Referenzen

Hocheffiziente
Wärmetauscheranwendungen
Anwendungsfall:
Wohnquartier in Nottingham, GB

District Energy

SMART IN FLOW CONTROL.

Anwendungen
AutomationRegelung
CPU-Modul
Skalierbares Automationssystem
Integrierte WebVisualisierungE-Mail/SMS

Druckunabhängiges Regelventil
Elektrisches Stellventil
Volumenstrom einstellbar
Unabhängig von Netzdruckverhältnissen

Modbus/BACnet

Web-Terminal
Multi-Touch-Panel7" TFT-Farbdisplay
Power over Ethernet (PoE)USB-Port für
historische Daten

Modbus-GPRS-Gateway

SicherheitstemperaturwächterSchützt Hausanlage vorÜbertemperaturen
Meldet Übertemperaturen an CPU
Automatische Rücksetzung

Zugriff über Internet/GPRS

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Druckelement

FernwartungTrennt Wärmequelle abAnschluss von Wärmemengenzählern
Alarmmanagement

Schützt Hausanlage vorÜberdruck
Meldet Sicherheitsauslösung an CPU

Wärmetauscher

Smart Automation

WärmetauscherFührungswechsel nachBetriebsstundenFehlererkennung
Rücklauftemperaturbegrenzung

Doppelpumpen
DifferenzdruckregelungPumpen-Bypass-Schaltung
Handmodus

ZählererfassungAnbindung über M-Bus
Automatisches Loggen
Datenexport fürAbrechnungszwecke

Pumpenschutz
Minimaler Volumenstrom
für Pumpen
Definierter Druckabfall bei
minimalem Volumenstrom

SMART IN FLOW CONTROL.

Referenzen: District Energy
Wärmeversorgung im QuartierDurchfluss unter Kontrolle

Wärmetauscherfolge

Smart Automation im Quartierfindet sich beispielsweise im englischen Nottingham. Hier ist in
Zusammenarbeit zwischen den
Firmen Vital Energi, Enviro Energy
und SAMSON Controls eine Anlage aus zwei Wohnquartieren
entstanden. Diese sind durch jeweils eine Wärmeübergabestation
an das örtliche Fernwärmenetz
angeschlossen.

Innerhalb der Wärmeübergabestation übernehmen die elektrischen Regelventile verschiedeneAufgaben und müssen dafür eine
Reihe von Anforderungen erfüllen.

Jeder Wärmetauscher verfügtüber ein primärseitiges elektrisches Stellventil sowie eine sekundärseitige Absperrklappe. Es werden jeweils die Temperaturen im
Vor- und Rücklauf auf Versorgerund Kundenseite gemessen sowie
binäre Betriebs- und Störmeldungen erfasst. Diese werden an das
Automationssystem TROVIS 6600
übertragen. Es handelt sich dabei um ein skalierbares System,
bei dem das zentrale CPU-ModulTROVIS 6610 das intelligente Anlagenmanagement übernimmt.

Pro Station kommt dabei eine
Wärmetauscherfolgeschaltung zum
Einsatz, die jedoch auf Grundder unterschiedlichen sekundären
Abnahmeleistungen verschieden
ausgelegt ist. Die erste Station hat
zwei Wärmetauscher mit jeweils
600 kW Leistung bei einer Nennweite von DN 65. Das Temperaturverhältnis beträgt primärseitig
110 °C / 70 °C und sekundärseitig
85 °C / 65 °C. Die zweite Station
verfügt pro Wärmetauscher übereine Leistung von 1 MW bei einerNennweite von DN 80 primärseitig und DN 125 sekundärseitig.

Grundsätzlich sollen die Geräte
unabhängig vom Fernwärme-Differenzdruck einen stabilen Betrieb
und eine hohe Regelgüte sicherstellen. Die Anlagenteile sollen mit
definierten Volumenströmen zur
Aufteilung der Übertragungsleistung an den Wärmeübertragern,
zur Pumpenabsicherung und zur
Warmhaltung der Versorgungsleitungen betrieben werden. Zusätzlich werden Arbeitstemperaturen und -drücke abgesichert.
Daher sind hier differenzdruckunabhängige Regelventile derTypen 42-36 E und 2488 in Kombination mit Antrieben mit Sicherheitsfunktion Typen 3374-21 und5825 eingesetzt.

Das CPU-Modul ist eine frei programmierbare Steuerung mit 20
Universaleingängen zur wahlweisen Erfassung von binären oderanalogen Signalen. Des Weiteren
stehen zwölf Binärausgänge undacht stetige Spannungsausgänge
zur Verfügung. Das System kannmit verschiedenen I/O-Modulen
erweitert werden und passt sich so
individuell an die Kundenbedürfnisse an.

SAMSON AG · AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de
Internet: www.samson.de

SMART IN FLOW CONTROL.

SAMSON CONTROLS LTD
Perrywood Business Park, Honeycrock Lane
Redhill, Surrey RH1 5JQ
Phone: +44 1737 766391 · Fax: +44 1737 765472
E-mail: sales@samsoncontrols.co.uk
Internet: www.samsoncontrols.co.uk

2015-11 HD · WA 346 DE

Referenzen