キュービクル式高圧受電設備
トラブル・対応事例

２０１７年１２月改正

盤標準化協議会
キュービクル技術部会

＜は じ め に＞
近年、生産設備や情報機器の高度化に伴い、受配電設備への信頼性の要求は益々高まってきており、事故による停電はもとより、瞬時の電圧低下すら許されない状況となっております。従って、電気の安定供給は社会活動の中で必要不可欠なものとなっており、主要な供給設備である高圧受電設備には高い信頼性が要求されます。
そうした状況の中で、キュービクル式高圧受電設備はその利便性から広く使用されておりますが、設計、施工、保守などの不備に起因する事故などにより、当該負荷設備が停電するといったケースは尐なくありません。

そうした現状を踏まえ、盤標準化協議会ではキュービクル式高圧受電設備におけるトラブルに対する対応事例を具体的にあげて、より安全にお使いいただくためのご提案として本技術資料を作成致しました。
「キュービクル式高圧受電設備」の所有者におかれましては、長期間安定して受電して頂くために定期的な機器の更新を含めた
適切な点検、管理の実施を御願い申し上げます。
なお、先般出版致しました「キュービクル式高圧受電設備Q&A」と併せて参考にして頂けましたら、キュービクル式高圧受電設備の技術がより充実するかと存じます。

●トラブル・対応事例
１．風雨に関する事例
２．雪に関する事例
３．雷に関する事例
４．小動物の侵入に関する事例
５．騒音・振動に関する事例
６. 盤内の温度上昇に関する事例

７．高調波に関する事例
８．経年劣化に関する事例
９．その他の事例●ＢＣＰに関する事例

トラブル・対応事例１－１・・・・ＪＥＭＡ、ＪＳＩＡ資料の抜粋

屋根ヒサシからの雨水の浸入
設置
場所

・ビルの屋上で北向きに設置。
・周囲に遮るものはなし。

状況

・煙を発生し、電気の供給が停止した。
・高圧真空遮断器＇ＶＣＢ（の焼損が最も著しく、電源側端子のセパレータが溶けて電源側配線の被覆が熱により溶融していた。

原因

・北からの暴風雨により、キュービクル前面屋根ヒサシ部換気口より雨水が吹き込み、屋根裏面を流れた雨水がＶＣＢ電源端子部に落下し、端子部に付着していたじんあいが水分を含み、相間が絶縁破壊を起こし損傷に至ったと思われる。

防止対策・当該キュービクルは屋根ヒサシ部対策以前の構造形式であった
ため、雨返しを追加するとともに、保守点検の励行を依頼した。

不具合
状況

１９８６年のＪＩＳ Ｃ ４６２０改正により防噴流試
験が追加され、改正以降の基準で製作されたキュービクルでは雨や雪による被害は大幅に減っています。

雨返し

トラブル・対応事例１－２

天井扇からの雨浸入？
設置
場所

・海岸から１ｋｍ以内の高台にある需要家敷地内。
・キュービクル周囲に風雨を遮るものは無かった。

状況

キュービクルの点検の際に下記の事項が発見された。
①トランスやリアクトルの上部及び床面に水滴の痕跡がある。
②側面扉を開けた所にある保護板の内側面に水の垂れた跡と思われる痕跡がある。

原因

・天井扇から雨が入り込んだ可能性が絶対無いとは言えないが、天井扇が無い屋根の裏側や側面扉内側にも水滴跡が見られたことから、屋根の換気口から湿った空気が入り込み、天井面等に付着して結露となって水滴が垂れたものと推測した。

防止
対策

・屋根のヒサシを開口なしのものに交換し、強制換気のみにした。
・盤内温度が低くても定期的に換気扇を回したいとの要望から、年間プログラム タイマーによる制御も追加した。

不具合
状況

水滴が流れた痕跡＇天井扇が無い击体（

屋根のヒサシ部分に錆が発生している

水滴が落ちた跡

トラブル・対応事例１－３

風雨・湿気による短絡事故
設置
場所

・ビルの屋上。

状況

・風雨と湿気で高圧真空遮断器＇ＶＣＢ（が絶縁低下し、短絡した。
・キュービクルは設置から１０年以上経過していた。

原因・キュービクルはゲタ基礎の上に設置されており、基礎の両端が塞がれていないため、下から風雨と湿気が入り、高圧真空遮断器＇ＶＣＢ（の絶縁が低下し、短絡事故に至ったものと思われる。
遮蔽板を取付した事例

遮蔽板なし

防止
対策
不具合
状況

※同じ企業団地内に 設置された、同一メーカーで同時期に製作したキュービ
クルでは特に問題は見られなかった・ゲタ基礎の両端を遮蔽し、風雨の直接の浸入を防いだ。
※遮蔽板の考慮については高圧受電設備規程＇1130－4（に記載されています。

・キュービクル屋根のヒサシ部には錆が発生していた。
・ＶＣＢ上部に結露と思われる水滴が垂れた痕跡があった。
・天井面や側面、底面等にも水滴の付着痕跡があった。
・全体に埃がかなり付着していた。
以上のことから、経年と設置環境により絶縁劣化を起こし、短絡焼損事故に至ったと思われる。
短絡に至らないまでも、メガが低いという報告は尐なくない。
注（写真は三菱電機殿より提供していただいた同様事例＇環境要因で絶縁劣化→短絡焼損（の写真であり、 実際に今回の事例で調査したＶＣＢではありません。

トラブル・対応事例１－４

雨の浸入による錆の発生
設置
場所

・需要家の地上敷地内。
・キュービクル周囲に風雨を遮るものは無かった。

状況

キュービクルの点検の際に下記の事項が発見された。
①床面＇底板（に水滴の痕跡がある。
②床面・外箱本体下部に錆が発生している。

原因

・台風等の想定以上の暴風雨が屋根ヒサシの換気口部から浸入した可能性が高い。

防止対策

現場改修にて下記を実施
・ヒサシの換気口形状を長穴から２φパンチング加工にしたものに変更した。
・雨返し上部にカバーを取付した。

不具合
状況

対策の構造例

水滴が落下した跡
底板・底面の枠材に錆が発生している

雨返し板
換気口を２φパンチングに変更
防雨カバーを追加取付＇屋根を外しての作業（

トラブル・対応事例１－５

台風によるドア外れ
設置
場所

・ビルの屋上。

状況

工事期間中＇引渡し前（の朝、下記が見つかった。
・３面体の右正面扉が脱落している。
・扉側の蝶番が引きちぎれており、本体側の蝶番も変形している。
・前日の夜に台風の直撃があった。

原因

・扉の施錠をしていなかったことにより⇒台風による暴風雨で本体に掛かる扉側の止め金、ロット棒が外れて、強風で扉の開閉が繰り返され⇒扉の下側蝶番が引きちぎれ⇒上側の蝶番で持ちこたえていた扉の上側蝶番も引きちぎれ、扉が脱落した。

防止対策

・本体側の変形した蝶番は元の形状に修復し、再塗装を行った。
・扉を再製作＆取付し、確実に扉の施錠を行うようお願いした。

不具合
状況

変形した本体側蝶番
外れた扉をロープで仮固定した状態

溶接が外れて脱落した扉側蝶番
扉側蝶番が引きちぎれた跡

トラブル・対応事例１－６台風によるキュービクルの冠水
設置
場所

・道路に面したコンビニエンスストアの駐車場脇。

状況

・台風により川が増水して氾濫し、キュービクルまで雨水に浸かって
しまった。

原因

・平成２１年８月１０日兵庫県を通過した台風９号により、設置場所
から数百ｍ東側を流れる川が増水で氾濫し、キュービクルまで
雨水に浸かってしまったもの。

防止
対策

・キュービクルの基礎を高くした。

不具合
状況

店舗のロケーション

店舗

冠水したキュービクル

トラブル・対応事例１－７

ヒサシ部換気口からの雨の浸水
設置
場所

・ビルの屋上。
・屋上の隅に設置され、風雨を妨げる建造物等なし。
・換気口のある側が風を受ける方向に設置されていた。

状況・メンテナンスの際、箱体内部に雨の浸水の痕跡が見られた。

原因

・換気口のある側が風を受ける向きに設置され、風雨をさえぎる建造物等もない状況であった。
・その状況下で、ビル屋上の吹き上げ風や台風などの想定以上＇ＪＩＳ規定の防水試験以上（の暴風雨により、キュービクル内へ雨が浸入したと考えられる。

防止
対策

・扉と扉枠＇水切り部（との隙間にゴムパッキンを貼った。

不具合
状況

雨水の浸入
痕跡

※機器に有害な影響を及ぼさない雨の浸水であればＪＩＳ規格上は問題はありません。

●主な防水対策例 まとめ

2

1

3

1

庇部通気孔への対応
庇部通気孔への対応
通気孔レス
通気孔を板でふさぐ

2

扉裏側の隙間への対応
パッキン＇各写真もしくはイラスト（
通気孔を
板でふさぐ
パッキン
取付け

3

下部通気孔への対応
下部通気孔への対応
通気孔レス
防雨板

※注意点
換気孔の面積が減尐するため、換気に対し再計算を実施し適切な換気対策が別途必要となることがあります。
例（扉面にガラリ設置

通気孔
レス

ガラリ

トラブル・対応事例２－１

雪の浸入によるＶＴ短絡・焼損
設置
場所

・ビルの屋上＇周辺では一番高い建物であった（。
・キュービクルは正面が北向きに設置されていた。

状況

・高圧側ＶＴが焼損している。
・設置をした関東地区において記録的な大雪が降った＇平成１０年１月１５日（。

原因・北西の風雪が長時間にわたって吹き付けたために、防噴流構造をかいくぐって雪が中に舞い込んだ。
・浸入した雪によりＶＴ本体が濡れ、絶縁低下したために短絡・焼損に至る結果となったと推測された。
＇工事店様からの一報も「雪のためＶＴが焼損した」であった。（

防止対策

・受電盤の屋根ヒサシの換気口＇前後面（を換気口無しのものに変更する。＇換気計算上は問題なかった。（
・定期的な清掃＇絶縁劣化の予防のため（と絶縁抵抗確認を御願い
した。

不具合
状況

・キュービクル内機器や底面に埃が堆積しており、湿気による絶縁低下が発生しやすい環境であった。
・断定は出来ないが、屋根の換気口部から浸入した雪がＶＴ本体を濡らし、絶縁低下から短絡・焼損に至ったものであるとの報告を行い、了承して頂いた。

トラブル・対応事例２－２

キュービクル内への雪の浸入
設置
場所

・豪雪地域。
・工場の地上敷地内＇キュービクル周囲に防風壁等なし（。

状況・キュービクル内部に雪が浸入し、積もっている。

原因

・扉と扉枠の隙間から風とともに雪が浸入し、キュービクル内部に雪が積もった。

防止対策

・扉と扉枠の隙間をパッキンで埋め、隙間を無くした。
※豪雪地域へキュービクルを設置する際は、事前に風向きを考慮した設置や風雪の吹きさらしにならない箇所への設置、または防風壁などを別途設けるなどの対応をお願いします。
※防雪構造は、指定がある場合のみの対応となっています。
設置場所に対する構造指定についてはメーカーと御相談下さい。

不具合
状況
キュービクル内に雪が浸入

トラブル・対応事例２－３

積雪により扉の開閉が出来ない
設置
場所

・スキー場のゲレンデ横。

状況・キュービクルが雪に埋もれ、扉が開けられない。

原因

・積雪量を十分に考慮しないで設置された。

防止
対策

・積雪量を考慮した建造物＇屋根、壁等の囲い（の建築要請を行った。
※キュービクルの設置場所には十分御配慮下さい。

不具合状況

●主な防雪対策例 まとめ

2
1

3

1

庇部通気孔への対応

2

扉裏側の隙間への対応
扉裏側の隙間への対応

通気孔レス
通気孔を板でふさぐ
フィルタ

パッキン

＇各写真もしくはイラスト（
パッキン
取付け

通気孔
レス

3

下部通気孔への対応

下部通気孔への対応
通気孔レス
通気孔を板でふさぐ
フィルタ

※注意点
換気孔の面積が減尐するため、換気に対し再計算を実施し適切な換気対策が別途必要となることがあります。
例（扉面にガラリ設置 ※フィルタ必須

通気孔
レス
表側

裏側＇フィルタ付（

ガラリトラブル・対応事例３－１

雷によるＶＴの故障＇割れ（
設置
場所

・需要家＇工場（の地上敷地内＇屋外（。

状況

・高圧側のＶＭの針が振れていない。
・停電して点検したところ、ＶＴが割れていた。
・ＰＡＳ側、キュービクル側ともに避雷器は設置されていなかった。

原因

メーカーへの調査依頼結果＇推定（
・一次コイルが焼損・溶融していること、製造上の要因として想定できる項目の検討結果からは特に異常は見られなかったことから、サージ電圧＇ＶＴ使用中 の落雷（の影響を受け、一次コイルが絶縁破壊した可能性が考えられる。

防止
対策

・機器メーカーの見解書でお客様が納得され、キュービクル内に避雷器を追加設置した。

不具合
状況

キュービクルに取付された状態

取り外して確認すると、裏側のコイルに割れがあった

トラブル・対応事例３－２

雷害による機器損傷
設置
場所

・需要家＇工場（の地上敷地内＇屋外（。

状況

・朝出社時に工場が停電していた。
・電気管理技術者の方で確認したところVT、VCBが損傷していた。
・PAS側、キュービクル側ともに避雷器は設置されていなかった。

原因

・機器の状況などから見て雷サージ電圧の影響を受け、機器が損傷したものと推察される。

防止
対策

・キュービクル内またはPAS側へ避雷器の設置を提案した。

不具合
状況損傷したVT

損傷したVCB

トラブル・対応事例４－１

小動物の侵入設置
場所

・周辺に田畑や林があるコンビニエンスストア。

状況

・高圧交流負荷開閉器＇ＬＢＳ（で短絡事故が発生した。
・扉を開けると、ＬＢＳ一次側に蛇が巻き付いていた。

原因

・チャンネルベースの換気口から侵入したと思われる蛇がＬＢＳの一次側充電部に接触し、地絡・短絡事故に至った。
・ＬＢＳには、仕様取り決め段階で絶縁バリアを付けないことにしていた。＇絶縁バリアはオプション対応としていた。（

防止
対策

・換気口に網を取付し、蛇が侵入できない構造とした。
・後日、ベース部の防虫網付を標準仕様に変更した。

網を換気口部に取付
仕様変更後の恒急対策品

現場での応急処置

不具合
状況

焦げ跡

事故後のＬＢＳ

巻きついていた蛇トラブル・対応事例４－２

天井扇のフード内に鳥の巣設置
場所

・建屋の屋上。

状況

・換気扇が回ると上からワラなどの異物が落ちてくる。

原因

・天井扇のフードと屋根の間に十分な隙間があり、鳥＇スズメ（がフード内のファンガード上部に巣を作ってしまったことによる。

防止対策・現地にて屋根との間の隙間を尐なくしたフードに交換した。

不具合
状況

交換前のフード

ファンガード上部に作られた鳥の巣
他での事例

交換後のフード

現地でﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ加工した鋼板をＳＵＳ製ボルトで側面に固定

トラブル・対応事例５－１

住宅地での騒音苦情設置
場所

・住宅地の近隣にキュービクルを設置。

状況

・民家とキュービクルとの間に設けられた壁が低いため、キュー
ビクルに取付けられた換気扇の騒音が隣接の民家に伝わり、対応を求められた。

原因・換気扇本体からの騒音。

防止
対策

・換気扇フードの排気口を壁より低い位置に変更することで、民家への騒音を低減させた。
・換気扇の騒音については低騒音タイプ換気扇の採用も有効。

対策
事例

・換気扇フードの形状変更事例
換気扇フード対策前

キュービクル壁

民家

換気扇フード対策後

キュービクル壁

民家

トラブル・対応事例５－２

隣接する民家からの騒音苦情
設置
場所

・幹線道路に面した物販店舗の裏側。
・裏側には民家が隣接していた。
・夜間は車の通行量も尐なく、静かな地域であった。

状況・キュービクルからの夜間騒音が気になって眠れないという苦情が入った。
・キュービクルの周囲には特に囲い等もない状態での設置であった。

原因

・変圧器が振動して共振音が発生していた。
＇励磁音は通常レベルであった。（

防止
対策

・変圧器に防振ゴムを装着した。
・共振部分と思われる変圧器取付金具＇鋼板製（を更に強度アップ
出来るよう補強を加えた。

対策
事例

変圧器に防振ゴム取付

全体を防音壁で囲った例

民家に隣接する場合は、施工段階で防音壁等の設置検討を御願いします。

変圧器に防振パット取付
隣への隣接面に防音壁取付

トラブル・対応事例５－３

マンション住民からの騒音苦情
設置
場所

・マンション建造物内に設けられた電気室。

状況

・電気室 階上の住民よりブーンという騒音がすると苦情が入った。
・電気室には一応の防音対策が講じられていた。

原因

・キュービクル＇変圧器（の運転振動が、マンションの躯体に伝播して
いた。

防止
対策

・変圧器に防振ゴムを装着した。
・キュービクルチャンネルベースと基礎間にも防振パットを設置した。
・扉に防音材を貼付けた。

対策
事例

防振パット設置＇アンカーボルト部含む（

扉へ防音材を貼付け※建物屋上に設置されたキュービクルで同様のケースがあります。

トラブル・対応事例６－１

盤内の温度上昇＇外箱の対策（
設置
場所

・屋外設置。

状況

・盤内温度が著しく上昇。

原因

・太陽光の輻射熱の影響により盤内の温度が上昇。

防止対策・クリーム＇白系（塗装色の採用。

対策
事例

・クリーム＇白系（の塗装色を採用するとブラウン色などの濃い色のものより内部温度が低くなる傾向である。
＇参考：キャビネット工業会・盤標準化協議会作成データより（ブラウン 48℃
ベージュ 44℃

クリーム 39℃

キュービクル塗装
クリ－ム色

CA-G09施工上の注意事項＇トラブル・対応事例（
屋外日射時の色の違いによる内部温度の傾向より引用

トラブル・対応事例６－２

盤内の温度上昇＇外箱の対策（
設置
場所

・屋外設置。

状況

・盤内温度が著しく上昇。

原因

・太陽光の輻射熱の影響により盤内の温度が上昇。

防止
対策

・断熱材＇グラスウールなど（を扉裏面などに取付けて、太陽光の輻射熱を断熱し、盤内温度上昇の抑制を行った。

対策
事例

・断熱材の取付け例

断熱材＇グラスウール（

扉裏面に断熱材＇グラスウール（を取付け

トラブル・対応事例６－３

盤内の温度上昇＇熱対策機器による対策（
設置
場所

・屋外設置。

状況

・盤内温度が著しく上昇。

原因

・収納機器の発熱や太陽光の輻射熱の影響により盤内温度が
上昇。

防止
対策

・自然換気方式で不足する場合は換気扇を取り付けて強制換気方式に変更する。また強制換気方式であっても風量が不足する
場合は換気扇の台数を増やして、換気扇風量を増加させる。

対策
事例

・換気扇台数を増やして換気扇風量を増加。
天井換気扇

天井換気扇取付け例

側面換気扇

側面換気扇取付け例

トラブル・対応事例７－１

高調波によるリアクトルのひび割れ
設置
場所

・スーパー銭湯。

状況

・直列リアクトル＇ＳＲ（に、許容値以上の高調波電流が流れ込み、過熱しモールド部分にひび割れが発生した。

原因

・高圧受電設備に設けるＳＲは、一般的にＬ＝６％で、第５調波含有率が５５％まで対応できるものを使用しているが、設置場所における高調波のひずみが大きく、通常使用している仕様では高調波耐量が不足していた。
・ＳＲの温度接点による保護回路は設けられていなかった。

防止対策

・高圧コンデンサ＇Ｃ（およびＳＲを高調波耐量が大きい＇Ｌ＝１３％（
ものと交換した。
・ＬＢＳもトリップコイル付に変更し、ＳＲの保護回路を追加した。

不具合
状況

その他の事例●異音がするという苦情でメーカーと同行にて現場に出向き、高調波を測定↓●測定の結果、問題ないレベルであった↓●お客様は納得できない＇高調波はいつも出ている訳ではない（↓●不可逆式サーモラベルを貼り、高調波による加熱が発生しているかどうか、しばらく状況を見ることを提案

ひび割れが発生している※送電系統は絶えず変化するため、設置した段階では問題はなくても、後に高調波が発生することがあります。

トラブル・対応事例７－２

高調波によるリアクトル破損
設置
場所

・小規模工場の地上敷地内＇屋外（。

状況

夜中に６％直列リアクトル＇ＳＲ（破裂による停電が発生した。

原因

・過大な高調波の流入により当該ＳＲの高調波耐量を超えたことに起因する不具合と推察された。
・機器メーカーの調査結果より、リアクトル自体の異常はなく、6％直列リアクトルの第５調波電圧歪み率4.0％を超える歪みが発生したと推測される。

防止
対策

・ＳＲの交換を行い、現在正常復帰している。
・発生源は需要家側ではなく電力系統からの流入であることから、今後再発した場合の対策として、リアクタンス＇耐量（を１３％に上げる必要があることを説明した。

不具合
状況

破裂部

トラブル・対応事例７－３

高調波による異音発生
設置
場所

・集合住宅＇団地（の屋上設置。

状況・キュービクル内部の変圧器付近からうなり音が発生するとのクレームが入った。
・音は５～１０秒間隔ぐらいにうなり音＇うなり音は６７～６８ｄｂあり、うなり音が消えている間は６４～６６ｄｂであった。（が聞こえた。

原因

・高圧コンデンサ回路を切り離すと、うなり音が消えたことにより異音の発生箇所は高圧コンデンサ用直列リアクトル＇ＳＲ（であることが判明した。
・機器メーカーによる調査の結果、ＳＲ自体の異常でないことから、
高調波によるものであることが推測される。

防止対策

・本案件は需要家側で別途対応して頂いた。
・今後の対策としては、高調波発生源や高調波成分の調査後、その結果によって、ＳＲのリアクタンス＇耐量（を上げる必要があることをを説明した。

＇参考（

高調波抑制対策
１．高調波電流の流入に対して・リアクタンスを大きくしたリアクトル＇１３％（を採用する。
２．高調波電流の流出に対して・交流フィルタ＇受動フィルタ（を設置する。
※リアクトルとコンデンサで高調波電流を吸収する装置
・アクティブフィルタ＇能動フィルタ（を設置する。
※高調波と逆位相の電流を発生させ、高調波を打ち消す装置

トラブル・対応事例７－４

高調波によるリアクトル加熱設置
場所

・集合住宅＇団地（の屋上。

状況

定期メンテナンスで、直列リアクトル＇ＳＲ（のモールド部に貼り付けてあるシールが変色＇こげ（していることが発覚した。

原因・高調波電流の流入によるＳＲの加熱が原因と推察。
・ＳＲの解体調査結果より、６％直列リアクトルの高調波許容値を超えていたことが原因と判明した。

防止対策

・高調波対策としてＳＲのリアクタンス＇耐量（を上げるため、高圧コン
デンサ＇Ｃ（及びＳＲを１３％のものに取り替えた。

不具合
状況

シールが変色＇こげている（トラブル・対応事例７－５

高調波によるコンデンサの膨れ設置
場所

・小規模工場。

状況

・点検時に高圧コンデンサ＇Ｃ（が膨らんでパンクしているのが見つかった。
・保安装置付きのものであったため、コンデンサが破裂する前に回路が遮断された状態であった。

原因

・キュービクルはＰＦ・Ｓ形の２面体で、直列リアクトル＇ＳＲ（は設置
されていなかった。
・配電系統からの高調波電流の流入により、コンデンサが加熱してケースが膨らんだものと思われる。

防止
対策

・高圧コンデンサ回路に直列リアクトルを追加することが出来なかったため、高圧コンデンサを取り外し低圧回路側に低圧ＬＣユニット＇直列リアクトルとコンデンサを一体化した機器（を設置することをお願いした。

不具合
状況

過電流により膨らんだ高圧コンデンサの一例

トラブル・対応事例８－１

ＭＣＣＢ電源側絶縁劣化による焼損
設置
場所

・需要家の地上屋外。
・発生時および数日前から雨天であった。

状況

・ＭＣＣＢ電源側接続は銅ブスバー配線であるが、端子側で激しく焼損しており、分岐バーがＭＣＣＢ端子側で溶断・消失していた。
・納入設置より１５年以上が経過していた。

原因

・経年でのＭＣＣＢモールドケース及び相間の絶縁低下に、ＭＣＣＢ
電源端子部に堆積した粉塵などが吸湿したことによる絶縁劣化が加わり、焼損に至ったものと判断した。

防止対策

・メンテナンス、清掃の励行と、交換推奨時期を考慮した早めの更新をお願いした。
※標準使用状態での使用時は使用開始後１５年が更新時期です。
JEMA 社団法人 日本電機工業会 高低圧電気機器 保守点検のおすすめ『3. 保守点検・診断の概要 3.1 定期点検周期と更新推奨時期』 より一部抜粋

不具合状況

焼損ＭＣＣＢ部拡大

焼損ＭＣＣＢ 電源側拡大

トラブル・対応事例８－２

ＶＣＢの短絡焼損
設置
場所

・海岸に近い場所＇河川沿い（。

状況

・高圧真空遮断器＇VCB（が短絡焼損した。
・夏場で激しい雨が降っていた。
・キュービクルは設置から１５年経過していた。

原因

・VCB上面に海塩粒子を含んだ塵埃が堆積し、雨の湿気などにより絶縁低下し、沿面放電したものと推察された。

防止対策

・現地にてVCBを交換した。
・定期的な清掃＇絶縁劣化の防止（をお願いした。

不具合
状況

焼損したVCB＇本体側面（

トラブル・対応事例８－３

ＶＣＢの焼損設置
場所

・ビル屋上。

状況

・高圧真空遮断器＇ＶＣＢ（がひどく焼損し、周囲の機器も焼損している。
・1990年製造のキュービクルであり、15年経過による経年劣化と5年間清掃等のメンテナンスがされていなかった。

原因

・ＶＣＢなどの機器端子部に多量の埃が積もり、結露・湿気の複合要因が重なって絶縁劣化＇トラッキング発生（が促進され、ＶＣＢの焼損・周辺機器の焼損に至ったと考えられる。

防止
対策

・各機器の更新推奨時期が過ぎたものは、早めに交換を行う。
・適正な時期にメンテナンスをしっかり行うようお願いした。

不具合
状況

ＶＣＢ背面側 焼損

ＶＣＢ周辺部 焼損

トラブル・対応事例８－４

配線用遮断器＇ＭＣＣＢ（の焼損設置
場所

・量販店の屋内電気室。

状況

・店舗従業員が出社したときに停電が生じていた。
・停電は主開閉器ＬＢＳによる遮断動作＇ＰＦ溶断（によるもので、主任技術者の調査の結果、ＭＣＣＢ電源側で激しい焼損が生じた痕跡、及び母線・分岐用銅バーが溶断し、周囲も焼損していた。
・本キュービクルは製造から２０年が経過しており、ＭＣＣＢも製造当時のままであった。

原因・ＭＣＣＢ電源端子と取付けアングルとでトラッキングが生じ、低圧
地絡から線間短絡に至り、アークガスが一瞬で爆発的に発生し、周囲で線間短絡から溶断・焼損に至ったと判断した。
・トラッキングの発生は、ＭＣＣＢ電源側端子部に堆積した粉塵や埃などが、結露や湿気などを吸湿し、経年劣化と相まって絶縁劣化が生じたことに起因したと判断した。

防止
対策

・適切な清掃、メンテナンスの重要性の説明、励行とあわせ、交換
推奨年を目安にした早目の更新を啓蒙した。

不具合
状況

焼損ＭＣＣＢ周辺

ＭＣＣＢ拡大

電源側 端子部拡大

トラブル・対応事例８－５

漏電遮断器＇ＥＬＣＢ（の焼損設置
場所

・工場敷地内。

状況

・工場終業後＇負荷をほとんど使用していない状況（、突然音響とともに停電が発生。電気工事店の調査結果、キュービクル内のＥＬＣＢが焼損していた。
・当該ＥＬＣＢは、納入当時のままで１７年が経過し、当日は雨模様であった。

原因

・低圧電路の漏電＇絶縁劣化と湿度･雨水が重なった幹線の一時的なものと推測（が発生し、ＥＬＣＢが漏電トリップ＇ソレノイドに電圧印加（しようとしたが、ＥＬＣＢの内部機構の固渋からソレノイドの加熱･発火に至ったものと判断した。
・ＥＬＣＢの内部機構の固渋は、経年劣化と定期メンテナンス不足＇テスト釦動作含む（に起因したものと考えられる。

防止
対策

・ＥＬＣＢ、ＭＣＣＢなどの機構部、稼動部は、経年劣化による固渋＇グリースの硬化など（が生じる可能性があり、定期メンテナンスの中で「切」「入」動作や、
トリップ釦・テスト釦によるトリップ動作をさせることが必要との説明、励行と交換推奨年を目安にした早目の更新を啓蒙した。
※同様の原因＇機構部の固渋（による ＭＣＣＢでの“ＯＮ”“ＯＦＦ”動作不良が散見される。

不具合状況

返却品 ＥＬＣＢ 内部

主接点部

主接点に大電流を遮断した痕跡なし

漏電引き外しコイル部

一番激しい焼損痕が認められる
レバー、主接点は“ＯＮ”の状態

トラブル・対応事例８－６

変圧器の放熱板からの漏油
設置
場所

・屋内電気室＇オープン受変電設備（。

状況

・変圧器の放熱板＇本件はパネルタイプ（の底部溶接部から漏油していた。
・漏油部周辺は、かなり錆が進行していた＇錆による腐食が直接の原因ではない（。
・本変圧器は、製造より２７年が経過していた。

原因

・設置環境は屋内の電気室ではあったが、多湿な状況であったことから、経年劣化による錆の進行が相まった、漏油であると判断した。

防止
対策

・交換推奨年を目安にした早目の設備更新をお願いした。
・加えて、定期検査時などのメンテナンスの一環として、初期段階
での錆の補修実施を啓蒙した。

不具合
状況

当該 変圧器放熱板 底部

漏油箇所拡大トラブル・対応事例８－７＇その１（

その他経年劣化による機器故障
不具合状況・・・・写真提供：三菱電機株式会社殿ＰＡＳ経年劣化
腐食が内部まで進行
して、操作不能

ヒューズ破裂
経年的な繰り返し通電による熱的・機械的ストレスにより、定格電流
以下の電流でヒューズエレメントが断線したため、アークを遮断できず、
ヒューズリンクが破裂した

ＶＣＢ経年劣化
グリース固化により、機構部
固渋が発生し、コイルの焼損に至る

断路器経年劣化
グリース固化によりしゅう動部が固渋し、不完全投入により焼損に至る

トラブル・対応事例８－７＇その２（

その他経年劣化による機器故障
不具合状況・・・・写真提供：三菱電機株式会社殿

高圧受電設備規程 7-13表 各機器の更新時期推奨 抜粋

使用機器の更新時期について
日常・定期的保守点検が重要であることは勿論ですが、通常の点検を行いながら使用した場合でも、各機器の構成材の老朽化などにより機器を新品と交換した方がよい更新推奨時期がそれぞれあります。
安全に使用いただくためにも、また思わぬ重大事故、波及事故を防ぐためにも、早めの機器更新をおす
すめします。
●各機器の更新推奨時期
機

種

更 新 推 奨 時 期 ＇使用開始後（高圧交流負荷開閉器

劣化変圧器内部
変圧器経年劣化
コイルの絶縁経年劣化により内部絶縁不良に至った

断

路

器※

避

雷

器

※

屋 内 用
または負荷電流開閉回数２００回
１５年
屋 外 用
１０年
または負荷電流開閉回数２００回
GR付き開閉器の制御装置は使用開始後１０年
手動操作
または操作回数 １０００回
２０年
動力操作
または操作回数１００００回
２０年
１５年

※

２０年

計 器 用 変 成 器

１５年

交 流 遮 断 器

保 護 継 電 器
高 圧 限 流 ヒュ － ズ

または規定開閉回数

１５年
屋 内 用
屋 外 用

１５年
１０年

高圧交流電磁接触器※

１５年

高圧進相コンデンサ
直列リアクトル、放電コイル

１５年
１５年

または規定開閉回数

高圧配電用変圧器
２０年
なお、※印を付した機器については、交換可能な最短寿命を表すものではなく、保守・点検状況
またはの推奨する部品交換条件に従って、消耗部品、摩耗部品、電子部品等は適宜交換されることを前堤としています。
＇社（日 本電機工 業会 「高 圧真空 遮断器の 注油の必 要性に ついて 」 抜粋

点検と注油の必要性について
損失の尐ないトップランナー
変圧器への更新

高圧真空遮断器において、グリースの固化、固渋が原因で起こる高圧真空遮断器の動作特性の劣化や、遮断不良、投入不良などが起こります。定期的な点検と注油の実施は、こうした不具合を未然に防止するためのものです。
項 目
注 油
グリース交換内 容
周 期
グリースの固化防止のため
１～３年毎
基油の補充
ちょう度低下したグリースを６年毎取り除き、新しいグリースに交換

注油箇所、方法および使用する油については各メーカー説明書をご参照ください。

トラブル・対応事例９－１

地震による変圧器の傾き発生
設置
場所

・ビルの屋上。

状況

・福岡県西方沖地震が発生した。
・キュービクル外部には異常は見られなかった。
・扉を開けて点検すると、変圧器のうち１台が傾いていた。

原因

・地震＇最大震度６弱であった（による激しい揺れに変圧器を固定している取付ベースが強度的に不足し、変形したもの。

防止
対策

・変圧器取付ベースやその他変形が生じた部材を交換し、復旧を
行った。

不具合
状況

変形した防振ゴム部分

地震で傾いた変圧器

トラブル・対応事例９－２

地震による変圧器の油漏れ等設置
場所

・３階建て建屋の屋上。

状況

・２００９年８月１１日に静岡県駿河湾沖を震源とした地震が発生した。
・主任技術者の点検により変圧器＇三相５００ｋＶＡ（２台の油漏れと変圧器を固定している鋼板製の架台の変形や、その他内部構造のゆがみ等が発見された。
・油漏れの状況は１秒間に１滴と１０秒間に１滴程度のものであった。

原因

・地震＇最大震度６弱（による激しい揺れにより、変圧器のラジエターにクラックが生じ、油漏れが発生した。
・同時に変圧器を固定している取付ベース等が強度的に不足し、変形してしまったと推察される。

防止
対策

・変圧器油漏れは現地でのコーティング処置により応急修復した。
・変圧器固定架台については、後日補強を施したものと交換した。

不具合
状況

４５度近く回転してしまった防振ゴム

油漏れのコーティング箇所※変圧器自体が何かにぶつかった形跡は無かった
地震で浮いてしまった架台トラブル・対応事例９－３

ＶＣＢの絶縁抵抗の低下
設置
場所

・ビル屋上設置。
・キュービクル周囲に風を遮るものは設置されていない。

状況・メンテナンスの際、ＶＣＢの絶縁抵抗を測定すると１０ＭΩであった。
・キュービクル内に結露とＶＣＢ端子部に錆が見られた。
・基礎はゲタ基礎で、側面は遮蔽されていなかった。

原因

・塵埃の堆積による汚損とチャンネルベース・底板の換気口から雨
水・湿気が浸入し、昼夜の温度変化により結露が発生したことが原因であると推察された。

防止
対策

・ゲタ基礎の側面に遮蔽板を設置してもらった。
・VCB下部の底板換気口を鉄板で塞いだ。
・結露防止のためにVCB下部にスペースヒーターを１台取り付け、夜間のみタイマーで加熱運転するようにした。

不具合
状況
ＶＣＢ端子部に錆発生

トラブル・対応事例９－４

ＶＣＢの注油不足によるグリース劣化
設置
場所

・小規模工場の地上敷地内＇屋外（。

状況

・６年前納入したキュービクルの年次点検終了後、ＶＣＢが投入できなかった。数回投入操作を行ったら投入できた。

原因

・注油がされていなかったことによるＶＣＢ内部機構部のグリース劣化が原因と推測される。

防止
対策

・メンテナンス時、ＶＣＢへの注油の必要性を記した資料を提出し、周知を行った。
・メンテナンスおよび注油の実施した。
・定期的な古いグリースの除去と再塗布の実施をお願いした。

参考
資料＇社（日本電機工業会「高圧真空遮断器の注油の必要性について」抜粋

トラブル・対応事例９－５

締付トルク超過によるフレーム破損
設置
場所

・小規模工場の地上敷地内＇屋外（。

状況

・幹線ブレーカの負荷側配線の締め付け時、ブレーカのフレームが破損した＇端子間の樹脂部（。
・ブレーカを交換したが、再度破損した。

原因

・ブレーカメーカー推奨の締付トルクの２倍以上のトルクで締付が行われていたために生じた。

防止対策

・ブレーカメーカーが推奨するトルクにて締め付けを実施して
頂いた。

参考
データ

JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置－第１部：通則『表4 機械的強度の検証を行うときのねじ式端子に加える締付トルク』 より一部抜粋

トラブル・対応事例９－６

変圧器低圧側圧着端子の焼損
設置場所

・スーパーマーケットの地上敷地内。

状況

・変圧器低圧側の圧着端子部が黒く焼損している。

原因

・納品後、変圧器は一度改修されており、その際の締め付け不良か
通電時のねじの緩みによる発熱・焼損であると考えられる。

防止
対策

・増し締め確認を徹底していただく。
・マーカーなど緩み確認の印を設け、メンテナンス時に緩みが無いかの確認をお願いした。

不具合
状況

黒く変色

トラブル・対応事例９－７

基礎設置面凹凸による外箱の歪み
設置
場所

・ビル屋上。
・ゲタ基礎設置。

状況・納入したキュービクルが設置された後に背面扉が開閉できなくなった。
・後日応急処置として蝶番の交換、調整を行なったが改善されない。

原因

・下駄基礎のキュービクル設置面の水平レベルが取れていない状態
でキュービクルを設置し、アンカーボルトにより締め付けた際、キュービクル箱体が歪んで扉が扉枠に引っかかり、開閉できなくなったことによる。

防止対策

・基礎施工業者側にてキュービクルが水平に設置できるよう基礎の修正を実施した。

不具合
状況
扉が扉枠に引っかかる

扉枠

扉トラブル・対応事例９－８

車が突っ込んで破損
設置
場所

・飲食店舗の駐車場脇。

状況

・駐車場脇に設置されたキュービクルに車が操作を誤り突っ込み、
ＬＢＳが遮断してしまった。
・キュービクルの前面には車両ガードは設置されていた。

原因

・車がアクセル操作を誤ったもの。
・車が突っ込んでもおかしくない設置場所であった。

防止対策

・キュービクルの設置にあたっては、車の通行範囲から外れた箇所にしていただくよう啓蒙する。

不具合
状況

車がぶつかった直後

保安協会により電気復旧とともに
キュービクルは養生し、後日入替●ＢＣＰ対策
1 ．ＢＣＰ概要
２．浸水対策３．雷対策
４．地震対策
５．電源供給停止による対策

ＢＣＰ対策１

BCPの概要ＢＣＰとは？
浸水・地震等自然災害に遭遇した場合、損害を最小限に抑え、事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、日常から行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

キュービクルではどの様な自然災害が想定されるでしょう？
キュービクルでは、浸水・落雷・地震の3つの自然災害が考えられます。またこれらの自然災害による電源供給停止も考えられます

参照：一般財団法人 四国電気保安協会
広報誌「電気と保安」No.208

ここでは、キュービクル設置する際に考えておきたい対策案と注意点をご紹介します。

ＢＣＰ対策2

浸水対策
河川の氾濫・津波等の筐体内部への水の浸水を防ぐためには，水位を予測し、高い場所に設置する方法があります。
一般的にゲタ基礎にするだけでも有効とされますが、かさ上げでは回避できない場合もあります。
その有効手段として屋上設置があります。

参照：一般社団法人 日本配電制御システム工業会
電気設備の事故とその対策事例

高所設置による注意点①強風による雨水の浸入高所設置では、風の巻き上げによる横風が発生し、雨の浸入が生じることが懸念されます。
対策として、ゲタ基礎の両端を遮へい板等で塞ぎ、直接の雨水浸入を防ぐ方法があります。
尚、遮へい板の施工に際しては、キュービクル下部に水が滞留することにより湿気が発生しないよう配慮が
必要です。
遮蔽板なし

遮蔽板設置

参照：一般社団法人 日本電機工業会
キュービクル式高圧受電設備を安全にお使いいただくために

ＢＣＰ対策2

浸水対策
高所設置による注意点②近隣への騒音・振動被害
変圧器の励磁音が住民の苦情にならない様、防振ゴム、吸音材等の対応を施すことを推奨します。
防音壁を設けることも対策のひとつです。
また、事前に周辺住民への説明も必要に応じて行う必要もあります。

防音壁
参照：株式会社ニュースト
http://www.newxt.co.jp/products/nb.html

ＢＣＰ対策3

雷対策
年間の雷日数
全国各地の気象台の観測に基づく雷日数＇雷を観測した日の合計（の平年値＇1981～2010年までの30年平均値（によると、年間の雷日数が多いのは東北から北陸地方にかけての日本海沿岸の観測点で、もっとも多い金沢
では42.4日となっています。
これは、夏だけでなく冬も雷の発生数が多いことによるものです。

月別の雷日数
月別の雷日数＇1981～2010年までの30年間（を見ると、宇都宮のような内陸部では夏に多く、金沢のような日本海側の地方では冬に多くなっています。

出典：気象庁ホームページhttp://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/thunder1-1.html「図・写真等の名称」＇気象庁ホームページより（ＢＣＰ対策3

雷対策
雷にはどのような特性があるでしょう？
雷被害には主に直撃雷と誘導雷があります。

一般的な落雷で雷放電による電流の大部分が人体や建築物・樹木などを通過します。

電源線・通信線やアンテナなどに雷電流から電磁誘導によって高電圧が発生します。
参照：株式会社 昭電
http://www.sdn.co.jp/special/pv/pv.html

一般的にキュービクルは誘導雷による影響が高いと言われます。
進入経路としては、幹線からの進入以外にも接地ターミナル及び通信線からの侵入も増える傾向にあります。
代表的な保護装置として、避雷器とSPDがあり、設置には以下のことにについて考慮する必要があります。

避雷器の設置
電気設備技術基準の解釈＇第37条（では、受電電力の容量500kW未満の場合にはアレスタ設置の義務付けをしていません。
しかし雷サージの侵入はその容量に関係無く発生します。
避雷器内蔵のPASであってもキュービクル
に設置することがより効果的です。

ＢＣＰ対策3

雷対策
SPD設置
設置箇所の選定
接地ターミナル・低圧側幹線・通信線等、キュービクル外部に繋がる
経路は、落雷によるサージの進入口になります。
このような個所にはSPDを使用します。

クラスの選定キュービクルでは明確な基準はありませんが、屋外に設置することを考慮し、クラスⅠを選定する事を推奨します。

参照：株式会社 昭電
http://www.sdn.co.jp/products/lightn/dengen/index.html

ＢＣＰ対策4

地震対策
掲載資料参照ください。
・本資料のトラブル・対応事例９－２
・ キュービクル式高圧受電設備 老朽化・省エネ・耐震対策
・ キュービクル式高圧受電設備
被災時における対応事例
HP：http://www.sp.jewa-hp.jp/technic.html#15

ＢＣＰ対策5

電源供給停止による対策
構成例
本線

予備線

２回線
受電方式

パワコン

キュービクル

非常用発電機

電力蓄電システム

太陽光発電システム

無停電電源装置＇UPS（※ 複数組み合わせることで、より信頼性が増しますＢＣＰ対策５-１

電源供給停止による対策
対策事例１
2回線受電方式
発電所

本線

A発電所

B発電所

予備線
本線

本線・予備線を同一変電所から供給する場合

予備線

本線・予備線を異なる変電所から供給する場合

本線・予備線を異なる変電所から供給する構成は、契約料は増加
しますが、より信頼性の高い電力供給となります。
重要拠点の設備、インテリジェントビル等は、信頼性の高い受電方式の検討を求められます。

ｷｭｰﾋﾞｸﾙの対応
受電点に切替えを設けた2種類の方式が主流となります。
①VCBを2台使用し、インターロック回路を設け、切替える構成②高圧切替器を用いて、機械的に切替える方式
高圧切替器は、信頼性が高く、制御も容易にすることが可能と言えます。

ＢＣＰ対策５-２

電源供給停止による対策
対策事例２
太陽光発電の設置
太陽光発電は、売電を目的とする場合以外にも蓄電池と組合わせて非常電源として活用します。
従来の太陽光発電
太陽エネルギー

パワーコンディショナ
売電

買電
太陽電池アレイ

電力会社

非常用として用いる太陽光発電
太陽エネルギー

パワーコンディショナ
売電

買電
太陽電池アレイ

蓄電池

電力会社

ＢＣＰ対策５-３

電源供給停止による対策
対策事例３
非常用発電機の設置
昨今では多様な燃料に対応するデュアルフューエル型発電機を設置することで、非常時の燃料調達を柔軟に対応することも可能です。

設置上の注意点
・災害時のインフラ・救援の復旧に要すると言われる72時間を目安に、稼動できる燃料等を備蓄しておくことが望ましいとされています。
・水害対策として、想定浸水深より上部に設置する。
・地震対策として、発電機には転倒防止対策を施す。

非常用発電機の注意点
非常用発電機は、常用発電機と違い、稼働時間が尐ない為、いざという時に確実に動かすことが重要です。
その為には・定期的に試運転の実施
・部品の推奨交換時期に交換する・燃料・交換部品の確保
・操作人員・有識者確保と育成
・始動用蓄電池は寿命前に交換する
参照：日本車輌製造株式会社
http://www.n-sharyo.co.jp/business/generator/cop/cop-step.html

ＢＣＰ対策５-４

電源供給停止による対策
対策事例４
無停電電源装置＇UPS（の設置
保安・監視・データ喪失のリスクを押さえ、最小限のコストで電源を確保する方法のひとつです。

設置上の注意点
・将来的に設備の増加を考慮した容量を選定する
・バッテリー交換を定期に実施する

最後に
BCPは、対策を講じて終わりではありません。
災害時にBCPを有効に活用し、適切な対応ができるよう準備しておく
ことではじめて意味を成します。
また、稼働中の設備であっても、将来を見据えて必要に応じて設備の拡充を推し進めることも重要と考えられます。

参考文献
・ 日本工業標準調査会 審議 ＇日本規格協会 発行（
JIS C 8201-1 2007年版 低圧開閉装置及び制御装置－第１部：通則・ 社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会 発行
JEAC 8011 2008年版 高圧受電設備規程・ JEMA 社団法人 日本電機工業会、JSIA 社団法人 日本配電制御システム工業会 発行「キュービクル式高圧受電設備を安全にお使いいただくために」・ JEMA 社団法人 日本電機工業会 発行「高圧真空遮断器の注油の必要性について」
・三菱電機株式会社 発行「三菱高圧機器・配電用変圧器 更新のおすすめ」

この技術資料の作成に関与された委員・事務局の氏名は次の通りである＇敬称略（
キュービクル技術部会
主査 久野 誠二 〔日東工業＇株（〕

委員 山田 真義 〔河村電器産業(株) 〕

委員 口脇 圭一 〔河村電器産業(株) 〕 委員 槇田 英範 〔テンパール工業＇株（〕
委員 林

卓也 〔内外電機＇株（〕

委員 古山 基文 〔日東工業＇株（〕

事務局 堀尾 洋二〔盤標準化協議会〕

盤標準化協議会
発行所 キュービクル技術部会〒460-0007 名古屋市中区新栄二丁目2番1号 イノフィスビル 9階
一般社団法人 日本配電制御システム工業会 中部支部内
U R L ： http://www.sp.jewa-hp.jp/