Automationssystem TROVIS 5500
Heizungs- und Fernheizungsregler
TROVIS 5573

Die vorliegende Kurzanleitung ersetzt nicht die beiliegende Einbau- und Bedienungsanleitung.
Die in der Einbau- und Bedienungsanleitung(EB 5573) enthaltenen Anweisungen zum Einbau,elektrischen Anschluss sowie zur Inbetriebnahme
und Bedienung sind unbedingt zu beachten.
Der Regler ist mit den werkseitig vorgegebenen
Temperaturen und Zeitprogrammen betriebsbereit.
Bei der Inbetriebnahme müssen am Regler die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum eingegebenwerden (vgl. „Systemzeit einstellen“).

Bedienknopf*Drehen q:
Anzeigen, Parameter undFunktionsblöcke auswählen
Drücken :vorgenommene Auswahloder Einstellung bestätigen

Drehschalter

Handbetrieb
Betriebsart einstellen
Daten abfragen =Standard-Schalterstellung
Tagsollwert einstellen
Nachtsollwert
einstellen
Nutzungszeiten
anpassen
Partybetrieb einstellen
Regleruhrzeit
einstellen
Inbetriebnahme

Schalterstellung – Handbetrieb
q Ausgang unter Beachtung des Regelkreises wählen:
POS_ (Vorgabe des Stellwertes),
UP_, SLP, TLP, CP, ZP (Schalten der Umwälz-,Speicherlade-, Tauscherlade-, Solarkreis-, Zirkulationspumpe)
Ausgang bestätigen.
Anzeige blinkt.
q Stellwert/Schaltzustand ändern.
Editierung übernehmen.
Die Editierung bleibt erhalten, solange der Handbetrieb aktiv ist.
Der Handbetrieb endet, sobald die Schalterstellung
verändert wird.
Schalterstellung– Betriebsart einstellen(blinkt)
q Regelkreis wählen:*)1 (Heizkreis 1), 2 (Heizkreis 2),
3 (Trinkwassererwärmung/Zirkulationspumpe)
Regelkreis übernehmen.
q Betriebsart wählen:(Tagbetrieb),(Nachtbetrieb), (Regelbetrieb
abgeschaltet, nur Frostschutz),(Automatikbetrieb)
Betriebsart übernehmen.
Drehschalter auf Standard-Schalterstellung

drehen.

Schalterstellung– Daten abfragen(Anzeige: Uhrzeit)
q Nacheinander erscheinen je nach Konfigurierung
des Reglers unterschiedliche Datenpunkte:(Raumtemperatur),(Außentemperatur),(Vorlauftemperatur Heizkreis 1, 2),(Vorlauftemperatur Primärtauscherkreis),(Vorlauftemperatur Trinkwasserkreis),(Temperatur am Solarkollektorkreis),(Rücklauftemperatur), (Speichertemperatur 1),(Speichertemperatur 2),(Speichertemperatur des Solarkreises)
Soll- oder Grenzwerte der gewählten Temperatur
anzeigen.
Schalterstellung/ – Tag-/Nachtsollwert einstellen (blinkt.)q Regelkreis wählen:*)1 (Heizkreis 1), 2 (Heizkreis 2),
3 (Trinkwassererwärmung/Zirkulationspumpe)
Regelkreis übernehmen.
Anzeige: aktueller Sollwert
q Sollwert einstellen.
Drehschalter auf Standard-Schalterstellung

drehen.

Schalterstellung– Nutzungszeiten anpassen(blinkt.)
Für jeden Wochentag können drei Nutzungszeiträume
eingestellt werden.
q Regelkreis wählen:*)1 (Heizkreis 1), 2 (Heizkreis 2),
3 (Trinkwassererwärmung/Zirkulationspumpe)
Regelkreis übernehmen.
Nur, wenn Regelkreis 3 gewählt wurde:q Trinkwasserkreis spezifizieren:(Trinkwassererwärmung)(Zirkulationspumpe)
Spezifikation übernehmen.
q Zeitraum/Tag für die Nutzungszeiten wählen:
1–7 (täglich), 1 (Montag), …, 7 (Sonntag)
Zeitraum/Tag in Editiermodus bringen.
Anzeige: START,undblinken.
q Startzeit für Nutzungszeit 1 ändern (15-MinutenSchritte).
Startzeit übernehmen.
Anzeige: STOPq Stoppzeit für Nutzungszeit 1 ändern (15-MinutenSchritte).
Stoppzeit übernehmen.
Anzeige: STARTZum Einstellen des zweiten und dritten Nutzungszeitraumes die weiteren Start- und Stoppzeitenändern und übernehmen (siehe Beschreibung Nutzungszeit 1).
Sollen keine weiteren Nutzungszeiten für den gewählten Zeitraum/Tag eingestellt werden, wird dasMenü durch 2malige Übernahme ( ) der angezeigten Startzeit beendet.
Für die tageweise Eingabe die grau unterlegten Schritte in gleicher Reihenfolge wiederholen.

Hinweis: Das Menü 1-7 nicht zur Überprüfung dereingestellten Nutzungszeiten verwenden, da in diesemDatenpunkt nur die Nutzungszeiten vom Montag angezeigt werden.
Drehschalter auf Standard-Schalterstellung

drehen.

Schalterstellung – Partybetrieb einstellen(blinkt.)
Abweichend von den eingestellten Nutzungszeiten
wird der Tagbetrieb für die Dauer des eingestellten
Party-Timers fortgesetzt bzw. eingeleitet.

Ausgabe März 2010

q Regelkreis wählen:*)1 (Heizkreis 1), 2 (Heizkreis 2),
3 (Trinkwassererwärmung/Zirkulationspumpe)
Regelkreis übernehmen.
Anzeige: 00:00 oder die verbleibende Zeit deseingestellten Party-Timers
q Verlängerung des Tagbetriebs wählen (15-MinutenSchritte).
Drehschalter auf Standard-Schalterstellung

drehen.

Schalterstellung– Regleruhrzeit einstellen( undblinken.)q Uhrzeit ändern.
Uhrzeit übernehmen.
Anzeige: Jahreszahl
q Jahreszahl ändern.
Jahreszahl übernehmen.
Anzeige: Datum (Tag.Monat)q Datum ändern.
Datum übernehmen.
Anzeige: Uhrzeit
Drehschalter auf Standard-Schalterstellung

drehen.

Schalterstellung – Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme kann nur nach Eingabe der gültigen Schlüsselzahl vorgenommen werden.
Die Schlüsselzahl bei Erstinbetriebnahme finden Sie inder Einbau- und Bedienungsanleitung EB 5573.
Anlagenkennziffer, Funktionen und Parameter werden
in der COPA-Ebene eingestellt:
PA1/CO1: Parameter-/Konfigurationsebene Rk1(Heizkreis 1)
PA2/CO2: Parameter-/Konfigurationsebene Rk2(Heizkreis 2)
PA4/CO4: Parameter-/Konfigurationsebene Trinkwasserkreis
PA5/CO5: Parameter-/Konfigurationsebene für anlagenübergreifende Funktionen
PA6/CO6: Parameter-/Konfigurationsebene ModbusKommunikation
Anl: Anlagenkennziffer)* Es stehen nur Regelkreise zur Auswahl, die durch
die gewählte Anlage geregelt werden können. BeiAnlagen mit nur einem Regelkreis entfällt die Auswahl des Regelkreises.

Kurzanleitung

KA 5573