５．見積用設計図書及び参考図面 構造 質疑書・回答書
質疑
番号

区分

図面
番号

構造

６章コンクリート工事、２節コンクリートの種類及び品質のマス よろしいです。ご指摘の『擁壁底版』は、『擁壁、底版』と読みコンクリートにおいて、底版のマスコンクリート範囲は擁壁底版 替えるものとします。
また、ピット天井スラブについては、施工手順等をご判断ののみとなっていますが、施工上擁壁底版以外の底版もマスコ
上、適宜見込んでください。
ンクリート範囲のコンクリートと同時打設になると思われる為、
ST-002
底版全てマスコンクリートと考えて宜しいでしょうか。
また、基礎階にピットがあり、ピット天井にスラブがありますが、
上記と同じ理由によりスラブもマスコンクリートと考えて宜しいでしょうか。併せて御指示ください。

2

構造

６章コンクリート工事、２節コンクリートの種類及び品質のマス
コンクリートにおいて、マスコンクリート範囲に放射線室のＥＷ
ST-002
１５０、Ｓ１５０Ａ等が入っておりません。放射線室のＥＷ１５０、
Ｓ１５０Ａ等もマスコンクリートと考えて宜しいでしょうか。

3

構造

−

コンクリートにおいて、共用期間の級は標準と考えて宜しいでしょうか。

4構造−

コンクリートにおいて、水セメント比が不明です。全て５５％と考えて宜しいでしょうか。

1

5

6

構造

構造

−

質

問

梁貫通スリーブにおいて、スリーブ径、箇所数等不明です。
梁貫通スリーブ図または各数量を御提示願います。

回

答

ST-003図6章13節6.13.1によります。

よろしいです。

よろしいです。

下記の通り見込んでください。
・RG、5G、4G：φ200×1500ヶ所
・3G、2G：φ300×400ヶ所
・1G：φ300×400ヶ所
・B1G：φ300×200ヶ所

下記の通りとします。
①S-028図耐圧スラブリストに記載のFS100は、FS100Aに読Ｂ１階床伏図において、Ｘ４−Ｘ５通り、ＲＹ１−ＲＹ２通り間に み替えとします。
S-009
ＦＳ１００Ａがありますが、耐圧スラブリストにはありません。ＦＳ１ ②FS100の断面は下記の通りとします。
S-028
上端筋：主筋D25-@200、配力筋D25-@200
００と同配筋と考えて宜しいでしょうか。
下端筋：主筋D25-@100(二段)、配力筋D25-@200
下記の通りとします。
EW30：壁厚300、縦筋横筋ともD16@150（ダブル）7構造

Ｂ1階床伏図において、Ｙ１３通りにＥＷ３０がありますが、壁リ
S-009
ストにはありません。壁厚３００、配筋はＥＷ２０に倣うと考えて
S-041
宜しいでしょうか。

8構造

１階床伏図において、Ｘ５−Ｘ９通り、Ｙ４ａ−Ｙ７通り間にＥＷ
S-010
２５がありますが、壁リストにはありません。壁厚２５０、配筋はＥ
S-041
Ｗ２０に倣うと考えて宜しいでしょうか。

下記の通りとします。
EW25：壁厚250、縦筋横筋ともD13@150（ダブル）

構造

S-010
放射線室１、２階床伏図において、ＲＸ４通り、Ｙ１３−ＲＹ１
S-011 通り間にＷ２０がありますが、壁リストにはありません。ＥＷ２０とS-041 同断面と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

9

よろしいです。

10構造

放射線室１〜３階床伏図において、大梁天端レベルは特記
S-010
を除きＦＬ−５０、小梁天端レベルは接するスラブの一番低い〜レベルのスラブ天端に小梁天端を合わせると考えて宜しいで
S-012
しょうか。

構造

１、２階床伏図において、Ｘ５−Ｘ９通り、Ｙ４、Ｙ８通りにＣ２Ａ
S-010
S-011 とありますが、柱符号 ＫＥＹＰＬＡＮでは見当りません。Ｃ２ＡはS-033 必要と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

11

12

構造

S-011

構造

２階床伏図において、Ｘ６ａ−Ｘ７通り、Ｙ１２−Ｙ１３通り間のS-011 スラブ天端は２ＦＬ−５００と記載されていますが、凡例では２Ｆ
Ｌ−３５０です。２ＦＬ−５００を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

13

よろしいです。

構造

３階床伏図において、Ｘ６ａ通、Ｙ３ａ−４ａ間はＧＹ３と記載がありますが、Ｘ６ａ通、Ｙ３ａ−４通間はＧＹ４とあり、明確な納まS-012
りが不明です。ＧＹ４は不要とし、Ｘ６ａ通、Ｙ３ａ−４ａ間はＧＹ３と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

構造

各階床伏図において、小梁の天端レベルが不明です。ＲＣ
S-009 小梁の場合は接するスラブの一番低いレベルのスラブ天端に小梁天端を合わせる、鉄骨小梁の場合は接するスラブの一番〜
S-015 低いレベルのスラブ下端に小梁天端を合わせると考えて宜しいでしょうか。

14

15

２階床伏図において、建物外周大梁からＷ６００程度の跳ね出しスラブがありますが、ＣＳ１５と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

構造

２階床伏図において、下記の通りに符号の無い大梁があります。
下記のように考えて宜しいでしょうか。
S-011
・Ｘ１−Ｘ２通、Ｙ１０通→ＧＸ１
・Ｘ１１−Ｘ１３通、Ｙ１０通→ＧＸ１・Ｘ１３通、Ｙ１０−Ｙ１２通→ＧＹ２17構造

断面図(２)のＣ−Ｃ断面において、Ｙ８−Ｙ９通り間の室外機 スラブ範囲は、A-026図によります。
室外機置場及びリハビリ庭園ともに、上部の一般スラブは置場のＲＳＬにスラブの記載がありますが、Ｒ階床伏図にはス
ラブは見当たりません。伏図及びスラブ符号を御指示くださ S20、片持ちスラブはCS20とします。
S-015
い。
A-030
また、Ｒ階床伏図のＸ４−Ｘ６通り、Ｙ９−Ｙ１２通り間のリハビリ庭園部にも同じような床配置が必要と思われます。この範囲も併せて伏図及びスラブ符号を御指示ください。

18

構造

S-028

耐圧スラブリストにおいて、耐圧スラブ全てに幅止筋Ｄ１０＠
１０００を見込んで宜しいでしょうか。

19

構造

S-029

擁壁リスト(１)、Ｓｅｃ．Ａにおいて、ＲＷ１００の内側縦筋のピッチが２００となっていますが、Ｓｅｃ．ＢのＲＷ１００の内側縦筋の
ピッチは１００となっています。ＲＷ１００の内側縦筋のピッチは
１００を正と考えて宜しいでしょうか。

16

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

下記の通りとします。

構造

各擁壁リストにおいて、各擁壁底版の擁壁への定着長さがＬS-029
２より長く見受けられます。各擁壁底版の擁壁への定着長さを
S-030
御指示ください。

構造

擁壁リスト(１)、Ｓｅｃ．Ａ、Ｂにおいて、ＣＦＳ１００の配力筋がS-028 上下共Ｄ１９＠１００となっていますが、耐圧スラブリストでは上S-029 下共Ｄ１９＠２００となっています。耐圧スラブリストの配筋を正と考えて宜しいでしょうか。

構造

擁壁リスト(１)、Ｓｅｃ．Ａにおいて、ＦＳ１００の配力筋が上下共S-028 Ｄ１９＠１００となっていますが、耐圧スラブリストでは上Ｄ２５＠
S-029 ２００、下Ｄ２５＠１００(二段)となっています。耐圧スラブリストの配筋を正と考えて宜しいでしょうか。

構造

擁壁リスト(２)、Ｓｅｃ．Ｃにおいて、Ｍ２ＦＬのＦＳ７０の配力筋
S-028 が上下共Ｄ１９＠１００となっていますが、耐圧スラブリストでは
S-030 上下共Ｄ２５＠１５０となっています。耐圧スラブリストの配筋を正と考えて宜しいでしょうか。

24

構造

柱リストにおいて、特記にスパイラルフープと記載があります
が、一般共通事項では溶接閉鎖型となっています。溶接閉鎖S-034
型を正と考えて宜しいでしょうか。
ST-001
また、仕口内フープはＳＲＣ梁となる為、単筋＋フープ溶接と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示ください。

25

構造

S-035

構造

ＲＣ柱リストにおいて、補助フープは仕口内には不要と考えて宜しいでしょうか。
S-035
また、補助フープの形状は閉鎖型ではなく単筋と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示ください。

27

構造ST-001 一般共通事項において、ＳＲＣ部のスターラップは溶接閉鎖
S-036 型と記載がありますが、ＳＲＣ大梁リストには溶接閉鎖型の記載は見当たりません。ＳＲＣ大梁のスターラップはフック付き形〜
S-037 状として宜しいでしょうか。

28

構造

ＲＣ大梁リスト(２)、２階ＧＹ２３において、中央の上端筋の本
S-039 数が断面図では１０本、リストでは６本となっています。６本を正と考えて宜しいでしょうか。

20

21

22

23

26

ＲＣ柱リストにおいて、一般部は溶接閉鎖型となっています
が、仕口部フープも溶接閉鎖型と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

上記回答(質疑6)に準じます。

よろしいです。

よろしいです。
仕口部フープは、ST-015図（２）右下図によります。

RC柱仕口部は、H型とします。

いずれもよろしいです。

溶接閉鎖型とします。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

構造

よろしいです。
スラブリストにおいて、どのスラブの型枠がデッキまたは在来 ただし、EVピットスラブは在来型枠とします。
か不明です。基礎部ピット天井は在来、Ｂ１床からは放射線室
S-041
範囲スラブ、片持ちスラブ以外は全てデッキと考えて宜しいで
しょうか。

30

構造

スラブリストのデッキ許容スパン表において、許容スパンがス
S-041 ラブ厚１５０の〜３．３、スラブ厚２００の〜３．１を超える場合
は、支保工有りのｔ０．８と考えて宜しいでしょうか。

31

構造

スラブ納まり要領図のＥＶピットにおいて、ＤＳ２５とありますが 上記回答(質疑29)に準じます。
S-041 デッキ厚が不明です。デッキ厚１．２と考えて宜しいでしょう
か。

32

構造

S-041

33

構造

矩計図(１)において、Ｘ１３通りの外壁がＢ１階はＷ１５０、２〜 よろしいです。
ただし、W15は壁厚150、縦筋横筋ともD10@200（ダブルチド
A-031 ３階はＷ１８０のＲＣ壁となっていますが、Ｂ１〜２階床伏図でS-009〜 はＲＣ壁の指示がありません。また、壁リストにもＷ１５０、Ｗ１８ リ）とします。
S-011 ０の壁はありません。ＲＣ壁は必要とし、Ｗ１５０、Ｗ１８０共配筋
S-041 はタテヨコＤ１３＠２００ダブル、開口補強筋タテヨコナナメ共２−Ｄ１３と考えて宜しいでしょうか。

34

構造

S-005

よろしいです。

35

構造

放射線室１階床伏図において、ＲＸ１−ＲＸ２通り間のＲＹ１、ＲＹ２通り壁がＥＷ５０とＥＷ５０Ａとなっていますが、放射線防護図(４)では壁厚１５００となっているので、ＥＷ１５０に読み替
S-010
えて宜しいでしょうか。
A-174
また、ＥＷ１５０はリストではＤ２５＠２００ダブル配筋となっていS-041
ますが、内蔵鉄板部範囲には鋼板側面に追加でＤ２５＠２００
ダブル配筋を見込んで宜しいでしょうか。併せて御指示ください。

構造

４．地業工事、防湿層において、最下階の床コンクリート下
T-003 に防湿材を見込むとなっていますが、免震層床の耐圧盤下にも必要でしょうか。御指示ください。

不要とします。

36

よろしいです。

構造

水槽部分平面図において、水槽床レベルＢ１ＦＬ−６３５０となっていますが、基礎伏図では耐圧スラブ下端レベルＭＢ１Ｆ
Ｌ−３５００(Ｂ１ＦＬ−６６００)となっており、耐圧盤厚が７００の為、天端レベルはＢ１ＦＬ−５９００となります。水槽床レベルは
A-019
基礎伏図のレベルを正と考えて宜しいでしょうか。
S-006
また、水槽部分平面図の水槽床レベルが正の場合は、接する基礎梁や布基礎の深さも変更になります。水槽部分平面図の水槽床レベルが正の場合は変更後の深さも併せて御指示ください。

よろしいです。

構造

水槽部分平面図において、各スパンに壁となる基礎梁がな
く、ＲＣ壁７００厚にてピットが区切られていますが、基礎伏図
では各スパンに基礎梁があり、基礎梁にてピットが区切られてA-019
います。ピット形状は基礎伏図を正と考えて宜しいでしょうか。
S-006
また、水槽部分平面図のピット形状が正の場合は、基礎梁配置等も変更になります。変更後の基礎梁配置等も併せて御指示ください。

構造

各地中梁ごとに人通孔：１ヶ所、通気管：φ150VP×2ヶ所、上項質疑において、基礎伏図のピット形状が正の場合は人 通水管：φ150半割×2ヶ所を見込んでください。
通孔、通気管、通水管等がピット間に必要と思われます。
また、マンホールはA-019図を正とします。
A-019 各々の配置、径、仕様を御指示ください。
S-006 また、マンホール(床点検口)の数量も人通孔の箇所により平面図に記載されている数量から変更になると思われます。併せてマンホール(床点検口)の箇所も御指示ください。

構造

よろしいです。ピットの概要は下記の通りとします。
免震ピット平面図において、Ｘ７−Ｘ７ｂ通り、Ｙ３−Ｙ３ａ通り
ピット深さ：B1F-1,400間、Ｘ１２−Ｘ１３通り、Ｙ３−Ｙ４通り間にボイラーブロー槽と消 ピット（水槽）底版符号はS25
A-019 火水槽がありますが、基礎伏図ではピットの指示がありませピット（水槽）天版スラブ符号はS20
S-006 ん。ピット不要と考えて宜しいでしょうか。
ピットは、ボイラーブロー槽においてはGX2､GX5､GY4、消また、ピットが必要な場合は耐圧板符号、深さ及びピット隔壁 火水槽においてはGX4､GY3､W25に囲まれた範囲とします。
梁の詳細を御指示ください。

29

質

問

回

答

安全性・施工性・経済性を考慮の上、適宜ご判断下さい。

37

38

39

40

デッキスラブのデッキプレートにおいて、デッキプレートの仕様はＨ１００、Ｚ１２と考えて宜しいでしょうか。

各基礎下地業において、地盤改良範囲の基礎下地業は砕石無しの捨てコンクリートのみと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

41

構造

鉄骨鉄筋コンクリート造標準図、耐力壁・土圧壁の鉄筋納まりにおいて、①〜⑤までタイプがありますが、①〜③のタイプ
ST-015を適用するとし、ジョイント筋やスタッドは不要と考えて宜しいでしょうか。

42

構造

−

質

問

各階雑立上り(パラペット、腰壁、鳩小屋等)において、コンク
リート強度及びスランプは、雑立上りがある階のコンクリート強度及びスランプに合わせると考えて宜しいでしょうか。

回

答

必要に応じて④、⑤も採用します。
適宜見込んでください。

よろしいです。

下記の通りとします。
①本体
腰壁、垂れ壁：ｔ180、D13＠200タテヨコダブル
パラペット：：ｔ180、D10＠200タテヨコダブル、端部2-D13②院内保育所
腰壁：ｔ150、縦筋D10＠200ダブル、横筋D10＠200チドリ、
端部2-D13
パラペット：ｔ180、D10＠200タテヨコダブル、端部2-D13③ハト小屋はA-153図参照の上、下記の通りとします。
屋根：ｔ150、短辺Ｄ13＠200ダブル、長辺Ｄ10＠200ダブル、
端部2-Ｄ13、交差部4-Ｄ13
壁：ｔ180、縦筋Ｄ13＠200ダブル、横筋Ｄ10＠200ダブル

43

構造

−

各階雑立上り(パラペット、腰壁、鳩小屋等)において、配筋が不明です。全てタテヨコＤ１０＠２００ダブルと考えて宜しいでしょうか。

44

構造

S-043

雑詳細図、片持ち床版(一般部)において、ＰＬ−３．２とありますが、ＰＬ−１．６に読み替えて宜しいでしょうか。

45

構造

一般共通事項のコンクリート強度において、擁壁がＦｃ３０とST-001
なっていますが、構造関係特記仕様書ではＦｃ３６となっていST-002
ます。Ｆｃ３６を正と考えて宜しいでしょうか。

Fc30を正とします。
ただし、擁壁底版は基礎と同じFc36とします。

構造

S-029
擁壁リストにおいて、擁壁底版の天端がＦＬ−９００となってS-030
いますが、矩計図ではＦＬ±０となっています。擁壁リストの天A-031
端レベルＦＬ−９００を正と考えて宜しいでしょうか。
A-032

よろしいです。

46

構造

Ｂ１階平面図において、Ｘ６通り、Ｙ１１通りにステージとありま
A-020 すが床の詳細が不明です。片持ちスラブＣＳ２０を見込んで宜しいでしょうか。

よろしいです。

47

構造

ヘリポート鉄骨部材リストの柱脚詳細図において、柱脚基礎
A-202 の強度はＦｃ３０となっていますがスランプが不明です。Ｓ１８と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

48

49

構造

Ｂ１ＦＬ、Ｘ１３通りに免震ブリッジがあり、擁壁外側に土間スラブがありますが構造伏図には記載がなく詳細が不明です。ス
A-031 ラブ厚１５０、配筋Ｄ１０＠２００ダブルクロス、地業砕石１５０、Ｆ
ｃ２１ Ｓ１５、１８５㎏/m3、水セメント比５５％と考えて宜しいで
しょうか。

構造

矩計図(２)において、Ｍ２ＦＬにスラブ増打ち５０〜１００と記
A-032 載がありますが、ワイヤーメッシュφ６−１５０×１５０程度を見込んで宜しいでしょうか。

ワイヤーメッシュφ6-100×100とします。

50構造

矩計図(１)において、屋上に目隠し壁基礎がありますが配筋
A-031
が不明です。雑詳細図の設備機器基礎配筋図のタイプＣに
S-043
倣って宜しいでしょうか。

よろしいです。

51

構造

Ｂ−Ｂ断面図において、屋上に設備機器置場の柱脚に基礎
A-029 がありますが配筋が不明です。雑詳細図の設備機器基礎配筋図のタイプＣに倣って宜しいでしょうか。

よろしいです。

52

構造

雑詳細図の設備機器基礎配筋図において、タイプＡに目荒S-043 しがありますが、タイプＢ、タイプＣにはありません。全ての設
備基礎に目荒しを見込んで宜しいでしょうか。

よろしいです。

53

54

構造

55

構造

56

構造

S-034

ＳＲＣ柱リストにおいて、ＳＨ綱材で規格にないサイズの部材
はＢＨ材と考えて宜しいでしょうか。

S-034

ＳＲＣ柱リストにおいて、組立柱の場合、Ｙ方向部材をＢＴ材と考えて宜しいでしょうか。

ST-014 ＳＲＣ柱のＪＯＩＮＴにおいて、フランジ厚３２が鉄骨構造標準
S-034 図に見当たりません。フランジ厚３２はフランジ厚２８に倣うと考えて宜しいでしょうか。

設計図書通りとします。
ただし、実施設計にて協議調整とします。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

57

構造

ＳＲＣ組立柱のＪＯＩＮＴにおいて、フランジはスプライスＰＬ接ST-014合、ウエブは現場溶接と考えて宜しいでしょうか。また、ＳＲＣ
S-034
柱Ｃ３、Ｃ３Ａ柱はフランジ、ウエブ共、スプライスＰＬ接合と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。

58

構造

59

構造

S-011

質

問

２階床伏図において、Ｙ１０通−Ｘ１〜Ｘ２間、Ｙ１０通−Ｘ１１〜Ｘ１３間の大梁に梁符号が見当たりませんが、ＧＸ１と考えて宜しいでしょうか。

軸組図（１）〜（８）において、４階以上の大梁は端部にジョイ
S-016〜
ントの特記がない限り、ノンブラケット工法とする。と記載があり
S-023
ますが、軸組図のない通りに関しては、軸組図のある通りの対称と考えて宜しいでしょうか。

A-032

矩計図（２）において、１ＦＬ＋３７００、Ｙ１通−１６００に本体付きの庇が見受けられますが、構造図に見当たりません。施工範囲及び、リスト、ＲＣ取合等詳細を御指示下さい。

回

答

t=28を超える場合は溶接接合とします。

よろしいです。

よろしいです。

施工範囲は洗体室から風除室4の前面W11000、風除室1・2の前面W9000とします。部材は下記を見込んでください。
主材：H-150×75×5.5×9.5＠900
先端繋ぎ材：H-250×125×7.5×12.5 GPL-6、HTB2-B16
BPL-16、A.bolt2-M20(SS400)、L=400、DNフック付き

60

構造

61

構造

S-040

よろしいです。

構造

仕上表（１）耐火被覆において、Ｂ１〜１階の鉄骨部についての記載がありませんが、Ｂ１〜１階鉄骨（Ｓ造小梁）に耐火被A-004
覆は必要と考えて宜しいでしょうか。またその場合、ロックウー
ル吹付 ｔ＝４５ ２時間と考えて宜しいでしょうか。

耐火塗料の該当箇所はありません。

構造

仕上表（１）耐火被覆において、屋上外部設備置場が柱、梁共耐火塗料（１時間耐火）となっていますが、溶融亜鉛メッキ
A-004の上、耐火塗料（１時間耐火）をするのでしょうか。溶融亜鉛
メッキ仕上のままでしょうか。

上記回答(質疑63)に準じます。

64

構造

上記質疑において、溶融亜鉛メッキの上、耐火塗料（１時間耐火）の場合、屋上外部設備置場に施工する目隠し下地鉄A-004
骨、ヘリポート、ヘリポート下部機械架台等全ての鉄骨において溶融亜鉛メッキの上、耐火塗料と考えて宜しいでしょうか。

65

構造

66

構造

ヘリポート鉄骨伏図、ヘリポート鉄骨部材リスト、において、A-200
Ｇ２大梁の材質がＳＮ４００Ｂと、ＳＮ４９０Ｂの記載があります。
A-202
Ｇ２大梁はＳＮ４００Ｂと考えて宜しいでしょうか。

67

構造

A-202

68

構造

部分詳細図（７）において、設備架台用綱材は設備工事、ア 接合部1ヶ所あたり、A.Bolt4-M20（SS400）、L=400を見込ん
A-152 ンカーボルトは建築工事とありますが、アンカーボルトの径、Ｌ でください。
寸法、か所数が不明です。御指示下さい。

62

63

69

70

構造

構造

-

補剛材要領図において、ＴＹＰＥ Ｂの適用範囲が見当たりません。ＴＹＰＥ Ｂの適用範囲を御指示下さい。

外壁胴縁、開口補強等必要でしょうか。必要な場合、範囲、詳細を御指示下さい。

小梁ＤＢ１の継手はＧＰＬ−９、４−Ｍ２０と考えて宜しいでしょうか。

該当箇所はありません。

必要です。適宜見込んでください。

SN490Bとします。

GPL-12、H.T.B4-M20とします。

耐火板は病棟妻面ECP下地とし、耐火材巻き付けの該当箇
建築工事特記仕様書（１）７鉄骨工事①耐火被覆において、 所はありません。
T-003 耐火板張り、耐火材巻き付けが図示とありますが、施工範囲が不明です。今回工事は適用無しと考えて宜しいでしょうか。

３、５、Ｒ階伏図において、室外機置場目隠し、屋外機置場
S-012
S-014 目隠し、リハビリ庭園目隠しの記載がありますが、柱、梁の割S-015 付、リスト等詳細が不明です。詳細を御指示下さい。

下記の通り見込んでください。
①室外機目隠し・柱：H-200×200×8×12(SS400)@3000
・耐風梁：H-150×150×7×15（SS400）
・鉛直ブレース1-M20（JISブレース）②屋外機置場目隠し、リハビリ庭園目隠し・柱：下階柱と同材料・同断面
柱スパン間にH-400×400×13×21(SN400B)@3000
・大梁：SH-700×300×12×25(SN490B)
・片持ち梁：H-400×400×13×21(SN400B)
・小梁：H-400×200×7×15（SS400）
・控え柱：φ165.2×6（STK400）

質疑
番号

71

区分

図面
番号

質

問

構造

Ｒ階伏図において、設備架台範囲ＲＳＬ＋２０００に網掛の記
S-015 載がありますが、柱、梁の割付、ファインフロア下地鉄骨設置
要領、リスト等詳細が不明です。詳細を御指示下さい。

構造

Ｒ階伏図において、設備架台範囲ＲＳＬ＋２０００に網掛の記
S-015 載がありますが、架台に上がる小階段が必要と思われます。
必要か所数、詳細を御指示下さい。

構造

７．２．１ 鋼材 鋼材は原則として高炉材を使用する。とあり
ＳＴ-003
ますが、小梁・間柱・耐風梁等の二次部材については電炉材使用可としてもよろしいでしょうか。

回

答

下記の通り見込んでください。
・柱：H-200×200×8×12(SS400)@6000
・梁：H-500×200×10×16（SS400）
・方杖：2L-75×75×9（SS400）
・ファインフロア受け：2L-75×75×6（SS400）@1200

寸法及び箇所数は、意匠質疑回答によります。
72

73

74

構造

S-036
S-037

ＳＲＣ部のＧ梁が全断面ＳＮ４９０Ｂとなっていますが、端部Ｓ
Ｎ４９０Ｂ、中央ＳＭ４９０Ａとしても宜しいでしょうか。

原則高炉材とします。
ただし、実施設計にて協議調整とします。

設計図書通りとします。
ただし、実施設計にて協議調整とします。

上記回答(質疑5)に準じます。
75

構造

-

ＳＲＣ鉄骨梁、Ｓ鉄骨梁貫通スリーブにおいて、スリーブ径、箇所数等不明です。梁貫通スリーブ図または各数量を御提示願います。
免震上部柱の鉄骨ベースレベルについて、記載がありませ よろしいです。（構造図S-035/SRC柱柱脚納まり要領図参ん。下記のとおりに考えて宜しいでしょうか。
照）

76

構造

S-031

柱の現場接手部について、記載がありません。下記のとおりに考えて宜しいでしょうか。

77

構造ST-011､
ST-012､
ST-014

78

構造

S-043

79

構造

S-010〜 梁符号ついて、軸組図で未記載の部材があります。伏図を正024 と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

適宜見込んでください。
デッキ受け（SRC造部）について、詳細を御指示下さい。
よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

鉛直ブレース符号について、R階伏図に鉛直ブレース(BR3)と記載がありますが、リストには記載がありません。下記のとおりに考えて宜しいでしょうか。
符号：BR3 部材：□-200x200x12(STKR400)
G.PL:PL-19 R.PL::PL-19x200 2S.PL:PL-19x80x450
HTB:3-M22
交差部：2[-200x80x7.5x11 G.PL-19 HTB:12-M22

80

81

82

83

84

構造

S-015
S-042

構造

梁の鉄骨天端レベルについて、軸組図の梁天端レベルはS-010〜 同じですが、伏図では梁上にスラブ段差がある為、梁の鉄骨
S-024 天端レベルを変える必要があり、軸組図と伏図で相違があります。伏図を正と考えて宜しいでしょうか。

構造

A-043 ハト小屋鉄骨において、鉄骨下地が必要でしたら詳細を御S-015 指示下さい。

構造

S-016
鉛直ブレースの柱付仕口部について、軸組図では大梁にS-019
接手指示がありませんが、ブレース接手要領ではブラケットタ
S-020〜
イプになっており、軸組図とブレース接手要領で相違がありま
S-022
す。ブレース接手要領を正と考えて宜しいでしょうか。
S-042

構造

回

答

下記の通りとします。
BR3：2L-75×75×12(SS400)、H.T.B 7-M16、GPL-12

よろしいです。

実施設計にて詳細検討の上、決定します。

よろしいです。

以下の通りとします。
・H-250×250×9×14
ベースプレート：PL-19×300×300
アンカーボルト：4-M20 L400
継手：GPL-12､HTB 3-M20
・H-200×200×8×12
ベースプレート：PL-19×250×250
アンカーボルト：4-M20 L400
継手：GPL-9､HTB 3-M20
昇降機詳細図において、柱脚詳細が見当たりません。以下
・H-175×175×7.5×11の支柱柱脚詳細を御指示下さい。
ベースプレート：PL-16×225×225
A-177 ・Ｈ−１００×１００
アンカーボルト：4-M20 L400〜
・Ｈ−１５０×１５０
継手：GPL-9､HTB 2-M20
A-189 ・Ｈ−１７５×１７５・H-150×150×7×10
・Ｈ−２００×２００
ベースプレート：PL-16×200×200
・Ｈ−２５０×２５０
アンカーボルト：4-M20 L400
継手：GPL-9､HTB 2-M20
・H-100×100×6×8
ベースプレートPL-16×150×150
アンカーボルト：4-M20 L400
継手：GPL-9､HTB 2-M20

よろしいです。

85

86

構造

ヘリポート平面図１のヘリポート工事仕上表にヘリポート鉄骨が建築工事とありますが、ヘリポート鉄骨の見積区分が不A-192 明です。ヘリポート鉄骨は、（様式6-5）VE提案採用後概算工
事費見積内訳書のⅠ−１．建築工事の７．鉄骨工事に含むと考えて宜しいでしょうか。

構造

免震構造特記仕様書(１)にケガキ板の寸法の記載がありま
すが、ケガキ板の寸法(L)は、「設計クリアランスの２倍」となっ
ST-016 ております。設計クリアランス値(水平方向)は１７５０㎜ですの
S-029 で、「３５００㎜」の板サイズとなります。また、擁壁リストを確認すると、躯体と擁壁間は「１８００㎜」になっております。ケガキ
板サイズは「１８００㎜」と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。ただし、ケガキ板等の詳細は実施設計において検証の上、決定します。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

BH-600×250×12×32に読み替えとします。
構造

SRC部 十字柱：HY-600ｘ250ｘ12ｘ32は製造サイズにありませS-034 ん。
HY-600ｘ250ｘ16ｘ32と読み替えてよろしいでしょうか。

構造

院内保育所において、スランプが不明です。基礎Ｓ１５、地上Ｓ１８と考えて宜しいでしょうか。
S-101 また、単位水量及び水セメント比は単位水量１８５㎏/m3、水セメント比５５％と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示ください。

よろしいです。

構造

院内保育所のスラブリストにおいて、ＤＳ１５のデッキ仕様がS-101 不明です。フラットデッキｔ１．０ Ｈ７５ Ｚ１２と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

構造

院内保育所ピット平面図において、人通孔及び通気管、通水管が見当たりません。床下点検口が１箇所の為、各ピット隔壁に人通孔１箇所、通気管通水管各２箇所を見込んで宜しいA-302 でしょうか。
また、各仕様は人通φ６００、通気管ＶＰ管φ１００、通水管ＶＰ
管φ１５０半割と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示くださ
い。

91

構造

上項質疑において、人通孔に対し補強が必要と思われます
S-101 が、人通孔補強要領では在来補強となっていますが、構造関
ST-002 係特記仕様書では既製品による補強となっております。既製品による補強を正と考えて宜しいでしょうか。

92

構造

A-302
S-043

Ｒ階平面図において、室外機置場に基礎がありますが、配筋は雑詳細図のタイプＢを適用して宜しいでしょうか。

−

院内保育所において、梁貫通スリーブのスリーブ径、箇所数 φ150×10ヶ所を見込んでください。
等不明です。梁貫通スリーブ図または各数量を御提示願いま
す。

87

88

89

90

93

94

95

構造

構造

構造

A-304

A-307

A-307

全てよろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。ただし、コンクリート厚さ150、砕石厚さ60とし矩計図において、ｈＹ４通りから左側に土間コンクリートがあ ます。
りますが、基礎伏図では見当たりません。スラブ厚２００、配筋
Ｄ１０＠２００ダブルクロス、地業砕石１５０、Ｆｃ２１ Ｓ１５、１８５㎏/m3、水セメント比５５％と考えて宜しいでしょうか。
玄関キャノピー詳細図において、基礎詳細、ＲＣ被覆柱、コンクリート強度及びスランプ等の構造詳細が不明です。各詳
細及び仕様を御指示ください。

玄関キャノピー詳細図において、鉄骨部材リスト、柱梁架構等詳細を御指示下さい。

下記の通り見込んでください。
基礎(1柱あたり)：500×2000×4000
Fc24、S15
下記の通り見込んでください。
柱：φ318.5×10.3(STKN490)
大梁・片持ち梁：H-500×200×10×16(SN400B)
小梁：H-300×150×6.5×9(SS400)
母屋：C-100×50×20×2.3@900(SSC400)
下地鉄骨：L-75×75×6

96

構造

97

構造

基本
説明
S10

液状化判定のFL値が非常に小さいのですが、正しい結果でしょうか。そうでない場合は正しい数値をお教え下さい。

98

構造

基説
技術
S06

スイッチング試験において、マスを200kineで衝突させるとありますが、SSBの連結板に対する相対速度が200kine以上という理解でよろしいですか。

99

構造

基説
技術
S06

今後の提案や協議によります。基本的にはSSB＋PSBの一体的な免震システムの二方向挙動や、ストッパー接触時にス
円軌道・楕円軌道加振は、PSBをどの程度変位させる必要が ライダーが接線方向に運動している場合のSSBからPSBへのあるかご教示ください。
スイッチングなどの挙動確認を目的としています。

100

構造

基説
技術
S06

試験要件を満たせるか否かに大きく影響するため、SSBおよ
びPSBの摩擦係数の想定ばらつき範囲を開示してください。

別添資料(液状化判定データシート)を正とします。

よろしいです。

SSBは、μ1=0.033〜0.067、PSBは、μ2=0.10〜0.20の範囲内を目標とします。

質疑
番号

101

102

区分

図面
番号

構造

基図
S032
基本
説明
S30
基説
技術
S02

構造

地震観測装置・下記の事項をご指示願います。
イ）装置設置業者ロ）観測装置設置の具体的位置
ハ）装置の電源
ST-003 ・太陽電池を転用するのでしたら、太陽電池の設置位置をご指示ください。
・100V電源等が別途必要でしたら電気工事に見込みます。
ニ）装置のデータ保存又は送信方法
・内臓のメモリにデータ保存するのでしょうか。ご指示ください。

構造

免震ケガキ板ST-016 ・数量：7か所と記載がありますが、場所は２か所（X6-Y2,X6Y13)となっています。残りの場所をご指示ください。

質問

基本設計図（構造図）S032にSSBの限界変形950mmと記載がありますが、基本設計説明書のS30にレベル３、レベル４時のSSBの変位850mmと記載があり、基本設計説明書（技術資料変）S02にもSSBの限界変形850mmと記載があります。構造図
記載の限界変形950mmで想定することでよろしいでしょうか。

回

答

よろしいです。SSBの限界変形は、実施設計における詳細検討で決定します。

下記の通りです。
イ）応用地震計測株式会社
ロ）X13-Y13通り付近
ハ）太陽光パネルニ）外付けUSBに保存
ただし、詳細は実施設計において検証の上、決定します。

病院棟外周部四隅と中央部1か所とします。
103

長期軸力6000kNを想定して下さい。安全率を考慮し支保工の設定をお願いします。
104

構造S-018他・C2A柱に十分な強度の支保工を設置する様に指示がありますが、支保工に掛かる重量をご指示ください。

上記回答（質疑40）に準じます。

105

構造

A-019
A-029
S-009

・Ａ-019図でＢ１Ｆ消火水槽、ﾎﾞｲﾗｰブロー槽に該当する水槽が躯体図では見当たりませんので躯体の仕様をご指示ください。

本計画の免震システムにおいては「既往の免震で対応するこ 本計画の免震システムの設計開発に現段階で関与している者は、設計者及び開発者（日鉄エンジニアリング株式会社、とは困難と考えられます。・・・本計画で採用する免震材料
は・・・球面すべり支承とピラフコンとSUS板で構成された滑動 日本ピラー工業株式会社）です。
各社は本免震システムの実現に向けて協業しており、その基礎を上下に組み合わせた多段すべり支承とします」と見解
基 本 設 が示されており、メーカーも指定されております。現状では貴 実現を阻害するような行為はないと考えます。
106

107

108

109

110

構造

構造

構造

構造

構造

計 説 明 市が示される免震材料の組み合わせのみが、最適と判断され
書Ｓ２９ ますが、この場合、見積徴収可能な協力業者が１社と限られること、また、既に特定の元請業者と技術協力体制を整えている場合、見積を依頼しても徴収できない可能性や金額が高止まりする懸念が生じますが、この点における貴市の見解をお示し下さい。
関連各メーカーは、本システム実現に向けて協業しています。また、その詳細は実施設計において協議・調整します。
設計クリアランス1800㎜の確保が求められておりますが、現状基本設計で示された同等の性能・品質確保に必要となる費
基 本 設 では「これ程のクリアランスを達成した実績は国内で無い」との用を見込んでください。
計 説 明 報告を各協力業者から得ております。この様な状況におい
書Ｓ２９ て、協力業者から見積書が徴収できない場合が想定されますが、この場合の貴市の見解をお示し下さい。
（構造）
一般共通事項において、一般定着又はプレート定着と記載がST-001 ありますが、何れを適用するか不明です。基礎梁リスト（３）・耐S-028 圧スラブリストのＷＣ部配筋要領より柱ＣＷ１及びＣＷ２の柱頭
S-035 のみにプレート定着を使用すると考えて宜しいですか。

よろしいです。

柱主筋及び梁主筋の継手工法について、一般共通事項と構 よろしいです。また、その他、品質、施工性及び経済性の向造特記仕様書で下記の様に相違があります。地中大梁主筋 上が見込まれる箇所においては、構造安全性に問題がない
Ｄ３８のみ機械式継手とし、その他はガス圧接と考えて宜しい 範囲において、機械式継手の採用も可とします。
ST-002 ですか。
・一般共通事項：ガス圧接・構造特記仕様書：ガス圧接と機械式継手両方に適用印あり
マスコンクリートの適用範囲について、擁壁底版と記載がありますが、擁壁底版のみではなく、その他底版にも適用するとST-002
考えて宜しいですか。

よろしいです。 上記回答(質疑1)に準じます。

質疑
番号

111

112

113

区分

構造

構造

構造

114

構造

115

構造

図面
番号

質

問

構造

117

構造

118

構造

119

構造

120

構造

121

構造

122

構造

答

マスコンクリートのコンクリート種別及びスランプ値が、構造特よろしいです。
記仕様書（１）６章コンクリート工事と構造特記仕様書（２）１３節
マスコンクリートで下記の様に相違があります。構造特記仕様書（２）１３節マスコンクリートを正と考えて宜しいですか。
ST-002 ・構造特記仕様書（２）１３節マスコンクリート
ST-003 中庸熱ポルトランドセメント、スランプ値１５ｃｍ
・構造特記仕様書（１）６章コンクリート工事
普通コンクリート、スランプ値１８
柱ＨＯＯＰの加工方法について、構造特記仕様書ではＨ型と溶接閉鎖型に適用印があり、柱リストでは、ＳＲＣ柱はスパイラ
ST-002 ルフープ、ＲＣ柱は溶接閉鎖型と相違があります。一般部はS-034〜 溶接閉鎖型、仕口及び中子・補助ＨＯＯＰはタガ型と考えて
035 宜しいですか。

上記回答(質疑24)に準じます。

一般共通事項において、スターラップは溶接閉鎖型と記載が 上部構造（SRC造、RC造）の柱フープ、大梁スターラップは
ST-001 ありますが、地中梁・大梁・小梁のリストに溶接閉鎖型の記載 溶接閉鎖型とします。
S-036〜 がなく相違があります。地中梁・大梁・小梁のスターラップはタ 下部（基礎）構造（RC造）の基礎梁・大梁・小梁スターラップ
039 ガ型と考えて宜しいですか。
はH型とします。
S-041
高性能ＡＥ減水剤使用について、構造特記仕様書に単位水
積算上は、呼び強度30N/mm2を超えるコンクリートに見込む量の上限値を守れない場合とありますが、こちらでは判断でき ものとします。
ST-003 ませんので、積算上は躯体コンクリート全てに必要と考えて宜しいですか。
擁壁に使用する防水材の仕様を御指示ください。

116

回

天然無機質シリカ系防水混和材とします。

ST-003
ピット平面図において、水槽の範囲及び深さ、地中梁・ピット
隔て壁の有無が意匠図と構造図で相違があります。構造図を
S-006 正と考えて宜しいですか。また、意匠を正とした場合は、意匠
A-019 図と整合性の取れた構造伏図とピット隔て壁のリストを御提示
ください。

-

上記、構造図を正とした場合、人通孔・通水管・通気管の有無が不明です。必要な場合は、各々の数量・断面寸法を御指示下さい。

免震ピット平面図において、消化水槽とボイラーブロー槽のS-009 記載がありますが、構造伏図に記載がありません。意匠図をA-019 正と考えて宜しいですか。

-

上記質疑を正とした場合、ピットの構造詳細が不明です。下記と考えて宜しいですか。
①ピット深さ：Ｂ１Ｆ−１，３００②ピット底版：Ｓ２０、底型枠は在来型枠③ピット天井：Ｓ２０、底型枠は在来型枠④ピット廻り壁：Ｗ２０（Ｓ−０４１のＥＳＣピットのＷ２０と同等）

よろしいです。

上記回答(質疑39)に準じます。

よろしいです。

上記回答(質疑29、40)に準じます。

ＲＣ柱リストＣ２１（１階）において、中子筋が下記の様に相違が RC柱リスト内の『フープ』欄に記載の内容を正とします。
例：1C21：5-D13-＠100（XY共）を正とします。
あります。補助フープを正と考えて宜しいですか。
S-035 ・断面：縦横３本共、補助フープＤ１０＠３００
・リスト：縦横共、５−Ｄ１３＠１００
上記、Ｃ２２〜Ｃ２５も同様に相違があります。補助フープを正S-035 と考えて宜しいですか。

上記回答(質疑120)に準じます。

放射線室を除く各階のスラブの型枠について、下記と考えて宜しいですか。
S-009 ①Ｂ１階床からＰＨＲ階のスラブはフラットデッキ②Ｂ１階床からＰＨＲ階の外周片持ちスラブは在来型枠〜
S-015 ③１階〜３階Ｘ１３通りのＷＢＡ、ＣＧＡ、ＣＢＡに囲まれている
S-041 スラブは在来型枠④ＥＶピット・ＥＳＣピットのＤＳ２５、ＤＳ２０Ａはフラットデッキ

上記回答(質疑29)に準じます。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

ＳＲＣ大梁に取り付くデッキのかかり代分として、梁側面増し打
ちＴ３０が必要と考えて宜しいですか。

123

構造

124

構造

125

構造

回

答

下図に準じます。

-

Ｂ１階床伏図・Ｍ１ピット階床伏図において、Ｘ１３通りの片持
S-009 ちスラブの符号が不明です。ＣＳ２０と考えて宜しいですか。

よろしいです。

Ｂ１階床伏図・Ｍ１ピット階床伏図において、Ｗ１５及びＥＷ３０の記載がありますが、リストが不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑7)に準じます。
また、W15は下記の通りとします。
W15：壁厚150、縦筋横筋ともD10@200（ダブルチドリ）

Ｂ１階床伏図・Ｍ１ピット階床伏図において、放射線室にＦＳ１
００Ａの記載がありますが、リストが不明です。ＦＳ１００に読み替えて宜しいですか。

上記回答(質疑6)に準じます。

S-009

126

構造

S-009

127

構造

Ｂ１ＦのＲＣ壁範囲が構造伏図と意匠平面図で異なります。意 構造図S-009図を正とします。ただし、X8フレーム及びX10
A-020 匠平面図を正と考えて宜しいですか。
フレームの、Y2-Y3通り間は意匠図A-020図を正とします。
S-009

128

構造

129

構造

矩計図（１）において、Ｘ１３通りに免震ブリッジの記載がありま ご指摘の免震ブリッジは構造躯体ではないため、構造図に
A-031
すが、構造伏図に記載がありません。ＣＳ３０が必要と考えて は記載しておらず、CS30は不要とします。
S-009
宜しいですか。
矩計図において、免震ブリッジ下部に片持ちスラブの記載が免震ブリッジ下部のコンクリートは、土間コンクリートとし厚さ
A-031 ありますが、構造伏図に記載がありません。免震ブリッジの範 150mm、D13＠200シングルを見込んでください。
A-032 囲にＣＳ２０が必要と考えて宜しいですか。
Ｍ１ピット階床伏図の特記事項において、Ｍ１ＦＬ＝１ＦＬ−３， よろしいです。
０００、Ｍ１ＦＬ＝Ｂ１ＦＬ＋２，０００と記載がありますが、軸組図
S-009 ではＭ１ＦＬ＝１ＦＬ−３，３００、Ｍ１ＦＬ＝Ｂ１ＦＬ＋１，７００と相S-016 違があります。軸組図を正と考えて宜しいですか。

130

構造

131

構造

構造

-

上記質疑について、両方を適用する場合、各々の明確な適用範囲が不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑131)に準じます。

132

構造

-

本体及び院内保育所棟の腰壁及びその他地上立上り壁・パ
ラペット・ハト小屋のリストが不明です。御指示下さい。

上記回答（質疑43）に準じます。

133

鉄骨部材の錆び止め塗装の仕様について、下記のように考
134

構造ST-003 えて宜しいですか。
①屋内：ＪＩＳ Ｋ５６７４ 工場２回塗りよろしいです。
ただし、鉄骨現し部は溶融亜鉛メッキ（HDZ55）とします。

構造

Ｂ１階 鉄骨柱Ｃ３Ａについて、断面図にはＨ形鋼の図示があS-034 りますが、リストには記載がありません。Ｈ−３００×３００×１０×１５と考えて宜しいですか。

よろしいです。

135

構造

Ｂ１階床伏図 Ｘ８〜Ｘ９通り／Ｙ５〜Ｙ６通り間にＳＢ２５の記載
S-009 がありますが、部材リストが不明です。Ｈ−２５０×１２５×６×９（ＳＳ４００）と考えて宜しいですか。

SB30に読み替えるものとします。

136

１階床伏図 Ｘ６通り／Ｙ３ａ〜Ｙ４ａ通り及びＹ７〜Ｙ８ａ通り間にＧＹ５の記載がありますが、部材リストが不明です。ＳＨ−６５
S-010 ０×３００×１２×２５（ＳＮ４９０Ｂ）と考えて宜しいですか。

下記の通りとします。
RC梁：B×D=600×1000
主筋(上下端)：5-D25
スターラップ 2-D13-@200とする。

２階床伏図 下記大梁について、符号が不明です。ＧＸ１と考えて宜しいですか。
S-011 ①Ｘ１〜Ｘ３通り／Ｙ１０通り②Ｘ１１〜Ｘ１３通り／Ｙ１０通り①②ともによろしいです。

137

138

構造

構造

擁壁リストにおいて、Ｓｅｃ．ＡとＳｅｃ．ＢでＲＷ１００の配筋が異S-029 なります。Ｓｅｃ．Ａを正と考えて宜しいですか。

Sec.Bを正とします。

質疑
番号

区分

139

構造

140

構造

141

構造

図面
番号

質

問

143

構造

構造

144

構造

145

構造

146

構造

２階床伏図 Ｘ３〜Ｘ８通り／Ｙ１２〜Ｙ１３通り間及びＸ１０〜Ｘ
１１通り／Ｙ１２〜Ｙ１３通り間に梁符号のみの記載があります
が、図示がありません。該当の梁が必要と考えて宜しいですか。
Ｙ４ａ通り軸組図及びX７ａ〜X７ｂ通り軸組図のＲ階に鉛直ブ
レースＢＲ３の記載がありますが、部材リストが不明です。下記のように考えて宜しいですか。
S-019 ①ＢＲ３：□−２５０×２５０×９（ＳＴＫＲ４００）
S-020 ②ＧＰＬ：ＰＬ−１６③２Ｓ．ＰＬ：ＰＬ−１２×９０×４５０④ＨＴＢ：３−Ｍ２２

矩計図について、Ｙ１通りの１階に庇の図示がありますが、下地鉄骨の詳細が不明です。下地鉄骨の部材詳細（断面、継A-032
手など）及び部材配置を御指示下さい。

上記回答(質疑60)に準じます。

前記質疑について、Ｙ１通り１階庇の設置範囲を御指示下さい。
３階〜Ｒ階伏図について、目隠し壁の図示がありますが、下地鉄骨の詳細が不明です。下記の目隠し壁下地鉄骨の部材詳
細（断面、継手、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。
①３階室外機置場目隠し壁下地鉄骨②５階屋外機置場目隠し壁下地鉄骨③リハビリテーション目隠し壁下地鉄骨④屋上機械置場目隠し壁下地鉄骨
立面図について、アルミルーバーの図示がありますが、下地鉄骨の詳細が不明です。下記のアルミルーバー下地鉄骨の部材詳細（断面、継手、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。
①階段目隠しアルミルーバー下地鉄骨②室外機置場・空調機械室目隠しアルミルーバー下地鉄骨③地下駐車場アルミルーバー下地鉄骨
Ｒ階伏図について、設備架台の図示がありますが、下地鉄骨の詳細が不明です。屋上設備架台鉄骨の部材詳細（断面、継手、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。

上記回答(質疑60)に準じます。

A-032

S-012
S-014
S-015

148

構造

S-015

構造

下記の通り、段差部にSB30を見込んでください。

軸組図について、間柱、耐風梁の図示がありませんが、外壁
間柱、耐風梁、開口補強等の雑鉄骨は、対象壁面積当たり
ＥＣＰ下地は不要と考えて宜しいですか。必要である場合、間 で60kg/㎡を見込んでください。
S-016〜 柱及び耐風梁の部材詳細（断面、継手など）及び部材配置を
023 御指示下さい。

A-027
A-028

150

上記回答(質疑80)準じます。

S-012〜
014

構造

構造

よろしいです。

S-011

147

149

答

各階伏図 大梁及び小梁端部に黒線の図示がありますが、図 当該箇所は小梁端部剛接合を示します。
S-010〜 示内容が不明です。Ｓ−０４０の補剛材が取付く梁と考えて宜S-015 しいですか。

３階〜５階床伏図について、ユニットバス床段差（ＦＬ−２００）
廻りに小梁の図示がありませんが、小梁は不要と考えて宜しいですか。必要である場合、小梁の部材詳細（断面、継手など）及び部材配置を御指示下さい。

142

回

上記回答(質疑70)に準じます。

下記の通り見込んでください。
間柱：H-148×100×6×9@2700
横胴縁：C-100×50×20×3.2@900（SSC400）

上記回答(質疑71)に準じます。

仕上表について、ＳＰＤ倉庫の備考に一部鉄骨床組と記載がありますが、床組鉄骨の詳細が不明です。ＳＰＤ倉庫床組鉄A-012 骨の部材詳細（断面、継手、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を
A-022 御指示下さい。

下記の通り見込んでください。
柱：□-200×200×6(STKR400)
梁：H-250×125×6×9（SS400）
床：ファインフロア、高さ＝FL+2200

地階建具表について、カーテンウォールの図示があります
が、下地鉄骨の詳細が不明です。カーテンウォール下地鉄骨
A-046の部材詳細（断面、継手、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。

メーカー仕様によります。適宜お見込み下さい。

質疑
番号

151

152

153

154

区分

構造

構造

構造

構造

155

構造

156

構造

157

構造

158

構造

159

構造

160

構造

161

構造

図面
番号

質

問

回

答

階段詳細図について、屋外階段共通の図示がありますが、構造図に記載が無いため鉄骨階段詳細が不明です。屋外鉄骨
A-036 階段の部材詳細（ササラ、踏板、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。

S-044図KD1〜4に準じます。

前記質疑について、屋外階段受け鉄骨の詳細が不明です。
屋外階段受け鉄骨は下記のように屋内鉄骨階段受けに倣うと考えて宜しいですか。
S-044 ①間柱：Ｈ−１５０×１５０×７×１０②受け梁：Ｈ−２５０×１２５×６×９

よろしいです。
ただし、受け梁を支持する柱は、S-012〜014図によります。

部分詳細図について、階段（屋上室外機置場）の図示がありますが、寸法など詳細が不明です。屋上設備架台鉄骨階段の下記について御指示下さい。
A-155 ①階段の寸法②設置箇所数

上記回答(質疑72)に準じます。

A-022
A-025
A-145

A-138

２階、５階、ＰＨ階において、鉄骨小階段の図示がありますが、鉄骨階段の部材詳細が不明です。下記の鉄骨小階段の部材
詳細（ササラ、踏板、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。
①２階屋外機置場鉄骨小階段②５階屋外機置場鉄骨小階段③屋上ＥＶホール前外部鉄骨小階段④屋上ＥＶホール前内部鉄骨小階段⑤ＰＨ階階段室鉄骨小階段
２階雑金物伏図について、ＳＰＤ倉庫前に点線で階段の図示がありますが、別途工事と考えて宜しいですか。本工事である
場合、ＳＰＤ倉庫鉄骨階段の部材詳細（ササラ、踏板、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御指示下さい。

病院棟のスラブリストについて、フラットデッキの図示がありま
S-041 すが、片持ちスラブ以外は全てフラットデッキと考えて宜しいですか。
擁壁のコンクリート強度が、一般共通事項と構造特記仕様書
で下記の様に相違があります。構造特記仕様書を正と考えてST-001 宜しいですか。
ST-002 ・構造特記仕様書：ＦＣ３６
・一般共通事項：ＦＣ３０
設備基礎のコンクリート強度及びスランプ値が不明です。ＦＣ
２４、Ｓ１８と考えて宜しいですか。
-

実施設計にて協議調整とします。

本工事とし、構造図S-044図に準じます。

上記回答(質疑29)に準じます。

上記回答(質疑45)に準じます。

よろしいです。

ヘリポート鉄骨部材リストにおいて、柱脚のコンクリート強度がＦＣ３０とありますが、構造特記仕様書では３Ｆ立上りからはＦＣ
ST-002 ２４と記載があり、相違があります。構造特記仕様書を正と考A-202 えて宜しいですか。

よろしいです。

改良天端レベルが、地盤改良工図と基礎伏図で多数相違があります。基礎伏図を正と考えて宜しいですか。
例）
S-005 ・地盤改良工図杭種Ｂ−１：ＴＰ＋４６．１
S-006 ・基礎伏図：ＴＰ＋４５．８５
S-007 （基礎捨てコン下端レベル（改良天端レベル）＝ＭＢ１ＦＬ−
２，０５０＝ＴＰ＋４５．８５）

よろしいです。

上記質疑が正の場合、改良下端レベルに変更は無しと考えて宜しいですか。

よろしいです。

-

162

構造

163

構造

S-010 １Ｆ、２Ｆの外部ＲＣ壁の有無が、構造伏図ではＲＣ壁無し、立 よろしいです。
S-011 面図及び矩計図ではＲＣ壁有りと相違があります。意匠平面
A-027 図を正と考えて宜しいですか。
A-028
A-031
W18：壁厚180、縦筋D13＠200ダブル、横筋D13＠200ダブ
上記質疑を正とした場合、ＲＣ壁の符号が不明です。御指示下さい。
ルとします。
-

164

構造

１Ｆ伏図において、ＥＷ２５の記載がありますが、リストが不明
S-010 です。御指示下さい。

上記回答(質疑8)に準じます。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

ＲＣ壁の開口補強筋の有無が不明です。必要な場合、補強要領を御指示下さい。
165

166

167

構造

構造

構造

-

回

答

下記の通りとします。
EW20：縦・横筋各4-D16、斜め筋2-D13
EW25：縦・横筋各4-D19、斜め筋4-D13
EW30：縦・横筋各8-D19、斜め筋4-D16

人通孔及び梁貫通孔の補強要領について、構造特記仕様書 よろしいです。採用する補強工法は大臣評定取得品としまのその他配筋にＨ型と既製品の両方に適用印がありますが、 す。
何れを適用するか不明です。既製品補強と考えて宜しいです
ST-002 か。また、既製品を使用する場合、メーカー等の指定があれば合わせて御指示下さい。

-

上記、在来補強の場合、補強要領が不明です。径毎の補強要領を御指示下さい。

上記回答(質疑166)に準じます。

エレベーター立柱について、柱脚、継手詳細が不明です。エレベーター立柱の柱脚、継手詳細は下記のように考えて宜しいですか。
・Ｈ−２５０×２５０×９×１４①ベースプレート：ＰＬ−１９×３００×３００②アンカーボルト：４−Ｍ２０ Ｌ４００
③継手：ＧＰＬ：ＰＬ−１２、ＨＴＢ ３−Ｍ２０

上記回答(質疑84)に準じます。

・Ｈ−２００×２００×８×１２④ベースプレート：ＰＬ−１９×２５０×２５０⑤アンカーボルト：４−Ｍ２０ Ｌ４００
⑥継手：ＧＰＬ：ＰＬ−９、ＨＴＢ ３−Ｍ２０168

構造A-177 ・Ｈ−１７５×１７５×７．５×１１〜189 ⑦ベースプレート：ＰＬ−１６×２２５×２２５⑧アンカーボルト：４−Ｍ２０ Ｌ４００
⑨継手：ＧＰＬ：ＰＬ−９、ＨＴＢ ２−Ｍ２０
・Ｈ−１５０×１５０×７×１０⑩ベースプレート：ＰＬ−１６×２００×２００⑪アンカーボルト：４−Ｍ２０ Ｌ４００
⑫継手：ＧＰＬ：ＰＬ−９、ＨＴＢ ２−Ｍ２０
・Ｈ−１００×１００×６×８⑬ベースプレート：ＰＬ−１６×１５０×１５０⑭アンカーボルト：４−Ｍ２０ Ｌ４００
⑮継手：ＧＰＬ：ＰＬ−９、ＨＴＢ ２−Ｍ２０

169

構造

170

構造

171

構造

172

構造

173

構造

174

構造

エレベーター廻りの鉄骨部材について、意匠図と構造図で相違があります。エレベーター廻りの鉄骨部材は下記のように考A-177 えて宜しいですか。
〜189 ①構造図、意匠図両方に記載がある鉄骨部材は構造図を正S-009〜 ②構造図に記載が無く、意匠図に記載がある鉄骨部材は、追015 加で見込むよろしいです。

鉄骨小梁の天端レベルについて、鉄骨小梁の天端レベルはS-009〜
スラブ下端レベルに合わせると考えて宜しいですか。
015

よろしいです。

鉄骨柱の柱脚部について、アンカーボルトの長さが不明で
S-034 す。Ｌ＝２０ｄと考えて宜しいですか。

S-035図 SRC柱柱脚納まり要領図によります。
ただし、柱脚部の仕様は実施設計において精査の上、決定します。

鉄骨構造標準図（４） （８）バンドプレートの記載があります
が、ＳＲＣ柱リストには記載がありません。ＳＲＣ組立柱にバンド
ST-012 プレートを下記のように見込むと考えて宜しいですか。
①バンドプレート：ＰＬ−６×５０＠８００

よろしいです。

ST-010図 5.仕口/5-1仕口部詳細/(4)大梁継手/1)ノンブ
４階以上の大梁について、ノンブラケット工法の指示がありま
すが、ノンブラケットの継手が不明です。ブラケット工法のウェ ラケットタイプによります。
ブ継手と同じと考えて宜しいですか。
ボルトは仮設用です。ボルトは請負者の責任において、建て方時の安全性を考慮して十分な強度を有した仕様として見ST-010
込んでください。

上記質疑について、異なる場合は継手リストを御指示下さい。
-

上記回答(質疑173)に準じます。

質疑
番号

区分

175

構造

176

構造

177

構造

178

構造

179

構造

180

構造

181

構造

182

構造

183

構造

184

構造

185

構造

186

構造

187

構造

188

構造

189

190

構造

構造

図面
番号

質

問

回

答

Ｒ階＋６，０００伏図にＣＳＧＹ６の記載がありますが、部材リスト
が不明です。下記のように考えて宜しいですか。
S-015①ＳＨ−５５０×２５０×９×２２（ＳＮ４９０Ｂ）

SH-550×250×9×22(SN400B)とします。
また、SGY6の材質はSN400Bとします。

院内保育所棟のスラブリストについて、符号ＤＳ１５の詳細がS-041
不明です。病院棟のフラットデッキに倣うと考えて宜しいです
S-101
か。
院内保育所棟の各スパン長が構造伏図と意匠平面図とで相S-101
違があります。意匠平面図を正と考えて宜しいですか。
A-302

上記回答(質疑89)に準じます。

院内保育所棟のコンクリートスランプ値が不明です。Ｓ１８と考S-101 えて宜しいですか。

上記回答(質疑88)に準じます。

よろしいです。

院内保育所棟において、高性能ＡＥ減水剤の適用の有無が不明です。不要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

院内保育所棟の地中梁天端増し打ちの補強要領は、鉄筋コ
ST-008 ンクリート構造配筋標準図（５）の７−１増打補強によると考えて宜しいですか。
院内保育所棟の地中梁及び基礎柱主筋の継手工法はガス圧接と考えて宜しいですか。
-

よろしいです。

-

よろしいです。

院内保育所棟の庇下部のスラブが構造図に記載が無く詳細
S-101 が不明です。下記と考えて宜しいですか。
A-303 土間コンクリートＴ１５０、ＦＣ１８ Ｓ１５、捨てコン無し砕石Ｔ１５A-304 ０ 、Ｄ１０＠２５０シングル

上記回答(質疑94)に準じます。

院内保育所棟の地中大梁について、構造図では耐圧版下まS-101 で地中大梁がありますが、意匠では浮梁となっています。構A-303 造図を正と考えて宜しいですか。

よろしいです。

上記、構造図を正とした場合、人通孔・通水管・通気管の有無が不明です。必要な場合は、各々の数量・断面寸法を御指示下さい。

上記回答(質疑90)に準じます。

院内保育所棟の人通孔の補強要領について、構造図に在来
S-101 鉄筋補強要領の記載がありますが、院内保育所棟においては在来鉄筋補強を適用すると考えて宜しいですか。

上記回答(質疑91)に準じます。

上記、人通孔以外の梁貫通孔の補強要領が不明です。人通孔同様在来鉄筋補強の場合は、補強要領を御指示下さい。

上記回答(質疑166)に準じます。

玄関キャノピー詳細図について、鉄骨部材の図示があります
が、構造図が無いため鉄骨部材詳細が不明です。下記の鉄骨部材詳細（断面、継手、ＲＣ取合いなど）及び部材配置を御A-307 指示下さい。
①柱、梁などの本体鉄骨②金属屋根母屋鉄骨③幕板・軒天下地鉄骨
玄関キャノピーの構造図がありません。構造図を御提示ください。
-

上記回答(質疑96)に準じます。

--

鉄骨階段踏面の溶接金網の仕様が下記の様に異なります。
鉄骨階段詳細図を正と考えて宜しいですか。
ST-002 ・特記仕様書：φ６−１００×１００
S-044 ・鉄骨階段詳細図：φ６−５０×５０

上記回答(質疑187)に準じます。

よろしいです。

S06免震システム性能試験概要で、表内実施時期に記載の２ よろしいです。
なお、試験No11は、静的試験として、メーカーの試験機にて
01̲基本 ０２１年４月予定とあるものは、既にその試験対応が開発者・設計説 メーカーほかで進められており、受注者に求められる試験は、 2021年9月頃までに実施を予定しています。この試験の目的
明書（構 試験No11〜14及び技術提案での試験のみと考えてよろしい は、レベル２相当の地震動時にPSBが滑り出さないことを確認することですが、試験No12の振動台を用いた動的試験にお造技術 か。
いても、同様の確認を行いたいと考えています。
資料編）
S06