１．技術提案書等 質疑書・回答書
質疑
番号

資料
資料
ページ番号番号

1

LCEM−

2

実施要
領

7

3

実施要
領

47

質

問

答

頂いたLCEMツールと機器表の間に差異があります。LCEMツールを機器表の内容に修正し、提案に使用してもよろしいでしょうか。

設計図書にある機器表を正とします。

様式11-2の②ランニングコストは、光熱水費と解釈してよろしいでしょうか。

ES事業費を含んだコストとします。

ES設備の基本システムをベースとした独自提案（様式11）について、「①環境負荷低減と省エネルギー対策」および「②ES費用及び光熱水費の削減」は整合性のある提案をするものと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

令和3年 質 疑 番 提案者名以外の企業名（メーカー名等）や個人名（氏名等）を4月5日 号 4 （ 提 記載することは可能でしょうか。
質疑回 案書）
答書

回可能です。

３．契約書・協定書関連 質疑書・回答書
質疑番号1資料
資料ページ
番号
番号
実施要領

12責任分
担

23実施要領14実施要領25実施要領36要求水準書

質

問

回

答

「ES設備の設計業務については、技術協力者として、新病院建設工事の設計者と協力して実施すること」となっています。
ES事業者と新病院建設工事の設計者間で設計契約は行わないものと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

上記で設計契約は行わないと回答の場合「ES事業の範囲に対する建築確認申請・消防同意・危険物施設届出等による病院施設又はES設備の設計変更に起因するリスク」がES事業者負担となっているので、責任分担の変更をして頂けないでしょうか。

責任分担のとおりES事業者負担とします。

本体側工事業者への共益費及び賦金等は必要でしょうか。また必要な場合、金額、パーセンテージ等をご指示頂けないでしょうか。

本体側工事業者と協議してください。

ES事業スケジュールが、建設工事が令和6年11月竣工、エネ ES業務開始は令和７年4月開始とします。
ルギー供給が令和7年4月から開始となっています。一般的
ただし、竣工からES業務開始までの業務は別途協議にて契に、竣工からエネルギー供給開始するまでの約半年の間もES 約します。
設備を運転する必要があるので、エネルギー供給開始を令和6年12月として頂けないでしょうか。
ＥＳ事業の基本協定書を頂けないでしょうか。

別紙添付資料を参照してください。

20

5-2（２）コ④本事業開始前までのES設備の試運転に要する費 竣工前の光熱水費は、本体側工事業者及びES事業者にて用について。竣工前の光熱水費は、貴院、本体側工事業者 負担するものとします。
及びＥＳ事業者で使用割合で負担するものと考えてよろしいでしょうか。

7要求水準書20

5-2（２）コ④本事業開始前までのES設備の試運転に要する費 当院負担とします。
用について。竣工前にES設備の試運転は終わっています。
竣工からES事業開始までの間の光熱水費は貴院の所掌と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書

20

上記でＥＳ事業者負担となった場合、想定使用量で光熱費をＥＳ事業費に入れ、最終的に協議して決定するものと考えてよろしいでしょうか。

上記回答（質疑7）に準じます。

8要求水準書23イ.施工業務中.事業パンフレットについて、ES事業概要をパワーポイント等で１枚にまとめ、A4用紙にて300部以上印刷するとの認識でよろしいでしょうか。

よろしいです。

9要求水準書27

工事中の受変電設備本設分に対する主任技術者は、貴院側で準備して頂くと考えてよろしいでしょうか。

ES事業者にて準備するものとします。

10要求水準書

27

配布資料の想定負荷および運転想定が運開後著しく異なった場合、本提案で提示したＥＳ料金を別途協議とさせて頂いてもよろしいでしょうか。

よろしいです。

11

責任分
担2

著しい物価変動のリスクについて、この中に著しい金利変動リスクも含まれると考えてもよろしいでしょうか。

よろしいです。

12

６．見積用設計図書及び参考図面 電気 質疑書・回答書
質疑番号区分図面番号1

電気ET-001 したらご指示願います。

2

電気

私どもの解釈するＥＳ工事と本体工事の取合いを別紙１にまと 下記についてはES工事とする。
工事区 めたので、確認をして頂けないでしょうか。
C：非常用発電機〜B1Fキュービクル（高圧ケーブル）
分表
F：パワコン〜B1Fキュービクル（太陽光入力配線）

電気

要求水 (4)非常用発電設備に関する重量22トン以内について、重量
準書 とは設備運転待機状態の運転重量と考えればよろしいでしょP13 うか。

1台あたり、通常運転状態の動荷重28t以下としてください。

3

屋上キュービクル付近に設置とします。

電気

令和3年 質疑回答より、太陽光自立運転出力はES工事となりますが、4 月 5 日 出力の行先はどこでしょうか。階数・部屋名をご指示いただけ
質 疑 回 ますでしょうか。
答書

電気

令和3年 質疑回答より、屋外ITV配置の別紙とは、どの図面に記入され4 月 5 日 ているでしょうか。
質疑回
答書

資料の掲載ができておりませんでした。
別紙添付資料を参照してください。

質問

メーカーリストを頂けないでしょうか。またメーカー指定がありま

45回

答メーカリストは配布しておりません。
非常用発電機は、コジェネレーションシステムと同期運転可能なメーカーの製品とします。

７．見積用設計図書及び参考図面 空調 質疑書・回答書
質疑
番号区分

図面
番号

1

空調

MT-001 したらご指示願います。

2

空調

M-082

空調

要求水準書P10の温水必要熱量は、3,500kW。機器表の合計
M-012 能力が3,409kWとなっています。機器表の能力を正としてよろしいでしょうか。

よろしいです。

3

空調

本体とＥＳ設備の取合いについて、ES設備の熱源配管は、熱M-012 源機械室内の壁面付近まで、屋上はハト小屋の手前まででフランジ渡しと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

4

空調

冷却塔能力が500RT×2台に対し、排熱投入形吸収冷温水
M-012 機は250RT×2台となっています。よって、冷却塔能力は250RT×2台と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

5

空調

M-012 冷水２次ポンプ（PC-B1-1〜6）について、機器表は6台、熱源
M-037 フロー図は5台、制御図は5台となっています。5台を正と考え
M-085 てよろしいでしょうか。

機器表を正とします。

6

空調

M-012 温水２次ポンプ（PH-B1-3〜7）について、機器表は5台、熱源
M-037 フロー図は5台、制御図は4台となっています。5台を正と考え
M-085 てよろしいでしょうか。

機器表を正とします。

7

空調

RH-B1-1、RH-B1-2の燃料消費量は、高位発熱量
M-012 （45MJ/Nm3）と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

8

質

問

メーカーリストを頂けないでしょうか。またメーカー指定がありま自動制御業者の指定は、ございますでしょうか。

9

空調

10

空調

11

空調

12

空調

14

答

メーカリストは配布しておりません。
コジェネレーションシステムは、非常用発電機と同期運転可
能なメーカーの製品とします。
上記回答（質疑1）に準じます。

M-012 要求水準書に空調用温水の必要熱量を3,500kWと指定され上記回答（質疑3）に準じます。
要 求 水 ていますが、機械設備図面M-012のすべての空調用温水熱
準 書 源（CGS暖房用熱交換器を含む）を合計しても、3,500kWを満P.10
たしません。
独自提案の中で、必要熱量を満たす提案をすればよろしいでしょうか。
M-012 M-012の機器表とLCEMデータ（外機処理系統）の機器構成
LCEM が異なりますが、様式7のES設備の基本システムに対する15
デ ー タ 年間のES業務総額費用には、M-012の機器表を基本システ（外気処 ムとして積算すればよろしいでしょうか。
理系統）
M-038 熱源機械室の大型機器搬入は、廊下２の東側開口からと考えて良いでしょうか。
M-095

13

回

BS-B1-1、BS-B１−２、BS-B1-３、BHW-B1-1、BHW-B1-2の燃料消費量は、低位発熱量（40.6MJ/Nm3）と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

空調

要 求 水 要求水準書P8.3-2(1)②煙突接続までの横引き煙道をES工事 煙突は、建物建設工事で１階床スラブ下まで設置します。
ES工事で煙突に接続してください。
準書P8 とする事になっていますが、配布資料(2)ｱ共通.工事区分
配 布 資 表ー1では、煙道は『機械室内はES工事』と記載があります。
料(2)機械室から煙突までの間の所掌区分をご指示いただけますでしょうか。

空調

要 求 水 ＢＣＰに必要な表示機能は火災時空調動力停止制御・停電
準 書 処理制御・復電処理制御を中央監視画面に表示すると言うことでよろしいでしょうか。
P13

よろしいです。

８．見積用設計図書及び参考図面 衛生 質疑書・回答書
質疑番号区分図面番号1

衛生MT-001 したらご指示願います。

2

衛生MT-001 しいでしょうか。

3

衛生

蒸気ボイラの保護のため、薬注装置を追設してもよろしいでM-096 しょうか。若しくは無薬注システムとした方がよろしいでしょう
M-097 か。

4

衛生

オートクレーブおよびウォッシャーディスインフェクターに供給 市水道等とします。純水は別途医療機器で装置を整備し供
M-037 する蒸気の水質基準がある場合、教えて下さい。また純水が 給します。
必要な場合、供給して頂けるものと考えてよろしいでしょうか。

5

衛生6

衛生M6

7

衛生M6

質問

メーカーリストを頂けないでしょうか。またメーカー指定がありま蒸気（還）管がSGP（黒）となっていますが、SUS管にしてもよろ8

衛生

質疑回答（4/5分）で蒸気流量の想定値を回答頂きましたが、M-037 使用頻度の想定値も教えて頂けないでしょうか。

M-139

9

衛生−10

衛生M511

衛生1213

基本設計説明書（機械）災害時対策について、給湯設備の記載がありません。病院機能維持の条件等をご指示頂けないでしょうか。

回答

メーカリストは配布しておりません。
メーカー指定はございません。
よろしいです。

薬注装置を追設してもよろしいです。

各装置1日最大8回の稼働を想定しています。

実施設計にて協議調整とします。

基本設計説明書（機械）災害時対策について、蒸気の用途お 蒸気の用途は、医療機器に対するものです。使用量は、実よび想定使用量を教えて頂けないでしょうか。
施設計にて協議調整とします。
井水原水の水質を教えて頂けないでしょうか。また処理後の、 原水の水質は、下記計画地周辺データを参考としてくださ
飲用水および雑用水の水質を教えて頂けないでしょうか。
い。
pH値：6.7、塩素イオン：5.5mg/l、マンガン：0.68mg/l、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）：0.6mg/l、カルシウム・マグネシウム等（硬度）：72mg/l、鉄：3.9mg/l、蒸発残留物：193mg/l、アンモニア性窒素：0.15mg/l、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素：0.1mg/l未満、全シリカ：56mg/l、Mアルカリ度：19mg/l
処理後の水質について、飲用水は透析機器に接続可能な水質とし、雑用水はトイレ洗浄水程度とします。
要求水準書P7に不活性ガス消火はＥＳ事業者が設置すると２階サーバー室に設置します。下記条件にて設備能力をおなっていますが、該当する物がありません。消火器を設置する 見込みください。
ものと考えてよろしいでしょうか。
室面積：84.2m2
OAフロア：FL-500mm
天井高さ：2500ｍｍ
要求水準書P10の時間最大給湯量は6,000L/h、基本設計説明書(機械)では5,000L/hとなっていますが、5,000L/hを正としてよろしいでしょうか。

よろしいです。

井戸設備の水質基準（JIS-GL02-1994）は 基準値項目 につ要求水 いて満足するものと言う認識でよろしいでしょうか。
準書P9

上記回答（質疑8）に準じます。

要 求 水 井水設備から排出される逆洗水の排水は、直近に本体工事
準書P9 で排水桝が設置される前提としてよろしいでしょうか。

よろしいです。

衛生要 求 水 井戸設備で受水槽に供給する日量300m3の飲料用もしくは準書P9 雑用水の内訳を教えて頂けますでしょうか。

飲料用210m3/日、雑用水用90m3/日とします。

衛生

９．その他 質疑書・回答書
質疑
番号

資料
資料
ページ番号番号質

問回

答

7-2（FM）対象範囲（１）電気設備、（２）機械設備、（３）その他に関して、不具合・故障が発生した場合の費用は、200万まで事業者負担とし、それ以上は別途請求させて頂くものと考えてよろしいでしょうか。
気送管の維持管理業務は、「業務点検管理基準表」のRI系排水処理設備と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

オ.防災設備関係管理業務④について、消防法に基づく設備の総合点検・機器点検を実施すると考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

33

要求水準書

キ.その他作業 〜 について、運搬及び処分業務とは、各医局から回収し、院内のごみ保管庫に運搬する業務ではな
く、院外への運搬及び処分業務と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

34

5要求水準書34

上記で院外への処分との回答の場合、年間排出量・処分頻度を教えて頂けないでしょうか。

令和3年4月13日質疑回答書（その他）質疑番号12，13，14に準じます。

34

キ.その他作業 電話交換機保守点検業務についてメーカー推奨の保守点検を実施すると考えてよろしいでしょうか。またメーカーリストを頂けないでしょうか。

よろしいです。メーカーは未定です。

6要求水準書
要求水準書

39

維持管理の常駐者が使用する駐車場は、病院駐車場を無償で使用させて頂けるものと考えてよろしいでしょうか。

１人当たり月額5,000円を見込んでください。

739

年間200万の軽微な修繕の運用について、作業の都度、領収書または請求書を提出するものと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

8要求水準書

1要求水準書30

2要求水準書30

3要求水準書491011121314

気送管は気送管設備のことを示しています。

基本シ 「総括」 「基本システムのエネルギー消費量・光熱水費の想定」の「総 CGSの保守点検を考慮し、契約電力を1,000kWまたはステム シート 括」シートの光熱水費・電力料金について、電気料金の基本 1,450kWと想定し、ES事業費をご提案ください。のエネ料金が、契約最大電力1kWで計算されています。要求水準
ルギー
書P.9(2)アの予想最大使用電力（1,900kW）とCGSの発電電消費量・力（450kW×2台）を加味し、正しくは契約最大電力1,000kW光熱水で計算すると考えてよろしいでしょうか。
費の想定
基本シ 「総括」 「基本システムのエネルギー消費量・光熱水費の想定」の「総 よろしいです。
ステム シート 括」シートの電力、ガス使用量・電力消費量について、９月〜のエネ 「各種使 １２月が誤りがあるかと思います。正しくは、5,126,990kWhと考
ルギー 用 量 中 えてよろしいでしょうか。
消費量・ 央」シー ※「各種使用量 中央」シートの表「中央熱源+個別空調の各
光熱水 ト種使用量」の電気・個別の９月〜１２月のセルでリンク先に誤り費の想あり。
定
基本シ 「総括」 質疑No.9，10を踏まえて、正しい値の「基本システムのエネル 修正したデータを提示します。
ステム シート ギー消費量・光熱水費の想定」をご提供頂けますでしょうか。
ただし、LCEMデータは、熱源システムを選定するために使のエネ用した段階の資料であるため、実施設計にて調整を行いまルギーす。
消費量・
光熱水費の想定
基本シ 「負荷モ 各表の負荷モデル・電力負荷（kWh）には、中央熱源、個別中央熱源、個別空調、一般電力の和に、コジェネの発電量
ステム デ ル 」 空調の消費電力は含まれないと考えてよろしいでしょうか。
を除いた値に修正したデータを提示します。のエネ シート
ルギー
消費量・光熱水費の想定
基本シ 「負荷モ 各表の負荷モデル・電力負荷（kWh）の値と、要求水準書上記回答（質疑9，11）に準じます。
ステム デ ル 」 P.9(2)アの予想最大使用電力（1,900kW）とで、大幅な乖離がのエネ シート あります（例：8月13時〜14時の電力負荷が108,248kWhとなっルギーている等）。正しい、各表の負荷モデル・電力負荷（kWh）をご消費量・提供頂けますでしょうか。
光熱水費の想定
質 疑 番 質疑回答より、追加内容となった①室外空気の温湿度測定、 測定頻度は下記のとおりとします。
令和3年
号 6 ， 7 ②騒音測定、③振動測定、④室内外空気の臭気測定の実施 ①室内空気の温湿度測定頻度と同等
4月5日②、③機器試運転時（ そ の 頻度についてご指示頂けますでしょうか。
質疑回
④年4回
他）
答書