EB 5578
Originalanleitung

Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5578
mit Grafikdisplay

Firmwareversion 2.63
Ausgabe Januar 2023

Hinweise zur vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung
Diese Einbau- und Bedienungsanleitung (EB) leitet zur sicheren Montage und Bedienung an.
Die Hinweise und Anweisungen dieser EB sind verbindlich für den Umgang mit
SAMSON-Geräten. Die bildlichen Darstellungen und Illustrationen in dieser EB sind beispielhaft und daher als Prinzipdarstellungen aufzufassen.
Î Für die sichere und sachgerechte Anwendung diese EB vor Gebrauch sorgfältig lesen
und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Î Bei Fragen, die über den Inhalt dieser EB hinausgehen, After Sales Service von SAMSON
kontaktieren (aftersalesservice@samsongroup.com).

Gerätebezogene Dokumente, wie beispielsweise die Einbau- und Bedienungsanleitungen, stehen im Internet unter www.samsongroup.com >Service & Support > Downloads > Dokumentation zur Verfügung.

Hinweise und ihre Bedeutung! GEFAHR
Gefährliche Situationen, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen führen
! WARNUNG
Situationen, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen führen können

! HINWEIS
Sachschäden und Fehlfunktionen
Info
Informative Erläuterungen
Tipp
Praktische EmpfehlungenEB 5578

Inhalt1
1.1
1.2

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen.................................................1-1
Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden........................................1-3
Hinweise zu möglichen Sachschäden.............................................................1-3

2
2.1
2.2

Kennzeichnungen am Gerät.........................................................................2-1
Typenschild..................................................................................................2-1
Firmwareversionen.......................................................................................2-1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Aufbau und Wirkungsweise.........................................................................3-1
Konfiguration mit TROVIS-VIEW....................................................................3-1
Anbindung an SAM DISTRICT ENERGY.........................................................3-2
Technische Daten.........................................................................................3-3
Maße..........................................................................................................3-4
Werte für Widerstandsthermometer...............................................................3-5

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lieferung und innerbetrieblicher Transport....................................................4-1
Lieferung annehmen.....................................................................................4-1
Heizungsregler auspacken............................................................................4-1
Heizungsregler transportieren.......................................................................4-1
Heizungsregler lagern..................................................................................4-1

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Montage.....................................................................................................5-1
Einbaubedingungen.....................................................................................5-1
Montage vorbereiten....................................................................................5-1
Heizungsregler montieren.............................................................................5-1
Elektrischen Anschluss herstellen....................................................................5-3

6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

Bedienung..................................................................................................6-1
Bedienelemente...........................................................................................6-1
Schnittstellen................................................................................................6-2
M-Bus-Schnittstelle ......................................................................................6-2
Gerätebus-Schnittstelle RS-485......................................................................6-2
Optionale Schnittstellen................................................................................6-2
Zubehör......................................................................................................6-3

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Inbetriebnahme und Konfiguration...............................................................7-1
Anzeigekontrast einstellen............................................................................7-3
Anzeigesprache ändern...............................................................................7-3
Anlagenkennziffer einstellen.........................................................................7-4
Funktionen aktivieren und deaktivieren..........................................................7-5
Parameter ändern........................................................................................7-7
Sensor abgleichen.......................................................................................7-8

EB 5578

Inhalt

7.6.1
7.7

Sonderwerte..............................................................................................7-11
Individuelle Schlüsselzahl einstellen.............................................................7-12

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.6

Betrieb........................................................................................................8-1
Betriebsart einstellen....................................................................................8-1
Zeitprogramme............................................................................................8-3
Zeit/Datum einstellen...................................................................................8-3
Nutzungszeiten anpassen.............................................................................8-5
Sondernutzung Partyzeit einstellen................................................................8-8
Sondernutzung Feiertage einstellen...............................................................8-9
Sondernutzung Ferienzeiten einstellen.........................................................8-10
Tag-/Nacht-Sollwerte einstellen...................................................................8-12
Werkseinstellung laden...............................................................................8-14
Informationen ablesen................................................................................8-15
Trend-Viewer anpassen..............................................................................8-19
Heizungsregler im Handbetrieb betreiben....................................................8-21

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Störungen...................................................................................................9-1
Fehlerliste....................................................................................................9-2
Sensorausfall...............................................................................................9-2
Temperaturüberwachung..............................................................................9-3
Störmeldeausgang.......................................................................................9-3
Fehlerstatusregister.......................................................................................9-4

10Instandhaltung..........................................................................................10-1

11

Außerbetriebnahme..................................................................................11-1

12

Demontage...............................................................................................12-1

13
13.1

Reparatur.................................................................................................13-1
Geräte an SAMSON senden......................................................................13-1

14

Entsorgung...............................................................................................14-1

15

Zertifikate.................................................................................................15-1

16
16.1
16.2
16.2.116.2.1.1
16.2.1.2
16.2.1.3
16.2.1.4

Anhang A (Konfigurationshinweise)...........................................................16-1
Anlagen....................................................................................................16-1
Funktionen Heizkreis..............................................................................16-177
Witterungsgeführte Regelung..................................................................16-177
Außentemperatur über 0-bis-10-V-Signal empfangen oder senden............16-178
Außentemperatur über Gerätebus empfangen oder senden.......................16-179
Steigungskennlinie.................................................................................16-180
4-Punkte-Kennlinie.................................................................................16-182

EB 5578

Inhalt

16.2.2
Festwertregelung....................................................................................16-183
16.2.3Fußbodenheizung/Estrichtrocknung........................................................16-184
16.2.4
Nachtabsenkung....................................................................................16-185
16.2.4.1 Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb....................................................16-186
16.2.4.2 Gleitende Nachtabsenkung.....................................................................16-186
16.2.5
Pufferspeicheranlagen............................................................................16-187
16.2.6
Sommerbetrieb......................................................................................16-191
16.2.7
Verzögerte Außentemperaturanpassung..................................................16-192
16.2.8Fernbedienung......................................................................................16-192
16.2.9Optimierung..........................................................................................16-193
16.2.10 Kurzzeitadaption...................................................................................16-194
16.2.10.1 Kurzzeitadaption ohne Außensensor (raumtemperaturgeführt)...................16-195
16.2.11 Adaption...............................................................................................16-196
16.2.12 Kälteregelung........................................................................................16-196
16.2.13 Spreizungsregelung...............................................................................16-198
16.3
Funktionen Trinkwasserkreis....................................................................16-199
16.3.1
Trinkwassererwärmung im Speichersystem...............................................16-199
16.3.1.1 Trinkwasserkreis nachgeregelt mit Durchgangsventil..................................16-201
16.3.2
Trinkwassererwärmung im Speicherladesystem.........................................16-202
16.3.2.1 Kaltladeschutz.......................................................................................16-204
16.3.3
Trinkwassererwärmung im Durchflusssystem.............................................16-205
16.3.4
Trinkwassererwärmung mit Solarsystem...................................................16-206
16.3.5
Zwischenheizbetrieb...............................................................................16-207
16.3.6
Parallellauf der Pumpen..........................................................................16-207
16.3.7
Zirkulationspumpe bei Speicherladung....................................................16-208
16.3.8
Vorrangschaltung...................................................................................16-208
16.3.8.1 Inversregelung.......................................................................................16-208
16.3.8.2 Absenkbetrieb.......................................................................................16-209
16.3.9Trinkwasserspeicher zwangsweise laden..................................................16-209
16.3.10 Thermische Desinfektion des Trinkwasserspeichers....................................16-210
16.4
Anlagenübergreifende Funktionen...........................................................16-211
16.4.1
Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung.........................................16-211
16.4.2
Frostschutz............................................................................................16-212
16.4.3
Zwangslauf der Pumpen.........................................................................16-213
16.4.4
Rücklauftemperaturbegrenzung...............................................................16-213
16.4.5
Kondensat-Anstauregelung.....................................................................16-214
16.4.6
Dreipunkt-Regelung................................................................................16-215
16.4.7
Zweipunkt-Regelung...............................................................................16-215

EB 5578

Inhalt

16.4.8
Stetige Regelung im Regelkreis RK1.........................................................16-216
16.4.9Regelkreis/Heizungsregler mit Binäreingang freigeben.............................16-216
16.4.10 Drehzahlsteuerung der Ladepumpe.........................................................16-217
16.4.11 Bedarf verarbeiten.................................................................................16-218
16.4.12 Bedarfsanforderung 0 bis 10 V...............................................................16-220
16.4.13 Leistungsbegrenzung in RK1...................................................................16-220
16.4.14 Schleichmengenbegrenzung mit Binäreingang.........................................16-222
16.4.15 Gerätebus.............................................................................................16-222
16.4.15.1 Bedarf verarbeiten oder anfordern..........................................................16-223
16.4.15.2 Außentemperaturen senden und empfangen............................................16-224
16.4.15.3 Uhrzeit synchronisieren..........................................................................16-225
16.4.15.4 Reglerübergreifender Vorrang.................................................................16-225
16.4.15.5 Fehlermeldungen vom Gerätebus anzeigen..............................................16-226
16.4.16 Erweiterungsmodule TROVIS I/O aktivieren.............................................16-226
16.4.17 Aufschalten von Ferngebern zum Einlesen der Ventilstellungen...................16-227
16.4.18 Handebene sperren................................................................................16-228
16.4.19 Drehschalter sperren..............................................................................16-228
16.4.20 Betrieb der Zubringerpumpe...................................................................16-228
16.4.21 Drehzahlregelung der Zirkulationspumpe.................................................16-228
16.4.22 Externe Wärmeanforderung bei Unterversorgung.....................................16-229
16.5
Kommunikation......................................................................................16-230
16.5.1
Kommunikationsmodul RS-485...............................................................16-230
16.5.2Zählerbus..............................................................................................16-231
16.5.2.1 Zählerbus aktivieren...............................................................................16-231
16.5.2.2 Volumenstrom- und/oder Leistungsbegrenzung mit Zählerbus....................16-233
16.5.3
Leistungsabhängige Rücklauftemperaturbegrenzung.................................16-235
16.5.4
Speichermodul/Minimodul.....................................................................16-236
16.5.5
Datenlogging.........................................................................................16-237
16.6
Funktionsblocklisten................................................................................16-239
16.7
Parameterlisten......................................................................................16-267
16.8
Kundenspezifische Daten........................................................................16-276
17
17.1
17.2

Anhang B.................................................................................................17-1
Zubehör....................................................................................................17-1
Service......................................................................................................17-2

EB 5578

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

1 Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5578 dient zur Regelung von bis zu drei Regelkreisen:− Regelung eines Primär-Wärmetauschers oder Kessels mit bis zu zwei gemischten und einem ungemischten Heizkreis (jeweils witterungsgeführt) sowie Steuerung der Trinkwassererwärmung sekundärseitig− Witterungsgeführte Pufferspeicherregelung mit bis zu zwei gemischten Heizkreisen und
Frischwassermodul− Regelung zweier witterungsgeführter Heizkreise und einer Trinkwassererwärmung mit
drei primärseitigen Ventilen− Regelung dreier witterungsgeführter Heizkreise mit drei primärseitigen Ventilen− Anwendungen mit bis zu 6 Regelkreisen über optionale Erweiterungsmodule TROVIS I/Omöglich (gekoppelt über Gerätebus)
Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist für genau definierte Bedingungen ausgelegt. Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der Heizungs- und Fernheizungsregler nur dort
zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den bei der Bestellung zugrunde gelegten
Kriterien entsprechen. Falls der Betreiber den Heizungs- und Fernheizungsregler in anderen
Anwendungen oder Umgebungen einsetzen möchte, muss er hierfür Rücksprache mit
SAMSON halten.
SAMSON haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren sowie für Schäden, die durch äußere Kräfte oder andere äußere Einwirkungen entstehen.
Î Einsatzgrenzen, -gebiete und -möglichkeiten den technischen Daten entnehmen.
Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist nicht für die folgenden Einsatzgebiete geeignet:− Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten und durch die bei Auslegung definierten Grenzen
Ferner entsprechen folgende Tätigkeiten nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung:− Verwendung von Ersatzteilen, die von Dritten stammen− Ausführung von nicht beschriebenen Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten

EB 55781-1

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Qualifikation des Bedienungspersonals
Der Heizungs- und Fernheizungsregler darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung anerkannter Regeln der Technik eingebaut, in Betrieb genommen, instand gehalten und repariert
werden. Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, dieaufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie der Kenntnis
der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.
Persönliche Schutzausrüstung
Für den direkten Umgang mit dem Heizungs- und Fernheizungsregler ist keine Schutzausrüstung erforderlich.
Änderungen und sonstige ModifikationenÄnderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen des Produkts sind durch SAMSON
nicht autorisiert. Sie erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können unter anderem zu
Sicherheitsrisiken führen sowie dazu, dass das Produkt nicht mehr den für seine Verwendung
erforderlichen Voraussetzungen entspricht.
Warnung vor Restgefahren
Der Heizungs- und Fernheizungsregler hat direkten Einfluss auf angesteuerte Bauteile derHeizungsanlage wie Stellventile und Pumpen. Um Personen- oder Sachschäden vorzubeugen, müssen Betreiber und Bedienungspersonal Gefährdungen, die an den Anlagenbauteilen
vom Durchflussmedium und Betriebsdruck sowie vom Stelldruck und von beweglichen Teilenausgehen können, durch geeignete Maßnahmen verhindern. Dazu müssen Betreiber und Bedienungspersonal alle Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Hinweise der mitgeltenden Dokumente befolgen.
Sorgfaltspflicht des Betreibers
Der Betreiber ist für den einwandfreien Betrieb sowie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist verpflichtet, dem Bedienungspersonal diese Einbauund Bedienungsanleitung und die mitgeltenden Dokumente zur Verfügung zu stellen und das
Bedienungspersonal in der sachgerechten Bedienung zu unterweisen. Weiterhin muss derBetreiber sicherstellen, dass das Bedienungspersonal oder Dritte nicht gefährdet werden.
Sorgfaltspflicht des Bedienungspersonals
Das Bedienungspersonal muss mit dieser Einbau- und Bedienungsanleitung und mit den mitgeltenden Dokumenten vertraut sein und sich an die darin aufgeführten Gefahrenhinweise,
Warnhinweise und Hinweise halten. Darüber hinaus muss das Bedienungspersonal mit den
geltenden Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sein und diese einhalten.
1-2

EB 5578

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Mitgeltende Normen und Richtlinien
Der Heizungs- und Fernheizungsregler TROVIS 5578 erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU. Die Konformitätserklärung gibt Auskunftüber das angewandte Konformitätsbewertungsverfahren.
Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen vorgesehen.
Î Bei Anschluss, Instandhaltung und Reparatur die einschlägigen Sicherheitsvorschriftenbeachten.

1.1 Hinweise zu möglichen schweren Personenschäden! GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Î Vor Herstellen des elektrischen Anschlusses, bei Arbeiten am Heizungs- und Fernheizungsregler und vor dem Öffnen des Heizungs- und Fernheizungsreglers Versorgungsspannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
Î Nur Ausschaltgeräte einsetzen, die gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert
werden können.
Î Bei Einstellarbeiten an spannungsführenden Teilen Abdeckungen nicht entfernen.

1.2 Hinweise zu möglichen Sachschäden! HINWEIS
Beschädigung des Heizungs- und Fernheizungsreglers durch Überschreitung der zulässigen Toleranzen der Versorgungsspannung!
Der Heizungs- und Fernheizungsregler ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen vorgesehen.
Î Die zulässigen Toleranzen der Versorgungsspannung einhalten.

EB 55781-3

Sicherheitshinweise und Schutzmaßnahmen

Fehlfunktion durch nicht anwendungsgerechte Konfiguration!
Der Heizungs- und Fernheizungsregler wird mithilfe von Funktionen und Parametern für spezifische Anwendungen eingestellt. Funktions- und Parametereinstellungen wirken sich direkt
auf die Stellglieder aus.
Î Konfiguration entsprechend der spezifischen Anwendung vornehmen.
Manipulation der Konfiguration durch Fremdzugriff!
Der Heizungs- und Fernheizungsregler kann durch eine Schlüsselzahl vor Fremdeingriff geschützt werden. Die Schlüsselzahl für die Erstinbetriebnahme ist am Ende dieser Einbau- undBedienungsanleitung vorgegeben.
Î Schlüsselzahl nicht an Unbefugte weitergeben und unzugänglich aufbewahren.
Beschädigung des Heizungs- und Fernheizungsreglers durch große Temperaturunterschiede!
Î Vor Inbetriebnahme Temperaturausgleich zwischen Umgebung und Heizungs- und Fernheizungsregler abwarten.
Anlagenschäden durch Frost!
Der Frostschutzbetrieb ist im Handbetrieb deaktivert.
Î Heizungsanlage bei kalten Temperaturen nicht dauerhaft im Handbetrieb betreiben.

1-4

EB 5578

Kennzeichnungen am Gerät

2 Kennzeichnungen am Gerät
2.1 Typenschild
Das abgebildete Typenschild entspricht dem aktuell gültigen Typenschild bei Drucklegung desvorliegenden Dokuments. Das Typenschild auf dem Gerät kann von dieser Darstellung abweichen.

1

2
3
4

7
1

Typbezeichnung

2

Modellnummer

3

Firmwareversion

4

Seriennummer

5

Absicherung6

Versorgungsspannung

7

Herstellungsdatum

65

2.2 FirmwareversionenÄnderungen der Heizungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion
alt

neu

2.20

2.24
Neue Anlagen 1.9-1 und 1.9-2

2.24

2.26
Neue Funktion Störmeldung (CO5 -> F07)
Erweiterung der Funktion AT mit 0-10V (CO5 -> F23)
Außentemperaturen können über 0 bis 10 V empfangen und gesendet werden.

EB 55782-1

Kennzeichnungen am GerätÄnderungen der Heizungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion
alt

neu

2.26

2.28
Neue Anlage 11.5
Alarm- und Ereignislisten mit den jeweils letzten 100 Meldungen

2.28

2.30
Anschluss von PTC- oder Ni-1000-Sensoren möglich (bis dieser Firmwareversion nur
Pt-1000-Sensoren)

2.30

2.41
Beschaltete, nicht relevante Sensoreingänge werden auf der Seite „Sonderwerte” in der
Betriebsebene des Heizungsreglers angezeigt
Neue Pufferspeicheranlagen 3.9, 5.9, 17.1 und 17.8
Neue Funktionen und Parameter bei Pufferspeicheranlagen:− CO1 -> F22: SLP rücklauftemperaturabhängig
− CO4 -> F23: E-Heizpatrone− CO5 -> F25: AA1 invers− CO5 -> F26: AA2 invers− CO5 -> F31: AE1 Nullpunktverschiebung− PA1 -> P16: Minimaler Sollwert Pufferladung− PA1 -> P17: Pufferladung beenden− PA1 -> P18: Überhöhung Ladetemperatur− PA1 -> P19: Nachlauf Ladepumpe− PA4 -> P13: Maximale Puffertemperatur− PA4 -> P21: Rücklauftemperatur-Grenzwert Einschichtung oben
Neue Funktion Spreizungsregelung (CO1 -> F23) bei Anlagen 1.0 und 16.0
Raumleitgerät TROVIS 5570 nicht mehr lieferbar.
Einschränkungen bei Verwendung des Minimoduls (Best.-Nr. 1400-7436)

2.41

2.45
Bei aktiver Funktion Kaltladeschutz kann die Ventilstellung zwischen 1 und 100 %(WE 10 %) festgelegt werden.

2.45

2.48
Interne Änderungen2-2

EB 5578

Kennzeichnungen am GerätÄnderungen der Heizungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion
alt

neu

2.48

2.51
Neue Anlagen 6.1 und 18.1 implementiert
Anlagen 9.1 und 9.2 jetzt mit Zubringerpumpe UP1
Konfiguration von bis zu drei Erweiterungsmodulen TROVIS I/O möglich
Betriebsstatusanzeige des TWW-Kreises in der Betriebsebene
Im Gesamtanlagenbild sind nur noch Werte hinterlegt, die keinem Teilanlagenbild zuzuordnen sind: jetzt auch der zu verarbeitende Bedarf.
Bedeutung von CO1, CO2, CO3 -> F02 geändert
F02 - 1 = Witterungsgeführte Regelung aktiv
Pufferspeicheranlagen: Jetzt auch Messwert SF1 zum Beenden der Ladung relevant
Entladeschutz für Trinkwasserspeicher und Pufferspeicher
Separate Überhöhung der Fußbodenkreise einstellbar
Kein Neustart, sondern Fortsetzung der Estrichtrocknung nach Versorgungsspannungsausfall
Heizkreise überCO1 -> F24 - 1, CO2 -> F24 - 1, CO3 -> F24 - 1
zu reinen Bedarfsverarbeitungskreisen konfigurierbar
Einstellung Übertragungsbereich für 0 bis 10 V Bedarfsverarbeitung jetzt unter
CO5 -> F31
Werkseinstellung der Heizkennlinie 1,2 (bei Fußbodenheizung 0,5)
Werkseinstellung der maximalen Vorlauftemperatur 70 °C
Verzögerte Außentemperaturanpassung in Schritten von 0,1 °C einstellbar
Leistungsabhängige Rücklauftemperaturbegrenzung konfigurierbar
Werkseinstellung des WMZ-Modus: „kont.”

EB 55782-3

Kennzeichnungen am GerätÄnderungen der Heizungsregler-Firmware gegenüber Vorgängerversion
alt

neu

2.51

2.61
Neue Funktion Gleitende Nachtabsenkung für jeden Heizkreis separat überCO1, CO2, CO3, CO11, CO12, CO13 -> F28 - 1 konfigurierbar
Funktionsblöcke CO1 -> F27 und CO4 -> F27 zur Aktivierung des Entladeschutzes eingeführt
Speicher-Bodensensor RüF2 als Abschaltsensor für die thermische Desinfektion überCO4 -> F24 - 1 konfigurierbar
Freie Analogausgangs-Zuweisung: unter CO5 -> F34 und F35 wird festgelegt, welche
Ausgangssignale an AA1 und AA2 ausgegeben werden sollen.
Die Werte der Analogausgänge AA1 und AA2 sind mit 0 bis 100 % beim Gesamtbild
hinterlegt.
Im Handbetrieb sind die Analogausgänge AA1 und AA2 verfügbar.
Zusätzlicher Pufferspeicher-Bodensensor SF3 über CO1 -> F25 - 1 konfigurierbar, auf
den außentemperaturabhängig umgeschaltet werden kann
Für die Drehzahlsteuerung der SLP kann ein anderer Sensor als SF2 bestimmt werden.
Neue Funktion „Drehzahlgeregelte Zirkulationspumpe” zur Regelung der Zirkulations-Rücklauftemperatur über Sensor RüF4/AF2
Für die Adressierung von Erweiterungsmodulen TROVIS I/O stehen Gerätebusadressen
im Bereich 11 bis 19 zur Verfügung.

2.61

2.63
Neue Zuweisung „3-V-Versorgung” für Analogausgänge konfigurierbar

2-4

EB 5578

Aufbau und Wirkungsweise

3 Aufbau und Wirkungsweise
Der Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5578 dient zur Regelung von bis zu
drei Regelkreisen.
–

Regelung eines Primär-Wärmetauschersoder Kessels mit bis zu zwei gemischten
und einem ungemischten Heizkreis (jeweils witterungsgeführt) sowie Steuerung
der Trinkwassererwärmung sekundärseitig− Witterungsgeführte Pufferspeicherregelung mit bis zu zwei gemischten Heizkreisen und Frischwassermodul− Regelung zweier witterungsgeführter
Heizkreise und einer Trinkwassererwärmung mit drei primärseitigen Ventilen− Regelung dreier witterungsgeführter
Heizkreise mit drei primärseitigen Ventilen− Anwendungen mit bis zu 6 Regelkreisenüber optionale Erweiterungsmodule
TROVIS I/O möglich (gekoppelt überGerätebus)
Der Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5578 wird durch Einstellen einer
Anlagenkennziffer an die konkrete Anlage
angepasst. Die Auswahl zusätzlicher, nicht
in der Anlage-Grundkonfiguration enthaltener Sensoren und/oder Funktionen erfolgt
anschließend über die Festlegung von Funktionsblöcken. In die entsprechenden Ebenen
gelangt man durch Auswahl der Schalterstellung und anschließende Eingabe der Schlüsselzahl. Für das Fachpersonal sind Konfigurierebenen zur Festlegung von Funktionsblöcken durch „CO“ und Parameterebenen

EB 5578

durch „PA“ gekennzeichnet. Die Dateneingabe und Abfrage am Heizungsregler erfolgt
mit einem Dreh- und Druckknopf. Sie wird
durch Symboleinblendungen und Klartext
am LC-Display unterstützt. Mithilfe des Drehschalters werden die Betriebsarten und diewesentlichen Parameter der einzelnen Kreise
eingestellt.
M-Bus-Schnittstelle
Zur Datenübertragung können bis zu drei
Zähler nach EN 1434-3 angeschlossen werden. Darüber hinaus stehen für jeden Regelkreis Wärmemengenzähler zur Volumenstrom- und/oder Leistungsbegrenzung zur
Verfügung. Für Regelkreis RK1 können für
die unterschiedlichen Betriebszustände „nur
Heizungsregelung“, „Heizungsregelung mit
gleichzeitiger Trinkwassererwärmung“ und„nur Trinkwassererwärmung“ unterschiedliche Grenzwerte eingestellt werden. Auch eine witterungsgeführte Volumenstrom- oder
Leistungsbegrenzung ist realisierbar.

3.1 Konfiguration mit
TROVIS-VIEW
Die Konfiguration des Heizungs- und Fernheizungsreglers kann über die Software
TROVIS-VIEW erfolgen.
Der Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5578 wird hierfür über die seitliche
RJ-45-Buchse mit dem PC verbunden.

3-1

Aufbau und Wirkungsweise

TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Parametrierung des Heizungs-und Fernheizungsreglers und die Visualisierung der Prozessparameter im Online-Betrieb.
Info
TROVIS-VIEW ist eine einheitliche Bediensoftware für verschiedene SAMSON-Geräte,
die mit diesem Programm und einem gerätespezifischen Modul konfiguriert und parametriert werden können. Das Gerätemodul
5578 kann kostenlos im Internet unteru www.samsongroup.com > SERVICE &SUPPORT > Downloads > TROVIS-VIEW heruntergeladen werden.
Weitere Informationen zu TROVIS-VIEW(z. B. Systemvoraussetzungen) sind auf dieser Internetseite und im Typenblatt u T 6661
aufgeführt.

Fernheizungsreglers und des gesamten Heizsystems werden übersichtlich an einer Stellevisualisiert.
Info
SAM DISTRICT ENERGY ist eine portalgestützte Anwendung für die Verwaltung, Steuerung und Optimierung von Heizsystemen in
der Nah- und Fernwärme.
Weitere Informationen und einen Demo-Zugang zu SAM DISTRICT ENERGY sind auf
der Internetseite u www.samsongroup.com> PRODUKTE & ANWENDUNGEN > Digitale Lösungen > SAM DISTRICT ENERGY
aufgeführt.

3.2 Anbindung an
SAM DISTRICT ENERGYDie Konfiguration und Bedienung des Heizungs- und Fernheizungsreglers kann überdie Branchenapplikation SAM DISTRICTENERGY per Smartphone, Tablet oder PC
erfolgen.
Dafür wird der Heizungs- und Fernheizungsregler über die Modbus-Schnittstelle per
Kommunikationsgateway mit SAM DISTRICTENERGY verbunden.
SAM DISTRICT ENERGY erlaubt die Inbetriebnahme und Bedienung des Heizungsund Fernheizungsreglers aus der Ferne.
Wichtige Informationen des Heizungs- und

3-2

EB 5578

Aufbau und Wirkungsweise

3.3 Technische Daten
Eingänge

17x Sensoreingänge Pt 1000, PTC oder Ni 1000, alternativ für Binäreingänge konfigurierbar,
1x Eingang 0 bis 10 V z. B. für ein Bedarfs- oder Außentemperatursignal
Eingang 17 für ein Impulssignal 3 bis 800 lmp/h eines Wärmemengenzählers zur Leistungsbegrenzung in RK1 konfigurierbar

Ausgänge

3x Dreipunkt-Signal: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A,
alternativ 3x Zweipunkt-Signal: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A
5x Pumpenausgang: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2 A;
alle Ausgänge Relaisausgänge mit Varistorentstörung
1x Ausgang 0 bis 10 V z. B. für stetige Regelung, Außentemperatur, Bedarfsanforderung oder zur Drehzahlsteuerung von Pumpen, Bürde >5 kΩ
1x Ausgang 0/10 V für PWM-Signal zur Drehzahlsteuerung von Pumpen

Schnittstellen

M-Bus für bis zu drei M-Bus-Geräte, Protokoll gemäß EN 1434-3
Gerätebus-Schnittstelle RS-485 für bis zu 32 Busteilnehmer (Zweileiterbus,
polaritätsunabhängig)

Optionale Schnittstellen

Modbus-Schnittstelle RS-485 für Zweileiterbus mit Kommunikationsmodul
RS-485(Modbus RTU-Protokoll, Datenformat 8N1, Anschlussbuchse seitlich RJ-45)

Versorgungsspannung

165 bis 250 V, 48 bis 62 Hz, max. 7 VA

Zul. Umgebungstemperaturbereich

0 bis 40 °C (Betrieb), –10 bis +60 °C (Lagerung und Transport)

Schutzart

IP 40 nach EN 60529

Schutzklasse

II nach EN 61140

Verschmutzungsgrad

2 nach EN 61010-1

Überspannungskategorie

II nach EN 60664

Störfestigkeit

nach EN 61000-6-1

Störaussendungnach EN 61000-6-3

Konformität
Gewicht

EB 5578ca. 0,5 kg

3-3

Aufbau und Wirkungsweise

3.4 Maße

98

Tafelausschnitt 138 x 92

75

4

144

Bild 3-1: Maße in mm

3-4

EB 5578

Aufbau und Wirkungsweise

3.5 Werte für Widerstandsthermometer
Pt-1000-Sensor
Temperatur °C

–35

–30

–25

–20

–15

–10

Widerstand Ω

862,5

882,2

901,9

921,6

941,2

960,9

980,4 1000,0 1019,5 1039,0 1058,5 1077,9–50Temperatur °C

+25

+30

+35

+40

+45

+50

+55

+60

+5

+65

+10

+70

+15

+75

+20

+80

Widerstand Ω 1097,3 1116,7 1136,1 1155,4 1174,7 1194,0 1213,2 1232,4 1251,6 1270,8 1289,9 1309,0
Temperatur °C

+85

+90

+95

+100

+105

+110

+115

+120

+125

+130

+135

+140

Widerstand Ω 1328,1 1347,1 1366,1 1385,1 1404,0 1422,9 1441,8 1460,7 1479,5 1498,3 1517,1 1535,8
Temperatur °C

+145

+150

+155

+160

+165

+170

+175

+180

+185

+190

+195

+200

Widerstand Ω 1554,6 1573,3 1591,9 1610,5 1629,1 1647,7 1666,3 1684,8 1703,3 1721,7 1740,2 1758,6

PTC-Sensor
Temperatur °C

–20

–10

0

+10

+20

+30

+40

+50

Widerstand Ω

693

756

824

896

971

1050

1133

1220

Temperatur °C

+60

+70

+80

+90

+100

+110

+120

Widerstand Ω

1311

1406

1505

1606

1713

1819

1925

Fernbedienung Typ 5244

Temperatur °C

10

15

20

25

30

Schalterstellung

Widerstand Ω

679

699

720

741

762

, Klemme 1 und 2

Ni-1000-Sensor
Temperatur °C

–60

–50

–40

–30

–20

–10

0

+10

+20

+30

+40

Widerstand Ω

695

743

791

841

893

946

1000

1056

1112

1171

1230

Temperatur °C

+50

+60

+70

+80

+90

+100

+110

+120

+130

+140

+150

Widerstand Ω

1291

1353

1417

1483

1549

1618

1688

1760

1833

1909

1986

Temperatur °C

+160

+170

+180

+190

+200

+210

+220

+230

+240

+250

Widerstand Ω

2066

2148

2232

2318

2407

2498

2592

2689

2789

2892

EB 5578

3-5

3-6

EB 5578

Lieferung und innerbetrieblicher Transport

4 Lieferung und innerbetrieblicher Transport
Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

4.1 Lieferung annehmen
Nach Erhalt der Ware folgende Schritte
durchführen:
1. Gelieferte Ware mit Lieferschein abgleichen.
2. Lieferung auf Schäden durch Transport
prüfen. Transportschäden an SAMSON
und Transportunternehmen (vgl. Lieferschein) melden.

4.2 Heizungsregler auspacken
Info
Verpackung erst direkt vor der Montage undInbetriebnahme entfernen.
1. Heizungsregler auspacken.
2. Lieferumfang prüfen (vgl. Bild 4-1).
3. Verpackung sachgemäß entsprechendden lokalen Vorschriften entsorgen. Dabei Verpackungsmaterialien nach Sorten
trennen und dem Recycling zuführen.

EB 5578

1x

Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5578

1x

Dokument IP 5578
„Wichtige Informationen zum Produkt”

Bild 4-1: Lieferumfang

4.3 Heizungsregler transportieren
Transportbedingungen− Heizungsregler vor äußeren Einflüssen
wie z. B. Stößen schützen.
− Heizungsregler vor Nässe und Schmutz
schützen.
− Transporttemperatur entsprechend derzulässigen Umgebungstemperatur beachten, vgl. Kapitel „Aufbau und Wirkungsweise“.

4.4 Heizungsregler lagern! HINWEIS
Beschädigungen am Heizungsregler durch
unsachgemäße Lagerung!
Î Lagerbedingungen einhalten.
Î Längere Lagerung vermeiden.
Î Bei abweichenden LagerbedingungenRücksprache mit SAMSON halten.
Info
SAMSON empfiehlt, bei längerer Lagerungdes Heizungsreglers die Lagerbedingungenregelmäßig zu prüfen.

4-1

Lieferung und innerbetrieblicher Transport

Lagerbedingungen− Heizungsregler vor äußeren Einflüssen
wie z. B. Stößen schützen.
− Heizungsregler vor Nässe und Schmutz
schützen und bei einer relativen Luftfeuchte von <75 % lagern. In feuchten
Räumen Kondenswasserbildung verhindern. Ggf. Trockenmittel oder Heizung
einsetzen.
− Sicherstellen, dass die umgebende Luftfrei von Säuren oder anderen korrosiven
und aggressiven Medien ist.
− Transporttemperatur entsprechend derzulässigen Umgebungstemperatur beachten, vgl. Kapitel „Aufbau und Wirkungsweise“.
− Keine Gegenstände auf den Heizungsregler legen.

4-2

EB 5578Montage

5 Montage

Tafeleinbau

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.

2. Reglergehäuse und Gehäuserückteil auseinanderziehen.

5.1 EinbaubedingungenBedienerebene
Die Bedienerebene für den Heizungsregler
ist die frontale Ansicht auf die Bedienelemente des Heizungsreglers aus Perspektive
des Bedienungspersonals.
Der Betreiber muss sicherstellen, dass das
Bedienungspersonal nach Einbau des Heizungsreglers alle notwendigen Arbeiten gefahrlos und leicht zugänglich von der Bedienerebene aus ausführen kann.

5.2 Montage vorbereiten
Vor der Montage folgende Bedingungen sicherstellen:− Der Heizungsregler ist unbeschädigt.
Folgende vorbereitende Schritte durchführen:Î Für die Montage erforderliches Material
und Werkzeug bereitlegen.

5.3 Heizungsregler montieren
Der Heizungsregler besteht aus dem Reglergehäuse mit der Elektronik und dem Gehäuserückteil mit den Klemmenleisten. Er eignet
sich für Tafeleinbau, Wandmontage und Hutschienenmontage (vgl. Bild 5-1).

EB 5578

1. Beide Schrauben (1) lösen.

3. Tafelausschnitt von 138 x 92 mm (B x H)
anfertigen.
4. Reglergehäuse durch den Tafelausschnitt
schieben.
5. Mithilfe der beiden Schrauben (2), deren
Gewinde die beiden Laschen befestigen,das Gehäuseteil in der Schalttafel festklemmen.
6. Elektrischen Anschluss am Gehäuserückteil nach Kap. 5.4 vornehmen.
7. Reglergehäuse aufstecken.
8. Beide Schrauben (1) anziehen.
Wandmontage
1. Beide Schrauben (1) lösen.
2. Reglergehäuse und Gehäuserückteil auseinanderziehen.
3. Ggf. an der dafür vorgesehenen Stelle
mit den angegebenen Maßen Löcher
bohren. Gehäuserückteil mit vier Schrauben verschrauben.
4. Elektrischen Anschluss am Gehäuserückteil nach Kap. 5.4 vornehmen.
5. Reglergehäuse aufstecken.
6. Beide Schrauben (1) anziehen.

5-1Montage

Tafeleinbau

Wandmontage

Hutschienenmontage

Bild 5-1: Montage

5-2

EB 5578Montage

Hutschienenmontage
1. Federgelagerten Haken (4) unten an der
Hutschiene (3) einhaken.
2. Heizungsregler leicht nach oben drücken
und die oberen Haken (5) über die Hutschiene ziehen. Beide Schrauben (1) lösen.
3. Reglergehäuse und Gehäuserückteil auseinanderziehen.
4. Elektrischen Anschluss am Gehäuserückteil nach Kap. 5.4 vornehmen.
5. Reglergehäuse aufstecken.
6. Beide Schrauben (1) anziehen.

5.4 Elektrischen Anschluss
herstellen! GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
− Beim Verdrahten und Anschließen des Heizungsreglers sind grundsätzlich die
VDE-Vorschriften und die Vorschriften derörtlichen Energieversorgungsunternehmen
zu beachten. Daher müssen diese Arbeiten
von einer Fachkraft ausgeführt werden.
− Die Klemmen 33, 39, 42 und 45 erlauben
das gezielte Einbinden sicherheitstechnischer Einrichtungen mit direkter Wirkung
auf die einzelnen Motorantriebe und Pumpen. Wenn dies nicht gewünscht ist, Brücke
von Klemme 31 auf die Klemmen 33, 39,42 und 45 legen. Leitungen, die Kleinspannung nach VDE 0100 führen, nicht direkt auflegen.
Î Heizungsregler vor Arbeiten an den Anschlüssen spannungsfrei schalten.
EB 5578

Hinweise für die Verlegung der elektrischen
LeitungenÎ 230-V-Versorgungsleitungen und die Signalleitungen separat und mit Abstandverlegen.
Î Um die Störsicherheit zu erhöhen, einen Mindestabstand von 10 cm zwischen den Leitungen einhalten. Auch innerhalb eines Schaltschranks diese räumliche Trennung beachten.
Î Die Leitungen für digitale Signale (Busleitungen) sowie analoge Signalleitungen(Sensorleitungen, Analogausgänge)ebenfalls separat und mit Abstand verlegen.
Î Bei Anlagen mit hohem elektromagnetischem Störpegel für die analogen Signalleitungen geschirmte Leitungen verwenden.
Î Den Schirm einseitig am Eintritt oder am
Austritt des Schaltschranks erden, dabei
großflächig kontaktieren. Den zentralen
Erdungspunkt durch eine Leitung mit einem Aderquerschnitt von mindestens
10 mm² auf kürzestem Weg mit dem
Schutzleiter PE verbinden.
Î Induktivitäten im Schaltschrank, z. B.
Schützspulen, mit geeigneten Entstörschaltungen (RC-Glieder) versehen.
Î Schaltschrankteile mit hohen Feldstärken,z. B. Transformatoren oder Frequenzumrichter, mit Trennblechen abschirmen, dieeine gute Verbindung zum Schutzleiter
PE haben.
Î Für die Klemmenanschlüsse Leitungen mit
Aderquerschnitten nach Tabelle 5-1 verwenden.
5-3

MontageÜberspannungsschutzmaßnahmen

Anschluss der Sensoren− Wenn die Signalleitungen außerhalb von
Gebäuden oder über größere Distanzenverlegt werden, geeignete Überspannungsschutzmaßnahmen treffen. Bei Busleitungen sind solche Maßnahmen unverzichtbar.

Der Aderquerschnitt der Sensorleitungensollte nicht kleiner sein als 0,5 mm².

− Der Schirm von Signalleitungen, die außerhalb von Gebäuden verlegt sind,muss stromtragfähig und beidseitig geerdet sein.

Î Anschluss nach Bild 5-4 vornehmen.

− Die Überspannungsableiter sind am Eintritt des Schaltschranks zu installieren.
Anschluss des Heizungsreglers
Î Wenn Reglergehäuse und Gehäuserückteil nicht bereits getrennt: Für den Kabelanschluss das Gehäuse öffnen, dazu
die frontseitigen Schrauben unten links
und oben rechts lösen.
Î Für die Kabeldurchführung markierteÖffnungen oben, unten oder hinten am
Gehäuserückteil durchbrechen und mit
den beiliegenden Würgenippeln odergeeigneten Verschraubungen versehen.
Î Bei Wandmontage: Die Leitungen vor
dem Einführen in den Sockel mit geeigneten Maßnahmen, wie z. B. einem Kabelkanal, so abfangen, dass kein Zug
und keine Verbiegung auf die Leitungenwirken.
Î Anschluss nach Bild 5-2 vornehmen.

5-4Anschluss eines Raumleitgeräts
Î Anschluss nach Bild 5-3 vornehmen.
Anschluss des Wasserströmungssensors
Anschluss der Antriebe− 0-bis-10-V-Stellausgang:
Leitungen mit einem Aderquerschnitt vonmindestens 0,5 mm² verwenden.
− Dreipunkt-/Zweipunkt-Stellausgänge:Leitungen als Feuchtraumkabel mit einem
Aderquerschnitt von mindestens 1,5 mm²
an die Klemmen des Reglerausgangs
führen. Es empfiehlt sich, die Laufrichtung bei Inbetriebnahme zu überprüfen.
Anschluss der Pumpen
Alle Leitungen mit einem Aderquerschnitt
von mindestens 1,5 mm² gemäß Anschlussplan auf die Klemmen des Heizungsreglers führen.
Info
Die Motorantriebe und Pumpen werden nicht
automatisch vom Heizungsregler mit Spannung versorgt. Sie können über die Klemmen
33, 39, 42 und 45 an eine externe Spannungsquelle angeschlossen werden. Wenn
die elektrische Versorgung intern erfolgensoll, ist eine Brücke von Klemme 31 auf die
Klemmen 33, 39, 42 und 45 zu legen.

EB 5578Montage! GEFAHR
Lebensgefahr bei Nichteinhaltung der zulässigen Berührungsspannung!
Wenn an den Klemmen 33, 39, 42 und 45
abweichend von der vorgesehenen Verwendung der in den technischen Daten angegeben Versorgungsspannung (230 V AC) Aggregate angeschlossen werden, die mit Sicherheitskleinspannung versorgt werden, istzwingend eine Trennung der Stromkreise erforderlich.
Die erforderliche Spannungsfestigkeit unddie sichere Trennung der Versorgungsspannung von 230 V und anderen Stromkreisen wird mit den gegebenen Luft- undKriechstrecken im Sockel sowie im Heizungsund Fernheizungsregler nicht sichergestellt.
Î Geeignete Schutzmaßnahmen treffen(z. B. bei Ansteuerung von elektrischen
Antrieben, die mit 24 V betrieben werden oder bei Störmeldekontakten, die mit
Kleinspannung betrieben werden, z. B.
Einsatz von Koppelrelais).
Î Nur 230-V-Geräte anschließen.

EB 5578

5-5

BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
BE10
BE11
BE12
BE13
BE14
BE15
BE16
BE17

5-6

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

SF3/FG3

FG1

RüF2

VF4

VF2

RF3

RF1

SF1

AF1

29

M-Bus
M-Bus
Gerätebus
Gerätebus

Rk3_2-Pkt47

Rk3_3-Pkt

L1

47

46

45
Rk2_2-Pkt

23

27

42

44

L1

41

40

44

Rk1_2-Pkt41

Rk1_3-Pkt

38

25

Fühler COM

37

ZP

39

36

35

SLP

L1

33

L1
34

32

N

UP3

UP2

UP1

31

L1

43

+ 0 ... 10 V out –+ 0/10 V out (PWM) –+ 0 ... 10 V in –

FG2

RüF3

RüF1

VF3

VF1

RF2

SF2

AF2

Rk2_3-Pkt

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

BA11

BA10

BA9

BA8

BA7

BA6

BA5

BA4

BA3

BA2

BA1

Montage

Bild 5-2: Elektrischer Anschluss des Heizungsreglers TROVIS 5578

EB 5578Montage

Legende zu Bild 5-2:
AF
BA
BE
FG

Außensensor
Binärausgang
Binäreingang
Ferngeber

RF
RüF
SF
VF

Raumsensor
Rücklaufsensor
Speichersensor
Vorlaufsensor

RK
UP
SLP
ZP

Regelkreis
Umwälzpumpe
Speicherladepumpe
Zirkulationspumpe

Für RK1
Raumleitgerät Typ 5257-5(x) 1)
1

2

3

TROVIS 5578
15

18

5

Für RK2
Raumleitgerät Typ 5257-5(x) 1)
1

2

3

TROVIS 5578
16

18

6

Für RK3
Raumleitgerät Typ 5257-5(x) 1)
1

1)

2

3

TROVIS 5578
17

18

7

Typ 5244 nicht mehr lieferbar

Bild 5-3: Anschluss eines Raumleitgeräts für RK1, RK2 oder RK3

EB 55785-7

Montage

TROVIS 5578

Wasserströmungssensor
WH

GN

BK

20

17

21

BN
GN
WH

WSS

Verlängerungsleitung

TROVIS 5578

GND

BK

BN

20

Signal

GN

GN

17

5V

WH

WH

21

Aderendhülse
WH
GN
BN

PVC 3 x 0,5 mm²
50

~
Ø

BK

Typenschild GN
150

BN

Kabelbinder

5

18,9

WH

SteckerBuchse
GN WH

12

20

WH = weiß
GN = grün
BN = braun
BK= schwarz

Bild 5-4: Anschluss eines Wasserströmungssensors (vgl. Zubehör im Anhang)

5-8

EB 5578Montage! HINWEIS
Keine Durchflussmessung mit falschem Wasserströmungssensor!
Î Ausschließlich den im Anhang angegebenen Typ verwenden.

Tabelle 5-1: Zulässige Aderquerschnitte für die Klemmenanschlüsse
Leitung

Aderquerschnitt

Eindrähtig

0,33 bis 2 mm²Mehrdrähtig

0,33 bis 2 mm²Abzuisolierende Aderlänge: 6 mm

EB 5578

5-9

5-10

EB 5578

Bedienung

6 Bedienung
Die Vor-Ort-Bedienung des Heizungsreglers erfolgt über die frontseitigen Bedienelemente.

6.1 Bedienelemente
Die Bedienelemente sind an der Frontseite des Heizungsreglers angeordnet.
Bedienknopf*

Drehen [q]:Anzeigen, Parameter und Funktionsblöcke auswählen
Drücken [Û]:eine vorgenommene Auswahl oder Einstellung bestätigen

Drehschalter
Mithilfe des Drehschalters werden die Betriebsart und die wesentlichen Parameter einzelner
Regelkreise bestimmt.
Betriebsebene
Betriebsarten
Handebene
Sollwert Tag (Nennraumtemperatur)
Sollwert Nacht (reduzierte Raumtemperatur)
Nutzungszeiten Heizung/Trinkwassererwärmung
Sondernutzung
Zeit/Datum
EinstellungenEB 55786-1

Bedienung

6.2 Schnittstellen
6.2.1

M-Bus-Schnittstelle

Datenübertragung zu bis zu drei Zählern nach EN 1434-3, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

6.2.2

Gerätebus-Schnittstelle RS-485

Anschluss von bis zu 32 Busteilnehmer (Zweileiterbus)

6.2.3

Optionale Schnittstellen

Modbus-Schnittstelle RS-485
Kommunikationsmodul
Mithilfe des optionalen Kommunikationsmoduls RS-485 (Modbus-RTUSchnittstelle für Zweileiter-Busnetz)kann der Heizungsregler TROVIS 5578
mit einem Leitsystem kommunizieren.
Mit einer geeigneten Software zur Prozessvisualisierung und zur Kommunikation lässt sich ein vollständiges Leitsystem aufbauen.

GLT

RS-232C

RS-232
RS-485

RS-485

1

TROVIS 5578

Info
Die Betriebssoftware kann über ein Datenkabel aktualisiert werden, sofern mit
CO6 -> F01 - 1 der Modbus aktiviert
ist, vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

6-2

1

1: optionales Kommunikationsmodul RS-485
Bild 6-1: Netzaufbau

EB 5578

Bedienung

Zweileiter-Bussystem
Zum Anschluss an ein Zweileiter-Busnetz zur Modbus-RTU-Kommunikation mit einem Leitsystem ist das optionale Kommunikationsmodul RS-485 (Best.-Nr. 8812-2002) erforderlich.
Modbus-TCP/IP-Kommunikation und Web-Applikation SAM DISTRICT ENERGY
Zur Modbus-TCP/IP-Kommunikation und zur Anbindung an die Web-Applikation SAM DISTRICT ENERGY ist ein SAM MOBILE, SAM LAN oder SAM HOME Gateway erforderlich.

6.2.4

ZubehörTROVIS I/O (Erweiterungsmodul)

Best.-Nr. 1000062999

Speichermodul

Best.-Nr. 1400-9379

Minimodul

Best.-Nr. 1400-7436

Datenlogging-Modul

Best.-Nr. 1400-9378

USB-Converter 3
zusammen mit PC-Software Datalogging-Viewer

Best.-Nr. 1400-9377

Software TROVIS-VIEW (kostenfrei)

Download unter u www.samsongroup.com > SERVICE& SUPPORT > Downloads > TROVIS-VIEW

Kommunikationsmodul RS-485

Best.-Nr. 8812-2002Überspannungsschutz SA 5000

Best.-Nr. 1400-9868

u SAM HOME Gateway

Typ 5660

u SAM MOBILE Gateway

Typ 5655

u SAM LAN Gateway
für die Kommunikation über lizenzfreies undkostenloses Funkband

Typ 5650

für die Kommunikation über Ethernet
für die Kommunikation über Mobilfunk

EB 5578

6-3

6-4

EB 5578

Inbetriebnahme und Konfiguration

7 Inbetriebnahme und Konfigurationq

BetriebsebeneÚ& Schlüsselzahl
Anzeigekontrast

ZurückAnzeigesprache

Anlage

PA1

CO13

PA2

q

CO12

PA3

Konfigurations- undParameterebene

CO11

PA4

CO8

PA6

CO7

PA11

CO6

PA12

CO5

PA13
CO4

CO3

CO2

CO1

PA1/CO1:

RK1 (Heizkreis 1)

PA13/CO13

RK13 (Heizkreis 13)

PA2/CO2:

RK2 (Heizkreis 2)

CO5:

anlagenübergreifend

PA3/CO3:

RK3 (Heizkreis 3)

PA6/CO6:

PA4/CO4:

Trinkwasserkreis

CO7:

Gerätebus

PA11/CO11

RK11 (Heizkreis 11)CO8

Binäreingänge

PA12/CO12

RK12 (Heizkreis 12)Anl:Anlagenkennziffer

Kommunikation

Bild 7-1: Ebenenstruktur TROVIS 5578

EB 5578

7-1

Inbetriebnahme und Konfiguration

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt
werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.
Vor der Inbetriebnahme folgende Bedingungen sicherstellen:− Der Heizungsregler ist vorschriftsmäßig montiert.
− Der elektrische Anschluss ist vorschriftsmäßig hergestellt.
Mit der Inbetriebnahme wird der Heizungsregler an seine Regelaufgabe angepasst. Die Inbetriebnahme erfolgt üblicherweise in mehreren Schritten:
1. Anzeigekontrast des Displays an den Einbauort anpassen, vgl. Kap. 7.1.
2. Anzeigesprache für das Bedienungspersonal einstellen, vgl. Kap. 7.2.
3. Hydraulische Schaltungsvariante einstellen, vgl. Kap. 7.3.
4. Regelung durch Funktionen und Parameter individuell anpassen, vgl. Kap. 7.4 und 7.5.
5. Sensoren abgleichen, vgl. Kap. 7.6.
Die Einstellungen zur Inbetriebnahme können erst nach Eingabe der gültigen Schlüsselzahl
vorgenommen werden.
Die gültige Schlüsselzahl bei Erstinbetriebnahme steht am Ende dieser Einbau- und Bedienungsanleitung. Um zu vermeiden, dass die Schlüsselzahl von Unbefugten genutzt wird, sollte diese herausgetrennt oder unkenntlich gemacht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die vorgegebene Schlüsselzahl durch eine neue, individuelle Schlüsselzahl zu ersetzen,
vgl. Kap. 7.7.

7-2

EB 5578

Inbetriebnahme und Konfiguration

7.1 Anzeigekontrast einstellen
Der Anzeigekontrast des Displays kann dem Einbauort des Heizungsreglers angepasst werden.
Drehschalter in die Schalterstellung
drehen.

„Einstellungen“

T Aktuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.
T „Anzeigekontrast“ auswählen.
¼ Anzeigekontrast in den Editiermodus bringen.
Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt.
T Anzeigekontrast einstellen.
¼ Einstellung bestätigen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
zurückdrehen.

„Betriebsebene“­

7.2 Anzeigesprache ändern
Ab Werk werden die Displaytexte in deutscher Sprache angezeigt. Die Texte stehen auch inenglischer Sprache zur Verfügung.
Drehschalter in die Schalterstellung
drehen.

„Einstellungen“

T Aktuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.
T „Anzeigesprache“ auswählen.
¼ Anzeigesprache in den Editiermodus bringen.
Die aktuelle Sprache ist ausgewählt.
T Sprache einstellen.
¼ Einstellung bestätigen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
zurückdrehen.

EB 5578„Betriebsebene“

7-3Inbetriebnahme und Konfiguration

7.3 Anlagenkennziffer einstellen
Es werden verschiedene hydraulische Schaltungsvarianten unterschieden. Jede Schaltungsvariante wird durch eine Anlagenkennziffer repräsentiert. Die Anlagen sind im Anhang A(Konfigurationshinweise) zusammen mit ihren voreingestellten Funktionen dargestellt. Die Anpassung einer Anlage an die individuellen Anforderungen erfolgt durch die Einstellung vonFunktionen und Parametern. Die Änderung der Anlagenkennziffer setzt zuvor eingestellte
Funktionsblöcke auf die Werkseinstellung (WE) zurück. Funktionsblockparameter und Einstellungen der Parameterebenen bleiben erhalten. Die Anlagenkennziffer wird in der Parametrier- und Konfigurationsebene eingestellt.
Drehschalter in die Schalterstellunghen.

„Einstellungen“ dre-T Aktuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.

T Menüpunkt „Anlage“ auswählen.
¼ Menüpunkt „Anlage“ öffnen.

T Anlage auswählen, vgl. Anhang A.

7-4

EB 5578

Inbetriebnahme und Konfiguration¼ Anlage bestätigen.
T „Zurück“ auswählen.
¼ Menü verlassen.
Drehschalter in die Schalterstellung
drehen.

„Einstellungen“

7.4 Funktionen aktivieren und deaktivieren
Eine Funktion wird über den zugehörigen Funktionsblock aktiviert. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen enthält Anhang A (Konfigurationshinweise).
Drehschalter in die Schalterstellunghen.

„Einstellungen“ dre-T Aktuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.

T Gewünschte Konfigurationsebene auswählen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CO1: Heizkreis HK1
CO2: Heizkreis HK2
CO3: Heizkreis HK3
CO11: Heizkreis HK11
CO12: Heizkreis HK12
CO13: Heizkreis HK13
CO4: Trinkwassererwärmung TWW
CO5: Anlagenübergreifende Funktionen
CO6: Modbus-Kommunikation

Aktive Funktionsblöcke werden mit schwarz gefüllten
Quadraten dargestellt.
Î Es stehen nur die Konfigurationsebenen zur Auswahl,
die durch die gewählte Anlage geregelt werden können.

EB 5578

7-5

Inbetriebnahme und Konfiguration¼ Konfigurationsebene öffnen.
Der erste Funktionsblock ist ausgewählt (graue Markierung).
T Funktion auswählen.
Funktionen ohne Funktionsblockparameter:¼ Funktion in Editiermodus bringen.
Die aktuelle Konfiguration „0“ oder „1“ wird invers dargestellt.
T Funktion aktivieren („1“)/deaktivieren („0“).
¼ Konfiguration bestätigen.
Funktionen mit Funktionsblockparametern:¼ Funktion öffnen.
T Konfiguration auswählen.
¼ Konfiguration in Editiermodus bringen.
Die aktuelle Konfiguration „0“ oder „1“ wird invers dargestellt.
T Funktion aktivieren („1“)/deaktivieren („0“).
¼ Konfiguration bestätigen.
T Funktionsblockparameter auswählen.
¼ Funktionsblockparameter in Editiermodus bringen.
Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt.
T Funktionsblockparameter einstellen.
Das Einstellen weiterer Funktionsblöcke erfolgt analog.
Konfigurationsebene verlassen:
T „Zurück“ auswählen.
T Konfigurationsebene verlassen.
Zum Einstellen weiterer Funktionsblöcke in anderen Konfigurationsebenen die grau hinterlegten Schritte wiederholen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
rückdrehen.

7-6„Betriebsebene“ zu-EB 5578

Inbetriebnahme und Konfiguration

Info
Alle Funktionsblockeinstellungen werden ausfallsicher im Heizungsregler gespeichert.

7.5 Parameter ändern
Abhängig von der eingestellten Anlagenkennziffer und den aktiven Funktionen sind nicht alle
Parameter zugänglich. Eine ausführliche Beschreibung aller Parameter enthält Anhang A(Konfigurationshinweise).
Drehschalter in die Schalterstellunghen.

„Einstellungen“ dre-T Aktuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.

T Gewünschte Parameterebene auswählen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PA1: Heizkreis HK1
PA2: Heizkreis HK2
PA3: Heizkreis HK3
PA11: Heizkreis HK11
PA12: Heizkreis HK12
PA13: Heizkreis HK13
PA4: Trinkwassererwärmung TWW
PA5: Kesselkreis von Pufferspeicheranlagen
PA6: Modbus-Kommunikation

Î Es stehen nur die Parameterebenen zur Auswahl, diedurch die gewählte Anlage geregelt werden können.

EB 5578

7-7

Inbetriebnahme und Konfiguration¼ Parameterebene öffnen.
Der erste Parameter ist ausgewählt (graue Markierung).
T Parameter auswählen.
¼ Parameter in Editiermodus bringen.
Die aktuelle Einstellung wird invers dargestellt.
T Parameter einstellen.
¼ Einstellung bestätigen.
¼ Das Einstellen weiterer Parameter erfolgt analog.
Parameterebene verlassen:
T „Zurück“ auswählen.
T Konfigurationsebene verlassen.
Zum Einstellen weiterer Funktionsblöcke in anderen Konfigurationsebenen die grau hinterlegten Schritte wiederholen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
rückdrehen.

„Betriebsebene“ zu-InfoAlle Parametereinstellungen werden ausfallsicher im Heizungsregler gespeichert.

7.6 Sensor abgleichen
Zur Erfassung der unterschiedlichen Temperaturen werden Temperatursensoren eingesetzt
und mit dem Heizungsregler verbunden. Der Heizungsregler ist für den Anschluss vonPt-1000, PTC- oder Ni-1000-Sensoren vorgesehen.
− CO5 -> F01 - 1, F02 - 0: Pt 1000
− CO5 -> F01 - 0, F02 - 0: PTC− CO5 -> F01 - 1, F02 - 1: Ni 1000
Î Widerstandswerte vgl. Kapitel „Aufbau und Wirkungsweise”.

7-8

EB 5578

Inbetriebnahme und Konfiguration

Wenn die angezeigten Temperaturwerte am Heizungsregler nicht mit den tatsächlichen Temperaturen an der Messstelle übereinstimmen, können die angeschlossenen Sensoren neu abgeglichen werden. Beim Abgleich eines Sensors ist der aktuell angezeigte Sensorwert so zuändern, dass er mit einem direkt an der Messstelle gemessenen Temperaturwert (Vergleichswert) übereinstimmt. Der Abgleich ist in CO5 mit F20 einzuschalten. Ein falsch vorgenommener Abgleich kann mit F20 - 0 gelöscht werden.
Drehschalter in die Schalterstellunghen.

„Einstellungen“ dre-T Aktuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.

¼ Konfigurationsebene CO5 auswählen.
¼ Konfigurationsebene CO5 öffnen.
¼ Funktionsblock F20 auswählen.
¼ Funktionsblock F20 in den Editiermodus öffnen.

T Konfiguration F20 auswählen.
¼ Konfiguration in Editiermodus bringen.
Die aktuelle Konfiguration „0“ oder „1“ wird invers dargestellt.
T Funktionsblock aktivieren („1“).
¼ Aktivierung bestätigen.

EB 5578

7-9

Inbetriebnahme und Konfiguration¼ Abzugleichende Temperatur auswählen.
¼ Abgleich öffnen.
Die Temperatur wird invers dargestellt.
¼ Messwert korrigieren.
Als Vergleichswert muss die tatsächliche Temperatur aneinem Thermometer direkt an der Messstelle abgelesen
werden.
¼ Korrigierten Messwert übernehmen.
¼ Das Abgleichen weiterer Sensoren erfolgt analog.
Konfigurationsebene verlassen:
T „Zurück“ auswählen.
T Konfigurationsebene verlassen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
zurückdrehen.

7-10„Betriebsebene“­EB 5578

Inbetriebnahme und Konfiguration

7.6.1

Sonderwerte
Sind für die Regelung nicht relevante Sensoreingänge beschaltet, wird automatisch die Seite „Sonderwerte” in der
Betriebsebene des Heizungsreglers angezeigt. Dort können
bis zu 5 Messwerte (Sensoreingänge oder 0-bis-10-V-Eingang) dargestellt werden. Die Darstellung erfolgt prinzipiellohne Maßeinheit. Maßeinheit für alle Sensoreingänge ist°C. Der Wert, der mit CO5 -> F25 - 1 vom 0-bis-10-V-Eingang stammt, wird als Prozentwert angezeigt.

Messwert-Nummer

Klemmen-Nummer

Messwert-Nummer

Klemmen-Nummer

1

1

10

11

2

2

11

12

3

3

12

13

4

4

13

15

5

5

14

16

6

6

15

17

7

8

16

7

8

9

17

14

9

10

EB 55787-11

7.7 Individuelle Schlüsselzahl einstellen
Um zu vermeiden, dass Unbefugte eingestellte Funktionen und Parameter abändern, kanndie vorgegebene Schlüsselzahl durch eine individuelle Schlüsselzahl ersetzt werden. Die individuelle Schlüsselzahl kann zwischen 0100 und 1900 gewählt werden.
Drehschalter in die Schalterstellunghen.

„Einstellungen“ dre-

T Schlüsselzahl 1995 einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.
T Gültige Schlüsselzahl einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.
T Individuelle Schlüsselzahl einstellen.
¼ Individuelle Schlüsselzahl bestätigen.
Die bestätigte Schlüsselzahl ist die neue gültige Schlüsselzahl.
Drehschalter auf die Schalterstellung

7-12„Betriebsebene“ zurückdrehen.

EB 5578

Betrieb

8 Betrieb
8.1 Betriebsart einstellen
Der Heizungsregler kann in den nachfolgend aufgeführten Betriebsarten betrieben werden:
Tagbetrieb (Nennbetrieb): Unabhängig von der eingestellten Nutzungszeit und vom eingestellten Sommerbetrieb werden ständig die für den Nennbetrieb eingestellten Sollwerte ausgeregelt. Symbol:
Nachtbetrieb (Reduzierbetrieb): Unabhängig von den eingestellten Nutzungszeiten werden
ständig die für den Reduzierbetrieb relevanten Sollwerte ausgeregelt. Symbol:
Regelbetrieb abgeschaltet: Unabhängig von den eingestellten Nutzungszeiten bleibt der Regelbetrieb der Heizkreise und der Trinkwassererwärmung ständig abgeschaltet. Der Anlagenfrostschutz bleibt gewährleistet. Symbol:
Symbole bei aktivem Frostschutz: HK, TWW
Automatikbetrieb: Innerhalb der eingestellten Nutzungszeiten stellt sich Tagbetrieb, außerhalb der Nutzungszeiten stellt sich Nachtbetrieb ein, sofern der Regelbetrieb nicht außentemperaturabhängig abgeschaltet ist. Der Heizungsregler schaltet zwischen beiden Betriebsarten
automatisch um. Symbol innerhalb der Nutzungszeiten:, Symbol außerhalb der Nutzungszeiten:
Handbetrieb: Manuelle Steuerung von Ventilen und Pumpen, weitere Informationen vgl.
Kap. 8.6.
Drehschalter auf die Schalterstellung„Betriebsarten“
drehen. Es werden die Betriebszustände aller Anlagen-Regelkreise angezeigt:− Heizkreis HK1− Heizkreis HK2− Heizkreis HK3− Heizkreis HK11
− Heizkreis HK12
− Heizkreis HK13
− Trinkwassererwärmung TWW
Î Es stehen nur die Regelkreise zur Auswahl, die durch die
gewählte Anlage geregelt werden können.
T Regelkreis auswählen.

EB 55788-1

Betrieb¼ Regelkreis in Editiermodus bringen. Die Betriebsart wird
invertiert dargestellt.
T Betriebsart auswählen:
Automatikbetrieb
Tagbetrieb
Nachtbetrieb
Anlage abgeschaltet¼ Betriebsart bestätigen.

Üblicherweise befindet sich der Heizungsregler im Automatikbetrieb.

8-2

EB 5578

Betrieb

8.2 Zeitprogramme
Die Zeitprogramme sind im Automatikbetrieb wirksam.

8.2.1

Zeit/Datum einstellen

Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum sind unmittelbar nach der Inbetriebnahme undnach einem Netzausfall von mehr als 24 Stunden einzustellen. Dies ist der Fall, wenn die
Uhrzeit blinkt.
Drehschalter auf die Schalterstellung„Zeit/Datum“ drehen. Die aktuelle Uhrzeit ist ausgewählt (grauer Hintergrund).

¼ Uhrzeit in den Editiermodus bringen. Die Uhrzeit wird
invertiert dargestellt.
T Uhrzeit ändern.
¼ Uhrzeit übernehmen.

T „Datum (TT.MM)“ auswählen [q].

EB 55788-3

Betrieb¼ Datum in Editiermodus bringen. Das Datum wird invertiert dargestellt.
T Datum ändern (Tag.Monat).
¼ Datum übernehmen.

T „Jahr“ auswählen.

¼ Jahr in Editiermodus bringen. Das Jahr wird invertiert
dargestellt.
T Jahr ändern.
¼ Jahr übernehmen.
Wenn gewünscht, automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung deaktivieren/aktivieren.
T Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung auswählen.

8-4

EB 5578

Betrieb¼ Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung in Editiermodus bringen. Die aktuelle Einstellung wird invertiert
dargestellt:
EIN = Sommer-Winterzeitumschaltung aktiv
AUS = Sommer-Winterzeitumschaltung nicht aktiv
T Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung deaktivieren/aktivieren.
¼ Deaktivierung/Aktivierung übernehmen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
rückdrehen.

„Betriebsebene“ zu-Info
Die Uhrzeit läuft bei Ausfall der Versorgungsspannung garantiert 24 Stunden, in der Regel
aber mindestens 48 Stunden weiter.

8.2.2

Nutzungszeiten anpassen

Für jeden Wochentag können drei Nutzungszeiträume eingestellt werden.
Parameter

WE

Wertebereich

HK1, HK2, HK3, TWW, ZP
HK11, HK12, HK13
Start erster Nutzungszeitraum

06:00

00:00

Ende erster Nutzungszeitraum

22:00

24:00

Start zweiter Nutzungszeitraum

--:--

--:--

Ende zweiter Nutzungszeitraum

--:--

--:--

Start dritter Nutzungszeitraum

--:--

--:--

Ende dritter Nutzungszeitraum

--:--

--:--

EB 5578

00:00 bis 24:00 Uhr
in 15-Minuten-Schritten

8-5Betrieb

Drehschalter auf die Schalterstellung„Nutzungszeiten“
drehen. Der erste Regelkreis wird zusammen mit den aktuellen Nutzungszeiten angezeigt.
T Ggf. Nutzungszeiten eines anderen Regelkreises auswählen:– Heizkreis HK2– Heizkreis HK3– Heizkreis HK11
– Heizkreis HK12
– Heizkreis HK13
– Trinkwassererwärmung TWW– Zirkulationspumpe ZP
Î Es stehen nur die Regelkreise zur Auswahl, die durch die
gewählte Anlage geregelt werden können.
¼ Regelkreis in Editiermodus bringen. Die Nutzungszeiten
für Montag werden angezeigt.

T Zeitraum/Tag für die Nutzungszeiten auswählen. Die
Nutzungszeiten können für einzelne Tage oder als Blockfür einen Zeitraum Montag bis Freitag, Samstag und
Sonntag oder Montag bis Sonntag vorgegeben werden.
Die Auswahl wird invertiert dargestellt.

8-6

EB 5578

Betrieb¼ Zeitraum/Tag in Editiermodus bringen.
Die Startzeit des ersten Nutzungszeitraums ist im Editiermodus (invertierte Darstellung).
T Startzeit ändern.
Die Einstellung erfolgt in 15-Minuten-Schritten.
¼ Startzeit bestätigen.
Die Endzeit des ersten Nutzungszeitraums ist im Editiermodus.
T Endzeit ändern.
Die Einstellung erfolgt in 15-Minuten-Schritten.
¼ Endzeit übernehmen.
Die Startzeit des zweiten Nutzungszeitraums ist im Editiermodus.
Zum Einstellen des zweiten und dritten Nutzungszeitraums
die grau hinterlegten Schritte wiederholen. Sollen keine weiteren Nutzungszeiten für den gewählten Zeitraum/Tag eingestellt werden, wird das Menü durch zweimaliges Bestätigen der angezeigten Startzeit beendet (2x Û).
Das Einstellen weiterer Zeiträume/Tage erfolgt analog.
Sind alle Zeiträume/Tage eingestellt:
T „Zurück“ auswählen.
¼ Nutzungszeit-Einstellung beenden.
Drehschalter auf die Schalterstellung
rückdrehen.

EB 5578„Betriebsebene“ zu-8-7Betrieb

8.2.3

Sondernutzung Partyzeit einstellen

Für die Dauer der eingestellten Partyzeit wird der Nennbetrieb im entsprechenden Regelkreis(HK1, HK2, HK3 oder TWW) fortgesetzt oder eingeleitet. Nach Ablauf der Partyzeit stelltsich die Anzeige auf --:-- zurück.
Parameter

WE

Wertebereich

HK1 Partyzeit--:-- h0 bis 48 h; in 15-Minuten-Schritten

HK2 Partyzeit--:-- h0 bis 48 h; in 15-Minuten-Schritten

HK3 Partyzeit--:-- h0 bis 48 h; in 15-Minuten-Schritten

TWW Partyzeit--:-- h0 bis 48 h; in 15-Minuten-Schritten

Drehschalter auf die Schalterstellung „Sondernutzung“
drehen. Die Partyzeit des ersten Regelkreises ist ausgewählt.
T Ggf. Partyzeit eines anderen Regelkreises auswählen:– Heizkreis HK2– Heizkreis HK3– Trinkwassererwärmung TWW
Î Es stehen nur die Regelkreise zur Auswahl, die durch die
gewählte Anlage geregelt werden können.
¼ Partyzeit in Editiermodus bringen. Die Partyzeit ist im
Editiermodus (invertierte Darstellung).
T Gewünschte Verlängerung des Tagbetriebs einstellen.
Die Einstellung erfolgt in 15-Minuten-Schritten.

¼ Einstellung bestätigen.
Sind alle Partyzeiten eingestellt:
Drehschalter auf die Schaltereinstellung
zurückdrehen.

„Betriebsebene“

Info
Das Ablaufen des Party-Timers wird in 15-Minuten-Schrittenangezeigt.

8-8

EB 5578

Betrieb

8.2.4

Sondernutzung Feiertage einstellen

An Feiertagen gelten die für Sonntag eingestellten Nutzungszeiten.
Es können bis zu 20 Feiertage eingegeben werden.
Parameter

WE

Wertebereich

Feiertage--:--

01.01 bis 31.12

Drehschalter auf die Schalterstellung „Sondernutzung“
drehen. Die Partyzeit des ersten Regelkreises ist ausgewählt.
T „Feiertage“ auswählen.

¼ Feiertag-Einstellung starten. Der erste eingestellte Feiertag ist ausgewählt. Sind noch keine Feiertage eingestellt(Werkseinstellung), steht die Auswahl auf „--:--“.
T Ggf. Auswahl „--:--“ auswählen.

¼ Feiertag in Editiermodus bringen.
T Datum des Feiertags einstellen.
¼ Datum bestätigen.
Die Eingabe weiterer Feiertage erfolgt analog.

Feiertag löschen:
T Datum des zu löschenden Feiertags auswählen.
¼ Datum bestätigen.
T Einstellung „--:--“ auswählen.
¼ Einstellung bestätigen.
Der Feiertag ist gelöscht.

EB 55788-9

Betrieb

Sind alle Feiertage eingestellt:
T „Zurück“ auswählen.
¼ Feiertag-Einstellung beenden.
Drehschalter auf die Schaltereinstellung
zurückdrehen.

„Betriebsebene“

InfoFeiertage, die keinem festen Datum zugeordnet sind, sollten
spätestens am Jahresende gelöscht werden, damit sie nicht
automatisch ins nächste Jahr übernommen werden.

8.2.5

Sondernutzung Ferienzeiten einstellen

In den Ferienzeiten ist die Anlage dauerhaft im Reduzierbetrieb. Insgesamt können zehn Ferienzeiträume eingestellt werden. Jeder Ferienzeitraum kann separat den Heizkreisen HK1,
HK2, HK3 und der Trinkwassererwärmung TWW oder blockweise allen Regelkreisen zugeordnet werden.
Info
Wenn ein Ferienzeitraum für alle Regelkreise definiert wird, gilt dieser auch für die Regelkreise HK11, HK12 und HK13.
Parameter

WE

Wertebereich

Ferienzeitraum--.-- - --.--

01.01 bis 31.12

Drehschalter auf die Schalterstellung „Sondernutzung“
drehen. Die Partyzeit des ersten Regelkreises ist ausgewählt.
T „Ferien“ auswählen.

8-10

EB 5578

Betrieb¼ Ferien-Einstellung starten. Der erste eingestellte Ferienzeitraum ist ausgewählt. Sind noch keine Ferien eingestellt (Werkseinstellung), steht die Auswahl auf„--.-- - --.--“.
T Ggf. Auswahl „--.-- - --.--“ auswählen.

T Ferien in Editiermodus bringen.
Das Startdatum ist ausgewählt (invertierte Darstellung).
T Startdatum einstellen.
T Startdatum übernehmen.
Das Enddatum ist ausgewählt.
T Enddatum einstellen.
T Enddatum übernehmen. Die Ferienübernahme „alle“ istausgewählt.
T Sollen die Ferien nur für einen Regelkreis gelten, gewünschten Regelkreis auswählen:– Heizkreis HK1– Heizkreis HK2– Heizkreis HK3– Trinkwassererwärmung TWW
Î Es stehen nur die Regelkreise zur Auswahl, die durch die
gewählte Anlage geregelt werden können.
Die Regelkreise HK11, HK12 und HK13 stehen nicht zur
Verfügung.
¼ Regelkreis bestätigen.
Info
Während aktiver Ferienzeiten wird das Symbol
zeigt.

ange-

Das Einstellen weiterer Ferien erfolgt analog.

EB 5578

8-11

BetriebFerien löschen:
T Zu löschenden Ferienzeitraum auswählen.
¼ Ferien bestätigen.
T Einstellung „--.-- - --.--“ auswählen.
¼ Einstellung bestätigen.
Der Ferienzeitraum ist gelöscht.
Sind alle Ferien eingestellt:
T „Zurück“ auswählen.
¼ Ferien-Einstellung beenden.
Drehschalter auf die Schaltereinstellung
zurückdrehen.

„Betriebsebene“

Info
Eingegebene Ferienzeiträume sollten spätestens am Jahresende gelöscht werden, damit sie nicht automatisch ins
nächste Jahr übernommen werden.

8.3 Tag-/Nacht-Sollwerte einstellen
Die Tag-Sollwerte sind im Tagbetrieb (Nennbetrieb) und innerhalb der Nutzungszeiten im
Automatikbetrieb wirksam.
Die Nacht-Sollwerte sind im Nachtbetrieb (Reduzierbetrieb) und außerhalb der Nutzungszeiten im Automatikbetrieb wirksam.
Es lassen sich jeweils die Tag- und Nachtsollwerte für die nachfolgend aufgeführten Temperaturen einstellen.

8-12

EB 5578

Betrieb

Schalterstellung
Parameter

WE

Wertebereich

HK1 Raumtemperatur

20.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK2 Raumtemperatur

20.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK3 Raumtemperatur

20.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK11 Raumtemperatur

20.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK12 Raumtemperatur

20.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK13 Raumtemperatur

20.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

TWW Trinkwassert.

60.0 °C

min. bis max. Trinkwassertemperatur

HK1 AT Abschaltwert

22.0 °C

0.0 bis 50.0 °C

HK2 AT Abschaltwert

22.0 °C

0.0 bis 50.0 °C

HK3 AT Abschaltwert

22.0 °C

0.0 bis 50.0 °C

HK11 AT Abschaltwert

22.0 °C

0.0 bis 50.0 °C

HK12 AT Abschaltwert

22.0 °C

0.0 bis 50.0 °C

HK13 AT Abschaltwert

22.0 °C

0.0 bis 50.0 °C

Parameter

WE

Wertebereich

HK1 Raumtemperatur

15.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK2 Raumtemperatur

15.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK3 Raumtemperatur

15.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK11 Raumtemperatur

15.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK12 Raumtemperatur

15.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

HK13 Raumtemperatur

15.0 °C

0.0 bis 40.0 °C

TWW Trinkwassert.

40.0 °C

min. bis max. Trinkwassertemperatur

HK1 AT Abschaltwert

15.0 °C–50.0 bis 50.0 °C

HK2 AT Abschaltwert

15.0 °C–50.0 bis 50.0 °C

HK3 AT Abschaltwert

15.0 °C–50.0 bis 50.0 °C

HK11 AT Abschaltwert

15.0 °C–50.0 bis 50.0 °C

HK12 AT Abschaltwert

15.0 °C–50.0 bis 50.0 °C

HK13 AT Abschaltwert

15.0 °C–50.0 bis 50.0 °C

Schalterstellung

EB 55788-13

Betrieb

Drehschalter auf die Schalterstellung„Tag-Sollwerte“oder„Nacht-Sollwerte“ drehen. Es werden nacheinander
die Tag- oder Nachtsollwerte angezeigt.
Î Es stehen nur die Tag- und Nachtsollwerte zur Auswahl,
die durch die gewählte Anlage geregelt werden können.
Info
Die Abschaltwerte sind bei Anlagen mit drei Regelkreisen im
separaten Menü „Abschaltwerte“ untergebracht.
T Sollwert auswählen.
¼ Sollwert in Editiermodus bringen.
T Sollwert einstellen.
¼ Einstellung bestätigen.
Das Einstellen weiterer Sollwerte erfolgt analog.
Wenn alle Sollwerte eingestellt sind:Drehschalter auf die Schaltereinstellung
zurückdrehen.

„Betriebsebene“

8.4 Werkseinstellung laden
Sämtliche mit Drehschalter festgelegten Parameter und die der Ebenen PA1 und PA2 können
auf die Werkseinstellung (WE) zurückgesetzt werden. Hiervon ausgenommen sind in PA1
und PA2 die Vorlauf-Maximal- und die Rücklauftemperaturgrenzwerte.
Drehschalter in die Schalterstellunghen.

„Einstellungen“ dre-

T Schlüsselzahl 1991 einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.
Die Werkseinstellung ist eingestellt, wenn der Regler das
nachfolgende Symbol anzeigt:

8-14

EB 5578

Betrieb

8.5 Informationen ablesen
Während des Betriebs können im Display des Heizungsreglers verschiedene Informationen
abgelesen werden. Standardmäßig zeigt der Heizungsregler in der Schalterstellung „Betriebsebene“ das Datum, die Uhrzeit und die aktuelle Isttemperatur an.
Witterungsgeführte Regelung · Isttemperatur = Außentemperatur

außentemperaturabhängige
Abschaltung aktiv

Ferienzeiten aktiv

Festwertregelung · Isttemperatur = Vorlauftemperatur

Weitere Informationen können durch Drehen des Dreh-/Druckknopfs abgefragt werden:

EB 55788-15

Betrieb

T BetriebszustandFür die Heizkreise HK1, HK2, HK3, HK11, HK12 und
HK13 gilt:

aktuelle Betriebsart
Heizkreis

aktueller
Stellwert

Ventilauf
zu

Umwälzpumpe
EIN/AUSFür die Trinkwassererwärmung TWW gilt:

aktuelle Betriebsart
Pumpe EIN/AUS
Speicherladepumpe
Zirkulationspumpe
Solarkreispumpe

T Eingestellte Anlagenkennziffer
Weitere Informationen vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise).

¼ Wichtige Messwerte der Gesamtanlage werden angezeigt, z. B. Mess- und Grenzwerte einer Volumenstromoder Leistungsbegrenzung oder der zu verarbeitende
Bedarf, falls aktiviert.

8-16

EB 5578

Betrieb

T Nutzungszeiten (abhängig von der Anlagenkennziffer)
–
–
–
–
–
–
–

Heizkreis HK1
Heizkreis HK2
Heizkreis HK3
Heizkreis HK11
Heizkreis HK12
Heizkreis HK13
Trinkwassererwärmung TWW

Tagbetrieb-Zeiten sind im Zeitgraph schwarz markiert.
Nachtbetrieb- und Ausschaltzeiten sind im Zeitgraphgrau markiert.
¼ Mess-, Soll und Grenzwerte des abgebildeten Anlagenteils werden angezeigt.
Die Seite „TWW-Werte” gibt darüber hinaus Auskunft überden Betriebsstatus der Trinkwassererwärmung.
Es werden folgende Meldungen generiert:− „Standby“− „Überwachung“− „Zirkulation“ (= Zirkulationsverluste ausregeln)− „Anforderung“− „Laden“− „Nachlauf“− „Zwischenheizen“− „Entladeschutz“
T Alarmliste
Es werden die vier letzten Alarmmeldungen angezeigt.
¼ Alarmliste öffnen und weitere Alarmmeldungen anwählen (). Im Lauftext werden weitere Informationen zu einem Alarm angezeigt, inklusive Datum und Uhrzeit seines Auftretens.

EB 55788-17

Betrieb

T Ereignisliste
Es werden die vier letzten Ereignisse angezeigt.
¼ Ereignisliste öffnen und weitere Ereignisse anwählen
(). Im Lauftext werden weitere Informationen zu einem
Ereignis angezeigt, inklusive Datum und Uhrzeit seines
Auftretens.
T Trend-Viewer
Standardmäßig werden die am Außensensor AF1 undVorlaufsensor VF1 gemessenen Werte über die Zeit angezeigt.

Erweiterte Betriebsebene
Nebenstehende Informationen zu Reglerausführung (Gerätekennung, Seriennummer, Software- und Hardwareversion)und Zählerbus werden in der erweiterten Betriebsebene angezeigt.
Drehschalter auf die Schalterstellung
drehen.

„Einstellungen“

T Schlüsselzahl 1999 einstellen.
¼ Schlüsselzahl bestätigen.
Drehschalter auf die Schalterstellung
drehen.

„Betriebsebene“

T „Informationen“ auswählen.

8-18

EB 5578

Betrieb

Bei aktiviertem Zählerbus (vgl. Anhang A (Konfigurationshinweise)) wird die zusätzliche Seite „Zähler” mit Anzeige des Verbindungsstatus und weiteren Zählerdaten
für die Zähler 1 bis 3 angezeigt. Darüber hinaus werden
bei aktivierter Volumenstrom- und/oder Leistungsbegrenzung die jeweiligen Mess- und Grenzwerte nach
Bestätigen des Anlagenbilds angezeigt.
Info− Durch erneute Eingabe der Schlüsselzahl 1999 werden
die Zusatzinformationen ausgeblendet.
− Die Schlüsselzahl 1999 kann nicht verwendet werden, umÄnderungen in der Reglerkonfiguration und -parametrierung vorzunehmen. Für die Konfiguration und Parametrierung existiert eine gesonderte Schlüsselzahl, vgl. Kapitel„Inbetriebnahme und Konfiguration”.

8.5.1

Trend-Viewer anpassen

Standardmäßig werden die am Außensensor AF1 und Vorlaufsensor VF1 gemessenen Werteüber die Zeit angezeigt.
¼ Trend-Viewer öffnen.
Messwerte hinzufügen
T Anzeige – – – – auswählen.
¼ Sensorauswahl in Editiermodus bringen.
T Sensor auswählen.
¼ Auswahl bestätigen.

EB 55788-19

Betrieb

Messwerte löschen:
T Sensor, dessen Messwerte nicht mehr angezeigt werdensollen, auswählen.
¼ Sensor in Editiermodus bringen.
T Anzeige – – – – auswählen.
¼ Löschen bestätigen.
Zeitachse verschieben:
T Funktion „Scrollen“ auswählen.
¼ Funktion „Scrollen“ in Editiermodus bringen.

T Zeitachse verschieben.
¼ Ausschnitt bestätigen.

Darstellung vergrößern/verkleinern
T Funktion „Zoomen“ auswählen.
¼ Funktion „Zoomen“ öffnen.
T Darstellung vergrößern/verkleinern.
¼ Darstellung bestätigen.
Trend-Viewer schließen
T „Zurück“ auswählen.
¼ Trend-Viewer schließen.

8-20

EB 5578

Betrieb

8.6 Heizungsregler im Handbetrieb betreiben
Im Handbetrieb erfolgt die Einstellung aller Heizungsreglerausgänge.
! HINWEIS
Anlagenschäden durch Frost bei Betriebsart Handbetrieb!
In der Betriebsart Handbetrieb ist die Frostschutzfunktion deaktiviert.
Î Heizungsanlage bei kalten Temperaturen nicht dauerhaft im Handbetrieb betreiben.
Stellwert/Schaltzustand manuell ändern:
Drehschalter in die Schalterstellung „Handbetrieb“ drehen. Nacheinander werden die Ausgänge der konfigurierten Anlage angezeigt.
T Ausgang auswählen:
Stellwert
Umwälzpumpe
Speicherladepumpe
Zirkulationspumpe
Solarkreispumpe
T Ausgang in Editiermodus bringen.
T Stellwert/Schaltzustand ändern.
T Stellwert/Schaltzustand übernehmen.
Die geänderten Werte bleiben erhalten, solange derHandbetrieb aktiviert ist.
Drehschalter in die Schalterstellung „Betriebsebene“ drehen. Der Handbetrieb wird deaktiviert.

Info
Allein durch das Einstellen des Drehschalters in die Schalterstellung „Handbetrieb” werden
die Ausgänge des Heizungsreglers noch nicht beeinflusst. Erst die gezielte Stellwert- oder
Schaltzustandsvorgabe wirkt sich auf die Ausgänge aus.

EB 5578

8-21

8-22

EB 5578

Störungen

9 StörungenEine Störung wird im Display durch blinkendes -Symbol angezeigt. Zusätzlich wird bei
Sensorausfall das Display in Intervallen von 10 Sekunden für die Dauer von 1 Sekunde beleuchtet. Durch Drücken des Bedienknopfs öffnet sich die Error-Ebene. Solange eine akute
Störung vorliegt, bleibt die Error-Meldung in der Anzeige enthalten, auch, wenn sie nicht
durch Drücken des Bedienknopfs geöffnet wird.
In der Error-Ebene wird der Fehler entsprechend der folgenden Auflistung angezeigt (vgl.
Kap. 9.1).
! GEFAHR
Gefahr durch elektrischen Schlag bei Arbeiten am elektrischen Anschluss!
Beim Verdrahten und Anschließen des Heizungsreglers sind grundsätzlich die VDE-Vorschriften und die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen zu beachten.
Î Arbeiten am elektrischen Anschluss nur von einer Fachkraft durchführen lassen.
! HINWEIS
Beschädigungen durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten am Heizungsregler!
Î Störungen nur durch Fachpersonal beheben lassen, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.
Info
Nach Änderung der Anlagenkennziffer oder Neustart des Heizungsreglers werden eventuelle Error-Meldungen für ca. drei Minuten unterdrückt.

EB 5578

9-1

Störungen

9.1 Fehlerliste
Err Sensorausfall= Sensorausfall (vgl. Kap. 9.2)

Err TROVIS I/O= Fehler Kommunikation TROVIS I/O

Hinw. Desinfektion= Desinfektionstemperatur nicht erreicht (vgl. Funktion„Thermische Desinfektion des Trinkwasserspeichers” imAnhang A (Konfigurationshinweise)”)Hinw. Max. Ladetemp.

= Maximale Ladetemperatur erreicht (vgl. Funktion „Trinkwassererwärmung im Speicherladesystem” im Anhang A(Konfigurationshinweise))

Err Externer= Fehlermeldung vom Gerätebus

Hinw. Temp.Überwachung= Alarm Temperaturüberwachung

Err Unerlaubter Zugr.

= Unerlaubter Zugriff stattgefunden (vgl. Kap. 9.4)

Err Binärmeldung= Fehlermeldung eines Binäreingangs

Err Zählerbus= Fehler Kommunikation Zählerbus

Err WMZ= Fehler vom Wärmemengenzähler gemeldetInfoWenn quittierbare Fehlermeldungen oder Hinweise in der angezeigten Liste enthalten sind,kann beim Verlassen der Fehlerliste entschieden werden, ob diese quittiert werden oder nicht.

9.2 Sensorausfall
Gemäß der Fehlerliste wird in der Error-Ebene durch die Anzeige „Err Sensorausfall“ aufSensorausfälle aufmerksam gemacht. Detaillierte Informationen sind nach Verlassen der Error-Ebene innerhalb der Betriebsebene durch Abfragen der einzelnen Temperaturwerte zu
bekommen: jeder Sensor, der in Kombination mit drei waagerechten Strichen an Stelle desMesswerts angezeigt wird, weist auf einen defekten Sensor hin. Folgende Liste gibt Aufschluss darüber, wie sich der Heizungsregler bei Ausfall einzelner Sensoren verhält.
− Außensensor AF1/2: Bei defektem Außensensor wird ein Vorlauftemperatur-Sollwert von
50 °C, oder, wenn die 'Maximale Vorlauftemperatur' (PA1, 2, 3 > P07) <50 °C, die maximale Vorlauftemperatur gefahren. Mit CO1, 2, 3 -> F05 - 1 (Fußbodenheizung) beträgt der Vorlauftemperatur-Sollwert im Fehlerfall 30 °C.

9-2

EB 5578

Störungen− Vorlaufsensor(en) Heizkreis(e): Bei defekten Vorlaufsensoren in Heizkreisen nimmt das
zugehörige Ventil die Ventilstellung 30 % ein. Eine Trinkwassererwärmung, der ein solcher Sensor zur Messung der Ladetemperatur dient, wird ausgesetzt. Eine Trinkwassererwärmung, der ein solcher Sensor zur Messung der Ladetemperatur dient, wird ausgesetzt.
− Vorlaufsensoren im Trinkwasserkreis mit Regelventil: Wenn der Trinkwasserkreis überzwei Ladetemperatursensoren VF2 und VF4 verfügt, reagiert der Regler bei defektem Ladetemperatursensor VF4 so, als wäre VF4 nicht konfiguriert; sobald aber die Regelung
der Ladetemperatur über VF2 oder der Trinkwassertemperatur nicht mehr möglich ist,
wird das zugehörige Ventil geschlossen.
− Rücklaufsensor RüF: Die Regelung arbeitet bei defektem Rücklaufsensor ohne Rücklauftemperaturbegrenzung weiter.
− Raumsensor RF: Bei Ausfall des Raumsensors arbeitet der Heizungsregler entsprechend
den Einstellungen für den Betrieb ohne Raumsensor. Wird z. B. von Optimierbetrieb auf
Nachtbetrieb umgeschaltet. Bei Adaptionsbetrieb wird abgebrochen. Die zuletzt ermittelte Heizkennlinie wird nicht mehr verändert.
− Speichersensor SF1/2: Wenn einer der beiden Sensoren ausfällt, findet keine Speicherladung mehr statt (ausgenommen solarseitig).
− Solarkreissensor SF, VF/RüF: Wenn einer der Sensoren ausfällt, findet solarseitig keine
Speicherladung mehr statt.

9.3 Temperaturüberwachung
Wenn in einem Regelkreis eine Regelabweichung >10 °C für die Dauer von 30 Minuten auftritt, wird die Meldung „Hinw. Temp.Überwachung “ generiert.
Funktionen

WE

KonfigurationÜberwachung0

CO5 -> F19 - 1

9.4 Störmeldeausgang
Mit CO5 -> F07 - 1 wird der Ausgang Klemmen 37, 38, 43 oder der Ausgang Klemme 46
zur Störmeldung genutzt (konkrete Klemmenangabe in der Tabelle des jeweiligen Anlagenbilds). Der Störmeldeausgang wird eingeschaltet (Auswahl bA = 1) oder ausgeschaltet (Auswahl bA = 0), wenn mindestens einer der in der Fehlerliste fett gedruckten Fehler auftritt.
Bei den Anlagen 5.1, 5.2, 5.9, 6.1, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.6, 15.1,
15.2, 15.3, 17.8, 21.1 und 21.2 steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

EB 55789-3

StörungenFunktionen

WE

Störmeldeausgang Klemme 37, 38, 0
43 oder 46 (abhängig von Anlagen1
auswahl)Konfiguration
CO5 -> F07 - 1
bA = 1, 0

9.5 Fehlerstatusregister
Das Fehlerstatusregister dient der Meldung von Regler- oder Anlagenstörungen. Die Fehlermeldungen, die Einfluss auf einen ggf. konfigurierten Störmeldeausgang (CO5 -> F07 - 1)
nehmen, sind in nachfolgender Tabelle fett hervorgehoben.
Mithilfe der Funktionsblöcke in der Konfigurationsebene CO8 können einzelne, von der Anwendung nicht beanspruchte Eingänge des Heizungsreglers als Binäreingänge ins Fehlerstatusregister aufgenommen werden. Wahlweise kann der offene oder der geschlossene Binäreingang als Fehler gewertet werden. Der Heizungsregler signalisiert „Err Binärmeldung“,
wenn wenigstens einer der entsprechend konfigurierten Eingänge einen Fehler meldet.
Info
Wenn freie Eingänge binäre Signale zu einer Gebäudeleitstation melden sollen, ohne das
Fehlerstatusregister zu beeinflussen, ist der betreffende Funktionsblock in der Konfigurationsebene CO8 einzuschalten, im Anschluss allerdings die Funktionsblockparameter-Auswahl„keine“ zu treffen.
Fehlermeldung

Dezimalwertigkeit

Err Sensorausfall

1

Err Ausfall TROVIS I/O

2

Hinw. Desinfektion

4

Hinw. Max. Ladetemp.

8

Err Externer

16

Hinw. Temp.Überwachung32

Err Unerlaubter Zugr.

64

Err Binärmeldung

128

Err Zählerbus

256

Err WMZ

512

1

32

Summe
Beispiel: Wert des Fehlerstatusregisters bei Sensorausfall und
Alarm Temperaturüberwachung =

9-4

33

EB 5578

Instandhaltung

10 Instandhaltung
Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt
werden, das der jeweiligen Aufgabe entsprechend qualifiziert ist.
SAMSON empfiehlt die Prüfungen gemäß Tabelle 10-1.
Tabelle 10-1: Empfohlene PrüfungenPrüfung

Maßnahmen bei negativem Prüfergebnis

Einprägungen oder Aufprägungen am Heizungsregler, Aufkleber und Schilder auf Lesbarkeit undVollständigkeit prüfen.

Î Beschädigte, fehlende oder fehlerhafte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.

Elektrische Anschlussleitungen prüfen.

Î Bei lockeren Leitungen Reglergehäuse öffnen
und Schrauben der Anschlussklemmen anziehen, vgl. Kapitel „Montage“.

Î Durch Verschmutzung unleserliche Beschriftungen reinigen.

Î Beschädigte Leitungen erneuern.
Temperaturwerte am Heizungsregler mit den tatsächlichen Temperaturen an der Messstelle vergleichen.

EB 5578

Î Bei Abweichungen Sensor abgleichen, vgl. Kapitel „Inbetriebnahme und Konfiguration“.

10-1

10-2

EB 5578

Außerbetriebnahme

11 Außerbetriebnahme
Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
! GEFAHR
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Î Vor dem Abklemmen der spannungsführenden Leitungen am Heizungsregler
Versorgungsspannung abschalten undgegen Wiedereinschalten sichern.

Î Reglergehäuse öffnen, dazu frontseitige
Schrauben unten links und oben rechtslösen.
Î Elektrische Leitungen von den
Klemmenleisten lösen.
Î Leitungen aus den Kabeldurchführungenziehen.

Für eine Außerbetriebnahme muss der Heizungsregler von der Spannungsversorgung
getrennt werden.
Î Wenn der Heizungsregler an eine
Leitstation angeschlossen ist, Heizungsregler von der Leitstation abmelden und
Kommunikationsmodul von der RJ-45Buchse trennen.
Î Wenn der Heizungsregler mit
TROVIS-VIEW verbunden ist, Verbindungskabel von der RJ-45-Buchse trennen.
Î Wenn ein Speichermodul/Minimodul
oder Loggingmodul genutzt wird, Daten
sichern und Speichermodul/Minimodul
oder Loggingmodul aus der RJ-45-Buchse nehmen.
Î Versorgungsspannung abschalten undgegen Wiedereinschalten sichern.

EB 5578

11-1

11-2

EB 5578

Demontage

12 Demontage
Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden, das der jeweiligen Aufgabe
entsprechend qualifiziert ist.
Bei Tafeleinbau
1. Heizungsregler außer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel „Außerbetriebnahme“.
2. Reglergehäuse durch Lösen der frontseitigen Schrauben oben links und unten
rechts von der Schalttafel lösen.
Bei Wandmontage
1. Heizungsregler außer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel „Außerbetriebnahme“.
2. Befestigungsschrauben lösen und Gehäuserückteil von der Wand entfernen.
Bei Hutschienenmontage
1. Heizungsregler außer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel „Außerbetriebnahme“.
2. Reglergehäuse durch Lösen der frontseitigen Schrauben oben links und unten
rechts von der Hutschiene lösen.

EB 5578

12-1

12-2

EB 5578

Reparatur

13 Reparatur
Wenn der Heizungsregler defekt ist, muss er
repariert oder ausgetauscht werden.
! HINWEIS
Beschädigung des Heizungsreglers durch
unsachgemäße Instandsetzung und Reparatur!
Î Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten
nicht selbst durchführen.
Î Für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten After Sales Service von SAMSON
kontaktieren.

13.1 Geräte an SAMSON
sendenDefekte Heizungsregler können zur Reparatur an SAMSON gesendet werden.
Beim Rückversand an SAMSON wie folgt
vorgehen:
1. Heizungsregler außer Betrieb nehmen,
vgl. Kapitel „Außerbetriebnahme“.
2. Heizungsregler demontieren, vgl. Kapitel„Demontage“.
3. Weiter vorgehen wie auf der Retouren-Seite im Internet beschrieben, vgl.
u www.samsongroup.com > Service &Support > After Sales Service > Retouren.

EB 5578

13-1

13-2

EB 5578

Entsorgung

14 Entsorgung
SAMSON ist in Europa registrierter Hersteller,
zuständige Institution u https://www.ewrn.org/national-registers/national-registers.
WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62194439/FR 025665

Î Bei der Entsorgung lokale, nationale undinternationale Vorschriften beachten.
Î Alte Bauteile, Schmiermittel und Gefahrenstoffe nicht dem Hausmüll zuführen.
Info
Auf Anfrage stellt SAMSON einen Recyclingpass nach PAS 1049 für das Gerät zur Verfügung. Bitte wenden Sie sichunter Angabe Ihrer Firmenanschrift an
aftersalesservice@samsongroup.com.
Tipp
SAMSON kann auf Kundenwunsch einenDienstleister mit Zerlegung und Recycling beauftragen.

EB 5578

14-1

14-2

EB 5578

Zertifikate

15 Zertifikate
Das nachfolgende Zertifikat steht auf der nächsten Seite zur Verfügung:− EU Konformitätserklärung
Das abgedruckte Zertifikat entspricht dem Stand bei Drucklegung. Die jeweils aktuellsten Zertifikate liegen im Internet unter dem Produkt ab:u www.samsongroup.com > PRODUKTE & ANWENDUNGEN > Produktselektor > Automationssysteme > 5578

EB 5578

15-1

Zertifikate

EU Konformitätserklärung

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity /Déclaration UE de conformité
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit

Heizungs- und Fernheizungsregler / Heating and District Heating Controller /Régulateur de chauffage et de chauffage à distance
Typ/Type/Type TROVIS 5578
wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes:

EMC 2014/30/EU

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

LVD 2014/35/EU

EN 60730-1:2016

RoHS 2011/65/EU

EN 50581:2012

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany/Allemagne

ce_5578-0_de_en_fra_rev07.pdf

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant.

Gert Nahler
Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département
Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/
Development Automation and Integration Technologies

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 60314 Frankfurt am Main

15-2

Hanno Zager
Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/
Responsable de l'assurance de la qualité

Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de

Revison 07

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16 Anhang A (Konfigurationshinweise)
Dieser Anhang enthält Informationen zur Konfiguration des Heizungsreglers.

16.1 AnlagenEs werden unterschiedliche hydraulische Anlagen unterschieden. Der Aufbau der hydraulischen Anlage kann aus den Anlagenbildern im Display abgelesen werden.
Kesselanlagen:Einstufige Kesselanlagen können aus allen Anlagen konzipiert werden, deren Heizkreise und
Trinkwasserkreis über einen einzigen Wärmetauscher laufen. Dies sind die Anlagen 1.0-1,
1.5-1, 1.6-1, 1.6-2, 1.7-1, 1.8-1, 1.8-2, 1.9, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.0, 7.x, 8.x, 9.x, 11.1-3,
14.x, 15.x, 16.x und 17.x.
Der Kessel ist durch einen Zweipunkt-Ausgang ansteuerbar (CO1 -> F12 - 0).
Kesseleinstufig

RK1

RüF1

VF1

UP1

BE
BA
AE
RK

RK1_2Pkt VF1

RF1

UP1

RF1

BE
BA
AE
RK

Bild 16-1: Konzipierung der Kesselanlage

EB 557816-1

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.0-1

RK1

RüF1

VF1

UP1

RF1

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.0-1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-2− Spreizungsregelung

mit CO1 -> F23 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.0-2

RK1
UP1

AF1

RüF1
VF1

RF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.0-2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Spreizungsregelung

mit CO1 -> F23 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-3

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.1-1

WWKW
SLP (RK2)
RK1

UP1
RüF1

RF1
VF1

SF1
VF4

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.1-1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-4− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.1-2
WW

KW

UP1
RK1

VF1

RüF1

VF4

SLP

SF1

RF1

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.1-2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-5

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.2
WW

KW

UP1
RK1

VF1

RüF1

VF4

UP2

RF1

SF2
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-6− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.3-1

WW

KW

SLP
RK1

UP1
RüF1

RF1
VF1

VF4

BA9

VF3

SF3

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.3-1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-7

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.3-2
WW

KW

UP1
RK1

VF1

RüF1

SLP

VF4

BA9

SF3

VF3

RF1

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.3-2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)16-8− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.4

WW

KW

UP1

RK1

VF1

RüF1 RF1 UP2VF4VF3 BA9SLP

SF3 ZP SF2

SF1

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.4

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-9Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.5-1
WW

KW
RK1

SF1

SLP
RüF1

ZP

VF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.5-1

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)16-10− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.5-2
WW

KW

SLP

SF1

VF1
RK1

RüF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage1.5-2

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-11

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.6-1
WW

KW

VF1
RK1

RüF1

SF2
SLP

SF1
ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage1.6-1

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)16-12− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.6-2
WW

KW

UP1
RK1

VF1

VF4

RüF1

SF2
SLP

SF1
ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage1.6-2

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF1 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-13

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.6-3
WW

KW

UP1

VF1
RK1

SF2

VF4
RüF1

SLP

SF1
ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage1.6-3

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF1 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)16-14− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.7-1
WW

KW

SLP
RK1

BA9

VF1
VF3

RüF1

SF3

SF1
ZP

BE
BA
AE
AA

Anlage1.7-1

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-15

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.7-2
WW

KW

RK1

RüF1

VF1

VF3

SLP

BA9

SF3

ZP

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.7-2

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)16-16− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.8-1
WW

KW

VF1
RK1

RüF1

VF3

BA9

SF3
SLP

SF2
ZP

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.8-1

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-17

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.8-2
WW

KW

UP1
RK1

VF1
RüF1

VF4
VF3

BA9

SF3
SLP

SF2
ZP

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.8-2

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05

0 (ohne VF4; VF1 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-18− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.8-3
WW

KW

UP1

VF1
RK1

VF4
RüF1

VF3

BA9

SF3

SF2
ZP

SLP

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage1.8-3

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF1 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-19

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.9-1
WW

KW
RüF2

VF2

RK2

SF1
BE17

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage1.9-1

Werkseinstellung
CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y2 (RK2)− 10-V-Versorgung

16-20− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 1.9-2
WW

KW
UP2

RüF2

VF2

RK2

SF1
BE17

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage1.9-2

Werkseinstellung
CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y2 (RK2)− 10-V-Versorgung

EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-21

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 2.0
WW

KW

RK1
VF1

SF1

RF1

UP1
RüF1

SLP (RK2)

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage2.0

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-22− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 2.1
WW

KW

RK1

UP1
RüF1

SF1

RF1

VF1

SLP

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage2.1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-23

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 2.2
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

UP1

UP2

VF4

RF1

SF2
SLP

SF1

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage2.2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-24− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 2.3
WW

KW

RK1

UP1
RüF1

BA9

RF1

VF1

SLP

VF3

SF3

SF1

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage2.3

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-25

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 2.4
WW

KW

RK1

UP1
RüF1

RF1

VF1

UP2

VF4

BA9

VF3

SF3
SLP

SF2
ZP

AF1

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage2.4

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)16-26− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.0

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2 UP1

RüF2
VF2

UP1

AF1

RF2

BE
BA
AE
RK

Anlage3.0

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03

0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-27

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.1

WW

KW
RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

SF1

SLP

AF1

ZP

RF2

BE
BA
AE
AA

Anlage3.1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-28− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.2
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

RF2

UP1

VF4

SF2
SLP

SF1

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

EB 557816-29

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage3.2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-30− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.3
WW

KW
ZP
RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

UP1

SLP

RF2

SF3

SF1

AF1

VF3

BE
BA
AE
RK

Anlage3.3

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-31

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.4
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

RF2

UP1

VF4
VF3

UP3

SF3
SLP

SF2
ZP

AF1

SF1

BE
BA
AE
RK

16-32

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage3.4

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-33

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.5

RK1

UP1
RüF1

VF1

BE
BA
AE
RK

Anlage3.5

Hinweis:Regelung und UP1 sind nur während der externen Bedarfsverarbeitung
aktiv.

Werkseinstellung
CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Bedarfsanforderung

16-34

mit CO1 -> F18 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 3.9

E-Heizung

WW

KW

RüF1
RK1

RK2
VF1

VF2
RüF2
UP2
RF2

SLP

SF1
SF2

UP1

RüF2/
RüF4

Y4
BA10

BE17
VF4
RüF3
ZP

AF1

BE
BA
AE
AA

EB 557816-35

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage3.9

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2 in RK2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2/RüF4)

CO4 -> F04- 0 (ohne Fließdruckschalter)

CO4 -> F14- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y4

16-36− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 4.0

RK1

VF1
RüF1

RK2
UP2

RüF2
VF2

UP1
RF2

AF1
RF1

BE
BA
AE
RK

Anlage4.0

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-37

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 4.1
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

UP1
RF2

SF1

RF1

SLP

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage4.1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-38− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 4.2
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

UP1
RF2

UP3

RF1

VF4
SLP

SF2

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-39

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage4.2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-40− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 4.3
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

UP1
RF2

SLP

UP3

RF1
VF3

SF3

SF1
AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage4.3

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-41

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 4.5

WW

KW
RK1

VF1
RüF1

RK2
UP2

RüF2
VF2

UP1
RF2

AF1
RF1

SLP

ZP

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage4.5

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-42− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 5.0

UP1
RK1

VF1
RüF1

RK2
UP2

RüF2
VF2

RK3
RF2

UP3

RüF3
VF3

UP1

AF1

RF3

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-43

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage5.0

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-44− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 5.1
WW

KW
RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

UP3

RüF2
VF2

RF2

RK3

VF3
SLP

RüF3
RF3

SF1

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

EB 557816-45

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage5.1

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-46− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 5.2
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK2

UP2

RüF2
VF2

RF2

UP3
RK3

VF3
UP1

RüF3
RF3

VF4

SF2
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-47

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage5.2

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-48− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 5.9

WW

KW

RüF1
RK1

RK2
VF1

VF2 RüF2 RK3
UP2

RF2

VF3
UP3

SLP
RF3

SF1
SF2 UP1

RüF2/
RüF4
Y4

VF4

BE17

RüF3

AF1
ZP

BE
BA
AE
AA

EB 5578

16-49

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage5.9

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2 in RK2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2/RüF4)

CO4 -> F04- 0 (ohne Fließdruckschalter)

CO4 -> F14- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− Stellsignal Y4

16-50− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 6.0

RK1

VF1
RüF1

RK2
UP2

RüF2
VF2

RK3
RF2

UP3

RF1

RüF3
VF3

RF3

UP1

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-51

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage6.0

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-52− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 6.1
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RF1
UP1

RK2

UP2

RüF2
VF2

RF2

RK3

VF3
UP3

RF3
RüF3

A F1

ZP
SLP

SF1

BE
BA
AE
AA

EB 5578

16-53

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage6.1

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-54− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 7.1
WW

KW
RK1

VF2

UP1
RüF1

VF1

RK2

SF1

UP1

SLP

RüF2

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage7.1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

16-55

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 7.2
WW

KW

RK1

VF2

UP1
RüF1

VF1

RK2

VF4

UP1
UP2

RüF2

SF2
SLP

SF1
ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage7.2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-56− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 8.1
WW

KW

RüF1
RK1

UP1
VF1

RK2
RF1

SLP
VF2

SF1
RüF2

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage8.1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-57

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 8.2
WW

KW

RüF1
RK1

UP1
VF1

RK2
RF1

VF4

UP2
VF2

RüF2

SF1 AF1

SF2
SLP

ZP

BE
BA
AE
RK

Anlage8.2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-58− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 9.1
WW

KW
UP1
RK1

UP1

VF1
RüF1

RK3
UP3

RüF3
VF3

RK2
RF3

SF1

VF2 RüF2
SLP

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 557816-59

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage9.1

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-60− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 9.2
WW

KW
UP1
RK1

VF1
RüF1

RK3
UP3

RüF3
VF3

RK2
RF3

VF2

RüF2

UP2

UP1

VF4

SF2
SLP

SF1

AF1

ZP

BE
BA
AE
RK

EB 557816-61

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage9.2

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-62− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 9.5
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK3

UP3

RüF3
VF3

RF1
RF3

UP1

RK2

VF2
SLP

RüF2

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-63

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage9.5

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02-1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-64− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 9.6
WW

KW

RK1

VF1
RüF1

RK3

UP3

RüF3
VF3

RF1
RF3 UP1RK2

VF2 RüF2
UP2

VF4

SF2
SLP

SF1 AF1
ZP

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-65

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage9.6

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-66− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.0-1

RK2
RK1

RüF1

VF1
UP1

RF1
RüF2

VF2
UP2

RF2
AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage10.0-1RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-67

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.0-2

RK1
UP1

RüF1
VF1

RK2
RF1

UP2

RüF2
VF2

AF1
RF2

BE
BA
AE
RK

Anlage10.0-2RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-68− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.1-1
WW

KW

RK2
RK1

RüF1
SLP

RüF2
VF1

VF2
UP2

VF4
RF2 UP1

RF1

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 557816-69

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage10.1-1RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-70− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.1-2
WW

KW
RK1
UP1

RüF1
VF1

UP2

RF1

RK2

VF2

SF1

RF2
RüF2

SLP

VF4

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-71

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage10.1-2RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-72− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.2
WW

KW

RK1
UP1

RüF1
VF1

UP2

RF1

RK2

VF2

RF2
RüF2

UP3

VF4

SF2
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-73

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage10.2

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-74− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.3-1
WW

KW

RK2
RK1

RüF1
SLP

RüF2
VF1

VF2
VF4

UP2

VF3
RF2 UP1

RF1

SF3
UP3

ZP

SF1
AF1

BE
BA
AE
RK

EB 557816-75

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage10.3-1RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-76− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.3-2
WW

KW

RK1
UP1

RüF1
VF1

UP2

RF1

RK2

VF2

RF2
RüF2

SLP

VF4
VF3

UP3

SF3

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-77

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage10.3-2RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-78− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 10.5

RK2
RK1

RüF2
RüF1

VF2

VF1

UP2
UP1

BE
BA
AE
RK

Anlage10.5

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Bedarfsanforderung

EB 5578

mit CO1 -> F18 - 1

16-79

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.0
WW

KW

RK2
RK1

VF1
RüF1

RüF2

SF1

RF1
ZP

UP1

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.0

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-80− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.1-1
WW

KW

RüF1
RK1

UP1
RK2

VF1
RüF2

VF2
RF1

SF1
SLP

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.1-1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-81

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.1-2
WW

KW

RK1
UP1

RüF1
VF1

VF2

RF1

SF1

RK2

SLP

RüF2

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.1-2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-82− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.1-3
WW

KW

RK2

VF2
RüF2

ZP

SF1

SLP

SF2

UP1
RK1

VF1

RüF1

AF1

RF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.1-3Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-83

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.2-1
WW

KW

RK2
RK1

VF1
RüF1

RF1
UP1

VF2
RüF2

SF2
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.2-1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-84− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.2-2
WW

KW

RK2
RK1

VF1
RüF1

RF1
UP1

VF4

VF2

UP2

RüF2

SF2
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.2-2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-85Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.2-3
WW

KW

RK1
UP1

RüF1
VF1

RF1

VF2

RK2

UP2

SF2
RüF2

VF4

SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

16-86

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage11.2-3Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-87Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.3
WW

KW

RK2
RK1

VF1
RüF1

RüF2

RF1

VF3

SF1
UP2

UP1

SF3

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.3

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-88− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.4
WW

KW

RK2
RK1

RF1

VF1
RüF1

RüF2

UP1

VF2

UP2

VF3

SF3
SLP

AF1

SF2
ZP

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.4

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-89Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.5
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

VF1

UP1

ZP
RüF2

SF1

AF1
RF1

BE
BA
AE
AA

Anlage11.5

Hinweis:TWW-Kreis mit einstellbarer Ventilposition für die Speicherladungim absoluten Vorrangbetrieb. Mit RüF2 unterliegt die voreingestellte Ventilposition der Rücklauftemperaturbegrenzung.

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)16-90− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.6-1
WW

KW
Z

RK2
RK1

RüF1

VF1

VF2
RüF2

SLP/ZP

SF2

UP1

SF1

AF1
RF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.6-1

Hinweis:Die Pumpe im Trinkwasserkreis ist als Dauerläufer auszuführen und direkt
an die Spannungsversorgung anzuschließen.

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-91

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.6-2
WW

KW
Z

RK2
RK1

RüF1

VF1

VF2
UP2

VF4
RüF2

SLP/ZP

SF2

UP1

SF1

AF1
RF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.6-2

Hinweis:Die Pumpe im Trinkwasserkreis ist als Dauerläufer auszuführen und direkt
an die Spannungsversorgung anzuschließen.

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)

16-92− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.9-1

WW

KW
RF1

VF1

RK2
RK1

RüF1

UP1

VF2
RüF2

SF1
BE17

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.9-1

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− 10-V-Versorgung

EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-93Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 11.9-2

WW

KW
RF1

VF1

RK2
RK1

RüF1

UP1

UP2

VF2
RüF2

SF1
BE17

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage11.9-2

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− 10-V-Versorgung

16-94− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 12.0
WW

KW

RK1

RüF1
RK2

UP1 RK3
VF1
UP3

RüF3
UP1
VF3
RF3

ZP
RüF2

AF1
SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage12.0

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-95

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 12.1
WW

KW

SLP

RK2
RK1

RüF1

RK3
UP1
VF1
UP3

RüF3
UP1
VF3
RF3

RüF2
VF2

ZP

SF1
AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage12.1

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-96− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 12.2-1
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

UP1 RK3
VF1 UP3

RüF3 UP1
VF3
RF3

RüF2

SLP
VF2

ZP
SF2
SF1

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-97

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage12.2-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-98− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 12.2-2
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

UP2 UP1 RK3
VF1 UP3

RüF3 UP1
VF3
RF3

RüF2
VF2

SLP
VF4

ZP
SF2
SF1

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 557816-99

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage12.2-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)16-100− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 12.9-1

WWKW

UP1 RK3

RK2
RK1

RüF1

VF1 UP3

RüF3
VF3

UP1

RF3

VF2
RüF2

AF1

SF1
BE17

ZP

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-101Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage12.9-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− 10-V-Versorgung

16-102− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 12.9-2

WW

KW

RK2
RK1

UP2 UP1 RK3
RüF1

VF1 UP3

RüF3
VF3

UP1

RF3

VF2
RüF2

BE17

AF1

SF1
ZP

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-103

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage12.9-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− 10-V-Versorgung

16-104− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.0
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

VF1 RK3
UP3

RüF3
VF3

SF1

RüF2
RF3

UP1

RF1

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage13.0

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-105

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.1
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

VF1 RK3
SLP UP3

RüF3
VF3

VF2
RF3

UP1

SF1

RüF2
RF1

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

16-106

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.1

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-107

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.2-1
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

VF1 RK3
UP3

RüF3
VF3

RF3

RüF2
UP1

RF1

SLP
VF2

ZP
SF2

AF1
SF1

BE
BA
AE
RK

16-108EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.2-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-109Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.2-2
WW

KW

RK2
RK1

RüF1

VF1 RK3
UP2 UP3

RüF3
VF3

RF3

VF2
UP1

RüF2
RF1

SLP
VF4

ZP
SF2

AF1
SF1

BE
BA
AE
RK

16-110EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.2-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-111Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.6-1
WW

KW
Z

RK2
RK1

VF1
RüF1

VF2
RüF2

SF2
SLP/ZP

SF1

UP1

UP3
RF1 RK3

VF3

RF3
RüF3

AF1

BE
BA
AE
RK

16-112EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.6-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Hinweis:Die Pumpe im Trinkwasserkreis ist als Dauerläufer auszuführen und direkt
an die Spannungsversorgung anzuschließen.

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-113

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.6-2
WW

KW
Z

RK2
RK1

RüF1

VF1

VF2
UP2

VF4
RüF2

SF2
SLP/ZP

SF1

UP1

UP3
RF1 RK3

VF3

RF3
RüF3

AF1

BE
BA
AE
RK

16-114

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.6-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Hinweis:Die Pumpe im Trinkwasserkreis ist als Dauerläufer auszuführen und direkt
an die Spannungsversorgung anzuschließen.

Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-115

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.9-1

WW

KW
RK2
RK1

VF1 RK3
RüF1

UP3

RüF3
VF3
RF3

UP1

RF1

VF2
RüF2

SF1
BE17

AF1
ZP

BE
BA
AE
RK

16-116

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.9-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− 10-V-Versorgung

EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-117

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 13.9-2

WW

KW
RK2
RK1

VF1 RK3
RüF1 UP2 UP3

RüF3
VF3
RF3

UP1

RF1

VF2
RüF2

SF1
BE17

AF1
ZP

BE
BA
AE
RK

16-118EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage13.9-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− 10-V-Versorgung

EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-119Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 14.1

WW

KW

RüF1
RK1

BA8 BA9SF1

VF1 SLP

ZP

VF2
UP2

UP1
SF3

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage14.1

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-120− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 14.2

WW

RüF1
RK1

BA8 BA9SLP

VF1 UP1

SF2

SF1
ZP

VF2
UP2

SF3

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage14.2

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-121Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 14.3
WW

KW

RüF1
RK1

BA8 BA9
VF1 SLP

SF1

UP2

ZP

SF3

RüF2 SF4/VF4

UP1

SF2

AF1

BE
BA
AE
RK

Anlage14.3

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO4 -> F01- 0 (ohne RüF1)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-122− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 15.0
WW

KW

RüF3
RK1

VF1 SF3
RüF1

UP1 SF4/VF4

RK3

VF3
UP3

UP2
RF3

SF2
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-123

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage15.0

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-124− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 15.1

WW

KW

RÜF1
RK1

BA8 BA9VF4
VF1 SLP

ZP

UP2
SF1

VF2

SF3

UP1
RK3

UP3

RüF3
UP1
RF3
AF1

VF3

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-125

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage15.1

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO5 -> F14- 0 (UP1 nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-126− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 15.2

WW

KW

RÜF1
RK1

BA8 BA9
VF1 UP1

SLP

ZP
SF2

UP2

SF1

VF2

SF3

UP3
RK3

RüF3
AF1
RF3

VF3

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-127

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage15.2

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-128− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 15.3
WW

KW

RüF1
RK1

BA8 BA9
VF1 SLP

SF1
SF3

ZP

UP2
UP1

RüF2 SF4/VF4
SF2

RK3

UP3 RüF3
RF3
VF3

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-129Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage15.3

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-130− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 15.4

WW

KW

RüF1
RK1

UP1
VF1

SLP

ZP

SF1 SF4/VF4
SF3

RK3

UP3 RüF3
RF3
VF3

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-131Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage15.4

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-132− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 15.5

WW

KW

SF4/VF4
RüF1
RK1

UP1
VF1 UP2SLP

SF2 SF1
SF3
ZP

AF1

UP3 RüF3
RK3

VF3

RF3

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-133

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage15.5

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-134− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.0

RK1

VF1
RüF1

SF2
SLP

UP1

AF1

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage16.0

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Spreizungsregelung

mit CO1 -> F23 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-135

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.1

UP1

RK1

VF1
RüF1

SF2
SLP

UP2
SF1

RK2

VF2

UP1 AF1

RüF2
RF2

BE
BA
AE
RK

16-136

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage16.1

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 38)

CO5 -> F14- 0 (UP1 gem. Zeitprogramm ZP oder nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-137

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.2

RK1

VF1
RüF1

SF2

VF2
UP2

SLP

UP1

AF1

SF1

BE
BA
AE
RK

Anlage16.2

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-138− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.3

RK1

VF1
RüF1

SLP

RüF2
BA9

SF3

AF1

SF1

SF2

UP1

BE
BA
AE
RK

Anlage16.3

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-139Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.4

RK1

VF1
RüF1

SLP

RüF2

VF2

BA9

SF3
UP2

SF1

UP1

AF1

SF2

BE
BA
AE
RK

Anlage16.4

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)

16-140− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.5

UP1

RK1

VF1
RüF1

SLP

SF2

VF2
UP2

SF1

UP3
RK3

VF3

RüF3

UP1

RF3

AF1

BE
BA
AE
RK

EB 5578

16-141Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage16.5

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 38)

CO5 -> F14- 0 (UP1 gem. Zeitprogramm ZP oder nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)

16-142− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.6

RK1

VF1
RüF1

SLP

RüF2
UP1

SF3 SF1
SF2

AF1

UP2
RK2

VF2

RF2

BE
BA
AE
RK

Anlage16.6

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 38)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-143

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.7

UP1

RK1

VF1
RüF1

SLP

RüF2
BA9

VF2

SF3 SF1
UP2

SF2

RK3

VF3
UP3

RF3
RüF3

UP1 AF1

BE
BA
AE
RK

16-144

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage16.7

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 43)

CO5 -> F14- 0 (UP1 gem. Zeitprogramm ZP oder nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-145

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 16.8

UP1

RK1

VF1
RüF1

SLP/0...10V

SF2

UP2
SF1

RK2

RüF2 RK3
VF2

RF2

VF3
UP3

RF3

RüF3

UP1 AF1

BE
BA
AE
RK

16-146

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage16.8

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 38)

CO5 -> F14- 0 (UP1 gem. Zeitprogramm ZP oder nur während der externen Bedarfsverarbeitung aktiv)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-147

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 17.1

E-Heizung

WW

KW

RüF1
RK1

SLP
VF1

SF1
SF2

UP1

RüF2 RK2
RüF2
RüF4
BA10 UP2Y4

VF4 RF2
VF2

BE17
RüF3

AF1
ZP

BE
BA
AE
AA

16-148EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage17.1

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2 in RK2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2/RüF4)

CO4 -> F04- 0 (ohne Fließdruckschalter)

CO4 -> F14- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y4

EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-149Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 17.8

WW

KW

RüF1
RK1

SLP
VF1

SF1
SF2

UP1

RüF2/ RK2 RüF2
RüF4
UP2

Y4

VF4 RF2 RK3
VF2 UP3

BE17
RüF3

VF3
ZP

AF1

RF3

BE
BA
AE
AA

16-150EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage17.8

RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 0 (ohne RüF2 in RK2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2/RüF4)

CO4 -> F04- 0 (ohne Fließdruckschalter)

CO4 -> F14- 0 (ohne RüF3)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− Stellsignal Y4

EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-151Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 18.1-1

E-Heizung

WW

KW

F

RK1

RüF2
RK2

VF2

RüF1
UP2

RF2
VF1

SF2
SLP

UP1

SF1

BA10

RüF2
RüF4

Y4

VF4

BE17

RüF3

AF1
ZP

BE
BA
AE
AA

16-152EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage18.1-1RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2 in RK2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2/RüF4)

CO4 -> F04- 0 (ohne Fließdruckschalter)

CO4 -> F14- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y4

EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-153

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 18.1-2

E-Heizung

WW

KW

F

UP2
RK2

RüF2
VF2

VF1

RF2

RK1

SLP

SF2
RüF1

UP1

SF1

BA10
RüF2/
Y4
RüF4

VF4

BE 17
RüF3

AF1
ZP

BE
BA
AE
AA

16-154

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage18.1-2

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO1 -> F06- 1 (mit SF2)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2 in RK2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2/RüF4)

CO4 -> F04- 0 (ohne Fließdruckschalter)

CO4 -> F14- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 46)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y4

EB 5578− SLP-Drehzahl

mit CO1 -> F21 - 1− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-155

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.0

WW

KW

RK2
RK3

RK1

RüF1 UP1
VF1

VF2
RF1
UP3
RF3
VF3 RüF2
RüF3

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

16-156

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.0

RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-157

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.1-1

WW

KW

RK2
RK3

RK1

RüF1 UP1
VF1

VF2
RF1
UP3
RF3
VF3 RüF2
RüF3
SLP

SF1
ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

16-158EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.1-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-159Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.1-2
WW

KW

UP1

VF1
RK1

RF1
RüF1

RK3
UP3

RüF3
VF3

RF3

VF2

SF1

SLP

RK2

RüF2

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

16-160EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.1-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 0 (ohne RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 0 (ohne RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 0 (ohne SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-161Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.2-1

WW

KW

RK3

RK1
RK2

VF1
RüF1

UP1

RF1
RüF3

VF2

UP3
VF3

RF3

RüF2

SF2
SLP

ZP

SF1
AF1

BE
BA
AE
RK

16-162EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.2-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-163

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.2-2

WW

KW

RK3

RK1
RK2

VF1
RüF1

RF1

UP1 UP2 RüF3

VF2

UP3
VF3

RF3

VF4
RüF2

SF2
SLP

ZP

SF1
AF1

BE
BA
AE
RK

16-164

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.2-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK3)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-165

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.2-3
WW

KW

UP1

VF1
RK1

RK3

RF1
RüF1

UP3

RüF3 UP2VF3

RF3 RK2

VF4

VF2
RüF2

SF1

SF2
SLP

ZP

AF1

BE
BA
AE
RK

16-166

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.2-3RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO4 -> F01- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02- 1 (mit SF2)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F05- 0 (ohne VF4; VF2 dann i. d. R. an Messposition von VF4)

CO4 -> F10- 0 (TWW Zirkulationsrücklauf in Speicher)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− SLP-Drehzahl

mit CO4 -> F21 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-167

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.9-1

WW

KW

RüF1

RK2
RK3

RK1

UP1
VF1

RF1
RüF3

UP3
VF3

RF3
RüF2

VF2

SF1
BE17

AF1
ZP

BE
BA
AE
RK

16-168EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.9-1RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− 10-V-Versorgung

EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-169Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 21.9-2

WW

KW

RüF1

RK2
RK3

RK1

UP1
VF1

RF1
RüF3

UP2

UP3

VF3

RF3
RüF2

VF2

SF1
BE17

AF1
ZP

BE
BA
AE
RK

16-170EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage21.9-2RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO4 -> F01- 0 (ohne SF1)

CO4 -> F03- 0 (ohne RüF2)

CO4 -> F04- 0 (ohne Strömungssensor)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− 10-V-Versorgung

EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− ZP-Drehzahl

mit CO4 -> F25 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-171Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 25.0-1

RK2
RK1

RK3
RüF1

VF1
UP1

RF1
RüF2

VF2
UP2

RF2
RüF3

VF3 UP3

RF3

AF1

BE
BA
AE
RK

16-172EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage25.0-1RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-173

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 25.0-2

RK1
UP1

RüF1
VF1

RK2
RF1

UP2

RK3

RüF2
VF2

RF2

UP3

RüF3
VF3

AF1
RF3

BE
BA
AE
RK

16-174

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage25.0-2RK2: CO2 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO2 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
RK3: CO3 -> F02 - 0 = Festwertregelung; CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF1 = witterungsgeführte Regelung mit AF1;
CO3 -> F02 - 1, Auswahl AF2 = witterungsgeführte Regelung mit AF2
Werkseinstellung
CO1 -> F01- 0 (ohne RF1)

CO1 -> F02- 1 (mit AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F01- 0 (ohne RF2)

CO2 -> F02- 1 (mit AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO3 -> F01- 0 (ohne RF3)

CO3 -> F02- 1 (mit AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)EB 5578− Bedarfsanforderung

mit CO1 -> F18 - 1− Außentemperatur

mit CO5 -> F23 - 1
Richtung „Ausgang”

16-175

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Anlage 25.5

RüF1
RK1

VF2

RK2
VF1

RüF2

UP1

UP3

RüF3
RK3

VF3

UP2

BE
BA
AE
RK

Anlage25.5

Werkseinstellung
CO1 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO1 -> F03- 1 (mit RüF1)

CO2 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO2 -> F03- 1 (mit RüF2)

CO3 -> F02- 0 (ohne AF1)

CO3 -> F03- 1 (mit RüF3)

CO5 -> F07- 0 (ohne Störmeldung an Kl. 37)

CO5 -> F34, F35

Funktion AA1 (0 bis 10 V), AA2 (PWM):− Stellsignal Y1 (RK1)− Stellsignal Y2 (RK2)− Stellsignal Y3 (RK3)− Bedarfsanforderung

16-176

mit CO1 -> F18 - 1

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2 Funktionen Heizkreis
Die verfügbaren Funktionen sind abhängig von der gewählten Anlagenkennziffer.

16.2.1 Witterungsgeführte Regelung
Bei der witterungsgeführten Regelung stellt sich die Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemperatur ein. Die Heizkennlinie im Heizungsregler definiert den Sollwert für die Vorlauftemperatur als Funktion der Außentemperatur (vgl. Bild 16-2). Die zur Regelung benötigte Außentemperatur kann entweder an einem Außensensor gemessen, über 0-bis-10-V-Eingang (vgl. Kap. 16.2.1.1) oder über einen angeschlossenen Gerätebus (vgl. Kap. 16.2.1.2)
empfangen werden.

tVL

°C

3,2

150

2,9

2,6

2,4

140

2,2

130

2,0

120

1,8

110

1,6

100

1,4

90

1,2

80

1,0

70

0,8

60

0,6

50

0,4

40

0,2

30
20
20 16 12 8tVLtA

Vorlauftemperatur
Außentemperatur

tA
4

0

–4 –8 –12 –16 –20 –24 –28 –32 –36 –40 ° C

Bild 16-2: Steigungskennlinien

EB 5578

16-177

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.1.1 Außentemperatur über 0-bis-10-V-Signal empfangenoder senden
Die Außentemperatur kann über ein 0-bis-10-V-Signal an den Klemmen 19 und 23 erfasst
werden.
Alternativ kann die mit dem Außensensor gemessene Temperatur an AA1 als 0-bis-10-V-Signal ausgegeben werden. Der Nullpunkt des 0-bis-10-V-Eingangssignals und des0-bis-10-V-Ausgangssignals kann bei Bedarf verschoben werden.
Funktionen
Außensensor AF1, 2
Außentemperatur über0 bis 10 V empfangen odersendenAE1 Nullpunktverschiebung
Außentemperatur über0 bis 10 V empfangen odersendenWE
1

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F02 - 1
CO2, 3: Auswahl AF1, AF2

0

CO5 -> F23 - 1

Eing.

Richtung: Eingang (empfangen)–20 °CÜbertragungsbereichsanfang: –50 bis +100 °C

50 °C

Übertragungsbereichsende: –50 bis +100 °C

0
5%
0
Eing.

CO5 -> F31 - 1
Nullpunkt: 5 bis 20 %CO5 -> F23 - 1
Richtung: Ausgang (senden)–20 °CÜbertragungsbereichsanfang: –50 bis +100 °C

50 °C

Übertragungsbereichsende: –50 bis +100 °C

AA1 invers

00%

AA1 PWM

016-178

Konfiguration

CO5 -> F25 - 0
Nullpunkt: 0 bis 50 %CO5 -> F34 - 0
Funktion: Außentemperatur

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.1.2 Außentemperatur über Gerätebus empfangen odersendenDie gemessene Außentemperatur kann anderen Heizungsreglern über den Gerätebus zur
Verfügung gestellt werden.
Funktionen

WE

Außensensor AF1, 2
Gerätebus

Konfiguration
CO1, 2, 3 -> F02 - 1

0

CO7 -> F01 - 1; Gerätebusadresse

Wert AF1 empfangen0

CO7 -> F07 - 1; Register-Nr.

Wert AF1 senden

0

CO7 -> F06 - 1; Register-Nr.

Wert AF2 empfangen0

CO7 -> F09 - 1; Register-Nr.

Wert AF2 senden

0

CO7 -> F08 - 1; Register-Nr.

1)

1)

1)

über 0 bis 10 V empfangene Außentemperatur über Gerätebus senden mit CO5 -> F23 - 1 undAE

EB 5578

16-179Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.1.3 Steigungskennlinie
Grundsätzlich besteht folgender Zusammenhang: Wenn die Außentemperatur fällt, steigt die
Vorlauftemperatur, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Durch Variation der Parameter 'Steigung' und 'Niveau' kann die Kennlinie an individuelle Bedürfnisse angepasst werden:tVL

Sinkt die Raumtemperatur in der kalten Jahreszeit, ist eine
Erhöhung der Steigung erforderlich.

°C

tA
+20

tVL

0

–20 °C°C

Steigt die Raumtemperatur in der kalten Jahreszeit, ist eine
Verringerung der Steigung erforderlich.

tA
+20

tVL

0

–20 °C°C

Sinkt die Raumtemperatur in der Übergangsjahreszeit, isteine Erhöhung des Niveaus und gleichzeitige Verringerung
der Steigung erforderlich.

tA
+20

tVL

0

–20 °C°C

Steigt die Raumtemperatur in der Übergangsjahreszeit, isteine Verringerung des Niveaus und gleichzeitige Erhöhung
der Steigung erforderlich.

tA+20

16-1800–20 °CEB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Außerhalb der Nutzungszeiten werden reduzierte Sollwerte zur Regelung verwendet: Der reduzierte Vorlaufsollwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingestellten Werten für'Sollwert Tag' (Nennraumtemperatur) und 'Sollwert Nacht' (reduzierte Raumtemperatur). Die
Parameter 'Maximale Vorlauftemperatur' und 'Minimale Vorlauftemperatur' begrenzen die
Vorlauftemperatur nach oben und unten. Für die Begrenzung der Rücklauftemperatur kanneine separate Steigungskennlinie gewählt werden.
Beispiele für die Kennlinieneinstellung:− Altbau, Heizkörperauslegung 90/70:

Steigung ca. 1,8− Neubau, Heizkörperauslegung 70/55:

Steigung ca. 1,4− Neubau, Heizkörperauslegung 55/45:

Steigung ca. 1,0− Fußbodenheizung je nach Verlegung:

Steigung <0,5

InfoInsbesondere für den Regelbetrieb ohne Raumsensor gilt, dass die eingestellten Raumtemperaturen für den Tag ('Sollwert Tag') und für die Nacht ('Sollwert Nacht') nur mit einer dem
Gebäude/der Heizflächenauslegung angepassten Heizkennlinie zufriedenstellend wirksam
werden.
Funktionen

WE

Konfiguration

4-Punkte-Kennlinie

0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F11 - 1

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Sollwert Tag

20,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Sollwert Nacht

15,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Parameter

WE

Steigung, Vorlauf

1,2

Niveau (Parallelverschiebung)

0,0 °C

Minimale Vorlauftemperatur

20,0 °C

Maximale Vorlauftemperatur

70,0 °C1)

mit
CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F05 - 1
gilt:

EB 5578

Parameter: Wertebereich
PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P01: 0,2 bis 3,2

1)

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P02: –30,0 bis 30,0 °C
PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P06: –5,0 bis 150,0 °C
1)PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P07: 5,0 bis 150,0 °C

Steigung: 0,2 bis 1,0 (0,5)
Maximale Vorlauftemperatur: 5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C)

16-181Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.1.4 4-Punkte-Kennlinie
Mithilfe der 4-Punkte-Kennlinie kann eine eigene Heizkennlinie definiert werden. Die 4-Punkte-Kennlinie wird durch vier Punkte für die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur, die reduzierte Vorlauftemperatur und die Rücklauftemperatur definiert. Die Parameter 'Maximale
Vorlauftemperatur' und 'Minimale Vorlauftemperatur' begrenzen die Vorlauftemperatur nachoben und unten.

tVL

°C

100

tVLmax 90
80
60

P2

50
40
30

P1 bis P4 Punkte 1 bis 4
tVL
Vorlauftemperatur
tA
Außentemperatur- - - min minimale Vorlauftemp.
- - - max maximale Vorlauftemp.
––––––––– 4-Punkte-Kennlinie–  –  –  –  –  –  	 red. 4-Punkte-Kennlinie

P1

70

P3
P4

tVLmin 20
10+20 +15 +10

tA
+5

0

–5

–10

–15 –20°C

Bild 16-3: 4-Punkte-Kennlinie

Info− Die Parameter 'Sollwert Tag' und 'Sollwert Nacht' stehen bei Auswahl der 4-Punkte-Kennlinie ohne weitere ergänzende Funktionen wie Optimierung oder Kurzzeitadaption nicht
mehr zur Verfügung.
− Die Funktion 4-Punkte-Kennlinie kann nur aktiviert werden, wenn die Funktion Adaption
nicht aktiv ist (CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F08 - 0).
Funktionen

WE

Konfiguration

Adaption

0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F08 - 0

4-Punkte-Kennlinie

0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F11 - 1

16-182EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter
Außentemperatur

Vorlauftemperatur

WE

Parameter: Wertebereich

Punkt 1

–15,0 °C

Punkt 2

–5,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P05:
–50,0 bis +50,0 °C

Punkt 35,0 °C

Punkt 4

15,0 °C

Punkt 170,0 °C

Punkt 255,0 °C

Punkt 340,0 °C

Punkt 425,0 °C

Reduzierte VorlauftemperaturPunkt 1

60,0 °C

Punkt 240,0 °C

Punkt 320,0 °C

Punkt 4

20,0 °C

Rücklauftemperatur

Punkt 1 bis 4 65,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P05:
–5,0 bis +150,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P05:
–5,0 bis +150,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P05: 5,0 bis 90,0 °C
PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P06:
–5,0 bis +150,0 °C

Minimale Vorlauftemperatur

20,0 °C

Maximale Vorlauftemperatur

70,0 °C 1) PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P07: 5,0 bis 150,0 °C

1)

mit CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F05 - 1
gilt:
Maximale Vorlauftemperatur: 5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C)

16.2.2 Festwertregelung
Die Vorlauftemperatur kann während der Nutzungszeiten auf einen festen Sollwert geregelt
werden. Außerhalb der Nutzungszeiten wird die reduzierte Vorlauftemperatur geregelt. Hierzu wird unter 'Sollwert Tag' die Nennvorlauftemperatur und unter 'Sollwert Nacht' die reduzierte Vorlauftemperatur eingestellt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Außensensor

1

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F02 - 0

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Sollwert Tag

50,0 °C: Min. bis Max. Vorlauftemperatur

Sollwert Nacht

30,0 °C: Min. bis Max. Vorlauftemperatur

EB 5578

16-183

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Minimale Vorlauftemperatur

20,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P06:
–5,0 bis +150,0 °C

Maximale Vorlauftemperatur

70,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P07:
5,0 bis 150,0 °C

16.2.3 Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
Mit Funktionsblockeinstellung CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F05 - 1 wird der entsprechende
Heizkreis als Fußbodenkreis definiert. Durch diese Maßnahme werden zunächst nur die
Wertebereiche für die Steigung der Heizkennlinie und die maximale Vorlauftemperatur in
den Ebenen PA1, 2, 3, 11, 12, 13 eingegrenzt:− Wertebereich der Steigung: 0,2 bis 1,0− Wertebereich der maximalen Vorlauftemperatur: 5 bis 50 °C
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Überhöhung mit Wertebereich 0,0 bis 50,0 °C
einzustellen, die bei der Bedarfsanforderung des Fußbodenkreises beim vorgelagerten Regelkreis zusätzlich Berücksichtigung findet.
Im Anschluss kann die Funktion Estrichtrocknung aktiviert werden. Die Funktionsblockparameter – beginnend mit der Starttemperatur – legen den Ablauf der Estrichtrocknung fest: das
Anheizen beginnt mit der eingestellten Starttemperatur, in der Werkseinstellung mit einer
Vorlauftemperatur von 25 °C. Die Starttemperatur wird für die unter 'Halten Tage' eingestellten Tage konstant geregelt. Danach wird sie im Verlauf von jeweils 24 Stunden um den Wert
'Anstieg/Tag' angehoben – in der Werkseinstellung erreicht der Vorlauftemperatur-Sollwert
also 24 Stunden nach der Haltephase 30 °C. Ist die Maximaltemperatur erreicht, wird diesefür die unter 'Halten Tage' eingestellten Tage konstant geregelt. Der Parameter 'Absenkung/Tag' legt die Abwärtsrampe fest. Ist die 'Absenkung/Tag' = 0 erfolgt der direkte Übergang
von der Temperaturhaltephase in den Automatikbetrieb. Werden die Funktionsblockparameter 'Starttemperatur' auf 25 °C und 'Anstieg/Tag' auf 0,0 °C eingestellt, dann läuft die
Estrichtrocknung in einer der DIN EN 1264 Teil 4 konformen Weise wie folgt ab: Mit dem
Start der Funktion beginnt die Estrichtrocknung mit 25 °C Vorlauftemperatur, die drei Tagelang konstant geregelt wird. Anschließend wird sprunghaft auf die eingestellte Maximaltemperatur umgeschaltet. Der weitere Verlauf bleibt unverändert. Durch Änderung der Voreinstellung „Stop“ in „Start“ wird die Funktion Estrichtrocknung mit der eingestellten 'Starttemperatur' gestartet. Bei gestarteter Estrichtrocknung wird im Display „Start“ angezeigt. Die
Einstiegspunkte „Aufbau”, „Halten“ (Halten der Maximaltemperatur) und „Abbau“ können
für die Fortsetzung einer abgebrochenen Estrichtrocknung gewählt werden. Der Verlauf derEstrichtrocknung kann in der Betriebsebene bei den Messwerten des zugehörigen Heizkreises
beobachtet werden.

16-184

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Nach Ablauf der letzten Phase wird „Fertig“ angezeigt. Durch Zurückstellen der Anzeige auf„Stop“ in CO1, 2, 3 -> F05 oder nach Netzunterbrechung erlischt diese Anzeige. Wenn es
im Verlauf der Estrichtrocknung zu einer Netzunterbrechung kommt, wird die Estrichtrockung
später an genau derselben Stelle fortgesetzt. In Anlagen, in denen aufgrund einer Trinkwassererwärmung die Estrichtrocknung ausgesetzt wird (z. B. Anlage 2.1), werden während aktiver Estrichtrocknung keine Speicherladungen ausgeführt, sofern sie nicht dem Frostschutz
des Speichers dienen.

Info
Ein Zugriff auf die Funktionsblockparameter ist nach dem Start der Funktion nur durch Zurückstellen auf „Stop“ in CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F05 möglich.
Funktionen
Fußbodenheizung/Estrichtrocknung

WE
00,0 °C25,0 °C
05,0 °C45,0 °C
40,0 °C
Stop

Konfiguration
CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F05 - 1
Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C
Starttemperatur: 20,0 bis 60,0 °C
Halten Tage: 0 bis 10 Tage
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C
Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C
Halten Tage: 0 bis 30 Tage
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C
Startbedingung: Stop, Start, Aufbau, Halten, Abbau

16.2.4 Nachtabsenkung
Die Nachtabsenkung (= Differenz der Vorlauf-Solltemperatur zwischen Tag- und Nachtbetrieb) errechnet sich in allen Heizkreisen mit Steigungskennlinie wie folgt:
2 x Heizkennliniensteigung x (Raumtemp. Tag – Raumtemp. Nacht)

EB 5578

16-185

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.4.1 Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb
Wenn sich ein Heizkreis im Nachtbetrieb (Betriebsart Automatik ), befindet, wird dieser automatisch in den Tagbetrieb versetzt, wenn die Außentemperatur den Grenzwert 'Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb' unterschreitet. Bei Überschreitung des Grenzwerts (zuzüglich
0,5 °C Schaltdifferenz) wird der Nachtbetrieb wieder eingeleitet.
Diese Funktion verhindert ein zu starkes Auskühlen des Gebäudes während der Nichtnutzungszeit bei tiefen Außentemperaturen. Der Übergang zum Tagbetrieb lässt sich auch gleitend in Abhängigkeit der Außentemperatur gestalten.
Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb –15,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P09:–50,0 bis 5,0 °C(nur mit CO1, CO2, CO3, CO11, CO12,
CO13 -> F28 - 0)

16.2.4.2 Gleitende Nachtabsenkung
Mit CO1, CO2, CO3, CO11, CO12, CO13 -> F28 - 1 nimmt die Nachtabsenkung gleitend
mit fallender Außentemperatur ab. Bei Außentemperaturen über dem Außentemperaturgrenzwert „ATGW Nacht 100 %” wird die volle Nachtabsenkung wirksam.
Im Bereich zwischen diesem und dem Außentemperaturgrenzwert „ATGW Tag 0 %” für Dauer-Tagbetrieb wird der Betrag der Nachtabsenkung linear bis auf Null reduziert.
Der Betrag der Nachtabsenkung wird im Menü „Nacht-Sollwerte” als „HKx Nachtabsenkung” angezeigt. Er wird auch während des Tagbetriebs angezeigt, bleibt dann jedochohne Wirkung. Mit CO1, CO2,CO3, CO11, CO12, CO13 -> F28 - 1 entfällt der Parameter„Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb” (P09) in der jeweiligen PA-Ebene.
Funktionen

WE

Konfiguration

Gleitende Nachtabsenkung

0

CO1, CO2, CO3, CO11, CO12,
CO13 -> F28 - 1(nur mit CO1, CO2, CO3, CO11, CO12,
CO13 -> F11 - 0)

16-186

5,0 °CATGW Nacht 100 %: –50 °C bis 20.0 °C–15 °CATGW Tag 0 %: –50 °C bis 5.0 °C

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.5 Pufferspeicheranlagen
Für die Pufferspeicher der Anlagen 3.9, 5.9, 14.1 bis 14.3, 15.1 bis 15.5, 16.x, 17.x und
18.x lässt sich in PA1 eine Heizkennlinie nach Steigung oder nach 4 Punkten einstellen. Ohne Außentemperatursensor können in der Kundenebene ein Pufferspeicher-Sollwert für den
Tag- und ein Pufferspeicher-Sollwert für den Nachtbetrieb eingestellt werden. Ein von nachgeregelten Heizkreisen, vom TWW-Kreis oder extern (über Gerätebus, 0 bis10 V oder binär)übermittelter Bedarf kann den aktuellen Pufferspeicher-Sollwert übersteuern. Der maximale
Bedarf wird als Pufferspeicher-Sollwert für SF1 angezeigt. Wenn der Pufferspeicher-Sollwert
an SF1 unterschritten wird, setzt eine Pufferladung ein. Eine Ausnahme bilden die Anlagen3.9, 5.9 und 18.x. Der Pufferspeicher-Sollwert wird hier nur vom TWW-Kreis bestimmt.
In den Anlagen 14.1 bis 14.3 und 15.1 bis 15.5 liegt der Sollwert der Ladetemperatur immer 6 °C über dem Puffersollwert. Jede Pufferladung wird beendet, sobald die Temperatur
am oberen Puffersensor (in Anlagen 15.4 und 15.5 am unteren Puffersensor) um 3 °C höher
ist als der Puffersollwert. Wenn in den Anlagen 14.1 bis 14.3 und 15.1 bis 15.3 eine Ladungsanforderung des Trinkwasserspeichers ansteht, wird vorrangig überprüft, ob das Wärmeangebot im Pufferspeicher groß genug ist, um den Trinkwasserspeicher laden zu können.
Wenn die Temperatur im Pufferspeicher nicht ausreicht, erfolgt die Aufladung des Trinkwasserspeichers über Fernwärme. Die Ladung des Trinkwasserspeichers hat Vorrang gegenüber
einer Ladungsanforderung seitens des Pufferspeichers. Erst nach Abschluss einer Trinkwasserspeicherladung kann eine Pufferspeicherladung erfolgen. In den Anlagen 14.3 und 15.3 ist
ein Solarkreis mit umleitbarem Wärmeträgerstrom eingebunden. Ist die Temperaturdifferenz
zwischen Kollektorsensor RüF2 und einem der Speichersensoren SF3 oder SF4 größer als der
Parameter 'Solarkreispumpe ein', wird die Solarkreispumpe UP2 eingeschaltet und der entsprechende Speicher geladen. Falls beide Speicher geladen werden könnten, wird vorrangig
der Trinkwasserspeicher geladen. Unterschreitet die Temperaturdifferenz den Parameter 'Solarkreispumpe aus' in beiden Speicherkreisen, wird die Solarkreispumpe UP2 wieder ausgeschaltet. Darüber hinaus wird die Solarkreispumpe grundsätzlich ausgeschaltet, wenn die
Messwerte beider Speichersensoren SF3 und SF4 die Grenzwerte 'Maximale Speichertemperatur' oder 'Maximale Puffertemperatur' erreicht haben oder die Kollektortemperatur über120 °C ansteigt.
In den Anlagen 3.9, 5.9, 16.x, 17.x und 18.x wird der Sollwert der Ladetemperatur durch
die Einstellung des Parameters 'Min. Sollwert Pufferladung' in der Ebene PA1 bestimmt. Die
automatische Anpassung (Einstellung „AUTO”) bewirkt, dass der Sollwert der Ladetemperatur immer um den für 'Überhöhung Ladetemperatur' eingestellten Wert über dem aktuellen
Pufferspeicher-Sollwert liegt. Jeder andere für 'Min. Sollwert Pufferladung' eingestellte Wert
wird als minimaler Sollwert für die Ladetemperatur herangezogen, der erst bei höheren Pufferspeicher-Sollwerten zu gleiten beginnt. Bei vorhandenem Rücklauftemperatursensor RüF1

EB 5578

16-187

Anhang A (Konfigurationshinweise)

wird die Ladepumpe SLP mit CO1 -> F22 - 1 zur Vermeidung von Kaltladung erst dann freigegeben, wenn die an RüF1 gemessene Temperatur die an SF1 gemessene erreicht hat.
Bei den Anlagen 3.9 und 5.9 greift diese Funktion nur, wenn die Heizkreise RK2 und RK3
nicht in Betrieb sind. Der Parameter 'Pufferladung beenden' (PA1 -> P17, WE = AUTO) bestimmt, unter welchen Bedingungen die Pufferladung beendet wird. Die automatische Anpassung (Einstellung „AUTO”) bewirkt, dass die Pufferladung beendet wird, wenn die Temperatur im Pufferspeicher den Wert 'Pufferspeicher-Sollwert' + 'Hysterese Pufferspeicher' erreicht.
Jeder andere für 'Pufferladung beenden' eingestellte Wert wird als feste Abschalttemperaturvorgabe der Pufferladung gewertet. Mit SF2 (CO1 -> F06 - 1) wird immer SF2 zur Beendung
der Pufferladung herangezogen. Mit CO1 -> F25 - 1 lässt sich der Pufferspeicher-Bodensensor SF3 aktivieren, der dann bei niedrigen Außentemperaturen zur Beendung der Pufferladung herangezogen wird. Auf diese Weise wird der Pufferspeicher im Sommerbetrieb mit
SF2 als Abschaltsensor nicht vollständig durchgeladen, um die Rücklauftemperatur am Endeder Pufferspeicherladung niedrig halten zu können. Die Ladepumpe SLP wird erst abgeschaltet, wenn die sich ergebende Nachlaufzeit gleich der eingestellten 'Ventillaufzeit Ty' für RK1
multipliziert mit Wert 'Nachlauf Ladepumpe' abgelaufen ist. Wenn die Funktion
CO1 -> F27 - 1 (Entladeschutz) aktiviert ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn die
Ladetemperatur ihren Sollwert trotz voll geöffnetem Ventil nicht erreicht, unter die am SF1
gemessene Temperatur fällt und nicht mehr ansteigt. Jeder Ladevorgang mit voll geöffnetem
Ventil wird spätestens nach einer Stunde abgebrochen. In HK1 wird dann bei den Messwerten für die nächsten 30 Minuten „Betrieb: Entladeschutz” angezeigt.
Mit CO1 -> F27 - 1 wird ein um 2 °C höherer Ladesollwert berechnet.Es gilt dann:Ladesollwert = Sollwert an SF1 + „Überhöhung Ladetemperatur” + 2 °C
Der Betrieb der Zubringerpumpe UP1 in den Anlagen 16.0 bis 16.5, 16.7 und 16.8 wird
entweder vom Zeitprogramm ZP bestimmt oder durch externen Bedarf angefordert. Bei Anlagen mit nachgeschalteten Regelkreisen führt abhängig von der Einstellung CO5 -> F14 entweder nur dieser externe Bedarf oder auch der Eigenbedarf zum Einschalten der Zubringerpumpe UP1.
Die Pumpe UP2 des Feststoffkesselkreises in den Anlagen 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.2,
16.4, 16.5 und 16.7 wird mit Erreichen der 'Starttemperatur Kesselpumpe' an VF2 in Betrieb
gesetzt. Wenn die Temperatur an VF2 auf die Temperatur T = 'Starttemperatur Kesselpumpe'– 'Hysterese Kesselpumpe' fällt, wird die Kesselpumpe abgeschaltet.
In den Anlagen 14.3, 15.3, 16.3, 16.4, 16.6 und 16.7 ist ein Solarkreis eingebunden, zu
dessen Steuerung der Speichersensor SF3 genutzt wird. Steht am Kollektorsensor RüF2 eineum den Wert 'Solarkreispumpe ein' höhere Temperatur als am Speichersensor SF3 an, dannwird die Kollektorkreispumpe CP eingeschaltet. Die Abschaltung erfolgt, wenn die Temperaturdifferenz den Wert 'Solarkreispumpe aus' unterschreitet, am Speichersensor SF3 der Wert

16-188EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)'Maximale Speichertemperatur' erreicht wird oder die Kollektortemperatur über 120 °C ansteigt.
Zur Regelung der TWW-Temperatur in den Anlagen 3.9, 5.9, 17.x und 18.x stehen die Ausgänge AA1 (0 bis 10 V) und AA2 (PWM) für das Stellsignal Y4 zur Tauscherladepumpe zur
Verfügung. Das Stellsignal kann bei Bedarf auch invertiert werden. Für den Betrieb der Tauscherladepumpe sind mit CO4 -> F12 - 1 die minimale Förderleistung und die Regelparameter zur Regelung der TWW-Temperatur einstellbar. Zur temperaturabhängigen Anpassung der Förderleistung der Ladepumpe SLP stehen die Ausgänge AA1 (0 bis 10V) und
AA2 (PWM) zur Verfügung. Das Ausgangssignal kann bei Bedarf auch invertiert werden.
Ein Fließdruckschalter kann mit CO4 -> F04 - 1 aktiviert werden. Der Ausgang UP1 für das
Umschaltventil wird mit Konfiguration des Rücklauftemperatursensors RüF2 aktiviert. Das Umschaltventil wird in Abhängigkeit des Parameters 'Rücklauftemperatur-Grenzwert Einschichtung oben' gesteuert: Wenn die an RüF2/RüF4 gemessene Temperatur den eingestellten
Schaltpunkt überschreitet, bleibt der Ausgang UP1 ausgeschaltet und das Rücklaufwasser
wird oben eingeschichtet. Wenn die an RüF2 gemessene Temperatur den eingestellten Schaltpunkt unterschreitet, wird der Ausgang UP1 eingeschaltet und das Rücklaufwasser unten eingeschichtet.
Mit CO4 -> F14 - 1 wird die Funktion Thermische Desinfektion und der dafür erforderliche
Eingang RüF3 aktiviert. Ggf. muss der Heizungsregler zu Beginn jeder thermischen Desinfektion zunächst erst einmal dafür sorgen, dass ausreichend hohe Temperatur im Pufferspeicher
zur Verfügung steht. Die Zeitspanne für den Ablauf der thermischen Desinfektion darf also
nicht zu knapp bemessen werden.
Alternativ besteht in den Anlagen 3.9, 17.x und 18.x die Möglichkeit, eine Elektro-Heizpatrone für die thermische Desinfektionsphase einzusetzen. Mit CO4 -> F23 - 1 wird der bei aktiver thermischer Desinfektion erhöhte Bedarf vom TWW-Kreis nicht an den Pufferspeicher-Regelkreis RK1 weitergegeben. Für die Anforderung der E-Heizung ist mit einsetzenderthermischer Desinfektion und während des ganzen Verlaufs der thermischen Desinfektion die
gemessene Temperatur an SF1 entscheidend: wenn die Temperatur an SF1 größer/gleich der'Desinfektionstemperatur' (Funktionsblockparameter in CO4 -> F14) + 'Überhöhung Sollwert'(Funktionsblockparameter in CO4 -> F14) ist, besteht kein Bedarf, die E-Heizung anzufordern. Wenn die Temperatur an SF1 unter diesem Grenzwert liegt, wird der Binärausgang
BA10 zur Anforderung der E-Heizung eingeschaltet.

EB 5578

16-189Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Das Abschalten des Pufferspeicher-Regelkreises erfolgt wie in Kap. 16.2.4.1 beschrieben.
Bei Nutzung vorgegebener Steigungskennlinien (CO1 -> F11 - 0) ist im Pufferspeicher-Regelkreis kein Nachtbetrieb möglich, anders bei aktivierter 4-Punkte-Kennlinie (CO1 -> F11 - 1):
hier steht jeweils eine 4-Punkte-Kennlinie für den Tag- und Nachtbetrieb zur Verfügung.
Funktionen

WE

Konfiguration

Speichersensor SF2

1

CO1 -> F06 - 1

Drehzahlsteuerung der Ladepumpe0

CO1 -> F21 - 1

40,0 °C

Start Drehzahlreduzierung
Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C

50,0 °C

Stopp Drehzahlreduzierung
Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C

20,0 °C

Mindestdrehzahl: 0 bis 50 %SLP rücklauftemperaturabhängig

0

CO1 -> F22 - 1

PS-Bodensensor

0

CO1 -> F25 - 1
Pufferspeicher-Bodensensor SF3
aktiv

10,0 °C

Grenztemp.: 0,0 bis 50,0 °C

Entladeschutz

0

CO1 -> F27 - 1

Rücklaufsensor RüF2

0

CO4 -> F03 - 1

Regelungsart Dreipunkt

1

CO4 -> F12 - 1

20 %Mindestdrehzahl: 5 bis 50 %2,0

KP: 0,1 bis 50,0120 s/30 s

TN: 1 bis 999 s

0s

TV: 0 bis 999 s

E-Heizpatrone

0

CO4 -> F23 - 1

AA1, AA2 invers

0

CO5 -> F25, F26 - 1

0%

Nullpunkt: 0 bis 50 %0

CO5 -> F34, F35 - 1
Funktion: SLP-Drehzahl, „Y4”

AA1, AA2 PWM

16-190EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Minimaler Sollwert Pufferladung

AUTO

PA1 -> P16: AUTO bis 90,0 °C

Pufferladung beenden

AUTO

PA1 -> P17: AUTO bis 90,0 °CÜberhöhung Ladetemperatur

6,0 °C

PA1 -> P18: 0,0 bis 50,0 °C

Nachlauf Ladepumpe

1,0

PA1 -> P19: 0,0 bis 10,0

Solarkreispumpe ein

10,0 °C

PA4 -> P10: 1,0 bis 30,0 °C

Solarkreispumpe aus

3,0 °C

PA4 -> P11: 0,0 bis 30,0 °C

Maximale Speichertemperatur

80,0 °C

PA4 -> P12: 20,0 bis 90,0 °C

Maximale Puffertemperatur

80,0 °C

PA4 -> P13: 20,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur-Grenzwert Einschichtung oben 25,0 °C

PA4 -> P21: 5,0 bis 90,0 °C

Starttemperatur Kesselpumpe

60,0 °C

PA5 -> P01: 20,0 bis 90,0 °C

Hysterese Kesselpumpe

5,0 °C

PA5 -> P02: 0,0 bis 30,0 °C

16.2.6 Sommerbetrieb
Maßgebend für die Einleitung des Sommerbetriebs ist die Höhe der Tagesdurchschnittstemperatur (ermittelt zwischen 7:00 und 22:00 Uhr) im eingestellten Sommerzeitraum. Überschreitet sie den Wert 'Überhöhung' an im Parameter 'Tage für Beginn' eingestellten aufeinanderfolgenden Tagen, wird am folgenden Tag der Sommerbetrieb wirksam: die Ventile aller
Heizkreise werden geschlossen und die Umwälzpumpen nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet. Unterschreitet die Tagesdurchschnittstemperatur den Wert 'Grenzwert' an im Parameter 'Tage für Ende' eingestellten aufeinanderfolgenden Tagen, wird am Folgetag der Sommerbetrieb eingestellt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Sommerbetrieb

0

CO5 -> F04 - 1

01.06 - 30.09

Zeit: frei einstellbar

2Tage für Beginn: 1 bis 3

1

Tage für Ende: 1 bis 3

18,0 °C

Grenzwert: 0,0 bis 30,0 °C

Info
Der Sommerbetrieb wird nur im Automatikbetrieb ( ) wirksam.

EB 5578

16-191Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.7 Verzögerte Außentemperaturanpassung
Zur Ermittlung des Vorlauftemperatur-Sollwerts wird die berechnete Außentemperatur herangezogen. Diese wird entweder bei fallender, bei steigender oder bei fallender und steigender
Außentemperatur verzögert nachgeführt. Ändert sich die Außentemperatur innerhalb kürzester Zeit z. B. um 12 °C, wird die berechnete Außentemperatur bei einer Verzögerung pro
Stunde von 3 °C über einen Zeitraum von t = 12°C= 4 h der Außentemperatur in kleinen
3°C/hSchritten angepasst.
Info
Unnötige Überlastungen von Heizzentralen in Verbindung mit Überheizung von Gebäuden,z. B. bei Föhneinfluss oder zwischenzeitlich zu geringe Heizleistung aufgrund von Sonneneinstrahlung auf den Außensensor können mit einer verzögerten Außentemperaturanpassung vermieden werden. In der Betriebsebene wird eine aktive verzögerte Außentemperaturanpassung durch blinkende Anzeige der Außentemperatur signalisiert. Im Grundbild erscheint bei aktiver Verzögerung eine kleine Sanduhr neben dem Thermometer. Es wird die
berechnete Außentemperatur angezeigt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Verzögerte Außentemperaturanpassung (fallend)0

CO5 -> F05 - 1
Verzögerung/h: 0,2 bis 6,0 °C

Verzögerte Außentemperaturanpassung (steigend)

03,0 °C

CO5 -> F06 - 1
Verzögerung/h: 0,2 bis 6,0 °C

16.2.8 Fernbedienung
Die Raumleitgeräte Typ 5257-5 1), Typ 5257-51 (Pt-1000-Raumleitgeräte) sowie Typ 5244 1)(PTC-Raumleitgerät) bieten neben der Messung der Raumtemperatur noch folgende Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Regelung:
Auswahl der Betriebsart:

Sollwertkorrektur:

16-192

Automatikbetrieb
Tagbetrieb
Nachtbetrieb
Innerhalb des Nennbetriebs kann der Raumsollwert mit einem stufenlos verstellbaren Drehknopf um bis zu 5 °C abgesenkt oder angehoben werden

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Bei aktivem Raumsensor wird mit angeschlossener und aktivierter Fernbedienung derRaumtemperatur-Messwert angezeigt, aber nicht zur Regelung genutzt, wenn nicht
Optimierung, Adaption oder Kurzzeitadaption aktiviert ist.
Alternativ ist der Anschluss des Raumleitgeräts TROVIS 5570 1) über den Gerätebus möglich(vgl. Kap. 16.4.15).
1)

nicht mehr lieferbar

Funktionen

WE

Konfiguration

Raumsensor

0

CO1, 2, 3 -> F01 - 1

Wenn das Raumleitgerät TROVIS 5570 eingesetzt wird, ist Folgendes zu konfigurieren:
Gerätebus0

CO7 -> F01 - 1, Gerätebusadresse

Raumleitgerät TROVIS 5570 in RK1

0

CO7 -> F03 - 1, Gerätebusadresse

Raumleitgerät TROVIS 5570 in RK2

0

CO7 -> F04 - 1, Gerätebusadresse

Raumleitgerät TROVIS 5570 in RK3

0

CO7 -> F05 - 1, Gerätebusadresse

Info
Raumleitgeräte können für die Heizkreise RK11, RK12 und RK13 nicht genutzt werden.

16.2.9 Optimierung
Für diese Funktion ist ein Raumsensor erforderlich. Der Heizungsregler ermittelt in Abhängigkeit von der Gebäudecharakteristik adaptiv die erforderliche Vorheizzeit (maximal 8 Stunden), mit der zu Beginn der Nutzungszeit im Referenzraum der 'Sollwert Tag' (Nennraumtemperatur) erreicht ist. In der Aufheizphase wird mit der maximalen Vorlauftemperatur
geheizt. Diese wird in 10-°C-Schritten stufenweise aufgebaut. Sobald der 'Sollwert Tag' erreicht ist, greift die witterungsgeführte Regelung.
In Abhängigkeit des Raumsensors schaltet der Heizungsregler die Heizung bis zu einer Stunde vor Ende der Nutzungszeit aus. Den Zeitpunkt wählt der Heizungsregler so, dass keine
wesentliche Unterschreitung der Raumtemperatur bis zum Ende der Nutzungszeit auftritt.
Während der Aufheizphasen und des vorzeitigen Abschaltens der Heizung blinken im Display die Symbole oder .
Außerhalb der Nutzungszeiten überwacht der Heizungsregler den 'Sollwert Nacht' (reduzierte Raumtemperatur). Bei Unterschreiten des Nachtsollwerts wird mit der maximalen Vorlauftemperatur geheizt, bis die gemessene Raumtemperatur den eingestellten Wert um 1 °Cübersteigt.

EB 5578

16-193

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info− Sonneneinstrahlung kann zu einer überhöhten Raumtemperatur und damit zu einem vorzeitigen Abschalten der Heizung führen.
− Innerhalb eines kurzen Nichtnutzungszeitraums kann ein Absinken der Raumtemperatur
zum vorzeitigen Einleiten des Aufheizbetriebs auf den 'Sollwert Tag' führen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Raumsensor

0

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F01 - 1

Außensensor

1

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F02 - 1

Optimierung0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F07 - 1

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Sollwert Tag

20,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Sollwert Nacht

15,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

16.2.10 Kurzzeitadaption
Reaktionen auf Raumtemperaturabweichungen während des Tag- und Nachtbetriebs können
durch die Funktionsblockeinstellung CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F09 - 1 erzielt werden. Dannwird der Heizbetrieb grundsätzlich abgeschaltet sobald die Raumtemperatur den 'Sollwert
Tag' oder den 'Sollwert Nacht' um 2 °C überschreitet.
Erst, wenn die Auskühlung des Raums 1 °C über Sollwert erreicht hat, wird der Heizbetrieb
wieder aufgenommen. Korrekturen des aktuellen Vorlauftemperatur-Sollwerts sind nach Einstellung von 'Zykluszeit' oder 'KP (Verstärkung)' ≠ 0 freigegeben. Die 'Zykluszeit' legt den
zeitlichen Abstand zwischen kontinuierlichen Vorlauftemperatur-Sollwertkorrekturen um jeweils 1 °C fest. Eine 'KP (Verstärkung)' ≠ 0 bewirkt bei plötzlich eintretenden Raumtemperaturabweichungen einen unmittelbaren Vorlauftemperatur-Sollwertsprung. Hierbei empfiehlt es
sich, die 'KP (Verstärkung)' in der Größenordnung von 10,0 einzustellen.
Info− Kühllasten wie Luftzug oder offene Fenster beeinflussen die Regelung.
− Es kann zum kurzfristigen Überheizen der Räume kommen, wenn die Kühllast entfällt.

16-194

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Raumsensor

0

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F01 - 1

Außensensor

1

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F02 - 1

Kurzzeitadaption

0
20 min0,0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F09 - 1
Zykluszeit: 0 bis 100 min
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Sollwert Tag

20,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Sollwert Nacht

15,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

16.2.10.1 Kurzzeitadaption ohne Außensensor (raumtemperaturgeführt)Die Vorlauftemperaturregelung startet mit 'Vorlaufsollwert Tag' im Tagbetrieb oder mit dem'Vorlaufsollwert Nacht' im Nachtbetrieb, da sich ohne Außensensor keine durch Kennlinien
berechneten Sollwerte ergeben. Die Zykluszeit legt den zeitlichen Abstand zwischen kontinuierlichen Vorlauftemperatur-Sollwertkorrekturen um jeweils 1 °C fest. Der Heizbetrieb wird
grundsätzlich abgeschaltet, sobald die Raumtemperatur den 'Sollwert Tag' oder den 'Sollwert Nacht' um 2 °C überschreitet. Erst, wenn die Auskühlung des Raums 1 °C über Sollwert
erreicht hat, wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen. Eine 'KP (Verstärkung)' ≠ 0 bewirkt
bei plötzlich auftretenden Raumtemperaturabweichungen einen unmittelbaren Vorlauftemperatur-Sollwertsprung. Hierbei empfiehlt es sich, die 'KP (Verstärkung)' in der Größenordnung
10,0 einzustellen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Raumsensor

0

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F01 - 1

Außensensor

1

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F02 - 0

Kurzzeitadaption

0
20 min0,0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F09 - 1
Zykluszeit: 1 bis 100 min
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Sollwert Tag

20,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Sollwert Nacht

15,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Vorlaufsollwert Tag

50,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P03: 5,0 bis 150,0 °C

Vorlaufsollwert Nacht

30,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P04: 5,0 bis 150,0 °C

EB 5578

16-195

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.2.11 Adaption
Der Heizungsregler ist in der Lage, die Heizkennlinie selbständig an die Gebäudecharakteristik anzupassen. Voraussetzung hierfür ist eine Steigungskennlinie (CO1, 2, 3, 11, 12,
13 -> F11 - 0). Der Referenzraum, in dem sich der erforderliche Raumsensor befindet, wird
stellvertretend für das gesamte Gebäude auf den Raumsollwert ('Sollwert Tag') überwacht.
Wenn die gemessene Raumtemperatur im Nennbetrieb im Mittel vom eingestellten Sollwert
abweicht, wird in der darauffolgenden Nutzungszeit mit entsprechend veränderter Heizkennliniensteigung geheizt. Der korrigierte Wert wird in PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P01 ('Steigung,Vorlauf') angezeigt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Raumsensor

0

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F01 - 1

Außensensor

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F02 - 1

Adaption

0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F08 - 1

4-Punkte-Kennlinie

0CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F11 - 0

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Sollwert Tag

20,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Sollwert Nacht

15,0 °C: 0,0 bis 40,0 °C

Info
Wenn die Funktion Kurzzeitadaption mit kleiner Zykluszeit bereits konfiguriert ist, empfiehlt
es sich nicht, die Funktion Adaption zusätzlich zu konfigurieren.

16.2.12 Kälteregelung
Kälteregelung mit Außensensor
Wird die Kälteregelung in einem Regelkreis mit Außensensor aktiviert, wird im jeweiligen Regelkreis zwingend die 4-Punkte-Kennlinie aktiviert und die Wirkrichtung des Stellausgangs
umgekehrt. In PA1, PA2 und/oder PA3 lassen sich dann jeweils vier Punkte für einen außentemperaturabhängigen Sollwertverlauf getrennt für den Tag- und den Nachtbetrieb einstellen.
Der mit aktiviertem Rücklaufsensor einstellbare 'Fußpunkt Rücklauftemperatur' legt den Einsatzpunkt einer Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung fest: Unterschreitet der Rücklauftemperaturmesswert diesen Einstellwert, wird der Vorlauftemperatursollwert angehoben. Die vierRücklauftemperaturwerte im 4-Punkte-Kennlinienmenü haben keine Bedeutung.

16-196

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Außensensor

Konfiguration
CO1, 2, 3 -> F02 - 1

Kälteregelung0CO1, 2, 3 -> F04 - 1

4-Punkte-Kennlinie

0CO1, 2, 3 -> F11 - 1

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Außentemperatur

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 45,0 °C
15,0 °C
25,0 °C
35,0 °C

PA1, 2, 3 -> P05: –50,0 bis +50,0 °C

Vorlauftemperatur

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4

20,0 °C
15,0 °C
10,0 °C
5,0 °C

PA1, 2, 3 -> P05: –5,0 bis +150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 430,0 °C
25,0 °C
20,0 °C
15,0 °C

PA1, 2, 3 -> P05: –5,0 bis +150,0 °C

65,0 °C

PA1, 2, 3 -> P13: 5,0 bis 90,0 °C

Fußpunkt Rücklauftemperatur

Info
Die Begrenzungsfaktoren 'KP' der Funktionen Rücklaufsensor (CO1, 2, 3 -> F03) geltenauch bei der Kälteregelung.
Kälteregelung ohne Außensensor
Wenn die Kälteregelung in einem Regelkreis ohne Außensensor aktiviert wird, lassen sich in
PA1 und/oder PA2 nur die Einstellgrenzen für die Tag- und Nachtsollwerte am Drehschaltersowie der 'Fußpunkt Rücklauftemperatur' einstellen.
Funktionen

WE

Außensensor

Konfiguration
CO1, 2, 3 -> F02 - 0

Kälteregelung0CO1, 2, 3 -> F04 - 1

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Vorlaufsollwert Tag

20,0 °C: –5,0 bis +150,0 °C

Vorlaufsollwert Nacht

30,0 °C: –5,0 bis +150,0 °C

EB 5578

16-197

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Minimale Vorlauftemperatur

20,0 °C

PA1, 2, 3 -> P06: –5,0 bis +150,0 °C

Maximale Vorlauftemperatur

90,0 °C

PA1, 2, 3 -> P07: 5,0 bis 150,0 °C

Fußpunkt Rücklauftemperatur

65,0 °C

PA1, 2, 3 -> P13: 5,0 bis 90,0 °C

Info− Die Begrenzungsfaktoren 'KP' der Funktionen Rücklaufsensor (CO1, 2, 3 -> F03) geltenauch bei der Kälteregelung.
− Die Bedarfsanforderung von nachgeschalteten Regelkreisen oder von extern (bei einem
Vorregelkreis) basiert auf einer Maximalauswahl. Deshalb sind Anlagen wie z. B. Anlage
5.0 oder über Gerätebus gekoppelte Heizungsregler nicht für die Übermittlung des Kältebedarfs geeignet. Der Parameter 'Überhöhung Sollwert Vorregelkreis' kann nur höhere,
keine niedrigeren Sollwerte im Vorregelkreis generieren.

16.2.13 Spreizungsregelung
In den Anlagen 1.0 und 16.0 sorgt die Spreizungsregelung dafür, dass die Förderleistung
der Pumpe UP1 durch den 0-bis-10-V- oder PWM-Ausgang in Abhängigkeit der Differenz
zwischen der Sekundär-Vorlauf- und der Sekundär-Rücklauftemperatur angepasst wird. In
Anlage 1.0 wird mit CO1 -> F23 - 1 hierzu automatisch der Sensoreingang RüF2 aktiviert.
In Anlage 16.0 sind es die Sensoreingänge VF2 und RüF2, die automatisch aktiviert werden.
Der Einflussfaktor KP bestimmt die Eingriffshärte des Heizungsreglers bei Abweichungen vom
Sollwert der Spreizung. Zur Spreizungsregelung stehen die Ausgänge AA1 (0 bis 10 V) und
AA2 (PWM) zur Verfügung. Das Ausgangssignal kann bei Bedarf auch invertiert werden.
Funktionen

WE

Konfiguration

Spreizungsregelung0

CO1 -> F23 - 1

20,0 °C

Sollwert der Spreizung: 0,0 bis 50,0 °C

1,0Einflussfaktor KP: 0,1 bis 10,020 %Mindestdrehzahl: 0 bis 100 %0

CO5 -> F25, F26 - 1

0%

Nullpunkt: 0 bis 50 %0CO1 -> F34, F35 - 0

AA1, AA2 invers
AA1, AA2 PWM

Funktion: Spreizungsregelung

16-198EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.3 Funktionen Trinkwasserkreis
16.3.1 Trinkwassererwärmung im Speichersystem
Speicherladung starten
WW
SLP

SF1
ZP

SLP
SF1
ZP
WW
KW

Speicherladepumpe
Speichersensor
Zirkulationspumpe
Warmwasser
Kaltwasser

KW

Bild 16-4: Aufbau eines Speichersystems

Der Heizungsregler startet die Speicherladung, wenn die am Speichersensor SF1 gemessene
Wassertemperatur den 'Sollwert Trinkwasser' um 0,1 °C unterschreitet. Ist die Vorlauftemperatur in der Anlage höher als die gewünschte Ladetemperatur, versucht der Heizungsregler
bis zu drei Minuten lang, diese heizkreisseitig abzubauen, bevor die Speicherladepumpe in
Betrieb gesetzt wird. Findet kein Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperatur in der Anlage niedriger, wird die Speicherladepumpe unverzüglich eingeschaltet. Ist die Funktion
CO4 -> F15 - 1 (SLP rücklauftemperaturabhängig) aktiviert, wird das Primärventil geöffnet,
ohne gleichzeitig die Speicherladepumpe zu betreiben. Die Speicherladepumpe wird erst
dann eingeschaltet, wenn die Primär-Rücklauftemperatur die aktuell gemessene Temperaturam Speichersensor SF1 erreicht hat. Diese Funktion ermöglicht eine Speicherladung bei abgeschalteter Heizungsanlage, z. B. im Sommerbetrieb, ohne dass der Speicher zunächst
durch kaltes Vorlaufwasser ausgekühlt wird. Die Speicherladepumpe läuft erst an, wenn am
Wärmetauscher eine ausreichende Temperatur ansteht. Wenn die Funktion CO1 -> F27 - 1(Entladeschutz) aktiviert ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn die Ladetemperatur
ihren Sollwert trotz voll geöffnetem Ventil nicht erreicht, unter die am SF1 gemessene Temperatur fällt und nicht mehr ansteigt. Jeder Ladevorgang mit voll geöffnetem Ventil wird spätestens nach einer Stunde abgebrochen. In HK1 wird dann bei den Messwerten für die nächsten 30 Minuten „Betrieb: Entladeschutz” angezeigt.

EB 5578

16-199Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Bei Verwendung eines Speicherthermostats ist der Sollwert 'TWW Trinkwassert.' mit Bezug
auf die Ladetemperatur zu sehen.
Zeitprogrammgesteuerte Umschaltung der Speichersensoren
Durch Konfiguration eines zweiten Speichersensors SF2 kann mit dem Funktionsblock
CO4 -> F19 - 1 festgelegt werden, dass bei Tagbetrieb im Trinkwasserkreis auf Speichersensor SF1 und bei Nachtbetrieb auf Speichersensor SF2 zurückgegriffen wird. Damit lassensich zeitprogrammgesteuert unterschiedliche Speichervolumina auf Temperatur halten, auch
auf unterschiedlichem Temperaturniveau, wenn sich die Sollwerte 'TWW Trinkwassert.' fürTag und Nacht voneinander unterscheiden.
Speicherladung stoppen
Der Heizungsregler stoppt die Speicherladung, wenn die am Speichersensor SF1 gemessene
Wassertemperatur die Temperatur T = Trinkwassertemperatur + 'Schaltdifferenz' erreicht hat.
Findet kein Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperaturanforderung in der Anlage niedriger, wird das entsprechende Ventil zugefahren. Die Speicherladepumpe wird nach der
Zeit t = 'Nachlaufzeit Speicherladepumpe' x Ventillaufzeit abgeschaltet.
Bei Werkseinstellung wird der Speicher bei Unterschreiten einer Speichertemperatur von
60 °C um 5 °C bis auf 65 °C aufgeladen. Die Ladetemperatur errechnet sich aus der Trinkwassertemperatur (60 °C) plus 'Überhöhung Ladetemperatur' (10 °C) zu 70 °C. Ist der Speicher aufgeladen, wird das Heizventil geschlossen und die Ladepumpe läuft für die Zeitt = P06 x Ventillaufzeit nach. In der Nichtnutzungszeit wird der Speicher nur dann geladen,
wenn die Temperatur 40 °C (Nacht-Sollwert 'TWW Trinkwassert.') unterschreitet. Es wird
dann mit 50 °C Ladetemperatur auf 45 °C aufgeladen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Speichersensor SF1

CO4 -> F01 - 1

Speichersensor SF2

CO4 -> F02 (-1 mit CO4 -> F19 - 1)

SLP rücklauftemperaturabhängig

0

CO4 -> F15

Umschaltung

0

CO4 -> F19 (-1 nur mit CO4 -> F02 - 1)

Entladeschutz

0

CO4 -> F27 - 1

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Tag-Sollwert 'TWW Trinkwassert.' oder
Ladetemperatur mit CO4 -> F01 - 0

60,0 °C: Min. bis Max. einstellbarer TWW-Sollwert

Nacht-Sollwert 'TWW Trinkwassert.'

40,0 °C: Min. bis Max. einstellbarer TWW-Sollwert

16-200EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Minimal einstellbarer TWW-Sollwert 1)

40,0 °C

PA4 -> P01: 5,0 bis 90,0 °C

Maximal einstellbarer TWW-Sollwert

60,0 °C

PA4 -> P02: 5,0 bis 90,0 °C

2)

5,0 °C

PA4 -> P03: 0,0 bis 30,0 °CÜberhöhung Ladetemperatur 3)

10,0 °C

PA4 -> P04: 1,0 bis 50,0 °C

Nachlaufzeit Speicherladepumpe

1,0

PA4 -> P19 x Ventillaufzeit: 0,0 bis 10,0

Schaltdifferenz

1)
2)
3)

1)

Parameter dienen der Eingrenzung des Einstellbereiches Trinkwassertemperatur am Drehschalter
Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur + 'Schaltdifferenz'
Ladetemperatur T = Trinkwassertemperatur + 'Überhöhung Ladetemperatur'

16.3.1.1 Trinkwasserkreis nachgeregelt mit Durchgangsventil
In den Anlagen 7.1, 8.1, 9.1, 9.5, 11.1, 12.1, 13.1 und 21.1 kann alternativ zur Dreiwegeventil-Regelung im Trinkwasserkreis folgende Variante mit Durchgangsventil konfiguriert werden:WW
Rk2/AA2SLP

RK2/Y2 Regelkreis/Stellventil 2
SLP
Speicherladepumpe
SF1
Speichersensor
VF2
Vorlaufsensor
ZP
ZirkulationspumpeWW
Warmwasser
KW
Kaltwasser

SF1
ZP

VF2

KW

Bild 16-5: Aufbau eines Speichersystems mit Durchgangsventil zur Rücklauftemperaturbegrenzung

Durchgangsventil und Temperatursensor VF2 dienen in der oben dargestellten Schaltungsvariante ausschließlich der Rücklauftemperaturbegrenzung. Der Vorregelkreis stellt wie in derStandard-Schaltung mindestens eine Vorlauftemperatur zur Verfügung, die sich aus 'Sollwert
Trinkwasser' + 'Überhöhung Ladetemperatur' + 'Überhöhung Sollwert Vorregelkreis' ergibt.
Die Funktionen und Parameter der Trinkwassererwärmung im Speichersystem werden um die
nachfolgend aufgeführten Einstellungen ergänzt:Funktionen

WE

Konfiguration

Rücklauf Regelung0

CO4 -> F20 - 1

EB 5578

16-201Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Maximale Rücklauftemperatur

65,0 °C

PA4 -> P07: 20,0 bis 90,0 °C

16.3.2 Trinkwassererwärmung im Speicherladesystem
Speicherladung starten

SLP

WW

TLP

SF1
ZP

VF
SF2

KW

TLP
VF
SLP
SF1
SF2
ZP
WW
KW

Tauscherladepumpe
Vorlaufsensor
Speicherladepumpe
Speichersensor
Speichersensor
Zirkulationspumpe
Warmwasser
Kaltwasser

Bild 16-6: Aufbau eines Speicherladesystems

Der Heizungsregler startet die Speicherladung, wenn die am Speichersensor SF1 gemessene
Wassertemperatur den 'Sollwert Trinkwasser' um 0,1 °C unterschreitet. Wenn die Vorlauftemperatur in der Anlage höher ist als die gewünschte Ladetemperatur, versucht der Heizungsregler bis zu drei Minuten lang, diese heizkreisseitig abzubauen, bevor die Tauscherladepumpe zusammen mit der Speicherladepumpe in Betrieb gesetzt wird. Wenn kein Heizbetrieb stattfindet oder die Vorlauftemperatur in der Anlage niedriger ist, wird die Tauscherladepumpe eingeschaltet. Wenn am Vorlaufsensor VF die aktuell gemessene Temperatur am
Speichersensor SF1 erreicht wird, wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
Wenn die Funktion CO1 -> F27 - 1 (Entladeschutz) aktiviert ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn die Ladetemperatur ihren Sollwert trotz voll geöffnetem Ventil nicht erreicht,
unter die am SF1 gemessene Temperatur fällt und nicht mehr ansteigt. Jeder Ladevorgang mit
voll geöffnetem Ventil wird spätestens nach einer Stunde abgebrochen. In HK1 wird dann bei
den Messwerten für die nächsten 30 Minuten „Betrieb: Entladeschutz” angezeigt.
Wenn ein Speicherthermostat verwendet wird, schaltet die Speicherladepumpe ein, sobald
am Vorlaufsensor VF die Temperatur T = Ladetemperatur –5 °C erreicht wird. Wenn ein Speicherthermostat verwendet wird, schaltet die Speicherladepumpe ein, wenn am Vorlaufsensor
VF die Temperatur T = Ladetemperatur –5 °C erreicht wird.

16-202EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Bei Verwendung eines Speicherthermostates ist der Sollwert 'TWW Trinkwassert.' mit Bezug
auf die Ladetemperatur zu sehen.
Bei aktiviertem Vorlaufsensor VF4 wird mit dem Einschalten der Speicherladepumpe der Sollwert im Tauscherladekreis durch die Regelabweichung im Speicherladekreis beeinflusst: Ist
die am Vorlaufsensor VF4 gemessene Temperatur kleiner als die gewünschte 'Ladetemperatur', wird der Sollwert im Tauscherladekreis schrittweise um 1 °C angehoben. Erreicht der
Sollwert im Tauscherladekreis den Parameterwert 'Maximale Ladetemperatur', erfolgt keine
weitere Anhebung mehr; es wird eine Error-Meldung „Hinw. Max. Ladetemp“ generiert.
Info
Der am Ende einer Speicherladung aktuelle Sollwert im Tauscherladekreis wird zu Beginn
der nächsten Speicherladung wieder herangezogen.
Sind Nutzungszeiten für die Trinkwassererwärmung definiert, gilt der mit Drehschalter eingestellte Tag-Sollwert 'TWW Trinkwassert.' während dieser Nutzungszeiten. Außerhalb der
Nutzungszeiten wird der Nacht-Sollwert 'TWW Trinkwassert.' zugrunde gelegt. Dies gilt
nicht bei Verwendung eines Speicherthermostates.
Zeitprogrammgesteuerte Umschaltung der Speichersensoren
Durch Konfiguration eines zweiten Speichersensors SF2 kann mit dem Funktionsblock
CO4 -> F19 - 1 festgelegt werden, dass bei Tagbetrieb im Trinkwasserkreis auf Speichersensor SF1 und bei Nachtbetrieb auf Speichersensor SF2 zurückgegriffen wird. Damit lassensich zeitprogrammgesteuert unterschiedliche Speichervolumina auf Temperatur halten, auch
auf unterschiedlichem Temperaturniveau, wenn sich die Sollwerte 'TWW Trinkwassert.' fürTag und Nacht voneinander unterscheiden.
Speicherladung stoppen
Der Heizungsregler stoppt die Speicherladung, wenn die am Speichersensor SF2 gemessene
Wassertemperatur die Temperatur T = Trinkwassertemperatur + 'Schaltdifferenz' erreicht hat.
Hierzu wird die Tauscherladepumpe unverzüglich abgeschaltet. Findet kein Heizbetrieb stattoder ist die Vorlauftemperaturanforderung in der Anlage niedriger wird das entsprechende
Ventil zugefahren. Die Speicherladepumpe wird nach Ablauf der Zeit t = P06 x Ventillaufzeit
abgeschaltet.

EB 5578

16-203

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Speichersensor SF1

CO4 -> F01 - 1

Speichersensor SF2

CO4 -> F02 - 1

Vorlaufsensor

0

CO4 -> F05

Umschaltung

0

CO4 -> F19

Entladeschutz

0

CO4 -> F27 - 1

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Tag-Sollwert 'TWW Trinkwassert.' oder
Ladetemperatur mit CO4 -> F01 - 0

60,0 °C

Nacht-Sollwert 'TWW Trinkwassert.'

40,0 °C

Minimal einstellbarer TWW-Sollwert 1)

40,0 °C

PA4 -> P01: 5,0 bis 90,0 °C

Maximal einstellbarer TWW-Sollwert 1)

60,0 °C

PA4 -> P02: 5,0 bis 90,0 °C

Schaltdifferenz

2)

5,0 °C

PA4 -> P03: 1,0 bis 30,0 °CÜberhöhung Ladetemperatur 3)

10,0 °C

PA4 -> P04: 0,0 bis 50,0 °C

Maximale Ladetemperatur

80,0 °C

PA4 -> P05: 20,0 bis 150,0 °C (nur mit VF4)

Nachlaufzeit Speicherladepumpe

1,0

PA4 -> P06: 0,0 bis 10,0

1)
2)
3)

: min. bis max. einstellbarer TWW-Sollwert: min. bis max. einstellbarer TWW-Sollwert

Parameter dienen der Eingrenzung des Einstellbereichs Trinkwassertemperatur am Drehschalter
Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur + 'Schaltdifferenz'
Ladetemperatur T = Trinkwassertemperatur + 'Überhöhung Ladetemperatur'

16.3.2.1 Kaltladeschutz
In Anlage 1.1(-1) sorgt die Funktion Kaltladeschutz dafür, dass eine Speicherladung erst
dann eingeleitet wird, wenn ausreichend hohe Primär-Vorlauftemperatur ansteht. Mit
CO4 -> F22 - 1 wird automatisch der Eingang FG2 zur Messung der Primär-Vorlauftemperatur aktiviert. Sollte die gemessene Primär-Vorlauftemperatur z. B. aufgrund einer ausgekühlten Zuleitung zu Beginn einer Speicherladung kleiner als die gemessene Speichertemperatur sein, wird zunächst nur das Heizkreisventil 10 % geöffnet. Erst, wenn die Primär-Vorlauftemperatur dadurch hoch genug angestiegen ist, wird die Speicherladung im absoluten
Vorrangbetrieb freigegeben. Wenn Parallelbetrieb gewünscht ist, muss dieser zusätzlich konfiguriert werden.

16-204

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Kaltladeschutz0
10 %CO4 -> F22 - 1
Ventilstellung: 1 bis 100 %Pumpenparallellauf

0
10 min40,0 °C

CO4 -> F06 - 1
Abbruch: 0 bis 10 min
Grenztemperatur: 20,0 bis 90,0 °C

16.3.3 Trinkwassererwärmung im Durchflusssystem
WW
VF

WW
VF

VF
ZP
WW
KW

ZP

Vorlaufsensor
Zirkulationspumpe
ZP
Warmwasser
Kaltwasser
KW
Wasserströmungssensor

KW

Bild 16-7: Aufbau eines Durchflusssystems

Ohne Strömungssensor oder Fließdruckschalter ist die Regelung der gewünschten Trinkwassertemperatur am Vorlaufsensor VF nur während der Nutzungszeiträume der Zirkulationspumpe ZP aktiv. Durch den Strömungssensor oder Fließdruckschalter ist es dem Heizungsregler möglich, Beginn und Ende der Trinkwasserentnahme zu erkennen. Durch das Löschen
aller Nutzungszeiträume der Zirkulationspumpe ist es dann möglich, die Regelung der gewünschten Trinkwassertemperatur ausschließlich während der Trinkwasserentnahme aktiv
werden zu lassen. Wird die Regelung mit Wasserströmungssensor konfiguriert, wird automatisch die Dämpfung im Trinkwasserkreis (CO4 -> F13 - 1) aktiviert und auf 8 °C voreingestellt.
Die Regelung der gewünschten Trinkwassertemperatur am Vorlaufsensor VF ist nur während
der Nutzungszeiträume der Zirkulationspumpe ZP aktiv.
Wenn ein Wasserströmungssensor angeschlossen ist (vgl. Bild 16-7), ist darauf zu achten,
dass die Funktion „10V Versorgung” unter CO5 -> F34 konfiguriert ist.

EB 5578

16-205

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Nach Eingabe der Schlüsselzahl 1999 werden die Statusinformationen „Arbeitspunkt”, „Ventil-Regler” (Einfluss des PI-Anteils auf die Ventilstellung) und „Ventil-Sensor” (Einfluss des Störgrößenanteils auf die Ventilstellung) jeweils in Prozent in der erweiterten Betriebsebene hinterder Teilanlagendarstellung des TWW-Kreises angezeigt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Strömungssensor

0
AnalogCO4 -> F04 - 1
Auswahl: Analog (Wasserströmungssensor),binär (Fließdruckschalter)

AA1 PWM

0

CO4 -> F34 - 0
Funktion: 10-V-Versorgung

Parameter

WE

Schalterstellung: Wertebereich

Tag-Sollwert 'TWW Trinkwassert.'

60,0 °C: Min. bis Max. einstellbarer TWW-Sollwert

Nacht-Sollwert 'TWW-Trinkwassert.'

40,0 °C: Min. bis Max. einstellbarer TWW-Sollwert

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Minimal einstellbarer TWW-Sollwert

40,0 °C

PA4 -> P01: 5,0 bis 90,0 °C

Maximal einstellbarer TWW-Sollwert

60,0 °C

PA4 -> P02: 5,0 bis 90,0 °C

16.3.4 Trinkwassererwärmung mit Solarsystem
Die Anlagen 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 10.3, 11.3 und 11.4 sind mit einem
Solarsystem zur Trinkwassererwärmung ausgestattet. In diesen Anlagen wird die Temperaturdifferenz zwischen dem Speichersensor SF3 und dem Sensor VF3 am Sonnenkollektor ermittelt. Der Parameter 'Solarkreispumpe ein' legt die minimale Temperaturdifferenz zwischen
den Sensoren VF3 und SF3 fest, die zum Einschalten der Solarkreispumpe vorhanden seinmuss. Unterschreitet die Temperaturdifferenz den Parameter 'Solarkreispumpe aus', wird derBetrieb der Solarkreispumpe eingestellt. Darüber hinaus wird die Solarkreispumpe grundsätzlich ausgeschaltet, wenn entweder die am Speichersensor SF3 gemessene Wassertemperatur den Parameter 'Maximale Speichertemperatur' erreicht hat oder wenn die Kollektortemperatur über 120 °C ansteigt.
Info
Die Nutzungszeiten des Trinkwasserkreises beeinflussen den Betrieb des Solarsystems nicht.

16-206

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Die Betriebsstunden der Solarkreispumpe werden nach Eingabe der Schlüsselzahl 1999 in
der erweiterten Betriebsebene angezeigt, vgl. Kap. „Betrieb”.
Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Solarkreispumpe ein

10,0 °C

PA4 -> P10: 1,0 bis 30,0 °C

Solarkreispumpe aus

3,0 °C

PA4 -> P11: 0,0 bis 30,0 °C

Maximale Speichertemperatur

80,0 °C

PA4 -> P12: 20,0 bis 90,0 °C

16.3.5 Zwischenheizbetrieb
Diese Funktion kann nur in den Anlagen 2.x, 4.1 bis 4.5, 8.x, 9.5 und 9.6 aktiviert werden.
Mit der Einstellung CO4 -> F07 - 1 wird der Heizbetrieb im UP1-Heizkreis nach 20 Minuten
Vorrang (Aus-Zeit während der Trinkwassererwärmung) für die Dauer von 10 Minuten wieder aufgenommen. Mit CO4 -> F07 - 0 hat die Speicherladung unbegrenzt Vorrang vor dem
Heizbetrieb im UP1-Heizkreis.
Funktionen

WE

Konfiguration

Zwischenheizbetrieb

1

CO4 -> F07 - 1

16.3.6 Parallellauf der Pumpen
Diese Funktion kann nur in den Anlagen 1.1-1, 2.x, 4.1 bis 4.5, 6.1, 8.x, 9.5 und 9.6 aktiviert werden.
Mit der Einstellung CO4 -> F06 - 1 bleibt die Umwälzpumpe UP1 während der Trinkwassererwärmung eingeschaltet.
Davon ausgenommen sind Betriebssituationen, in denen die aktuelle Vorlauftemperaturanforderung des Pumpenkreises niedriger ist als die einstellbare 'Grenztemperatur'. In diesem Fall
wird Vorrangbetrieb – ggf. mit Zwischenheizen – vollzogen. Hat ein einmal eingeleiteter Parallellauf auch nach Ablauf der Zeitspanne 'Abbruch' noch Regelabweichungen >5 °C zur
Folge, wird der Parallellauf für zehn Minuten außer Kraft gesetzt und Vorrangbetrieb gefahren.
Mit der Einstellung 'Abbruch' = 0 min bleibt ein einmal eingeleiteter Parallellauf trotz Regelabweichung erhalten.
Funktionen

WE

Konfiguration

Pumpenparallellauf

0
10 min40,0 °C

CO4 -> F06 - 1
Abbruch: 0 bis 10 min
Grenztemperatur: 20,0 bis 90,0 °C

EB 5578

16-207

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.3.7 Zirkulationspumpe bei SpeicherladungMit der Einstellung CO4 -> F11 - 1 arbeitet die Zirkulationspumpe auch bei Speicherladung
gemäß eingestelltem Zeitprogramm weiter. Mit der Einstellung CO4 -> F11 - 0 wird die Zirkulationspumpe mit Einschalten der Speicherladepumpe abgeschaltet. Erst nach Abschalten
der Speicherladepumpe arbeitet die Zirkulationspumpe wieder gemäß eingestelltem Zeitprogramm.
Funktionen

WE

Konfiguration

ZP bei Ladung

0

CO4 -> F11

16.3.8 Vorrangschaltung
Bei vielen Fernwärmeanlagen mit primärseitiger Trinkwassererwärmung deckt die zugeteilte
Wassermenge nicht gleichzeitig die Trinkwassererwärmung und den Heizbetrieb ab. Die erforderliche Leistung zur Trinkwassererwärmung muss bei hohen Heizlasten dann der Heizung entzogen werden, und zwar so lange, bis die Trinkwasseranforderung beendet ist. Der
Heizbetrieb soll jedoch nicht einfach unterbrochen werden, sondern es soll nur so viel Energie umgeleitet werden wie die Trinkwassererwärmung benötigt. Die Vorrangschaltungen Inversregelung und Absenkbetrieb ermöglichen dies.

16.3.8.1 Inversregelung
Bei allen Anlagen mit Trinkwassererwärmung und mindestens einem Heizkreis mit Regelventil
kann der Trinkwassererwärmung Vorrang durch Inversregelung eingeräumt werden. Mit derEinstellung CO4 -> F08 - 1 wird die Temperatur am Sensor VFx überwacht.
In Anlagen ohne Sensor VFx im Trinkwasserkreis (z. B. Anl. 4.5, 11.0, 12.0, 13.0 und 21.0)
wird direkt die Temperatur am Speichersensor SF1 überwacht. Treten auch nach Ablauf derZeitspanne 'Start' noch Regelabweichungen auf, werden die Sollwerte der ausgewählten
Heizkreise mit Regelventil minütlich schrittweise bis auf minimal 5 °C Vorlauftemperatur-Sollwert reduziert. Die Eingriffshärte des Heizungsreglers wird durch den 'KP (Einflussfaktor)' bestimmt.
Mit der Einstellung 'Start' = 0 wird der Vorrangbetrieb unabhängig vom Zeit- und Temperaturverhalten der Anlage eingeleitet. Die Regelventile der entsprechenden Heizkreise werdengeschlossen.

16-208EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Vorrang (Invers)

0
2 min
1,0

CO4 -> F08 - 1
Start: 0 bis 10 min
KP (Einflussfaktor): 0,1 bis 10,0
Regelkreis: HK1, HK2, HK3, HK1+HK2, HK1+HK3

Vorrang (Absenk)

0

CO4 -> F09 - 0

16.3.8.2 Absenkbetrieb
Bei allen Anlagen mit Trinkwassererwärmung und mindestens einem Heizkreis mit Regelventil
kann der Trinkwassererwärmung Vorrang durch Absenkbetrieb eingeräumt werden. Mit derEinstellung CO4 -> F09 - 1 wird die Temperatur am Sensor VFx im Trinkwasserkreis überwacht.
In Anlagen ohne Sensor VFx im Trinkwasserkreis (z. B. Anl. 4.5, 11.0, 12.0, 13.0 und 21.0)
wird direkt die Temperatur am Speichersensor SF1 überwacht. Treten auch nach Ablauf derZeitspanne 'Start' noch Regelabweichungen auf, werden die ausgewählten Heizkreise mit
Regelventil in den Reduzierbetrieb versetzt.
Mit der Einstellung 'Start' = 0 wird der Vorrangbetrieb unabhängig vom Zeit- und Temperaturverhalten der Anlage bei allen Heizkreisen eingeleitet.
Funktionen

WE

Konfiguration

Vorrang (Invers)

0

CO4 -> F08 - 0

Vorrang (Absenk)

0
2 min

CO4 -> F09 - 1
Start: 0 bis 10 min
Regelkreis: HK1, HK2, HK3, HK1+HK2, HK1+HK3

16.3.9 Trinkwasserspeicher zwangsweise laden
Um zu Beginn der Nutzungszeit der Heizkreise die gesamte Netzleistung für die Raumheizung zur Verfügung stellen zu können, werden vorhandene Speicher eine Stunde vor Beginn
der Nutzungszeit der Heizkreise geladen. Auf den einzelnen Heizungsregler bezogen bedeutet dies, dass eine Speicherladung eingeleitet wird, wenn die Wassertemperatur im Speicher niedriger als der festgelegte Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur + 'Schaltdifferenz'
ist.
Die Zwangsladung wird nicht durchgeführt, wenn sich der Trinkwasserkreis zum Zeitpunkt
des Nutzungszeitbeginns des Heizkreises/der Heizkreise in Nichtnutzung befindet.

EB 5578

16-209Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Bei Verwendung eines Speicherthermostats ist diese Funktion nicht verfügbar.

16.3.10 Thermische Desinfektion des Trinkwasserspeichers
Bei allen Anlagen mit Trinkwassererwärmung wird an dem ausgewählten Wochentag odertäglich eine thermische Desinfektion des Trinkwassers durchgeführt.
− Bei Anlagen mit Trinkwasserspeicher wird dieser unter Berücksichtigung des Parameters'Überhöhung Ladetemperatur' (oder des Funktionsblockparameters 'Überhöhung', jenach Anlage) auf die eingestellte 'Desinfektionstemperatur' aufgeheizt. Der Vorgang erfolgt innerhalb des eingestellten Zeitraums ('Zeit').
− Bei Anlagen mit Trinkwassererwärmung im Durchflusssystem bleibt die Regelung unter
Berücksichtigung des Funktionsblockparameters 'Überhöhung' so lange aktiv, bis die Zirkulationsleitung, gemessen an Speichersensor SF1, die eingestellte 'Desinfektionstemperatur' erreicht hat, sofern der Vorgang nicht vorzeitig am Ende des eingestellten Zeitraums ('Zeit') abgebrochen wird.
− Bei Anlagen mit Speicherladesystem kann mit CO4 -> F24 -1 der Sensor RüF2 als Abschaltsensor für die thermische Desinfektion anstatt SF1 oder SF2 aktiviert werden.
Die 'Dauer' bestimmt, wie lange die 'Desinfektionstemperatur' innerhalb des eingestellten
Zeitraums gehalten werden muss, damit der Vorgang als erfolgreich gewertet wird. Ist die'Dauer' ≠ 0, findet während der thermischen Desinfektion kein Zwischenheizbetrieb mehr
statt.
Ist zum Ende der thermischen Desinfektion die 'Desinfektionstemperatur' nicht erreicht, wirdein entsprechender Hinweis angezeigt. Dies kann auch vorzeitig erfolgen, falls die verbleibende Zeit zum Erreichen der 'Desinfektionstemperatur' kleiner ist als die eingestellte 'Dauer'. Der Hinweis wird automatisch zurückgesetzt, wenn die nächste thermische Desinfektion
erfolgreich verläuft.
Die Einstellung der thermischen Desinfektion zur Verminderung des Legionellenrisikos führt− zu hohen Rücklauftemperaturen während der Desinfektionsphase (Aussetzung der Rücklauftemperaturbegrenzung),− zu hohen Trinkwassertemperaturen nach Beendigung der thermischen Desinfektion,− gegebenenfalls zu Kalkausfall, der die Wärmetauscherleistung negativ beeinflussen kann.

16-210EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Bei Verwendung eines Speicherthermostats ist diese Funktion nicht verfügbar.
Bei Heizungsreglern, die über einen Gerätebus miteinander verknüpft sind, wird auch während der thermischen Desinfektion in einem Sekundärregler die Rücklauftemperaturbegrenzung im Primärregelkreis ausgesetzt.
Info
Während der thermischen Desinfektion wird die Zirkulationspumpe ZP zwangsweise eingeschaltet.
Funktionen

WE

Konfiguration

Speichersensor SF1

1

CO4 -> F01 - 1

Thermische
Desinfektion

0
Mittwoch
00:00
04:00
70,0 °C
10,0 °C
0 min
EIN

CO4 -> F14 - 1
Montag, Dienstag, ..., täglich
Beginn: frei einstellbar in 15-Minuten-Schritten
Ende: frei einstellbar in 15-Minuten-Schritten
Desinfektionstemperatur: 60,0 bis 90,0 °CÜberhöhung Sollwert: 0,0 bis 50,0 °C 1)
Dauer: 0 bis 255 min
Aktiv bei BE = EIN, AUS (Beginn der Desinfektion mit BE17) 2)

Thermische
Desinfektion
Bodensensor

0

CO4 -> F24 - 1: nur mit CO4 -> F14 - 1
Sensor RüF2 als Abschaltsensor aktiv

1)
2)

nur Anl. 1.9, 3.9, 5.9, 11.0, 11.3, 11.5, 11.9, 12.0, 12.9, 13.0, 13.9, 17.x, 18.x, 21.0 und 21.9
Funktion von BE17 nur bei Zeiteinstellung 00:00 - 00:00 Uhr möglich

16.4 Anlagenübergreifende Funktionen
16.4.1 Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung
Die Umschaltung erfolgt automatisch am letzten Sonntag im März um 2:00 Uhr und am letzten Sonntag im Oktober um 3:00 Uhr.
Funktionen

WE

Konfiguration

Sommerzeit

1

CO5 -> F08 - 1

EB 5578

16-211Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Die automatische Sommer-Winterzeitumschaltung ist alternativ auch im Menü Zeit/Datum
möglich, vgl. Kapitel „Bedienung”.

16.4.2 Frostschutz
Frostschutztechnische Maßnahmen werden wirksam, wenn die Außentemperatur unter den'Grenzwert' fällt. Die Schaltdifferenz zur Aufhebung der frostschutztechnischen Maßnahmen
beträgt jeweils 1 °C.
Eingeschränkter Frostschutz: Frostschutztechnische Maßnahmen werden nur eingeleitet,wenn sich alle Heizkreise einer Anlage im abgeschalteten Regelbetrieb befinden. Die Umwälzpumpen werden zwangsweise eingeschaltet und deren Vorlauftemperatur-Sollwerte auf
10 °C gesetzt. Im Trinkwasserkreis wird die Zirkulationspumpe nur dann zwangsweise eingeschaltet, wenn der Regelbetrieb in allen Heizkreisen über den Betriebsartenschalter abgeschaltet ist. Es erfolgt jedoch immer eine Nachladung des Speichers auf 10 °C, falls die Speichertemperatur unter 5 °C sinkt.
Frostschutz mit höchster Priorität: Die Heizkreis-Umwälzpumpen werden grundsätzlich
zwangsweise eingeschaltet. Die Vorlauftemperatur-Sollwerte aller im Haltebetrieb oder abgeschalteten Regelbetrieb befindlichen Heizkreise werden auf +10 °C gesetzt. Im Trinkwasserkreis wird grundsätzlich die Zirkulationspumpe eingeschaltet. Falls die Speichertemperatur
unter +5 °C fällt, erfolgt eine Nachladung auf +10 °C.
Funktionen

WE

Frostschutz

Konfiguration
CO5 -> F09 - 0: Eingeschränkter Frostschutz
CO5 -> F09 - 1: Frostschutz mit höchster Priorität

3,0 °C

Grenzwert: –15,0 bis +3,0 °C

Info
Der frostschutzbedingte Betrieb einer Pumpe, eines Heizkreises oder des Trinkwasserkreises
liegt nur vor, wenn das Frostschutzsymbol im Display angezeigt wird.

16-212EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)! HINWEIS
Anlagenschäden durch Frost!
Im abgeschalteten Regelbetrieb ( ) findet bei Festwertregelung ohne Außensensor keine
Frostschutzüberwachung statt.
Î Regelbetrieb bei kalten Temperaturen nicht dauerhaft abschalten.

16.4.3 Zwangslauf der Pumpen
Wenn die Heizkreispumpen 24 Stunden nicht aktiviert wurden, wird der Zwangslauf zwischen 12:02 und 12:03 Uhr vollzogen, um ein Festsitzen der Pumpen bei längerem Stillstandzu vermeiden. Im Trinkwasserkreis wird die Zirkulationspumpe zwischen 12:04 und
12:05 Uhr, die übrigen Pumpen zwischen 12:05 und 12:06 Uhr betrieben.

16.4.4 Rücklauftemperaturbegrenzung
Als Indikator für die Energieausnutzung dient die Temperaturdifferenz zwischen Netzvor- undRücklauf. Je größer die Differenz, desto höher ist die Ausnutzung. Ein Rücklaufsensor RüF ist
bei vorgegebenen Netzvorlauftemperaturen zur Bewertung der Temperaturdifferenz ausreichend. Die Rücklauftemperatur kann entweder außentemperaturabhängig (gleitend) oder auf
einen Festwert begrenzt werden. Überschreitet die am Rücklaufsensor RüF gemessene Rücklauftemperatur den aktuellen Rücklauftemperatur-Grenzwert, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur (Vorlauftemperatur Heizung, Ladetemperatur) vermindert. Auf diese Weise
wird der Primärvolumenstrom verkleinert und die Rücklauftemperatur sinkt ab. Bei den Anlagen 2.x, 3.1 bis 3.4, 4.1 bis 4.4, 5.1, 5.2, 7.x, 8.x und 9.x wird während der Trinkwassererwärmung der Parameter 'Maximale Rücklauftemperatur' der Ebene PA4 zur Begrenzung
im Primärkreis herangezogen, wenn dieser größer ist als der für den Primärkreis gültige. Der'KP (Begrenzungsfaktor)' bestimmt die Eingriffshärte des Heizungsreglers bei Grenzwertverletzungen (PI-Algorithmus).
Wenn ausschließlich P-Verhalten realisiert werden soll, ist CO5 -> F16 - 1 einzustellen. Dadurch wird der I-Anteil im Rücklauftemperatur-Begrenzungsalgorithmus aller Regelkreise desHeizungsreglers abgeschaltet. Eine blinkende Sollwertanzeige (Vorlauftemperatur Heizung,
Ladetemperatur) signalisiert eine aktive Rücklauftemperaturbegrenzung im betreffenden Regelkreis.

EB 5578

16-213

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Bei witterungsgeführter Regelung mit Steigungskennlinie wird durch Gleichsetzen der beiden
Parameter 'Fußpunkt Rücklauftemperatur' und 'Maximale Rücklauftemperatur' (PA1, 2, 3,
11, 12, 13 -> P13 und P14) die Rücklauftemperatur auf den Festwert begrenzt.
Funktionen

WE

Rücklaufsensor RüF1/2/3
Rücklauftemperatur P-Begrenzung
1)

Konfiguration
CO1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 -> F03 - 1

1)

1,0

KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,00

CO5 -> F16

Wenn der Heizungsregler CO5 -> F00 - 1 signalisiert, sind alle Zugriffe auf die Rücklauf-, Volumenstrom- und Leistungseinstellungen gesperrt.

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Steigung, Rücklauf

1,2

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P11: 0,2 bis 3,2

Niveau, Rücklauf

0,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P12: –30,0 bis +30,0 °C

Fußpunkt Rücklauftemperatur

65,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P13: 5,0 bis 90,0 °C

Maximale Rücklauftemperatur
Maximale Rücklauftemperatur

65,0 °C
65,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P14: 5,0 bis 90,0 °C
PA4 -> P07: 5,0 bis 90,0 °C

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Rücklauftemperatur Punkt 1 bis 465,0 °C

PA1, 2, 3, 11, 12, 13 -> P05: 5,0 bis 90,0 °C

oder:

Info
Damit der vorgegebene Rücklauftemperatur-Grenzwert eingehalten werden kann, ist darauf
zu achten, dass die Heizkennlinie nicht zu steil gewählt ist, die Drehzahl der Umwälzpumpen
nicht zu hoch gewählt ist und die Heizungsanlagen abgeglichen sind.

16.4.5 Kondensat-Anstauregelung
Um insbesondere das Anfahren von Kondensat-Anstauanlagen ohne problematische Übertemperaturen zu ermöglichen, ist die Funktion Dämpfung zu aktivieren. Die Reaktion desHeizungsreglers auf Sollwertabweichungen, die ein Auffahren des Primärventils zur Folge
haben, wird gedämpft. Die Reaktion des Heizungsreglers auf Sollwertabweichungen, die ein
Zufahren des Stellventils zur Folge haben, wird nicht beeinflusst.

16-214

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info
Die Kondensat-Anstauregelung kann nur aktiviert werden, wenn der jeweilige Regelkreis mit
einem PI-Algorithmus geregelt wird (Dreipunkt-Regelung).
Funktionen

WE

Konfiguration

Regelungsart

1

CO1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 -> F12 - 1

Dämpfung

03,0 °C

CO1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 -> F13 - 1
maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C

16.4.6 Dreipunkt-Regelung
Die Vorlauftemperatur kann mit einem PI-Algorithmus geregelt werden. Das Ventil reagiert
auf Impulse, die der Heizungsregler bei einer bestehenden Regelabweichung aussendet. Insbesondere die Länge des ersten Impulses hängt von der Größe der Regelabweichung und
der gewählten 'KP (Verstärkung)' ab (die Impulslänge steigt mit steigendem KP). Impulslänge
sowie Pausenzeit ändern sich dann stetig, bis die Regelabweichung aufgehoben ist. Die Pausenzeit zwischen den einzelnen Impulsen wird maßgeblich durch die 'Tn (Nachstellzeit)' beeinflusst (die Pausenzeit steigt mit steigendem Tn). Die 'TY (Ventillaufzeit)' gibt die Zeit an, die
das Ventil braucht, um den Bereich von 0 bis 100 % zu durchlaufen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Regelungsart

1
2,0
120 s
0s
35 s

CO1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 -> F12 - 1
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s
TV (Vorhaltezeit): Wert nicht ändern!
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, … , 240 s

16.4.7 Zweipunkt-Regelung
Die Vorlauftemperatur kann z. B. durch Ein- und Ausschalten eines Brenners geregelt werden. Der Brenner wird vom Heizungsregler eingeschaltet, wenn die Vorlauftemperatur den
Sollwert um T = 0,5 x 'Schaltdifferenz' unterschreitet. Bei Überschreitung des Sollwerts um
T = 0,5 x 'Schaltdifferenz' wird der Brenner wieder abgeschaltet. Je größer die 'Schaltdifferenz' gewählt ist, umso geringer ist die Schalthäufigkeit. Durch Vorgabe der 'Minimalen Einschaltzeit' wird ein einmal eingeschalteter Brenner unabhängig vom Temperaturverlauf
zwangsweise für diese Zeit eingeschaltet bleiben. Ebenso wird ein aufgrund der Temperaturverhältnisse ein eben abgeschalteter Brenner bei vorgegebener 'Minimaler Ausschaltzeit' unabhängig vom Temperaturverlauf zwangsweise für diese Zeitvorgabe ausgeschaltet bleiben.

EB 5578

16-215

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Regelungsart

1
5,0 °C
2 min
2 min

CO1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 -> F12 - 0
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min
Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min

16.4.8 Stetige Regelung im Regelkreis RK1
Die Vorlauftemperatur im Regelkreis RK1 kann mit einem PID-Algorithmus geregelt werden.
Das Ventil im Regelkreis RK1 erhält vom Heizungsregler ein analoges 0-bis-10-V-Signal. Die'KP (Verstärkung)' bewirkt bei einer bestehenden Regelabweichung sofort eine Änderung des0-bis-10-V-Signals (je größer KP, desto größer die Änderung). Der integrale Anteil kommt
erst mit der Zeit zur Wirkung: Die 'Tn (Nachstellzeit)' steht für die Zeit, die vergeht, bis der
I-Anteil das Ausgangssignal in dem Maße verändert hat, wie es durch den P-Anteil unmittelbar erfolgte (je größer Tn, desto geringer die Änderungsgeschwindigkeit). Durch den D-Anteil fließt jede Änderung der Regelabweichung verstärkt in das Ausgangssignal mit ein (jegrößer die 'TV (Vorhaltezeit)', desto stärker die Änderung).
Funktionen

WE

Konfiguration

Regelungsart

1
2,0
120 s
0s
35 s

CO1, 2, 3, 11, 12, 13 -> F12 - 1
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, … , 240 s

16.4.9 Regelkreis/Heizungsregler mit Binäreingang freigeben
Die Freigabe einzelner Regelkreise oder des Heizungsreglers mit Binäreingang zeigt ausschließlich dann Wirkung, wenn sich die betreffenden Regelkreise in der Betriebsart Automatik ( ) befinden. Ein freigegebener Regelkreis arbeitet immer im Automatikbetrieb; ein ausgeschalteter Regelkreis verhält sich, als wäre der abgeschaltete Regelbetrieb aktiv. Für externe Bedarfsverarbeitung bleibt er jedoch in jedem Fall aktiv. Die Freigabe mit Binäreingang
kann wahlweise bei offenem ('Aktiv bei BE =' AUS) oder bei geschlossenem ('Aktiv bei BE ='EIN) Binäreingang erfolgen.

16-216

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)Info− Bei Anlagen mit nachgeschaltetem Heizkreis ohne Ventil (Anl. 2.x, 4.x) beeinflusst BE1 bei
konfigurierter Freigabe Regelkreis ausschließlich den Betrieb dieses Heizkreises; bei konfigurierter Freigabe Regler jedoch den Betrieb des gesamten Heizungsreglers (inkl. der Regelkreise angeschlossener Erweiterungsmodule TROVIS I/O; externe Bedarfsverarbeitungausgenommen)− In Anlage 3.0 z. B. beeinflusst BE15 bei konfigurierter Freigabe Regelkreis den Betrieb desgesamten Heizungsreglers (externe Bedarfsverarbeitung ausgenommen).
− In Pufferspeicheranlagen 15.x und 16.x beeinflusst BE15 bei konfigurierter Freigabe Regelkreis nur den Betrieb des Pufferspeicher-Ladekreises.
Funktionen

WE

Konfiguration

Freigabe

0CO1, 2, 3 -> F14 - 1 1)

Freigabe Regler

0CO5 -> F15 - 1 1)

EIN

1)

Aktiv bei BE =: EIN, AUS

16.4.10 Drehzahlsteuerung der Ladepumpe
Mit dieser Funktion kann die Förderleistung der Ladepumpe in Anlagen mit Pufferspeicher(CO1 -> F21 - 1) und in Anlagen mit Trinkwasserspeicher (CO4 -> F21 - 1) temperaturabhängig variiert werden. Mit Aktivierung der Funktion wird automatisch auch der Eingang
SF2 aktiviert, in Kombination mit CO1 -> F06 - 0 oder CO4 -> F02 - 0 wird dieser allerdings nur für die Drehzahlsteuerung und nicht zur Abschaltung der Speicherladung herangezogen. Wenn zusätzlich CO1->F26-1 oder CO4->F26-1 eingestellt wird, lässt sich dort ein
anderer Sensor für die Drehzahlsteuerung festlegen. In der Werkseinstellung ist als Funktionsblockparameter „RüF2” voreingestellt. Sensoren, die bereits funktional eingebunden und daher doppelt genutzt würden, werden mit einem Ausrufezeichen vor dem Sensornamen in der
Auswahl dargestellt. In der Betriebsebene wird der unter F26-1 zugewiesene Sensor als„SLP-Sensor” angezeigt. Zur temperaturabhängigen Anpassung der Förderleistung der Ladepumpe SLP stehen die Ausgänge AA1 (0 bis 10 V) und AA2 (PWM) zur Verfügung. Das
Ausgangssignal kann bei Bedarf auch invertiert werden.
Alle Speicherladungen starten mit der minimalen Förderleistung der Ladepumpe. Sobald die
Ladetemperatur annähernd erreicht ist, wird die Förderleistung der Ladepumpe erhöht unddas Ventil regelt nach. Wenn die Ladetemperatur mehr als 5 °C unter ihren Sollwert fällt,wird die Förderleistung wieder reduziert. Spätestens dann, wenn die Temperatur an SF2 denStartwert zur Reduzierung der Förderleistung erreicht hat, setzt die lineare Reduzierung derEB 5578

16-217

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Förderleistung in Abhängigkeit der Temperatur an SF2 ein. Hat die Temperatur an SF2 den
Stoppwert zur Reduzierung der Förderleistung erreicht, arbeitet die Ladepumpe wieder mit
minimaler Förderleistung. Im Anschluss an die Nachlaufzeit wird die Ladepumpe schließlich
bei durchgeladenem Speicher abgeschaltet.
Funktionen

WE

Konfiguration

Drehzahlsteuerung derLadepumpe

0
40,0 °C
50,0 °C
20 %CO1 -> F21 - 1 oder CO4 -> F21 - 1
Start Drehzahlreduzierung - SF2 Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C
Stopp Drehzahlreduzierung - SF2 Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C
Mindestdrehzahl: 0 bis 50 %SLP-Temp.-Sensor

0
RüF2

CO1 -> F26 - 1 oder CO4 -> F26 - 1
Sensor: AF1 bis SF3

AA1, AA2 invers

00%

CO5 -> F25 , F26- 1
Nullpunkt: 0 bis 50 %AA1, AA2 PWM

0

CO5 -> F34, F35 - 1
Funktion: SLP-Drehzahl

16.4.11 Bedarf verarbeiten
Der Heizungsregler ist in der Lage, binäre oder analoge Bedarfsanforderungen aus einer
komplexeren Sekundäranlage zu verarbeiten. Eine binäre Bedarfsverarbeitung kann nur erfolgen, wenn der Eingang SF3/FG3 nicht belegt ist. Zusätzlich ist eine Bedarfsverarbeitungüber Gerätebus konfigurierbar.
Info
Heizkreise des Primärreglers ohne Stellventil werden gegebenenfalls überheizt.
Überhöhte Ladetemperaturen bei Trinkwasserkreisen ohne Stellventil im Primärregler sind in
der Werkseinstellung des Heizungsreglers zunächst ausgeschlossen: Während aktiver Speicherladungen wird keine höhere Vorlauftemperatur als die Ladetemperatur im Primärregler
ausgeregelt. Wenn jedoch die Funktion Externer Bedarf Priorität aktiviert wird, wird auchwährend aktiver Speicherladungen der externe Bedarf berücksichtigt. Heizkreise können so
konfiguriert werden, dass sie nur noch Bedarfsverarbeitung betreiben. Die heizkreisspezifischen Einstellmöglichkeiten entfallen bei dieser Konfiguration, da nur noch externer Bedarf
mit der zugehörigen UP als Zubringerpumpe verarbeitet wird.

16-218EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Externer Bedarf Priorität

0

CO4 -> F16 - 1

Nur Bedarf

000

CO1 -> F24 - 1
CO2 -> F24 - 1
CO3 -> F24 - 1

Bedarfsverarbeitung binär
Unabhängig von der Betriebsart – ausgenommen Handbetrieb – des Regelkreises wird wahlweise bei offenem ('Aktiv bei BE =' AUS) oder bei geschlossenem ('Aktiv bei BE =' EIN) Binäreingang (Klemmen 17/18) im Regelkreis RK1 mindestens die unter PA1 -> P10 ('Minimaler
Vorlauftemperatursollwert HK bei Binär-Bedarf') eingestellte Vorlauftemperatur im betreffenden Heizkreis ausgeregelt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V0

CO1, 2, 3 -> F16 - 0

Bedarfsverarbeitung binär

0EIN

CO1 -> F17 - 1
Aktiv bei BE = EIN, AUSParameter

WE

Parameter: Wertebereich

Minimaler Vorlauftemperatursollwert HK 40,0 °C
bei Binär-Bedarf

PA1 -> P10: 5,0 bis 150,0 °C

Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V
Unabhängig von der Betriebsart – ausgenommen Handbetrieb – des betreffenden Regelkreises wird mindestens die dem 0-bis-10-V-Signal am 0-bis-10-V-Eingang entsprechende Vorlauftemperatur ausgeregelt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V0

CO1, 2, 3 -> F16 - 1

AE Nullpunktverschiebung0

CO5 -> F31 - 0

0 °CÜbertragungsbereichsanfang: 0 bis 150 °C

120 °CÜbertragungsbereichsende: 0 bis 150 °C

0

CO5 -> F31 - 1

5%

Nullpunkt: 5 bis 20 %0 °CÜbertragungsbereichsanfang: 0 bis 150 °C

120 °CÜbertragungsbereichsende: 0 bis 150 °C

0

CO1 -> F17 - 0

Bedarfsverarbeitung binär

EB 5578

16-219Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter

WE

Parameterebene: WertebereichÜberhöhung Sollwert Primärtauscherregelung

5 °C

PA1, 2, 3: 0 bis 50 °C

16.4.12 Bedarfsanforderung 0 bis 10 V
Der Heizungsregler ist in der Lage, seinen maximalen Vorlaufsollwert – ggf. mit Überhöhung
– in Form eines analogen Bedarfsanforderungssignals anzufordern. Hierzu wird der 0-bis10-V-Ausgang genutzt.
In die analoge Bedarfsanforderung werden analoge, binäre oder über Gerätebus anstehende Bedarfsverarbeitungen einbezogen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Bedarfsanforderung

00,0 °C
120,0 °C
0,0 °C

CO1 -> F18 - 1
Anfang: 0,0 bis 150,0 °C
Ende: 0,0 bis 150,0 °CÜberhöhung: 0,0 bis 30,0 °C

AA1 PWM

0

CO5 -> F34 - 0
Funktion: Bedarfsanforderung

16.4.13 Leistungsbegrenzung in RK1
Die Leistungsbegrenzung kann basierend auf einem Impulssignal bis 800 lmp/h an den
Klemmen 17/18 realisiert werden. Dies gilt nur für Anlagen, die den Eingang SF3/FG3
nicht beanspruchen. Es werden drei Betriebssituationen unterschieden:− Eine Anlage, die zum selben Zeitpunkt sowohl Raumheizung als auch Trinkwassererwärmung durchführt, benötigt maximale Energie.
− Eine Anlage, deren Speicher durchgeladen ist und in der nur Raumheizung betrieben
wird, benötigt weniger Energie.
− Eine Anlage, die während der Trinkwassererwärmung die Raumheizung aussetzt, benötigt weniger Energie.
Dementsprechend können drei unterschiedliche Maximalgrenzwerte eingestellt werden:− 'Maximalgrenzwert' für die Festlegung der absoluten Obergrenze− 'Max. Heizbetrieb' für den ausschließlichen Betrieb der Raumheizung− 'Max. Trinkwasser' für den ausschließlichen Betrieb der Trinkwassererwärmung

16-220EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Bei allen Anlagen ohne Trinkwassererwärmung oder ohne Heizkreis ist nur der Maximalgrenzwert für die Leistung vorgebbar. Wird der Funktionsblockparameter 'Maximalgrenzwert'
oder 'Max. Heizbetrieb' auf „AT“ eingestellt, lässt eine über CO1 -> F11 - 1 konfigurierte
4-Punkte-Kennlinie zusätzlich zu den Außen-, Vor- und Rücklauftemperaturwerten die Eingabe von vier Leistungsgrenzwerten zur witterungsgeführten Leistungsbegrenzung zu.
Alle Grenzwerte werden in der Dimension Impulse pro Stunde (Imp/h) eingestellt. Da die
Anzeige der aktuellen Impulsrate P in Imp/h (–> erweiterte Betriebsebene, Schlüsselzahl
1999) in Abhängigkeit des zeitlichen Abstandes der eintreffenden Impulse berechnet wird,
ist es selbstverständlich, dass der Heizungsregler nicht unmittelbar auf jede sprunghafte Leistungsänderung in der Anlage reagieren kann.
Wenn die Impulsrate den aktuellen Maximalgrenzwert erreicht, wird der Vorlaufsollwert desRegelkreises RK1 reduziert. Die Stärke des Eingriffes wird durch den 'Begrenzungsfaktor'
festgelegt.
Beispiel zur Grenzwertermittlung:
Wenn eine Leistung von 30 kW begrenzt werden soll, muss bei einem Wärmemengenzähler,
der je Kilowattstunde einen Impuls ausgibt, folgender Grenzwert eingestellt werden:
P=

30 kW
1 kWh/lmp= 30 lmp/hInfoWenn der Heizungsregler CO5 -> F00 - 1 signalisiert, sind alle Zugriffe auf die Rücklauf-,
Volumenstrom- und Leistungseinstellungen gesperrt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Leistungsbegrenzung in RK1 1)

0
15 lmp/h
15 lmp/h
15 lmp/h
1,0CO5 -> F10 - 1
Maximalgrenzwert: AT bis 800 lmp/hMax. Heizbetrieb 2): AT bis 800 lmp/hMax. Trinkwasser 2): 1 bis 800 lmp/h
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,0

Leistungsbegrenzung in RK1 über Zählerbus

0

CO6 -> F12 - 0

1)
2)

nicht in Anl. 1.9
nicht in Anl. 1.0, 1.5-1.8, 3.0, 3.5, 3.9, 4.0, 5.9, 7.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x, 16.x,
17.x, 18.x, 21.x und 25.x

EB 5578

16-221Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.4.14 Schleichmengenbegrenzung mit Binäreingang
Mithilfe eines am Eingang BE13 oder an RüF1 angeschlossenen Grenzschalters des Primärstellventils ist es möglich, dem Heizungsregler die Information „Schleichmenge unterschritten“zu melden. Am Eingang BE13 kann entweder der offene ('Aktiv bei BE =' AUS) oder der geschlossene ('Aktiv bei BE =' EIN) Binäreingang als Zustand „Schleichmenge unterschritten“
gewertet werden. An RüF1 kann nur der geschlossene Binäreingang ausgewertet werden.
Kurz nach der Meldung schließt der Heizungsregler das Ventil RK1. Sobald die Vorlauftemperatur nach dem Schließen des Ventils mehr als 5 °C unter den Sollwert fällt, wird der Regelbetrieb wieder aufgenommen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Schleichmengenbegrenzung 1)

0
Binär
EIN

CO5 -> F12 - 1
Schaltmodus: Binär (Kl. 13/19), analog (RüF1)
Aktiv bei BE = EIN, AUS

1)nicht in Anl. 1.9

16.4.15 GerätebusÜber den Gerätebus ist es möglich, bis zu 32 Teilnehmer (Geräte der Serie 55xx) zu koppeln. Schaltungstechnisch stehen hierfür am Heizungsregler TROVIS 5578 die Klemmen
29/30 zur Verfügung; auf die Polarität beim Verdrahten des Gerätebusses muss nicht geachtet werden.
Bei den einzelnen Teilnehmern ist anschließend der Gerätebus zu aktivieren und eine gültige
Gerätebusadresse zwischen 1 und 32 zu vergeben. Zu beachten ist, dass genau einmal die
Gerätebusadresse 1 an einem Heizungsregler im System eingestellt wird und keine Gerätebusadresse doppelt vergeben wird. Im Heizungsregler mit der Gerätebusadresse 1 ist die erforderliche Busvorspannung für das System realisiert. Sind die Geräte derartig verschaltet
und voreingestellt, können weitere zum Teil anwendungsbezogene Funktionen konfiguriert
werden, u. a.:− Bedarf verarbeiten oder anfordern (vgl. Kap. 16.4.15.1)− Außentemperaturen senden und empfangen (vgl. Kap. 16.4.15.2)− Uhrzeit synchronisieren (vgl. Kap. 16.4.15.3)− Reglerübergreifender Vorrang (vgl. Kap. 16.4.15.4)− Fehlermeldungen vom Gerätebus anzeigen (vgl. Kap. 16.4.15.5)

16-222EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.4.15.1 Bedarf verarbeiten oder anfordern
In der Regel wird der Heizungsregler, der in einem System von gekoppelten Heizungsreglern
das Primärventil oder den Kessel ansteuert (= Primärregler), den Bedarf sämtlicher nachgeschalteter Heizungsregler (= Sekundärregler) verarbeiten. Dementsprechend muss der Primärregler so konfiguriert werden, dass er den Bedarf empfängt. Die Sekundärregler sind in
der Regel so einzustellen, dass sie ihren maximalen Vorlaufsollwert (an den Primärregler)
senden.
In besonderen Fällen kann es aber auch vorkommen, dass nur der Sollwert eines Regelkreises gesendet werden soll. Auch hierfür stehen entsprechende Funktionsblöcke zur Auswahl.
Nach der Aktivierung der gewählten Funktionsblöcke muss eine Register-Nummer vergeben
werden. Es gilt: In einem System von gekoppelten Heizungsreglern, die hydraulisch von einem Primärregler versorgt werden, müssen alle Heizungsregler (Primär- und Sekundärregler)in Bezug auf die „Bedarfsregister“ auf gleiche Register-Nr. eingestellt werden.
Ein Heizungsregler, der so konfiguriert ist, dass er einen Bedarf in Register-Nr. 5 empfängt,verarbeitet keinen Bedarf, der in Register-Nr. 6 gesendet wird. Der Primärregler vergleicht
die empfangenen und eigenen Bedarfsanforderungen und stellt dementsprechend die notwendige Vorlauftemperatur – ggf. um den Parameterwert 'Überhöhung Sollwert Vorregelkreis' erhöht – der Anlage zur Verfügung.
Info
Heizkreise des Primärreglers ohne Stellventil werden gegebenenfalls überheizt.
Primärregler:
Funktionen

WE

Konfiguration

Gerätebus0

CO7 -> F01 - 1; Gerätebusadresse

Bedarf RK1 empfangen0

CO7 -> F15 - 1 1)

Bedarf RK2 empfangen0

CO7 -> F17 - 1 1)

Bedarf RK3 empfangen0

CO7 -> F18 - 1 1)

Nur Bedarf

000

CO1 -> F24 - 1
CO2 -> F24 - 1
CO3 -> F24 - 1

51)

Parameter

WE

Parameter: WertebereichÜberhöhung Sollwert Vorregelkreis

5,0 °C

PA1, 2, 3 -> P15: 0,0 bis 50,0 °C

EB 5578

Register-Nr./5 bis 64

16-223

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Sekundärregler:
Funktionen

WE

Konfiguration

Gerätebus0

CO7 -> F01 - 1; Gerätebusadresse

Bedarf RK1 senden

0

CO7 -> F10 - 1 1)

Bedarf RK2 senden

0

CO7 -> F11 - 1 1)

Bedarf RK3 senden

0

CO7 -> F12 - 1 1)

Bedarf TWE senden

0

CO7 -> F13 - 1 1)

Maximalen Bedarf senden

0

CO7 -> F14 - 1 1)

5

1)

Register-Nr./5 bis 64

Info
Die Register-Nr. definiert den Ort, an dem im Primärregler die Vorlaufsollwerte „abgelegt“
werden. Dementsprechend muss für die Sekundärregler unter CO7 -> F10 bis F14 die Register-Nr. gleich der Register-Nr. unter CO7 -> F15 des Primärreglers sein.
Überhöhte Ladetemperaturen bei Trinkwasserkreisen ohne Stellventil im Primärregler sind in
der Werkseinstellung des Heizungsreglers zunächst ausgeschlossen: während aktiver Speicherladungen wird keine höhere Vorlauftemperatur als die Ladetemperatur im Primärregler
ausgeregelt. Wird jedoch die Funktion Externer Bedarf hat Priorität aktiviert, findet auchwährend aktiver Speicherladungen der externe Bedarf Berücksichtigung.
Funktionen

WE

Konfiguration

Externer Bedarf Priorität

0

CO4 -> F16 - 1

16.4.15.2 Außentemperaturen senden und empfangen
Heizungsregler, die über einen (zwei) Außensensor(en) verfügen, können so konfiguriert werden, dass sie den (die) Außentemperaturmesswert(e) anderen Heizungsreglern über den Gerätebus zur Verfügung stellen. Auf diese Weise kann eine witterungsgeführte Regelung auchin Anlagen ohne eigenen Außensensor erfolgen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Gerätebus0

CO7 -> F01 - 1; Gerätebusadresse

AF1 senden

0

CO7 -> F06 - 1 1)

AF1 empfangen0

CO7 -> F07 - 1 1)

AF2 senden

0

CO7 -> F08 - 1 2)

16-224

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

AF2 empfangen0

CO7 -> F09 - 1 2)

1

1)

Register-Nr./1 bis 4

2

2)

Register-Nr./1 bis 4

Info
Die Register-Nr. für die Außentemperatur AF1 oder AF2 muss für den sendenden und den
empfangenden Heizungsregler gleich sein.

16.4.15.3 Uhrzeit synchronisieren
Ein Heizungsregler in einem System von gekoppelten Heizungsreglern sollte die Funktion
Uhrzeitsynchronisation übernehmen. Dieser Heizungsregler sendet dann innerhalb von 24
Stunden einmal seine Systemzeit über den Gerätebus an alle übrigen Teilnehmer.
Unabhängig von dieser Funktion hat das Verstellen der Systemzeit eines beliebigen Teilnehmers bei allen übrigen Teilnehmern eine unmittelbare Anpassung ihrer Systemzeit zur Folge.
Funktionen

WE

Konfiguration

Gerätebus0

CO7 -> F01 - 1; Gerätebusadresse

Uhrzeit Synchronisation

0

CO7 -> F02 - 1

16.4.15.4 Reglerübergreifender Vorrang
Bei Heizungsreglern, die über einen Gerätebus miteinander verknüpft sind, besteht die Möglichkeit, Heizkreise anderer Heizungsregler während einer aktiven Trinkwassererwärmung
außer Betrieb zu setzen. Auch kann bei entsprechender Konfiguration die Rücklauftemperaturbegrenzung im Primärkreis auf den für diesen Kreis eingestellten Wert für maximale Rücklauftemperatur oder für Punkt 1 der Rücklauftemperatur bei 4-Punkte-Kennlinie angehoben
werden. Heizungsregler, deren Trinkwassererwärmung etwas Derartiges auslösen, sollen,
müssen die Meldung „Trinkwassererwärmung aktiv“ senden. Heizungsregler, deren Heizkreis(e) während dieser aktiven Trinkwassererwärmung abgeschaltet werden sollen, müssen
für die betreffenden Heizkreise die Konfiguration Freigabe RK_ empfangen aufweisen. Handelt es sich nur um einen Trinkwasserkreis, der einen oder mehrere Heizkreise beeinflussen
soll, sind gleiche Register-Nummern zu vergeben. Gibt es mehrere Trinkwasserkreise im System, können durch Vergabe unterschiedlicher Register-Nummern ausgewählte Heizkreise nur
auf die eine oder andere aktive Trinkwassererwärmung reagieren. Soll ein Sekundär-Heiz-

EB 5578

16-225

Anhang A (Konfigurationshinweise)kreis mit Ventil außer Betrieb gesetzt werden, wird das betreffende Heizkreisventil geschlossen; die Heizkreis-Umwälzpumpe bleibt in Betrieb.
Wenn ein Sekundär-Heizkreis ohne Ventil außer Betrieb gesetzt werden soll, wird z. B. in
Anlagen 2.x durch Konfiguration Freigabe RK1 empfangen ausschließlich dessen Heizkreis-Umwälzpumpe und nicht der Primärkreis RK1 außer Betrieb gesetzt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Gerätebus0

CO7 -> F01 - 1; Gerätebusadresse

TWE aktiv senden

0

CO7 -> F20 - 1 1)

Freigabe RK1 empfangen0

CO7 -> F21 - 1 1)

Freigabe RK2 empfangen0

CO7 -> F22 - 1 1)

Freigabe RK3 empfangen0

CO7 -> F23 - 1 1)

32

1)Register-Nr./5 bis 64

16.4.15.5 Fehlermeldungen vom Gerätebus anzeigen
Mit der Einstellung CO7 -> F16 - 1 reagiert der jeweilige Heizungsregler auf Fehlermeldungen vom Gerätebus, indem er „Err Externer“ anzeigt, solange Störungen anderer Gerätebusteilnehmer anstehen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Störungen empfangen0

CO7 -> F16 - 1

16.4.16 Erweiterungsmodule TROVIS I/O aktivieren
Mithilfe der Funktionsblöcke F31 bis F33 lässt sich jede Anlage um jeweils einen Heizkreis
erweitern. Pro Heizkreis ist ein Erweiterungsmodul TROVIS I/O erforderlich. CO7 -> F31 - 1
aktiviert das Erweiterungsmodul für Heizkreis 11, CO7 -> F32 - 1 aktiviert das Erweiterungsmodul für Heizkreis 12 und CO7 -> F33 aktiviert das Erweiterungsmodul für Heizkreis 13
und alle zugehörigen Ebenen und Einstellwerte im Regler. Abhängig von der Auswahl der
Anbindung arbeitet der zusätzlich konfigurierte Heizkreis entweder primär eingebunden, also parallel zum Regelkreis 1 der konfigurierten Basisanlage oder hinter Regelkreis 1 (anHK1) der konfigurierten Basisanlage angeknüpft. Auf diese Weise lassen sich pro
TROVIS I/O aus jeder Basisanlage zwei neue Anlagenbilder konfigurieren. An HK1 angebundene Heizkreise senden automatisch ihren Vorlauftemperaturbedarf an HK1.

16-226

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Ext-HK110
11
an HK1

CO7 -> F31 - 1:
TROVIS I/O für Heizkreis 11 aktiv
Gerätebusadresse: 11 bis 19
angebunden/primär, an HK1

Ext-HK120
12
an HK1

CO7 -> F32 - 1:
TROVIS I/O für Heizkreis 12 aktiv
Gerätebusadresse: 11 bis 19
angebunden/primär, an HK1

Ext-HK13

0
13
an HK1

CO7 -> F33 - 1:
TROVIS I/O für Heizkreis 13 aktiv
Gerätebusadresse: 11 bis 19
angebunden/primär, an HK1

Info
Die Werkseinstellung für die Gerätebusadresse (33) muss bei Verwendung des Erweiterugsmoduls unter C07 -> F01 - 1 geändert werden (vgl. Kap. 16.4.15).

16.4.17 Aufschalten von Ferngebern zum Einlesen der Ventilstellungen
Die Eingänge FG1 bis FG3 stehen zur Aufschaltung von Widerstandsferngebern, z. B. zum
Einlesen von Ventilstellungen, zur Verfügung, wenn im betreffenden Regelkreis kein Widerstands-Raumsensor konfiguriert ist. Der Einsatz des Raumleitgeräts TROVIS 5570 ist möglich.
Die Messwerte – Messbereiche jeweils 0 bis 2000 Ω – werden als Messwerte 13 (FG1),
14 (FG2) und 15 (FG3) angezeigt. Sie stehen auch als Modbus-Datenpunkte zur Verfügung.
Funktionen

WE

Raumsensor RF1, 2, 3

Konfiguration
CO1, 2, 3 -> F01 - 0
Ausnahmen:
CO1 ->F01 - 1 und CO7 ->F03 - 1
CO2 ->F01 - 1 und CO7 ->F04 - 1

0

EB 5578

CO3 ->F01 - 1 und CO7 ->F05 - 1

16-227

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.4.18 Handebene sperren
Zum Schutz der Heizungsanlage kann mit dieser Funktion die Handebene gesperrt werden.
Bei aktivierter Funktion wird bei Drehschalterstellung
Automatikbetrieb gefahren.
Funktionen

WE

Konfiguration

Sperrung Handebene

0CO5 -> F21 - 1

16.4.19 Drehschalter sperren
Bei aktivierter Funktion bleibt der Heizungsregler unabhängig von der Drehschalterstellung
im Automatikbetrieb. Einstellungen über den Drehschalter können nicht mehr vorgenommen
werden. Der Zugang zur Schlüsselzahleingabe bleibt möglich.
Funktionen

WE

Konfiguration

Sperrung Drehschalter0

CO5 -> F22 - 1

16.4.20 Betrieb der Zubringerpumpe
In Anlagen 3.0, 5.0, 7.x, 9.1, 9.2, 12.x, 15.1, 16.1, 16.5, 16.7 und 16.8 nimmt die Zubringerpumpe UP1 in der Werkseinstellung nur dann Betrieb auf, wenn eine Vorlauftemperaturanforderung eines Sekundärreglers ansteht. Wird CO5 -> F14 - 1 konfiguriert, geschieht
dies auch, wenn reglereigene Sekundärkreise Wärme benötigen.
Funktionen

WE

Konfiguration

Betrieb UP1

0

CO5 -> F14 - 1

16.4.21 Drehzahlregelung der Zirkulationspumpe
Die Förderleistung der Zirkulationspumpe ZP kann in Abhängigkeit der Zirkulations-Rücklauftemperatur geregelt werden. Mit CO4 -> F25 - 1 stehen die Ausgänge AA1 (0 bis 10 V)
und AA2 (PWM) zur Ausgabe des Drehzahlsignals zur Verfügung. Das Ausgangssignal
kann bei Bedarf auch invertiert werden. Zur Messung der Zirkulations-Rücklauftemperatur
dient der Eingang RüF4/AF2.
Funktionen

WE

Konfiguration

ZP-Drehzahlregelung0

CO4 -> F25 - 1

ZP Rückl. Soll

55 °C

5 bis 90 °C

KP (Verstärkung)

1,0

0,1 bis 50

Tn (Nachstellzeit)

300 s

30 bis 2000 s

16-228EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

Mindestdrehzahl

10 %5 bis 50 %AA1, AA2 invers

0

CO5 -> F25, F26 - 1
Nullpunkt: 0 bis 50 %AA1, AA2 PWM

0

CO5 -> F34, F35 - 1
Funktion: ZP-Drehzahl

16.4.22 Externe Wärmeanforderung bei Unterversorgung
Eine externe Wärmequelle kann über den 0-bis-10-V-Ausgang angefordert werden. Es wird
automatisch der für die externe Bedarfsanforderung zuständige Funktionsblock
CO1 -> F18 - 1 gesetzt, dessen Funktionsblockparameter die Festlegung des Übertragungsbereichs erlauben. Bei einer über 30 Minuten anhaltenden Regelabweichung >10 °C in RK1
wird ein dem aktuellen Bedarf entsprechendes Spannungssignal ausgegeben. Gleichzeitig
wird das Ventil RK1 zwangsweise geschlossen. Nach 30 Minuten wird die externe Wärmeanforderung zurückgenommen und die Stellsignalausgabe in RK1 wieder freigegeben.
Funktionen

WE

Konfiguration

Anforderung externe Wärme

0

CO1 -> F20 - 1

Bedarfsanforderung

00,0 °C
120,0 °C
0,0 °C

CO1 -> F18 - 1
Anfang: 0,0 bis 150,0 °C
Ende: 0,0 bis 150,0 °CÜberhöhung: 0,0 bis 30,0 °C

AA1 PWM

0

CO5 -> F34 - 0
Funktion: Bedarfsanforderung

EB 5578

16-229Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.5 Kommunikation
16.5.1 Kommunikationsmodul RS-485
Der Anschluss für das optionale Kommunikationsmodul RS-485 (Best.-Nr. 8812-2002) befindet sich seitlich links im Reglergehäuse (RJ-45-Anschlussbuchse). Die Busleitung führt in einem offenen Ring zu den einzelnen Regel- und Steuergeräten. Am Ende der Busleitung wird
das Datenkabel mit einem Konverter RS-485/RS-232 (z. B. CoRe02, vgl. Typenblattu T 5409) an die Leitstation angeschlossen.
Die Reichweite der Busverbindung (Leitungslänge) beträgt maximal 1200 m. Bei größeren
Entfernungen müssen Repeater eingesetzt werden (z. B. CoRe02), um den Pegel zu regenerieren. An einem Bus können bei 8-Bit-Adressierung maximal 246 Geräte angeschlossen undadressiert werden. Wenn keine Kommunikation zwischen Leitsystem und Heizungsregler besteht, können Eingriffe des Leitsystems auf dynamische Prozesse mit der Funktion Überwachung zeitlich beschränkt werden. Solange gültige Modbusanfragen registriert werden, setzt
der Heizungsregler die Zeitüberwachung zurück; nach Ablauf von 30 Minuten werden jedoch im Fehlerfall sämtliche Ebenen-Bits wieder auf „autark“ initialisiert.
! HINWEIS
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
Î Bei der Installation die einschlägigen Normen und Vorschriften zum Blitz- und Überspannungsschutz beachten.
Funktionen

WE

Konfiguration

Modbus1

CO6 -> F01 - 1

16-Bit-Adresse0

CO6 -> F02

Überwachung0

CO6 -> F07

Parameter

WE

Parameter: Wertebereich

Modbus-Stationsadresse (8 Bit)

255

PA6 -> P01: 1 bis 246
mit CO6 -> F02 - 1: 1 bis 32000

Einzustellenden Kommunikationsparameter− Modbus-Stationsadresse (8 Bit)
Diese Adresse dient zur Identifikation des Heizungsreglers bei Bus- oder Modembetrieb.
Jede Adresse innerhalb eines Systems darf nur einmal vergeben werden.

16-230EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.5.2 Zählerbus
Der Heizungsregler TROVIS 5578 ist mit einer M-Bus-Schnittstelle für maximal drei
M-Bus-Geräte ausgerüstet. Für Anlagen mit drei Regelkreisen kann basierend auf den Messwerten der Wärmemengenzähler WMZ1 bis WMZ3 eine Volumen- und/oder Leistungsbegrenzung in jedem Regelkreis konfiguriert werden.
Info
Einzelheiten zu den Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen Wärmemengenzähler sind
der technischen Dokumentation TV-SK 4000179038 zu entnehmen.

16.5.2.1 Zählerbus aktivieren
Voraussetzung für das erfolgreiche Übertragen von Daten aus dem Wärmemengenzähler ist,
dass ein nach EN 1434-3 genormtes Protokoll im Wärmemengenzähler Verwendung findet.
Auf welche Daten im Einzelnen zurückgegriffen werden kann, ist nicht allgemein gültig aussagbar. Fabrikatsbezogen gibt darüber die technische Dokumentation TV-SK 6311 Auskunft.
Sämtliche Einstellungen, die für die Kommunikation mit Wärmemengenzählern vorzunehmensind, sind in CO6 -> F10 als Funktionsblockparameter hinterlegt. Der Reihe nach sind für die
Wärmemengenzähler WMZ1 bis WMZ3 Zählerbusadresse, Typenschlüssel und Auslesemodus festzulegen. Zählerbusadressen dürfen pro Gateway nicht doppelt vergeben werden undmüssen mit denen im WMZ voreingestellten übereinstimmen. Ist die im WMZ voreingestellte
Zählerbusadresse unbekannt, kann im Falle eines einzelnen aufgeschalteten WMZ die Zählerbusadresse 254 gewählt werden. Die Adresse 255 deaktiviert die Kommunikation zum jeweiligen WMZ. Der für den jeweiligen Zähler zu wählende Typ ist der technischen Dokumentation TV-SK 4000179038 zu entnehmen. In der Regel bleibt die Werkseinstellung 1434 unverändert. Die Auslesung der Zähler kann wahlweise automatisch im Zyklus von ca. 24 Stunden, kontinuierlich oder dann, wenn die den Zählern WMZ1 bis WMZ3 zugeordneten Coils(= Modbus-Datenpunkte) über die Systembus-Schnittstelle mit dem Wert 1 beschrieben werden, erfolgen.

EB 5578

16-231Anhang A (Konfigurationshinweise)

Bei aktiviertem Zählerbus wird im Modus „erweiterte Betriebsebene” die zusätzliche Seite „Zähler” mit Anzeige desVerbindungsstatus für die Zähler 1 bis 3 angezeigt. Bei Status „verbunden” lassen sich durch Drücken des Bedienknopfes folgende Informationen des jeweiligen Zählers abrufen:

−
−
−
−
−

Volumenstrom (Durchfluss)
Volumen
Leistung
ArbeitVorlauftemperatur (Vorlauf)− Rücklauftemperatur (Rücklauf)− Zähler-Identnummer (Identifikationsnr.)− Zählerbusadresse (Adresse, vom WMZ gesendet)

Funktionen

WE

Konfiguration

Zählerbus

0

CO6 -> F10 - 1

255

WMZ1...3-Adresse: 0 bis 255

1434

WMZ1...3-Typ: 1434, Multical3, Apator, SLS/WSF

kont.

WMZ1...3-Modus: 24h, kont., Coil

Tar-A

Tarif: Tar-A, Tar-E (Tarifzeitprogramm EIN, AUS; nur für
WMZ1 mit "1434" und "kont".)
tAr-E: abhängig von dem in der Kundenebene eingestellten Zeitprogramm werden die Verbrauchsdaten mit einem
Hoch- oder Niedrigtarif bewertet. Je Wochentag können
drei Zeiträume eingegeben werden (keine Ferien und Feiertage):
1–7 täglich, 1 = Montag, 2 = Dienstag, …, 7 = Sonntag

16-232EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.5.2.2 Volumenstrom- und/oder Leistungsbegrenzung mit
Zählerbus
Zur Erzielung einer ordnungsgemäßen Begrenzung ist es notwendig, dass die Aktualisierungsrate der Messgröße Volumenstrom und/oder Leistung höchstens fünf Sekunden beträgt.
Die technische Dokumentation TV-SK 6311 enthält Angaben darüber, welche der dort aufgelisteten Wärmemengenzähler dieses Kriterium erfüllen und somit zu Begrenzungszwecken
eingesetzt werden können. Insbesondere bei batteriebetriebenen Wärmemengenzählern ist
zu beachten, dass einige Fabrikate mit Kommunikationspausen reagieren, wenn sie zu häufig ausgelesen werden. Andere könnten vorzeitig ihre Energiereserven aufbrauchen. Aufschluss darüber gibt ebenfalls die o. g. TV-SK.
− Eine Anlage, die zum selben Zeitpunkt sowohl Raumheizung als auch Trinkwassererwärmung durchführt, benötigt maximale Energie.
− Eine Anlage, deren Speicher durchgeladen ist und in der nur Raumheizung betrieben
wird, benötigt weniger Energie.
− Eine Anlage, die während der Trinkwassererwärmung die Raumheizung aussetzt, benötigt weniger Energie.
Dementsprechend können in allen Anlagen mit nur einem Regelventil und sekundärseitiger
Trinkwassererwärmung drei unterschiedliche Maximalgrenzwerte für RK1 eingestellt werden:− Maximalgrenzwert für die Festlegung der absoluten Obergrenze− Maximalgrenzwert Heizbetrieb für den ausschließlichen Betrieb der Raumheizung− Maximalgrenzwert Trinkwasser für den ausschließlichen Betrieb der Trinkwassererwärmung
Wird der Funktionsblockparameter 'Maximalgrenzwert' oder 'Max. Heizbetrieb' für HK1 auf„AT“ eingestellt, lässt eine über CO1 -> F11 - 1 konfigurierte 4-Punkte-Kennlinie zusätzlich
zu den Außen-, Vor- und Rücklauftemperaturwerten die Eingabe von vier Volumenstromoder Leistungsgrenzwerten zur witterungsgeführten Volumenstrom- oder Leistungsbegrenzung zu.
In allen Anlagen mit zwei oder drei Regelventilen können für jeden Regelkreis separat Maximalgrenzwerte für den Volumenstrom und die Leistung eingestellt werden.
Volumenstrombegrenzung
Sämtliche Einstellungen, die für die Volumenstrombegrenzung vorzunehmen sind, sind in
CO6 -> F11 oder CO6 -> F13 und CO6 -> F15 für den zweiten und den dritten Regelkreis
als Funktionsblockparameter hinterlegt. Der Reihe nach sind der Anlagen-Maximalgrenzwert
und – bei Anlagen mit nur einem Primär-Regelventil und sekundärseitiger Trinkwassererwär-

EB 5578

16-233

Anhang A (Konfigurationshinweise)mung – der Maximalgrenzwert Heizbetrieb und der Maximalgrenzwert Trinkwasser einzustellen. Der Begrenzungsfaktor bestimmt die Eingriffshärte des Heizungsreglers bei Grenzwertverletzungen.
Bei aktivierter Volumenstrombegrenzung werden die jeweiligen Mess- und Grenzwerte im
Modus „erweiterte Betriebsebene” nach Bestätigen des Anlagenbilds angezeigt.
Info
Wenn der Heizungsregler CO5 -> F00 - 1 signalisiert, sind alle Zugriffe auf die Rücklauf-,
Volumenstrom- und Leistungseinstellungen gesperrt.
Funktionen

WE

Konfiguration

Zählerbus

0

CO6 -> F10 - 1

255

WMZ1...3-Adresse: 0 bis 255

1434

WMZ1...3-Typ: 1434, CAL3, APAtO, SLS

kont.

WMZ1...3-Modus: 24h, kont., CoiL0

CO6 -> F11 - 1

1,5 m³/h

Maximalgrenzwert: AT bis 650 m³/h

1,5 m³/hMax. Heizbetrieb: AT bis 650 m³/h

1,5 m³/hMax. Trinkwasser: 0,01 bis 650 m³/h

1,0Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,00

CO6 -> F13 - 1

1,5

Maximalgrenzwert: 0,01 bis 650 m³/h

1,0Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,00

CO6 -> F15- 1

1,5

Maximalgrenzwert: 0,01 bis 650 m³/h

1,0Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,0

RK1 Begrenzung Volumen

RK2 Begrenzung Volumen

RK3 Begrenzung Volumen

Leistungsbegrenzung
Sämtliche Einstellungen, die für die Leistungsbegrenzung vorzunehmen sind, sind in
CO6 -> F12, CO6 -> F14 und CO6 -> F16 für den zweiten und den dritten Regelkreis als
Funktionsblockparameter hinterlegt. Der Reihe nach sind der Anlagen-Maximalwert und –bei Anlagen mit nur einem Primär-Regelventil und sekundärseitiger Trinkwassererwärmung –der Maximalgrenzwert Heizbetrieb und der Maximalgrenzwert Trinkwasser einzustellen. Der
Begrenzungsfaktor bestimmt die Eingriffshärte des Heizungsreglers bei Grenzwertverletzungen.

16-234

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Bei aktivierter Leistungsbegrenzung werden die jeweiligen Mess- und Grenzwerte im Modus„erweiterte Betriebsebene” nach Bestätigen des Anlagenbilds angezeigt.
Info
Wenn der Heizungsregler CO5 -> F00 - 1 signalisiert, sind alle Zugriffe auf die Rücklauf-,
Volumenstrom- und Leistungseinstellungen gesperrt.
Funktionen

WE

Zählerbus

024h

CO6 -> F10 - 1
WMZ1...3-Adresse: 0 bis 255
WMZ1...3-Typ: 1434, CAL3, APAtO, SLS
WMZ1...3-Modus: 24h, kont., CoiL0

CO6 -> F12 - 1

1,5 kW

Maximalgrenzwert: AT bis 6500 kW

1,5 kW

Max. Heizbetrieb: AT bis 6500 kW

1,5 kW

Max. Trinkwasser: 0,1 bis 6500 kW

1,0

Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,00

CO6 -> F14 - 1

1,5 kW

Maximalgrenzwert: 0,1 bis 6500 kW

1,0

Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,00

CO6 -> F16 - 1

1,5 kW

Maximalgrenzwert: 0,1 bis 6500 kW

1,0

Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,0

255
1434
RK1 Begrenzung LeistungRK2 Begrenzung Leistung

RK3 Begrenzung Leistung

Konfiguration

16.5.3 Leistungsabhängige Rücklauftemperaturbegrenzung
Für Regelkreis 1 kann mit Bezug auf den Leistungsmesswert des WMZ1 ein Leistungsgrenzwert festgelegt werden. Solange der Leistungsmesswert sich unterhalb des festgelegten Leistungsgrenzwerts bewegt, wird die Rücklauftemperatur in Regelkreis 1 entsprechend der Einstellungen in PA1 begrenzt. Überschreitet der Leistungsmesswert den festgelegten Leistungsgrenzwert, wird ein für Regelkreis 1 separat einstellbarer Rücklauftemperaturgrenzwert wirksam.

EB 5578

16-235

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionen

WE

Konfiguration

RK1
Leistungsabhängige Rücklauftemperaturbegrenzung0

CO6 -> F17 - 1: neuer maximaler Rücklaufgrenzwert bei
höherer Leistung als Maximalgrenzwert(nur mit CO6 -> F10 - 1 und aktiviertem WMZ1)

1,5 kW

Maximalgrenzwert: 0,1 bis 6500 kW

55 °C

Maximale Rücklauftemperatur: 5,0 bis 90,0 °C

16.5.4 Speichermodul/Minimodul
Insbesondere für die Übertragung aller eingestellten Daten eines Heizungsreglers
TROVIS 5578 auf mehrere andere Heizungsregler TROVIS 5578 bietet sich die Verwendungeines Speichermoduls (Best.-Nr. 1400-9379) oder eines Minimoduls (Best.-Nr. 1400-7436)
an.
Info
Im Gegensatz zum Speichermodul ist das Minimodul nicht zur Übertragung der Zuordnung
von Ferien zu den einzelnen Regelkreisen oder einer über TROVIS-VIEW festgelegten Datenlogging-Konfiguration geeignet.
Der Anschluss des Speichermoduls/Minimoduls erfolgt an
der seitlichen RJ-45-Buchse. Nach erfolgtem Anschluss erscheint „Einstellungen sichern“ in der Anzeige des Heizungsreglers. Enthält das Speichermodul bereits Daten aus
einem anderen Heizungsregler TROVIS 5578, kann durch
Drehen des Bedienknopfs die Anzeige „Einstellungen laden“ aufgerufen werden.
− Bestätigen der Anzeige „Einstellungen sichern“ durch
Drücken des Bedienknopfs führt zur Übertragung derReglereinstellung in das Speichermodul/Minimodul.
− Bestätigen der Anzeige „Einstellungen laden“ durch
Drücken des Bedienknopfs führt zur Datenübertragung
aus dem Speichermodul/Minimodul in den Heizungsregler.

16-236

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Während des Datenaustausches wird eine Laufschrift aus
Nullen und Einsen angezeigt. Nach erfolgreicher Datenübertragung erscheint „Ok“ in der Anzeige. Danach kanndie Verbindung Heizungsregler – Speichermodul getrennt
werden.

Mit TROVIS-VIEW (Best.-Nr. 6661-1014) ist es möglich, sämtliche Einstellwerte des Heizungsreglers klartextgeführt über PC vorzugeben und zu dokumentieren.

16.5.5 Datenlogging
Ein Datenlogging-Modul (Best.-Nr. 1400-9378) ermöglicht das Abspeichern folgender Reglerdaten im Zwei-Minuten-Zyklus:− Sensormesswerte− Stellsignale in %− Schaltzustände der Pumpenausgänge
Der Anschluss des Datenlogging-Moduls erfolgt an derseitlichen RJ-45-Buchse. Nach erfolgtem Anschluss erscheint „Datenlogging starten“ und „Logdaten kopieren“ inder Anzeige des Heizungsreglers.
− Bestätigen der Anzeige „Datenlogging starten“ durch
Drücken des Bedienknopfs führt zum zyklischen Abspeichern der o. g. Betriebswerte in das gesteckte Datenlogging-Modul. Der Heizungsregler kehrt zu derAnzeige zurück, bei der das Datenlogging-Modul angeschlossen wurde.

EB 5578

16-237

Anhang A (Konfigurationshinweise)− Bestätigen der Anzeige „Logdaten kopieren“ durch
Drücken des Bedienknopfs führt zur Datenübertragung
bereits geloggter Daten aus dem Heizungsregler auf
das gesteckte Datenlogging-Modul. Während des Datenaustausches wird eine Laufschrift aus Nullen undEinsen angezeigt. Nach erfolgreicher Datenübertragung erscheint „Ok“ in der Anzeige. Danach kann die
Verbindung Heizungsregler – Datenlogging-Modul getrennt werden.

Info− Sobald der Speicher des Datenlogging-Moduls nach ca. acht Tagen gefüllt ist, beginnt der
Heizungsregler, die ältesten Daten zu überschreiben. Der aktuelle Füllstand des Datenlogging-Moduls kann in der erweiterten Betriebsebene als zweiter Wert (Wertebereich: 0 bis6035) unter Datalogging-Fs abgelesen werden. Unmittelbar nach dem Einstecken des Datenlogging-Moduls erscheint die Anzeige erst, nachdem ein Abtastzyklus abgelaufen ist.
− Der interne Speicher des Heizungsreglers überschreibt die ältesten Daten nach ca. 14 Tagen. Die Zykluszeit beträgt eine Minute.
Zur grafischen Auswertung der Daten dient die PC-Software Datalogging-Viewer. Für denAnschluss des Datenlogging-Moduls am PC ist der USB-Converter 3 (Best.-Nr. 1400-9377)
erforderlich, dessen Lieferumfang den Datalogging-Viewer beinhaltet.

16-238EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.6 Funktionsblocklisten
CO1: RK1 · Heizkreis 1 (nicht Anlage 1.9) 1)
F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

01 Raumsensor

0nicht Anl.
1.5–1.8,
3.x, 5.x,
7.x, 9.x,
12.x, 14.x,
15.x, 16.x,
17.x, 18.x

CO1 -> F01 - 1: Raumsensor RF1; Temperaturanzeige und Eingang FG1 für Raumleitgeräte Typen 5244, 5257-5 und
5257-51 aktiv

02 Außensensor

0

1.5–1.8,
3.5, 7.x,
10.5, 25.5

CO1 -> F02 - 1: Außensensor AF1; Witterungsführung aktiv

1

1.0–1.3, 2.x,
3.0–3.4, 3.9,
4.x–9.x,
10.0–10.3,
11.x–16.x,
17.x, 18.x,
21.x, 25.00

1.1–1.4,
10.1–10.3,
21.1

03 Rücklaufsensor

1 1.0, 1.5, 1.6–

CO1 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF1; Begrenzungsfunktion aktiv
Funktionsblockparameter:
KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)

1.8, 2.x–9.x,
10.0, 10.5,
11.x– 16.x,
17.x, 18.x,
21.0, 21.2,
21.9, 25.x

04 Kälteregelung

0nicht Anl.
1.9, 3.9,
5.9, 16.x,
17.x, 18.x

CO1 -> F04 - 1: Kälteregelung, nur mit CO1 -> F11 - 1
Die Kälteregelung bewirkt eine Wirkrichtungsumkehr und eine
Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung in RK1.

05 Fußbodenheizung

0nicht Anl. CO1 -> F05 - 1: Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
1.5–1.8, 3.x, Funktionsblockparameter:
5.0–5.2, 7.x, Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 °C)
9.x, 12.x,
Starttemperatur: 20,0 bis 60,0 °C (25 °C)
14.x, 15.x,
Halten Tage: 0 bis 10 Tage (0 Tage)
16.x, 17.x,
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
18.x

Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C (45,0 °C)
Halten Tage: 0 bis 30 Tage (4 Tage)
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (0,0 °C)
Startbedingung: Stop, Start, Halten, Abbau

EB 5578

16-239Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

06 Speicher­sensor SF2

1

nur Anl.
3.9, 5.9,
16.x, 17.x,
18.x

07 Optimierung

008 Adaption

0

09 Kurzzeitadaption0

nicht Anl. CO1 -> F07 - 1: Optimierung der Heizzeiten
1.5–1.8, 3.x, (nur mit CO1 -> F01 - 1 und CO1 -> F02 - 1)
5.x, 7.x, 9.x,
CO1 -> F08 - 1: Adaption der Heizkennlinie
12.x, 14.x,
15.x, 16.x, (nur mit CO1 -> F01 - 1, CO1 -> F02 - 1 und CO1 -> F11 - 0)
17.x, 18.x CO1 -> F09 - 1: Kurzzeitadaption der Vorlauftemperatur

11 4-Punkte-Kennlinie

0nicht Anl.
1.5–1.8,
7.x

12 Regelungsart
Dreipunkt1

alle 1)CO1 -> F06 - 1: Aktivierung SF2 zur Abschaltung der Pufferladung(nur mit CO1 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Zykluszeit: 0 oder 1 bis 100 min (20 min)
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0 (0,0)

CO1 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie (nur mit CO1 -> F08 - 0)
CO1 -> F11 - 0: Steigungskennlinie
CO1 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (2,0)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s (120 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, …, 240 s (35 s)
CO1 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)

13 Dämpfung

0alle 1)CO1 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal (nur mit
CO1 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)

14 Freigabe

0alle 1)CO1 -> F14 - 1: Freigabe RK1 an BE15; FG1 ist ohne Funktion
Funktionsblockparameter:
Aktiv bei BE = EIN, AUS (EIN)

16 Bedarfs­
verarbeitung
0 bis 10 V
Eingang
Kl. 19/23

0alle 1)CO1 -> F16 - 1: Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V

16-240EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

WE

17 Bedarfs­
verarbeitung
binär

0

18 Bedarfs­
anforderung

0alle 1)CO1 -> F18 - 1: Bedarfsanforderung 0 bis 10 V
Der Einheitssignal-Ausgang (Kl. 20/21) steht nicht mehr als Regelausgang zur Verfügung. Über den Einheitssignal-Ausgang
wird der maximale Vorlaufsollwert – ggf. mit Überhöhung – inForm von 0 bis 10 V angefordert.
Funktionsblockparameter:
Anfang: 0,0 bis 150,0 °C (0,0 °C)
Ende: 0,0 bis 150,0 °C (120,0 °C)Überhöhung: 0,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

20 Anforderung
externe Wärme

0alle 1)CO1 -> F20 - 1: Externe Wärmeanforderung bei Unterversorgung

21 Drehzahl­steuerung derLadepumpe0

nur Anl.
3.9, 5.9,
16.x, 17.x,
18.x

CO1 -> F21 - 1: Temperaturabhängige Anpassung der Förderleistung der Ladepumpe
Ausgang ist unter CO5 -> F34 oder F35 mit
Funktion „SLP-Drehzahl” festgelegt.
Funktionsblockparameter:
Start Drehzahlred., Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C (40,0 °C)
Stopp Drehzahlred., Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C (50,0 °C)
Mindestdrehzahl: 0 bis 50 % (20 %)22 SLP rücklauf­
temperatur­
abhängig

0

nur Anl.
3.9, 5.9,
16.x, 17.x,
18.x

CO1 -> F22 - 1: Speicherladepumpe SLP erst EIN, wenn Rücklauf warm

23 Spreizungsregelung

0nur Anl.
1.0, 16.0

CO1 -> F23 - 1: Aktivierung der Spreizungsregelung
Ausgang ist unter CO5 -> F34 oder F35 mit
Funktion „Spreizungsregelung” festgelegt.
Funktionsblockparameter:
Sollwert der Spreizung: 0,0 bis 50,0 °C (20,0 °C)
Einflussfaktor KP: 0,1 bis 10,0 (1,0)
Mindestdrehzahl: 0 bis 100 % (20 %)24 Nur Bedarf0alle 1)

25 PS-Bodensensor

0

3.9,5.9,
16.x, 17.x,
18.x

EB 5578

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

nicht bei
CO1 -> F17 - 1: Bedarfsverarbeitung binär am Eingang KlemAnl. mit SF3 men 17/18

Funktionsblockparameter:
Aktiv bei BE = AUS, EIN (EIN)

CO1 -> F24 - 1: RK1 arbeitet als Zubringerkreis. RK1 verarbeitet nur noch externen Bedarf, UP1 läuft bedarfsabhängig.
CO1 -> F25 - 1: Pufferspeicher-Bodensensor SF3 aktiv
Funktionsblockparameter:
Grenztemperatur: 0,0 bis 50,0 °C (10 °C)

16-241Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

26 SLP-Temp.Sensor

03.9, 5.9,
16.x, 17.x,
18.x

27 Entladeschutz

0

3.9, 5.9,
CO1 -> F27 - 1: Entladeschutz aktiv
15.4, 15.5,
16.x, 17.x,
18.x

28 Gleitende
Nachtabsenkung

0

nicht Anl.
1.5, 1.6,
1.7, 1.8,
3.x, 5.x,
7.x, 9.1,
9.2, 10.5,
12.x, 14.x,
15.x, 16.x,
17.x, 18.x,
25.5

CO1 -> F26 - 1: Abweichender Sensor für die Drehzahlsteuerung der Ladepumpe
Funktionsblockparameter:
Sensor: AF1 bis SF3 (RüF2)

CO1 -> F28 - 1: Gleitende Nachtabsenkung(nur mit CO1 -> F11 - 0)
Funktionsblockparameter:
ATGW Nacht 100 %: –50,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
ATGW Tag 0 %: –50,0 bis 5,0 °C (–15,0 °C)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

CO2: RK2 · Heizkreis 2(Anlagen 3.1–3.4, 3.9, 4.x, 5.x, 6.0, 10.x, 16.1, 16.6, 16.8, 17.x, 18.x, 25.0, 25.5) 1)
F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

01 Raumsensor

0alle 1)CO2 -> F01 - 1: Raumsensor RF2; Temperaturanzeige und Eingang FG2 für Raumleitgeräte Typen 5244, 5257-5 und 525751 aktiv

02 Außensensor

0alle 1)CO2 -> F02 - 1: mit Außensensor; Witterungsführung aktiv
Funktionsblockparameter:
Auswahl AF1, AF2

03 Rücklauf­
sensor0
1

04 Kälteregelung

16-2420

4.x–5.2, 6.x, CO2 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF2; Begrenzungsfunktion ak10.1–10.3, tiv
16.x
Funktionsblockparameter:
3.0–3.5,
10.0, 10.5,
25.x
nicht Anl.
3.9, 5.9,
16.x, 17.x,
18.x

KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)

CO2 -> F04 - 1: Kälteregelung
Die Kälteregelung bewirkt eine Wirkrichtungsumkehr und eine
Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung in RK2

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

05 Fußbodenheizung

0alle 1)CO2 -> F05 - 1: Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
Funktionsblockparameter:Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 °C)
Starttemperatur: 20 bis 60 °C (25 °C)
Halten Tage: 0 bis 10 Tage (0 Tage)
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C (45,0 °C)
Halten Tage: 0 bis 30 Tage (4 Tage)
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (0,0 °C)
Startbedingung: Stop, Start, Halten, Abbau

07 Optimierung

0alle 1)CO2 -> F07 - 1: Optimierung der Heizzeiten(nur mit CO2 -> F01 - 1 und CO1(2) -> F02 - 1)

08 Adaption

0

alle 1)CO2 -> F08 - 1: Adaption der Heizkennlinie(nur mit CO2 -> F01 - 1, CO1(2) -> F02 - 1 und
CO2 -> F11 - 0)

09 Kurzzeitadaption

0

alle 1)CO2 -> F09 - 1: Kurzzeitadaption der Vorlauftemperatur(nur mit CO2 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Zykluszeit: 0 oder 1 bis 100 min (20 min)
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0 (0,0)

11 4-Punkte-Kennlinie

0alle 1)CO2 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie (nur mit CO2 -> F08 - 0)
CO2 -> F11 - 0: Steigungskennlinie

12 Regelungsart
Dreipunkt1

alle 1)CO2 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (2,0)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s (120 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, …, 240 s (35 s)
CO2 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)

13 Dämpfung

0alle 1)CO2 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal (nur mit
CO2 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)

14 Freigabe

0alle 1)CO2 -> F14 - 1: Freigabe RK2 an BE16; FG2 ist ohne Funktion
Funktionsblockparameter:
Aktiv bei BE = EIN, AUS (EIN)EB 5578

16-243

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

16 Bedarfs­
verarbeitung
0 bis 10 V
Eingang
Kl. 19/23

0alle 1)CO2 -> F16 - 1: Bedarfsverarbeitung in RK2

24 Nur Bedarf0alle 1)CO2 -> F24 - 1: RK2 arbeitet als Zubringerkreis. RK2 verarbeitet nur noch externen Bedarf, UP2 läuft bedarfsabhängig.

28 Gleitende
Nachtabsenkung

0

nicht Anl.
3.5, 10.5,
25.5

F

CO2 -> F28 - 1: Gleitende Nachtabsenkung(nur mit CO2 -> F11 - 0)
Funktionsblockparameter:
ATGW Nacht 100 %: –50,0 bis +20,0 °C (5,0 °C)
ATGW Tag 0 %: –50,0 bis +5,0 °C (–15,0 °C)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

CO3: RK3 · Heizkreis 3(Anlagen 3.9, 5.x, 6.x, 9.x, 12.x, 13.x, 15.x, 16.5, 16.7, 16.8, 17.x, 21.x, 25.x) 1)
F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

01 Raumsensor

0alle 1)

CO3 -> F01 - 1: Raumsensor RF3; Temperaturanzeige und Eingang FG3 für Raumleitgeräte Typen 5244, 5257-5 und 525751 aktiv

02 Außensensor

1

alle 1)

CO3 -> F02 - 1: mit Außensensor; Witterungsführung aktiv
Funktionsblockparameter:
Auswahl AF1, AF2

03 Rücklauf­
sensor0

5.0–5.2, 6.x, CO3 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF2; Begrenzungsfunktion ak9.x, 12.x, tiv
13.x, 15.x,
Funktionsblockparameter:
16.5, 16.7,
KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)
16.8, 21.1,
21.9

1

21.2, 25.x

0nicht Anl.
5.9, 15.x,
16.x, 17.x

04 Kälteregelung

16-244CO3 -> F04 - 1: Kälteregelung
Die Kälteregelung bewirkt eine Wirkrichtungsumkehr und eine
Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung in RK3.

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

05 Fußbodenheizung

0alle 1)

CO3 -> F05 - 1: Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
Funktionsblockparameter:Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 °C)
Starttemperatur: 20 bis 60 °C (25 °C)
Halten Tage: 0 bis 10 Tage (0 Tage)
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C (45,0 °C)
Halten Tage: 0 bis 30 Tage (4 Tage)
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (0,0 °C)
Startbedingung: Stop, Start, Halten, Abbau

07 Optimierung

0alle 1)

CO3 -> F07 - 1: Optimierung der Heizzeiten(nur mit CO3 -> F01 - 1 und CO1(3) -> F02 - 1)

08 Adaption

0

alle 1)

CO3 -> F08 - 1: Adaption der Heizkennlinie(nur mit CO3 -> F01 - 1, CO1(3) -> F02 - 1 und
CO3 -> F11 - 0)

09 Kurzzeitadaption

0

alle 1)

CO3 -> F09 - 1: Kurzzeitadaption der Vorlauftemperatur(nur mit CO3 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Zykluszeit: 0 oder 1 bis 100 min (20 min)
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0 (0,0)

11 4-Punkte-Kennlinie

0alle 1)

CO3 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie (nur mit CO3 -> F08 - 0)
CO3 -> F11 - 0: Steigungskennlinie

12 Regelungsart
Dreipunkt1

alle 1)

CO3 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (2,0)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s (120 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, …, 240 s (35 s)
CO3 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)

13 Dämpfung

0

14 Freigabe

0alle 1)

CO3 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal (nur mit
CO3 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)

nicht bei
CO3 -> F14 - 1: Freigabe RK3 an BE17; FG3 ist ohne Funktion
Anl. mit SF3
Funktionsblockparameter:

Aktiv bei BE = EIN, AUS (EIN)EB 5578

16-245

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

16 Bedarfs­
verarbeitung
0 bis 10 V
Eingang
Kl. 19/23

0alle 1)

CO3 -> F16 - 1: Bedarfsverarbeitung in RK3

24 Nur Bedarf0alle 1)

CO3 -> F24 - 1: RK3 arbeitet als Zubringerkreis. RK3 verarbeitet nur noch externen Bedarf, UP3 läuft bedarfsabhängig.

28 Gleitende
Nachtabsenkung

0

nicht Anl.
25.5

F

CO3 -> F28 - 1: Gleitende Nachtabsenkung(nur mit CO3 -> F11 - 0)
Funktionsblockparameter:
ATGW Nacht 100 %: –50,0 bis +20,0 °C (5,0 °C)
ATGW Tag 0 %: –50,0 bis +5,0 °C (–15,0 °C)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

16-246

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

CO4: Trinkwasserkreis (Anlagen 1.1–1.9, 2.x, 3.1–3.4, 3.9, 4.1–4.5, 5.1, 5.2, 7.x, 8.x,
9.x, 10.1–10.3, 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x, 17.x, 18.x, 21.x) 1)
FFunktion

WE

Anl.

01 Speicher­sensor SF1
nicht Anl.
3.9, 5.9,
11.0, 11.3,
11.5, 12.0,
13.0, 17.x,
18.x, 21.0

1

1)

0

2)

02 Speicher­sensor SF2

0

1)

1

2)

nicht Anl. 1.9,
11.0, 11.3,
11.9, 12.0,
12.9, 13.0,
13.9, 14.3,
15.3, 21.0,
21.9

03 Rücklauf­
sensor RüF2

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)CO4 -> F01 - 1: Speichersensor SF1
CO4 -> F01 - 0: Speicherthermostat(nur mit CO4 -> F02 - 0)
1)

2)

CO4 -> F02 - 1: Speichersensor SF2(nur mit CO4 -> F01 - 1)
1)

2)

0

WE = 1: Anl. 1.1–1.8, 2.x, 3.1–3.4, 4.1–4.5, 5.1, 5.2, 7.x–9.x,
10.1–10.3, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 12.1, 13.1, 13.2, 14.x, 15.x,
21.1, 21.2
WE = 0: Anl. 1.9, 11.9, 12.9, 13.9, 21.9

WE = 1: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8-2, 2.0, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4,
4.1, 4.3, 4.5, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1, 9.5, 10.1, 10.3, 11.1, 11.4,
11.5, 11.9, 12.1, 13.1, 14.1, 15.0, 15.1, 21.1
WE = 0: 1.2, 1.6, 1.8-1, 1.8-3, 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2, 5.2,
7.2, 8.2, 9.2, 9.6, 10.2, 11.0, 11.2, 11.3, 11.6, 12.0, 12.2, 12.9,
13.0, 13.2, 13.9, 14.2, 14.3, 15.2, 15.3, 21.0, 21.2, 21.9

1.9, 7.x, 8.x, CO4 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF2; Begrenzungsfunktion ak11.x, 12.x, tiv
13.x, 21.x
Funktionsblockparameter:

KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0))04 Strömungssensor

03.9, 5.9,
17.x, 18.x

CO4 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF2 oder RüF4, wenn RüF2
für HK2 aktiviert ist
Ausgang UP1 zur temperaturabhängigen Rücklaufeinschichtung
aktiv

1.9, 11.9,
12.9, 13.9,
21.9

CO4 -> F04 - 1: Strömungssensor an BE17
Funktionsblockparameter:
Auswahl: Analog/Binär (Analog) 1)
Analog = Wasserströmungssensor 1400-9246
Binär = Fließdruckschalter an Klemmen 17/18
Bei den Anlagen 3.9, 5.9, 17.x und 18.x kann nur ein Fließdruckschalter konfiguriert werden.
1)

EB 5578

16-247

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

05 Vorlaufsensor

0

1.1–1.4,
1.6, 1.8,
1.9, 2.2,
2.4, 3.2,
3.4, 4.2,
5.2, 7.2,
8.2, 9.2,
9.6, 10.1–
10.3, 11.2,
11.9, 12.2,
12.9, 13.2,
13.9, 21.2,
21.9

06 Pumpen­parallellauf

18.x, 9.5, 9.6 CO4 -> F06 - 1: Pumpenparallellauf0

2.1–2.4,
4.1–4.5

07 Zwischenheizbetrieb

1

08 Vorrang(Invers)

0

09 Vorrang(Absenk)0

10 ZP in Tauscher

01.6, 1.8,
3.2, 3.4,
5.2, 7.2,
9.2, 11.2,
11.4, 12.2,
13.2, 21.2

1

11.6, 13.6

16-2480

CO4 -> F05 - 1: Vorlaufsensor VF4 (Messung der Speicherladetemperatur)

Funktionsblockparameter:
Abbruch: 0 bis 10 min (10 min)Grenztemperatur: 20,0 bis 90,0 °C (40,0 °C)

CO4 -> F06 - 0: UP1 bei TWE abgeschaltet

CO4 -> F07 - 1: Nach 20 Minuten Trinkwassererwärmung
10 Minuten Heizbetrieb im UP1-Kreis
8.x, 9.5, 9.6 CO4 -> F07 - 0: Speicherladung zeitlich unbegrenzt im Vorrang bzgl. UP1-Kreis
2.x,
4.1–4.5

1.1–1.4,
3.1–3.4,
4.1–4.5,
5.1, 5.2,
9.x, 10.1–
10.3, 11.x,
12.x, 13.x,
15.0, 15.4,
15.5, 21.x

CO4 -> F08 - 1: Vorrang durch Inversregelung(nur mit CO4 -> F09 - 0)
Funktionsblockparameter:
Start: 0 bis 10 min (2 min)
KP (Einflussfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)
Regelkreis: HK1, HK2, HK3, HK1+HK2, HK1+HK3
CO4 -> F09 - 1: Vorrang durch Absenkbetrieb(nur mit CO4 -> F08 - 0)
Funktionsblockparameter:
Start: 0 bis 10 min (2 min)Regelkreis: HK1, HK2, HK3, HK1+HK2, HK1+HK3
CO4 -> F10 - 1: Regelung Trinkwasserkreis aktiv, wenn die
Zirkulationspumpe ZP in Betrieb ist

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

11 ZP bei Ladung0nicht Anl.
1.9, 11.0,
11.3, 11.9,
12.0, 12.9,
13.0, 13.9,
21.0, 21.9

12 Regelungsart

1

1.9, 3.9,
CO4 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
5.9, 7.x, 8.x,
Funktionsblockparameter:
9.x, 11.x,
Mindestdrehzahl: 5 bis 50 % (20 %)12.x, 13.x,(nur Anl. 3.9, 5.9, 17.x, 18.x)
17.x, 18.x,
KP (Verstärkung):
21.

CO4 -> F11 - 1: Zirkulationspumpe ZP läuft während der
Speicherladung gemäß Zeitprogramm
CO4 -> F11 - 0: Zirkulationspumpe ZP ist während der Speicherladung ausgeschaltet

0,1 bis 50,0 (2,0; Anl. 1.9, 11.9, 12.9, 13.9, 21.9: 0,6)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s(120 s, Anl. 3.9, 5.9, 17.x 18.x: 30 s; Anl. 1.9, 11.9, 12.9,
13.9, 21.9: 12 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15 bis 240 s (35 s; Anl. 1.9, 11.9, 12.9,
13.9, 21.9: 20 s, nicht Anl. 3.9, 5.9, 17.x, 18.x)

CO4 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung(nicht Anl. 3.9, 5.9, 17.x, 18.x); hier gilt: F12 - 0 = F12 - 1
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)
13 Dämpfung

01

EB 5578

alle 1)

CO4 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal(nur mit CO4 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)
CO4 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal(nur mit CO4 -> F04 - 1, Auswahl: Analog)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (8,0 °C)

16-249Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

14 Thermische
Desinfektion

0

nicht Anl.
3.9, 5.9,
17.x, 18.x

CO4 -> F14 - 1: Thermische Desinfektion(nur mit CO4 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Wochentag: Montag, Dienstag, ..., täglich (Mittwoch)
Zeit: frei einstellbar in 15-Mintuten-Schritten (00:00 – 04:00)
Desinfektionstemperatur: 60,0 bis 90,0 °C (70,0 °C)Überhöhung Sollwert: 0,0 bis 50,0 °C (10,0 °C)(nur Anl. 1.9, 3.9, 5.9, 11.0, 11.3, 11.5, 11.9, 12.0, 12.9,
13.0, 13.9, 17.x, 18.x, 21.0, 21.9)
Dauer: 0 bis 255 min (0 min)mit Einstellung Startzeit = Stoppzeit
Auswahl: Aktiv bei BE = AUS, EIN (EIN)

3.9, 5.9,
17.x, 18.x

CO4 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal(nur mit CO4 -> F04 - 1, Auswahl: Analog)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (8,0 °C)

1.5, 1.7,
2.0, 2.1,
2.3, 3.1,
3.3, 4.1,
4.3, 5.1,
11.1

CO4 -> F15 - 1: Speicherladepumpe SLP erst EIN, wenn Rücklauf
warm(für Anl. 1.5, 1.7, 2.0, 2.1, 2.3, 4.1, 4.3, 5.1 nur mit CO1 -> F03 - 1;
für Anl. 11.1 nur mit CO4 -> F03 - 1)

15 SLP rücklauftemperaturabhängig

0

16 Externer Bedarf Priorität

0

1.5–1.8, 2.x, CO4 -> F16 - 1: Externer Bedarf hat Priorität
3.1–3.4,
Info: In Trinkwasserkreisen ohne Stellventil führt ein entspre4.1–4.3, 5.x, chend hoher externer Bedarf zu überhöhten Ladetemperaturen.
15.0, 15.4,
15.5

WE bei Anlagen 7.x bis 9.x nicht veränderbar.

1

7.x–9.x

19 Umschaltung

0nicht Anl.
1.9, 3.9,
5.9, 11.0,
11.3, 11.5,
11.9, 12.0,
12.9, 13.0,
13.9, 17.x,
18.x, 21.0,
21.9

CO4 -> F19 - 1: Umschaltung SF1, SF2 nach Zeitprogramm;
bei Tagbetrieb ist SF1, bei Nachtbetrieb SF2 von Bedeutung(nur mit CO4 -> F02 - 1)

20 Rücklauf Regelung07.1, 8.1,
9.1, 9.5,
11.1, 12.1,
13.1, 21.1

CO4 -> F20 - 1: Trinkwasserkreis nachgeregelt mit Durchgangsventil

16-250EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

F

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

21 Drehzahl­steuerung derLadepumpe0

22 Kaltladeschutz

0

1.1

23 E-Heizpatrone

0

Anl. 3.9,
17.1, 18.1

CO4 -> F23 - 1: In Abhängigkeit der Temperatur an SF1 wird
zur thermischen Desinfektion der Ausgang BA10 zur Freigabe
einer E-Heizpatrone eingeschaltet (nur mit CO4 -> F14 - 1)
CO4 -> F24 - 1: nur mit CO4 -> F14 - 1
Sensor RüF2 als Abschaltsensor aktiv

1.5–1.8, 2.x, CO4 -> F21 - 1: Temperaturabhängige Anpassung der Förder3.1–3.4,
leistung der Ladepumpe
4.1–4.3,
Funktionsblockparameter:
5.1, 5.2,
Start Drehzahlred., Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C (40,0 °C)
7.x, 8.x, 9.x,
Stopp Drehzahlred., Grenzwert: 5,0 bis 90,0 °C (50,0 °C)
10.1–10.3,
Mindestdrehzahl: 0 bis 50 % (20 %)11.1–11.4,
12.1, 12.2,
13.1, 13,2,
21.1, 21.2

CO4 -> F22 - 1: Einleitung der Speicherladung bei ausreichend hoher Primär-Vorlauftemperatur
Funktionsblockparameter:
Ventilstellung: 1 bis 100 %24 Thermische
Desinfektion
Bodensensor

01.2, 1.4,
1.6, 1.8,
2.2, 2.4,
3.2, 3.4,
4.2, 5.2,
7.2, 8.2,
9.2, 9.6,
10.2, 11.2,
11.4, 11.6,
12.2, 13.2,
13.6, 14.2,
15.2, 21.2

25 ZP-Drehzahl

0

alle

CO4 -> F25 - 1: Drehzahlregelung
Temperatursensor RüF4/AF2 aktiv
Ausgang ist unter CO5 -> F34 oder F35 mit
Funktion „ZP-Drehzahl” festgelegt.
Funktionsblockparameter:
Rücklauf Sollwert: 5,0 bis 90,0 °C (55 °C)
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (1,0)
Tn (Nachstellzeit): 30 bis 2000 s (300 s)
Mindestdrehzahl: 5 bis 50 % (10 %)26 SLP-Temp.Sensor

0

alle

CO4 -> F26 - 1: Abweichender Sensor für die Drehzahlsteuerung der Ladepumpe
Funktionsblockparameter:
Sensor: AF1 bis SF3 (RüF2)

EB 5578

16-251Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktion

WE

27 Entladeschutz

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)nicht Anl.
CO4 -> F27 - 1: Entladeschutz aktiv
1.1-1.4, 1.9,
3.9, 5.9,
10.1-10.3,
11.0,11.3,
11.9, 12.0,
12.9, 13.0,
13.9, 14.x,
15.x, 17.x,
18.x, 21.0,
21.9

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

CO5: Anlagenübergreifende Funktionen (alle Anlagen)Wenn der Heizungsregler CO5 -> F00 - 1 signalisiert, sind alle Zugriffe auf die Rücklauf-,
Volumenstrom- und Leistungseinstellungen gesperrt.
F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

01 Sensortyp

1

alle

04 Sommer­
betrieb0nicht Anl.
1.5, 1.6,
1.9, 3.5,
10.5, 25.5

CO5 -> F04 - 1: Sommerbetrieb
Funktionsblockparameter:
Datum: frei einstellbar (01.06. - 30.09.)
Tage für Beginn: 1 bis 3 (2)Tage für Ende: 1 bis 3 (1)Grenzwert: 0,0 bis 30,0 °C (18,0 °C)

05 Verzögerte
Außentemperaturanpassung (fallend)0nicht Anl.
1.9

CO5 -> F05 - 1: Verzögerte Außentemperaturanpassung bei
fallender Temperatur
Funktionsblockparameter:
Verzögerung/h: 0,2 bis 6,0 °C (3,0 °C)

06 Verzögerte
Außentemperaturanpassung (steigend)

0nicht Anl.
1.9

CO5 -> F06 - 1: Verzögerte Außentemperaturanpassung bei
steigender Temperatur
Funktionsblockparameter:
Verzögerung/h: 0,2 bis 6,0 °C (3,0 °C)

02
03

16-252

CO5 -> F01 - 1, F02 - 0: Pt 1000
CO5 -> F01 - 0, F02 - 0: PTC
CO5 -> F01 - 1, F02 - 1: Ni 1000

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

WE

07 Störmeldung

0

08 Sommerzeit

0

alle

CO5 -> F08 - 1: Sommer-Winterzeitumschaltung

09 Frostschutz

1nicht Anl.
1.5, 1.6,
1.9, 3.5,
10.5, 25.5

CO5 -> F09 - 1: Frostschutz mit höchster Priorität
Funktionsblockparameter:
Grenzwert: –15,0 bis +3,0 °C (+3,0 °C)

10 Leistungs­
begrenzung
an Kl. 17/18

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

nicht Anl. CO5 -> F07 - 1: Klemme für Störmeldung: vgl. Tabelle Anla5.1, 5.2, 5.9, genbild
6.1, 9.x,
Funktionsblockparameter:
12.1, 12.2-x,
Relaiskontakt = Schließer, Öffner (Schließer)
13.1, 13.2,
13.6, 15.1,
15.2, 15.3,
17.8, 21.1,
21.2

01.5, 1.6,
1.9, 3.5,
10.5, 25.50nicht beiAnl. mit
SF3, nicht
Anl. 1.9

CO5 -> F09 - 0: Eingeschränkter Frostschutz
Funktionsblockparameter:
Grenzwert: –15,0 bis +3,0 °C (+3,0 °C)

CO5 -> F10 - 1: Leistungsbegrenzung in RK1 mit Impulsen;(nur mit CO6 -> F12 - 0)
Funktionsblockparameter:
Maximalgrenzwert: AT bis 800 lmp/h (15 lmp/h)Max. Heizbetrieb 1): AT bis 800 lmp/h (15 lmp/h)Max. Trinkwasser 1): 1 bis 800 lmp/h (15 lmp/h)
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10,0 (1,0)1)

12 Schleich­mengen­begrenzung

0

14 Betrieb UP1

0

15 Freigabe

0

EB 5578

nicht Anl.
1.9

nicht Anl. 1.0, 1.5-1.8, 3.0, 3.5, 3.9, 4.0, 5.9, 7.x, 10.x,
11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x, 16.x, 17.x, 18.x, 21.x, 25.x

CO5 -> F12 - 1: Schleichmengenbegrenzung
Funktionsblockparameter:
Schaltmodus:
Binär an Kl. 13/19, Analog an Eingang RüF1 (Binär)
Aktiv bei BE = EIN, AUS (EIN)

3.0, 5.0, 7.x, CO5 -> F14 - 1: Betrieb Zubringerpumpe UP1 bei Eigenbedarf
9.1, 9.2,
Info: Zubringerpumpe UP1 geht auch in Betrieb, wenn Regel12.x, 15.1, kreis RK2/RK3 Bedarf hat.
16.1, 16.5,
16.7, 16.8
alle

CO5 -> F15 - 1: Freigabe Heizungsregler an BE15; FG1 ist ohne Funktion
Funktionsblockparameter:
Aktiv bei BE = EIN, AUS (EIN)

16-253

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

16 Rücklauftemperaturbegrenzung
P-Regler0alle

CO5 -> F16 - 1: Rücklauftemperatur mit P-Begrenzung

19 Überwachung

0

alle

CO5 -> F19 - 1: Temperaturüberwachung

20 Sensorabgleich

1

alle

CO5 -> F20 - 1: Einstellen sämtlicher Sensor-Abgleichwerte
CO5 -> F20 - 0: Löschen von Sensor-Abgleichwerten

21 Sperrung
Handebene

0alle

CO5 -> F21 - 1: Sperrung des Drehschalters
In Schalterstellung
wird Automatikbetrieb gefahren

22 Sperrung
Drehschalter

0

alle

CO5 -> F22 - 1: Sperrung des Drehschalters
Zugang zur Schlüsselzahleingabe bleibt möglich.

23 AT mit 0-10 V

0

alle

CO5 -> F23 - 1: Außentemperatur über 0 bis 10 V empfangen(Klemmen 19/23) oder senden
Ausgang ist unter CO5 -> F34 mit Funktion „Außentemperatur”
festgelegt.
Funktionsblockparameter:
Richtung: Eingang, Ausgang (Eingang)
Anfang: –50,0 bis +100,0 °C (–20,0 °C)
Ende: –50,0 bis +100,0 °C (+50,0 °C)

24 0-10 V
Eingang0alle

CO5 -> F24 - 1: Der Messwert am 0-bis-10-V-Eingang wird
als Sonderwert angezeigt.

25 AA1 invers(0 bis 10 V)

0

alle

CO5 -> F25 - 0: 0 V/0 % = Ventil ZU/Pumpe AUS
CO5 -> F25 - 1: 0 V/0 % = Ventil AUF/Pumpe mit max. Förderleistung
Funktionsblockparameter:
Nullpunkt: 0 bis 50 % (0 %)26 AA2 invers
(PWM)

0

alle

CO5 -> F26 - 0: 0 V/0 % = Ventil ZU/Pumpe AUS
CO5 -> F26 - 1: 0 V/0 % = Ventil AUF/Pumpe mit max. Förderleistung
Funktionsblockparameter:
Nullpunkt: 0 bis 50 % (0 %)31 AE1
Nullpunkt0alle

CO5 -> F31 - 0
Funktionsblockparameter:Übertragungsbereichsanfang: 0 bis 150 °C (0 °C)Übertragungsbereichsende: 0 bis 150 °C (120 °C)

F

CO5 -> F31 - 1
Funktionsblockparameter:
Nullpunkt: 5 bis 20 % (5 %)Übertragungsbereichsanfang: 0 bis 150 °C (0 °C)Übertragungsbereichsende: 0 bis 150 °C (120 °C)

16-254

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

34 AA1 PWM(0 bis 10 V)

0

alle

CO5 -> F34 - 0/- 1: Ausgang Kl. 21/20 immer 0-bis-10-V-Signal
Funktion: Y1, Y2, Y3, Y4, 10-V-Versorgung, 3-V-Versorgung,Spreizungsregelung, SLP-Drehzahl, ZP-Drehzahl, Bedarfsanforderung, Außentemperatur (Y1)

35 AA2 PWM
(PWM)

0

alle

CO5 -> F35 - 0/- 1: Ausgang Kl. 22/20 immer PWM-Signal
Funktion: Y1, Y2, Y3, Y4, 10-V-Versorgung, 3-V-Versorgung,Spreizungsregelung, SLP-Drehzahl, ZP-Drehzahl, Bedarfsanforderung, Außentemperatur (Y2)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

CO6: Modbus (alle Anlagen)Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01 Modbus

1alle

CO6 -> F01 - 1: Modbus aktiv

02 16-Bit-Adresse

0

alle

CO6 -> F02 - 1: Modbus-16-bit-Adressierung(nur mit CO6 -> F01 - 1)
CO6 -> F02 - 0: Modbus-8-Bit-Adressierung

03 Modem0alle

04 Automatische
Konfigurierung

0

alle

CO6 -> F03 bis F06 werden zur Konfiguration der Störmelde-Weiterleitung an ein angeschlossenes Modbus-GPRS-Gateway (1402-0701) benötigt.

05 GLT-Sperre

0

alle

06 GLT bei gehender Störung

0

alle

07 Überwachung

0

alle

CO6 -> F07 - 1: Leitsystemüberwachung: Bei fehlender Kommunikation werden alle Ebenen-Bits auf „autark“ zurückgesetzt.
(nur mit CO6 -> F01 - 1)

08 SMS0alle

CO6 -> F08 wird zur Konfiguration der Störmelde-Weiterleitung an ein angeschlossenes Modbus-GPRS-Gateway (14020701) benötigt.

F

EB 5578

16-255

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

10 Zählerbus

0

alle

11 RK1 Begrenzung Volumen

0nicht Anl.
1.9

CO6 -> F11 - 1: Volumenstrombegrenzung (nur mit
CO6 -> F10 - 1 und aktiviertem WMZ1)
Funktionsblockparameter:
Maximalgrenzwert: AT bis 650 m³/h (1,5 m³/h)
Max. Heizbetrieb 1): AT bis 650 m³/h (1,5 m³/h)
Max. Trinkwasser 1): 0,01 bis 650 m³/h (1,5 m³/h)
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10 (1)12 RK1 Begrenzung Leistung

0nicht Anl.
1.9

CO6 -> F12 - 1: Leistungsbegrenzung (nur mit CO6 -> F10 - 1
und aktiviertem WMZ1)
Funktionsblockparameter:
Maximalgrenzwert:AT bis 6500 kW (1,5 kW)
Max. Heizbetrieb 1): AT bis 6500 kW (1,5 kW)
Max. Trinkwasser 1): 0,1 bis 6500 kW (1,5 kW)
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10 (1)13 RK2 Begrenzung Volumen

0

14 RK2 Begrenzung Leistung0

CO6 -> F10 - 1: Zählerbus aktiv
Funktionsblockparameter:
WMZ1...3-Adresse: 0 bis 255 (255)
WMZ1...3-Typ: 1434, Multical3, Apator, SLS/WSF (1434)
WMZ1...3-Modus: 24h, kont., Coil (kont.)
Bei WMZ1 mit „1434” und „kont.” zusätzlich:
Auswahl: Tarif/Tar-A, Tar-E (Tar-A, Tarifzeitprogramm AUS)

3.0–3.4, 3.9, CO6 -> F13 - 1: Volumenstrombegrenzung (nur mit
4.x, 5.9, 7.x, CO6 -> F10 - 1 und aktiviertem WMZ2)
8.x, 10.x,
Funktionsblockparameter:
11.x, 12.x,
Maximalgrenzwert: 0,01 bis 650 m³/h (1,5 m³/h)
13.x, 15.x,
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10 (1)16.1, 16.6,
16.8, 17.x, CO6 -> F14 - 1: Leistungsbegrenzung (nur mit CO6 -> F10 - 1
18.x, 21.x, und aktiviertem WMZ2)
25.x
Funktionsblockparameter:

Maximalgrenzwert: 0,1 bis 6500 kW (1,5 kW)
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10 (1)16-256

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

F

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

15 RK3 Begrenzung Volumen

0

16 RK3 Begrenzung Leistung0

17 Leistungsabh.
Rückl.

0alle

CO6 -> F17 - 1: neuer Rücklaufgrenzwert bei höherer Leistungals Maximalgrenzwert(nur mit CO6 -> F10 - 1 und aktiviertem WMZ1)
Funktionsblockparameter:
Maximalgrenzwert: 0,1 bis 6500 kW (1,5 kW)
maximale Rücklauftemperatur: 5,0 bis 90 °C (55 °C)

20 Modbus ohne
GLT

0

alle

CO6 -> F20 - 1: diverse Modbusvorgaben wirken nicht auf die
Sammelebene/GLT-Anzeige

5.9, 12.x, CO6 -> F15 - 1: Volumenstrombegrenzung (nur mit
13.x, 15.x, CO6 -> F10 - 1 und aktiviertem WMZ3)
16.5, 16.7,
Funktionsblockparameter:
16.8, 17.8,
Maximalgrenzwert: 0,01 bis 650 m³/h (1,5 m³/h)
21.x, 25.x

Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10 (1)1)

CO6 -> F16 - 1: Leistungsbegrenzung (nur mit CO6 -> F10 - 1
und aktiviertem WMZ3)
Funktionsblockparameter:
Maximalgrenzwert: 0,1 bis 6500 kW (1,5 kW)
Begrenzungsfaktor: 0,1 bis 10 (1)nicht Anl.1.0, 1.5-1.8, 3.0, 3.5, 4.0, 7.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14.x, 15.x, 16.x, 17.x, 21.x, 25.x

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl.Anlagenkennziffer

CO7: Gerätebus (alle Anlagen)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

01 Gerätebus

0

alle

CO7 -> F01 - 1: Gerätebus aktiv
Funktionsblockparameter:
Gerätebusadresse/Auto 1), 1 bis 32 (32)1)
Auto = automatische Suche nach freier Gerätebusadresse
im System

02 Uhrzeit Synchronisation

0

alle

CO7 -> F02 - 1: Heizungsregler sendet alle 24 Stunden seine
Systemzeit an alle Gerätebusteilnehmer

03 Raumleitgerät
RK10

1.0–1.4, 2.x, CO7 -> F03 - 1: Kommunikation zu TROVIS 5570 für RK1 ak4.x, 6.0, 9.5, tiv; setzt automatisch CO1 -> F01 - 1
9.6, 10.x,
Funktionsblockparameter:
11.x, 13.x,
Gerätebusadresse/Auto 1), 1 bis 32 (32)21.x, 25.x 1)

Auto = automatische Suche nach einem in Erkennungsmodus versetzten Raumleitgeräts

EB 5578

16-257

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktion

WE

04 Raumleitgerät
RK2

0

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

3.0–3.4, 4.x, CO7 -> F04 - 1: Kommunikation zu TROVIS 5570 für RK2 ak5.x, 6.0,
tiv; setzt automatisch CO2 -> F01 - 1
10.x, 16.1,
Funktionsblockparameter:
16.6, 16.8,
Gerätebusadresse/Auto 1), 1 bis 32 (32)25.x1)

Auto = automatische Suche nach einem in Erkennungsmodus versetzten Raumleitgeräts

05 Raumleitgerät
RK305.x, 6.0, 9.x, CO7 -> F05 - 1: Kommunikation zu TROVIS 5570 für RK3 ak12.x, 13.x, tiv; setzt automatisch CO3 -> F01 - 1
15.x, 16.5,
Funktionsblockparameter:
16.7, 16.8,
Gerätebusadresse/Auto 1), 1 bis 32 (32)21.x, 25.x 1)

Auto = automatische Suche nach einem in Erkennungsmodus versetzten Raumleitgeräts

06 AF1 senden

0

alle

CO7 -> F06 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./1 bis 4 (1)07 AF1 empfangen

0

alle

CO7 -> F07 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./1 bis 4 (1)08 AF2 senden

0

alle

CO7 -> F08 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./1 bis 4 (2)09 AF2 empfangen0nicht Anl.
1.9

10 Bedarf RK1
senden0

alle

CO7 -> F10 - 1: Bedarf senden
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)11 Bedarf RK2
senden0

alle

CO7 -> F11 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)12 Bedarf RK3
senden0

alle

CO7 -> F12 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)13 Bedarf TWE
senden0

alle

CO7 -> F13 - 1: in Ebene PA4 wird der Parameter 'Überhöhung Ladetemperatur' (P04) generiert
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)14 Maximalen
Bedarf senden

0

alle

CO7 -> F14 - 1: Heizungsregler bestimmt bereits intern den
maximalen Vorlaufsollwert seiner Kreise und sendet diesen einen Wert an den Primärregler

16-258CO7 -> F09 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./1 bis 4 (2)EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

15 Bedarf RK1
empfangen0alle

CO7 -> F15 - 1: externe Bedarfsverarbeitung in RK1
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)16 Störungenempfangen0alle

CO7 -> F16 - 1: Heizungsregler generiert die Meldung „Err
Externer“ solange Störungen anderer Gerätebusteilnehmer anstehen

17 Bedarf RK2
empfangen0alle

CO7 -> F17 - 1: externe Bedarfsverarbeitung in RK2
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)18 Bedarf RK3
empfangen0alle

CO7 -> F18 - 1: externe Bedarfsverarbeitung in RK3
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (5)19 Rücklauf anheben

0

alle

CO7 -> F19 - 1: Anhebung Rücklauftemperaturgrenzwert RK1
bei Meldung „Trinkwassererwärmung aktiv“ vom Gerätebus
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (32)

20 TWE aktiv
senden0

alle

CO7 -> F20 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (32)

21 Freigabe RK1
empfangen0alle

CO7 -> F21 - 1:
Funktionsblockparameter:
Register-Nr./5 bis 64 (32)

22 Freigabe RK2
empfangen0

3.1–3.4, 4.x, CO7 -> F22 - 1:
5.x, 6.x,
Funktionsblockparameter:
10.x, 16.1,
Register-Nr./5 bis 64 (32)16.6, 16.8,
25.x

23 Freigabe RK3
empfangen05.x, 6.x, 9.x, CO7 -> F23 - 1:
12.x, 13.x,
Funktionsblockparameter:
15.x, 16.5,
Register-Nr./5 bis 64 (32)16.7, 16.8,
21.x, 25.x

EB 5578

16-259Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

31 Ext-HK11

0

alle

CO7 -> F31 - 1: TROVIS I/O für Heizkreis 11 aktiv
Funktionsblockparameter:
Gerätebusadresse/11 bis 19 (11)angebunden/primär, an HK1 (an HK1)

32 Ext-HK12

0

alle

CO7 -> F32 - 1: TROVIS I/O für Heizkreis 12 aktiv
Funktionsblockparameter:
Gerätebusadresse/11 bis 19 (12)angebunden/primär, an HK1 (an HK1)

33 Ext-HK13

0

alle

CO7 -> F33 - 1: TROVIS I/O für Heizkreis 13 aktiv
Funktionsblockparameter:
Gerätebusadresse/11 bis 19 (13)angebunden/primär, an HK1 (an HK1)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl.Anlagenkennziffer

CO8: Initialisierung BE1 und BE2 (alle Anlagen)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

01 Auswertung
BE1

0

alle

CO8 -> F01 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

02 Auswertung
BE2

0

alle

CO8 -> F02 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

03 Auswertung
BE3

0

alle

CO8 -> F03 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

04 Auswertung
BE4

0

alle

CO8 -> F04 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

05 Auswertung
BE5

0

alle

CO8 -> F05 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

06 Auswertung
BE6

0

alle

CO8 -> F06 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

Auswertung
BE9

0

alle

CO8 -> F09 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

09

16-260EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)F

Funktion

WE

Anl.

10

Auswertung
BE10

0

alle

CO8 -> F10 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

11 Auswertung
BE11

0

alle

CO8 -> F11 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

12

Auswertung
BE12

0

alle

CO8 -> F12 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

13

Auswertung
BE13

0

alle

CO8 -> F13 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

15 Auswertung
BE15

0

alle

CO8 -> F15 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

16 Auswertung
BE16

0

alle

CO8 -> F16 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

17 Auswertung
BE17

0

alle

CO8 -> F17 - 1: Auswertung aktiv
Funktionsblockparameter: 1)

1)

Störmeldung bei BE = 0, BE = 1, keine (1)F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl.Anlagenkennziffer

CO11: RK11 · Heizkreis 11
Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

01 Raumsensor

0

alle

CO11 -> F01 - 1: Raumsensor RF11; Temperaturanzeige aktiv

02 Außensensor

0

alle

CO11 -> F02 - 1: Verwendung des Messwerts AF1;
Witterungsführung aktiv

03 Rücklauf­
sensor1

alle

CO11 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF11;
Begrenzungsfunktion aktiv
Funktionsblockparameter:
KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)

05 Fußbodenheizung

0

alle

CO11 -> F05 - 1: Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
Funktionsblockparameter:Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 °C)
Starttemperatur: 20 bis 60 °C (25 °C)
Halten Tage: 0 bis 10 Tage (0 Tage)
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C (45,0 °C)
Halten Tage: 0 bis 30 Tage (4 Tage)
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (0,0 °C)
Startbedingung: Stop, Start, Halten, Abbau

F

EB 5578

16-261Anhang A (Konfigurationshinweise)F

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

Funktion

WE

Anl.

07 Optimierung

0

alle

CO11 -> F07 - 1: Optimierung der Heizzeiten(nur mit CO11 -> F01 - 1 und CO11 -> F02 - 1)

08 Adaption

0

alle

CO11 -> F08 - 1: Adaption der Heizkennlinie(nur mit CO11 -> F01 - 1, CO11 -> F02 - 1 und
CO11 -> F11 - 0)

09 Kurzzeitadaption

0

alle

CO11 -> F09 - 1: Kurzzeitadaption der Vorlauftemperatur(nur mit CO11 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Zykluszeit: 0 oder 1 bis 100 min (20 min)
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0 (0,0)

11 4-Punkte-Kennlinie

0

alle

CO11 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie(nur mit CO11 -> F08 - 0)
CO11 -> F11 - 0: Steigungskennlinie

12 Regelungsart
Dreipunkt1

alle

CO11 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (2,0)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s (120 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, …, 240 s (35 s)
CO11 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)

13 Dämpfung

0

alle

CO11 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal(nur mit CO11 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)

28 Gleitende
Nachtabsenkung

0

alle

CO11 -> F28 - 1: Gleitende Nachtabsenkung(nur mit CO11 -> F11 - 0)
Funktionsblockparameter:
ATGW Nacht 100 %: –50,0 bis +20,0 °C (+5,0 °C)
ATGW Tag 0 %: –50,0 bis +5,0 °C (–15,0 °C)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

16-262EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

CO12: RK12 · Heizkreis 12
Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

01 Raumsensor

0

alle

CO12 -> F01 - 1: Raumsensor RF12; Temperaturanzeige aktiv

02 Außensensor

0

alle

CO12 -> F02 - 1: Verwendung des Messwerts AF1;
Witterungsführung aktiv

03 Rücklauf­
sensor1

alle

CO12 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF12;
Begrenzungsfunktion aktiv
Funktionsblockparameter:
KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)

05 Fußbodenheizung

0

alle

CO12 -> F05 - 1: Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
Funktionsblockparameter:Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 °C)
Starttemperatur: 20 bis 60 °C (25 °C)
Halten Tage: 0 bis 10 Tage (0 Tage)
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C (45,0 °C)
Halten Tage: 0 bis 30 Tage (4 Tage)
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (0,0 °C)
Startbedingung: Stop, Start, Halten, Abbau

07 Optimierung

0

alle

CO12 -> F07 - 1: Optimierung der Heizzeiten(nur mit CO12 -> F01 - 1 und CO12 -> F02 - 1)

08 Adaption

0

alle

CO12 -> F08 - 1: Adaption der Heizkennlinie(nur mit CO12 -> F01 - 1, CO12 -> F02 - 1 und
CO12 -> F11 - 0)

09 Kurzzeitadaption

0

alle

CO12 -> F09 - 1: Kurzzeitadaption der Vorlauftemperatur(nur mit CO12 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Zykluszeit: 0 oder 1 bis 100 min (20 min)
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0 (0,0)

11 4-Punkte-Kennlinie

0

alle

CO12 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie(nur mit CO11 -> F08 - 0)
CO12 -> F11 - 0: Steigungskennlinie

F

EB 5578

16-263

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktion

WE

Anl.

12 Regelungsart
Dreipunkt1

alle

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)
CO12 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (2,0)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s (120 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, …, 240 s (35 s)
CO12 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)

13 Dämpfung

0

alle

CO12 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal(nur mit CO11 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)

28 Gleitende
Nachtabsenkung

0

alle

CO12 -> F28 - 1: Gleitende Nachtabsenkung(nur mit CO12 -> F11 - 0)
Funktionsblockparameter:
ATGW Nacht 100 %: –50,0 bis +20,0 °C (+5,0 °C)
ATGW Tag 0 %: –50,0 bis +5,0 °C (–15,0 °C)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

16-264

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

CO13: RK13 · Heizkreis 13
Funktion

WE

Anl.

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

01 Raumsensor

0

alle

CO13 -> F01 - 1: Raumsensor RF13; Temperaturanzeige aktiv

02 Außensensor

0

alle

CO13 -> F02 - 1: Verwendung des Messwerts AF1;
Witterungsführung aktiv

03 Rücklauf­
sensor1

alle

CO13 -> F03 - 1: Rücklaufsensor RüF13;
Begrenzungsfunktion aktiv
Funktionsblockparameter:
KP (Begrenzungsfaktor): 0,1 bis 10,0 (1,0)

05 Fußbodenheizung

0

alle

CO13 -> F05 - 1: Fußbodenheizung/Estrichtrocknung
Funktionsblockparameter:Überhöhung: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 °C)
Starttemperatur: 20 bis 60 °C (25 °C)
Halten Tage: 0 bis 10 Tage (0 Tage)
Anstieg/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (5,0 °C)
Maximaltemperatur: 25,0 bis 60,0 °C (45,0 °C)
Halten Tage: 0 bis 30 Tage (4 Tage)
Absenkung/Tag: 0,0 bis 20,0 °C (0,0 °C)
Startbedingung: Stop, Start, Halten, Abbau

07 Optimierung

0

alle

CO13 -> F07 - 1: Optimierung der Heizzeiten(nur mit CO13 -> F01 - 1 und CO13 -> F02 - 1)

08 Adaption

0

alle

CO13 -> F08 - 1: Adaption der Heizkennlinie(nur mit CO13 -> F01 - 1, CO13 -> F02 - 1 und
CO13 -> F11 - 0)

09 Kurzzeitadaption

0

alle

CO13 -> F09 - 1: Kurzzeitadaption der Vorlauftemperatur(nur mit CO13 -> F01 - 1)
Funktionsblockparameter:
Zykluszeit: 0 oder 1 bis 100 min (20 min)
KP (Verstärkung): 0,0 bis 25,0 (0,0)

11 4-Punkte-Kennlinie

0

alle

CO13 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie(nur mit CO13 -> F08 - 0)
CO13 -> F11 - 0: Steigungskennlinie

F

EB 5578

16-265

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktion

WE

Anl.

12 Regelungsart
Dreipunkt1

alle

BemerkungFunktionsblockparameter: Wertebereich (Werkseinstellung)
CO13 -> F12 - 1: Dreipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
KP (Verstärkung): 0,1 bis 50,0 (2,0)
Tn (Nachstellzeit): 1 bis 999 s (120 s)
TV (Vorhaltezeit): 0 bis 999 s (0 s)
TY (Ventillaufzeit): 15, 20, 25, …, 240 s (35 s)
CO13 -> F12 - 0: Zweipunkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz: 1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)
Minimale Einschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)Minimale Ausschaltzeit: 0 bis 10 min (2 min)

13 Dämpfung

0

alle

CO13 -> F13 - 1: Dämpfung AUF-Signal(nur mit CO11 -> F12 - 1)
Funktionsblockparameter:
Maximale Regelabweichung: 3,0 bis 10,0 °C (3,0 °C)

28 Gleitende
Nachtabsenkung

0

alle

CO13 -> F28 - 1: Gleitende Nachtabsenkung(nur mit CO13 -> F11 - 0)
Funktionsblockparameter:
ATGW Nacht 100 %: –50,0 bis +20,0 °C (+5,0 °C)
ATGW Tag 0 %: –50,0 bis +5,0 °C (–15,0 °C)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl. Anlagenkennziffer

16-266

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.7 Parameterlisten
PA1: Heizkreis HK1
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Steigung, Vorlauf:
0,2 bis 3,2 (1,2)
0,2 bis 1,0 (0,5) mit CO1 -> F05 - 1

02

Niveau (Parallelverschiebung):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

03Vorlaufsollwert Tag (nur mit CO1 -> F02 - 0 und
CO1 -> F09 - 1):–5,0 bis 150,0 °C (50,0 °C)

04

Vorlaufsollwert Nacht (nur mit CO1 -> F02 - 0 und
CO1 -> F09 - 1):–5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C)

05

Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur:–50,0 bis 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)–50,0 bis 50,0 °C (5,0 °C; 15,0 °C; 25,0 °C; 35,0 °C) 1)
Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C)–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C; 15,0 °C; 10,0 °C; 5,0 °C) 1)
Reduzierte Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C)–5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C; 25,0 °C; 20,0 °C; 15,0 °C) 1)
Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)
Volumenstrom:
0,01 bis 650 m³/h (0,00 m³/h; 0,00 m³/h; 0,00 m³/h; 0,00 m³/h)

Leistung:
0,1 bis 6500 kW (mit CO6 -> F12 - 1) oder
1 bis 800 Imp/h (mit CO5 -> F10 - 1)
(0,0 kW; 0,0 kW; 0,0 kW; 0,0 kW) oder
(0,0 Imp/h; 0,0 Imp/h; 0,0 Imp/h; 0,0 Imp/h)

EB 5578

16-267

Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)06

Minimale Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C)

07

Maximale Vorlauftemperatur:
5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C)
5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C) mit CO1 -> F05 - 1

09

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb:–50,0 bis 5,0 °C (–15 °C)

10Minimaler Vorlauftemperatursollwert HK bei Binär-Bedarf:
5,0 bis 150,0 °C (40,0 °C)

11

Steigung, Rücklauf (nur mit CO1 -> F03 - 1):
0,2 bis 3,2 (1,2)

12

Niveau, Rücklauf (nur mit CO1 -> F03 - 1):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

13

Fußpunkt Rücklauftemperatur (nur mit CO1 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

14Maximale Rücklauftemperatur (nur mit CO1 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

15Überhöhung Sollwert Vorregelkreis:
0,0 bis 50,0 °C (5,0 °C)

16

Minimaler Sollwert Pufferladung:
AUTO bis 90,0 °C (AUTO)

17

Pufferladung beenden:
AUTO bis 90,0 °C (AUTO)

18Überhöhung Ladetemperatur:
0,0 bis 50,0 °C (6,0 °C)

19Nachlauf Ladepumpe:
0,0 bis 10,0 (1,0)1)

16-268

bei Kälteregelung mit und ohne Außensensor

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

PA2: Heizkreis HK2
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Steigung, Vorlauf:
0,2 bis 3,2 (1,2)
0,2 bis 1,0 (0,5) mit CO2 -> F05 - 1

02

Niveau (Parallelverschiebung):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

03Vorlaufsollwert Tag (nur mit CO1, CO2 -> F02 - 0 und
CO2 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (50,0 °C)

04

Vorlaufsollwert Nacht (nur mit CO1, CO2 -> F02 - 0 und
CO2 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C)

05

Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur:–50,0 bis 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)–50,0 bis 50,0 °C (5,0 °C; 15,0 °C; 25,0 °C; 35,0 °C) 1)
Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C)–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C; 15,0 °C; 10,0 °C; 5,0 °C) 1)
Reduzierte Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C)–5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C; 25,0 °C; 20,0 °C; 15,0 °C) 1)
Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)

06

Minimale Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C)

07

Maximale Vorlauftemperatur:
5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C)
5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C) mit CO2 -> F05 - 1

09

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb:–50,0 bis 5,0 °C (–15 °C)

11Steigung, Rücklauf (nur mit CO2 -> F03 - 1):
0,2 bis 3,2 (1,2)

12

Niveau, Rücklauf (nur mit CO2 -> F03 - 1):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

EB 5578

16-269Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

13

Fußpunkt Rücklauftemperatur (nur mit CO2 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

14Maximale Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

15Überhöhung Sollwert Vorregelkreis:
0,0 bis 50,0 °C (5,0 °C)
1)

bei Kälteregelung mit und ohne Außensensor

PA3: Heizkreis HK3
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Steigung, Vorlauf:
0,2 bis 3,2 (1,2)
0,2 bis 1,0 (0,5) mit CO3 -> F05 - 1

02

Niveau (Parallelverschiebung):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

03Vorlaufsollwert Tag (nur mit CO1, CO3 -> F02 - 0 und
CO3 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (50,0 °C)

04

Vorlaufsollwert Nacht (nur mit CO1, CO3 -> F02 - 0 und
CO3 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C)

05

Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur:–50,0 bis 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)–50,0 bis 50,0 °C (5,0 °C; 15,0 °C; 25,0 °C; 35,0 °C) 1)
Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C)–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C; 15,0 °C; 10,0 °C; 5,0 °C) 1)
Reduzierte Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C)–5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C; 25,0 °C; 20,0 °C; 15,0 °C) 1)
Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)

06

Minimale Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C)

07

Maximale Vorlauftemperatur:
5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C)
5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C) mit CO3 -> F05 - 1

16-270EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

09

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb:–50,0 bis 5,0 °C (–15 °C)

11Steigung, Rücklauf (nur mit CO3 -> F03 - 1):
0,2 bis 3,2 (1,2)

12

Niveau, Rücklauf (nur mit CO3 -> F03 - 1):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

13

Fußpunkt Rücklauftemperatur (nur mit CO3 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

14Maximale Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

15Überhöhung Sollwert Vorregelkreis:
0,0 bis 50,0 °C (5,0 °C)
1)

bei Kälteregelung mit und ohne Außensensor

PA4: Trinkwassererwärmung TWW
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Minimal einstellbarer TWW-Sollwert:
5,0 bis 90,0 °C (40,0 °C)

02

Maximal einstellbarer TWW-Sollwert:
5,0 bis 90,0 °C (90,0 °C)

03

Schaltdifferenz:
1,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)

04Überhöhung Ladetemperatur:
0,0 bis 50,0 °C (10,0 °C)

05

Maximale Ladetemperatur (nur mit CO4 -> F05 - 1):
20,0 bis 150,0 °C (80,0 °C)

07

Maximale Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

10Solarkreispumpe ein:
1,0 bis 30,0 °C (10,0 °C)

11Solarkreispumpe aus:
0,0 bis 30,0 °C (3,0 °C)

12Maximale Speichertemperatur:
20,0 bis 90,0 °C (80,0 °C)

EB 5578

16-271Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)

13

Maximale Puffertemperatur:
20,0 bis 90,0 °C (80,0 °C)

14

TWW Stellsignal bei Speicherladung:
5 bis 100 % (100 %)19

Nachlaufzeit Speicherladepumpe (= Ventillaufzeit x P19):
0,0 bis 10,0 (1,0)

21

Rücklauftemperatur-Grenzwert Einschichtung oben:
5,0 bis 90,0 °C (25,0 °C)

PA5: anlagenübergreifende ParameterP

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Starttemperatur Kesselpumpe (nur Anl. 14.1, 14.2, 15.1, 15.2,
16.2, 16.4, 16.5, 16.7): 20,0 bis 90,0 °C (60,0 °C)

02

Hysterese Kesselpumpe (nur Anl. 14.1, 14.2, 15.1, 15.2,
16.2, 16.4, 16.5, 16.7): 0,0 bis 30,0 °C (5,0 °C)

PA6: Modbus
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)
Modbus-Stationsadresse (8 Bit):
1 bis 246 (255)
1 bis 3200 (255) mit CO6 > F02 - 1

01

PA11: Heizkreis HK11
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Steigung, Vorlauf:
0,2 bis 3,2 (1,2)
0,2 bis 1,0 (0,5) mit CO11 -> F05 - 1

02

Niveau (Parallelverschiebung):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

03Vorlaufsollwert Tag (nur mit CO11 -> F02 - 0 und
CO11 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (50,0 °C)

04

Vorlaufsollwert Nacht (nur mit CO11 -> F02 - 0 und
CO11 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C)

16-272EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige05

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)
Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur:–50,0 bis 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)
Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C)
Reduzierte Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C)
Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)

06

Minimale Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C)

07

Maximale Vorlauftemperatur:
5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C)
5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C) mit CO11 -> F05 - 1

09

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb:–50,0 bis 5,0 °C (–15 °C)

11Steigung, Rücklauf (nur mit CO11 -> F03 - 1):
0,2 bis 3,2 (1,2)

12

Niveau, Rücklauf (nur mit CO11 -> F03 - 1):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

13

Fußpunkt Rücklauftemperatur (nur mit CO11 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

14Maximale Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

PA12: Heizkreis HK12P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Steigung, Vorlauf:
0,2 bis 3,2 (1,2)
0,2 bis 1,0 (0,5) mit CO12 -> F05 - 1

02

Niveau (Parallelverschiebung):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

03Vorlaufsollwert Tag (nur mit CO12 -> F02 - 0 und
CO12 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (50,0 °C)

EB 5578

16-273

Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)04

Vorlaufsollwert Nacht (nur mit CO12 -> F02 - 0 und
CO12 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C)

05

Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur:–50,0 bis 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)
Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C)
Reduzierte Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C)
Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)

06

Minimale Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C)

07

Maximale Vorlauftemperatur:
5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C)
5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C) mit CO12 -> F05 - 1

09

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb:–50,0 bis 5,0 °C (–15 °C)

11Steigung, Rücklauf (nur mit CO12 -> F03 - 1):
0,2 bis 3,2 (1,2)

12

Niveau, Rücklauf (nur mit CO12 -> F03 - 1):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

13

Fußpunkt Rücklauftemperatur (nur mit CO12 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

14Maximale Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

PA13: Heizkreis HK13
P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)01

Steigung, Vorlauf:
0,2 bis 3,2 (1,2)
0,2 bis 1,0 (0,5) mit CO13 -> F05 - 1

02

Niveau (Parallelverschiebung):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

16-274

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Anzeige

Parameter: Wertebereich (Werkseinstellung)03

Vorlaufsollwert Tag (nur mit CO13 -> F02 - 0 und
CO13 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (50,0 °C)

04

Vorlaufsollwert Nacht (nur mit CO13 -> F02 - 0 und
CO13 -> F09 - 1): –5,0 bis 150,0 °C (30,0 °C)

05

Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur:–50,0 bis 50,0 °C (–15,0 °C; –5,0 °C; 5,0 °C; 15,0 °C)
Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C; 55,0 °C; 40,0 °C; 25,0 °C)
Reduzierte Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (60,0 °C; 40,0 °C; 20,0 °C; 20,0 °C)
Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C; 65,0 °C)

06

Minimale Vorlauftemperatur:–5,0 bis 150,0 °C (20,0 °C)

07

Maximale Vorlauftemperatur:
5,0 bis 150,0 °C (70,0 °C)
5,0 bis 50,0 °C (50,0 °C) mit CO13 -> F05 - 1

09

Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb:–50,0 bis 5,0 °C (–15 °C)

11Steigung, Rücklauf (nur mit CO13 -> F03 - 1):
0,2 bis 3,2 (1,2)

12

Niveau, Rücklauf (nur mit CO13 -> F03 - 1):–30,0 bis 30,0 °C (0,0 °C)

13

Fußpunkt Rücklauftemperatur (nur mit CO13 -> F03 - 1):
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

14Maximale Rücklauftemperatur:
5,0 bis 90,0 °C (65,0 °C)

EB 5578

16-275

Anhang A (Konfigurationshinweise)

16.8 Kundenspezifische Daten
StationBetreiber
Zuständiges SAMSON-Büro
Anlagenkennziffer
Funktionsblockeinstellungen in den Konfigurationsebenen
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20

CO1

CO2

CO3

CO4

CO5

CO6

CO7

CO8

CO11

CO12

CO13

F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F31
F32
F33
F34
F35

16-276

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Einstellungen am Drehschalter · Sollwerte
Parameter

Schalterstellung

Wertebereich

HK1 Raumtemperatur
HK2 Raumtemperatur
HK3 Raumtemperatur

0,0 bis40,0 °C

HK11 Raumtemperatur
HK12 Raumtemperatur
HK13 Raumtemperaturmin. bis max.
Trinkwassert.

TWW Trinkwassert.
HK1 AT Abschaltwert
HK2 AT Abschaltwert
HK3 AT Abschaltwert–50,0 bis
+50,0 °C

HK11 AT Abschaltwert
HK12 AT Abschaltwert
HK13 AT Abschaltwert
Parameter

Schalterstellung

Wertebereich

HK1 Raumtemperatur
HK2 Raumtemperatur
HK3 Raumtemperatur
HK11 Raumtemperatur

0,0 bis40,0 °C

HK12 Raumtemperatur
HK13 Raumtemperatur
TWW Trinkwassert.

min. bis max.
Trinkwassert.

HK1 AT Abschaltwert
HK2 AT Abschaltwert
HK3 AT Abschaltwert
HK11 AT Abschaltwert–50,0 bis
+50,0 °C

HK12 AT Abschaltwert
HK13 AT Abschaltwert

EB 5578

16-277

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Einstellungen am Drehschalter · Nutzungszeiten · Schalterstellung
Nutzungszeiten HK1

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Ende zweiter Nutzungszeitraum
Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum
Nutzungszeiten HK2

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Ende zweiter Nutzungszeitraum
Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum
Nutzungszeiten HK3

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Ende zweiter Nutzungszeitraum
Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum
Nutzungszeiten HK11

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Ende zweiter Nutzungszeitraum
Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum
Nutzungszeiten HK12

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum
Ende zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum

16-278EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Nutzungszeiten HK13

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Ende zweiter Nutzungszeitraum
Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum
Nutzungszeiten TWW

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Ende zweiter Nutzungszeitraum
Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum
Nutzungszeiten ZP

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Wertebereich

Start erster Nutzungszeitraum
Ende erster Nutzungszeitraum
Start zweiter Nutzungszeitraum
Ende zweiter Nutzungszeitraum

00:00 bis
24:00 Uhr

Start dritter Nutzungszeitraum
Ende dritter Nutzungszeitraum

EB 5578

16-279Anhang A (Konfigurationshinweise)

Parameter PA1 (Heizkreis HK1), PA2 (Heizkreis HK2) und PA3 (Heizkreis 3)
P

Parameter

PA1
(HK1)

PA2
(HK2)

PA3
(HK3)

01 Steigung, Vorlauf

Wertebereich
0,2 bis 3,202 Niveau (Parallelverschiebung)–30,0 bis +30,0 °C

03 Vorlaufsollwert Tag–5,0 bis +150,0 °C

04 Vorlaufsollwert Nacht–5,0 bis +150,0 °C

05 Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur, Punkt 1–50,0 bis +50,0 °C

Außentemperatur, Punkt 2–50,0 bis +50,0 °C

Außentemperatur, Punkt 3–50,0 bis +50,0 °C

Außentemperatur, Punkt 4–50,0 bis +50,0 °C

05 Vorlauftemperatur, Punkt 1–5,0 bis +150,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 2–5,0 bis +150,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 3–5,0 bis +150,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 4–5,0 bis +150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 1–5,0 bis +150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 2–5,0 bis +150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 3–5,0 bis +150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 4–5,0 bis +150,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 1

5,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 2

5,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 3

5,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 4

5,0 bis 90,0 °C

Volumenstrom, Punkt 1––

0,01 bis 650 m³/h

Volumenstrom, Punkt 2––

0,01 bis 650 m³/h

Volumenstrom, Punkt 3––

0,01 bis 650 m³/h

Volumenstrom, Punkt 4––0,01 bis 650 m³/h

Leistung, Punkt 1––

Leistung, Punkt 2––Leistung, Punkt 3––

Leistung, Punkt 4––06 Minimale Vorlauftemperatur

0,1 bis 6500 kWoder
1 bis 800 Imp/h–5,0 bis +150,0 °C

07 Maximale Vorlauftemperatur–5,0 bis +150,0 °C

09 Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb–50,0 bis +5,0 °C

10 Minimaler Vorlauftemperatursollwert
HK bei Binär-Bedarf

16-2805,0 bis 150,0 °C

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Parameter

PA1
(HK1)

PA2
(HK2)

PA3
(HK3)

11 Steigung, Rücklauf

Wertebereich
0,2 bis 3,2

12 Niveau, Rücklauf–30,0 bis +30,0 °C

13 Fußpunkt Rücklauftemperatur

5,0 bis 90,0 °C

14 Maximale Rücklauftemperatur

5,0 bis 90,0 °C

15 Überhöhung Sollwert Vorregelkreis

0,0 bis 50,0 °C

16 Minimaler Sollwert Pufferladung––

17 Pufferladung beenden––

AT bis 90,0 °C
AT bis 90,0 °C

18 Überhöhung Ladetemperatur––

0,0 bis 50,0 °C

19 Nachlauf Ladepumpe––

0,0 bis 10,0

Parameter PA11 (Heizkreis HK11), PA12 (Heizkreis HK12) und PA13 (Heizkreis 13)
P

Parameter

01 Steigung, Vorlauf

PA11(HK11)

PA12(HK12)

PA13(HK13)

Wertebereich
0,2 bis 3,202 Niveau (Parallelverschiebung)–30,0 bis 30,0 °C

03 Vorlaufsollwert Tag–5,0 bis 150,0 °C

04 Vorlaufsollwert Nacht–5,0 bis 150,0 °C

05 Kennlinie durch 4 Punkte
Außentemperatur, Punkt 1–50,0 bis 50,0 °C

Außentemperatur, Punkt 2–50,0 bis 50,0 °C

Außentemperatur, Punkt 3–50,0 bis 50,0 °C

Außentemperatur, Punkt 4–50,0 bis 50,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 1–5,0 bis 150,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 2–5,0 bis 150,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 3–5,0 bis 150,0 °C

Vorlauftemperatur, Punkt 4–5,0 bis 150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 1–5,0 bis 150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 2–5,0 bis 150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 3–5,0 bis 150,0 °C

Reduzierte Vorlauftemperatur, Punkt 4–5,0 bis 150,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 1

5,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 2

5,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 3

5,0 bis 90,0 °C

Rücklauftemperatur, Punkt 4

5,0 bis 90,0 °C

06 Minimale Vorlauftemperatur–5,0 bis 150,0 °C

EB 5578

16-281Anhang A (Konfigurationshinweise)P

Parameter

PA11(HK11)

PA12(HK12)

PA13(HK13)

Wertebereich

07 Maximale Vorlauftemperatur–5,0 bis 150,0 °C

09 Außentemperatur für Dauer-Tagbetrieb–50,0 bis 5,0 °C

11 Steigung, Rücklauf

0,2 bis 3,2

12 Niveau, Rücklauf–30,0 bis 30,0 °C

13 Fußpunkt Rücklauftemperatur

5,0 bis 90,0 °C

14 Maximale Rücklauftemperatur

5,0 bis 90,0 °C

Funktionsblockparameter CO1 (Heizkreis HK1), CO2 (Heizkreis HK2) und CO3(Heizkreis HK3)
F

Funktionsblockparameter

CO1
(HK1)

CO2
(HK2)

CO3
(HK3)

Wertebereich

03 KP (Begrenzungsfaktor)

0,1 bis 10,005 Starttemperatur

20,0 bis 60,0 °C

Halten Tage

0 bis 10 Tage

Anstieg/Tag

0,0 bis 10,0 °C

Maximaltemperatur

25,0 bis 60,0 °C

Halten Tage

0 bis 10 Tage

Absenkung/Tag

0,0 bis 10,0 °C

Startbedingung

Stop, Start, Halten,
Abbau

09 Zykluszeit

0 bis 100 min

KP (Verstärkung)0,0 bis 25,0

12 KP (Verstärkung)0,1 bis 50,0

Tn (Nachstellzeit)

1 bis 999 s

TV (Vorhaltezeit)

0 bis 999 s

TY (Ventillaufzeit)

15 bis 240 s

Schaltdifferenz

1,0 bis 30,0 °C

Minimale Einschaltzeit

0 bis 10 min

Minimale Ausschaltzeit

0 bis 10 min

13 Maximale Regelabweichung3,0 bis 10,0 °C

14 Aktiv bei BE =EIN, AUS

17 Aktiv bei BE =––EIN, AUS

18 Anfang––

0,0 bis 150,0 °C

Ende

–

–

0,0 bis 150,0 °CÜberhöhung

––0,0 bis 30,0 °C

16-282EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

CO2
(HK2)

CO3
(HK3)

21 Start Drehzahlred., Grenzwert––

5,0 bis 90,0 °C

Stopp Drehzahlred., Grenzwert––

5,0 bis 90,0 °C

Mindestdrehzahl––

0 bis 50 %23 Sollwert der Spreizung––

0,0 bis 50,0 °C

Einflussfaktor KP––

0,1 bis 10,0

Mindestdrehzahl––

0 bis 100 %25 Grenztemperatur––

0,0 bis 50,0 °C

26 Sensor––

AF1 bis SF3 (RüF2)

F

Funktionsblockparameter

CO1
(HK1)

28 Gl. Nachtabsenkung
ATGW Nacht 100 %Wertebereich–50,0 bis +20,0 °C

Gl. Nachtabsenkung ATGW Tag 0 %–50,0 bis +5,0 °C

Funktionsblockparameter CO11 (Heizkreis HK11), CO12 (Heizkreis HK12) und CO13
(Heizkreis HK13)
F

Funktionsblockparameter

CO11(HK11)

CO12(HK12)

CO13(HK13)

Wertebereich

03 KP (Begrenzungsfaktor)

0,1 bis 10,005 Überhöhung

0,0 bis 50,0 °C

Starttemperatur

20,0 bis 60,0 °C

Halten Tage

0 bis 10 Tage

Anstieg/Tag

0,0 bis 10,0 °C

Maximaltemperatur

25,0 bis 60,0 °C

Halten Tage

0 bis 30 Tage

Absenkung/Tag

0,0 bis 10,0 °C

Startbedingung

Stop, Start, Halten,
Abbau

09 Zykluszeit

0 bis 100 min

KP (Verstärkung)0,0 bis 25,0

12 KP (Verstärkung)0,1 bis 50,0

Tn (Nachstellzeit)

1 bis 999 s

TV (Vorhaltezeit)

0 bis 999 s

TY (Ventillaufzeit)

15 bis 240 s

Schaltdifferenz

1,0 bis 30,0 °C

Minimale Einschaltzeit

0 bis 10 min

Minimale Ausschaltzeit

0 bis 10 min

EB 5578

16-283

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktionsblockparameter

CO11(HK11)

CO12(HK12)

CO13(HK13)

13 Maximale RegelabweichungWertebereich
3,0 bis 10,0 °C

28 Gl. Nachtabsenkung
ATGW Nacht 100 %–50,0 bis +20,0 °C

Gl. Nachtabsenkung ATGW Tag 0 %–50,0 bis +5,0 °C

Parameter PA4 (Trinkwassererwärmung TWW)P

Parameter

PA4 (TWW)

Wertebereich

01 Minimal einstellbarer TWW-Sollwert

5,0 bis 90,0 °C

02 Maximal einstellbarer TWW-Sollwert

5,0 bis 90,0 °C

03 Schaltdifferenz

1,0 bis 30,0 °C

04 Überhöhung Ladetemperatur

0,0 bis 50,0 °C

05 Maximale Ladetemperatur

20,0 bis 150,0 °C

06 Nachlaufzeit Speicherladepumpe

0,0 bis 10,0 x Ventillaufzeit

07 Maximale Rücklauftemperatur

5,0 bis 90,0 °C

10 Solarkreispumpe ein

1,0 bis 30,0 °C

11 Solarkreispumpe aus

0,0 bis 90,0 °C

12 Maximale Speichertemperatur

20,0 bis 90,0 °C

19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe

0,0 bis 10

Funktionsblockparameter CO4 (Trinkwassererwärmung TWW)F

Funktionsblockparameter

03 KP (Begrenzungsfaktor)
04 Auswahl
06 Abbruch
Grenztemperatur
08 Start
KP (Einflussfaktor)
Regelkreis
09 Start
Regelkreis

16-284CO4 (TWW)

Wertebereich
0,1 bis 10,0
Analog, Binär
0 bis 10 min
20,0 bis 90,0 °C
0 bis 10 min
0,1 bis 10,0HK1, HK2, HK3, HK1+HK2, HK1 + HK3

0 bis 10 min
HK1, HK2, HK3, HK1+HK2, HK1 + HK3

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktionsblockparameter

CO4 (TWW)

Wertebereich

12 Mindestdrehzahl

5 bis 50 %KP (Verstärkung)0,1 bis 50,0

Tn (Nachstellzeit)

1 bis 999 s

TV (Vorhaltezeit)

0 bis 999 s

TY (Ventillaufzeit)

15 bis 240 s

Schaltdifferenz

1,0 bis 30,0 °C

Minimale Einschaltzeit

0 bis 10 min

Minimale Ausschaltzeit

0 bis 10 min

13 Maximale Regelabweichung3,0 bis 10,0 °C

14 Wochentag

Montag bis Sonntag, täglichZeitfrei einstellbar

Desinfektionstemperatur

60,0 bis 90,0 °CÜberhöhung Sollwert

0,0 bis 50,0 °C

Dauer

0 bis 255 min

Aktiv bei BE =EIN, AUS

21 Start Drehzahlreduzierung

5,0 bis 90,0 °C

Stopp Drehzahlreduzierung

5,0 bis 90,0 °C

Mindestdrehzahl

0 bis 50 %22 Ventilstellung Kaltladeschutz

1 bis 100 %25 Rücklauf Sollwert

5,0 bis 90,0 °C

KP (Verstärkung)0,1 bis 50,0

Tn (Nachstellzeit)

30 bis 2000 s

Mindestdrehzahl

5 bis 50 %26 Sensor

AF1 bis SF3 (RüF2)

Parameter PA5 (anlagenübergreifende Parameter)P

Parameter

PA5

Wertebereich

01 Starttemperatur Kesselpumpe

20,0 bis 90,0 °C

02 Hysterese Kesselpumpe

0,0 bis 30,0 °C

EB 5578

16-285

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionsblockparameter CO5 (Anlagenübergreifende Funktionen)
F

Funktionsblockparameter

04 DatumTage für Beginn
Tage für Ende

CO5

Wertebereichfrei einstellbar
1 bis 3
1 bis 3Grenzwert

0,0 bis 30,0 °C

05 Verzögerung/h

1,0 bis 6,0 °C

06 Verzögerung/h

1,0 bis 6,0 °C

07 Relaiskontakt
09 Grenzwert

Schließer, Öffner–15,0 bis +3,0 °C

10 Maximalgrenzwert

AT bis 800 lmp/hMax. Heizbetrieb

AT bis 800 lmp/hMax. Trinkwasser
Begrenzungsfaktor
12 Schaltmodus
Aktiv bei BE =13 Maximale Puffertemperatur
15 Aktiv bei BE =21 Rücklauftemperatur-Grenzwert Einschichtung oben
23 Richtung

1 bis 800 lmp/h
0,1 bis 10,0
Binär, Analog
EIN, AUS
20,0 bis 90,0 °C
EIN, AUS
5,0 bis 90,0 °C
Eingang, Ausgang

Anfang–50,0 bis +100,0 °C

Ende–50,0 bis +100,0 °C

25 Nullpunkt

0 bis 50 %26 Nullpunkt

0 bis 50 %31 NullpunktÜbertragungsbereichsanfangÜbertragungsbereichsende
34

Ausgang AA1

16-286

5 bis 20 %0 bis 150 °C
0 bis 150 °C
Y1, Y2, Y3, Y4,
10-V-Versorgung,
3-V-Versorgung,Spreizungsregelung,
SLP-Drehzahl,
ZP-Drehzahl,
Bedarfsanforderung,
Außentemperatur

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktionsblockparameter

CO5

35

Wertebereich
Y1, Y2, Y3, Y4,
10-V-Versorgung,
3-V-Versorgung,Spreizungsregelung,
SLP-Drehzahl,
ZP-Drehzahl,
Bedarfsanforderung,
Außentemperatur

Ausgang AA2

Parameter PA6 (Modbus)
P

Parameter

PA6

01 Modbus-Stationsadresse (8 Bit)

Wertebereich
1 bis 246

Funktionsblockparameter CO6 (Modbus)
F

Funktionsblockparameter

CO6

Wertebereich

10 WMZ1-Adresse

0 bis 255

WMZ1-Typ1434, CAL3, APAtO, SLS

WMZ1-Modus
WMZ2-Adresse
WMZ2-TypWMZ3-Modus
WMZ3-Adresse
WMZ3-Typ24h, kont., CoiL
0 bis 255
1434, CAL3, APAtO, SLS
24h, kont., CoiL
0 bis 255
1434, CAL3, APAtO, SLS

WMZ3-Modus

24h, kont., CoiL

11 Maximalgrenzwert

AT bis 650 m³/h

Max. Heizbetrieb

AT bis 650 m³/h

Max. Trinkwasser

0,01 bis 650 m³/h

Begrenzungsfaktor
12 Maximalgrenzwert

0,1 bis 10
AT bis 6500 kW

Max. Heizbetrieb

AT bis 6500 kW

Max. Trinkwasser

0,1 bis 6500 kW

Begrenzungsfaktor

0,1 bis 10

13 Maximalgrenzwert
Begrenzungsfaktor
14 Maximalgrenzwert
Begrenzungsfaktor

EB 5578

0,01 bis 650 m³/h
0,1 bis 10
0,1 bis 6500 kW
0,1 bis 10

16-287

Anhang A (Konfigurationshinweise)F

Funktionsblockparameter

CO6

15 Maximalgrenzwert

Wertebereich
0,01 bis 650 m³/h

Begrenzungsfaktor

0,1 bis 10

16 Maximalgrenzwert

0,1 bis 6500 kW

Begrenzungsfaktor

0,1 bis 10

Funktionsblockparameter CO7 (Gerätebus)
F

Funktionsblockparameter

1

Gerätebusadresse

Auto, 1 bis 32

3

Gerätebusadresse

Auto, 1 bis 32

4

Gerätebusadresse

Auto, 1 bis 32

5

Gerätebusadresse

Auto, 1 bis 32

6

Register-Nr.

1 bis 4

7

Register-Nr.

1 bis 4

8

Register-Nr.

1 bis 4

9

Register-Nr.

1 bis 4

10 Register-Nr.

5 bis 65

11 Register-Nr.

5 bis 65

12 Register-Nr.

5 bis 65

13 Register-Nr.

5 bis 65

15 Register-Nr.

5 bis 65

17 Register-Nr.

5 bis 65

18 Register-Nr.

5 bis 65

19 Register-Nr.

5 bis 65

20 Register-Nr.

5 bis 65

21 Register-Nr.

5 bis 65

22 Register-Nr.

5 bis 65

23 Register-Nr.

5 bis 65

16-288CO7

Wertebereich

EB 5578

Anhang A (Konfigurationshinweise)

Funktionsblockparameter CO8 (Initialisierung BE1 und BE2)
F

Funktionsblockparameter

1

Störmeldung bei

CO8Wertebereich
BE = 0, BE = 1, keine (1)2Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)3Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)4Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)5Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)6Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)9Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)10 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)11 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)12 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)13 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)15 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)16 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)17 Störmeldung bei

BE = 0, BE = 1, keine (1)EB 5578

16-28916-290

EB 5578

Anhang B

17 Anhang B
17.1 Zubehör
TROVIS I/O (Erweiterungsmodul)

Best.-Nr. 1000062999

Speichermodul

Best.-Nr. 1400-9379

Minimodul

Best.-Nr. 1400-7436

Datenlogging-Modul

Best.-Nr. 1400-9378

USB-Converter 3

Best.-Nr. 1400-9377

Software TROVIS-VIEW (kostenfrei)u www.samsongroup.com > SERVICE & SUPPORT >Downloads > TROVIS-VIEW

Kommunikationsmodul RS-485

Best.-Nr. 8812-2002Überspannungsschutz SA 5000

Best.-Nr. 1400-9868

SAM HOME Gateway

Typ 5660

SAM MOBILE Gateway

Typ 5655

SAM LAN Gateway

Typ 5650

Wasserströmungssensor
mit VerlängerungsleitungBest.-Nr. 1400-9246

EB 557817-1

Anhang B

17.2 Service
Beratung und Fragen
Für Beratung oder Fragen zu Heizungsreglern der Automationssysteme TROVIS 5400
und TROVIS 5500 (kostenpflichtig):
Mo-Fr: 7:30 bis 16:00 Uhr
Telefon: 09001 4009-24
0,99 €/min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise abweichend
After Sales Service
Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
sowie bei Auftreten von Funktionsstörungenoder Defekten kann der After Sales Service
zur Unterstützung hinzugezogen werden.
Der After Sales Service ist über die
E-Mail-Adresse
aftersalesservice@samsongroup.com erreichbar.
Adressen der SAMSON AG und deren
Tochtergesellschaften
Die Adressen der SAMSON AG und deren
Tochtergesellschaften sowie von Vertretungen
und Servicestellen stehen im Internet unter
www.samsongroup.com oder in einem
SAMSON-Produktkatalog zur Verfügung.
Notwendige Angaben
Bei Rückfragen und zur Fehlerdiagnose folgende Informationen angeben:− Modellnummer− Firmwareversion− Seriennummer

17-2

EB 5578

Schlüsselzahl

1732

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

2023-07-14 · German/Deutsch

EB 5578