標準仕様書 型式：MS5505D
型式：MS5505D
絶縁 デジタル設定式警報設定器

概MS550051

要直流電流／電圧信号のレベルを 2 点（上下限）の設定点と比較しリレーのＯＮ／OFF
OFF 信号を出力するプラグイン構造の絶較しリレーのＯＮ／
縁 デジタル設定式警報設定器です。
デジタル設定式警報設定器です。

176

176

:
1765'6

:

85:
1765'6


型 式 コ ー ド:ＭＳ５５０５Ｄ -□-□□□＿
型式136.5(mm)供給電源
Ａ: AC 100～100～ 240V (50～(50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～100～ 240V
入力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC

仕●電第１、第２出力 出力モード

ＯＨ:
ＯＨ:
ＯＬ:
ＯＬ:
ＣＨ:
ＣＨ:
ＣＬ:
ＣＬ:

●入

入力値 ＜ 設定値

入力値 ＞ 設定値OFFONONOFFONOFFOFFON部

許 容 電 圧 範 囲 AC100
AC100～～240V : AC85～
AC85～264V（264V（47～47～63Hz）
63Hz）
DC24V : DC24V±
DC24V±10%
DC100～
DC100～240V : DC85～
DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%
各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
0.1%以内電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～
AC100～240V DC24V DC100～
DC100～240V
6.5VA 以下/以下/ 2.0W 以下/
以下/ 8.4W 以下

３: 0 ～ 1V DC
４: 0 ～ 10V DC
５: 0 ～ 5V DC
６: 1 ～ 5V DC

通電時

源様

停電時
OFFOFFONON*各出力のリレー動作を上記の 4 通りにご指定が可能です。
*納入後のお客様によるモード変更は不可です。

オプション
未記入:
未記入: なし／Ｋ : 高速応答型 （100ms 以下:0以下:0～:0～90%）
90%）／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード･型式コード(例)MS5505D)MS5505D-A-6OHOL*標準出荷時設定は､双方とも入力信号の標準出荷時設定は､双方とも入力信号の 50%相当となります｡
50%相当となります｡
その他ご指定例･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時“X”時 MS5505DMS5505D-A-6OHOL/X(応答時定数L/X(応答時定数 T=50ms 90%)
･警報動作点ご指定時
警報動作点ご指定時
MS5505DS5505D-A-6OHOL
第 1 出力警報動作点:
出力警報動作点: 40%、第40%、第 2 出力警報動作点:70%
出力警報動作点:70%*入力信号の 0～99%の範囲内にてご指定下さい｡
99%の範囲内にてご指定下さい｡･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX)
･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX)

力部

入 力 抵 抗電圧入力(DC)
電圧入力(DC)
通電時
1MΩ
1MΩ以上
停電時
10ｋ10ｋΩ以上
電流入力(DC)
電流入力(DC)
4～20mA（標準）20mA（標準） 250Ω
250Ω
入力許容電圧
電圧入力型
30V DC max.連続
max.連続
電流入力型
40mA DC max.連続max.連続

●出出力

力部

信号 リレー接点 2 出力
出力モード「OH出力モード「OH、OH、OL」：
OL」：a」：a 接点
出力モード「CH出力モード「CH、CH、CL」：
CL」：b」：b 接点
警 報 動 作 点
設定方法
変換器前面ロータリースイッチによる設定範囲
ｽﾊﾟﾝの 0～99%：99%：1%ステップで設定
1%ステップで設定
設定精度
ｽﾊﾟﾝの±0.5%ｽﾊﾟﾝの±0.5%
ﾋｽﾃﾘｼｽ幅
ｽﾊﾟﾝの 1.0%±1.0%±0.3%
モ ニ タ ー ラ ン プ 赤色 LED
出力モード「出力モード「OH、OH、OL」：出力
OL」：出力 ON 時 点灯
出力モード「CH出力モード「CH、CH、CL」：出力
CL」：出力 OFF 時 点灯

停 電時 出力 動作 出力モード「出力モード「OHOH、OH、OL」：
OL」：OFF」：OFF
出力モード「CH出力モード「CH、CH、CL」：
CL」：ON」：ON
リ レ ー 動 作 制 限 電源投入後より約 2 秒後動作

MS5505D 仕様書 Rev.1.1(MQDDK-120329)

Page:

1/2

標準仕様書

型式：MS5505D 絶縁 デジタル設定式警報設定器●材●基 準 性 能温応
信絶耐度
答号
縁特速絶抵
電性度
縁抗

10℃の変化に対してスパンの±10℃の変化に対してスパンの±0.15%℃の変化に対してスパンの±0.15%以内
0.15%以内
150ms 以下(90%以下(90%設定(90%設定)@100%設定)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力

入力－第 1 出力－第 2 出力－電源 各間 絶縁
100MΩ
100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）
入力－第 1 出力－第 2 出力－電源 各間
圧 入力－第 1 出力－第 2 出力－電源 各間
2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

リ レ ー 接 点
定格負荷
最大許容電圧
最大許容電流電気的寿命

2A 125V AC、
AC、2A 30V DC
250V AC、AC、30V DC
2A
2A 250V AC
5 万回：頻度 1,800 回/ｈ
2A 30V DC
10 万回：頻度 1,800 回/ｈ
機械的寿命
500 万回：頻度 18,000 回/ｈ
S W C 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：温度：-5～55℃
55℃
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～
10～60℃
60℃●取 付 ・ 形 状
取 付 方 法取 付 姿 勢ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ
配 線 方 法外 形 寸 法質

壁取付、DIN
壁取付、DIN レール取付共用
垂直0.78～
0.78～1.18[N・1.18[N・m] *推奨値
*推奨値
M3.5 ネジ端子接続
W51×
W51×H85×
H85×D136.5mm（ソケット端子台含む）
量 本体 210g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 60g 以下

質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
ソケット端子台端 子 ネ ジ基板
防 湿 処 理ABS 樹脂（UL樹脂（ULUL-94V94V-0）
ABS 樹脂（UL樹脂（ULUL-94V94V-0）
鉄/亜鉛メッキ三価クロメート処理
ガラスエポキシ（FRガラスエポキシ（FRFR-4：ULUL-94V94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）

端子配置図、信号割付







①②③④⑤⑥⑦⑧

OUTPUT 1
OUTPUT 1＋ INPUT－ INPUTOUTPUT 2
OUTPUT 2P（＋）
POWER
N（－）

ブ ロ ッ ク 図×10×1×10×1＋③

入力信号

－増幅回路

④P(＋) ⑦電源回路

供給電源

N(－) ⑧

比較回路

絶縁回路

①
第 1 出力②絶縁回路⑤
第 2 出力⑥＊出力にモータ等の誘導性負荷を接続する場合は、リレー接点保護回路を接続して下さい。
ＤC 電源の接続例

AC 電源の接続例

RY

AC 電源

RY

DC 電源

～
誘導性負荷バリスタ・CR 回路等の保護回路

誘導性負荷ダイオード・バリスタ・CR 回路等の保護回路
MS5505D 仕様書 Rev.1.1(MQDDK-120329)

Page:

2/2