日本建築学会「換気・通風による感染対策WG（予）」住宅での自宅療養室の形成について

戸建て住宅での陰圧室試作と性能確認
2020/5/27

実験実施：東京工芸大学 山本佳嗣
実験監修：東京理科大学 倉渕 隆 教授
メディアでの発信：NHK総合テレビ シブ5時
5月29日（金）16：50～18：10 放送予定
（注）本資料の権利は東京工芸大、東京理科大、学会WGに帰属します。許可なく複製・配布をすることを禁じます。

はじめに新型コロナウイルス（COVID-19）陽性患者のうち、軽症者については家族間感染を防止するためにも政府が用意した宿泊施設への宿泊療養が大原則です。
しかし、症状が出てからPCR検査の結果が出るまでの期間、結果が出てから入院するまでの期間、また軽症者が家庭の事情で自宅療養を選択する場合など、やむを得ない事情で軽症者が自宅療養するケースが考えられます。簡易的な陰圧室の設置は、そのような自宅療養を選択せざるを得ない場合のリスク低減手法であるとお考え下さい。
また、新型コロナウイルスは接触感染・飛沫感染が主であり、空気感染はおきていないと考えられています。自宅での陰圧室設置は患者と家族の動線を分けて飛沫感染を防止することを第一の目的とし、陰圧管理はリスクを下げるための更なる予防策であるとお考え下さい。
（注）本資料の権利は東京工芸大、東京理科大、学会WGに帰属します。許可なく複製・配布をすることを禁じます。

ビニールカーテンによる仮設の自宅療養室
戸建て住宅2階の洋室にトイレの排気ファンを利用した陰圧管理できる療養室を想定。廊下にビニールカーテンで間仕切りを行い、療養室を形成してみる。また、様々な条件で療養室前後の差圧がどのように変化するかを実測により確認する。

排気ファンによる対象室の換気回数
63m3/h÷28m3＝2.25[1/h]

差圧計
No.2

排気ファン
63m3/h（ビニールカーテン前後差圧）-0.8Pa-0.2Pa

-1.5Pa

差圧計測

ビニールカーテン

差圧計
No.1

窓①（部屋扉前後差圧）

微差圧計
ビニールカーテンによる廊下の間仕切り

窓②差圧計No.4（南窓室内外差圧）

差圧計
No.3（東窓室内外差圧）

対象室平面図（２F）（注）本資料の権利は東京工芸大、東京理科大、学会WGに帰属します。許可なく複製・配布をすることを禁じます。

ビニールカーテンによる区画形成

壁や床の隙間を作らないように大き目のビニールカーテンとし、隙間は目張りする。
実際はテープ磁石などを使うと開閉しやすい

出入り方法
1重カーテンでは出入り時に気密が破られてしまうので2重カーテンが望ましい

陰圧の方向にビニールカーテンが膨らんでくるために差圧の向きが分かりやすい。
（写真は療養室が陽圧時のもの）

ビニールカーテンのすき間（気密性）について
今回の療養室の気積に対して、静圧や風量の小さいトイレのパイプファン程度では、ビニールカーテンに隙間があると陰圧が解消されてしまう。ビ
ニールカーテンと天井・床・壁とのすき間をある程度塞ぐ必要がある。
しかし、これでは療養室と療養室外部との物の受け渡し時に問題がある。

ビニールカーテンの下部を少し開けた場合の陰圧の変化（動画）①排気ファンによる陰圧管理中（-1.1pa）②ビニールカーテンの下部に少し隙間を空ける（-0.5pa）③隙間を空けた後（-0.1pa）

陰圧管理をしながら物の受け渡しをするための2重カーテンへの改良
2重カーテンとし、1枚ずつカーテンを開けて物を受け渡することで、ある程度陰圧を保ちながら受け渡しが可能となる。

2重カーテン

①療養室外部からモノを入れる②療養室外部のカーテンを閉める③療養室内部からモノを受け取る

運用パターン毎の差圧実測結果※運用上の注意点は16ページにまとめられています。

■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動

0Pa
1.1 Pa30
25
20
15
1050-5-10-15

No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正差圧[Pa]

10:59:00

10:58:00

10:57:00

南窓：閉鎖

10:56:00

1.6 PaNo.4（南側窓）
10:55:00

ビニールカーテン東窓：閉鎖

No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負[時刻]11:03:00

部屋扉開放

32
10-1-2-3-4-5-6③WC扉開放11:02:00

陰圧管理-1.5Pa②
排気ファンON

11:01:00

排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖32
10-1-2-3①
排気ファンOFF

11:00:00■各部の前後差圧 ※②の運用を行った2分間の平均値

差圧[Pa]

ビニールカーテンの気密性をある程度高めることにより、トイレの排気ファン稼働によって-1.5Pa程度の陰圧管理が可能

実測条件→

差圧[Pa]②トイレの排気ファン稼働時

■各部の前後差圧 ※⑥の運用を行った3分間の平均値
排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖差圧[Pa]

部屋扉を開放して南窓による自然換気を行うと、外気風圧の影響により陰圧管理ができない瞬間が発生した。平均的にはやや陰圧（-0.5Pa）⑥
自然換気中
実測条件→（南窓0.09㎡)
部屋開放32
10-1-2-3

差圧[Pa]⑥自然換気中（南窓0.09㎡）部屋開放■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動

32
10-1-2-3-4-5-6

陰圧管理-0.5Pa
部屋扉
開放0Pa
2.4 Pa302520151050-5-10-15

No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正差圧[Pa][時刻]

11:20:00

11:19:00

11:18:00

11:17:00

11:16:00

11:15:00

11:14:00

11:13:00

11:12:00

11:11:00

南窓：0.09㎡開放No.4（南側窓）
11:10:00

0.5 Pa

11:09:00

ビニールカーテン

東窓：閉鎖⑨⑧自然換気中
自然換気中（南窓0.18㎡)（南窓0.18㎡)
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ
部屋扉閉鎖⑦自然換気中（南窓0.18㎡)
部屋開放■各部の前後差圧 ※⑨の運用を行った2分間の平均値
排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖差圧[Pa]

部屋の扉を閉鎖し、アンダーカット（UC)を塞ぐことにより外気風圧の影響を低減し、-1.5Paの陰圧管理が可能となった。部屋の自然換気も実施できている。

⑥自然換気中実測条件→（南窓0.09㎡)
部屋開放32
10-1-2-3

差圧[Pa]⑨自然換気中（南窓0.18㎡）
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動

32
10-1-2-3-4-5-6

陰圧管理-1.5Pa
部屋扉とUC閉鎖-0.7Pa
4.5 Pa302520151050-5-10-15No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正差圧[Pa][時刻]

11:20:00

11:19:00

11:18:00

11:17:00

11:16:00

11:15:00

11:14:00

11:13:00

11:12:00

11:11:00

南窓：0.18㎡開放

11:10:00

0.7 PaNo.4（南側窓）
11:09:00

ビニールカーテン

東窓：閉鎖

⑨⑧
自然換気中
自然換気中
（南窓0.18㎡)（南窓0.18㎡)
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ
部屋扉閉鎖

⑦
自然換気中
（南窓0.18㎡)
部屋開放⑪自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡）■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動(0.7 Pa

302520151050-5-10-1500000000-0.3Pa

No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正差圧[Pa]

11:40:00

11:39:00

11:38:00

11:37:00[時刻]

11:36:00

11:35:00

11:34:00

11:33:00

11:32:00

南窓：0.09㎡開放

11:31:00

1.1 PaNo.4（南側窓）
11:30:00

ビニールカーテン

東窓：0.09㎡開放

0

部屋扉閉鎖

03
2
1
0-1-2-3-4-5-6

陰圧管理-1.2Pa②
排気ファンON※自然換気中止⑫
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡、UC塞ぎ⑪
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡)

No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負0排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖差圧[Pa]■各部の前後差圧 ※⑪の運用を行った3分間の平均値

32
10-1-2-3

差圧[Pa]

部屋の扉を閉鎖し、2面の自然換気窓を開放する
ことで風の道を作り、-1.2Paの陰圧管理が可能となった。部屋の自然換気も実施できている。

⑩実測 自然換気中
条件→（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖

⑫自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡）■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動(⑩⑫⑪
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ 自然換気中
自然換気中
自然換気中

000

11:40:00

11:39:00[時刻]

11:36:00

11:35:00

11:34:00

11:33:00

11:32:00

11:31:00

南窓：0.09㎡開放No.4（南側窓）
11:30:00

0.4 Pa0000No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正11:38:00

30252015
1050-5-10-15No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正11:37:00

3.1 Pa0-0.9Pa

差圧[Pa]

ビニールカーテン

東窓：0.09㎡開放

0部屋扉とUC閉鎖

032
10-1-2-3-4-5-6陰圧管理-1.2Pa（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡、UC塞ぎ（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡)

No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負0排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖差圧[Pa]■各部の前後差圧 ※⑫の運用を行った4分間の平均値

32
10-1-2-3

差圧[Pa]

部屋の扉の閉鎖とアンダーカットを塞ぎ、2面の自然換気窓を開放することにより-1.2Paの陰圧管理が実現できている。部屋の自然換気も十分である。

実測 （南窓0.27㎡)
条件→ 部屋扉閉鎖②排気ファンON※自然換気中止

000

11:40:00

11:39:00[時刻]

11:36:00

11:35:00

11:34:00

11:33:00

11:32:00

11:31:00

南窓：閉鎖

No.4（南側窓）
11:30:00

1.0 Pa00No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正11:38:00

3025
20
15
10
50-5-10-15

No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正11:37:00

1.7 Pa0-0.2Pa

差圧[Pa]

ビニールカーテン

東窓：閉鎖

0

部屋扉
閉鎖

03
2
10-1-2-3-4-5-6

陰圧管理-1.2Pa0

排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖②
排気ファンON※自然換気中止⑫
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡、UC塞ぎ⑪
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡)

No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負0■各部の前後差圧 ※②の運用を行った3分間の平均値

32
10-1-2-30-1.2Paの陰圧管理となった。

⑩実測 自然換気中
条件→（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖

差圧[Pa]

部屋の扉を閉鎖した状態で自然換気を中止すると■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動(差圧[Pa]②排気ファンON ※自然換気中止

強でON＋1階窓閉鎖

3.4 Pa30252015
1050-5-10-15No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正11:46:00

11:45:00

11:44:00

11:43:00

11:42:00

南窓：閉鎖

No.4（南側窓）
11:41:00

3.1 Pa[時刻]

11:51:00-1.0PaNo.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正差圧[Pa]

ビニールカーテン

東窓：閉鎖

11:50:00

部屋扉閉鎖

差圧[Pa]

陰圧管理
2.4Pa

排気No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負11:49:00

排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖32
10-1-2-332
10-1-2-3-4-5-6⑯台所レンジフードOFF

11:48:00■各部の前後差圧 ※⑭の運用を行った2分間の平均値⑭⑬⑮
台所レンジフード 台所レンジフード 台所レンジフード
実測
強でON強でON強でON
1階窓閉鎖
1階窓開放
2階階段室の窓開放
条件→

11:47:00

窓等を全て閉鎖した状態で１F台所のレンジフードを稼働させると陰圧管理が破られる。

■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動

差圧[Pa]⑭台所レンジフード

⑮台所レンジフード 強でON＋2階階段室の窓開放■差圧計No.1～4による差圧の時刻変動

3.0 Pa302520151050-5-10-15

No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正11:46:00

11:45:00

11:44:00

11:43:00

11:42:00

南窓：閉鎖

11:41:00

1.0 PaNo.4（南側窓）[時刻]

11:51:00-0.3Pa排気No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正差圧[Pa]

ビニールカーテン

東窓：閉鎖

11:50:00

部屋扉閉鎖

11:49:00

陰圧管理-0.4Pa11:48:00

排気ファン ON
トイレ扉 閉鎖⑯台所レンジフード
OFF

No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※陰圧管理できている場合は負11:47:00

2階階段室の窓開放差圧[Pa]■各部の前後差圧 ※⑮の運用を行った2分間の平均値

32
1
0-1-2-332
10-1-2-3-4-5-6

差圧[Pa]

ビニールカーテン外部の窓を開放すると弱い陰圧
管理-0.4Paとなる。療養室と療養室外部でそれぞれエアバランスの確保を行うことが重要。

⑭⑬⑮台所レンジフード 台所レンジフード 台所レンジフード
実測
強でON強でON強でON
1階窓閉鎖
1階窓開放
2階階段室の窓開放
条件→

ビニールカーテンによる自宅療養室の陰圧管理に関する運用上の注意点
・ビニールカーテンは長辺（壁側）のすき間は完全に塞ぎ、床面・天井面も極力塞ぐことで気密性を高める必要がある。少しでもすき間を開けると陰圧が解消されるので、食事等の受け渡しにはビニールカーテンを2重にする方法で受け渡すと陰圧管理が可能と思われる。
・今回の実験では、ビニールカーテンの気密性をある程度高めた上で、トイレの排気ファンを稼働させることによって-1.5Pa程度の陰圧管理が可能であった。
・部屋扉を開放して南窓による自然換気を行うと、外気風圧の影響により陰圧管理が破られる瞬間が発生した。平均的にはやや陰圧（-0.5Pa）。療養室の自然換気窓を開放することにより陰圧管理が不安定となる。
・療養室内も換気が必要だが、自然換気窓を開放することにより陰圧管理が不安定となる。療養室内の自然換気を十分に行いながら陰圧管理を行うには、部屋の扉を閉鎖・アンダーカットを塞ぐ・2面開放での自然換気などにより影響を低減するのが好ましい。また、部屋を出る際は窓を閉めてから扉を開けることが望ましい。
・台所のレンジフードの運用には注意を要する。必ず療養室外部の窓や給気口を開放してから稼働する。
風上側の窓や給気口が望ましい。
・陰圧管理にはビニールカーテンを隔てた療養室と療養室外部でそれぞれエアバランスの確保を行うことが重要。
（注）本資料の権利は東京工芸大、東京理科大、学会WGに帰属します。許可なく複製・配布をすることを禁じます。

差圧[Pa]30252015
1050-5-10-15
11:28:00

11:29:00

11:30:00

11:28:00

11:29:00

11:30:00

11:26:00

11:25:00

11:27:00⑩自然換気中（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖

11:27:0011:26:00

⑨⑧
自然換気中
自然換気中
（南窓0.18㎡)（南窓0.18㎡)
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ
部屋扉閉鎖

11:25:00

⑨⑧
自然換気中
自然換気中
（南窓0.18㎡)（南窓0.18㎡)
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ
部屋扉閉鎖

11:24:00

11:23:00

11:22:00

11:21:00

11:20:00

11:19:00

11:18:00

11:17:00

11:30:00

11:29:00

11:28:00

11:27:00

11:26:00

11:25:00

11:24:00

11:23:00

11:22:00

11:21:00

11:20:00

11:19:00

11:18:00

11:17:00

11:16:00

11:15:00

11:14:00

⑨⑧
自然換気中
自然換気中
（南窓0.18㎡)（南窓0.18㎡)
部屋扉閉鎖＋UC塞ぎ
部屋扉閉鎖

11:24:00

11:23:00

11:22:00

11:21:0011:20:00

11:19:00

11:18:00⑦
自然換気中（南窓0.18㎡)
部屋開放

11:17:00⑦
自然換気中（南窓0.18㎡)
部屋開放

11:16:00

11:15:00

11:14:00

11:13:00

11:12:00

11:11:00⑦
自然換気中（南窓0.18㎡)
部屋開放

11:16:00

11:15:00⑥
自然換気中（南窓0.09㎡)
部屋開放

11:14:00⑥
自然換気中（南窓0.09㎡)
部屋開放

11:13:00

11:12:00

11:11:00

11:10:00⑥
自然換気中（南窓0.09㎡)
部屋開放

11:13:00⑤
WC扉開放＋
部屋扉開放

11:12:00

No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正11:11:00⑤
WC扉開放＋
部屋扉開放

11:10:00

11:09:00

11:08:00

11:07:00

11:06:00⑤
WC扉開放＋
部屋扉開放

11:10:00④
WC扉開放＋
部屋扉閉鎖

11:09:00④
WC扉開放＋
部屋扉閉鎖

11:09:00

No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正11:08:00

11:07:00

11:06:00

11:05:00

11:04:00

11:03:00④
WC扉開放＋
部屋扉閉鎖

11:08:00

11:07:00③
WC扉開放

11:06:00③
WC扉開放

11:05:00

11:04:00

11:03:00

11:02:00

11:01:00

11:00:00③
WC扉開放

11:05:00

11:04:00②
排気ファンON

11:03:00②
排気ファンON

11:02:00

11:01:00

11:00:00

10:59:00

10:58:00

10:57:00

10:56:00②
排気ファンON

11:02:00①
排気ファンOFF

11:01:00

No.4（南側窓）

11:00:00①
排気ファンOFF

10:59:00

10:58:00

10:57:00

10:56:00

10:55:00①排気ファンOFF

10:59:00

10:58:00

10:57:00

10:56:00

32
10-1-2-3-4-5-6
10:55:00

差圧[Pa]

32
10-1-2-3

10:55:00

差圧[Pa]

参考：実測結果①No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※負圧管理できている場合は負⑩
自然換気中（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖

⑩
自然換気中
（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖

30
25
20
15
10
50-5-10-15

11:54:00

11:53:00

11:54:00

11:53:00

11:52:00

11:51:00

11:50:00

11:49:00

11:52:00

11:51:00

11:49:00

11:50:00②①
排気ファンOFF 排気ファンON⑯台所レンジフードOFF

11:48:00

11:47:00

11:46:00

11:45:00

11:44:00

11:48:00

11:47:00

11:46:00

11:45:00

11:44:00

11:42:00

11:41:00

11:43:00

11:43:00

11:40:00

11:39:00

11:38:00

11:37:00

11:36:00⑭⑬⑮
台所レンジフード 台所レンジフード 台所レンジフード
強でON
強でON
強でON
1階窓閉鎖
1階窓開放
2階階段室の窓開放

No.3（東側窓）※外部から部屋への流入が正⑪自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡)⑫
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡、UC塞ぎ)②
排気ファンON※自然換気中止⑭⑬⑮
台所レンジフード 台所レンジフード 台所レンジフード
強でON
強でON
強でON
1階窓閉鎖
1階窓開放
2階階段室の窓開放⑯台所レンジフード
OFF①
排気ファンOFF②
排気ファンON

11:53:00⑩
自然換気中（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖②
排気ファンON※自然換気中止②①
排気ファンOFF 排気ファンON⑯台所レンジフードOFF

11:51:00

No.4（南側窓）

11:35:00⑫
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡、UC塞ぎ)

11:34:00

11:33:00

11:32:00

11:31:00

11:30:00

差圧[Pa]

32
1
0-1-2-3-4-5-6⑪
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡)

11:42:00

No.1（廊下→部屋）※廊下から部屋への空気流入が正⑩自然換気中（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖

⑭⑬⑮
台所レンジフード 台所レンジフード 台所レンジフード
強でON
強でON
強でON
1階窓閉鎖
1階窓開放
2階階段室の窓開放

11:41:00

11:40:00

11:39:00

11:38:00

11:37:00

11:36:00

11:35:00

11:34:00

11:33:00

11:32:00

11:31:00

11:30:00

差圧[Pa]

3210-1-2-3②排気ファンON※自然換気中止⑫
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡、UC塞ぎ⑪
自然換気中（南窓0.09㎡、東窓0.09㎡)

11:54:00

11:52:00

11:50:00

11:49:00

11:48:00

11:47:00

11:46:00

11:45:00

11:44:00

11:43:00

11:42:00

11:41:00

11:40:00

11:39:00

11:38:00

11:37:00

11:36:00

11:35:00

11:34:00

11:33:00

11:32:00

11:31:00

11:30:00

差圧[Pa]

参考：実測結果②No.2 (ビニールカーテン前後差圧）※負圧管理できている場合は負⑩
自然換気中（南窓0.27㎡)
部屋扉閉鎖