デルタ電⼦製ハイブリッド蓄電システム
配線に関して※施⼯マニュアルに記載されている内容はデルタ電⼦が販売している全負荷、特定負荷盤であり内容が異なります。
必ず各施⼯・保守マニュアル、及び本資料をご確認頂き、
HQJT19032
配線⼯事を⾏ってください。
2019年7⽉
技術部 BOS技術課

1

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

デルタ電⼦ハイブリッド蓄電池 必要ケーブル
ハイブリッドパワー
コンディショナ

パワーモニターセット
型式︓S4J_111

型式︓E6J

パワーモニター

計測ユニット

⑧⑨⑦

蓄電池

①

⑩

⑥

計測ユニット⽤②③

住宅（既存）分電盤

ブレーカ④

太陽光ブレーカ

蓄電池ユニット⑤

型式︓BX_6.0※2台設置の場合は、①・②・➂が追加で1セットずつ必要です。
品名
① 電源線

⼊⼿⽅法
現地⼿配

仕様
CV 8㎟または14㎟② アース線

現地⼿配

IV5.5㎟

全負荷切替盤型式︓HQJS-F-N1K
品名
⑥ 電源線
電圧検知線
⑦

※太陽光ブレーカ1次側に接続系統からの交流配線※現場により使⽤されているケーブルや太さが変わります

接続部の詳細は次ページ以降を確認してください。
⼊⼿⽅法
現地⼿配

CV 8㎟

現地⼿配

VCTF 1.25ｍｍ2×3芯

現地⼿配
LANケーブル ストレートCAT5以上 ⑧ 通信線
現地⼿配
③ 通信線
④ 電源線
現地⼿配
CV 8㎟または14㎟
⑨ 通信線
現地⼿配
⑤ 電源線
現地⼿配
CV 8㎟または14㎟⑩ 電流センサケーブル+CTセンサ 同梱品
電流センサケーブルは5,10,15,30mがオプションで購⼊可能。
2Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

仕様

FCPEV-NC 0.65mm×2芯 2本
FCPEV-NC 0.65mm×2芯
⻑さ2ｍ 同梱φ16 別売φ24

HQJT19032D

システム構成① 契約ブレーカが全負荷切替盤の⼀次側にある場合
電流制限器 ※1〜

MCCB60AT(3P2E)

⾃動電源切替開閉器60A

主幹ELCB(3P2E)

直流配線
交流配線

分岐ブレーカ通信線

電流センサ

MCCB30AT※1 電流制限器必要時は、別途電流制限器BOXご⽤意ください。

全負荷切替盤

太陽光⽤ELCB40AT(3P3E)

ハイブリッドパワーコンディショナ

PV1
PV2

⾃⽴出⼒

PV3連系出⼒電流センサ⽤ケーブル2m

パワーモニタ

主分電盤

計測・通信ユニット

ACアダプタ(パワーモニタに付属)

蓄電池ユニット
蓄電池ユニット※ハイブリッドパワーコンディショナ⽤のELCBは、全負荷切替盤の商⽤側MCCB60Aの⼀次側/⼆次側に接続してください。
※ 内線規程に従って配線／結線⼯事を⾏ってください。
※ ⾚字の機器は弊社供給範囲を表します。太陽光⽤ELCBおよび電圧検知⽤MCCBは弊社供給範囲外となります。
※ 全負荷切替盤のMCCB定格電流60A＞主分電盤の主幹ELCB定格電流 となる場合は、スマート契約(東京電⼒)にして頂くか、全負荷切替盤の商⽤側に主分電盤の主幹ELCBと同じ定格電流のMCCBを設置されることを推奨します(弊社供給範囲外)。
3Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

システム構成② 契約ブレーカが全負荷切替盤のMCCBとなる場合
MCCB
60AT(3P2E)〜

⾃動電源切替開閉器60A

主幹ELCB(3P2E)

直流配線
交流配線

分岐ブレーカ通信線

電流センサ

MCCB30AT

全負荷切替盤

太陽光⽤ELCB40AT(3P3E)

ハイブリッドパワーコンディショナ

PV1
PV2

⾃⽴出⼒

PV3

連系出⼒

電流センサ⽤ケーブル2m

パワーモニタ

主分電盤

計測・通信ユニット

ACアダプタ(パワーモニタに付属)

蓄電池ユニット
蓄電池ユニット※ハイブリッドパワーコンディショナ⽤のELCBは、全負荷切替盤の商⽤側MCCB60Aの⼆次側に接続してください。
※ 内線規程に従って配線／結線⼯事を⾏ってください。
※ ⾚字の機器は弊社供給範囲を表します。太陽光⽤ELCBおよび電圧検知⽤MCCBは弊社供給範囲外となります。
※ 全負荷切替盤のMCCB定格電流60A＞主分電盤の主幹ELCB定格電流 となる場合は、スマート契約(東京電⼒)にして頂くか、全負荷切替盤の商⽤側に主分電盤の主幹ELCBと同じ定格電流のMCCBを設置されることを推奨します(弊社供給範囲外)。
4

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

システム構成 接続不可例
直流配線
交流配線
通信線

MCCB
60AT(3P3E)

⾃動電源
切替開閉器60A〜

主幹ELCB(3P3E)

分岐ブレーカMCCB30AT

電流センサ

太陽光⽤ELCB
40AT(3P3E)

主分電盤
全負荷切替盤

電圧検知⽤MCCB

電流センサ⽤ケーブル2m

太陽光ブレーカは住宅（既存）分電盤の⼆次側には絶対に接続しないでください。
※システムが停⽌、故障の恐れがあります
必ず前ページのシステム構成①、②で配線を⾏ってください。

ハイブリッドパワーコンディショナ

PV1
PV2PV3連系出⼒
⾃⽴出⼒

パワーモニタ
計測・通信ユニット
ACアダプタ(パワーモニタに付属)

蓄電池ユニット

5

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

各機器の接続 パワーコンディショナ〜蓄電池ユニットコネクタ同梱、CV 8㎟または14㎟（現地調達）
IV5.5㎟（現地調達）
LANケーブル ストレート CAT5以上（現地調達）

施⼯・保守マニュアル（蓄電池ユニット 型式︓BX_6.0）及び、施⼯・保守マニュアル（ハイブリッドパワーコンディショナ型式︓E6J）も併せてご確認お願いいたします。
6

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

各機器の接続 パワーコンディショナ〜計測ユニット+N4J〜パワーモニタ
計測ユニット+N4J
ハイブリッドパワーコンディショナ※通信モジュール

全負荷切替盤へ※電流センサハイブリッドパワーコンディショナの下部から、通信端⼦台を取り外します。

それぞれFCPEV-NC 0.65mm×2芯（現地調達）が必要です。

・通信モジュールは、2 本のビスを外すと取り出せます。
※通信モジュールを外すときは、直流開閉器と太陽光発電⽤ブレーカ、運転切替スイッチを切ってから⾏ってください。

パワーモニタ背⾯

・計測ユニット⽤通信コネクタを通信モジュール上のコネクタへカチッと⾳がするまで挿し込みます。
・通信モジュール上のDIPスイッチの両⽅がON（終端ON）になっていることを確認します。

※パワーモニタの電源をパワコンから取る場合は、次ページ参照

施⼯・保守マニュアル（パワーモニタ（蓄電システム専⽤）セット 型式︓S4J_111）及び、施⼯・保守マニュアル（ハイブリッドパワーコンディショナ型式︓E6J）も併せてご確認お願いいたします。
7

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

各機器の接続 パワーモニタの電源をパワコンから配線する場合
計測ユニット+N4J
ハイブリッドパワーコンディショナ※通信モジュール全負荷切替盤へ※電流センサ

それぞれFCPEV-NC 0.65mm×2芯（現地調達）が必要です。

パワーモニタ背⾯※機器が故障する為、ACアダプタと同時に使⽤しないでください。
8

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D

各機器の接続 全負荷切替盤からの各種配線
パワーコンディショナの⾃⽴端⼦から電⼒計または電⼒計直下の契約ブレーカから計測ユニットから⼀般分電盤（既存分電盤）の主幹ブレーカから

9

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

太陽光ブレーカからHQJT19032D

各機器の接続 パワーコンディショナ〜計測ユニット+N4J〜全負荷切替盤
全負荷切替盤型式︓HQJS-F-N1K

ハイブリッドからの⾃⽴出⼒①へ※全負荷切替盤の商⽤側ブレーカへ

⾃動切換端⼦台
宅内分電盤への配線が必要です

外部信号端⼦の為使⽤しません。

②へ

太陽光⽤ブレーカ※計測ユニットへ
切替開閉器端⼦台までは配線された状態で納品されます
全負荷切替盤⾃⽴運転端⼦からの配線

商⽤系統

既存分電盤の主幹ブレーカへ

電⼒計からの配線※契約ブレーカが別である場合あり↓

計測ユニット
+N4Jへ②↑

全負荷切替盤の商⽤1次側へ※電流センサ

切替開閉器端⼦台までは配線された状態で納品されます①

計測ユニット+N4J
10

Title of presentation | Status: Confidential | Version | Name of author | Place and date

HQJT19032D