MS5500

標準仕様書 型式：MS5508
絶縁１出力 パルス／アナログ変換器

51

概要
5

流量センサ等からのパルス列周波数信号を各種直流信号に変換するプラグイン構造の絶縁１出力 パルス/アナログ変換器です。

<85型 式 コ ー ド

ＭＳ５５０８ ‑□‑□□＿

136.5(mm)型式
供給電源
Ａ: AC 100〜 240V (50〜 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100〜 240V
入力信号
Ｏ: 無電圧接点、オープンコレクタ（検出電源 約 13V、3.3kΩ）
Ａ: AC 電圧パルス（スレッシュ電圧：約 0.06Vｐ-ｐ）
Ｄ: DC 電圧パルス（スレッシュ電圧：約 2V）
Ｉ: DC4〜20mA パルス（スレッシュ電流：約 8mA）
Ｙ: 上記以外指定入力信号、指定スレッシュ電圧
出力信号
Ａ: 4 〜 20mA DC
Ｄ: 0 〜 20mA DC
Ｚ: 指定電流信号

１ : 0 〜 10mV DC
２ : 0 〜 100mV DC
３ : 0 〜 1V DC
４ : 0 〜 10V DC
５ : 0 〜 5V DC
６ : 1 〜 5V DC
３Ｗ: ± 1V DC
４Ｗ: ±10V DC
５Ｗ: ± 5V DC
０ : 指定電圧信号

オプション
未記入: なし／Ａ : センサ供給電源：24V DC(±10%)2 線式／Ｂ : センサ供給電源：12V DC(±10%)2 線式／Ｃ : センサ供給電源：24V DC(±10%)3 線式／Ｄ : センサ供給電源：12V DC(±10%)3 線式／Ｅ : センサ供給電源：5V DC(±10%)2 線式／Ｆ : センサ供給電源：5V DC(±10%)3 線式／Ｘ : 特注＊特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項仕●電源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100〜240V : AC85〜264V（47〜63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100〜240V : DC85〜264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100〜240V DC24V DC100〜240V
約 8.3VA / 約 2.6W / 約 8.3W

●入力部

入 力 抵 抗電圧入力型(DC) 通電時：1MΩ以上（標準仕様、5V 入力時）
停電時：30kΩ以上
電流入力型(DC) 250Ω（4〜20mA：標準）*センサ用電源 2 線式をご指定の場合、受信抵抗は 100Ωとなります。

入力許容電圧DC 電圧入力型
DC 電流入力型
AC 電圧入力型
入 力 パルス幅
デューティー比30V DC max.連続
40mA DC max.連続
200Vp-p AC（0V を基準に±100V）max.連続

20μs 以上
40〜60%
最大ｾﾝｻｰ供給電流 30mA
製作可能範囲AC 電圧パルス
DC 電圧パルス
入力範囲-300〜300V
0〜 300V
入力電圧スパン
0.1〜600Vp-p
1〜 300V
入力バイアス―0〜+300%
スレッシュ電圧50mVp-p 以上 Hi-Lo 幅 0.2V 以上
入力周波数0〜20Hz から 0〜20kHz の範囲内
（例）DC 電圧パルス 10〜15V⇒入力電圧スパン 5V、バイアス 200%

･型式コード(測定周波数範囲)(例)MS5508-A-AA(0〜850Hz)●出その他ご指定例･入力 Y 時 MS5508-A-YA (0〜500Hz/入力 DC 電圧ﾊﾟﾙｽ 0〜12V/SH=8.5V,SL=2.5V)･入力 Y 時 MS5508-A-YA(0〜500Hz/入力 AC ﾊﾟﾙｽ 200Vp-p/S=2Vp-p)*DC 電流ﾊﾟﾙｽ時は､0〜100μA から 0〜100mA の範囲内でご指定下さい｡*SH=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ HI , SL=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ LO , S=ｽﾚｯｼｭﾚﾍﾞﾙ

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上2mA 以下
10mV
10kΩ以上100mV
100kΩ以上
電流出力(DC)
4〜20mA750Ω以下ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面ﾄﾘﾏにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%(変換器前面ﾄﾘﾏにより可変)力部

MS5508 仕様書 Rev.1.3(MQDDK-110706-8)

Page: 1/3

標準仕様書●出力

型式：MS5508 絶縁１出力 パルス／アナログ変換器●取 付 ・ 形 状部
電流信号
0〜20mA
4〜20mA
0〜100%

出力範囲(DC)
出力スパン(DC)
出力バイアス

電圧信号-10〜10V
10mV〜20V-100〜100%*電流出力信号の場合、0.1mA未満の出力は精度保証外となります。
（例 1）4〜20mA⇒出力スパン 16mA、バイアス 25%（例 2）-1〜4V⇒出力スパン 5V、バイアス-20%●基 準 性 能変温応C信絶耐度 ｽﾊﾟﾝの±0.3%以内
リップル含有率：ｽﾊﾟﾝの 0.2%p-p 以内（10% 以上入力時） (25℃±5℃にて)
度 特 性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
答 速 度(0〜90%)@100%ステップ入力
入力周波数
8s 以下
20Hz
1s 以下
200Hz
500ms 以下
2kHz
500ms 以下
20kHz
M
R
R 100dB 以上（500V AC，50/60Hz）
号 絶 縁 入力−出力−電源 各間 絶縁
縁 抵 抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力−出力−電源 各間
電圧 入力−出力−電源 各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
換

壁取付、DIN レール取付共用
垂直0.78〜1.18[N・m] *推奨値
M3.5 ネジ端子接続
W51×H85×D136.5mm（ソケット端子台含む）
量 本体 200g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 60g 以下

取 付 方 法取 付 姿 勢ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
配 線 方 法外 形 寸 法製作可能範囲精質●材質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ソケット端子台端 子 ネ ジ基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL-94V-0）
ABS 樹脂（UL-94V-0）
鉄/亜鉛メッキ三価クロメート処理
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）

端子配置図、信号割付















Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5〜55℃
湿度：5〜90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10〜60℃①②③④⑤⑥⑦⑧＋ OUTPUT− OUTPUT＋ INPUT− INPUT
Ex＋N.C.
P（＋）
POWER
N（−）

ブ ロ ッ ク 図

EX ＋ ⑤＋入力信号

③センサ
供給電源

Z

F/V 変換

増幅回路④−供給電源P(＋)⑦N(−) ⑧S

絶縁回路

絶縁回路

出力回路

① 出力信号＋② 出力信号−電源回路

MS5508 仕様書 Rev.1.3(MQDDK-110706-8)

Page: 2/3

標準仕様書

型式：MS5508 絶縁１出力 パルス／アナログ変換器*無電圧接点、オープンコレクタ入力の場合*電圧パルス入力の場合

+13V

⊕
⊖

3.3kΩ

③入力信号

F/V 変換④⊕⊖③F/V 変換④*2 線式センサご使用の場合
注：センサの種類により接続の異なる場合があります。

⊕2 線式センサ⊖⑤③センサ
供給電源
100Ω

F/V 変換④MS5508 仕様書 Rev.1.3(MQDDK-110706-8)

Page: 3/3