MS3700

標準仕様書 型式：MS3786
薄型プラグイン １出力 高電流出力型直流信号変換器（アイソレータ）
概29

要直流電流信号または電圧信号を直流高電流信号に変換する薄型プラグイン構造の１出力直流信号変換器（アイソレータ）です。

5<86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７８６ –Ｄ-□□＿
型式125

供給電源
Ｄ: DC 24V

仕入力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｂ: 2 ～ 10mA DC
Ｃ: 1 ～ 5mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｅ: 4 ～ 20mA DC※1
Ｈ: 10 ～ 50mA DC
Ｚ: 指定電流信号

３ : 0 ～ 1V DC
４ : 0 ～ 10V DC
５ : 0 ～ 5V DC
６ : 1 ～ 5V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号※1 受信抵抗 50Ω

出力信号Ｚ(出力仕様)オプション未記入: なし／Ｋ : 高速応答型（10ms 以下：0～90%）（マイナス出力を含まない場合に限ります。）

／Ｘ

: 特注

*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード(出力範囲)(例)MS3786-Ｄ-AZ(20～160mA)
その他ご指定例･入力“Z”時･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時

MS3786-D-ZZ(入力 8～20mA/出力 0～320mA)
MS3786-D-AZ/X(出力 0～340mA)

●電源

力様部

許容電圧範囲電 源 感 度電 源 ヒ ュ ー ズ
最大消費電力●入(mm)

DC24V : DC24V±10%電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
1.6A ヒューズ
6.5W 以下部

入 力 抵 抗電圧入力(DC)
通電時
1MΩ以上
停電時
1MΩ以上
電流入力(DC)
通電時
4～20mA (標準) 250Ω
2～10mA250Ω
1～5mA
100Ω
0～20mA
250Ω
10～50mA
10Ω
停電時
1MΩ以上
入力許容信号
電圧入力型
30V DC max.連続（スパン 10V 以下：標準）
電流入力型
40mA DC max.連続（4～20mA：標準）
バ ー ン ア ウ ト 入出力仕様により変わります。
*下記「入力断線特性表」参照

断 線 検 出 出力断線時、入力回路 OPEN
（ 電 流 入 力 の み ） *出力端子間電圧が 11V を超える場合も断線検出機能が動作して、入力回路
OPEN

自 己 診 断 入出力回路電源降下時、入力回路（ 電 流 入 力 の み ） OPEN
製作可能範囲
電流信号
電圧信号
入力範囲(DC)-50～50mA-10～10V
入力スパン(DC) -100μA※1～100mA 200mV※2～20V
入力バイアス-100～100%-100～100%*マイナス入力信号を含む場合、※1200μA～、※2400mV～となります。
（例 1）3～8V⇒入力スパン 5V、バイアス 60%（例 2）-5～0V⇒入力スパン 5V、バイアス-100%

MS3786 仕様書 Rev.1.10(MGKPD-180508)

Page: 1/3

標準仕様書●出力

型式：MS3786 薄型プラグイン １出力 高電流出力型直流信号変換器 （アイソレータ）部●取 付 ・ 形 状

最大出力負荷出力端子間電圧が 10V 以下となる抵抗値
RL[Ω]=10[V]/最大出力電流[A]100%出力時 200mA
50Ω以下*10V/200mA=50Ω

100%出力時 300mA

33Ω以下

100%出力時 320mA

31Ω以下*10V/300mA=33.333Ω
*10V/320mA=31.25Ω

ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)製作可能範囲出力範囲(DC)-320～320mA*マイナス出力を含む場合、入力バイアスと出力バイアスが-50%の場合に限ります。
(例 1)入力：-20～20mA/出力：-160～160mA(例 2)入力：-10～10V/出力：-320～320mA

出力スパン(DC)
出力バイアス

取配付線

方
方

法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質
量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下●材

質本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理換
度
答号

精特速絶度
性度
縁絶縁

抵

抗耐電圧

動作環保存温●機能

断検線

ｽﾊﾟﾝの±0.2%以内(25℃±5℃にて)10℃の変化に対してｽﾊﾟﾝの±0.2%以内
160ms 以下(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力[入力、出力、断線検出、自己診断]－電源－大地
各間絶縁
100MΩ以上（@500V DC）[入力、出力、断線検出、自己診断]－電源－大地
各間[入力、出力、断線検出、自己診断]－[電源、大地]各間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：500V AC 遮断電流 5mA 1 分間

ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）
HumiSeal® 1A27NSLU（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂）①②（例 1）100～300mA⇒出力スパン 200mA、バイアス 50%（例 2）-200～200mA⇒出力スパン 400mA、バイアス-50%

変温
応信

0.2μm/金メッキ

端子配置図、信号割付

20～640mA-50～50%●基 準 性 能ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ  ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋
POWER DC24V－GND＋ OUTPUT－ OUTPUTDET GNDCHECK OPN.C
CHECK GND
＋ INPUT－ INPUTDET OPN.C

境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
度 -10～60℃
出 ﾌｫﾄﾓｽﾘﾚｰ出力（最大定格：35V/10mA）
出力信号断線時、ﾘﾚｰ出力 OFF*出力端子間電圧が 11V を超える場合も断線検出機能が動作します。
*出力電流が 0mA±0.01mA 時は、断線検出不可となります。

自己診

断 ﾌｫﾄﾓｽﾘﾚｰ出力（最大定格：35V/10mA）入出力回路電源降下時、ﾘﾚｰ出力 OFF※HumiSeal®は Chase Corporation の登録商標です。
MS3786 仕様書 Rev.1.10(MGKPD-180508)

Page: 2/3

標準仕様書

型式：MS3786 薄型プラグイン １出力 高電流出力型直流信号変換器 （アイソレータ）

入 力 断 線 特 性 表
入力仕様
2～10mA、4～20mA、1～5V
0～20mA、0～5V、0～10V±20mA、±5V、±10V

出力仕様
0～160mA、0～320mA
32～160mA、64～320mA
0～160mA、0～320mA
32～160mA、64～320mA
0～160mA、0～320mA
32～160mA、64～320mA±160mA、±320mA

バーンアウト出力値
約-12%出力約-25%出力約 0%出力約 0%出力約 50%出力
約 50%出力約 0%出力断 線 検 出 特 性

断線検出端子(35V/10mA印加時)
リレー
OFF

リレー
ON
出力信号
0mA±0.01mA間で断線時

出力信号断線
出力信号配線

出力信号配線

出力信号端子間が-11V～11Vを逸脱する電圧値

ブ ロ ッ ク 図MS3786 仕様書 Rev.1.10(MGKPD-180508)

Page: 3/3