4

Duty

を設定します。
－－

設定を本機に保存します。
このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

23

4‐4‐9 パルスカウンタ入力設定画面
パルスカウンタ入力設定画面は図 4-13 の様に表示されます。

図 4-13 パルスカウンタ入力設定画面24

パルスカウンタ入力設定画面の表示内容は以下の通りです。
大項目

中項目
チャタリング除

小項目
－

去期間

説明
パルスカウンタ入力へのパルスのチャタリング除去値を設定します。
入力パルスの立上り、および立下り検出時から、（ 設定値 + 2 )× 動作クロック周期期間中( チャタリング検出期間 ) に入力
パルスのレベルが保持されない場合は、カウントアップ対象外にします。
また"0"を設定した場合は、チャタリング検出機能が OFF となチ ャンネ ル

り、入力パルスの立上り検出毎にカウントアップされます。

1～4

また以下の設定での使用は避けて下さい。
- 設定値 + 1 CLK < 入力パルスの Hi 期間 < 設定値+ 3 CLK- 設定値 + 1 CLK < 入力パルスの Low 期間 < 設定値 + 3
CLK
上記設定で動作させた場合、対象となるパルスがカウントされなかったり、チャタリングがカウントされたりします。
設定値 = 最大入力パルス幅 － 5%以下の設定を推奨します。
－－

設定を本機に保存します。
このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

25

4‐4‐10 工場出荷時設定画面
工場出荷時設定画面は図 4-14 の様に表示されます。

図 4-14 工場出荷時設定画面
工場出荷時設定画面の表示内容は以下の通りです。
大項目
工場出荷

中項目
－

小項目
－

説明
「実行」ボタンを押すと、「工場出荷時設定に戻しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと工場出荷時設定に設時の設定定されます。「いいえ」(ボタン)を押すと設定変更されずに元のに戻す

画面に戻ります。
－－

設定を本機に保存します。
このボタンを押すと、「設定を変更しますか？」と表示されるので、「はい」(ボタン)を押すと設定が保存され、本機が自動的に設定再起動します。保存した設定は本機の再起動後に反映されます。

(ボタン)「いいえ」(ボタン)を押すと設定保存されず元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

メイン

－

－

メインメニューへ戻ります。

メニュー
(ボタン)

26

4‐4‐11 設定ファイルによる機器設定画面
設定ファイルによる機器設定画面は図 4-15 の様に表示されます。

図 4-15 設定ファイルによる機器設定画面
設定ファイルによる機器設定画面の表示内容は以下の通りです。
大項目

中項目
－

小項目
－

説明
テキストボックスに設定ファイルを指定します。
「参照ファイル」
ボタンで設定ファイルを指定することが出来ます。「実行」ボタンを押すと、「設定ファイルを装置に書込みますか？」と表示されるので、「はい」を押すと設定ファイルの内容が本機に保存さ装置へのれ、本機が自動的に再起動します。保存した設定は本機の再起動

書き込み

後に反映されます。「いいえ」を押すと設定変更されずに元の画面に戻ります。
[注 1]：設定値に変更がない場合は、「はい」（ボタン）を押しても再起動しません。

装置から
の読み出

－

－

「実行」ボタンを押すと設定ファイルを装置から読み出しファイ
ルに保存します。

し27

4‐4‐12 時刻合わせ画面
時刻合わせ画面は図 4-16 の様に表示されます。

図 4-16 時刻合わせ画面
時刻合わせ画面の表示内容は以下の通りです。
大項目

中項目

サーバー

IP アドレス

小項目－

説明
NTP サーバーから時刻を取得し設定します。

から時刻

NTP サーバーの IP アドレスを設定し、「実行」ボタンを押すと取得

時刻設定されます。

手動設定

－

－

設定する時刻を入力し、「実行」ボタンを押すと時刻設定されます。

28

第5章. SNMP
本機をネットワークに接続し、ネットワーク管理ツール等の MIB ブラウザにて設定を行うことができます。

5‐1 設定方法
SNMP Read/Write コミュニティ名（”public”固定）を使用することにより、設定の変更が行えます。
本機は SNMPv1 および SNMPv2 に完全準拠しております。
変更した設定の保存は”config”の名称で定義されている MIB Object に”1”を設定することにより行います。この設定により、設定データが EEPROM 内に保存され、本機は自動的に再起動します。再起動後は変更後の設定で動作します。

5‐2 MIB
本機は以下の MIB をサポートします。

No.

MIB

1

System Group MIB

2

Interface Group MIB

3

SNMP Group MIB

4KCD IP-30 MIB

Object ID.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system(.1.3.6.1.2.1.1).iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interface(.1.3.6.1.2.1.2).iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.snmp(.1.3.6.1.2.1.11).iso.org.dod.internet.private.enterprise.kcd.kcdIpModule.ip30(.1.3.6.1.4.1.36402.600.1)

R/W
R

R

R

R/W

(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)
System Group MIB, Interface Group MIB, SNMP Group MIB に関しては、SNMP に完全準拠していますので、
詳細に関しましては RFC 等の SNMP 仕様をご参照ください。

29

5‐3 設定項目一覧 (MIB Object)
本機の設定項目と MIB Object との関連を示します。

5‐3‐1 Agent 機能設定
No.

項目

設定値

MIB Object

R/W

1 事象に対する Trap 送信回数の設定。
1

Trap 送信回数設定

trap.trapCount

設定範囲:

1～15

R/W

0: 無限回送信
デフォルト値: 1
Trap 送信間隔秒数の設定。
設定範囲:

1～60

デフォルト値: 52

Trap 送信間隔設定

R/W

trap.trapTimer[注 1]:

Trap 送信回数を 2 回以上に設定した場合の送信間隔を指定します。

(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

5‐3‐2 SNMP Agent 機能設定
No.

項目

設定値

MIB Object

R/W

SNMP 認証失敗時の Trap 送信を行
1

うかどうかの設定。

SNMP 認証失敗時
Trap 送信

trap.authTrap

設定範囲:

0: Trap 送信なし

R/W

1: Trap 送信あり
デフォルト値: 0: Trap 送信なし
SNMP Trap 送信先 IP アドレス#1
の設定。
設定範囲:

2

SNMP Trap 送信先
IP アドレス#1

trap.trapMngrTable.
trapMngrEntry.trapMngr.
1

0.0.0.0～
255.255.255.255

デフォルト値: 0.0.0.0[注 1]:

R/W

0.0.0.0 は送信先設定なしを意味します。

SNMP Trap 送信先 IP アドレス#2
の設定。
設定範囲:
3

SNMP Trap 送信先
IP アドレス#2

trap.trapMngrTable.
trapMngrEntry.trapMngr.
2

0.0.0.0～
255.255.255.255

デフォルト値: 0.0.0.0[注 1]:

0.0.0.0 は送信先設定なしを意味します。

30

R/W

No.

項目

設定値

MIB Object

R/W

SNMP Trap のタイプ#1 の設定
設定範囲:

0: SNMPv1 Trap
1: SNMPv2 Trap

4

SNMP Trap タイプ#1

trap.trapMngrTable.
trapMngrEntry.trapType.
1

2: SNMP Inform
デフォルト値: 0: SNMPv1 Trap
[注 1]:

R/W

SNMP Trap 送信先 IP アドレス#1 に対応。

SNMP Trap のタイプ#2 の設定
設定範囲:

0: SNMPv1 Trap
1: SNMPv2 Trap

5

SNMP Trap タイプ#2

trap.trapMngrTable.
trapMngrEntry.trapType.
2

2: SNMP Inform
デフォルト値: 0: SNMPv1 Trap
[注 1]:

SNMP Trap 送信先 IP アドレス#2 に対応。

(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

31

R/W

5‐3‐3 アナログ入力設定
各チャンネル(1～4)にて、下記設定および表示が可能です。
項目

No.

設定値

MIB Object (X=1..4)

R/W

アナログ入力チャンネルの名称の1

アナログ入力名称

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChDescription.X

設定。
設定範囲:

Max 10byte のR/W

ASCII 文字列
デフォルト値:(NULL: 無設定)

SPI インタフェース DI 信号出力の
設定。
設定範囲:

0: SCLK 信号立ち
上がり変化

2

SPI DI 信号
出力設定

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChSpiEdge.X

1: SCLK 信号立ち
下がり変化

R/W

デフォルト値: 0: SCLK 信号立
ち上がり変化[注 1]: A/D コンバータ仕様を参照の上、設定ください。
A/D コンバータ初期化パラメータ
の設定。
設定範囲:

3

A/D コンバータ
初期化パラメータ

analog.analogChTable.
analogChEntry.

Max 32byte のバ
イナリデータ

デフォルト値: (NULL: 無設定)

analogChInitializeData.
X

R/W[注 1]: 初期化パラメータ内容は次項参照ください。
[注 2]: A/D コンバータ仕様を参照の上、設定ください。
アナログ入力チャンネルに起因した SNMP Trap 送信を行うかどうかの設定。

4

SNMP Trap 設定

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChSnmpTrapEnable.
X

設定範囲:

0: SNMP Trap 送
信なし
1: SNMP Trap 送
信あり

デフォルト値:

0: SNMP Trap
送信なし

32

R/W

No.

項目

設定値

MIB Object (X=1..4)

R/W

アナログ入力チャンネルの Critical5

Critical レベル設定

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChCriticalLevel.X

レベルの設定。
設定範囲:

0: 上下閾値外側

R/W

1: 上下閾値内側
デフォルト値:

0: 上下閾値外側

アナログ入力チャンネルの Trap 送
信要因の設定。
設定範囲:

0: Critical レベルへの変化

6Trap 送信トリガ設定

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChTrapTriggerMode.X

2: Critical レベルへの変化、およR/Wび正常レベルへの変化
デフォルト値:

0: Critical レベ
ルへの変化

アナログ入力チャンネルの上限閾
7

上限閾値

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChTrapThreshH.X

値の設定。
設定範囲:

0～4294967295

R/W

デフォルト値: 4294967295
アナログ入力チャンネルの下限閾
8

下限閾値

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChTrapThreshL.X

値の設定。
設定範囲:

0～4294967295

R/W

デフォルト値: 4294967295
アナログ入力チャンネルの閾値ヒ
ステリシスの設定。
設定範囲:

0～4294967295

デフォルト値: 0[注 1]: データ値が閾値を越えて9

ヒステリシスanalog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChTrapHyst.X

Critical レベルに変化した場
合 Trap 送信対象の事象となりますが、その後、データ値が閾値±ヒステリシスの間で推移している限りは、
閾値越えが何度発生してもTrap 送信対象の事象とはな
りません。

33

R/W

No.

項目

設定値

MIB Object (X=1..4)

R/W

アナログ入力チャンネルのモニタ
リング間隔秒数の設定。
設定範囲:

0～65535 （秒）デフォルト値: 5 （秒）
10

モニタ間隔

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChInterval.X[注 1]: 設定値が 0 の場合、ベスト

R/W

エフォートでのモニタリン
グ間隔になります。他の処
理負荷にも依存するため、一定間隔にはなりません。
アナログ入力チャンネルのデータ
平均化サンプル数設定。
設定範囲:

1～255 （個）

デフォルト値: 1 （個）11

データ平均化

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChAveragingFactor.X[注 1]: 当該アナログ入力チャンネ

R/W

ルのデータを、ベストエフ
ォートで設定回数連続して読み出し、その平均を当該チャンネルのデータとして使用します。
アナログ入力チャンネルの読み出

12

読出ビット数

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChResolution.X

しビット数
設定範囲:

0～32 （bit）

R/W

デフォルト値: 24 （bit）
アナログ入力チャンネルの動作制
御データの設定。
設定範囲:

Max 20byte のバ
イナリデータ13

動作パラメータ

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChWriteParameters.X

デフォルト値: (NULL: 無設定)

R/W

[注 1]: 動作パラメータ内容は次項参照ください。
[注 2]: A/D コンバータ仕様を参照の上、設定ください。

14

チャンネルデータ値

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChData.X

34

アナログ入力チャンネルのデータ
値の表示。
値範囲:

R
0～4294967295

No.

項目

MIB Object (X=1..4)

チャンネルデータ値

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChStatus.X

設定値

R/W

アナログ入力チャンネルのデータ
15

ステータス

値のステータス表示。
値範囲:

0: 正常レベルR

1: Critical レベル
アナログ入力チャンネルのデータ値に起因する Trap に対する ACK 設
定。
値範囲:

16

Trap への ACK 設定

analog.analogChTable.
analogChEntry.
analogChTrapAck.X

1: ACK[注 1]: SNMP でのみ設定可能です。本設定により、単一事
象での複数回 Trap 送信設定をしている場合に、当該事象に起因する以降の Trap 送
信が停止します。

(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

35

R/W

5‐3‐3‐1 初期化パラメータ、および動作パラメータ詳細○パラメータ・フォーマット
Octet 1

Octet 2Octet 3・・・・・・

Octet nType

Value #1

Value #2

・・・・・・

Value #m

※複数の Type 設定する場合は、Type – Length - Value#1..Value#m のブロックを繰り返し設定します。
○パラメータ値
No.
1

Field

Description
動作コマンドを指定するための識別子を設定します。

Type

0x05: Write Register Command
0x35: Write Data Command
0x25: Read Data Command
0x15: Delay Command
0x0A: EOF Command2

動作コマンド用のパラメータを設定します。

Value #1..#m

設定は動作コマンド毎に異なります。次表以降参照ください。
※最後のブロックの Type はかならず EOF Command (0x0A)とします。
①Write Register Command
No.

Field

Value

1

Type

0x05:

Write Register Command2

Value #1

Write 開始 A/D コンバータ・レジスタ・アドレス ADDR

3

Value #2

Write レジスタ数 N

4

Value #3

A/D コンバータ・レジスタ・アドレス ADDR への Write データ

5

Value #4

A/D コンバータ・レジスタ・アドレス (ADDR + 1) への Write データ

…

…

…

N+2

Value #N+1

A/D コンバータ・レジスタ・アドレス (ADDR + N - 2) への Write データ

N+3

Value #N+2

A/D コンバータ・レジスタ・アドレス (ADDR + N – 1) への Write データ②Write Data Command
No.

Field

Value

1

Type

0x35:

Write Data Command2

Value #1

Write データ数 N

3

Value #2

Write データ#1

4

Value #3

Write データ#2

…

…

…

N+1

Value #N

Write データ#(N-1)

N+2

Value #N+1

Write データ#N36

③Read Data Command
No.
1

Field
Type

Value
0x25:

Read Data Command※初期化パラメータでの使用はできません。
④Delay Command
No.

Field

Value

1

Type

0x15:

Delay Command2

Value #1

Delay Time 設定
Delay Command 直前の Command 実行から、Delay Command 直後のCommand 実行まで、(Value#1 設定値 * 10) msec の Delay が挿入されます。

※初期化パラメータでの使用はできません。
⑤EOF Command
No.
1

Field
Type

Value
0x0A:

EOF Command37

5‐3‐4 デジタル入力設定
各チャンネル(1～8)にて、下記設定および表示が可能です。
No.

項目

設定値

MIB Object (X=1..8)

R/W

デジタル入力チャンネルに起因した SNMP Trap 送信を行うかどうかの設定。

1

SNMP Trap 設定

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChSnmpTrapEnable.X

設定範囲:

0: SNMP Trap 送
信なし

R/W

1: SNMP Trap 送
信あり
デフォルト値:

0: SNMP Trap
送信なし

デジタル入力チャンネルの Trap 送
信要因の設定。
設定範囲:

0: Low レベルへの変化
1: High レベルへ

2

Trap 送信トリガ設定

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChTrapTriggerMode.Xの変化
2: Low レベルへ

R/Wの変化、およびHigh レベルへの変化
デフォルト値:

0: Low レベル
への変化

デジタル入力チャンネルの名称の3

デジタル入力名称

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChDescription.X

設定。
設定範囲:

Max 10byte のR/W

ASCII 文字列
デフォルト値: (NULL: 無設定)
デジタル入力チャンネルの High レ

4

デジタル入力High レベル名称

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChLevelDescriptionH.
X

ベル名称の設定。
設定範囲:

Max 10byte のR/W

ASCII 文字列
デフォルト値: (NULL: 無設定)
デジタル入力チャンネルの Low レ

5

デジタル入力Low レベル名称

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChLevelDescriptionL.
X

ベル名称の設定。
設定範囲:

Max 10byte のASCII 文字列

デフォルト値: (NULL: 無設定)

38

R/W

No.

項目

MIB Object (X=1..8)

デジタル入力din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChData.X

設定値

R/W

デジタル入力チャンネルのデータ
6

データ値

値の表示。
値範囲:

0: Low レベル

R

1: High レベル
デジタル入力チャンネルのデータ

7

デジタル入力データ値ステータス

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChStatus.X

値のステータス表示。
値範囲:

0: 正常レベルR

1: Trap 送信要因
発生状態
デジタル入力チャンネルのデータ値に起因する Trap に対する ACK 設
定。
値範囲:

8

Trap への ACK 設定

din.dinChTable.
dinChEntry.
dinChTrapAck.X

1: ACK[注 1]: SNMP でのみ設定可能です。本設定により、単一事
象での複数回 Trap 送信設定をしている場合に、当該事象に起因する以降の Trap 送
信が停止します。

(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

39

R/W

5‐3‐5 デジタル出力設定
各チャンネル(1～8)にて、下記設定および表示が可能です。
No.

項目

設定値

MIB Object (X=1..8)

R/W

デジタル出力チャンネルの名称の1

デジタル出力名称

dout.doutChTable.
doutChEntry.
doutChDescription.X

設定。
設定範囲:

Max 10byte のR/W

ASCII 文字列
デフォルト値: (NULL: 無設定)
デジタル出力チャンネルの High レ

2

デジタル出力High レベル名称

dout.doutChTable.
doutChEntry.
doutChLevelDescriptionH.X

ベル名称の設定。
設定範囲:

Max 10byte のR/W

ASCII 文字列
デフォルト値: (NULL: 無設定)
デジタル出力チャンネルの Low レ

3

デジタル出力Low レベル名称

dout.doutChTable.
doutChEntry.
doutChLevelDescriptionL.X

ベル名称の設定。
設定範囲:

Max 10byte のR/W

ASCII 文字列
デフォルト値: (NULL: 無設定)

dout.doutChTable.
doutChEntry.
doutChData.X

デジタル出力チャンネルのデータ
値の表示・設定。
値範囲:

40: Low レベル
1: High レベル

デジタル出力データ値[注 1]: 本設定の出力は、本機のリセット時(Power On Resetは除く)にも保持されます。
(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

40

R/W

5‐3‐6 PWM 出力設定
項目

No.

設定値

MIB Object

R/W

PWM 出力チャンネルの出力サイクル生成のベースとなるカウンタのカウントアップ設定。
設定範囲:

0: 1-CLK 毎にカ
ウントアップ
1: 2-CLK 毎にカ
ウントアップ1

2: 4-CLK 毎にカ

PWM 出力サイクル
生成カウンタ設定

pwm.pwmChCountMode

ウントアップR/W

3: 8-CLK 毎にカ
ウントアップ
デフォルト値: 0: 1-CLK 毎にカ
ウントアップ[注 1]: 参照するクロックはシステ
ムクロックになります。
PWM 出力チャンネルの周期設定。
設定範囲:

2～65535(カウント)

2

デフォルト値: 2 (カウント)

PWM 出力サイクル
設定

pwm.pwmChCycle

R/W[注 1]: 出力サイクル生成のベース
カウンタのカウント数で指定します。
3

PWM 出力チャンネ
ル個別エントリ設定

内容は PWM 出力チャンネル個別―

エントリ設定参照(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

41―

5‐3‐7 PWM 出力チャンネル個別エントリ設定
各チャンネル(1～4)にて、下記設定および表示が可能です。
項目

No.

設定値

MIB Object (X=1..4)

R/W

PWM 出力チャンネルの初期値の設
定。
設定範囲:

1

PWM 出力初期値設
定pwm.pwmChTable.
pwmChEntry.
pwmChInitPolarity.X

0: 初期値 Low
1: 初期値 High

デフォルト値: 0: 初期値 Low

R/W[注 1]: 初期値 Low 時は Low->Highの 1-cycle、初期値 High 時
は High->Low の 1-cycle になります。
PWM 出力チャンネルの Duty の設
定。
設定範囲:

2

PWM 出力 Duty 設定

pwm.pwmChTable.
pwmChEntry.
pwmChDuty.X

0～65535(カウント)

デフォルト値: 0 (カウント)

R/W[注 1]: 出力サイクル生成のベース
カウンタのカウント数で指定します。
PWM 出力チャンネルの名称の設
3

PWM 出力名称

pwm.pwmChTable.
pwmChEntry.
pwmChDescription.X

定。
設定範囲:

Max 10byte のASCII 文字列

デフォルト値: (NULL: 無設定)
(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

42

R/W

5‐3‐8 パルスカウンタ設定
項目

No.

設定値

MIB Object

パルスカウンタ1

チャンネル個別エン

R/W

内容はパルスカウンタチャンネル―

個別エントリ設定参照

トリ設定

―

(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

5‐3‐9 パルスカウンタチャンネル個別エントリ設定
各チャンネル(1～4)にて、下記設定および表示が可能です。
項目

No.

設定値

MIB Object (X=1..4)

R/W

パルスカウンタチャネルのチャタ
リングをカウントしない期間の設
定。
設定範囲:

1～4294967295(クロックカウント)
0: チャタリング
除去なし

デフォルト値: 0: チャタリング
除去なし
パルスカウンタ1

チャタリング除去設
定

pulse.pulseChTable.
pulseChEntry.
pulseChChatterPreventio
n.X[注 1]: システムクロックのカウン
ト数にて設定します。

R/W[注 2]: パルスカウンタ入力の立下
り・立ち上がりエッジから、(設定値 + 2) x システムク
ロック周期の間、入力レベ
ルが維持されない場合、カウントアップの対象外とします。
[注 3]: パルスカウントの対象とするパルス幅の 95%程度の値にすることを推奨します。
パルスカウンタチャネルの名称の2

パルスカウンタ名称

pulse.pulseChTable.
pulseChEntry.
pulseChDescription.X

設定。
設定範囲:

Max 10byte のASCII 文字列

デフォルト値: (NULL: 無設定)
(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

43

R/W

5‐3‐10 設定用“1”を設定することにより、設定した全コンフィグデータを EEPROM にセーブ後、自動的に再起動します。
項目

No.
1

設定値

MIB Object

0: 通常動作時

設定変更および再起動

Config

1: 設定保存および再起動(R/W: 設定・表示可能、R:表示のみ可能、-:設定・表示なし)

44

R/W
R/W

第6章. 主な仕様
6‐1 詳細仕様
本機の仕様の詳細を下記に示します。

6‐1‐1 HW 仕様
No.

項目

仕様

1

ネットワークインタフェース

Ethernet (10/100) x 1

2

外部インタフェース

デジタル入力(x8)
デジタル出力(x8)AD コンバータ用 SPI 入力(x3)PWM 出力(x4)PulseCount 入力(x4)UART(x1)3

対応プロトコル

TCP/IP
SNMP
SNTP
DHCP クライアント
UPnP(Basic Device)

4

電源電圧

DC5V(±10%)

5

消費電力

2W 以下

6

外部寸法

66mm(W)×21mm(H)×46mm(D)※取り付け金具、突起物は除く

7

質

量

8

使用環境

30g 以下温度-20℃～60℃

湿度20%～85%(結露なきこと)

6‐1‐2 イーサネットポート (LAN)
項目

No.

規格

1

通信インタフェース

100BASE-TX/1000BASE-T

2

通信方式

TCP/IP, UDP/IP

3

コネクタ

RJ-45 型

4

入出力端子

1 端子

5

その他

SNMP v3●イーサネットポートについて
本機は Auto-Negotiation 機能を備えています。本機と直接 LAN ケーブルで接続する機器は Auto-Negotiation モードで接続を行ってください。
本機の接続先が固定モードの場合、正常に接続出来ません。
本機との接続先の機器との通信速度(100M/1000M)やモード(Full/Half duplex)は、本製品の Auto-Negotiation 機能によって自動的に設定されます。

45

備考

6‐1‐3 スタッキングコネクタ仕様
ピン
番号

信号

属性

説明

レベル

1

5V

PAS

5V 電源

2

5V

PAS

5V 電源

3

GND

PAS

GND

4

GND

PAS

GND

5

DIN0

INPUT

デジタル入力LV-TTL

6

DIN1

INPUT

デジタル入力LV-TTL

7

DIN2

INPUT

デジタル入力LV-TTL

8

DIN3

INPUT

デジタル入力LV-TTL

9

DIN4

INPUT

デジタル入力LV-TTL

10

DIN5

INPUT

デジタル入力LV-TTL

11

DIN6

INPUT

デジタル入力LV-TTL

12

DIN7

INPUT

デジタル入力LV-TTL

13

GND

PAS

GND

14

GND

PAS

GND

15

DOUT0

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

16

DOUT1

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

17

DOUT2

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

18

DOUT3

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

19

DOUT4

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

20

DOUT5

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

21

DOUT6

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

22

DOUT7

OUTPUT

デジタル出力3.3V LVCMOS

23

GND

PAS

GND

24

GND

PAS

GND

25

PULSE_IN0

INPUT

パルス入力

LV-TTL

26

PULSE_IN1

INPUT

パルス入力

LV-TTL

27

PULSE_IN2

INPUT

パルス入力

LV-TTL

28

PULSE_IN3

INPUT

パルス入力

LV-TTL

29

GND

PAS

GND

30

GND

PAS

GND

31

PWM_OUT0OUTPUTPWM 出力3.3V LVCMOS32

PWM_OUT1OUTPUTPWM 出力3.3V LVCMOS33

PWM_OUT2OUTPUTPWM 出力3.3V LVCMOS34

PWM_OUT3OUTPUTPWM 出力3.3V LVCMOS

35

GND

PAS

GND

36

GND

PAS

GND

46

備考

ピン
番号

信号

属性

説明

レベル

37

SPI_DIINPUT

SPI データ入力

LV-TTL38

SPI_DOOUTPUT

SPI データ出力

3.3V LVCMOS39SPI_CSN3OUTPUT

SPI CS3 出力

3.3V LVCMOS40SPI_CSN2OUTPUT

SPI CS2 出力

3.3V LVCMOS

41

GND

PAS

GND

42

SPI_CSN1OUTPUT

SPI CS1 出力

3.3V LVCMOS43SPI_SCKOUTPUT

SPI クロック出力

3.3V LVCMOS

44

GND

PAS

GND

45

GND

PAS

GND

46

GND

PAS

GND

47

SIN

INPUT

シリアルデータ入力

LV-TTL48

SOUT

OUTPUT

シリアルデータ出力

3.3V LVCMOS

49

CTS

INPUT

シリアル CTS 入力

LV-TTL50

RTS

OUTPUT

シリアル RTS 出力

3.3V LVCMOS

51

GND

PAS

GND

52

GND

PAS

GND

53

NC

-

54

NC

-

55

RESETN

INPUT

リセット入力

56

VBAT

PAS

RTC バックアップ電源

57

GND

PAS

GND

58

GND

PAS

GND

59

5V

PAS

5V 電源

60

5V

PAS

5V 電源

備考

LV-TTL

6‐1‐4 シリアル入出力
項目

設定

ボーレート

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (bps)

データ長7, 8 (bit)パリティ

パリティなし, 偶数パリティ, 奇数パリティ

ストップビット長

1, 2 (bit)

フロー制御なし, RTS/CTS

47

第7章. アフターサービスについて
7‐1 保証および修理
7‐1‐1 無償保証期間
無償保証期間は、お客様の商品ご購入日より 1 年間とさせていただきます。
保証書は大切に保管してください。無償保証期間終了後は有償での修理となります。

7‐1‐2 無償保証範囲
無償保証につきましては、その期間中、取扱説明書やカタログなどに記載された使用環境・使用方法や注意事項に従ってご使用いただいた場合に限らせていただきます。

7‐1‐3 無償保証期間中の有償修理
無償保証対応期間内に関らず、次のような場合には有償修理とさせていただきます。
(1) 納入後の輸送や移動時の落下、衝撃など、お客さまの取扱い不備により生じた故障の場合。
(2) 消耗部品の適切な交換、または取扱説明書に記載されているメンテナンスが正しく行われていれば防げたと認められる故障の場合。
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害や異常気象による故障の場合。
(4) 接続している他の機器との使用に起因して本製品に生じた故障の場合。
(5) 通常予見できない原因による故障の場合。
(6) その他、お客さまの取扱不備による故障と認められる場合。
(7) 保証書を紛失した場合。
(8) 弊社以外で修理、改造等をされたと認められる場合には、無償・有償に関係なく修理をお断りすることがあります。

7‐1‐4 修理条件
(1) 修理は、弊社製品のみを対象といたします。
(2) 修理は、原則弊社にて製品をお預かりした上での修理とさせていただきます。ご送付される場合の送料、もしくは修理品のご持参、修理品お持ち帰りの際の交通費はお客様のご負担にてお願いいたします。
(3) 修理を希望される場合は、まず弊社お問い合わせ相談窓口までご連絡ください。

48

保

証

書

お買い上げ日から1年間以内に万が一故障が発生した場合は、本保証書にご記入の上、製品と共に弊社にご提示ください。
尚、修理に関しましては株式会社中日電子が定める製品保証規定に基づきます。
製品保証規定につきましては取扱説明書のアフターサービスの項目をご覧くだ
さい。
製品名
IP-30
会社名：
部署：
お名前：
ご住所：

〒

電話番号：

-(

)-

-(

)-

販売店：
住所：

〒

電話番号：

商品お買い上げ日：

年月日

ご販売店様：
お買い上げ日、貴社名、電話番号をご記入の上、保証書をお客さまへお渡しください。
ご販売店控えは貴社で保管ください。

（Blank Page）

〒458-8525 名古屋市緑区鳴海町伝治山 1 番地
TEL: 052-891-8997
FAX: 052-891-6278
E-mail: info@kcd.co.jp
URL: http://www.kcd.co.jp
2013 年 2 月発行
お断りなく仕様などを変更する場合があります。ご了承ください。
説明書番号：取説-11165-0006A