プログラマブル表示器
HGシリーズ

PRESSURE

EFFICIENCYTEMPERATUREBARCODEREADERInternet ofThings15

FLOW
QUANTITY

inch「見やすい」は「使いやすい」VIBRATIONDISTANCE

ACCIDENTPREVENTIONHUMIDITYACCELERATIONLUMINOSITYAMOUNT OF
PRODUCTION

PREDICTIVE
MAINTENANCE

ENERGY
12.1
inch

4.3 15

10.4
inch

8.4
inch

5.7
inch

4.3
inch

HG5G-V
業界最高クラスの表現力
大 量の情報が一画面に入る大 型タイプ
※

15

inch

圧倒的な表現力を実現する
高輝度・高解像度ディスプレイ
明るい環境や少し離れた場所からでも表示分解能：1024（W）×728（H）ドットで画面が確認できる明るいディスプレイ

隅々まで見やすく、情報をたっぷり表示できる（500cd/m 2）（視野角：左右上下各85°）

軽量設計

スリムベゼル

省エネ

樹脂筐体を採用し、軽量化を実現

大画面かつ消費電力27Wの省エネ設計（約3.2kg）

表示器の小形化を実現する
スリムベゼルを採用※2019年3月現在当社調べ

2

大 型から小型まで用途で選べる
充実のラインアップ
Line up
ハイパフォーマンスタイプ
Ver.
up!

15

inch

Ver.
up!

12.1
inch

10.4
inch

HG5G-V形

HG4G-V形

HG3G-VA形

画面サイズ

304.1（W）×228.1（H）mm

245.8（W）×184.3（H）mm

210.4（W）×157.8（H）mm

表示素子

TFT方式カラーLCD

TFT方式カラーLCD

TFT方式カラーLCD

表示色、階調65,536色

65,536色

65,536色

表示分解能

1024（W）
×768（H）ドット1024（W）
×768（H）ドット1024（W）
×768（H）ドット

左右上下各85°

左右上下各85゜

左右上下各85゜

形番

視野角

ハイパフォーマンスタイプ

ベーシックタイプ
Ver.
up!

Ver.
up!

8.4

5.7

inch

コンパクトタイプ

5.7
inch

4.3
inch

inch

HG3G-V8形

HG2G-V形

HG2G-5T形

HG1G形

画面サイズ

170.5（W）×127.9（H）mm

115.2（W）×86.4（H）mm

115.2（W）×86.4（H）mm

95.0（W）×53.8（H）mm

表示素子

TFT方式カラーLCD

TFT方式カラーLCD

TFT方式モノクロLCD/
TFT方式カラーLCD

TFT方式カラーLCD

表示色、階調65,536色

65,536色

65,536色

65,536色

表示分解能

1024（W）×768（H）ドット

640（W）×480（H）ドット320（W）×240（H）ドット

480（W）×272（H）ドット

左右上下各85゜

左右上下各80゜

左右上下各80゜（カラータイプ）

左右各70°
、上60°
、下65°

形番

視野角

※詳細はP12からの仕様ページをご確認ください。

3

生産現場の中心に。

Webサーバー機能

遠隔地からシステムの状況を確認●表示器の画面を、パソコンやタブレット・スマートフォン
から遠隔監視・操作。
●特別なアプリは不要。
汎用Webブラウザで対応可能。

JavaScriptやHTMLの知識がなくても、お客様ご自身で監視ページをWebページエディタで作成できます。

4

I oT

耐環境

ユーザ
ビリティ

。 充実のI oT機能

Eメール送信機能

万が一のトラブル時もメールで通知

表示器内のデータをCSVファイルや画面のスクリーン
ショットで送信。送信条件を細かく設定できるため、お客様にあわせた監視体制を構築できます。
Eメール送信機能

FTPサーバー／クライアント機能

らくらくメンテナンス

プロジェクトデータの転送や、履歴データの読み出しが可能。遠隔地からのメンテナンス作業に役立ちます。

つながる！ IDEC Smart Factory Solution
シリーズ
プログラマブルコントローラ

アンプ内蔵
小形光電スイッチ

アンプ内蔵
CMOSレーザセンサ

SA1E 形SA2E 形

SA1Q 形

高機能と手軽さを1台で実現！

FC6A 形5優れた耐環境性で厳しい環境下でも使える－20～＋60℃の環境で使用可能

紫外線による劣化が少ない

寒冷地から温暖地まで、さまざまなアプリケーション

フロントケースに紫外線に強い樹脂を使用。

に対応。
（HG1G形は－20～＋55℃で使用可能）

オプション品の保護シートを使用することでUVカット
効果が更に高まり、表示部の白濁を防ぐ（*2）。

防水・防油（IP66F/IP67F）
食品機械など、水を噴きつけて洗浄する機械にも使用可能。油滴が付着する装置にも対応。
（HG2G-5T形はIP66Fのみ）注）
すべての油での使用環境下で保証するものではありません。
巻末の「使用上のご注意」
もあわせてご確認ください。

*2）UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外など直射日光下での使用を保証するものではありません。

船舶規格
LR、
DNV･GL、ABS、
ClassNKの各種船舶規格の認証を取得（*3）。
*3）HG2G-5T、HG1G形は除く。

長寿命・高性能LEDバックライトで省メンテナンスを実現

高耐久設計

48段階の輝度調整（*1）で、さまざまな使い方に対応。

表示部にハードコート処 理を施しているため、傷がコスト削減にも貢献。
（HG5G-V形の場合つきにくい。

輝度：500cd/m 、バックライト寿命：10万時間）
2*1）HG2G-5T、HG1G形は32段階

6

I oT

耐環境

ユーザ
ビリティ

“ 使う人のこと ”を考えてたどりついた
ユーザビリティ

I/Oモジュールを増設（入出力最大64点）

増設モジュール

デジタルI/OだけでなくアナログI/Oも対応可能に！

電源入力端子台（DC24V ）端子台（COM2）
RS232C/485（422）
D-サブ9ピン（COM1）
RS232C/485（422）

SDメモリカード

オーディオ出力

USB-A
ビデオ入力

USB mini-B（PC接続用）Ethernet

3秒起動
高速起動でストレスフリー

USBオートラン
USBメモリの自動起動メニューで作画データや設定の転送が簡単。

選べる外部メモリ

マルチプロトコルに対応

最大32GBのSDメモリカードおよびUSBメモリをサポー

さまざまなメーカーのPLCが使用されたシステムを一台ト。本体と外部メモリ間で作画データのコピーや履歴の表示器から制御・設定・モニタ可能。

データのバックアップを簡単に実行。各種データを外部

また、BACnetプロトコル（*1）やModbus TCP/RTU

メモリに保存することによりユーザーメモリを節約。

プロトコルにも対応。

*1）HG2G-5T、HG1G形は除く。

8

I oT

耐環境

ユーザ
ビリティ

表示器にアナログ信号や接点信号をまとめて、シリアル通信でやり取り可能！
BEFORE

複雑な配線になると、配線作業が大変でした。

アナログ信号の配線を長距離で引き回すと、ノイズや電圧降下が心配。

PLC
Ethernet / シリアル

表示器

ランプ

ブザー スイッチ

接点出力

センサ

接点入力
アナログ入力AFTER

工数削減や、省配線に貢献します。

PLC

HG シリーズ
Ethernet / シリアル表示器

増設モジュール

表示器にまとめることで、
スッキリ配線。

ノイズに強い、
シリアル通信で
対応!
ランプ

ブザー

スイッチ
センサ

映像表示

映像保存

本体に接続したカメラの映像を表示

本体に接続したカメラの映像を録画・再生。
SDメモリカードに保存

動画再生

映像録画

SDメモリカードに保存された動画・音声ファイルの再異常発生前後の映像を録画。アラーム発生前後の映像

生。本体上でMPEG4の動画ファイルを再生できます。

をSDメモリカードに保存できます。現場での不具合発作業手順やメンテナンス時の動画マニュアルとして、また生の原因究明に便利です。滑らかで鮮明な映像を録画

トラブル時での取扱説明書代わりとして現場のトラブルできます。

を現場で解決。ダウンタイムの削減や作業効率のアップに貢献します。
9使いやすいソフトウェア

プログラマブル表示器
作画ソフトウェア
プロジェクト内の構成が一目でわかる
ワークスペースや部品の動作条件設定の簡易化で簡単・ラクラクな作画環境を実現できます。

スクリプト デバッガーでプロジェクト作成効率アップ
シミュレーター実行時にスクリプト デバッガーを使用してステップ実行しながらデバッグできます。

各種設定マネージャーで一元管理
テキストマネージャー、ピクチャマネージャー、スクリプト
マネージャーなど、複数機能にまたがる設定も、一覧で見やすく一元管理できます。

10ユーザー通信機能により通信ドライバでサポートされていないプロトコルにも対応可能
きめこまやかな設定で、複雑なプロトコルにも柔軟に対応できます。

エラー内容の一覧表示により簡単にプロジェクトの問題箇所を特定
エラーチェック機能で設 定を間違えたり、漏れたりした項目を一覧表示できます。一覧表示からエラー箇所にジャンプできるので大規模なプロジェクトでも最短で問題箇所にたどりつけます。

シミュレーター機能でPCだけで本体動作を確認
毎回プロジェクトデータを表示器本体にダウンロードすることなく、シミュレーター機能で本体動作を確認できます。

オブジェクトの情報を一覧で確認
画面に配置された部品のデバイスアドレス
や動作条件などの情報が一目で確認できます。モニタ中には、デバイスアドレスの値
をポップアップ表示、条件成立中の部品を色で識別できます。

豊富な図形ライブラリ

印刷機能で簡単ドキュメント作成

部品リストから、ドラッグアンドドロップで綺麗な画像が設定された部品を簡単に配置できます。また、10,000種類のライブラリ
ツールから図形を選択できます。

プロジェクトの設定内容から、必要な項目を選択して印刷し、お客様のマニュアルや仕様書に有効活用できます。また印刷内容
をdocx形式で出力して、編集もできます。

11

15

HG5G-V 形 プログラマブル表示器
インチ

スリムベゼルで軽量構造。情報量が増えるIoT時代に最適な大型サイズ。
13 14

12

2

11
10
3

9
8
15

1

No.
4

5

6

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

7 16 17（本体ユニット単体での認証となります。）
規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

●

名称

No.
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

POWER LED

表示部
タッチパネル
電源端子
シリアルインターフェイス（COM2）
シリアルインターフェイス（COM1）
オーディオインターフェイス（AUDIO OUT）
Ethernetインターフェイス（LAN）
USBインターフェイス（USB1）

名称

USBインターフェイス（USB2）
メモリカードインターフェイス（SD）
SDメモリカードアクセスランプ
増設モジュール用インターフェイス（EXT）
電池カバー
終端抵抗切替スイッチ
ビデオインターフェイス（VIDEO IN1）
ビデオインターフェイス（VIDEO IN2）

種類［形番］
本体ユニット

販売単位：1個

表示画面

操作仕様

通信･メモリインターフェイス

ビデオ・オーディオ
インターフェイス

形番（ご注文形番）

本体色

認証〈安全規格〉

15インチ
TFTカラー液晶
65,536色

アナログ
タッチスイッチ

COM1
COM2
LAN
USB1
USB2
SD
EXT

VIDEO IN1
VIDEO IN2
AUDIO OUT

ブラック

HG5G‑VFXT22MF‑B

UL61010-1、UL61010-2-201
UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213〈船舶規格〉

LR、DNV･GL、ABS、ClassNK

外形寸法図

取付穴加工図33.0（*1）
10

364.5

351.5

352.0 +20

50

55

11.4

279.0 +20

278.5

69.5

291.5

（単位：mm)48.8
54.8※パネル板厚：2.0～5.0mm

38.6

6.0

30

*1）増設モジュール取付面までの寸法＜ご注意＞● 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
● 接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。
● パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.5〜0.6N･mで6か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損ねたりする恐れがあります。
※ 画像はハメコミ合成でイメージです。

12

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG5G-V 形 プログラマブル表示器
一般仕様

操作仕様

電気的仕様

定格電圧

タッチスイッチ方式 アナログ抵抗膜式

電圧許容範囲

操作力

環境仕様

DC24V
DC20.4〜28.8V
27W以下
消費電力
USB2、EXT 未使用時 20W以下
バックライトオフ時 7W以下
許容瞬時停電時間 10ms以下
電源突入電流 30A以下
絶縁耐圧
AC1,000V・10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）
動作周囲温度 −20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
動作周囲湿度 10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
保管温度−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
保存周囲湿度 10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
汚損度
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2
振動(Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回（100分間））
衝撃
147m/s2 11ms （Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向5回）

構造仕様

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：±2kV
通信ライン：±1kV（IEC／EN61131-2）

耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル板厚：2.0〜5.0mm））パネル取付け時の前面部）
IP66F/IP67F（IEC 60529（

保護構造（*1）
外形寸法
質量（約）

（IEC／EN61131-2）

TYPE 4X / TYPE 13
364.5（W）×291.5（H）×54.8（D）mm
3.2kg

表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用･保管は避けてください。
*1）巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

機械的寿命

3N以下
100万回

確認音

電子ブザーもしくはオーディオ出力による

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3,000画面
サブ画面：最大3,015画面

ユーザーメモリ容量 約58Mバイト（拡張フォントと漢字辞書データを含む）

設定動作機能ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、
棒グラフ、トレンドグラフ、円グラフ、メータ、時計、
ビット書込、ワード書込、画面切替、印刷、タイマ、
スクリプトコマンド、マルチコマンド、ビデオ表示器

時計機能

年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±60秒（＋25℃）

停電保持

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、
HMIキープレジスタ

電池寿命保証1年、交換目安5年（＋25℃）

インターフェイス仕様
電気的特性

●

表示仕様
TFT方式カラーLCD
65,536色
有効表示寸法304.1（W）×228.1（H）mm
表示分解能
1,024（W）×768（H）ドット
視野角
左右上下各85°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準100,000時間（*2）
輝度
500cd/m2（*3）
輝度調整
48段階

伝送速度
シリアル
インターフェイス1 同期方式
(COM1）
通信方式

表示素子

表示色、階調バックライト交換 ユーザー交換不可（当社工場にて交換）

表示文字サイズ

8×8ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
1/4角
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
8×16ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
半角
16×32ドット／24×48ドット／32×64ドット〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）〉
全角
16×16ドット〈JIS第1・第2水準文字、中国語、台湾語、韓国語〉
全角（明朝） 32×32ドット〈JIS第1水準〉
横幅 8〜128ドット（半角固定）
スケーラブル〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、7セグ〉
1/4角
128文字×96行／画面
半角
128文字×48行／画面
全角
64文字×48行／画面
全角（明朝） 32文字×24行／画面
文字拡大
縦横各方向 0.5、1〜8倍（スケーラブルフォントを除く）
文字属性
点滅、反転、太字、影付き（点滅は1秒または0.5秒周期）
直線、連続直線、長方形、円弧、扇形、円 / 楕円、図形種類
正多角形（3、4、5、6、8）、図、塗りウィンドウ表示
サブ画面×3画面＋システム画面
文字数●

巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

*2）輝度が初期値の50%となる時間。周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
*3）LCD単体の輝度。

調歩同期
半2重／全2重交信制御方式

ハードウェア制御／なし（*6）

接続部

Ｄサブ9ピンコネクタ／ソケット
EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

電気的特性
伝送速度
シリアル
インターフェイス2 同期方式
(COM2）
通信方式(*4）
交信制御方式
接続部

Ethernet

EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

調歩同期
半2重／全2重ハードウェア制御／なし（*6）
着脱式9ピン端子台

インターフェイス仕様 IEEE802.3u（10／100BASE-T）規格準拠

インターフェイス
接続部（LAN）

モジュラージャック（RJ-45）

ビデオ
インターフェイス仕様 NTSC／PAL
インターフェイス
ピンジャック(VIDEO IN1） 接続部
ビデオ
インターフェイス仕様 NTSC／PAL
インターフェイス
ピンジャック(VIDEO IN2） 接続部
オーディオ
インターフェイス仕様 LINE OUT（ステレオ）
インターフェイス
ミニジャック（ø3.5mm）(AUDIO OUT） 接続部

USB
インターフェイス仕様 USB 2.0対応
インターフェイス
接続部
USB mini-Bコネクタ(USB1）
USB

インターフェイス仕様 USB 2.0対応

インターフェイス 接続部(USB2）
出力電流

USB タイプAコネクタ
5V 500mA

メモリカードインターフェイス仕様 SDメモリカード、SDHCメモリカード
インターフェイス
接続部
SDメモリカードソケット(SD）
インターフェイス仕様 MICROSmart 入出力モジュールインターフェイス
増設モジュール用
5V 130mA
インターフェイス 出力電流
24V 50mA
(EXT）
接続台数
最大4台

*4）RS232CとRS422/485は同時に使用可能。
*5）187,500bpsはSIEMENS SIMATIC S7-300／400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*6）ハードウェア制御はRS232Cのみ対応。

13

12.1
形

HG4G-V プログラマブル表示器
インチ

コンパクトな本体に多彩なインターフェイスを搭載。
マルチメディア機能から入出力モジュールまで対応した高機能モデル。
12

13

14

2

11
10
9

3

8

1

15

No.
4

5

6

7

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

16 17

（本体ユニット単体での認証となります。）
規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

●

名称

No.
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

POWER LED

表示部
タッチパネル
電源端子
シリアルインターフェイス（COM2）
シリアルインターフェイス（COM1）
オーディオインターフェイス（AUDIO OUT）
Ethernetインターフェイス（LAN）
USBインターフェイス（USB1）

名称

USBインターフェイス（USB2）
メモリカードインターフェイス（SD）
SDメモリカードアクセスランプ
増設モジュール用インターフェイス（EXT）
電池カバー
終端抵抗切替スイッチ
ビデオインターフェイス（VIDEO IN1）
ビデオインターフェイス（VIDEO IN2）

種類［形番］
本体ユニット

販売単位：1個

表示画面

通信･メモリインターフェイス

操作仕様

ビデオ・オーディオ
インターフェイス

形番（ご注文形番）

本体色

認証〈安全規格〉

12.1インチ
TFTカラー液晶
65,536色

COM1
COM2
LAN
USB1
USB2
SD
EXT

アナログ
タッチスイッチ

VIDEO IN1
VIDEO IN2
AUDIO OUT

ブラック

HG4G‑VCXT22MF‑B

UL61010-1
UL61010-2-201
UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213〈船舶規格〉

LR、DNV･GL、ABS、ClassNK

外形寸法図

取付穴加工図32.3（*1）

314.0

10

301.0

301.5 +2.0
0

30

50
6.0 48.1
54.1※パネル板厚：2.0～5.0mm

37.9*1）増設モジュール取付面までの寸法

55

11.4

227.5 +2.0
0

227.0

44.4

240.0

（単位：mm)＜ご注意＞● 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
● 接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。
● パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.5〜0.6N･mで４か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損ねたりする恐れがあります。
※ 画像はハメコミ合成でイメージです。

14

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG4G-V 形 プログラマブル表示器
一般仕様

操作仕様

電気的仕様

定格電圧

タッチスイッチ方式 アナログ抵抗膜式

電圧許容範囲

操作力

環境仕様

DC24V
DC20.4〜28.8V
25W以下
消費電力
USB2、EXT 未使用時 15W以下
バックライトオフ時 7W以下
許容瞬時停電時間 10ms以下
電源突入電流 30A以下
絶縁耐圧
AC1,000V・10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）
動作周囲温度 −20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
動作周囲湿度 10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
保管温度−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
保存周囲湿度 10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
汚損度
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2
振動(Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回（100分間））
衝撃
147m/s2 11ms （Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向5回）

機械的寿命

3N以下
100万回

確認音

電子ブザーもしくはオーディオ出力による

動作仕様
画面の種類
設定画面

ユーザーメモリ容量 約58Mバイト（拡張フォントと漢字辞書データを含む）

設定動作機能耐静電気放電ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：±2kV
通信ライン：±1kV（IEC／EN61131-2）（IEC／EN61131-2）
接触±6kV、気中±8kV

ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、
棒グラフ、トレンドグラフ、円グラフ、メータ、時計、
ビット書込、ワード書込、画面切替、印刷、タイマ、
スクリプトコマンド、マルチコマンド、ビデオ表示器

時計機能

年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±60秒（＋25℃）

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル板厚：2.0〜5.0mm））パネル取付け時の前面部）
IP66F/IP67F（IEC 60529（

停電保持

耐ノイズ

構造仕様

保護構造（*1）
外形寸法
質量（約）

TYPE 4X / TYPE 13
314.0（W）×240.0（H）×54.1（D）mm
2.1kg

表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用･保管は避けてください。
*1）巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

電池寿命

表示仕様

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、
HMIキープレジスタ
保証1年、交換目安5年（＋25℃）

インターフェイス仕様
電気的特性

●

伝送速度
シリアル
インターフェイス1 同期方式
(COM1）
通信方式

EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）
調歩同期
半2重／全2重交信制御方式

ハードウェア制御／なし（*6）

表示素子

接続部

表示色、階調電気的特性

Ｄサブ9ピンコネクタ／ソケット
EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

TFT方式カラーLCD
65,536色
有効表示寸法245.76（W）×184.32（H）mm
表示分解能
1,024（W）×768（H）ドット
視野角
左右上下各85°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準100,000時間（*2）
輝度
600cd/m2（*3）
輝度調整
48段階

表示文字サイズ

バックライト交換 ユーザー交換不可（当社工場にて交換）
8×8ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
1/4角
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
8×16ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
半角
16×32ドット／24×48ドット／32×64ドット〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）〉
全角

文字数

16×16ドット〈JIS第1・第2水準文字、中国語、台湾語、韓国語〉
全角（明朝） 32×32ドット〈JIS第1水準〉
横幅 8〜128ドット（半角固定）
スケーラブル〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、7セグ〉
1/4角
128文字×96行／画面
半角
128文字×48行／画面
全角
64文字×48行／画面
全角（明朝） 32文字×24行／画面
文字拡大
縦横各方向 0.5、1〜8倍（スケーラブルフォントを除く）
文字属性
点滅、反転、太字、影付き（点滅は1秒または0.5秒周期）
直線、連続直線、長方形、円弧、扇形、円 / 楕円、図形種類
正多角形（3、4、5、6、8）、図、塗りウィンドウ表示
サブ画面×3画面＋システム画面●

ベース画面、サブ画面、システム画面
ベース画面：最大3,000画面
サブ画面：最大3,015画面

巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

*2）輝度が初期値の50%となる時間。周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
*3）LCD単体の輝度。

伝送速度
シリアル
インターフェイス2 同期方式
(COM2）
通信方式（*4）
交信制御方式
接続部

Ethernet

調歩同期
半2重／全2重ハードウェア制御／なし（*6）
着脱式9ピン端子台

インターフェイス仕様 IEEE802.3u（10／100BASE-T）規格準拠

インターフェイス
接続部（LAN）

モジュラージャック（RJ-45）

ビデオ
インターフェイス仕様 NTSC／PAL
インターフェイス
ピンジャック(VIDEO IN1） 接続部
ビデオ
インターフェイス仕様 NTSC／PAL
インターフェイス
ピンジャック(VIDEO IN2） 接続部
オーディオ
インターフェイス仕様 LINE OUT（ステレオ）
インターフェイス
ミニジャック（ø3.5mm）(AUDIO OUT） 接続部

USB
インターフェイス仕様 USB 2.0対応
インターフェイス
接続部
USB mini-Bコネクタ(USB1）
USB

インターフェイス仕様 USB2.0対応

インターフェイス 接続部(USB2）
出力電流

USB タイプAコネクタ
5V 500mA

メモリカードインターフェイス仕様 SDメモリカード、SDHCメモリカード
インターフェイス
接続部
SDメモリカードソケット（SD）
インターフェイス仕様 MICROSmart 入出力モジュールインターフェイス
増設モジュール用
5V 130mA
インターフェイス 出力電流
24V 150mA
(EXT）
接続台数
最大4台

*4）RS232CとRS422/485は同時に使用可能。
*5）187,500bpsはSIEMENS SIMATIC S7-300／400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*6）ハードウェア制御はRS232Cのみ対応。

15

10.4、8.4形

インチ

HG3G-V プログラマブル表示器
2
高輝度LEDバックライト採用で700cd/m（
10.4インチ）、
2
800cd/m（
8.4インチ）の視認性に優れた表示性能を実現。
13

12

14

2
11
12

10

13 14

9
3

8

1

15

4

5

6

7

No.

16 17

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

（本体ユニット単体での認証となります。）
規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

●

名称

No.

POWER LED

表示部
タッチパネル
電源端子
シリアルインターフェイス（COM2）
シリアルインターフェイス（COM1）
オーディオインターフェイス（AUDIO OUT）
Ethernetインターフェイス（LAN）
USBインターフェイス（USB1）

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

名称

USBインターフェイス（USB2）
メモリカードインターフェイス（SD）
SDメモリカードアクセスランプ
増設モジュール用インターフェイス（EXT）
電池カバー
終端抵抗切替スイッチ
ビデオインターフェイス（VIDEO IN1）
ビデオインターフェイス（VIDEO IN2）

種類［形番］
本体ユニット

販売単位：1個

10.4インチ
TFTカラー液晶
65,536 色通信･メモリインターフェイス

操作仕様

COM1
COM2
LAN
USB1
USB2
SD
EXT

アナログ
タッチスイッチ

8.4インチ
TFTカラー液晶
65,536色

ビデオ・オーディオ
インターフェイス

VIDEO IN1
VIDEO IN2
AUDIO OUT

本体色

形番
（ご注文形番）

ライトグレー

HG3G‑VAXT22MF‑W

ブラック

HG3G‑VAXT22MF‑B

ライトグレー

HG3G‑V8XT22MF‑W

ブラック

HG3G‑V8XT22MF‑B

外形寸法図〈安全規格〉UL61010-1
UL61010-2-201
UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213〈船舶規格〉

LR、DNV･GL、ABS、ClassNK

取付穴加工図（単位：mm)

HG3G-VA形（10.4インチ）

HG3G-V8形（8.4インチ）

30.9（*1）10

32.6（*1）

270.0

認証

257.5

258.0 +2.0
0
218.5

231.0

44.4

HG3G-VA形（10.4インチ）

200.0 +2.0
0

表示画面

15.2
20
163.5
55

50

219.0 +2.00
164.0 +2.0
+0

38.2

11.4

55

50

HG3G-V8形（8.4インチ）

6.0 48.4
54.4

36.5

52.7

30

6.0 46.7

30

30
35

11.4

176.0

212.0

199.5

40

*1）増設モジュール取付面までの寸法※ パネル板厚：2.0〜5.0mm＜ご注意＞● 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
● 接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。
● パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.5〜0.6N･mで４か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損ねたりする恐れがあります。
※ 画像はハメコミ合成でイメージです。

16

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG3G-V 形 プログラマブル表示器
一般仕様

操作仕様

機種

（10.4インチ） HG3G-V8形（8.4インチ）
HG3G-VA形
DC24V
電圧許容範囲 DC20.4〜28.8V
25W以下
22W以下
消費電力
USB2、EXT 未使用時 15W以下
USB2、EXT 未使用時 12W以下
バックライトオフ時 7W以下
バックライトオフ時 7W以下
許容瞬時停電時間 10ms以下
電源突入電流 30A以下
絶縁耐圧
AC1,000V・10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）
動作周囲温度 −20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
動作周囲湿度 10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
保管温度−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
保存周囲湿度 10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
汚損度
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2
振動(Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回（100分間））
衝撃
147m/s2 11ms（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向5回）
ファーストトランジェント／バースト試験 電源部：±2kV
耐ノイズ
通信ライン：±1kV（IEC／EN61131-2）
耐静電気放電 接触±6kV、気中±8kV（IEC／EN61131-2）
定格電圧

電気的仕様
環境仕様
構造仕様

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル板厚：2.0〜5.0mm）（パネル取付け時の前面部）
IP66F/IP67F（IEC 60529）

保護構造（*1）
外形寸法
質量（約）

TYPE 4X / TYPE 13
270.0（W）× 212.0（H）× 52.7（D）mm 231.0（W）× 176.0（H）× 54.4（D）mm
1.65kg1.25kg

表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用･保管は避けてください。
*1）巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

タッチスイッチ方式

アナログ抵抗膜式

操作力
機械的寿命

3N以下
100万回

確認音

電子ブザーもしくはオーディオ出力による

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3,000画面
サブ画面：最大3,015画面

ユーザーメモリ容量

約58Mバイト（拡張フォントと漢字辞書データを含む）

設定動作機能ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、
棒グラフ、トレンドグラフ、円グラフ、メータ、時計、
ビット書込、ワード書込、画面切替、印刷、タイマ、
スクリプトコマンド、マルチコマンド、ビデオ表示器

時計機能

年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±60秒（＋25℃）

停電保持

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、
HMIキープレジスタ

電池寿命保証1年、交換目安5年（＋25℃）

インターフェイス仕様
電気的特性

●

表示仕様
（10.4インチ） HG3G-V8形（8.4インチ）
HG3G-VA形
TFT方式カラーLCD
表示色、階調65,536色
有効表示寸法210.4（W）×157.8（H）mm 170.496（W）×127.872（H）mm
表示分解能
1,024（W）×768（H）ドット
視野角
左右上下各85°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準100,000時間（*2）
輝度
700cd/m2（*3）
800cd/m2（*3）
輝度調整
48段階

伝送速度

シリアル
インターフェイス 同期方式
(COM1）
通信方式

機種

表示素子

バックライト交換

1/4角
表示文字サイズ

半角
全角

ユーザー交換不可（当社工場にて交換）
8×8ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
8×16ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
16×32ドット／24×48ドット／32×64ドット〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）〉
16×16ドット〈JIS第1・第2水準文字、中国語、台湾語、韓国語〉

全角（明朝）

文字数

32×32ドット〈JIS第1水準〉
横幅 8〜128ドット（半角固定）
スケーラブル〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、7セグ〉
1/4角
128文字×96行／画面
半角
128文字×48行／画面
全角
64文字×48行／画面
全角（明朝） 32文字×24行／画面
文字拡大
縦横各方向 0.5、1〜8倍（スケーラブルフォントを除く）
点滅、反転、太字、影付き（点滅は1秒または0.5秒周期）
文字属性
直線、連続直線、長方形、円弧、扇形、円 / 楕円、図形種類
正多角形（3、4、5、6、8）、図、塗りウィンドウ表示
サブ画面×3画面＋システム画面●

巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

*2）輝度が初期値の50%となる時間。周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
*3）LCD単体の輝度。

調歩同期
半2重／全2重交信制御方式

ハードウェア制御／なし（*6）

接続部

Dサブ9ピンコネクタ／ソケット
EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

電気的特性
伝送速度
シリアル
インターフェイス 同期方式
(COM2）
通信方式(*4）
交信制御方式Ethernet

EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

調歩同期
半2重／全2重ハードウェア制御／なし（*6）

接続部

着脱式9ピン端子台

インターフェイス仕様

IEEE802.3u（10／100BASE-T）規格準拠

インターフェイス
接続部（LAN）

モジュラージャック（RJ-45）

ビデオ
インターフェイス仕様
インターフェイス
(VIDEO IN1） 接続部

NTSC／PAL

ビデオ
インターフェイス仕様
インターフェイス
(VIDEO IN2） 接続部

NTSC／PAL

オーディオ
インターフェイス仕様
インターフェイス
(AUDIO OUT） 接続部

LINE OUT（ステレオ）

USB

インターフェイス仕様
インターフェイス
接続部(USB1）USB 2.0対応

インターフェイス仕様

USB 2.0対応

USB

ピンジャックピンジャックミニジャック（ø3.5mm）

USB mini-Bコネクタ

インターフェイス 接続部(USB2）
出力電流

USB タイプAコネクタ

メモリカードインターフェイス仕様
インターフェイス
接続部(SD）

SDメモリカード、SDHCメモリカード

5V 500mA
SDメモリカードソケット

インターフェイス仕様 MICROSmart 入出力モジュールインターフェイス

増設モジュール用
インターフェイス 出力電流
(EXT）
接続台数

5V 130mA
24V 150mA
最大4台*4）RS232CとRS422/485は同時に使用可能。
*5）187,500bpsはSIEMENS SIMATIC S7-300／400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*6）ハードウェア制御はRS232Cのみ対応。

17

5.7

HG2G-V 形 プログラマブル表示器（ハイパフォーマンスタイプ）インチ

高輝度LEDバックライト採用で5.7インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。

2

12

13

9

8

11
10

14

3

5

1

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

7
（本体ユニット単体での認証となります。）

名称

No.
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

POWER LED

表示部
タッチパネル
電源端子
シリアルインターフェイス（COM2）
シリアルインターフェイス（COM1）
Ethernetインターフェイス（LAN）

6

4
名称

USBインターフェイス（USB1）
USBインターフェイス（USB2）
メモリカードインターフェイス（SD）
SDメモリカードアクセスランプ
増設モジュール用インターフェイス（EXT）
電池カバー
終端抵抗切替スイッチ

規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

●

種類［形番］
本体ユニット

販売単位：1個

表示画面

通信･メモリインターフェイス

操作仕様

形番（ご注文形番）

本体色

認証〈安全規格〉

5.7インチ
TFTカラー液晶
65,536色

COM1
COM2
LAN
USB 1
USB 2
SD
EXT

アナログ
タッチスイッチ

ライトグレー

HG2G‑V5FT22TF‑W

ブラック

HG2G‑V5FT22TF‑B

UL61010-1
UL61010-2-201
UL121201
CSA C22.2 No.61010-1-12
CSA C22.2 No.61010-2-201
CSA C22.2 No.213〈船舶規格〉

LR、DNV･GL、ABS、ClassNK

外形寸法図

取付穴加工図

134.7

40
35

152.5

（単位：mm)153.0 +2.0
0

121.0 +2.0
0

40

49.4

120.0

167.2

*1）増設モジュール取付面※ パネル板厚：1.6〜5.0mm

33.6（*1） 40
5.0

までの寸法

54.4

50

55

＜ご注意＞
● 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
● 接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。
● パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.2〜0.3N･mで４か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損ねたりする恐れがあります。
※ 画像はハメコミ合成でイメージです。

18

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG2G-V 形 プログラマブル表示器（ハイパフォーマンスタイプ）
一般仕様
定格電圧
電気的仕様

電圧許容範囲消費電力
許容瞬時停電時間
電源突入電流絶縁耐圧
動作周囲温度
動作周囲湿度
保管温度
保存周囲湿度

環境仕様

汚損度
振動
衝撃

操作仕様
DC24V
DC20.4〜28.8V
18W以下
USB2、EXT 未使用時 8W以下
バックライトオフ時 4W以下
10ms以下30A以下AC1,000V・10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）−20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回（100分間））
147m/s2 11ms （Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向5回）

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：±2kV
通信ライン：±1kV（IEC／EN61131-2)

耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと（IEC／EN61131-2)

構造仕様

パネルマウント方式（パネル厚：1.6〜5.0mm）（IEC 60529（）パネル取付け時の前面部）
IP66F/IP67F
保護構造（*1）
TYPE 4X / TYPE 13
外形寸法167.2（W）×134.7（H）×54.4（D）mm
質量（約）0.65kg
取付構造

表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用･保管は避けてください。
*1）巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

タッチスイッチ方式 アナログ抵抗膜式
機械的寿命

3N以下
100万回

確認音

電子ブザーによる

操作力

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3,000画面
サブ画面：最大3,015画面

ユーザーメモリ容量 約58Mバイト（拡張フォントと漢字辞書データを含む）

設定動作機能ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、棒グラフ、トレンドグラフ、円グラフ、
メータ、時計、ビット書込、ワード書込、画面切替、印刷、タイマ、スクリプトコマンド、マルチコマンド

時計機能

年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±60秒（＋25℃）

停電保持

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、
HMIキープレジスタ

電池寿命保証1年、交換目安5年（＋25℃）

インターフェイス仕様
電気的特性

●

表示仕様
TFT方式カラーLCD
表示色、階調65,536色
有効表示寸法115.2（W）×86.4（H）mm
表示分解能
640（W）×480（H）ドット
視野角
左右上下各80°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準100,000時間（*2）
輝度
800cd/m2（*3）
輝度調整
48段階

伝送速度
シリアル
インターフェイス1 同期方式
(COM1）
通信方式

表示素子

バックライト交換 ユーザー交換不可（当社工場にて交換）
表示文字サイズ

8×8ドット〈JIS8ビットコード、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
1/4角
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）〉
8×16ドット〈JIS8ビットコード、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）〉
半角
16×32ドット／24×48ドット／32×64ドット〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）〉
全角
16×16ドット〈JIS第1・第2水準文字、中国語、台湾語、韓国語〉
全角（明朝） 32×32ドット〈JIS第1水準文字〉
横幅 8〜128ドット（半角固定）
スケーラブル〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、7セグ〉
1/4角
80文字×60行／画面
半角
80文字×30行／画面
全角
40文字×30行／画面
全角（明朝） 20文字×15行／画面
文字拡大
縦横各方向 0.5、1〜8倍（スケーラブルフォントを除く）
点滅、反転、太字、影付き（点滅は1秒または0.5秒周期）
文字属性
直線、連続直線、矩形、弧、扇形、円 / 楕円、図形種類
正多角形（3、4、5、6、8）、図、塗りウィンドウ表示
サブ画面×3画面＋システム画面
文字数●

EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）
調歩同期
半2重／全2重交信制御方式

ハードウェア制御／なし（*6）

接続部

Dサブ9ピンコネクタ／ソケット
EIA RS232C、RS422／485規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

電気的特性
伝送速度
シリアル
インターフェイス2 同期方式
(COM2）
通信方式（*4）
交信制御方式
接続部

調歩同期
半2重／全2重ハードウェア制御／なし（*6）
着脱式9ピン端子台

Ethernet

インターフェイス仕様 IEEE802.3u（10／100BASE-T）規格準拠

USB

インターフェイス仕様 USB 2.0対応

インターフェイス
接続部（LAN）

インターフェイス
接続部(USB1）

USB

モジュラージャック（RJ-45）

USB mini-Bコネクタ

インターフェイス仕様 USB 2.0対応

インターフェイス 接続部(USB2）
出力電流

USB タイプAコネクタ
5V 500mA

メモリカードインターフェイス仕様 SDメモリカード、SDHCメモリカード
インターフェイス
接続部
SDメモリカードソケット（SD）
インターフェイス仕様 MICROSmart 入出力モジュールインターフェイス
増設モジュール用
5V 130mA
インターフェイス 出力電流
24V 150mA
(EXT）
接続台数
最大2台

*4）RS232CとRS422/485は同時に使用可能。
*5）187,500bpsはSIEMENS SIMATIC S7-300／400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*6）ハードウェア制御はRS232Cのみ対応。

巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

*2）輝度が初期値の50%となる時間。周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
*3）LCD単体の輝度。

19

5.7

HG2G-5T 形 プログラマブル表示器（ベーシックタイプ）
インチ

表示器の基本性能「見やすさ」と「使いやすさ」を追求。
幅広い使用周囲温度をサポートし高い耐環境性を実現。
●

HG2G‑5TT形（カラー）2●

HG2G‑5TN形（モノクロ）

3

2

3

1

1

6

6

No.
9

4

5 10

7

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

9

8

4

5 10 7

8

名称

POWER LED

表示部
タッチパネル
電源端子
シリアルインターフェイス1（SERIAL1）
Ethernetインターフェイス（LAN）
USBインターフェイス（USB）
USBインターフェイス（USB2）
電池カバー
終端抵抗切替スイッチ（本体ユニット単体での認証となります。）
規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

●

種類［形番］
本体ユニット
表示画面

5.7インチ
TFTカラー液晶
65,536色
5.7インチ
TFTモノクロ液晶
16階調

販売単位：1個操作仕様

通信インターフェイス

本体色
ライトグレーアナログ
タッチスイッチ

SERIAL1
LAN
USB
USB2

ダークグレー

HG2G‑5TT22TF‑W
HG2G‑5TT22TF‑B

シルバー

HG2G‑5TT22TF‑S

ライトグレー

HG2G‑5TN22TF‑W

ダークグレー

HG2G‑5TN22TF‑B
HG2G‑5TN22TF‑S

シルバー

外形寸法図

取付穴加工図認証〈安全規格〉UL508
CSA C22.2 No.142
CSA C22.2 No.213
ANSI／ISA 12.12.01（単位：mm)121.0 +2.00

153.0 +2.00

※ パネル板厚：1.0〜5.0mm

5.0

45

152.5

120.0

53

50

35.9

134.7

167.2

形番
（ご注文形番）＜ご注意＞● 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
● 接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。
● パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.2〜0.3N･mで４か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損ねたりする恐れがあります。
※ 画像はハメコミ合成でイメージです。

20

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG2G-5T 形 プログラマブル表示器（ベーシックタイプ）
一般仕様
機種
定格電圧
電気的仕様

電圧許容範囲
消費電力
許容瞬時
停電時間
電源突入電流絶縁耐圧
動作周囲温度
動作周囲湿度
保管温度
保存周囲湿度

環境仕様

汚損度
振動
衝撃

操作仕様
HG2G-5TT形（カラータイプ）／HG2G-5TN形（モノクロタイプ）
DC12／24V
DC10.2〜28.8V
8W以下（USBインターフェイス USB2 未使用時 4W以下）
10ms以下（電源電圧DC20.4〜28.8V）
1ms以下（電源電圧DC10.2〜20.4V）
40A以下
AC1000V・10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）−20〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2(Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回（100分間））
147m/s2 11ms（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向5回）

耐静電気
放電

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：2kV
通信ライン：1kV（IEC／EN61131-2、IEC 61000-4-4)
接触：6kV
気中：8kV（IEC／EN61131-2、IEC 61000-4-2)

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル厚：1.0〜5.0mm）

耐ノイズ

構造仕様

IP66F（IEC 60529）（パネル取付け時の前面部）保護構造（*1） TYPE 4X
パネル厚が1.5㎜未満のとき：IP65F
外形寸法167.2（W）×134.7（H）×40.9（D）mm
質量（約）
0.5kg

タッチスイッチ方式 アナログ抵抗膜式
機械的寿命

3N以下
100万回

確認音

電子ブザーによる

操作力

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3000画面
サブ画面：最大3015画面

ユーザーメモリ容量 約5Mバイト（拡張フォントを含む）

設定動作機能ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、棒グラフ、トレンドグラフ、円グラフ、
メータ、時計、ビット書込、ワード書込、画面切替、印刷、タイマ、スクリプトコマンド、マルチコマンド

時計機能

年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±60秒（＋25℃）

停電保持

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、HMIキープリレー、
HMIキープレジスタ

電池寿命保証1年、交換目安5年（＋25℃）

インターフェイス仕様
電気的特性

表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用・保管は避けてください。
*1）巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。
●

表示仕様
機種

HG2G-5TT形（カラータイプ） HG2G-5TN形（モノクロタイプ）
TFT方式カラーLCD
TFT方式モノクロLCD
表示色、階調モノクロ16階調
65,536色
有効表示寸法115.2（W）×86.4（H）mm
表示分解能
320（W）×240（H）ドット
視野角
左右各80°、上80°、下80° 左右各65°、上80°、下60°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準100,000時間（*2）
輝度
500cd/m2（*3）
1100cd/m2（*3）
輝度調整
32段階
表示素子

バックライト交換 ユーザー交換不可（当社工場にて交換）
表示文字サイズ

8×8ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、ANSI1250(中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、ANSI（キリル言語）〉
8×16ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、ANSI1250(中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、ANSI（キリル言語）〉
半角
16×32ドット／24×48ドット／32×64ドット〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）〉
全角
16×16ドット〈JIS第1・第2水準文字、中国語、台湾語、韓国語〉
全角（明朝） 32×32ドット〈JIS第1水準〉
1/4角
40文字×30行／画面
半角
40文字×15行／画面
全角
20文字×15行／画面
全角（明朝） 10文字×7行／画面
文字拡大
縦横各方向 0.5、1〜8倍（スケーラブルフォントを除く）
点滅、反転、太字、影付き（点滅は1秒または0.5秒周期）
文字属性
直線、連続直線、矩形、円弧、扇形、円 / 楕円、図形種類
正多角形（3、4、5、6、8）、図、塗りウィンドウ表示
サブ画面×3画面＋システム画面
1/4角

EIA RS232C 規格準拠
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）

R
S 伝送速度23 同期方式2C 通信方式

調歩同期

2

調歩同期

半2重／全2重シリアル
交信制御方式 ハードウェア制御／なし
インターフェイス1
電気的特性 EIA RS422／485規格準拠
R(SERIAL 1）S
1,200／2,400／4,800／9,600／19,200／（*4）
4 伝送速度
38,400／57,600／115,200／187,500bps（*5）
2
＼

同期方式

4 通信方式
半2重／全2重85 交信制御方式 なし
接続部
着脱式 9ピン端子台
IEEE802.3u
Ethernet
インターフェイス仕様（10BASE-T／100BASE-TX）規格準拠
インターフェイス
（LAN）
接続部
モジュラージャック（RJ-45）

USB
インターフェイス仕様
インターフェイス
接続部（USB1）
USB

インターフェイス仕様

インターフェイス 接続部（USB2）
出力電流

USB2.0対応
USB mini-Bコネクタ
USB2.0対応
USB タイプAコネクタ
5V 500mA*4） RS232CとRS422／485は同時に使用可能。
*5）187,500bpsはSIEMENS SIMATIC S7-300／400シリーズ（MPIポート直結用）専用。

文字数●

巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

*2）輝度が初期値の50%となる時間。周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
*3）LCD単体の輝度。

21

4.3

インチ

HG1G 形 プログラマブル表示器
IoT 遠隔監視によるメンテナンス工数削減を実現。

さらに、表示器の「見やすさ」と「使いやすさ」を両立。
1

3

2

8

5

①
②
③
④

（本体ユニット単体での認証となります。）

7

4

名称
表示部
タッチパネル
電源端子
シリアルインターフェイス（COM）

No.

6

No.
⑤
⑥
⑦
⑧

名称

Ethernetインターフェイス（LAN）
USBインターフェイス（USB1）
USBインターフェイス（USB2）

電池カバー

規格認証製品の詳細は当社ホームページをご覧ください。

●

種類［形番］
本体ユニット
表示画面

4.3インチ
TFTカラー液晶
65,536色

販売単位：1個
通信
インターフェイス

操作仕様

COM
LAN
USB1
USB2

アナログ
タッチスイッチ

本体色

形番（ご注文形番）ブラック

HG1G‑4VT22TF‑B

シルバー

HG1G‑4VT22TF‑S

外形寸法図

取付穴加工図認証〈安全規格〉UL508
CSA C22.2 No.142
CSA C22.2 No.213
ANSI／ISA 12.12.01（単位：mm)

52.2
117.0

118.0 －+10

91.0

102.0

50

34.5

92.0 －+10

43.2

128.0

4.0
27.8

※ パネル厚：1.0～5.0mm＜ご注意＞● 上記外形寸法図中、青色表示はケーブル取付寸法です。
● 接続するケーブルの種類によって、掲載している寸法値は変わります。掲載している内容は、設計時の参考値として目安にしてください。
● パネルへの取付けは付属の取付金具を用いて、推奨締付トルク0.3〜0.35N･mで２か所を均一に締め付けてください。
推奨締付トルク範囲外で締め付けると本体ユニットに"ゆがみ"が発生し、表示部に"しわ"が発生したり、防水性能を損ねたりする恐れがあります。
※ 画像はハメコミ合成でイメージです。

22

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG1G 形 プログラマブル表示器
一般仕様
定格電圧
電気的仕様

電圧許容範囲
消費電力
許容瞬時
停電時間
電源突入電流絶縁耐圧
動作周囲温度
動作周囲湿度
保管温度
保存周囲湿度

環境仕様

汚損度
振動
衝撃

操作仕様
DC12/24V
DC10.2〜28.8V
8W以下（USBインターフェイス USB2 未使用時 4W以下）
10ms以下（電源電圧DC20.4〜28.8V）
1ms以下（電源電圧DC10.2〜20.4V）
40A以下
AC1,000V 10mA 1分間（電源端子と機能接地端子間）−20〜＋55℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）−20〜＋70℃（ただし、氷結しないこと）
10〜90%RH（ただし、結露しないこと）
2
5〜8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4〜150Hz
加速度9.8m/s2（Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向10回（100分間））
147m/s2 11ms （Ｘ、Ｙ、Ｚ各方向5回）

タッチスイッチ方式

アナログ抵抗膜式

操作力
機械的寿命

3N以下
100万回

確認音

電子ブザーによる

動作仕様
画面の種類

ベース画面、サブ画面、システム画面

設定画面

ベース画面：最大3,000画面
サブ画面：最大3,015画面

ユーザーメモリ容量

約12Mバイト（拡張フォントを含む）

設定動作機能ビットスイッチ、ワードスイッチ、画面切替スイッチ、
特殊スイッチ、印刷スイッチ、マルチスイッチ、キーパッド、
セレクタスイッチ、ボリューム、数値入力器、文字入力器、ランプ、マルチステートランプ、図形表示器、メッセージ表示器、メッセージ切替表示器、アラームリスト表示器、アラーム履歴表示器、数値表示器、
棒グラフ、トレンドグラフ、円グラフ、メータ、時計、
ビット書込、ワード書込、画面切替、印刷、タイマ、
スクリプトコマンド、マルチコマンド
年／月／日／時／分／秒／曜日 月差±90秒（＋25℃）

構造仕様

耐ノイズ

ファーストトランジェント／バースト試験
電源部：2kV
通信ライン：1kV（IEC/EN61131-2、IEC 61000-4-4）

耐静電気放電接触：6kV
気中：8kV（IEC/EN61131-2、IEC 61000-4-2）

時計機能

使用雰囲気

腐食性ガスなきこと

取付構造

パネルマウント方式（パネル厚：1.0〜5.0mm）（パネル取付け時の前面部）
IP66F/67F（IEC 60529）

停電保持

保護構造（*1） TYPE 4X
パネル厚が1.5㎜未満のとき：IP65F/67F
外形寸法
質量（約）

128（W）× 102（H）× 31.8（D）mm
300g

保持対象：カレンダ時計、履歴データ、

HMIキープリレー、HMIキープレジスタ
保証1年、交換目安5年（＋25℃）

電池寿命

インターフェイス仕様
電気的特性• 表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用・

R
S 伝送速度2
3
2 同期方式C 通信方式保管は避けてください。

*1）巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

表示仕様
表示素子

TFT方式カラーLCD
表示色、階調65,536色
有効表示寸法95.04（W）×53.856（H）mm
表示分解能
480（W）×272（H）ドット
視野角
左右各70°、上60°、下65°
バックライト
白色LED
バックライト寿命 標準70,000時間（*2）
輝度
800 cd/m2（*3）
輝度調整
32段階

表示文字サイズ

バックライト交換 ユーザー交換不可（当社工場にて交換）
8×8ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
1/4角
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
8×16ドット〈JIS8ビット、ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）、
ANSI1250（中央ヨーロッパ言語）、ANSI1257（バルト言語）、
ANSI（キリル言語）〉
半角
16×32ドット/24×48ドット/32×64ドット〈ISO8859-1（西ヨーロッパ言語）〉

16×16ドット〈JIS第1・第2水準文字、中国語、台湾語、韓国語〉
全角（明朝） 32×32ドット〈JIS第1水準〉
1/4角
60文字×34行/画面
半角
60文字×17行/画面
全角30文字×17行/画面
全角（明朝） 15文字×8行/画面
縦横各方向 0.5、1〜8倍（スケーラブルフォントを除く）
文字拡大
文字属性
点滅、反転、太字、影付き（点滅は1秒または0.5秒周期）
直線、連続直線、矩形、円弧、扇形、円 / 楕円、図形種類
正多角形（3、4、5、6、8）、図、塗りウィンドウ表示
サブ画面×3画面＋システム画面
全角

文字数

●

シリアル
交信制御方式
インターフェイス
電気的特性
（COM）
R
S
（*4）
4 伝送速度
＼

2
2

同期方式

4
8 通信方式
5

交信制御方式EIA RS232C 規格準拠
1,200/2,400/4,800/9,600/
19,200/38,400/57,600/
115,200/187,500bps（*5）
調歩同期
半2重／全2重ハードウェア制御／なし

EIA RS422／485規格準拠
1,200/2,400/4,800/9,600/
19,200/38,400/57,600/
115,200/187,500bps（*5）
調歩同期
半2重／全2重なし

9ピン端子台IEEE802.3u
Ethernet
インターフェイス仕様（10BASE-T/100BASE-TX）規格準拠
インターフェイス
（LAN）
接続部
モジュラージャック（RJ-45）
USB
インターフェイス仕様 USB2.0対応
接続部

インターフェイス
接続部（USB1）

USB

インターフェイス仕様

インターフェイス 接続部（USB2）
出力電流

着脱式

USB mini-Bコネクタ
USB2.0対応
USB タイプAコネクタ
5V 500mA（*6）*4）RS232CとRS422／485は同時に使用可能。
*5）187,500bpsは、SIEMENS SIMATIC S7-300/400シリーズ（MPIポート直結用）専用。
*6）USB2を151mA以上で使用する場合は、動作周囲温度が-20〜50℃になります。

巻末の「使用上のご注意」もあわせてご確認ください。

*2）輝度が初期値の50%となる時間。周囲温度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
*3）周囲温度25℃時の液晶単体の輝度。

23

HG シリーズ プログラマブル表示器
オプション品（別売）
品名

形番（ご注文形番）

ご注文形番にてご注文ください。
入数

仕様

対応機種
HG5G-V HG4G-V HG3G-VA HG3G-V8 HG2G-V HG2G-5T HG1G

作画ソフトウェア

SW1A‑W1C

1

Automation Organizer(WindO/I-NV4収録）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

メンテナンスケーブル

HG9Z‑XCM42

1

USBケーブル（長さ2m）、USB mini-B

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

PLC接続ケーブル

パネル取付
USB延長ケーブル
保護カバー

表面保護
シート（*1）増設モジュール
取付用金具（*2）

HG9Z‑XC295

1

HG9Z‑XC305

1

HG9Z‑XC3151

HG9Z‑XC275

1

FC2A‑KP1C

1

FC6A‑KC1C

1

FC6A‑KC2C

1

IDEC・MICROSmart用（長さ5m）、miniDIN 8ピン（Dサブ9ピン）
三菱FXシリーズ直結用（長さ5m）、miniDIN 8ピン（Dサブ9ピン）
三菱Qシリーズ直結用（長さ5m）、miniDIN 6ピン（Dサブ9ピン）
IDEC・MICROSmart用（長さ5m）、miniDIN 8ピン（バラ線）
IDEC・MICROSmart用（長さ2.4m）、miniDIN 8ピン（バラ線）
IDEC・MICROSmart（FC6A形）用（長さ5m）、
RJ-45コネクタ（バラ線）
IDEC・MICROSmart（FC6A形）用（長さ5m）、
RJ-45コネクタ（Dサブ9ピン）

HG9Z‑XCE11

1

USB-Aポート用延長ケーブル（長さ1m）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

HG9Z‑XCE21

1

USB mini-Bポート用延長ケーブル（長さ1m）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

−

−

〇

〇

−

−

−

−

−

−

−

〇

−

−

−

−

〇

〇

−

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

−

HG9Z‑2E2PN03

3

HG9Z‑1D4PN05

5

HG9Z‑2D5PN05

5

5.7インチ用、パネル全面を覆う保護カバー、
3枚1セット4.3インチ用、液晶表面を覆う保護シート、
5枚1セット5.7インチ用、液晶表面を覆う保護シート、
5枚1セットHG9Z‑3D8PN02

2

8.4インチ用、2枚1セット

−

−

−

〇

−

−

−

HG9Z‑3DA2PN02

2

10.4インチ用、2枚1セット

−

−

〇

−

−

−

−

HG9Z‑4DCPN02

2

12.1インチ用、2枚1セット

−

〇

−

−

−

−

−

HG9Z‑5DFPN01

1

15.0インチ用、1枚1セット

〇

−

−

−

−

−

−

HG9Z‑XJ3PN05

5増設モジュールを本体ユニット裏面に取り付けるための金具セット（S）
増設モジュール横寸法合算値が17.6〜41.1mmの場合に対応可能。

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

HG9Z‑XJ4PN05

5増設モジュールを本体ユニット裏面に取り付けるための金具セット（L）
増設モジュール横寸法合算値が47.0〜69.4mmの場合に対応可能。

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

HG9Z‑XJ5PN05

5増設モジュールを本体ユニット裏面に取り付けるための金具セット（XL）
増設モジュール横寸法合算値が70.5〜93.0mmの場合に対応可能。

〇

〇

〇

〇

−

−

−

*1）UVカット効果のある素材を採用していますが、屋外などの直射日光下での使用を保証するものではありません。
*2）増設モジュールを使用する場合は「増設モジュール取付用金具」をご使用ください。
取付用金具の選定については、各モジュールの外形寸法の項に記載の横寸法を確認の上、ご発注ください。

保守用部品（別売）
品名

取付金具

USBケーブル抜け
防止ピン

24

対応機種

形番
（ご注文形番）入数仕様

SLD‑K02PN10

10

本体ユニットには、4個付属されています。

−

−

−

−

〇

〇

−

HG9Z‑4K2PN04

本体ユニットには、4個付属されています。
4 （HG1G形には2個付属されています。
）

−

〇

〇

〇

−

−

〇

HG9Z‑4K2PN06

6

本体ユニットには、6個付属されています。

〇

−

−

−

−

−

−

1

本体ユニットには、1個付属されています。

−

−

−

−

〇

〇

〇

1

本体ユニットには、1個付属されています。

〇

〇

〇

〇

−

−

−

1

コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032
本体ユニットには、1個装着されています。

−

−

−

−

−

〇

〇

HG9Z‑XR2

1

コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032W
本体ユニットには、1個装着されています。

〇

〇

〇

〇

〇

−

−

HG9Z‑XU1PN05

5USBケーブル抜け防止ピン（USB2用）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

シリアルインター
HG9Z‑XT09V
フェイスコネクタ(着脱式端子台9ピン） HG9Z‑XT09
交換用電池

ご注文形番にてご注文ください。

HG9Z‑XR1

HG5G-V HG4G-V HG3G-VA HG3G-V8 HG2G-V HG2G-5T HG1G

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG シリーズ プログラマブル表示器
増設モジュール一覧（HG2G-5T形、HG1G形には使用できません）
デジタル入力モジュール

販売単位：1個形番（ご注文形番）種類

端子仕様

8点DC入力FC6A–N08B1

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

16点DC入力

FC6A–N16B1

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

16点DC入力

FC6A–N16B3

外形寸法（たて×横×高さ（mm））

消費電流（mA）

5V

24V

90.0×23.6×73.0

300

90.0×23.6×73.0

400

90.0×17.6×73.0

400

90.0×30.2×73.0

650

90.0×23.6×73.040020極MILコネクタ
32点DC入力

FC6A–N32B3

8点AC入力FC6A–N08A11

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

デジタル出力モジュール

販売単位：1個形番（ご注文形番）

種類

端子仕様

外形寸法
（たて×横×高さ（mm））

消費電流（mA）

5V

24V

90.0×23.6×73.0

3550

90.0×23.6×73.0

50

100

90.0×23.6×73.0

25

15

90.0×23.6×73.0

25

15

8点リレー出力

FC6A–R081

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

16点リレー出力

FC6A–R161

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

8点トランジスタシンク出力

FC6A–T08K1

8点トランジスタソース出力

FC6A–T08P1

16点トランジスタシンク出力

FC6A‑T16K1

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

90.0×23.6×73.0

30

25

16点トランジスタシンク出力

FC6A–T16K3

20極MILコネクタ

90.0×17.6×73.0

30

25

16点トランジスタソース出力

FC6A‑T16P1

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

90.0×23.6×73.0

30

25

16点トランジスタソース出力

FC6A–T16P3

90.0×17.6×73.0

30

25

32点トランジスタシンク出力

FC6A–T32K3

90.0×30.2×73.0

45

50

32点トランジスタソース出力

FC6A–T32P3

90.0×30.2×73.0

4550

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

20極MILコネクタ

デジタル入出力混合モジュール
種類

DC24V

シンク・ソース共有

出力

AC 240V、2A
DC 30V、2A

販売単位：1個形番（ご注文形番）

端子仕様

外形寸法（たて×横×高さ（mm））

4点DC入力4点リレー出力

FC6A–M08BR1

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

16点DC入力
8点リレー出力

FC6A‑M24BR1

着脱式 3.81mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ
17極ねじ締めコネクタ

I/O点数

標準価格についてはホームページをご覧ください。

消費電流（mA）

5V

24V

90.0×23.6×73.0

30

25

90.0×39.2×73.0

55

50

25

HG シリーズ プログラマブル表示器
アナログ I/Oモジュール
種類

アナログ
入力
モジュール

アナログ
出力
モジュール

形番
(ご注文形番)

販売単位：1個

I/O点数

FC6A–J2C1

2点アナログ入力

FC6A–J4A1

4点アナログ入力

FC6A–J8A1

8点アナログ入力

入力の種類

電圧入力
−10〜＋10V）（0〜10V、
電流入力（0〜20mA、4〜20mA）

出力の種類

端子仕様

−

着脱式 5.08mmピッチ
11極ねじ締めコネクタ

24

40

0

−

45

0

−

40

0

50

0

50

0

45

0

40

0

50

0

55

0

55

0

FC6A‑J4CN1

4点アナログ入力

FC6A‑J4CH1Y

ch間絶縁タイプ
4点アナログ入力

熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）−

FC6A‑J8CU1

8点アナログ入力

熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）
NTC／PTCサーミスタ入力−

FC6A–K2A1

2点アナログ出力−

FC6A–K4A1

4点アナログ出力−−

FC6A‑L03CN1

●

●

●

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

90.0×23.6×73.0

電圧出力（0〜10V、−10〜＋10V） 着脱式 5.08mmピッチ
電流出力
11極ねじ締めコネクタ（0〜20mA、4〜20mA）

電圧入力

アナログ
入出力
モジュール

消費電流
（mA）

5

電圧入力
−10〜＋10V）（0〜10V、
電流入力（0〜20mA、4〜20mA）
熱電対（K、J、R、S、B、E、T、N、C）
測温抵抗体(Ni100、Ni1000、Pt100、Pt1000）

FC6A‑L06A1

外形寸法（たて×横×高さ）（mm）

4点アナログ入力／ （0〜10V、−10〜＋10V）
電流入力
2点アナログ出力（0〜20mA、4〜20mA）

着脱式 3.81mmピッチ
10極ねじ締めコネクタ

電圧入力−10〜＋10V）（0〜10V、
電流入力
2点アナログ入力／ （0〜20mA、4〜20mA）
熱電対
1点アナログ出力（K、J、R、S、B、E、T、N、C）
測温抵抗体（Ni100、Ni1000、Pt100、Pt1000)

電圧出力（0〜10V、−10〜＋10V）
電流出力（0〜20mA、4〜20mA） 着脱式 5.08mmピッチ

11極ねじ締めコネクタ

増設モジュールとして、IDEC製PLC MICROSmartの増設I/Oモジュールを使用することができます。
使用する場合は、以下の制限値にご注意ください。
形番

最大接続台数

2台以上取付け時増設モジュールの横寸法合算値

5V電流合算値

24V電流合算値

HG5G-V形

4台まで

93.0mm以下

130mA以下

50mA以下HG4G/3G-V形

4台まで

93.0mm以下

130mA以下150mA以下

HG2G-V形

2台まで

70.0mm以下

130mA以下150mA以下

増設モジュールを使用する場合は「増設モジュール取付用金具」をご使用ください。
取付用金具の選定については、上表にある各モジュールの外形寸法の項に記載の横寸法を確認の上、ご発注ください。

MICROSmartの増設モジュールの詳細については、MICROSmart個別カタログまたはユーザーズマニュアル（http://www.idec.com/language/）をご覧ください。

26

標準価格についてはホームページをご覧ください。

HG シリーズ プログラマブル表示器
接続可能なPLC一覧
メーカー

IDEC

三菱電機

オムロン

Allen-Bradley

シリーズ名

MICROSmart FC6A（Ethernet）
SmartAXIS FT1A Pro/Lite（Ethernet）
MICROSmart FC6A/FC5A/FC4A
SmartAXIS FT1A Pro/Lite
MELSEC-A（リンクユニット）
MELSEC-QnA（リンクユニット）
MELSEC-Q（リンクユニット）
MELSEC-Q（Ethernet）
MELSEC-FXMELSEC-FX（Ethernet）
SYSMAC-CSYSMAC-CS
SYSMAC-CJ1SYSMAC-CJ2SYSMAC-CP1
SYSMAC（Ethernet）
PLC-5（Half Duplex）
SLC-500（Half Duplex）
MicroLogix（Full Duplex）
ControlLogix（Full Duplex）
CompactLogix（Full Duplex）
FlexLogix（Full Duplex）
ControlLogix（Ethernet,
Ethernet（Logix Native Tag））
CompactLogix（Ethernet,
Ethernet（Logix Native Tag））

SIEMENS

キーエンス

日立製作所
ジェイテクト東芝機械

GE FanucAutomation

PLC-5（Ethernet）
SLC 500（Ethernet）
MicroLogix（Ethernet）
S7-200S7-300（CPU ユニットに接続）
S7-300（リンクユニット）
S7-400S7-1200（Ethernet）
KV-700／1000／3000／5000
KV NanoKZ
KV
KV（Ethernet）
S10mini
S10V
TOYOPUC-PC2J
TOYOPUC-PC3J
TC200
TCmini
シリーズ90-30
VersaMax

メーカー

ModiconSchneider Electric
パナソニック電工
安川電機

光洋電子工業

ファナック
横河電機

富士電機

東芝

LS 産電
VIGOR
Emerson
日立産機システム

シリーズ名Modbus RTU Master（*1）
Modbus RTU Slave（*2）
Modbus ASCII Master（*1）
Modbus TCP Client（*1）
Modbus TCP Server（*2）
Twido
FP シリーズMP
MP（Ethernet）
DirectLOGIC 05
DirectLOGIC 06
DirectLOGIC 205
KOSTAC SZKOSTAC SUKOSTAC SU（Ethernet）
Power Mate
Series
FA-M3
FA-M3（Ethernet）
FREX-PC
MICREX-F
MICREX-SXMICREX-SX（Ethernet）
PROSEC T Series
V Series
MASTER-K
VB
VH
FloBoss
EH
EH（Ethernet）• 表中の他社製品の記載については、情報の提供のみを目的としており、その製品の正常な動作を当社が保証または推奨するものではありません。他社製品をお使いの場合は、各社の製品仕様や取扱説明書などを十分にご確認いただき、お客様の責任でご使用ください。

• 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。
*1）HGシリーズからスレーブ／サーバー機器に対して接続できます。
*2）マスター／クライアント機器からHGシリーズに対して接続できます。

最新の接続可能なPLCの情報は当社ホームページから確認できます。

http://jp.idec.com/product/HG

27

HG シリーズ プログラマブル表示器
使用上のご注意
HGシリーズの取り付け、配線作業、運転および保守、点検を行う前に、マニュアルをよくお読みいただき、正しくご使用ください。
取付方法や配線、保守に関する詳細は、下記URLより取扱説明書およびユーザーズマニュアルをご確認ください。

URL：http://jp.idec.com/ja/p/c65_z6505/• HGシリーズは当社の厳しい品質管理体制のもとで製造されておりますが、万一本製品の故障により重大な故障や損害の発生する恐れがある用途へご使用の際は、バックアップやフェールセーフ
機能をシステムに追加してください。
• HGシリーズを原子力、鉄道、航空、医療、乗用機器などの高度な安全性が要求される用途へご使用の場合は、フェールセーフやバックアップの機能の追加などに留意いただくとともに、当社営業窓口までご相談いただき、仕様書等による安全の確認をお願いします。
• 取り付け、取り外し、配線作業および保守、点検は必ず電源を切って行ってください。機器の破損のみならず、感電や火災の危険があります。
• HGシリーズにて非常停止スイッチおよびそのための回路やイン
タロック回路を構成する場合は、HGシリーズの外部にて構成してください。
• 非常停止回路やインタロック回路をタッチスイッチやファンク
ションキーにより構成しないでください。HGシリーズの内部回路が故障した場合、外部設備機器に重大な損傷を招く場合があります。
• HGシリーズのバックライトが切れた場合、画面が見えなくなりますがタッチパネルは有効な状態です。バックライト消灯状態と間違えて、タッチパネルを操作した場合に誤ったタッチパネル操作を認識してしまいます。このような誤った操作によって、損害が生じる恐れがありますので、ご使用を中止してください。
• アナログ方式タッチパネルは検出の特性上、複数箇所を同時に押すと、その押されている箇所の重心位置（1か所）が押されたものと判断します。従いまして、複数箇所の同時押しによる操作を行わないでください。
• カタログ、マニュアルに記載の環境下で、ご使用ください。高温、多湿、結露、腐食性ガス、過度の衝撃のある所で使用すると、感電、火災、誤動作の原因となります。
• HGシリーズの汚損度は「汚損度2」です。汚損度2の環境下で使用してください。（IEC 60664-1の規格に基づく）• 取扱説明書、マニュアルに記載の指示に従って取り付けてください。取付けに不備があると落下、故障、誤動作の原因となります。

• 定格にあった電源を接続してください。定格と異なる電源を接続すると火災の原因となる恐れがあります。

• HGシリーズのDC入力電源のタイプは PS2 です。
（IEC/EN61131の規格に基づく）• HGシリーズの外側に、IEC 60127承認のヒューズをご使用ください。（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• HGシリーズのサーキットブレーカーは、EU承認品をご使用ください。（プログラマブル表示器を組み込んだ機器を欧州に出荷する場合に適用）• HGシリーズの前面に組み込んでいるタッチパネルはガラス製です。衝撃を加えると割れたり破損したりする恐れがありますので、取扱いに際しては十分注意してください。

• タッチパネルまたは保護シートは傷がつきやすいので、工具などの固いもので押したり、擦ったりしないでください。

• 表示部のLCDは紫外線によって劣化しますので、強い紫外線下での使用および保管は避けてください。

• 液晶の表示画面には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがあります。これは不良または故障ではありませんので、あらかじ
めご了承ください。
• バックライト寿命は輝度が初期値の50%となる時間です。周囲温
度25℃時の液晶単体の期待寿命であり、保証値ではありません。
実際の寿命は、使用環境、使用条件によって異なります。
• 保護構造の記載はパネル取付後の操作部に対するものです。各試
験条件に適合していますが、すべての環境下での動作を保証する
ものではありません。IP66F/IP67Fの防油構造については、日
本工業規格JISC0920の付属書の防油試験条件に適合しています。油環境下での長期間のご使用や、規格外の油をご使用される場合などを保証するものではありません。事前にテストなどでご確認ください。
• 分解、修理、改造等は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。
• HG2G-5T形、HG1G形をご使用の際は不要輻射の仕様を満たすために、本体に接続する電源ケーブル、通信ケーブルにフェライ
トコアを装着してください。

jp.idec.com〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64•「Ethernet」および「イーサネット」は富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
• 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
P1708-9 本カタログ記載の情報は、2024年7月現在のものです。

お問合せはこちらから