MS3700

標準仕様書 型式：MS3711A
薄型プラグイン 絶縁 1 出力／2 出力 パルス分周器
概要

パルス列信号を整形またはレベル変換及び分周して出力する薄型プラグイン構造の絶縁 1 出力／2 出力 パルス分周器です。

型 式 コ ー ドＭＳ３７１１Ａ-□-□□□
型式
供給電源
Ａ: AC 100～240V （50～60Hz）
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～240V
入力信号
Ｍ: 無電圧接点、オープンコレクタ（検出電源 約13V、3.3kΩ
／スレッシュ電圧：Hi 約5V、Lo 約4V）
Ｏ: 無電圧接点、オープンコレクタ（検出電源 約13V、3.3kΩ／スレッシュ電圧：約 2V）
Ａ: AC 電圧パルス （スレッシュ電圧：約 0.06Vp-p）
Ｄ: DC 電圧パルス （スレッシュ電圧：約 2V）
Ｉ: DC4～20mA パルス （スレッシュ電流：約 8mA）
Ｙ: 上記以外指定入力信号、スレッシュ電圧

第 1 出力信号
１: TTL レベル２: オープン コレクタ
３: 電圧パルス 10V±10%
４: 電圧パルス 12V±10%
第 2 出力信号
未記入: なし
第 1 出力信号のコードと同じ*第 1、第 2 出力の組み合わせで、TTL レベル、電圧パルスをご指定の場合、同電位に限ります。

オプション
未記入: なし／Ａ: センサ供給電源：24V DC （±10%） 2 線式
／Ｂ: センサ供給電源：12V DC （±10%） 2 線式
／Ｃ: センサ供給電源：24V DC （±10%） 3 線式
／Ｄ: センサ供給電源：12V DC （±10%） 3 線式
／Ｈ: ポリウレタン系コーティング／Ｘ: 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項

仕●電源様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V：AC85～264V（47～63Hz）
DC24V：DC24V±10%
DC100～240V：DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電 源
AC100～240V／DC24V／DC100～240V
1 出力型
5.0VA 以下／2.1W 以下／7.2W 以下
2 出力型
5.5VA 以下／2.2W 以下／7.2W 以下●入入力部

力 抵 抗電圧入力型
通電時：1MΩ以上（標準仕様、5V 入力時）
停電時：10kΩ以上
電流入力型
250Ω（4～20mA：標準）*センサ用電源2 線式をご指定の場合、受信抵抗は 100Ωとなります。

入力許容電圧DC 電圧入力型
DC 電流入力型
AC 電圧入力型
最大入力周波数
入力パルス幅デューティー比センサ供給電源
製作可能範囲
入力範囲
入力電圧スパン
入力バイアス
スレッシュ電圧30V DC max. 連続
40mA DC max. 連続
200Vp-p AC （0V を基準に±100V） max. 連続
100kHz
10us 以上
40～60% （スレッシュ標準時）最大電流 30mA （2 線式または 3 線式）
AC 電圧パルス-300～300V
0.1～600Vp-p－50mVp-p 以上

DC 電圧パルス0～300V
1～300V0～+300%Hi-Lo 幅 0.2V 以上（例） DC 電圧パルス 10～15V ⇒ 入力電圧スパン 5V、バイアス 200%

・型式コード（例）MS3711A-A-O22*標準出荷時設定は、分周比 1/1 となります。
その他ご指定例
・入力“Y”時 MS3711A-A-Y22 （入力 DC 電圧ﾊﾟﾙｽ 0～12V
SH=8.5V、SL=2.5V）
・入力“Y”時 MS3711A-A-Y22 （入力 AC ﾊﾟﾙｽ 200Vp-p S=2Vp-p）*DC 電流ﾊﾟﾙｽ時は、0～100uA から 0～100mA の範囲内でご指定下さい。
・指定分周比MS3711A-A-O22 （1/100）
・ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は、コード記号を続けてご指定下さい。（/AX）

PJ-20140061-H10 Rev.1.30

Page: 1/3

標準仕様書 型式：MS3711A 薄型プラグイン 絶縁 1 出力／2 出力 パルス分周器●出力部

最大出力負荷TTL レベル
電圧パルス 10V
電圧パルス 12V
最 大 定 格分周比

端子配置図、信号割付
5mA @3.5V
7mA @±10%7mA @±10%
オープンコレクタ ：30V／50mA
1/1～1/10000
フロントパネル上の 10 進ロータリ SW×4 個により任意に設定可能
103～100 の位の設定値「n」 + 1 で分周（分周比 = 1/ ( n + 1 ) ）
分周比

SW 設定
3×10×102×101×1001/1

0000

1/10000991/10000

9999①②④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪P ＋）（POWERN（－）
GND＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2＋ INPUT－ INPUTEX

デ ュ ー テ ィ ー 比 40～60% （入力 Duty 比 50%、スレッシュ標準）*分周比が 1/3 の場合のみ 30～70%となります。
※DC 電圧パルス ： 0～5V/1kHz 入力時
AC 電圧パルス ： 5Vp-p/1kHz 入力時
オープンコレクタ ： 1kHz 入力時
最大出力周波数
電圧パルス出力時： 100kHz
オープンコレクタ出力時 ： 50kHz（負荷抵抗 1kΩ以下）（どちらの出力も入力波形 Duty 比 50%、スレッシュ標準時）●基 準 性 能
信 号 絶 縁 入力－第 1 出力－第 2 出力－電源－大地 各間
絶縁絶 縁 抵 抗 100MΩ以上 （@500V DC）
入力－第 1 出力－第 2 出力－電源－大地 各間
耐電圧 入力－[第 1 出力、第 2 出力]－[電源、大地] 各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地 間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力 間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃●取 付 ・ 形 状取
配法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き／脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1 [N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125 mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質
量 本体 120g 以下、ソケット端子台 80g 以下●材付線方方質

本 体 ﾊ ｳ ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾞ ABS 樹脂 （UL-94V-0）
端子台 PBT 樹脂 （UL-94V-0）
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ PC 樹脂 （UL-94V-2）
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ PP 樹脂 （UL-94HB）
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
0.2um/金メッキ
端子表面処理基板 ガラスエポキシ （FR-4：UL-94V-0）

PJ-20140061-H10 Rev.1.30

Page: 2/3

標準仕様書 型式：MS3711A 薄型プラグイン 絶縁 1 出力／2 出力 パルス分周器

ブ ロ ッ ク 図

EX 11+センサ
供給電源（オプション）

SW×103波形
整形分周回路9INPUT-SW×101

絶縁回路

10P（+） 1SW×102

SW
×100

第1出力回路4OUTPUT15Fuse
電源回路

供給電源

N（-） 2絶縁回路+第2出力回路7+
OUTPUT28-

GND*無電圧接点、オープンコレクタ入力の場合+13V
3.3kΩ+9-10波形整形分周回路*電圧パルス入力の場合

+

9-

10

波形整形
分周回路

入力信号

*2 線式センサご使用の場合☞センサの種類により接続の異なる場合があります。

+11-

9センサ
供給電源

2線式センサ
波形整形
分周回路

100Ω

10PJ-20140061-H10 Rev.1.30

Page: 3/3