≳≹⇯⇕⇥∞ৗ ৅ ਲ਼ ୬഻୾৅ਗ਼३५ॸ঒भ॔‫ش‬ॡইज़ঝॺ৳૧पਈిńń॔‫ش‬ॡইज़ঝॺ૰ଳಎ઼
$UF&$7&+(5$5&$ ஄ $5&$஄ढ़ॱটॢ୞ಀ&D≳≹⇯⇕⇥∞

アークフォルトとは？
直流電流が流れている回路で起こる放電現象による事故です。直流電流には、電流を遮断しにくい性質があります。この性質がアーク放電となって表れ、温度は数千度にも達し、最悪の場合は火災事故に繋がる恐れがあります。

用途
太陽光発電システムおよび直流回路の電流を常時監視し、アークフォルトによる装置焼損や構造物の火災リスクを低減します。集合住宅、戸建て住宅、屋根貸し施設、ビルなどに設置の太陽光発電システムのアークフォルト保護に最適です。

特長
1 ４ストリング 同時監視可能
接続箱を有する集中入力型パワーコンディショナのほか、近年主流のストリング入力型パワーコンディショナにも対応が可能です。

2 独自の検出アルゴリズムによりアークフォルト発生ストリングの特定が可能 特許出願中
アークフォルトを検出したセンサに対応する LED が点灯するため、アークフォルトが発生したストリングの特定ができ、アークフォルト発生箇所の調査が容易です。

3 2 接点出力で遮断保護回路や警報回路などを構築可能
検出時の出力接点として、２つの独立した接点回路を装備しているため、遮断保護回路や警報回路など自由に構築できます。
※ARC-A(1)-M 形(電磁接触器あり) は遮断保護回路構築のため、1接点使用しております。代わりに電磁接触器の補助接点を使用可能です。

4 クランプ式センサにより後付け工事が容易
アーク検出用センサ はクランプ式のため、後付け工事が容易です。また、センサ と監視装置本体が分離できるた
め、設置の自由度が高く、多くの既設システムに対応可能です。

外観表示
電源表示灯
電源有で点灯リセットボタン
ボタン押下で検出動作復帰

テストボタン
ボタン押下で動作テスト

検出表示器

検出センサ表示灯表示

復帰

検出後5分経過で24時間以内に自動リセット、1〜4回検出時 マグサイン またはリセット「橙」表示 ボタン押下で復帰24時間以内に5回検出時

リセットボタン押下で復帰

表示
ストリング

幹線

復帰

24時間以内に1〜4回検出時

検出した
検出後5分経過で自動センサ1〜4センサのリセット、またはリセット全て点滅
表示灯が点滅ボタン押下、停電で復帰24時間以内に5回検出時検出した
センサ1〜4センサの全て点灯表示灯が点灯

リセットボタン押下、停電で復帰アークフォルト監視装置 Arc CATCHER ARC-A 形 / ARC-A1形

形名の説明

ARC ー A□ ー □ □なし：ストリング入力型PCS
１ ：集中入力型PCS

なし：電磁接触器なし
M ：電磁接触器あり

なし：クランプ式センサ2本付属
S3 ：クランプ式センサ3本付属
S4 ：クランプ式センサ4本付属※電磁接触器はアーク発生時にAC側回路を遮断する装置です。

選定方法

(※1)

PCS タイプは？

(※2)

PCS自身に停止入力はあるか？ 監視ストリング数は？

ストリング入力型PCS

選定形名

2ストリング

ARC - A - M

3ストリング

ARC - A - MS34ストリング

ARC - A - MS42ストリング

ARC - A

3ストリング

ARC - A - S3

出力4ストリング

ARC - A - S4集中入力型PCS

2ストリング

ARC - A1 - M

3ストリング

ARC - A1 - MS34ストリング

ARC - A1 - MS42ストリング

ARC - A13ストリング

ARC - A1 - S34ストリング

ARC - A1 - S4なし

PCS

入力

DC/ACあり

なし

PCS
入力

DC/ACあり
出力※1 PCS自身に停止入力がある場合、アークフォルト監視装置に遮断回路構築(電磁接触器)は不要です。
PCS自身に停止入力がない場合、アークフォルト監視装置に遮断回路構築(電磁接触器)が必要です。
※2 1ストリングにつき、クランプ式センサ1本必要です。

仕様
検出

方式

クランプ式センサ による電流検出方式
2m

セ ン サ ケ ー ブ ル 長
センサ内

ȭ10mm

径

最 大 監 視 ス ト リ ン グ 数4 ストリング

適用パワーコンディショナ容量10kW 以下

適用パワーコンディショナ方式

ストリング入力型、集中入力型最大適用

電圧DC600V

最大適用

電流

Isc DC45A(幹線)、Isc DC15A(ストリング)

最小検出

電流

アークが動作時間以上継続する電流間

0.5s±0.1s(幹線)、1.2s±0.1s(ストリング)

動

作時

出自力

動

リセ

電 磁 接 触 器

サト

費

電イ

接点定格 AC125V 0.5A

検出後5分経過で自動リセット、24時間以内に5回検出すれば検出状態維持
3W

主 回 路 定 格

電消ッ接点 2 回路

AC440V 60A

源

AC100V 50/60Hz

力

3W(制御ユニット)+7W(電磁接触器)

ズ

280.0mm（H）×280.0mm(W)×130.5mm(D)※本装置は、蓄電池システムと組合せの太陽光発電システムには使用できません。

≳≹⇯⇕⇥∞結線例(1) ストリング入力型PCSに停止入力がない場合

太陽電池モジュールPCS

アークフォルト監視装置

Arc CATCHER

制御ユニット( 端子ネジM4 )電磁接触器( 端子ネジM5 )

DC/AC

警報装置

AC100V(2) 集中入力型PCSに停止入力がない場合

太陽電池モジュール

接続箱

PCS

アークフォルト監視装置

Arc CATCHER

制御ユニット( 端子ネジM4 )電磁接触器( 端子ネジM5 )

DC/AC

警報装置

AC100Vアークフォルト監視装置 Arc CATCHER ARC-A 形 / ARC-A1形(3) ストリング入力型PCSに停止入力がある場合
太陽電池モジュール

PCS
DC/AC
停止
入力

アークフォルト監視装置

Arc CATCHER

制御ユニット( 端子ネジM4 )AC100V
警報装置(4) 集中入力型PCSに停止入力がある場合
太陽電池モジュール

PCS

接続箱

DC/AC

停止
入力

アークフォルト監視装置

Arc CATCHER

制御ユニット( 端子ネジM4 )AC100V
警報装置

≳≹⇯⇕⇥∞

アークフォルト保護範囲
保護範囲としては、太陽電池モジュールからパワーコンディショナまでの直流区間で、この間に発生した直列アー
クに対し検出を行います。並列アーク(ケーブルショート)や地絡アーク(+ケーブル、−ケーブルの2線地絡)には適用しておりません。

直列アークの主な発生箇所
検出範囲

ケーブルの断線
端子台のネジのゆるみ、締付不良

接続箱

開閉器接触不良
直流

ヒューズホルダー接触不良
コネクタ接触不良
モジュール内電気回路断線

交流
電力配電網

標準価格
(円)
PCS タイプ

電磁接触器(※1)

ストリング入力型PCS

名標準価格 ( 税別 )ARC - A - M

100,000

3ストリング

ARC - A - MS3

112,000

4ストリング

ARC - A - MS4

122,000

2ストリング

ARC - A

82,0003ストリング

ARC - A - S3

93,000出力4ストリング

ARC - A - S4

103,000

集中入力型PCS

2ストリング

ARC - A1 - M

100,000

3ストリング

ARC - A1 - MS3

112,000

4ストリング

ARC - A1 - MS4

122,000

2ストリング

ARC - A182,000

3ストリング

ARC - A1 - S393,000

4ストリング

ARC - A1 - S4103,000

ARC-A-F1

15,000あり

DC/ACなし

PCS
入力形

2ストリングPCS

入力

監視ストリング数あり

DC/ACなし
出力

クランプ式センサ単品※1 電磁接触器はアーク発生時にAC側回路を遮断する装置です。

アークフォルト監視装置 Arc CATCHER ARC-A 形 / ARC-A1形

アークフォルト検出事例
太陽光発電システムのアークフォルト保護に関する実証試験において太陽電池モジュール内の電気回路が原因と考えられるアークを検出しました。

＜ジャンクションボックス部 モールド焼け＞

熱硬化性樹脂が変形。熱硬化性樹脂の耐熱温度は200℃程度のためアークにより200℃付近まで温度が上がったと考えられる。

アークフォルト発生箇所( ネジのゆるみ )太陽電池モジュール裏面

ア ウ ドOUD遠隔監視サービスのご紹介
本サービスは様々な監視・制御機器にOUD通信端末を接続することで、監視・制御機器の動作情報を、お客様のパソコンやスマートフォンなどへメールを送信します。事故停電情報や動作停止情報をいち早く知ることができ、電気保安のスマート化を実現します。
アークフォルト監視装置にも設置可能です！

OUD通信端末費用不要！ 電池駆動のため電源工事が不要！
既設の監視・制御機器に後付けが容易！

サービス料は低料金で利用可能！

OUDシステムは、ブラウザ上で閲覧可能なため、新たにアプリやソフトのダウンロードは不要！
監視・制御機器の形式・製造番号・製造年月をOUDシステムにて登録・管理可能！
代表的な接続方法＜アークフォルト監視装置 + OUD遠隔監視サービス＞

パワーコンディショナ

Arc CATCHEROUD通信端末ム
OUDシステム＜アークフォルト監視装置のケーブル接続方法例＞

営業統括部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞG〒840-0802 佐賀市大財北町 1-1

Tel : 0952-25-4129

Fax : 0952-25-9767※商品改良のため、仕様・寸法などは予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。