タイトルスペースH85mm×W990ｍｍ

主催：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構

部門名サステナブル住宅賞
第9回

都賀の家
作 品 名

国土交通大臣賞
受 賞 名
省エネ1

HEAT-20G2基準を満たす温熱環境で夏も冬もエアコン１台で快適に●6地域のHEAT-20G2のUA値0.46 W/㎡・Kを満たす、UA値：0.36 W/㎡・Kの断熱性能を確保【POINT】 大開口に断熱ブラインド設置
アルミ樹脂複合サッシにLow-eペアガラス＋ハニカムスクリーン【POINT】 300mm超えの屋根断熱
GWブローイング断熱材22kg/㎡ t=315mm
登梁に沿った勾配天井で小屋裏の熱だまりなし

残された雑木林の風景を取込んだアウトドアリビング

600
200

ライブラリー

風の流れ

アウトドアリビング

断面図

穏やかにつながるワンルーム空間と吹抜利用の季節に応じた冷暖房計画●平面計画：居室をつなぐ建具は吊引戸とし、日常的に開けた状態とすることで、穏やかなワンルームを形成●断面計画：1Fリビング吹抜と2Fライブラリーをつなぎ、ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝと重力換気を利用し夏も冬もAC１台で快適
太陽光発電

ライブラリー

全熱交換器

全熱交換器
リビング

緑と子どもの様子が見渡せる1Fキッチンからの眺め

まちに開かれた植栽配置の西側外観

都賀の家 まちの緑とつながる × 居場所の多様性 × サステナビリティ
計画概要 緑を取り込み四季を楽しむ 近隣からも愛される住まいに配置計画 緑のお裾分け風景を継承する“雑木の庭とまちの盆栽”

都賀の家は、父母と子ども2人の家族の為の住宅である。自然を身近に感じたいという施建物を北側に庭を南側につくる配置が多いなか、本計画では建物を東隣地側に寄せ2つの主の願いと、50年前にあった雑木林の風景を少しでも取り戻し建物と共に未来へ残す為、道路に対して、住みてとまちの人々が四季を感じられる“雑木の庭”を創る計画とした。また、高まちに開かれともに育つ“雑木の庭”と“まちの盆栽”を創出。また敷地の周りに残る自然を丁低差を活かした透かし積みの石垣をつくり、隙間に多種多様な植物と樹齢30年の枝垂れ梅を寧に読み込み、敷地の緑とまちの緑を重ねて暮らしの中に取り入れることで、人とまちを潤す植え、まちの記憶となる “まちの盆栽”を創出。周辺に残された自然と庭木に呼応して、開口を四季折々の風景をつくるランドスケープと建築の融合を目指した郊外型住宅の提案である。

設けることで、道路側からの視線を和らげながら、立体的に自然を感じられるような間取りとした。

CloseGarden
カキ
残された雑木林

CloseGarden

CloseGarden
ウメ
ウメ カヤ

【雑木の庭-1】
OPEN GARDEN
parking【まちの盆栽】 ウメ
マキ
キンモクセイ VIEW-03【雑木の庭-2】
モモ

太陽光パネル
4.4kw

VIEW

parking

Close ヒメシャラ
Garden

VIEW

Open Garden
parking

parking
CloseGarden

CloseGarden【南側配置の閉ざされた庭】【まちに開かれともに育つ庭】【緑を獲得する為の形状操作】

春VIEW-07

配置図・屋根伏せ図

ウメ【まちの盆栽】
ドウダン
ツツジ

雑木zoneオオデマリ

parking

ヤマボウシ

ビョウヤナギ書院

ビョウヤナギコハウチワカエデ

ライブラリー

全熱交換器

リビング

リビング

【夏季】
深い庇で日射を遮蔽
夏季エアコン可動
シーリングファンで冷気を落とす【冬季】
バルコニー大窓から採光と日射熱を取得
ハニカムスクリーンにより夜間の放熱抑制
冬季エアコン可動
シーリングファンで暖気を上昇拡散

ダクトレス全熱交換器とウィルス対策排気ファン併設による計画換気●ダクトレス全熱交換器設置により、換気による熱流出を軽減。(スティーベル：LT-50EcoFlat)●玄関に隣接するシューズクローゼットに排気ファンを設置することで、玄関エリアを負圧としウィルス感染リスクを軽減

省エネ4

オール電化による空気汚染軽減と高気密確保

駐輪場

和室
収納

野菜テラス

VIEW-03

ダイニング

ピアノ室

コハウチワ
カエデ

菜園・雑木zone

収納

飾り棚

玄関SC
浴室

キッチン パントリー

345678910 1112

売電kwh
消費kwh
差□電気の売電kwhと消費kwhの比較

雨水貯留タンク設置による外構散水●80ℓの雨水タンクを樋に接続し貯水し、外構散水に利用し節水に寄与。（千葉市雨水貯留槽設置補助制度を利用）

長寿命

耐震等級２＋制振装置による地震対策●木造軸組み構造の耐震等級２の性能評価に加え高減衰ゴム利用した制振装置を設置し、地震への安全性を確保。（制振装置：住友ゴム ミライエ）

資源循環 杉板下見張りの外装・ﾘｻｲｸﾙ材を利用した外構●外壁は再生可能な杉板の下見板張りとし、耐久性を高めるために無公害の木材保護保持剤を塗布。（木材保護剤：ウッドロングエコ）●外構材の透かし積の石垣は、隣接市の古民家解体の際に出土した廃材を利用し、この場所に合せて再構築。ツクバイは野鳥の水飲み場となる。

実測データ エネルギー使用量実測と省エネルギー効果検証●一次エネルギー消費量は、設計値112.1
でエネルギー消費性能基準を達成 省エネ基準57.7
設計値●竣工後１年間の電気検針票より換算した実測値は、さらに少なくなっ 実測値36.8ていた。省エネルギーに配慮した設
0204060
100 120GJ/年
80計の工夫による効果が予想以上□一次エネルギー消費量の比較グラフに発揮されている結果となっている。
一次エネルギー消費量実測値＝年間電気使用量3,769kwh ×9.76 MJ/kwh＝36.8GJ/年

CASBEE CASBEE戸建S評価（自己評価登録）●CASBEE-戸建（新築）2018年版にてS評価を自己評価にて確認し自主評価結果を登録。

昼光利用と多灯分散方式の照明制御●吹抜け高窓を利用した昼光利用。
●全てLEDの多灯分散配置照明を、集約した制御パネルでシーンを設定し日照時間に合わせた最適な照明利用を可能としている。（照明制御：パナソニックリビングライコン）

残された雑木林

雨水タンク

吹抜

建物概要
住所：千葉県千葉市
構
造：木造軸組工法（耐震等級２＋制振装置）
階
数：地上2階
敷地面積：156.28㎡ 建築面積：82.81㎡
延床面積：128.42㎡（1階:76.46㎡,2階:51.96㎡）
竣
工：2019年3月

WIC
ライブラリー

バルコニー

個室1

個室2

収納

省エネルギー性能
地域区分：6
UA値：0.36W/㎡・K（HEAT-20G2基準 0.46W/㎡・K ）ηAC値 ：1.1％
C値：0.6c㎡/㎡
設計一次エネルギー消費量：57.7GJ/年（基準値112.1GJ/年）

和室

デスクコーナー

ソヨゴ
1F平面図

2F平面図

多様な居場所を穏やかにつなぎコミュニケーションと温熱環境のバリアフリーを目指す

子育て世帯の施主に配慮し、キッチンを中心とした家事諸室を直列に並べた、最短・最適な家事動線空間を軸に、子供の居場所となる諸室を付属させることで、家事をしながら親子のコミュニケーションが図れるようにした。場所ごとに必要な機能や収納を、“つながりながら変化していく造作家具”で補い、多様な居場所をつなぐことで穏やかなワンルームを形成し、温熱環境が一律になるよう配慮した。1F野菜テラス
まちの盆栽を楽しむ子どもの風景2

作品名：都賀の家
設計者：株式会社日本設計 三好礼益（建築主）
須藤建設株式会社 松田和己
施工者：須藤建設株式会社 穂苅健裕 大工:田中千秋 造園:高橋伸弘
アウトドア
リビング

洗濯脱衣室

1

●オール電化住宅とすることで空気汚染を最小限に抑える。
調理機：IHﾋｰﾀｰ､ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ：同時給排型、給湯機：ｴｺｷｭｰﾄ 370ℓ貯湯ﾀﾝｸ●高気密に配慮した施工により、C値0.6c㎡/㎡の気密値を竣工後の気密試験にて確認

ポーチ

TVボード

リビング

平面計画

枝垂れ梅フジボタン

太陽光発電

夏里木zone

秋

省エネ3

省エネ5

parking Close
Garden

VIEW-07

カイヅカ
イブキ生垣

【中間季】
無暖房の吹抜重力換気

ライブラリー-400kwh

省資源2

冬季エアコン
野菜テラス
リビング
風の流れ

太陽光発電

年間総量
売電：3,347kwh
消費：3,769kwh

400-200【POINT】 付加断熱を施した 壁断熱
高性能GW断熱材 16kg/㎡ t=105mm付加断熱GWボード 32kg/㎡ t=60mm【POINT】 100mm超えの床断熱
住宅床用GW断熱材 32kg/㎡ t=120mm【POINT】 浴室・玄関廻りもしっかり断熱

省エネ2●屋根に4.4kw分の太陽光パネルを設置。2020年7月～2021年6月までの売電・消費量を確認すると、冬季を除く約8ヵ月間は売電量が上回る実績。

0夏季エアコン

太陽光発電システム導入による創エネルギー

省資源1や2Fアウトドアリビングは、庇付きの大きな開口を設けることで内外部をつなげ心地よい居場所の選択肢を増やすバッファー空間とした。

光を取り入れ空気を動かすリビング吹抜

家族をつなぎ空気をつなぐ2Fライブラリー

設備概要
冷暖房設備：エアコン 冷房7.1kw 暖房8.5kw
給 湯 設 備：電気ヒートポンプ給湯器
換 気 設 備：ダクトレス第一種全熱交換型換気
照 明 設 備：LED照明 多灯分散方式照明制御
創エネ設 備：太陽光発電システム4.4kW