資料№1－1

高速増殖原型炉もんじゅ
工事確認試験の状況について

平成19年7月7日
独立行政法人日本原子力研究開発機構

主要工程
平成16年度

1~3

平成１７年度

4~6

7~910~12

平成１８年度

1~34~67~910~12

平成
２０年度

平成１９年度

1~3

4~6

7~910~12

1~3

プラント確認試験

準備工事
照明器具の撤去、仮設電源の設置、床、壁の穴あけ工事、扉・ハッチ改造など

5/23完了本 体 工 事２次冷却系温度計の交換・撤去工事、ナトリウム漏えいに対する改善工事、蒸発器ブローダウン性能の改善工事

制御棒駆動機構系統運転試験、燃料取替、燃料外観確認、原子炉格納容器漏えい率試験 など

窒素ガス貯蔵タンク据付工事

工事確認試験

改良型温度計の確認
セルモニタ機能試験
２次冷却系関連試験

工事確認試験進捗率（7月6日現在）
８６項目中５９項目終了

ナトリウム充填試験開始
緊急ドレン模擬試験

窒素ガス注入設備機能試験
蒸発器ブロー動作確認試験
総合漏えい監視システム機能試験

設備点検
1主要な工事確認試験
原子炉建物
２次冷却系温度計の交換・撤去に関する試験

原子炉格納容器

中間熱交換器

１次主循環ポンプ

原子炉容器○交換した温度計（14本／ループ）の指示値のばらつきを確認し、運転に支障がないことを確認する。

蒸気発生器
（蒸発器）

総合漏えい監視盤

蒸気発生器
（過熱器）

２次主循環ポンプ

配管取付け直前の温度計

新設出口放出弁

出口放出弁の元弁ナトリウム漏えいに対する改善に関する試験○漏えいの早期検出、漏えい量の抑制、漏えいによる影響緩和等の機能を確認する。

蒸発器ブローダウン性能の改善に関する試験○水漏えい信号を入力することにより、蒸発器出入口放出弁が「開」動作すること等を確認する。

新設配管

蒸発器放出弁追加

2２次主循環ポンプ

原子炉

中間熱交換器

１次主循環ポンプ

燃料出入設備

補助冷却設備
空気冷却器

2次冷却系関連試験
２次主冷却系ナトリウム充填試験・ドレン試験の対象範囲

放出弁

過熱器

蒸発器

タービン

発電機

充填・ドレン試験の対象となる２次主冷却系（黄色部分）充填試験
・Ｂループ：５月２３日～５月２４日 実施
・Ａループ：５月２５日～５月２６日 実施
・Ｃループ：６月 ５日～６月 ６日 実施

ドレン試験
・Ｂループ：６月１８日～６月１９日 実施
・Ａループ：６月２８日～６月２９日 実施
・Ｃループ：７月 ２日～７月 ３日 実施
32次冷却系関連試験(２次主冷却系ナトリウム充填試験 (1/2))
充填試験の概要
２次主冷却系のナトリウム漏えい対策であるナトリウムドレン配管の追加・大口径化、ドレン弁の電動化・多重化等の改造を踏まえた充填手順に従い、ナトリウム充填が手順どおり行えることを確認する。
ナトリウム充填手順は、以下の通りである。
①系統全体（タンク含む）の真空引き後、タンクへのアルゴンガス加圧による加圧充填②純化系電磁ポンプによる汲み上げ充填③真空引きと電磁ポンプ運転による高所部の空気冷却器及び蒸気発生器リングヘッダへの充填②純化系電磁ポンプによる汲み上げ充填①タンクへのアルゴンガス加圧による加圧充填③高所部の空気冷却器及び蒸気発生器
リングヘッダへの充填

42次冷却系関連試験(２次主冷却系ナトリウム充填試験(2/2))
２次主冷却系ナトリウム充填試験結果
２次主冷却系のナトリウム漏えい対策であるナトリウムドレン配管の追加・大口径化、ドレン弁の電動化・多重化の改造を踏まえた充填手順に従い、ナトリウム充填が問題なく行えることを確認した。
・Aループ充填量：約227ｍ3
・Bループ充填量：約200ｍ3（トレンドデータはBループを示す。）
・Ｃループ充填量：約228ｍ3
注：①～③の説明①タンクへのアルゴンガス加圧による加圧充填②電磁ポンプによる汲み上げ充填③真空ポンプと電磁ポンプの連動による高所部の空気冷却器及び蒸気発生器リングヘッダへの充填①②③：１次主冷却系：２次主冷却系

原子炉格納容器

中間熱交換器
１次主循環ポンプ

Ａループ
１次主循環ポンプ
原子炉容器

中間熱交換器

Ｂループ

中間熱交換器

蒸発器

１次主循環ポンプ

過熱器

２次主循環ポンプ

Ｃループ

Ｃループ配管室

冷却系統の配置52次冷却系関連試験(２次主冷却系ナトリウムドレン試験 )
空気冷却器

過熱器

蒸発器

循環ポンプ

中間熱交換器オーバフロー配管
電磁ポンプ

２次主冷却系のナトリウム漏えい対策であるナトリウムドレン配管の追加・大口径化、ドレン弁の電動化・多重化の改造を踏まえたドレン手順に従い、ナトリウムドレンが問題なく行えることを確認した。
オーバフロータンク

ダンプタンク6

２次主冷却系ナトリウム緊急ドレン模擬試験
２次主冷却系ナトリウム緊急ドレン模擬試験◎配管の大口径化とドレンライン(配管）の増設、ドレン操作の簡単化により、所要時間の短縮を図った。
※従来約50分→25分以下

空気冷却器
過熱器

蒸発器

循環ポンプ

◎弁を多重化して確実にドレンできるようにした。

緊急ドレン一括ス
イッチにより、緊急ドレン操作を行い、ドレン弁が１弁故障した場合でも、25分以内で、ナトリウムドレンが行えることを確認する。

ﾄﾞﾚﾝﾗｲﾝの増設
中間熱交換器オーバフロー配管・故障を想定しない試験を実施。
・１弁「閉」状態で故障を想定した試験を実施。
本図は、Cループを示す。

配管大口径化

配管大口径化
配管外径を約9～11cmから約11～17cmに太くした。
３Ｂ配管 → ５Ｂ配管

弁の多重化
弁の電動化

４Ｂ配管 → ６Ｂ配管 など（他のドレン弁も同様）

オーバフロータンク

ダンプタンク7

２次冷却系温度計に関する試験
２次冷却系温度計に関する試験（改良型温度計の確認）

日本機械学会「配管内円柱構造物の流力振動評価指針」により確認

大気

空気冷却器

改良型温度計の構造

交換後状態

格納容器
送風機

温度計交換にあたって、材料検査、外観検査、寸法検査、据付検査、耐圧漏えい検査を行い、確実に温度計さやが取付けられていることを確認している。

蒸発器

過熱器

２次主循環ポンプ
中間熱交換器

温度計配置
凡例

ナトリウムを循環させた状態で、交換した温度計（14本／ループ）の指示値のばらつきを確認し、運転に支障がないことを確認する。

：交換する温度計（制御用）（配管内への突出し長さ：110mm）：交換する温度計（監視用）（配管内への突出し長さ： 60mm）：撤去する温度計

8蒸発器ブロー動作確認試験
蒸発器ブロー動作確認試験
気水分離器

中間熱交換器より放出弁

水・蒸気ブローダウンをより早期に完了するため、蒸発器出口放出弁を2個/ループから3個/ループに増設した。

放出弁
ブロータンク
２次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ系

ナトリウム液面計

窒素ガス供給系

蒸気発生器
（過熱器）

蒸気発生器
（蒸発器）

ブロータンク

ブローダウン性能の強化
カバーガス
圧力計

水・蒸気ブローダウンをより早期に完了するため、蒸発器入口放出弁を1個/ループから2個/ループに増設した。

中間熱交換器へ連通ライン止め弁検出機能の強化
水漏えいを確実に検知するため、カバーガス圧力計を2個/ループから3個/ループに増設し、警報・インターロックの動作条件を2 out of 2から2 out of 3に変更した。

オーバーフロータンク

出力運転時において、水漏えい模擬信号により、蒸発器急速ブローが適切に行われることを確認する。
→性能試験時に実施する。
原子炉停止

水漏えい模擬信号を入力し、水漏えい発生時のインターロックが計画通り動作することを確認する。

カバーガス圧力高の模擬信号を入力する。

水漏えい発生工事確認試験で工事確認試験の確認範囲 での確認範囲

蒸気発生器隔離・ナトリウム側止め弁閉
・水・蒸気側止め弁閉

カバーガス
圧力計

水・蒸気放出弁開

水漏えい発生時の動作設備が作動することを確認する。

蒸発器急速ブロー9

まま とと め
め・平成18年12月18日から工事確認試験を開始し、7月6日現在で、全８６試験項目中５９項目を終了した。
・今後、2次主冷却系ナトリウム緊急ドレン模擬試験、窒素ガス注入設備機能試験、改良型温度計の確認、蒸発器ブロー動作確認試験等を実施していく。
・試験を通して得られる各種試験データに基づき、もんじゅの安全な運転に努めていくとともに、今後のFBR開発に反映させていく。

10