. . . f o r a l l c l i m a t es a r o u n d t h e w o r l d

BG 550140-628 kW

BG 650200-1125 kW

Gas Burner• Energy saving and compatible
with environmental
requirements• Quiet in operation anddesigned for easy
maintenance• Reliable and trouble freeGasbrenner• Energiesparend undumweltfreundlich• Leise und servicefreundlich• Zuverlässig und problemlosBrûleur à gaz• Economise l’énergie etprotège l’environnement• Silencieux et facile áentretenir• Fiable et sans problèmes
The picture illustrates a version of the burner type.
Das Bild zeigt eine Variante des Brennertyps.
Le brûleur répresenté est une variante du type de brûleur.

• Designed and approved inaccordance with the European
standard EN 676• 2-stage or modulating• Plug-in contact facilitates
the installation• Two valves, slow opening• Gas connection left or right• Available for natural gas, LPG
town gas, biogas• When biogas is used, Bentone
shall always be contacted• Konstruiert und genehmigt nachder europäischen Norm EN 676• 2-stufig oder stufenlos• Eurostecker erleichtert dieInstallation• Zwei langsam öffnende Ventile• Gasanschluss links oder rechts• Erhältlich für Erdgas, Flüssiggas,Stadtgas, Biogas• Wenn Biogas verwendet wird,
setzen Sie sich bitte immer mit
Bentone in Verbindung• Construit et agréé selon la norme
européenne EN 676• 2 allures ou modulant• Prise européenne facilitantl´installation• Deux vannes, ouverture lente• Arrivée du gaz, à gauche ou àdroite• Peut être obtenu pour gaz naturel,GPL, gaz de ville, biogaz• Quand biogaz est utilisé, prenez
toujours contact avec Bentone

170 085 12 04-01

TypeTypType

Capacity

LeistungDébit

BG 550

BG 650kW G20,G30,G31

140-628200-1125

kW G25140-600

200-1125

Motor

Motor

Moteur

V/Hz/W

230-400/50/750

230-400/50/1500

Control unit

Feuerungsautomat

Contrôle automatiqueMax. inlet pressure

Max. AnschlussdruckPression d’ alimentation max. mbar

Fittings

Gasarmatur

Appareillage gaz

Flame monitoringÜberwachungSurveillance de flamme

Air damper motor

Stellmotor

Servo moteur

Ball valve

Kugelhahn

Vanne d’ arrêt

Pressure gauge

Manometer

ManomètreLeakage control

Dichtkontrolle

Contrôle d’ étanchéitéRegulator RM16

Regulator RM16

Regulator RM16

Gross weight

Gewicht, brutto

Poids brut

kg c.

100

VolumeVolumenVolume

m3 c.

0,70

Landis & Staefa
360
Dungs GasMultiBloc
Ionisation••***• Standard * Accessories, Zubehören, Accessoires
Available for 60 Hz on request/Für 60 Hz erhältlich auf Anforderung/Disponible pour les frequences de 60 Hz sur demande.
mbar
14,012,0
BG650
10,08,06,04,02,00,0-2,0200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 kW

mbar
12,0BG550
10,08,06,0
4,02,00,0-2,0100 200 300 400 500 600 700 kW

BG 550 G20, G30, G31, BG 650 G20, G25, G30, G31
BG 550 G25
Measured (tested), Gemessen (geprüft), Mesuré (essayé)

K
øM

I
HC!

JøD

!

øEøL
A
F

B

G

A

BC

øD

øE

F

GH

I

J

K

øL

øM

BG 550

290

690

321

159

162

226

658

321

400

660

M12190(210)254-280

BG 650

290

690

321

159

162

286

658

321

400

660

M12190(210)254-280

BG 550 available with a 100 mm or a 200 mm longer blast tube/BG 550 mit einem um 100 mm oder mit einem um 200 mm längeren Brennerrohr
erhältlich/BG 550 peut être livre avec un tube diffuseur plus long de 100 mm ou de 284mm.
BG 650 available with a 100 mm or a 284 mm longer blast tube/BG 650 mit einem um 100 mm oder mit einem um 284 mm längeren
Brennerrohr erhältlich/BG 650 peut être livre avec un tube diffuseur plus long de 100 mm ou de 284mm.

Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservésEnertech ABBox 309 • SE-341 26 Ljungby Sweden
Fax 0372-861 55
www.bentone.com