仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − １／１６

作成年月日

2005.01.20

空燃比制御液動ガス遮断バルブ

適用範囲
ＳＫＰ７０空燃比制御液動ガス遮断弁は加圧燃焼するガスバーナの三位置制御（ＨＩ−ＬＯ制御）及び比例制御システムにおいて次の周辺機器の機能を総べて満足します。
●圧力制御ガバナ●遮断弁（スローオープン・クイックシャット）●機械式リンケージ機構●炉内圧変動に対するガス量補正●空燃比の設定と補正（Ｐｇ／Ｐａ ： ０．４〜９．０）●低燃焼の過剰空気設定（標準±０．１ｋＰａ、ＢＩＡＳシフト仕様＋０．１〜−０．４５ｋＰａ）
ＳＫＰはＶＧＧ／ＶＧＦ／ＶＧＨシリーズの総べてのバルブボディに取付が可能です。
従いましてＳＫＰ空燃比制御システムは２０Ａから１２５Ａまで選択が可能です。
ＳＫＰ７０空燃比制御システムを炉内圧が負圧になる燃焼装置で使用する際には、事前に弊社と計装につきまして御打ち合わせをお願いします。
本システムは一般のガバナと同様にバルブボディにより最小制御ガス量特性があります。
本資料に記載されております「最小制御ガス流量」をご確認ねがいます。
特長
ＳＫＰ７０シリーズは主に比例制御又はＨＩ−ＬＯ制御に使用するアクチュエータです。ＳＫＰ７０本体の上部に位置する２組のダイヤフラムはレバー機構によりアクチェータ内部にある調量ボール弁を動かします。
燃焼用空気圧と二次ガス圧力がそれぞれダイヤフラムを駆動します。ガス対空気比は0.4よリ9.0まで設定可能であり、設定用スケールは本体側面に表示されます。（Ｐgas／Ｐair） さらに、空燃比を並行シフトできる設定用ネジが有り、これにより、低燃焼における過剰空気量等が設定できます。
以上の調整は燃焼中にもできます。
◆ 燃焼用空気量に応じたガス量が常にバーナへ供給されます。
◆ バーナ周辺機器が減少し、装置全体がコンパクト化します。
◆ 複雑なリンケージ機構が不要となり、試運転調整時間が短縮できます。
◆ フェールセーフではなかったリンケージ機構のはずれ等による事故から安全を守ります。
◆ ガス圧制御用バルブシートと燃焼量制御用弁が同一の弁ですので、配管の圧力損が減少します。
（従来別途発生していたガバナ圧力損をゼロとして計算できます。）◆ 例えばインバータ制御におけるＨＩ−ＬＯ移行時の空気量とガス量のバランスが開閉方向ともオンレシオで制御が可能になりますので特に表面燃焼バーナ等の予混合バーナの制御に最適です。
◆ 比例制御、三位置制御用バーナ（ＨＩ−ＬＯ）等の区別がなくなりますので、基本設計が容易になります。

製品技術仕様書
型番名称

適用範囲

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − ２／１６

作成年月日

2005.01.20

アクチェータ本体ＳＫＰ７０ 動作
液動式アクチェータはオイル封入のシリンダー、電気式振動ポンプ及びピストン、レリーフ弁により構成されています。レリーフ弁はポンプと並列にシリンダーの上部と下部のバイパス部にあり、バルブが閉の状態ではレリーフ弁は開となっています。
シリンダーの内部にはシール・リングがあり、これによりピストンの上下運動をガイドします。ピストンの下部にはロッドが連結しており、ピストンの上下運動をバルブ・ステムへ伝えます。
ロッドには、ディスク板が取り付けられており、外部よりバルブの開閉が確認できるインジケーターがあります。
ディスク板は同時に、位置確認用の補助スイッチを動作させます。このスイッチは端子箱内の調整ネジによって全ストロークにわたって設定できます。
アクチェータの閉方向への駆動はバルブボディー内部にあるスプリングにより駆動されます。
プレパージ中は空気圧のみがダイヤフラムに加圧されるので、アクチェータの調量ボール弁は図において左側へ移動します。したがってバーナ着火時にバーナコントローラよりＳＫＰ７０へ通電された時バルブは開方向へ駆動されます。
ＳＫＰ７０へ通電されると同時にバルブは開となり（スローオープン）二次ガス圧力がダイヤフラムへ加圧されます。空気圧（Ｐａｉｒ）とガス圧（Ｐｇａｓ）とがダイヤフラムにおいて所定の比率でバランスすると、ガスのバルブ開度は一定位置に保持されます。これは、アクチェータ内の調量ボール弁が一定開度となり、油圧ポンプを通過する油量と調量ボール弁を通過する油量がバランスするためです。
燃焼量を増加する場合、空気ダンパが開となるか、ファンスピードが速くなるかにより空気圧側のダイヤフラムが加圧され、アクチェータ内の調量ボール弁は閉方向へ移動します。これにより、ガスバルブの開度は開方向へ移動し、再度ダイヤフラムがバランスします。
燃焼量を下げる時は空気圧側のダイヤフラムが上記と反対に動作するので、ガスバルブ開度は閉方向へ移動しバランスします。
供給ガス圧力が変動した場合はガス圧側のダイヤフラムが検知し、空燃比を保持します。
以上の動作により低燃焼から高燃焼の間、空燃比は予め設定された比率が保持されます。（バーナヘッドの空気及びガスのオリフィスサイズは変化しないことが必要です。）
バーナ着火時に炉内圧が振動するような場合には、炉内圧補正用導管を接続すれば、着火をスムーズにするのに有効となります。
工業用加熱炉において腐蝕性のガスを発生するような場合はＳＫＰ７０へ炉内圧補正用導管は接続しないでください。
アクチェータはバルブボディより外して通電すると全開時に内部のシール部が破損します。
アクチュエータ単体での通電は絶対行わないで下さい。
２．バルブボディ
ＶＧ・・１０シリーズは欧州統一規格（ＥＮ規格）ＥＮ１６１ Ｃｌａｓｓ Ａ Ｇｒｏｕｐ Ⅱ承認品です。
⑤③①空燃比設定ゲージ（ＲＡＴＩＯ）②空燃比並行シフトゲージ（ＢＩＡＳ）③炉内圧補正用導圧管 （ＰＦ）
④ガス二次圧導圧管（ＰＧ）⑤空気圧用導圧管（ＰＡＩＲ）④

製品技術仕様書
型番名称

ＳＫＰ７０動作説明

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３４４ − ３／１６

2005.01.20

ＳＫＰ７０の導圧管の接続
ＳＫＰ７０へ接続される各導圧管は常に空気、ガスの静圧を検知する必要があります。バーナ側及びガス配管側において、導圧管の先端部が管内に突出しないように接続します。突出していると正しい圧力のフィードバックができません。導圧管接続位置より下流側にオリフィスを設置する必要がある場合もあります。
ガス配管への導圧管は必ず管の上部に接続してください。下部へ接続すると異物混入の原因となります。燃
焼用空気圧のバーナ側への接続位置は空気ダンパの二次側です。
ＳＫＰ７０への導圧管の内径は最低６ｍｍです。但し空燃比＞３に設定する場合、空気及び炉内圧導圧管の内径は最低８ｍｍです。
ガス圧導入管は必ずバーナコックの下流側へ接続します。
炉内圧を検知する導圧管は炉内ガスの結露等がＳＫＰ７０へ流入しないような位置に接続します。
ＳＫＰ７０への各導圧管を出来るだけ短くすることにより制御レスポンスが向上します。

《ＡＧＡ７８エアーデバイダ》
ＳＫＰ７０の空気導入最高圧力は、３ｋＰａ（空燃比＞２．０）、５ｋＰａ（空燃比≦２．０）です。
これらを超える空気圧力となる時は、エアーデバイダＡＧＡ７８を使用してＳＫＪ７０への導入圧力を最高圧力以下になるようにして下さい。
ＡＧＡ７８は二種類用意してあります。
型式

Ｄ２オリフィス

減衰率（Ｐ２／Ｐ１）

ＡＧＡ７８−１．７１．７ｍｍ

０．３８

ＡＧＡ７８−２．０２．０ｍｍ０．２４例）導入圧力がエアーダンパ高燃焼時、７ｋＰａ、低燃焼時２ｋＰａである時、ＡＧＡ７８−１．７を使用するとＳＫＪ７０へ導入される圧力は、高燃焼時２．６６ｋＰａ、低燃焼時０．７６ｋＰａとなります。
12m
21.
5mm,D2=86AG
A781.
7(D1=ダンパ二次側圧力 （ｋＰａ）m)

1048A7GAm.5m
1=D1(0.
-2m=22,Dm)

2000.5

11.5

22.5

ＳＫＪ７０空気側圧力 （ｋＰａ）

製品技術仕様書
型番
名称

導圧管接続・ＡＧＡ７８

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

33.54仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３４４ − ４／１６

2005.01.20

ＳＫＰ７０の燃焼調整
パイロット炎及びその他起動インターロック等の調整及び確認が完了したのち主炎の調整を開始します。
主炎着火前に空気ダンパの動作を確認します。
ＳＫＰ７０上部にある設定ゲージ①を予め規定された空燃比にセットします。ＳＫＰ７０の上部にあるゲージ②の空燃比並行シフトを±０（原点）の位置にセットします。
以上の設定により主炎を着火し定格の９０％程度の位置でＣＯ２又はＯ２を測定します。測定の結果に応じて、再度設定ゲージ①により空燃比を調整します。空燃比の調整は燃焼中に可能です。（Ｏ２が過剰の場
合はＰｇａｓ／Ｐａｉｒの値が大きいほうへ）
次に、燃焼量を低燃焼の位置に下げます。この位置において再度ＣＯ２又はＯ２を測定します。測定の結果に応じて、空燃比並行シフトゲージ②を調整します。
〈＋〉方向はガス量の増加、〈−〉方向は空気量の増加となります。（Ｏ２が過剰の場合は〈＋〉へ）
低燃焼における規定の燃焼量を確認し、空気ダンパのコントロールモータの低燃リミットスイッチ位置を設定します。
再度燃焼量を増加させ定格燃焼位置までコントロールモータを開けます。規定のガス量が確認された状態
で、ＣＯ２又はＯ２を測定し、空燃比ゲージ①により調整します。
定格燃焼位置（高燃焼）に空気ダンパ高燃リミット位置を設定し、空気ダンパの上限をセットします。
５０％のＨＩ−ＬＯ制御の場合、ＬＯ側も空燃比設定により調整できる場合もあります。
以上の調整及び設定が完了したならば、低から高までの任意の位置でＣＯ２又はＯ２をチェックします。再調整では必ず高燃焼領域ではゲージ①比率で、低燃焼領域では並行シフトゲージ②で調整します。
ＳＫＰ７０の全ストロークは取付けられるバルブボディにより異なります。。ＳＫＪ７０の本体の側面にある開度指示が定格燃焼時に各バルブの全開ストロークまで達するとそれ以上ガス量の増加が出来ないためＯ２％は上昇します。この場合、バルブの流量差圧計算を再度チェックするか、空気量が定格時に必要な圧力より高いことになります。
①②
調整ネジ部拡大ＨＥＸ ４ｍｍ① 空燃比設定ネジ② 空燃比並行シフトネジ
各設定はＳＫＰ70上部のネジで行います。
設定された値は側面のインジケータで確認できます。

Ａ：空燃比１：１の時
Ｂ：燃焼域全体において同比の過剰空気
Ｃ：低燃焼域においての過剰空気製品技術仕様書
型番
名称

ＳＫＰ７０燃焼調整

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − ５／１６

作成年月日

ＳＫＰ７０ 燃焼調整手順フロー図

パイロット炎の単独調整完了

空燃比設定ゲージ（ＲＡＴＩＯ）①：０．８、並行シフトネジ（ＢＩＡＳ）②：±０であることの確認。
ずれている場合には修正主炎（メイン）を低燃焼位置に固定して着火。ガス量不足で着火しない場合は②を＋側に一目盛づつ設定を変更しながら着火するまで繰返す。

定格燃焼の７０〜８０％程度まで燃焼量を上げる。Ｏ２，ＣＯ２を測定し、ガス量過多の場合には①を＜−＞方向へ回す。反対にガス量不足の場合には＜＋＞方向へ回す。
この調整はＯ２，ＣＯ２を測定しながら設定する。

定格燃焼量にて上記と同様の調整を行う。

Ｏ２等が適正であるが定格不足の場合、エアダンパ開度を上げる。
定格オーバの場合には閉じる。

低燃焼に下げ、Ｏ２を測定する。ガス量過多の場合には②を＜−＞の方向に、不足の場合には＜＋＞の方向に回す。

製品技術仕様書 ＳＫＰ７０燃焼調整フロー
型番
名称

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

2005.01.20

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − ６／１６

作成年月日

2005.01.20

下流側アクチェータガバナ制御用（ＳＫＰ７０）システム７０ 標準仕様
部品番号
電源電圧
電源周波数
消費電力
動作
動作頻度
駆動方式
動作時間
周囲湿温度
質量
空燃比設定範囲
バイアス調整範囲
制御精度
使用空気ダンパ開閉時間
導入最小必要圧力
導入最大圧力取付姿勢
ガス側導入耐圧
補助スイッチ
導圧管取出位置

ＳＫＰ７０．７５５１１ （１００Ｖ用）
ＳＫＰ７０．７５５１２ （２００Ｖ用）
８５〜１１０ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）
４７〜６４Ｈｚ
１３．５ＶＡ 連続定格
空燃比制御
最大 ４回／分 全ストローク
油圧サーボ
全開 → 全閉 １秒以内
−１５ 〜 ＋６０℃
２．４８Ｋｇ０．４〜９．０ （ガス圧／空気圧）＋０．１ 〜 −０．１ ｋＰａ
低燃時 １０％以下
高燃時２％以下
低燃 → 高燃 １０秒以上
高燃 → 低燃 １０秒以上
ガス圧 ０．１ｋＰａ 以上
空気圧 ０．０５ｋＰａ以上
ガス圧 １０ｋＰａ
空気圧 ３ｋＰａ（空燃比＞２．０）
５ｋＰａ (空燃比≦２．０）
炉内圧補正導圧管を接続した場合は（導入最大圧力）＝（導入空気圧）−（炉内圧）
ダイヤフラムが常に垂直位置である事
０．１ＭＰａ接点 ６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ
設定 ０〜１００％ストローク
空気側
ダンパ二次側で乱流のない所
ガス側
バルブ出口側でバーナコックより下流側のガス乱流のない所
炉内圧側
炉内より水分の流入しない所

製品技術仕様書ＳＫＰ７０標準仕様書・図面
型番
名称

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − ７／１６

作成年月日

2005.01.20

下流側アクチェータガバナ制御用（ＳＫＰ７０）システム７０ ＢＩＡＳシフト仕様
部品番号
電源電圧
電源周波数
消費電力
動作
動作頻度
駆動方式
動作時間
周囲湿温度
質量
空燃比設定範囲
バイアス調整範囲
制御精度
使用空気ダンパ開閉時間
導入最小必要圧力
導入最大圧力取付姿勢
ガス側導入耐圧
補助スイッチ
導圧管取出位置

ＳＫＰ７０．１２１Ａ１７ （１００Ｖ用）
ＳＫＰ７０．１２１Ａ２７ （２００Ｖ用）
８５〜１１０ＶＡＣ （１００Ｖ用）
１８７〜２２０ＶＡＣ （２００Ｖ用）
４７〜６４Ｈｚ
１３．５ＶＡ 連続定格
空燃比制御最大 ４回／分 全ストローク
油圧サーボ全開 → 全閉 １秒以内
−１５ 〜 ＋６０℃
２．４８Ｋｇ０．４〜９．０ （ガス圧／空気圧）＋０．１ 〜 −０．４５ ｋＰａ
低燃時 １０％以下
高燃時
２％以下
低燃 → 高燃 １０秒以上
高燃 → 低燃 １０秒以上
ガス圧 ０．１ｋＰａ 以上
空気圧 ０．０５ｋＰａ以上
ガス圧 １０ｋＰａ
空気圧 ３ｋＰａ（空燃比＞２．０）
５ｋＰａ (空燃比≦２．０）
炉内圧補正導圧管を接続した場合は（導入最大圧力）＝（導入空気圧）−（炉内圧）
ダイヤフラムが常に垂直位置である事
０．１ ＭＰａ接点 ６（２）Ａ ２５０Ｖ ＡＣ
設定 ０〜１００％ストローク
空気側
ダンパ二次側で乱流のない所
ガス側
バルブ出口側でバーナコックより下流側のガス乱流のない所
炉内圧側
炉内より水分の流入しない所
特長
標準のＳＫＰ７０では低燃焼領域での過剰空気比率の設定が±０．１ｋＰａでした。
このタイプではこのバイアス比率を＋側は従来通りとし、−側を０．４５ｋＰａ迄調整可能としました。
その他は標準仕様と総べて共通です。

製品技術仕様書
型番
名称

ＳＫＰ７０ＢＩＡＳシフト
仕様書・図面ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − ８／１６

作成年月日

バルブボディ
ＶＧＧ／ＶＧＦシリーズ
ＶＧＧ／ＶＧＦシリーズは通常状態では閉止スプリングによりバルブシートが押されて閉止状態となっています。
アクチュエータＳＫＰシリーズを組付けて使用します。
アクチュエータＳＫＰシリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
バルブシートには低流領域での制御性を向上させる為ディスクプロファイルが取付けられています。
ＶＧＦシリーズの末尾にＪがついているタイプは日本国
内用に対応したＪＩＳ−１０ＫのＲＦフランジタイプです。
輸出などでＩＳＯフランジが必要な場合にはＪのついていないタイプとなります。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。

ＶＧＧ／ＶＧＦシリーズ

ＶＧＨシリーズ
ＶＧＨシリーズはハイフロータイプのバルブボディです。
遮断弁シートはガスの流れに対し、垂直に取付けられています。
バルブの開閉機構はスイング式となっており低圧損、大流量に対応しています。
アクチュエータＳＫＰシリーズを組付けて使用します。
アクチュエータＳＫＰシリーズが通電され、ロッドがバルブステムを押し下げることによりガスが流れます。
電源が切れるとバルブの閉止スプリングの力によりバルブシートは閉の位置に戻り、ガスは遮断されます。
又、スイング機構の採用により、閉止中の逆火に対しても強力な閉止力を持っています。

ＶＧＨ 閉状態

ＶＧＨシリーズの末尾にＪがついているタイプは日本国
内用に対応したＪＩＳ−１０ＫのＲＦフランジタイプです。
輸出などでＩＳＯフランジが必要な場合にはＪのついていないタイプとなります。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。

ＶＧＨ 開状態

製品技術仕様書
型番名称

バルブボディ

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

2005.01.20

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３４４ − ９／１６

2005.01.20

型式・接続・圧力定格

バルブボディ

接続方式

Ｒｐネジ

検圧口(Rp1/4)

接続径

型番

流量(m3/h)

最高使用
圧力(kPa)

ボディ材質

質量（Ｋｇ）

パイロット接続口(G3/4)

入口

出口

２０Ａ

VGG10.204P

17.6

120

Die-cast Al

0.74

22-２５Ａ

VGG10.254P

26.3120

Die-cast Al

0.68

22-４０Ａ

VGG10.404P

63.860Die-cast Al

1.43

22-５０Ａ

VGG10.504P

93.760Die-cast Al

1.72

22-８０Ａ

VGG10.804P

174.760

鋳鉄

12.5112６５Ａ

VGF10.654J

144.360

鋳鉄

17.8112８０Ａ

VGF10.804J

174.760

鋳鉄

18.1112８０Ａ

VGH10.804J

239.760

鋳鉄

18.8

112１００Ａ

VGH10.904J

408.540鋳鉄

23.9

112ＩＳＯフランジ １２５Ａ

VGH10.19150

548.730鋳鉄

27.9

221ＪＩＳ−１０Ｋ
フランジ●流量：ΔＰ＝０．２５ｋＰａ，比重０．６４による流量でＥＮ規格換算ノルマル流量による表記です。
●最高使用圧力は日本国内での適用です。
但し、ガス会社などの配管基準が適用される場合には基準や規格が優先されます。
又、同様に国外では設置される国による規格が優先されます。

製品技術仕様書
型番名称

型式・接続・定格

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号ＳＬ００７６３４４ − １０／１６

作成年月日

2005.01.20

電気配線
電気配線はＩＶ２□以上の線材を使用して下さい。
電線管導入口のノックアウトは端子ボックスの左右に各一個所あり口径は１９mmです。
尚、ＪＩＳ薄鋼用電線管ＣＴＣ１９を接続できるアダプターをオプションで用意しています。
電気接続と調整
駆動用電源
端子１にはバーナコントローラの遮断弁出力を接続し、端子２は電源の中性相（接地相）を接続します。
駆動用電源は必ずバーナコントローラからの出力を接続し、電源相から補助リレーを介して接続しないで下さい。
補助スイッチ
補助スイッチ付のアクチュエータの場合、端子４，５，６の補助スイッチ端子があります。
スイッチの動作確認の設定は端子台下部の設定ネジⅣで行います。
動作点は時計方向に回す事によりバルブ開方向へ、反時計方向で閉方向に移動します。
例えば、全閉確認の設定を行う場合はアクチュエータ取付後、数回作動させステムとロッドの位置を安定させ、バルブ閉の状態でⅣを一度端子４−６間の抵抗がＯＦＦになるようにして、次に同じＯＦＦからＯＮになる位置に調整します。そして更に調整ネジⅣを１／２回転時計方向に回します。
これは補助スイッチの動作ディファレンシャルを安定させる為の調整です。
アクチュエータの交換・バルブボディへの取付アクチュエータをバルブボディに取付けるビス（Ｂ）及びワッシャ（Ｃ）はアクチュエータの端子ボックス内に収納されています。
アクチュエータをバルブボディに取付ける際にアクチュエータのロッドとバルブステム（Ａ部）が触れる場合があります。その際にはアクチュエータ上部をバルブに対して押し下げる事によりアクチュエータのロッドは内部に移動しますので、その後ビスによりアクチュエータを固定して下さい。
アクチュエータのピストンが完全に上昇している場合バルブステムとロッドの間には約１ｍｍの隙間が発生しますが、一度アクチュエータを通電する事によりこのクリアランスは無くなります。
リミットスイッチの調整はこの後実施して下さい。

取扱上の注意事項●アクチュエータとバルブボディ間にはシール剤やパッキン等は絶対に使用しないで下さい。
●アクチュエータをバルブボディから外した状態で絶対に通電しないで下さい。
＊アクチュエータが決められたストロークを超えた場合､リード線の内部断線やオイルシールを破損し、使用が出来なくなります。

製品技術仕様書 電気配線・調整・取付
型番
名称

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３４４ − １１／１６

2005.01.20

ＶＧＧ／ＶＧＦ／ＶＧＨ流量差圧特性① ②③ ④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨100

① VGG10.204P② VGG10.254P③ VGG10.404P④ VGG10.504P⑤ VGF10.654J
VGG10.804P⑥VGF10.804J⑦ VGH10.804J⑧ VGH10.904J⑨ VGH10.19150

差圧 ΔＰ （ｋＰａ）

1020A
25A
40A
50A
65A
80A
80A
100A
125A

11101001000

10000

0.10.01
流量 Ｑ （Ｎｍ３／ｈ：ＡＩＲ ＋１５℃）

QG = f × QA
f =1f ：換算率
dv：ガス比重
QA：空気流量 （Ｎｍ３／ｈ）
QG ：ガス流量 （Ｎｍ３／ｈ）

製品技術仕様書
型番
名称

発熱量
MJ/Nm3(kcal/Nm3)

比重 dv
空気＝1.0

１３Ａ

46.047(11,000)

0.64-0.65

６Ａ

29.302(7,000)

1.22

６Ｂ

20.93
(5,000)0.55-0.68

６Ｃ

18.837(4,500)0.5-0.62

プロパン

101.302(24,200)

1.55

ｎ−ブタン

133.954(32,000)2.09dv

流量係数の換算
流量差圧特性チャートの流量Ｑは比重（ｄｖ＝１．０）の空気で表記してあります．各種ガスの流量に換算するには，以下の数式を使用します．

ガス名称

流量差圧特性ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号ＳＬ００７６３４４ − １２／１６

作成年月日

2005.01.20

最小制御流量ＳＫＰ７０シリーズでは各バルブボディにより、供給圧力、設定二次圧力、流量により制御可能な流量が決まっており、この値以下の領域で使用した場合、ハンチングが発生し、振動燃焼や断火の原因となりますので注意ねがいます。
Ｐｉ：ＳＫＰ７０を使用するバルブの入口圧力 （ｍｂａｒ＝ ０．１×ｋＰａ）
Ｐｏ：ＳＫＰ７０の低燃焼時圧力（ｍｂａｒ＝ ０．１×ｋＰａ）
Ｑ：バルブの空気通過量 （ｍ３／ｈ）
例：５０Ａのバルブの場合
入口圧力が２５ｍｂａｒ（２．５ｋＰａ）で低燃焼時圧力が ２ｍｂａｒ（０．２ｋＰａ）に設定した時、５ｍ３／ｈ以下でハンチングが発生します。

製品技術仕様書
型番
名称

最小制御流量ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３４４ − １３／１６

2005.01.20

バルブボディ ＶＧＧ１０ 外形寸法図接続径２０Ａ
２５Ａ４０Ａ５０Ａ

型番
VGG10.204P
VGG10.254P
VGG10.404P
VGG10.504P

Ａ317317326335

Ｂ
242242251260

Ｄ7979102107Ｅ8080126126

製品技術仕様書
型番
名称F110110150
170K226226235244

VGG外形寸法

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

ａ31313642ｂ28283642

ＳＷ
46466075

仕様書番号

作成年月日

ＳＬ００７６３４４ − １４／１６

2005.01.20

バルブボディ ＶＧＦ１０ ＶＧＨ１０ 外形寸法図

接続径６５Ａ
８０Ａ
８０Ａ１００Ａ

型番
VGF10.654J
VGF10.804J
VGH10.804J
VGH10.904J

Ａ377382444451

Ｂ302
309369376Ｆ290310310350

製品技術仕様書
型番
名称

Ｊ92100159166K286294353
360

Ｓ149
159131
149

VGF／H外形寸法

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）Ｔ
109119144169Ｕ879393104

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − １５／１６

作成年月日

記述 MSPゴシック サイズ 10

製品技術仕様書
型番
名称

ＶＧＨ１２５Ａ外形寸法

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）

2005.01.20

仕様書番号

ＳＬ００７６３４４ − １６／１６

作成年月日

2005.01.20

ＳＫＰ．．，ＶＧ．．液動式ガス遮断弁の取り扱い注意事項

１．本遮断弁にはそれぞれ最高使用圧力が決められています。それぞれの圧力以下で使用願います。本
遮断弁の上流側に減圧装置が位置する配管系統の場合は異常圧力上昇を検知し、燃焼停止を行う防護回路及び装置を装備する事を推奨します。電気配線作業やその他の作業で実際にガスを必要としない作業をするときは、必ずガスの元コックを閉じてから作業して下さい。
２．バルブ・ボディの配管接続口メクラカバーは配管作業をするまで外さないで下さい。
３．特殊仕様のＶＧ．．バルブボディ以外は都市ガス，天然ガス及びＬＰＧ等の非腐蝕性ガス用です。
４．全閉確認リミット・スイッチは運転前に元コックを閉とし、全閉の位置を正確に確認しているかをチェックして下さい。
５．ＳＫＰ．．への電源は必ず燃焼安全装置の遮断弁出力から配線願います。補助リレーの接点を介して直接電源より使用する事は絶対に行わないで下さい。また，ＳＫＰ．．の消費電力（ＶＡ）と燃焼安全装置の接点容量を確認願います。燃焼安全装置の選定に際しては認定合格品の使用を推奨します。燃焼安全装置の電源接続に際しては，電源相と接地相を必ず確認願います。電気配線に使用する線材は外的要因により絶縁が破損破壊されるおそれのないものを使用願います。
６．遮断弁を配管に取り付ける際は必ず上流配管内の異物を除去するパージを実施願います。
７．定期的にバルブの弁越し漏れ試験を実施願います。外部漏れ試験をする際は電気部品に検査液が入らない様に実施願います。また，アルミを腐蝕する液体での検査は避けてください。
８．ＶＧ．．には，いくつかの圧力検知タップが設けて有ります。使用を開始する前に必ず各タップの増し閉めを願います。
９．ＶＧ．．内部にはメッシュプレートが内蔵されていますが，上流側には必ずガスフィルター（ストレーナ）を装備願います。ＶＧＨ．．にはメッシュプレートが装備されていません。
１０．ガス圧力スイッチを安全規格に準じて装備願います。
１１．配管設計をする際は万一のアクチェータ交換を想定してバルブ取り付け後のメンテナンスに十分なスペースを確保ねがいます。ネジ込み式は上下に３０㎜以上、フランジ式は上下に８０㎜以上必要です。外形寸法図に記載の交換脱着スペースを確保願います。
１２．遮断弁本体の上部に液体がかかる可能性のある場所には設置しないでください。また，配管のサポートを確実に設けて，バルブに応力がかからない様にしてください。
１３．本機器は燃焼安全機器です。絶対に分解しないでください。万一分解をした製品は絶対に再使用しないでください。アクチェータはバルブボディより外して通電しないこと。（破損の原因となります。）
１４．ＳＫＰ２０．．，ＳＫＰ７０．．でガス圧力のフィードバック配管をする際は，必ず金属製の配管材料を使用願います。ＳＫＰ７０．．で炉内圧力の配管を使用する場合は，炉内の結露が配管内に進入しない経路で配管願います。
１５．バルブ本体の側面にガスの流れ方向が表示して有りますので確認願います。
１６．配管とバルブを接続する際は、接続するバルブ側の六角部をレンチで固定すること。反対側より圧力を加えるとバルブ本体をいためることがあります。
１７．シール剤の塗布はネジ先端より２山目から塗布しバルブ・ボディ内へのシール剤の流入がない様に注意して作業願います。
１８．バルブ本体、アクチェータは塗装しないで下さい。塗料がシール部へ進入し外部漏れの原因になります。
１９．本取り扱い注意事項を必要に応じて抜粋し，燃焼装置の見やすい位置に表示願います．

製品技術仕様書
型番
名称

一般取扱注意事項

ＳＫＰ ７０ ／ ＶＧ・・
空燃比制御液動ガス遮断バルブ（低・中間圧用）