１．技術提案書等 質疑書・回答書
質疑
番号

資料
資料
ページ
番号
番号

エネルギー供給期間における電気、ガス、重油の調達、およびそれにかかる費用負担は貴院の所掌と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

様式９に記載する委託業者は、事業者から直接委託する業者名（1次下請）を記載すればよろしいでしょうか。専門業者等
様式9 の2次下請けは記載しなくてよろしいでしょうか。

よろしいです。

P.7

2

実施要項

全般

4回対象とします。

1

様式9問

半田市内業者（半田市内に本社又は支店などを有する企業等）を活用することについて、営業所は対象外と考えてよろしいでしょうか。

実施要項

3

質

様式10〜16において記載が禁止される事項はありますでしょ様式10 様式10 うか。
〜16〜16

答

提案者名の記載は控えてください。

６．見積用設計図書及び参考図面 電気 質疑書・回答書
質疑
番号

区分

図面
番号

1電気

2

電気E-001

3電気E-001

4電気5全般質問

回

答

ES工事の配線ルートは本体工事所掌のケーブルラックを使用できるものと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

PAS工事はES範囲外（本体工事側）と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

遮断器は全て引出式とすればよろしいでしょうか。

よろしいです。

図面上、No,1〜No,3放射線動力盤とNo,1〜No,3放射線非常動力盤の低圧バイパスがないですが、不要でよろしいでしょうか。

よろしいです。

E-001

E-001

No,1〜No,3放射線動力盤（420V)とNo,1〜No,3放射線非常動力盤(460V)の変圧器二次電圧が異なりますが、正しい電圧はどちらでしょうか。

図面記載の通りです。

電気

電気

E-001

No,4、No,5非常動力盤(210V)は、本線側との低圧バイパスがありませんが、不要でよろしいでしょうか。

一般動力盤No.1、No.2よりバイパスを追加してください。

67

電気

E-001

ガスエンジンを長期停電時に運転する場合、負荷側の遮断器操作はすべて手動と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

8電気

E-001
E-029

9電気

E-001
E-012

E-001とE-029で遮断器数に違いがあるように見受けられます よろしいです。
が、無停電非常電源盤（商用）と無停電電源盤（非常用）の負荷送り遮断器は800AF/800AT一回路ずつでよろしいでしょうか。
E-001とE-012で、低圧バイパス回路の名称、行先記号で整E-001については、上記回答（電気質疑4）に準じます。
合が取れていませんので、正しい名称と行先記号を教えてく
E-012については̲一般動力盤No.3は非常動力盤No.3、一ださい。
般動力盤No.4は非常動力盤No.4にバイパス接続します。

10

電気

予備線：非常用発電機から停電時に各トランスへBOS送電する際は、自動で負荷選択する仕様と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

E-001
E-012

11

電気

E-009
E-027

直流電源装置内の送り出しブレーカー仕様は、E-027を正とすればよろしいでしょうか。

受変電操作・監視用についてはE-027を正とします。
非常照明回路についてはE-009を正とします。

直流電源装置の整流器は、15A仕様で正しいでしょうか。

よろしいです。

12

電気

E-027
基本設計業務資料では、変圧器がB1階キュービクルと屋上基本設計業務資料を正とします。
（地下1階：モールド式 屋上：油入式）

E-001

基本設計
キュービクルでモールドか油入か違いがありますが、図面では業務3設備（ 電 気 設 全てモールドになっていますが、どちらが正しいでしょうか。
備）

13

電気

電気

E-020

非常用発電機の負荷試験は、乾式負荷抵抗器を準備すればよろしいでしょうか。

よろしいです。

14

電気

E-020

燃料用免震フレキですが免震量1800で間違いないでしょうか。

よろしいです。

15

E-020の配線系統図のES範囲と工事区分表のES範囲と違いE-020 がありますが、E-020の配線系統図中に記載されている「備工 事 区 考：２．破線：電気設備工事（ES工事）」は、「備考：２．破線：電気設備工事（本体工事）」の誤りでしょうか。
分表

16

電気

17

電気

E-009
E-029

18

電気

E-031

19

電気

20

電気

21

電気

すべてES工事とします。

無停電電源装置出力変圧器盤（1）（2）に内蔵する配線用遮断器は、E-009記載の容量・数量が正しいでしょうか？

E-009を正とします。

太陽光発電設備の自立運転出力（1φ2W1.5kVA×4回線）の配線工事は本体工事でよろしいでしょうか。

すべてES工事とします。

E-031 太陽光発電設備とキュービクル間の電源線、接地線、外部停 すべてES工事とします。
E-050 止信号は工事区分表の一次側配線（本体工事）という認識で工 事 区 よろしいでしょうか？
分表
太陽光発電設備のディスプレイ表示装置の取り付け箇所は１ 取付個所は1階ロビーでよろしいです。詳細位置については実施設計にて調整します。
Ｅ-031 階ロビーと考えてよろしいでしょうか。その場合の配線工事は、一次側配線（本体工事）でよろしいでしょうか。
機器取付・配線工事についてはすべてES工事とします。
よろしいです。
計測監視装置設置個所のＰＣ電源等コンセント、及びＤ種
Ｅ-031 アースは本体工事と考えてよろしいでしょうか。

質疑
番号区分

22

電気

監視カメラ設備のシステム系統図について、１G、光と記載がＥ-139 ありますが、それぞれについての配線種を教えてください。

23

電気

監視カメラ設備のシステム系統図上のＩＴＶ架とモニターのＥ-139 セットの設置場所は防災センターと考えてよろしいでしょうか。

電気

屋外ＩＴＶカメラの配置平面図がないので場所を提示いただけＥ-139 ますでしょうか。

別紙参照とします。

24

電気

屋外ITVカメラへの埋設配管管路および空配管は、屋内と同Ｅ-139 様に本体工事と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

25
26

電気

E-144

入退室管理LCの設置場所は各階PS内としてよろしいでしょうか。

各階端子盤と同位置のEPS内とします。

電気

E-145

入退室管理の系統図の凡例記号Eは、平面図に記載がないため、平面図上のAD自動扉と読み替えてよろしいでしょうか。

系統図に記載のある室名の扉を電気錠Eとします。

272829電気電気図面
番号

質

問回

答

配線種は下記のとおりです。
1G：EM-UTP0.5-4P(CAT.6）
光：EM-SM-4Cよろしいです。

設計水平震度を特記仕様書で確認したところ、電気設備図面の中央監視装置と機械設備図面の監視制御装置で、特定施
ET-001
設の重要設備の考え方に差異がありますが、機械設備図面MT-001を正としてよろしいでしょうか。

よろしいです。

地下１階、屋上階の熱源機器用の動力制御盤の製作と二次工事区 側配線はＥＳ工事であると認識していますが、受変電設備から当該動力制御盤までの幹線ケーブルの配管・配線工事は、分表本体工事と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

７．見積用設計図書及び参考図面 空調 質疑書・回答書
質疑
番号

1区分

空調

2空調

3空調

4空調

5空調

6空調

7空調

8910空調

空調

空調

図面
番号

質問回答

要 求 水 『(4)換気設備』におきまして、ES設備用の一般換気は事業者準 書 にて設置するとの事ですが、地下１階機械室・電気室の給排P12
気は、免震層に開放と考えてよいでしょうか。

よろしいです。

基 本 設 要求水準書P.12（７）ウの中央監視設備の管理点数が10,000
計 説 明 点以上となっていますが、基本設計説明書M4では管理点数書M4が8,000点となっています。どちらを正として考えればよろしい/要求水 でしょうか。
準 書P12
MT-001 特記仕様の設計用標準水平震度 重要機器 の監視制御設
備とは、制御盤を対象としたものと考えればよろしいでしょうか。

基本設計説明書M4の8,000点を正とします。

中央監視装置も含みます。

MT-003 特記仕様書(3)200Aを超える場合は、系統分けを行い200A以下で設計す
冷温水管種の『空調配管用高性能ポリエチレン管』は、一般 るものとします。
的に200Aまでとなりますが、200Aを超える配管種のご指定はありますでしょうか。
MT-003 特記仕様書(3)
高温水配管の管種は、配管用炭素鋼鋼管（黒）でよろしいでしょうか。

100℃以上の高温排水については、ご指摘の通りとします。

基 本 設 CGSの負荷試験は、乾式負荷抵抗器を準備すればよろしい
計 説 明 でしょうか。
書M-11

よろしいです。

M-012

AHP-R-１〜3におきまして、3だけに 高効率型 の記載がありませんが、高効率型と考えればよろしいでしょうか。

すべて高効率型としてください。

M-012
M-086

M-012ではPCD-B1-1,2の冷却水ポンプの起動方式がINVとなっていますが、M-086の制御図ではバイパス弁制御となっています。バイパス弁制御の制御図を正として考えてよろしいでしょうか。

起動方式はINV、流量制御はバイパス弁制御とします。

配 布 資 配布資料(2)ア共通 工事区分表-5では、CGS-1,2用廃温水料(2)ﾎﾟﾝﾌﾟは本体工事範囲となっており、図面M-037ではES事業/M037 範囲となっております。CGS-1,2用廃温水ﾎﾟﾝﾌﾟはES事業範囲と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

M-082 要求水準書６−３ ES設備の運転・維持管理に関する業務に 本体工事範囲の自動制御装置はFM費用として算出してく
要 求 水 ついて、中央監視設備の点検、保守は、本体工事範囲となっ ださい。
準 書 ている自動制御装置も含めて、ES費用を積算すればよろしで
P27
しょうか。

８．見積用設計図書及び参考図面 衛生 質疑書・回答書
質疑
番号区分

図面
番号

衛生

要求水 予定量出なかった場合の対応をご教示いただけますでしょう
準書P.9 か。

衛生

要求水 いてご教示いただけますでしょうか。
準書P.9

質問

井水利用設備がＥＳ設備に含まれますが、試験時に、井水が1

ES期間中に井水量が減少した場合の対応（リスク分担）につ2

345回

答

再度の鑿泉工事を実施するかは、協議の上決定します。

発注者が責任を負うものとします。

衛生

要 求 水 『(2)ES設備による供給ｴﾈﾙｷﾞｰ』には、蒸気の記載がありませ 0.5MPaについては、210kg/h×3台分（計630kg/h）、準書P9 ん。蒸気圧力0.5MPa、0.3MPaそれぞれについて、蒸気流量 0.3Mpaについては、120kg/h×3台、80kg/h×1台分（計の想定値をご指示いただけますでしょうか。
440kg/h）です。
よろしいです。
ただし、地下オイルタンクは発電機と併用とします。

衛生

MT-001 特記仕様書の工事科目に『給油設備』のﾁｪｯｸ及び仕様の指/M-095 定がありませんが、混焼型蒸気ボイラーの給油設備（サービスオイルタンク等）は、発電機用とは別に機械設備のES工事で見込むと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

衛生

MT-001 衛生・質疑番号4について、ES工事で見込むとした場合、当/M-095 該給油設備は、地下オイルタンク２０ｋL×２基から給油されるものと考えてよろしいでしょうか。

6衛生M-1377

衛生M-137

井水利用設備図面におきまして、本体工事とＥＳ工事の取り合い部分に、図面上の色塗と区分表の表現が一部違っていると思われます。（例/一次側給水配管 図：ES工事 区分表：本体工事 二次側給水配管 図：ES工事 区分表：本体工事 等）図が正しいと考えてよろしいでしょうか。

基本設計図書上の区分表を正とします。

衛生・質疑番号６の図が正しいとした場合、本体工事の受水槽・雑用水槽への接続タッピングは、本体工事と考えてよろしいでしょうか。

上記回答（衛生質疑6）に準じます。

９．その他 質疑書・回答書
質疑
番号

資料
資料
ページ
番号番号

1

要求水準書

P.27

2

要求水準書

P.29

質問

回

6-3（１）キについて、地下タンクのA重油の入れ替えが必要になった場合、重油の調達、およびそれにかかる費用は、貴院の所掌と考えてよいでしょうか。

よろしいです。

ＦＭ業務の常駐人員配置表の平日昼間の人員３名には、ＦＭ業務責任者１名を含むと考えてよいか。

よろしいです。

常駐人員配置について、平日昼間、平日夜間、休日昼間、休日夜間のすべての業務時間において、責任者を除いたＥＳ維
持管理業務とＦＭ業務を合算した最低配置人員数は４名と認識しています。確認ですが、夜間も最低４名が常駐する体制でFM費用を積算すればよろしいでしょうか。

後日回答します。

3要求水準書

P.29

要求水準書

P.29

ＥＳ維持管理業務とＦＭ業務の夜間における従事者の勤務体系は宿直と考えてよいか。

夜勤とします。

4

よろしいです。

5

要求水準書７−３（２）には、ES設備に関する定期点検、法定点検（ア⑥非常用発電機及び無停電電源装置保守点検、ア⑧蓄電池設備保守点検、イ②ポンプのパッキン取替及び点要求水P.31-33 検調整、ウ③自動制御機器保守点検、ウ⑩ボイラー点検業
準書務、キ⑪地下タンク漏洩検査点検など）も含まれるが、これらはES費用に見込めばよろしいでしょうか。

6要求水準書答P.33

7-3（２）キの室内環境その他測定業務について、「その他測建築物環境衛生管理基準にて測定する項目（空気調和設定業務」とは竣工初年度におこなうホルムアルデヒド測定と考 備を設けている場合の空気環境の基準）に下記内容を追加しえてよろしいでしょうか。
ます。
①室外空気の温湿度測定（室内空気の温湿度測定と同時期）
②騒音測定
③振動測定
④室内外空気の臭気測定
7-3（２）キの室内環境その他測定業務について、測定ポイン
室内の測定ポイント数は、外気処理空調機の系統毎に1かト数についてご指示頂けますでしょうか。
所測定することとします。（外気処理空調機の台数：43台）
また、上記回答（質疑6）に記載する項目の測定ポイント数は、下記のとおりとします。
①2か所②外気処理空調機の台数分（43か所）③外気処理空調機の台数分（43か所）④室内：外気処理空調機台数分（43か所）、室外：2か所

7

要求水準書

P.33

8要求水準書P.34

9要求水準書P.34

10要求水準書

P.34

ＦＭ業務の衛生害虫防除業務について、実施場所は厨房、トイレの水回りと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

ＦＭ業務の警備業務について、常駐警備における平日・休日の業務時間は、昼間8：30-17：15、夜間17：15〜翌8：30でよろしいでしょうか。

よろしいです。

ＦＭ業務の警備業務について、業務時間における配置人員数をご指示頂けますでしょうか。

後日回答します。

11要求水準書

P.34

7-3（２）キの警備業務について、愛知県公安委員会に確認し よろしいです。
ただし、ES事業者が支払代行業務をすることによる手数料たところ、警備業を持たない事業者が警備業務を元請することができないと回答を得ています。ＥＳ事業者が警備業を持た 等は含まないこととします。
ない場合、貴院と警備業を有する業者で警備業務委託契約を締結し、ＥＳ事業者は警備業務に関する担当窓口業務および、委託料金の支払代行業務を行うといった前提で提案してよろしいでしょうか。

要求水準書

P.34

7-3（２）キのＦＭ業務のキシレン収集運搬及び処分業務について、業務委託費用を積算するにあたり、年間の処分想定量についてご指示頂けますでしょうか。

後日回答します。

12要求水準書

P.34

7-3（２）キのＦＭ業務の濃厚廃液、医療廃棄物、その他収集運搬及び処分業務について、業務委託費用を積算するにあたり、年間の処分想定量についてご指示頂けますでしょうか。

後日回答します。

13

要求水準書

P.34

7-3（２）キのＦＭ業務の機密文書収集運搬及び処分業務について、業務委託費用を積算するにあたり、年間の処分想定量についてご指示頂けますでしょうか。

後日回答します。

14

要求水準書

P.39

7-3（１０）オについて、年間２００万円の軽微な修繕は税抜と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

15