1010型シリーズ
1810型シリーズ
スチームトラップ取扱説明書
この度はヨシタケ製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しく安全にご使用して頂 くために、ご使用になる前に必ず本文をお読みください。また、この書類は、ご使用されるお客様にて大切に保存して頂きますようお願いいたします。
－－－－本書の中で使用されている記号は以下のようになっています。－－－－

警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

注意

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

目次

１．仕様および性能
１．１ 仕様 ·························································· 1～2
１．２ 呼び径選定 ··········································· 2～4２．作動説明 ··························································· 5～6３．設置・運転３．１ 設置時の警告・注意事項 ························7３．２ 配管図例 ·············································· 8～10３．３ 運転時の警告・注意事項 ····················· 10４．保守・点検
４．１ 保守・点検時の警告事項 ····················· 11４．２ 故障と対策 ················································· 11
アフターサービスについて■PDT-222d■

101325A
3.15 MPa

材 質

1．仕様および性能
1．１ 仕様
型式
1010
10111022
呼び径
15・20A
20A
適用流体
蒸気ドレン
最高圧力
2.8 MPa
4.5 MPa
最高作動圧力差
オリフィス一覧表をご参照ください。
最高温度
427℃
本体
ステンレス鋼
弁座・弁体
焼入れクローム鋼
バケット
ステンレス鋼接続
JIS Rc● 接続はＮＰＴ、ソケットウェルド型も製作いたします。
● 最高作動圧力差はオリフィスサイズにより違います。

材 質型 式
呼び径
適用流体
最高圧力
最高作動圧力差
最高温度
本体
弁座・弁体
バケット
接続 ※3

1810 (FW)
10・15A

1811 (FW)1822 (FW)
15・20A・25A ※1
20・25A
蒸気ドレン
2.8 MPa
4.5 MPa
オリフィス一覧表をご参照ください。
427℃ ※2315℃ ※2ステンレス鋼
焼入れクローム鋼
ステンレス鋼JIS RcJIS 10KFF (最高圧力：1.0 MPa)
JIS 20KRF (最高圧力：2.0 MPa)

※1 25Aはフランジ型（FW）のみ製作します。
※2 JIS 10KFFフランジの場合、最高温度は300 ℃となります。
※3 最高圧力が2.0MPaを超える場合は弊社にお問い合わせください。
● フランジ型の場合は、型式の末尾がFWとなります。
JPI、ANSIフランジも製作いたします。
● 1811-28型については、最高圧力3.0 MPa（Max.300℃）まで使用できます。
● 接続はNPT、ソケットウェルド型も製作いたします。
● 最高作動圧力差はオリフィスサイズにより違います。

－1－■PDT-222d■

注意（１） 製品に付いている銘板の表示内容と注文された型式の仕様内容を確認してください。
※内容が違っている場合は、使用しないで当社にお問い合わせください。
■ オプション● ラージベント（ＬＶ）
エアー及び気体の処理能力を高めるため、バケットのエアーベント孔を大きくしたものです。
● エアーベント孔用ワイヤー（ＶＷ）
エアーベント孔 の目 詰 まりを防 止 するためのワイヤーです。ドレンの中 に油 等 が混 入 している場 合 や、配 管 からのスケールが大 量 にある場 合 に使 用 し、エアーベント孔の目詰まりによるエアーロックを防止します。
■ アクセサリー● ポップドレン：凍結防止弁（1811型のみ対応）
蒸 気 の供 給 が停 止 したとき、トラップ本 体 に残 留 するドレンを外 部 へ排 出 して凍結を防止するドレン抜弁です。
通 常 運 転 時 には、蒸 気 圧 力 によって閉 じていますが、蒸 気 の供 給 が停 止 してトラップ内の圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを自動的に排出させます。
トラップ本体内のドレンを完全に排出できるため凍結は生じません。
蒸気の供給が再開されて、本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰します。
※ 通 常 品 は、常 用 運 転 圧 力 が0.1MPa以 下 の場 合 にはポップドレンは使 用 できません。
常用運転圧力が0.05MPa以上のものも製作いたします。
1．２ 呼び径選定（１） トラップは、入口側圧力と出口側圧力（背圧）との差 （作動圧力差）によってドレンを排 出 するものです。よって、必 ず背 圧 を考 慮 した排 出 量 選 定 をしてください。
【例】入口側圧力0.5MPa、出口側圧力0.2MPaの場合には、作動圧力差0.3MPa時の排出量となります。
（２） 選定する場合には、通常安全率を２～３お取りください。
【例】１００kg/hの排出を必要とする場合には、２００～３００kg/hの能力（最大排出量）をもつトラップを使用するのが経済的です。

－2－■PDT-222d■

■ 排出量●1010型（15・20A）●1011型（15・20A）●1022型（20A）●1013型（25A）●1810(FW)型（10・15A）●1811(FW)型 （15A・20A・25A※1）●1822(FW)型（20・25A）※1 25Aはフランジﾞ型（FW）のみ製作します。

※ 排 出 量 は 表 示 圧 力 差 にお け る 連 続 排 出量(kg/h)を示します。
※ 円 内 の数 字 は最 高 作 動 圧 力 差 (kgf/cm 2 )です。（白抜き表示のものは標準在庫品、他は特別注文品になります。）－3－■PDT-222d■

■ オリフィス一覧表
最高作動圧力差は、各オリフィスサイズにより異なります。
下記一覧表にてご選定ください。

型式
101010111022

型式10135/16----0.1

1/20.1型式

呼び径1810(FW)

10A
15A15A20A

1811（FW）

２５Ａ ※1

1/4
--0.1
0.21

最高作動圧力差（MPa）
オリフィスサイズ（inch）
3/16
5/32
1/8
7/64
＃38
5/64
0.14
--0.560.87
1.05--0.21
0.49
0.87
1.4
1.75
2.8
0.49
0.87
1.4
2.1
4.5
---

3/8
0.21

最高作動圧力差（MPa）
オリフィスサイズ（inch）
5/16
9/32
1/4
7/32
3/16
5/32
0.42
0.56
0.87
1.26
1.75
3.15

1/4

3/16

最高作動圧力差（MPa）
オリフィスサイズ（inch）
5/32
1/8
7/64
＃38
5/64

---

---

---

---

---

1.4

---

--0.1
---

0.21

0.49

0.87

1.4

1.75

2.8

1.75

2.1

4.5---20A
0.21
0.56
0.8725A※1 25Aはフランジﾞ型（FW）のみ製作します。
1822
（FW）

－4－
■PDT-222d■

２．作動説明●１０１０シリーズ

６５４３２１No.

バケット
レバー
弁体
弁座接続継手本体
部品名※型式により形状が異なります。

【１０１０型】●１８１０シリーズ

７６５４３２１バケット
入口案内管
レバー
弁体
弁座接続継手
本体

No.

部品名

※型式により形状が異なります。

【１８１０型】－5－■PDT-222d■

（１） バケットは自 重 により下 降 してトラップの底 部 に位 置 し、バルブは全開の状態となっています。
本 体 内 に流 入 するドレンは、バケット及 び本 体 を満 たし、余剰のドレンは全開のバルブを通って排水されます。

（２） 蒸 気 及 びエアーと気 体 との混 合 体 は、トラップ内 に流 入
するとバケットの上部に溜まります。この混合体の量が一定以上（バケットの約２/３）に達すると、バケットに浮力が生じて上昇し、バルブを閉弁します。
ドレンの流入がなければ、トラップ閉弁し続けます。

（３） トラップにドレンが再 び流 入 すると、バケット内 部 の蒸 気が凝 縮 し、バケット内 の液 体 のレベルが上 昇します。この速 度 はドレンの流 入 量 により加 減 されます。また、バケッ
ト内 のエアー等 の気 体 は、バケット上 部 のエアーベントを通して排出され、トラップの上部に溜まります。このエアーベントからは蒸 気 も排 出 されますが、本 体 内 には圧 力 差がなく蒸 気 とドレンの比 重 差 のみによる非 常 に微 細 な気
泡 としてドレン内 を上 昇 するため、トラップ上 部 に到 達 するまでに凝縮し、スチーム・ロスとはなりません。

（４） ドレンの流入により、バケット内の蒸気の凝縮による液体レベルの上 昇 が続 き、一 定 位 （バケットの約 １/３）を超 え
るとバケットは浮力を失って沈み、バルブが開きます。トラップ内部に溜まった気体がまず排出され、続いてドレンが微 細 な異 物 と共 にバルブを通 って排 出 されます。この開弁 の頻 度 は、ドレンの流 入 量 により増 減 します。バケットのベントより抜けたエアー等の気体が多量にトラップ上部に溜まり、バケット内部の水位を押し上げることによってもバケットは浮 力 を失 い、沈 むことによって開 弁 し、気 体 を排出します。
以 上 で作 動 サイクルは完 了 し、このサイクルが反 復 されます。

－6－■PDT-222d■

３．設置・運転
３．１ 設置時の警告・注意事項

警告（１） 出 口 側 配 管 は蒸 気 ドレンが吹 き出 しても危 険 のない、安 全 な場 所 へ導 いてください。
※蒸気ドレンが吹き出した場合、やけどをする危険があります。

注意（１） 製品を配管する際、配管内の異物・スケール等を必ず除去してください。
※製品内に異物・スケール等が混入しますと、本来の性能が活かされません。
（２） 取付けは、出入口配管を間違えないようにしてください。
※取付け方向を間違えますと、製品の機能が果たされません。
（３） 製品に無理な荷重・曲げ・振動が伝わらないよう配管してください。
※製品の作動不良により寿命が著しく短くなる恐れがあります。
（１） 保守・点検の容易な場所に取付けてください。
（２） トラップの入口及び出口の抵抗をできるだけ小さくしてください。
（３） ドレンが重力でトラップに流れ込むように、配管勾配を設けてください。
（４） 正しい作動をさせるために、水平に取付けてください。
（５） 出 口 側 に背 圧 が加 わる場 合 、トラップの出 口 側 にチェッキ弁 を取 付 けてください。
（６） バイパス管をトラップと並列に設けると次のような利点があります。（下図参照）
・ バイパス弁を開くことにより、通気始めの多量なドレン及び空気の排出を迅速に行なうことができます。
・ 新 設 配 管 時 のブローオフが、トラップ前 後 の弁 を閉 め、バイパス弁 を開 くことにより容易にできます。
・ トラップの点検及び部品の交換等、運転を休止させずにできます。

－7－■PDT-222d■

３．２ 配管図例●1010シリーズ

内容●1810シリーズ

正しい配管例

誤った配管例

調整弁付近で使用する場合は、必ず調整弁の入口側に取付けてください。

蒸気主管からのドレン排出に使用する場合は、必ず低部より取出してください。

－8－■PDT-222d■

内容

正しい配管例

誤った配管例

トラップは、ドレン発生装置の最下部に取付けてください。

各装置から出たドレン排出を行 う場 合は、個別にトラップを取付けてください。

ド レ ン を 回収 す る
場合は、トラップ排出管を集水管上部に接続し、逆流防止のため逆止弁を取付けてください。

※トラップ一次側の負荷変動によりドレンが逆流し、ごみなどによるトラップの作動不良が起きるおそれがあります。

集水管の管径は 、 トラップ 排出管断面積の総和以上としてください。
※集水管の管径が小さいと、背圧が増大し、トラップの排出能力が下がります。

圧力ラインの異なるトラップの場合は、圧力別に集水管を設けてください。

※高 圧 ラインの再 蒸 発 蒸 気 により低圧トラップの背圧が増大します。

－9－■PDT-222d■

内容

正しい配管例

誤った配管例

トラップ 排出管先端部は、ピットの水面より 上に出してください。
※停止中に、ピット内の汚水を吸い上げ、ごみなどによるトラップの作動不良を起こす原因となります。

バイパス管を設置し、トラップの出口 側 に止 弁 を取 付けてください。

３．３ 運転時の警告・注意事項

警告（１） 素手で直接製品に触れないようにしてください。
※やけどをする危険があります。
（2） 出口側に顔や手などを出さないでください。
※急に吹き出したとき、怪我ややけどをする危険があります。

注意（1） 長期間休止する場合は、製品・配管内のドレンを完全に抜き製品前の止弁を閉じてください。
※製品・配管内の錆の発生により、製品が作動不良する恐れがあります。

－10－■PDT-222d■

４．保守・点検
４．１ 保守・点検時の警告事項

警告（１）直接素手で製品に触れないでください。
※やけどをするおそれがあります。
（2）製品は分解することができません。製品が故障した場合は、必ず製品・配管・機器の内部圧力を完全に抜いて冷やしてから、熟練した専門の方や専門メーカーにて製品を配管から取り外してください。
※残圧によってけがや、やけどをする場合があります。
４．２ 故障と対策（「２．作動説明」参照）
故障状況

故障原因

対策および処置

１．使用圧力が、トラップの適正圧力よりも高い。
２.．異物等により、弁座[4]が詰まっている。

１．適正圧力のトラップと交換してください。
２．製品を配管から取り外して、エアブローにて弁座[4]ドレンが出ない。
を清掃して異物を除去してください。それでも詰まっている場合は、製品を交換してください。
１．仕様に対してトラップの排１．適正容量のトラップと交換し出能力が不足している。てください。
ドレンの出が悪２．背圧が高すぎるため、作動 ２．配管系統およびトラップのい。
圧力差が十分でない。
出入口圧力の検討をしてください。
ド レ ン が 吹 き 放 １．トラップの容量が不足してい １．適正容量のトラップと交換しし。
る。てください。
１．弁体[3]・弁座[4]に異物の１．製品を配管から取り外し噛み込みがある。て、エアブローにて弁体[3]・弁座[4]を清掃して異物を除去してください。それ
蒸気が漏れる。
でも漏れる場合は、製品を交換してください。
２．バイパス弁が漏れている。
２．修理するか交換してください。

－11－■PDT-222d■

アフターサービスについて
１．納入品の保証範囲及び保証期間納入された製品は高度の技術と厳しい品質管理の基で製造いたしております。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正しくご使用ください。万一材料または製造上の不具合がありました場合には、無料で修理させていただきます。
納入品の保証期間は、ユーザー様に納入し試運転開始後１ヶ年とさせていただきます。

２．製造中止後の部品の供給について製品は予告なく製造中止、改良を行うことがございます。製造中止した製品の部品の供給は、中止後５年間とします。但し、個別契約に基づく場合は除きます。

３．保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
(1)配管内のゴミ等による弁漏れ、または不安定作動が起こる場合。
(2)不当な取扱い、または使用による場合。
(3)消耗のはなはだしい部品などで、弊社から予めその旨申し出を行っている場合。
(4)異常水圧、異常水質等の供給側の事情による場合。
(5)水垢もしくは凍結に起因する場合。
(6)電源、空気源に起因する場合。
(7)弊社以外の不適当な改造がされた場合。
(8)設計仕様条件を超えた過酷な環境下(たとえば屋外使用による腐食の場合など)での使用による場合。
(9)火災、水害、地震、落雷その他天災地変による場合。
(10)消耗部品（たとえばテクニカルガイドブックに記載されているＯリング、ガスケット、ダイヤフラムなど）
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので納入品の故障や瑕疵により誘発される損害については、含まれませんのでご了承ください。

４．保証期間経過後、修理を依頼されるとき修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。なお、アフターサービスについては、弊社ホームページ（www.yoshitake.co.jp）のサポート＆サービ
スからお問い合わせ窓口一覧より最寄りの営業所までご相談ください。

PDD-022z