ナブコ防火戸［特定防火設備・防火設備・複合防火設備］

炎をシャットアウト
延焼防止に、避難経路の安全確保に高い防火性能を有するナブコ防火戸

ナブコ防火戸は長年の経験と実績に基づいた確かな技術力と、建物内部空間のさまざまな開口部に最適な防火性能を備えた豊富な品揃えが特徴です。そして、安全を最優先にしながらも、独創的な空間デザインを追究する現代建築の高度な要求にお応えします。
自動引き戸 システム配線図
熱又は煙感知器

自動引き戸主要諸元

特定防火設備・防火設備

別途工事

火災信号

各頁をご確認ください

製作可能寸法防火戸閉鎖指令信号※
自動ドア検出装置用配線型
自動ドア電源AC100V 5A※詳細は、各機種の頁による式

閉鎖指令信号

PCE型

PC1型

DC24V±20％、 DC24V±10％、4mA、0.7A、0.5秒以上2秒以上作動確認信号

所要電源容量
作動信号

防災制御盤

作動可能基準AC100V 5A
15m/s 以下
無目付センサー

電源

AC100V 2A 50/60Hz（階別分電盤1次側より）使用センサー

タッチスイッチ
補助光電センサー※PCE型、PC1型のみ

1

NFA型

―

ナブコ防火戸の特徴
特定防火設備と防火設備・複合防火設備の豊富な品揃え。
● 特定防火設備とは：60分間延焼を遮る性能を有する。
● 防 火 設 備とは：20分間延焼を遮る性能を有する。
● 複合防火設備とは：20分間延焼を遮る性能を有し、かつ遮煙機能を有する
エレベータ扉前の空間付防火設備。

防火設備の試験・評価方法
防火設備についての国土交通大臣の認定（個別認定）を受けるためには、指定性能評価機関において以下の方法で試験を行い、評価を受けることが必要です。

■ 試験方法
特定防火設備は60分間、防火設備は20分間、下表の標準加熱曲線に沿って加熱試験を行い、以下の判定方法により評価する。

■ 判定方法①非加熱側へ10秒を超えて継続する火災の噴出がないこと。
②非加熱側で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
③火災が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。ただし、防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間（10mm以下）は除外する。

耐火標準加熱曲線
1000945℃

900800

特定防火設備600

防火設備

温 度︵℃︶

781℃

700
500
400
300
2001000102030405060時間（分）

試験状況

複合防火設備は、上記耐火試験に合格した国土交通大臣の認定する防火設備であることに加え、の性能確認が必要となります。
性能評価機関における遮煙性能および閉鎖安全性能（危害防止性能）●防火設備定期検査制度について
建築基準法改正（2016 年 6 月 1 日施行）により、特殊建築物の「防火設備」（防火扉・防火シャッターなど）は、専門的な定期検査・報告を要する対象となりました。 このカタログでご紹介する「ナブコ防火戸」も定期検査の対象となります。 詳しくは下記の NABCO ホームページのご案内ページをご参照ください。

https://nabco.nabtesco.com/support/inspection/2

独創的な空間デザインを防災面からサポートする

建物内部の開口部
見 透しガラスが 明るく開 放 的 な 空 間を実現し、通常は引き戸式自動ドアとして快 適 な 通 行 性を有し、ひとた び 火 災 が発生すると自動的に閉鎖、防火戸としての機能を発揮します。

エスカレーター周りのスクリーン
大 型 は め 殺し窓で 天 井まで の 透 視 性もよく美観に優れ 、防火シャッターが不要。
非常時の避難・救出活動に役立ちます。

面積区画の防火戸
透視性の良いガラスで火災の状況を把握でき、避難・救出・消火活動に役立ちます。

避難階段（竪穴区画）
ステンレス仕様の開き戸で、遮炎性能を有します。

エレベーターホール用（竪穴区画）
エレベーターシャフトからくる煙や炎を防ぎ、火災発生時の避難・救出・消火活動に力を発揮します。

3

ナブコ防火戸■ 防火戸設置基準
面積算定からの除外対象（1）主要構造部を耐火構造とした建築物又は主要構造を準耐火構造とした建築物

1,500m2 以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画が必要

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、又は集会場の客席、体育館、工場等用途上区画できない場合又はたて穴区画を準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画した部分（2）準 耐 火 建 築 物（通 常 火 災 終 了 時 間、特定避難時間が 1 時間以上を除く）

500m2 以内ごとに準耐火構造の床若
しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切り壁を準体育館、工場その他これらに類する耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に用途の建築物または、たて穴区画を達せしめなければならない
準耐火構造の床もしくは壁又は特定防火設備で区画したもので、天井及21,000m 以内ごとに準耐火構造の床び壁の室内に面する部分の仕上げを若しくは壁又は特定防火設備で区画準不燃材としたものには通用しないが必要

区画条件

面積算定からの除外対象

耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で 100㎡以内に区画制限なし

壁（床から 1.2m 以下の部分を除く）の室内に面する部分（下地材含む）を準不燃材とする場合

耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で 200㎡以内に区画壁（床から 1.2m 以下の部分を除く）の室内に面する部分（下地材含む）を不燃材とする場合

耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で 500㎡以内に区画

竪穴区画

建築物種別

区画条件

主要構造部を準耐火構造とし、地階又は3階以上の階に居室を持つ建築物

第1項

第4項

第5項

根拠法令

〔令第112条〕

た て 穴 区 画 、廊 下 等 の 避 難 施 設 、又は20m 2以内の共同住宅の住戸で耐 火 構 造 の 床 若しくは 壁 又 は 特 定防火設備（たて穴は遮煙性能必要）で区画した部分

第7項

第8項

※各々区画した部分のみが除外対象になる。たとえば、避難階段出入口を特定防火設備で区画、住戸玄関ドアを防火設備で区画した場合は、住戸部の面積は除外されない。

面積算定からの除外対象

第9項

根拠法令

〔令第112条〕

住戸、吹抜き、階段、昇降機の昇降路、 竪穴部分を全て特定防火設備で区画ダクトスペースその他これに類するした場合部分とその他の部分

異種用途区画

建築物種別

区画条件

一部が法第27条に該当する建築物〔令第112条〕

面積算定からの除外対象

第11項

根拠法令

〔令第112条〕

ー

当該部分とその他の部分を区画

第18項

エレベータ昇降路の防火区画■CAS認定を受けた防火設備を必要とする場合

EV4.5m以下EV

EV

EV6m以下EVEV

昇降路の幅程度

高層区画︵ 階以上︶

内装材の制限昇降路の幅程度

面積区画

区画条件

（3）準 耐 火 建 築 物（通 常 火 災 終 了 時 間、特定避難時間が 1 時間以上の場合）

11

根拠法令

建築物種別

4特定防火設備
単位：mm

防 火 性 能特定防火設備（自動引き戸）

商品名・型式

ナブコ防火戸（60SUS）・FEA

EA-0389／EA-0390

認 定 番 号

EA-0391（1）／EA-0391（2）ドアフレームステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

耐 熱 ガラス

低膨張防火ガラス 6.5mm 厚（飛散防止フィルム貼り選択可能）
引分け

バリエーション
両片引き袖 FEA1104

片 袖 FEA1103
認定番号：EA-0391（1）H〜2605

H〜2605

認定番号：EA-0389

W〜2850W〜5733

片袖壁 FEA1101
認定番号：EA-0391（2）H〜2605

H〜2605

両袖壁 FEA1102
認定番号：EA-0390

W〜2850W〜5733

認定シール

認定シール

FEA1104 の場合

国土交通大臣認定
特定防火設備

EA-0389

特定防火設備

EA-0391（1）耐熱板ガラス入ステンレス鋼製両引き戸（両袖窓付き）耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸（片袖窓付き）商品名：ナブコ防火戸（60SUS）
型 式：FEA1104

商品名：ナブコ防火戸（60SUS）
型 式：FEA1103

特定防火設備（手動開き戸）

防 火 性 能商品名・型式

ナブコ防火戸（60SUS）・FEA1202

ナブコ防火戸（60SUS）・FEA1201

認 定 番 号

EA-0310

EA-0298

ドアフレームステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

耐 熱 ガラス

低膨張防火ガラス 6.5mm 厚
両開き（片側常閉）

W980〜2230

W980〜2230

認定シール

片開きFEA1202 の場合

H1602〜2450

H1602〜2450

両開き

H1602〜2450

バリエーション

5FEA1103 の場合

国土交通大臣認定

W615〜1100

認定シール

FEA1201 の場合

国土交通大臣認定

国土交通大臣認定

特定防火設備特定防火設備

EA-0310

EA-0298

耐熱板ガラス入ステンレス製両開き戸

耐熱板ガラス入ステンレス製片開き戸

商品名：ナブコ防火戸（60SUS）
型 式：FEA1202

商品名：ナブコ防火戸（60SUS）
型 式：FEA1201（認定取得元：オリエント産業株式会社）（認定取得元：オリエント産業株式会社）

耐熱ガラスは熱処理の影響により、通常の板ガラスと比較して、反射像のゆがみが大きくなります。

60 分間延焼を遮る防火設備

単位：mm

防 火 性 能特定防火設備（自動引き戸）

商品名・型式

ナブコ防火戸（60STL）・FEA

認 定 番 号

EA-0420-1／EA-0421-1

EA-0419-1（1）／EA-0419-1（2）ドアフレーム

溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 厚

耐 熱 ガラス

低膨張防火ガラス 6.5mm 厚（飛散防止フィルム貼り選択可能）
引分け

バリエーション
両片引き

袖 FEA2104

片 袖 FEA2103
認定番号：EA-0419-1（1）H〜2605

H〜2605

認定番号：EA-0420-1

W〜5933

W〜3000H〜2605

片袖壁 FEA2101
認定番号：EA-0419-1（2）H〜2605

両袖壁 FEA2102
認定番号：EA-0421-1

W〜5933

認定シール

W〜3000

認定シール

FEA2104 の場合国土交通大臣認定
特定防火設備FEA2103 の場合

国土交通大臣認定

EA-0420-1

特定防火設備耐熱板ガラス入鋼製両引き戸（両袖窓付き）EA-0419-1（1）耐熱板ガラス入鋼製片引き戸（片袖窓付き）商品名：ナブコ防火戸（60STL）
型 式：FEA2104

商品名：ナブコ防火戸（60STL）
型 式：FEA2103

防 火 性 能特定防火設備（はめ殺し窓）

商品名・型式

ナブコ防火戸（60SUS）・FEA1301

認 定 番 号

EA-0304

ドアフレームステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

耐 熱 ガラス

低膨張防火ガラス 6.5mm 厚

バリエーション

はめ殺し窓
窓

H300※〜2650

単W200※〜1960※：Wが310mm未満のとき、最小Hは311mmとなります。
Hが311mm未満のとき、最小Wは310mmとなります。

FEA1301 認定シール

国土交通大臣認定
特定防火設備

EA-0304

耐熱板ガラス入ステンレス製はめ殺し窓
商品名：ナブコ防火戸（60SUS）
型 式：FEA1301（認定取得元：オリエント産業株式会社）

耐熱ガラスは熱処理の影響により、通常の板ガラスと比較して、反射像のゆがみが大きくなります。

6

特定防火設備
スマートな外観デザイン、優れた防火性能
従来のイメージを一新したナブコ防火戸（60）は、ステンレス又はスチールフレームと低膨張防火ガラスを組合せた特定防火設備です。見透しガラスが明るいエントランスをつくります。通常は引き戸式自動ドアとして快適な通行性を有し、ひとたび火災が発生すると自動的に閉鎖、防火戸としての機能を発揮します。
● 平常時は高性能な引き戸式自動ドアで、火災信号※ 1 を受けると防火戸として自動閉鎖します。
● FEA シリーズは、ガラス飛散防止フィルム対応による安全性の向上や、開口部のバリアフリー仕 様など、人にやさしい安 全 安心 設 計です。 また、 大 開 口に対応 する業 界最 大 級の自動ドアサッシサイズや、自動ドア初のバッテリー式閉鎖装置の 採 用 ※ 2 による無目サイズのコンパクト化 等により、防火性能を有しながら、一般サッシ同様のスリムさを図った
優れた意匠性により、様々な空間デザインにお応えします。

納まり図 単位：mm

ステンレスフレーム（FEA シリーズ）

FEA（引分け・両袖窓付）
姿図

縦断面図
210〜500

無目取付センサー

ガラス

ガラス

DH

タッチスイッチH

補助光電センサー

錠

幅木錠

FIX

補助光電センサー

FIX
FW

DW

3FW

DW

W

25

平断面図

25W3Y※

DW

210〜500

FL+600CL

補助光電センサー
有効開口 W框見付＋25以上

FIX W

開口間口 W

FIX W

FL
10

框見付＋25以上

FEA（片開き）

FEA（はめ殺し窓）
縦断面図100（100〜300）

縦断面図
25ガラス

ガラス

ピボットヒンジ

23963FLH

DH=H+5

レバーハンドル錠（ラッチ付）

2511425100（100〜300）

H

ドアクローザー

姿図

2525

姿図

25DW

HY※

2525DHH25点検口

35ガラス

220〜500

ガラス

FL25W252525W252525DW2525W2553※安全のため、Y≧200mmを確保してください。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施し、且つY≧50mmを確保してください。

7※ 1：建築基準法で規定されている煙感知器または熱感知器、連動制御盤などと接続する必要があります。
（別途工事）※ 2：防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。

60 分間延焼を遮る防火設備

FEA（両開き）

FEA（両開き・片側常閉）
縦断面図

縦断面図
100（100〜300）

ドアクローザー

手動フランス落し

41111425

ドアクローザー

Hガラス

ガラス

自動フランス落し
2525

ピボットヒンジW

DW2

DW163FL
手動フランス落し

25253

DW23

国土交通大臣認定番号：特定防火設備
ドアの開閉タイプ
FIX 付き商品
バリエーション
耐火壁仕様
最大サッシ開口間口：W × H（mm）
制作
最大適用ドア寸法：DW × DH（mm）
可能
無目見込：D（mm）
寸法
無目見付：h（mm）
ドア表面材質・仕上げ
（標準）
ガラス仕様
型式
防火戸
自動閉鎖装置閉鎖指令信号
所要電源容量（常用電源）
作動可能基準風速
無目付センサーセンサー
タッチスイッチ
適用範囲
補助光電センサー
商品名
国土交通大臣認定番号：特定防火設備
ドアの開閉タイプ
FIX 付き商品
バリエーション
耐火壁仕様
最大サッシ開口間口：W × H（mm）
制作
最大適用ドア寸法：DW × DH（mm）
可能
無目見込：D（mm）
寸法
無目見付：h（mm）
ドア表面材質・仕上げ
（標準）
ガラス仕様
型式
防火戸
自動閉鎖装置閉鎖指令信号
所要電源容量（常用電源）
作動可能基準風速
無目付センサーセンサー
タッチスイッチ
適用範囲
補助光電センサー

25

DW1

3

ナブコ防火戸（60SUS）

FEA1104
EA-0389

FEA1102
EA-0390

FEA1103
EA-0391（1）—○○—引分け○—FEA1101
EA-0391（ 2）
片引き5733 × 2605—○2850 × 2605

1470 × 2630
204 ～ 494

194 ～ 494

204 ～ 494
220 〜 500
ステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション
低膨張防火ガラス 6.5mm 厚（飛散防止フィルム貼り選択可能）※1
PCE 型（バッテリー式）※2
DC24V ± 20％、4mA、0.5 秒以上
AC100V 5A15m/s 以下○○○ ※3194 ～ 494

ナブコ防火戸（60STL ）FEA2104
EA-0420-1

FEA2102
EA-0421-1

FEA2103
EA-0419-1（1）—○○—引分け○—204 ～ 494

FEA2101
EA-0419-1（ 2）
片引き5933 × 2605
1470 × 2630—○
3000 × 2605
1520 × 2630

189 ～ 494

204 ～ 494
220 〜 500
溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 厚
低膨張防火ガラス 6.5mm 厚（飛散防止フィルム貼り選択可能）※1
PCE 型（バッテリー式）※2
DC24V ± 20％、4mA、0.5 秒以上
AC100V 5A15m/s 以下○○○ ※3

189 ～ 494

ナブコ防火戸（60SUS）

商品名
国土交通大臣認定番号：特定防火設備
ドアの開閉タイプ（mm）
制作可能 最大サッシ開口間口：W × H
寸法
最大適用ドア寸法：DW × DH（mm）
ドア表面材質・仕上げ
（標準）
ガラス仕様

FL

2566

商品名

ピボットヒンジW

25253ガラス

9FL

23963ガラス

DH=H+5レバー
ハンドル錠（ラッチ付）

DH=H+5レバー
ハンドル錠（ラッチ付）

H

自動フランス落し姿図100（100〜300）

25

姿図
順位調整器

23

納まり図 単位：mm

FEA1202
EA-0310
手動両開き

FEA1201
EA-0298

手動両開き（片側常閉）
手動片開き2230 × 2450
1100 × 2450
1124 × 2455
1122 × 2455
ステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション
低膨張防火ガラス 6.5mm 厚※ 1：	飛 散防止フィルムは点検口側にのみ貼り付け可能です。飛散防止フィルムは経年劣化により、接着力の低下や変質・変色などが見られるようになります。		 劣化により、本来の性能が発揮されなくなりますので、定期的な交換が必要となります。
※ 2：防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。 ※ 3：オプションで内外各 3 光線まで取付可能です。

FEA1301
EA-0304
はめ殺し窓
1960 × 2650
—8

防火設備／複合防火設備
単位：mm

防 火 性 能防火設備（自動引き戸）

商品名・型式ナブコ防火戸（20）・FEB/FEC

EB-2048／EB-2053

認 定 番 号

EB-2043（1）／EB-2043（2）ドアフレームステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

耐 熱 ガラス

耐熱強化ガラス 6.5mm 厚
引分け

バリエーション

両片引き

片 袖 FEB/FEC1103
認定番号：EB-2043（1）

袖 FEB/FEC1104

H〜2400H〜2400

認定番号：EB-2048

WO
〜1200

WO〜2400
W〜4800W〜2400

両袖壁 FEB/FEC1102
認定番号：EB-2053

WO
〜1200

WO〜2400

認 定 番 号

H〜2400H〜2400

片袖壁 FEB/FEC1101
認定番号：EB-2043（2）W〜4800W〜2400EB-2991

EB-2963

ドアフレーム

溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 厚：防錆塗装のみ / アクリル焼付塗装

耐 熱 ガラス

耐熱強化ガラス 6.5mm 厚

バリエーション

引分け

片引き

片袖窓付き FEB/FEC2103
認定番号：EB-2963

WO〜2400

WO〜1200

W〜4800W〜2400

認定シール FEB/FEC1104の場合

認定シール FEB/FEC1103 の場合

国土交通大臣認定

国土交通大臣認定

防火設備

防火設備

EB-2048

EB-2043（1）

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製両引き戸（両袖窓付き）耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸（片袖窓付き）商品名：ナブコ防火戸（20）型 式：FEB/FEC1104

商品名：ナブコ防火戸（20）型 式：FEB/FEC1103

耐熱ガラスは熱処理の影響により、通常の板ガラスと比較して、反射像のゆがみが大きくなります。

9H〜2400

H〜2400

両袖窓付き FEB/FEC2104
認定番号：EB-2991

20 分間延焼を遮る防火設備

単位：mm

防 火 性 能複合防火設備（自動引き戸）

商品名・型式

ナブコ防火戸（20S）・FEC

CAS-1049／CAS-1045

認 定 番 号CAS-1041／CAS-1037

ドアフレームステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

耐 熱 ガラス

耐熱強化ガラス 6.5mm 厚引分け

バリエーション

両片引き

袖 FEC1104

片 袖 FEC1103
認定番号：CAS-1041

H〜2400H〜2400

認定番号：CAS-1049

WO〜1200

WO〜2400
W〜4800W〜2400※：枠内面積（W×H）4.37〜11.5m2

両袖壁 FEC1102
認定番号：CAS-1045

WO〜1200

WO〜2400
W〜4800W〜2400※：開口面積（WO×H）2.93〜5.76m2

認 定 番 号

H〜2400H〜2400

片袖壁 FEC1101
認定番号：CAS-1037

CAS-1133

CAS-1129

ドアフレーム

溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 厚：防錆塗装のみ / アクリル焼付塗装

耐 熱 ガラス

耐熱強化ガラス 6.5mm 厚引分け

片引き

片袖窓付き FEC2103
認定番号：CAS-1129

両袖窓付き FEC2104
認定番号：CAS-1129

WO〜2400
W〜4800
認定シール

FEC1104 の場合

国土交通大臣認定
複合防火設備CAS-1049

H〜2400H〜2400バリエーション

WO〜1200
W〜2400
認定シール

FEC1103の場合

国土交通大臣認定
複合防火設備CAS-1041

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製両引き戸（両袖窓付き）／複合防火設備（準耐火構造壁・床付き）

耐熱板ガラス入ステンレス鋼製片引き戸（片袖窓付き）／複合防火設備（準耐火構造壁・床付き）

商品名：ナブコ防火戸（20S）
型 式：FEC1104

商品名：ナブコ防火戸（20S）
型 式：FEC1103

耐熱ガラスは熱処理の影響により、通常の板ガラスと比較して、反射像のゆがみが大きくなります。

10

防火設備／複合防火設備
スマートな外観デザイン、優れた防火性能
従来のイメージを一新したナブコ防火戸（20）、（20S）は、ステンレスまたはスチールフレームと特殊耐熱強化ガラスを組み合わせた防火設備です。
見透しガラスが明るいエントランスをつくります。通常は引き戸式
自動ドアとして快適な通行性を有し、ひとたび火災が発生すると防火戸としての機能を発揮します。
● 平常時は高性能な引き戸式自動ドアで、火災信号※ 1 を受ける防火戸としての機能を発揮します。
● 耐熱強化ガラス採用・開口部のバリアフリー仕様など、人にやさしい安全安心設計です。自動ドア装置は、機械式または電気式の閉鎖機能付きタイプ、閉鎖機能無しのタイプの選択が可能となり、様々なニーズにお応えします。FEC シリーズは、遮煙性能が要求されるエレベーター昇降路の防火区画への設

ステンレスフレーム（FEC シリーズ）
写真は合成イメージであり、実際の製品とは一部仕様が異なります。

置が可能です。
※ 1：建築基準法で規定されている煙感知器または熱感知器、連動制御盤などと接続する必要があります。
（別途工事）

納まり図

FEB/FEC（引分け・両袖窓付）

単位：mm

姿図

縦断面図
注）280（180〜600）

注）240（240〜500）
無目取付センサー

ガラス

ガラス

ガラス

20ガラス

DH

補助光電センサー

錠

3FIX

DW

W2525HHDW幅木

補助光電センサー

平断面図
2525W
※

Y

DW

3H錠

FIX

DH

タッチスイッチ

HDW※

YFL+600240

CL

補助光電センサー
框見付＋25以上

有効開口 WFL

框見付＋25以上
10開口間口 W※安全のため、Y≧200mmを確保してください。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施し、且つY≧50mmを確保してください。
注）機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCOの正規代理店へお問合わせください。

1120 分間延焼を遮る防火設備

ナブコ防火戸（ 20）

商品名
国土交通大臣認定番号：防火設備

FEB/FEC1104
EB-2048

ドアの開閉タイプ

FEB/FEC1103
EB-2043（1）

引分け

片引き

○—

○

耐火壁仕様

—

○—

○

最大サッシ開口間口：W × H（mm）

4800 × 2400

4800 × 2400

2400 × 2400

2400 × 2400

最大適用ドア寸法：DW × DH（mm）

1258.5 × 2410

1258.5 × 2410

1257 × 2410

1257 × 2410

無目見込：D（mm）
無目見付：h（mm）

180 〜 600
ステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

ガラス仕様
防火戸
自動閉鎖装置耐熱強化ガラス 6.5mm 厚型式（機械式）、NFA 型（閉鎖機能なし）※2
PCE 型（バッテリー式）※1、NFA-PC1 型

閉鎖指令信号

PCE 型：DC24V ± 20％、4mA、0.5 秒以上 / NFA-PC1 型：DC24V ± 10％、0.7A、2 秒以上

所要電源容量（常用電源）

AC100V 5A

作動可能基準風速15m/s 以下

センサー
適用範囲

無目付センサー○

無目内蔵センサー○

タッチスイッチ○

補助光電センサー○ ※3
ナブコ防火戸（ 20S）※4

商品名国土交通大臣認定番号：複合防火設備

FEC1104CAS-1049

ドアの開閉タイプ商品バリエーション

FEC1102
CAS-1045

FEC1103
CAS-1041

引分け

片引き○—

○耐火壁仕様—○—○4800 × 2400

2400 × 2400

2400 × 2400

1257 × 2410

1257 × 2410——4800 × 2400 ※ 5

最大適用ドア寸法：DW × DH（mm）

1258.5 × 2410

1258.5 × 2410 ※ 5

無目見込：D（mm）
面積制限（m2）※ 2—

234 ～ 494

無目見付：h（mm）

180 〜 600
枠内面積：4.37 〜 11.5

ドア表面材質・仕上げ（標準）

開口面積：2.93 〜 5.76

ステンレス鋼板 1.5mm 厚：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション

ガラス仕様

耐熱強化ガラス 6.5mm 厚
型式

（機械式）
PCE 型
（バッテリー式）※ 1 もしくは、NFA-PC1 型

閉鎖指令信号PCE 型：DC24V ± 20％、4mA、0.5 秒以上 / NFA-PC1 型：DC24V ± 10％、0.7A、2 秒以上

所要電源容量（常用電源）

AC100V 5A

作動可能基準風速15m/s 以下センサー
適用範囲

FEC1101
CAS-1037

FIX 付き最大サッシ開口間口：W × H
（mm）

防火戸
自動閉鎖装置—234 ～ 494

ドア表面材質・仕上げ
（標準）

制作
可能
寸法

FEB/FEC1101
EB-2043（ 2）FIX 付き商品
バリエーション
制作
可能
寸法

FEB/FEC1102
EB-2053

無目付センサー○

無目内蔵センサー○

タッチスイッチ○

補助光電センサー○
ナブコ防火戸（ 20）

商品名ナブコ防火戸（ 20S）※4

FEB/FEC2103
EB-2963

FEC2104

国土交通大臣認定番号：防火設備

FEB/FEC2104
EB-2991——

国土交通大臣認定番号：複合防火設備——CAS-1133

CAS-1129

ドアの開閉タイプ

片引き商品
バリエーション
認定仕様寸法引分け

片引き引分けFIX 付き

○○○

○

耐火壁仕様

————

W（mm）

2200 〜 4800 ※ 61340 〜 2400 ※ 62200 〜 4800 ※ 61340 〜 2400 ※ 6H（mm）

1800 〜 2400

1800 〜 2400

1800 〜 2400

1800 〜 2400

1000 ～ 2400

750 ～ 1200

1000 ～ 2400

750 ～ 1200

558.5 〜 1258.5 ※ 6807 〜 1257 ※ 6558.5 〜 1258.5 ※ 6807 〜 1257 ※ 6

開口間口：W（mm）
DW（mm）
ドア表面材質・仕上げ（標準）

溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 厚：防錆塗装のみ / アクリル焼付け塗装

ガラス仕様
防火戸
自動閉鎖装置耐熱強化ガラス 6.5mm 厚型式

閉鎖指令信号

（機械式）
、
PCE 型
（バッテリー式）※1、NFA-PC1 型
NFA 型（閉鎖機能なし）※2PCE 型（バッテリー式）※ 1 もしくは、NFA-PC1 型（機械式）

PCE 型：DC24V ± 20％、4mA、0.5 秒以上 / NFA-PC1 型：DC24V ± 10％、0.7A、2 秒以上

平均開閉速度

0.4m/s 以下

所要電源容量（常用電源）

AC100V 5A

センサー
適用範囲

FEC2103

無目付センサー○

無目内蔵センサー○

タッチスイッチ○

補助光電センサー○※ 1：防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。
※ 2：外壁の開口部等の閉鎖機能が不要な場所に使用することが可能です。
※ 3：オプションで内外各 2 光線まで取付可能です。

※ 4：当該防火設備は避難時の通行の用に供する部分には使用できません。
※ 5：面積制限がありますので、厳守お願いいたします。
※ 6：機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCO の正規代理店へ必ずお問い合せください。

12

自動ドアを安全・快適にご利用いただくためにナブコ自動ドア装置は「人の安全と快適」を基本理念として設計・製作されていますが、ご利用方法を誤ると思わぬトラブルを招く場合があります。
自動ドアを「安全」かつ「快適」にご利用いただくために、ご使用に先だって必ず「取扱説明書」をよくお読みいただいて、装置を十分ご理解されたうえで、いつまでもご愛用いただけるようお願いいたします。

建物管理者の皆様へ
自動ドア周辺での安全性を高めるため、JIS 安全規格では警告と案内を表示することを規定しています。
NABCO では右のラベル・ステッカーをご用 意しておりますので、 貼り付 けをお願いいたします。

自動ドア表示ステッカー
警告表示ラベル

戸袋警告用ラベル

自動ドアをご利用いただく際の注意

1. 立ち止まらない

2. 駆け込まない
ドアの軌道上に立ち止まら

ドアに駆け込まないでくだないでください。

さ い。 ま た、 斜 め か ら 進 入
しないでください。

3. 自動ドアの周りで遊ばせない

4. 自動ドアに触れない、もたれない

ドア付近で立ち話をしたり、自動ドアに手や足を触れないお子様を遊ばせたりしないでようにしてください。またドアください。

やガラスにもたれないようにしてください。

5. 小さいお子様やお年寄りには手を添えて小さなお子様は、大人が手を開閉するドアの戸先や添えて通行してください。

戸尻部分での指挟みに十分お身体や目の不自由な方など注意をしてください。の通行に際しては、十分注意をして通行していただきます
ようお願いいたします。

13

6. 開閉するドアにご注意くださいいつでも、どこでも、アフターサービスは万全です。
1956 年に自動ドア 1 号機を設置して以来 60 年以上の実績と、北海道から沖縄まで全国 100ヶ所以上のサービスステーションを有し、販売・施工から 365 日のアフターサービスまで常にお客様のご要望にお応えしております。

保守・点検サービスのご案内

NABCO ネットワーク

ナブコ自動ドアは、豊富な経験と厳しい品質管理の下に製造した製品を、卓越した施工技術で設置し、末永くご使用いただけますように万全を期しております。
毎日頻繁に利用される自動ドアを長い年月にわたって安全・安心にご使用いただくために、年に数回の定期的な点検・整備をお薦めしております。
全国のナブコ自動ドア販売店が保守・点検をお引受けするアフターサービス体制を整え、お客様のご用命を承っております。

東日本地区販売会社
ナブコシステム株式会社

最新の販売店情報はこちらでご確認ください。

西日本地区販売会社
ナブコドア株式会社

https://nabco.nabtesco.com/support/network/

九州・沖縄地区販売会社
オリエント産業株式会社14

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー〒102-0093
東京都千代田区平河町
2丁目7番9号（JA共済ビル）
TEL（03）5213-1156

お求め・お問い合わせは NABCO の正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報はこちらでご確認ください 。

NABCO ネットワーク一覧
https://nabco.nabtesco.com/support/network/I S O 9 0 0 1・I S O 1 4 0 0 1 認 証 取 得

https://nabco.nabtesco.com/●弊社製品は改良などのためカタログと相違する場合がございます。
また、掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。
©2022 Nabtesco Corporation All Rights Reserved.

CAT. No. D511 1638 2303 03GT（改29. 2023 年 3 月）