T 8384-6
Elektropneumatischer Stellungsregler Typ 3730-6
mit HART®-Kommunikation und Drucksensoren · Bauart 3730

Anwendung
Einfach oder doppeltwirkender Stellungsregler zum Anbau an pneumatische Stellventile. Selbstabgleichend, automatische Anpassung an Ventil und Antrieb.
Sollwert
Ventilhübe
Schwenkwinkel

4 bis 20 mA
3,6 bis 300 mm
24 bis 100°

Der Stellungsregler gewährleistet eine vorgegebene Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) zum Stellsignal (Sollwert w). Er vergleicht das Stellsignal einer Regel- oder Steuereinrichtung mit dem Hub oder Drehwinkel eines Stellventils
und liefert als Ausgangsgröße y einen pneumatischen Stelldruck.

Bild 1: Typ 3730-6
Direktanbau an pneumatischen
Antrieb Typ 3277 (neues Design)

Merkmale•Einfacher Anbau an gängige Hub- und Schwenkantriebe– SAMSON-Direktanbau (Bild 1)– NAMUR-Rippe (Bild 2)– Stangenanbau nach IEC 60534-6-1– Anbau nach VDI/VDE 3847
– Schwenkantriebanbau nach VDI/VDE 3845 (Bild 3)

Bild 2: Typ 3730-6
Anbau nach VDI/VDE 3845

• Beliebige Anbaulage des Stellungsreglers, jedoch nicht
hängend• Einfache Ein-Knopf-Bedienung mit Menüführung• Display in jeder Anbaulage durch umschaltbare Leserichtung gut ablesbar

Bild 3: Typ 3730-6
Anbau nach NAMUR• Mit PC über serielle Schnittstelle SSP per Software
TROVIS-VIEW konfigurierbar• Variable, automatische Inbetriebsetzung durch vier verschiedene Initialisierungsmodi• Voreingestellte Parameter – nur vom Standard abweichende Werte sind einzustellen• Kalibrierter Wegaufnehmer ohne anfälliges Getriebe• Durch Initialisierungsmodus „Sub“ (Substitution) kann der
Stellungsregler im Notfall bei laufender Anlage ohne Verfahren des Ventils in Betrieb genommen werden.
• Netzausfallsichere Speicherung aller Parameter in EEPROM• Zweileitertechnik mit kleiner elektrischer Bürde von 460 Ω• Einstellbare Ausgangsdruckbegrenzung• Einstellbare Dichtschließfunktion

Bild 4: Typ 3730-6
externer Positionssensor an Mikroventil Typ 3510

• Serienmäßig zwei programmierbare Stellungsalarme• Selbstdiagnose; Meldungen als Sammelstatus nachNE 107, Ausgabe über Störmeldekontakt oder optionalen
analogen Stellungsmelder• Ständige Überwachung des Nullpunkts• Integrierte Diagnose EXPERTplus für Regelventile, vgl.
u T 8389-1• Temperatursensor und Betriebsstundenzähler integriert• Drucksensoren zur Überwachung von Zuluft und Stelldruck

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe April 2021

Ausführung

Wirkungsweise–

Typ 3730-6 · i/p-Stellungsregler für Regelventile, HART Kommunikation, vor Ort bedienbar, lokale Kommunikation
mit SSP-Schnittstelle, EXPERTplus Diagnosefunktion, Drucksensoren für Zuluft und Stelldruck–

Typ 3730-3 · i/p-Stellungsregler wie Typ 3730-6, ohne
Drucksensoren, vgl. u T 8384-3

Der Stellungsregler wird an pneumatische Stellventile angebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) zum Stellsignal (Sollwert w). Das elektrische Stellsignal
einer Regel- oder Steuerungseinrichtung wird mit dem Ventilhub oder Drehwinkel des Stellventils verglichen und ein Stelldruck (Ausgangsgröße y) für den pneumatischen Antrieb ausgegeben.

®

Zusätzliche Ausstattung (optional)–

Induktiver Grenzkontakt mit Schlitzinitiator–

Analoger Stellungsmelder mit Zweileiter-Messumformer–

Elektronisch geschaltete Zwangsentlüftung–

Magnetventil mit paralleler Zwangsentlüftung–

Binäreingang–

Externer Positionssensor (Bild 4)–

Gehäuseausführung in Edelstahl–

Leckagesensor zur Überwachung der inneren Dichtigkeit
des Ventils

Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen aus einem elektrischen Wegaufnehmersystem (2), einem analog arbeitenden
i/p-Modul mit einem nachgeschalteten Verstärker sowie der
Elektronik mit Mikrocontroller (5).
Bei einer Regelabweichung wird der Antrieb be- oder entlüftet. Bei Bedarf kann die Stelldruckänderung mit einer zuschaltbaren Q-Drossel verlangsamt werden. Per Software ist der
Stelldruck zum Antrieb auf 1,4 bar, 2,4 bar oder 3,7 bar begrenzbar.
Über den fest eingestellten Durchflussregler (9) wird ein konstanter Luftstrom zur Atmosphäre hergestellt, der zum einen
der Spülung des Gehäuseinneren und zum anderen der Optimierung des Luftleistungsverstärkers dient. Das i/p-Modul (6)wird über den Druckminderer (8) mit einem konstanten Vordruck versorgt, um Zuluftdruckabhängigkeiten zu verhindern.

22
Serial20
Interface

16

S %

mm

21 FSK

13

mm

%

BE

A3

15
w

4

5

19

A2

14

x1)

A1

14
&

>12 V

w

24 V DC
17

x

18

12

PD

G

25

6

11

2

3
G

9
8
23

10
7

Q

24
y

1
x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stellventil
Wegaufnehmer
PD-Regler
A/D-Wandler
Mikrocontroller
i/p-Wandler
Luftleistungsverstärker
Druckminderer
Durchflussregler
Volumendrossel
Induktiver Grenzkontakt (Option)
Magnetventil (Option)
Analoger Stellungsmelder oder
Binäreingang (Option)

14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25

Software-Grenzkontakte A1/A2
Störmeldeausgang A3
Display
Ansteuerung Magnetventil (Option)
DA-Wandler
Kommunikationsschnittstelle
HART®-Aufschaltung
Binäreingang BE (Option)
Drucksensor Zuluft ps
Drucksensor Stelldruck pout
Zwangsentlüftung (Option)

Bild 5: Wirkbild des Stellungsreglers Typ 3730-6

2

T 8384-6

Tabelle 1: Technische Daten
Stellungsregler Typ 3730-6 (Bei Ex-Geräten gelten zusätzlich die technischen Daten der Prüfbescheinigung)

Ventilhub

Hubbereich
Sollwert w

einstellbar

3,6 bis 300 mm

Anbau nach VDI/VDE 3847

3,6 bis 300 mm

Anbau an Schwenkantriebe (VDI/VDE 3845)

24 bis 100° Drehwinkel

innerhalb des initialisierten Ventilhubs/Drehwinkels · Einschränkung auf maximal 1/5 möglich.

Signalbereich

4 bis 20 mA · Zweileiter-Gerät, verpolsicher · minimale Spanne 4 mA

Zerstörgrenze

30 V
3,6 mA für Anzeige · sicheres Entlüften bei ≤3,8 mA oder ≤4,4 mA

Bürdenspannung≤9,2 V (entspricht 460 Ω bei 20 mA)
Zuluft1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)

Luftqualität
ISO 8573-1
Ausg. 2001-02

max. Teilchengröße und -Dichte Klasse 4 · Ölgehalt: Klasse 3
Drucktaupunkt: Klasse 3 odermindestens 10 K unter der niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur

Stelldruck (Ausgang)

Kennlinie

3,6 bis 30 mm

Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

einstellbar

Mindeststrom

Hilfsenergie

Direktanbau an Antrieb Typ 3277

0 bar bis Zuluftdruck · per Software begrenzbar zwischen 1,4 und 7,0 bar

einstellbar

linear/gleichprozentig/invers gleichprozentig
benutzerdefiniert (über Bediensoftware)
Stellklappe, Drehkegelventil und Kugelsegmentventil: linear/gleichprozentig

Abweichung≤1 %Hysterese≤0,3 %

Ansprechempfindlichkeit≤0,1 %

Laufzeit

Belüften und Entlüften getrennt bis 240 s über Software einstellbar.

Bewegungsrichtung

umkehrbar

Luftverbrauch, stationär

zuluftunabhängig ca. 110 ln/h

Luftlieferung

Antrieb belüften

bei Δp = 6 bar: 8,5 mn³/h · bei Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0,09

Antrieb entlüften

bei Δp = 6 bar: 14,0 mn³/h · bei Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h · KVmax (20 °C) = 0,15

Zulässige Umgebungstemperatur

Einflüsse

–20 bis +80 °C (alle Ausführungen)–45 bis +80 °C mit Kabelverschraubung Metall
Bei Ex-Geräten gelten zusätzlich die Grenzen der Baumusterprüfbescheinigung.

Temperatur≤0,15 %/10 K

HilfsenergiekeinerRütteleinfluss≤0,25 % bis 2000 Hz und 4 g nach IEC 770

Elektromagnetische Verträglichkeit

Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.

Elektrische Anschlüsse

1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Klemmbereich 6 bis 12 mm, zweite Gewindebohrung M20 x 1,5zusätzlich vorhanden, Schraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm²

Schutzart

IP 66/NEMA 4X

Zertifiziert nach IEC 61508/SIL

Geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen nach IEC 61511 bis SIL 2 (einzelnes
Gerät/HFT = 0) und SIL 3 (redundante Verschaltung/HFT = 1)•
durch Ansteuerung über den Sollwert, sicheres Entlüften je nach Geräteausführung bei ≤3,8 mA
oder ≤4,4 mA•über das optionale Magnetventil, sicheres Entlüften bei 0 V•über die optionale Zwangsentlüftung, sicheres Entlüften bei <12 V

Kommunikation (lokal)

SAMSON-SSP-Schnittstelle und Serial Interface Adapter, Software-Voraussetzung (SSP): TROVIS-VIEW
mit Datenbank-Modul 3730-6

Kommunikation (HART®)

HART®-Feld-Kommunikationsprotokoll
Impedanz im HART®-Frequenzbereich: Empfangen 350 bis 450 Ω · Senden ca. 115 Ω

Software-Voraussetzung (HART®)
Konformität

für Handterminal

Device Description für Typ 3730-6

für PCDTM-Datei nach Spezifikation 1.2, geeignet zur Integration des Geräts in Rahmenapplikationen, diedas FDT/DTM-Konzept unterstützen (z. B. PACTware)·

Explosionsschutz
ATEX, IECEx, ...

T 8384-6

vgl. Tabelle für erteilte Ex-Schutz-Zulassungen3

Binärkontakte
2 Softwaregrenzkontakte verpolsicher, potentialfrei, Schaltverhalten konfigurierbar, Werkseinstellung nach untenstehender Tabelle
Signalzustandnicht angesprochen ≤1,0 mA
angesprochen≥2,2 mA

1 Störmeldekontakt, potentialfrei

Signalzustandnicht angesprochen ≥2,2 mA
keine Störungsm.
angesprochen/ Stö- ≤1,0 mA
rungsmeldung

Zum Anschluss an

NAMUR-Schaltverstärker nach EN 60947-5-6

Werkstoffe
GehäuseAluminium-Druckguss EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706 · chromatiert und pulverlackbeschichtet · Sonderausführung Edelstahl 1.4408

Außenliegende Teilekorrosionsfester Stahl 1.4404/316L

Kabelverschraubung

Polyamid, schwarz, M20 x 1,5

Gewicht

ca. 1,0 kg · Ausführung Edelstahl: 2,2 kg

Tabelle 2: Optionen für Stellungsregler Typ 3730-6
Elektronische Zwangsentlüftung · Zulassung nach IEC 61508/SIL
24 V DC · galvanisch getrennt und verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V
Eingang

Stromaufnahme:I =U – 5,7 V
3,84 kΩSignal „0” kein Anzug<12 V (sicheres Entlüften bei 12 V)

Signal „1” sicherer Anzug>19 V(entspricht 4,8 mA bei 24 V/114 mW)

Magnetventil · Zulassung nach IEC 61508/SIL
24 V DC · verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V
Eingang

Stromaufnahme:I =U – 5,7 V
3,84 kΩ(entspricht 4,8 mA bei 24 V/114 mW)

Signal „0” kein Anzug<12 V (sicheres Entlüften bei 0 V)

Signal „1” sicherer Anzug>19 V

Lebensdauer> 5 x 10 6 Schaltspiele

Analoger Stellungsmelder

Zweileiter-Messumformer, galvanisch getrennt

Hilfsenergie

12 bis 30 V DC · verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V

Ausgangssignal

4 bis 20 mA

Wirkrichtung

umkehrbar

Arbeitsbereich–10 bis +114 %Kennlinie

linearHysterese

wie Stellungsregler

HF-Einfluss

wie Stellungsregler

weitere Einflussgrößen

wie Stellungsregler

Störmeldung

wahlweise mit Meldestrom 2,4 ±0,1 mA oder 21,6 ±0,1 mA ausgebbar

Leckagesensor · geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich
Temperaturbereich–40 bis +130 °C

Anzugsmoment

20 ±5 Nm

Induktiver Grenzkontakt
der Firma Pepperl+Fuchs

Zum Anschluss an Schaltverstärker nach EN 60947-5-6, in Kombination mit einem Softwaregrenzkontakt nutzbar

Schlitzinitiator Typ SJ2-SN

Messplatte nicht erfasst: ≥3 mA; Messplatte erfasst: ≤1 mA

4

T 8384-6

Externer Positionssensor
Ventilhub

wie Stellungsregler

Kabel

10 m · dauerflexibel · mit Stecker M12 x 1 · flammwidrig nach VDE 0472
beständig gegen Öle, Schmier- und Kühlmittel sowie andere aggressive Medien

zulässige Umgebungstemperatur–40 bis +90 °C bei starrer Verbindung zwischen Stellungsregler und Positionssensor· Bei Ex-Geräten
gelten zusätzlich die Grenzen der Prüfbescheinigung.

Rüttelfestigkeit

bis 10 g im Bereich von 10 bis 2000 Hz

Schutzart

IP 67

Binäreingang · galvanisch getrennt · Schaltverhalten über Bediensoftware konfigurierbar
Schaltverhalten „aktiv” (Voreinstellung)
Anschluss

für externen Schalter (potentialfreier Kontakt) oder Relaiskontakt

Elektrische Daten

Leerlaufspannung bei geöffnetem Kontakt max. 10 V
gepulster Gleichstrom mit Spitzenwert 100 mA und Effektivwert 0,01 mA bei geschlossenem Kontakt

Kontakt

geschlossen, R < 20 Ω Schaltzustand EIN (Voreinstellung)geöffnet, R > 400 Ω Schaltzustand AUS (Voreinstellung)

Schaltverhalten „passiv”
Anschluss

für extern angelegte Gleichspannung, verpolungssicher

Elektrische Daten

3 bis 30 V · Zerstörgrenze: 40 V · Stromaufnahme bei 24 V: 3,7 mA

Spannung

T 8384-6>6 V Schaltzustand EIN (Voreinstellung)<1 V Schaltzustand AUS (Voreinstellung)5

Zusammenstellung der erteilten Ex-Zulassungen für Stellungsregler Typ 3730-6
Typ 3730-6

Zulassung

-110
-210
ATEX
-510
-810

-131

CSA

-112
CCC Ex
-512

-130

-211
IECEx
-511

-811

-116

-816

6

PTB 10 ATEX 2007

Datum

2020-01-20

NummerPTB 10 ATEX 2007

Datum

2020-01-20

NummerPTB 10 ATEX 2007

Datum

2020-01-20

NummerPTB 10 ATEX 2008X

Datum

2010-08-18

Nummer2682094

Datum

2017-05-24

Nummer2020322307003192

Datum

2023-04-29

gültig bis2025-11-08

Nummer2020322307003192

Datum

2023-04-29

gültig bis2025-11-08

Nummer3012394

Datum

2014-11-05

NummerIECEx PTB 10.0057

Datum2020-09-17

NummerIECEx PTB 10.0057

Datum2020-09-17

NummerIECEx PTB 10.0057

Datum2020-09-17

NummerIECEx PTB 10.0058X

Datum

2010-12-10

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

Nummer

ZETC/35/2021

Datum

2021-07-26

gültig bis2024-07-25

FM

-111

-516

Zündschutzart
NummerTR CMU 1055

II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80 °C Db
II 2 G Ex d[ia] IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
II 3 G Ex nA ic IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc IP66
Ex ia IIC T4/T5/T6; Class I, Zone 0
Class I, Groups A,B,C,and D
Class II Groups E,F and G;Class III; Type 4 Enclosure
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db

Ex tb IIIC T80°C Db

Intrinsically safe:
IS / Class I,II,III / Div. 1 / Gr. ABCDEFG
AEx ia IIC / Class I / Zone 0
Non Incendive:
NI / Class I / Div. 2 / Gr. ABCD
S / Class II / Div. 2 / Gr. FG
Enclosure Type 4X
Ex ia IIIC T80 °C Db
Ex ia IIC T6 Gb
Ex db[ia] IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db
Ex tb lllC T80°C Db

Ex nA IIC T6
Ex nL IIC T6
Ex tD A22 IP66 T80 °C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

T 8384-6

Bedienung
Für die Bedienung wurde ein benutzerfreundliches Ein-KnopfKonzept entwickelt: Durch Drehen werden Parameter gewählt
und die gewünschten Einstellungen dann durch Drücken aktiviert. Das Menü ist so strukturiert, dass alle Parameter hintereinander in einer Ebene liegen: Lästiges Herumsuchen in Untermenüs entfällt somit. Alle Parameter können vor Ort eingesehen und verändert werden.
Die Anzeige erfolgt mit einem Display, dessen Darstellungsrichtung auf Knopfdruck um 180° gedreht werden kann.
Über den Schiebeschalter „Air to open/Air to close” wird dem
Stellungsregler die Schließrichtung des Stellventils mitgeteilt.
Die Anzeige „0 %” entspricht der ZU-Stellung des Stellventils.
Mit Hilfe der INIT-Taste wird die Initialisierung nach Maßgabe
der (vor-)eingestellten Parameter gestartet (Autotune), anschließend befindet sich der Stellungsregler im Regelbetrieb.
Für die Konfiguration mit der SAMSON-Software TROVISVIEW ist am Stellungsregler eine zusätzliche digitale Schnittstelle vorhanden, die mit der RS-232- oder USB-Schnittstelledes PCs verbunden wird.
Die Ausführung Typ 3730-6 ermöglicht den Zugriff auf alle
Parameter per HART®-Kommunikation.

der Stelldruck durch eine interne Bohrung im Antriebsjoch auf
den Antrieb geführt. Bei den Antrieben mit Sicherheitsstellung„Antriebsstange durch Federkraft einfahrend” wird der Stelldruck durch eine vorgefertigte äußere Rohrverbindung in den
Antrieb geleitet.
Mit einem Anbauwinkel ist das Gerät auch entsprechend
IEC 60534-6-1 (NAMUR-Empfehlung) anbaubar. Die Montageseite am Stellventil ist frei wählbar.
Für den Anbau an den Schwenkantrieb Typ 3278 oder andere Schwenkantriebe gemäß VDI/VDE 3845 wird ein universelles Winkelpaar verwendet. Die Drehbewegung des Antriebs wird über eine Kupplungsscheibe mit Hubanzeige in
den Stellungsregler übertragen.
In einer speziellen Ausführung ist der Stellungsregler für den
Anbau nach VDI/VDE 3847 geeignet. Diese Anbauart ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden
Betrieb durch Blockierung des Antriebs. Der Stellungsregler
kann über Adapterwinkel und Adapterblock direkt an den
Antrieb Typ 3277 oder mit einem zusätzlichen NAMUR-Verbindungsblock an die NAMUR-Rippe des Stellventils montiert
werden.
Für doppeltwirkende federlose Antriebe wird ein Umkehrverstärker für den zweiten gegenläufigen Stelldruck benötigt.

Anbau des Stellungsreglers
Der i/p-Stellungsregler Typ 3730 kann mit einem Verbindungsblock direkt an den Antrieb Typ 3277 (175 bis
750 cm²) montiert werden. Bei den Antrieben mit Sicherheitsstellung „Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend” wird

210

Maße in mm

80

M 20x1,5

40

28

58
Output (38)Supply (9)

86

164

14

34

Direktanbau

T 8384-6

7

Manometerhalter
G ¼ oder ¼ NPToder Anschlussplatte

NAMUR-Anbau
70

58
15
Hebel

46

34

200

164

164

Anbau nach VDI/
VDE 3847

13

164

Hebel

62

24

62

Anbau an SAMSON-Typ 3277

38

Anbau an NAMUR-Rippe

28

Schild70

Externer
Positionssensor

70

8

T 8384-6

Anbau an Schwenkantriebe
VDI/VDE 3845 (Sept. 2010)
Befestigungsebene 1
Größe AA1 bis AA4

Leichte Ausführung

Output Y1
Output Y1

Supply (9)

79
59
49

80

52

Anschlussplatte
G ¼ oder ¼ NPT

58
Output Y2

80

50

Output Y2

Umkehrverstärker
Typ 3710 (optional)

130
150

90

Anbausatz CrNiMo-Stahlwinkel

164

Schwere Ausführung

Output Y1
Output Y1

Supply (9)

80

52

86

56

Anschlussplatte
G ¼ oder ¼ NPT

Output Y2 Umkehr-

80
130
166

30
86
Ø 101

verstärker
Typ 3710(optional)

Output Y2

Hebel
Hebel

x

y

z

S

17 mm

25 mm

33 mm

M

25 mm

50 mm

66 mm

L

70 mm

100 mm

116 mm

XL

100 mm

200 mm

216 mm

T 8384-6zyx

16
10...179

Bestelltext
Stellungsregler Typ 3730-6...
–

Ohne pneumatische Anschlussleiste(nur bei Direktanbau an Typ 3277)–

Mit pneumatischer Anschlussleiste ISO 228/1-G ¼–

Mit pneumatischer Anschlussleiste ¼-18 NPT–

Ohne/mit Manometer bis max. 6 bar–

Anbau an Antrieb Typ 3277 (175 bis 750 cm²)–

Anbau nach IEC 60534-6-1 (NAMUR)
Ventilhub: ... mm, ggf. Stangendurchmesser: ... mm–

Anbau nach VDI/VDE 3847
Ventilhub: ... mm, ggf. Stangendurchmesser: ... mm–

Anbau an Schwenkantrieb Typ 3278 (160/320 cm²), Anbausatz CrNiMo-Stahlwinkel oder schwerer Anbau–

Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845, Anbausatz CrNiMo-Stahlwinkel oder schwerer Anbau–

Pneumatischer Umkehrverstärker für doppeltwirkende Antriebe mit Anschluss nach ISO 228/1-G ¼ oder¼-18 NPT–

Adapter M20 x 1,5 auf ½ NPT–

Kabelverschraubung Metall–

Sonderausführung Gehäuse CrNiMo-Stahl

10

T 8384-6

Artikelcode
Stellungsregler

Typ 3730-6- x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

0

x

0

0

mit Display und Autotune, HART -Kommunikation, 4...20 mA, 2 Softwaregrenzkontakte, 1 Störmeldekontakt®

Ex-Schutz
ohne

0

0

0

ATEX

II 2 G Ex ia IIC T6 Gb; II 2 D Ex ia IIIC T80 °C Db

1

1

0

IECEx

Ex ia IIIC T80 °C Db; Ex ia IIC T6 Gb

1

1

1

CCC ExEx ia IIC T4...T6 Gb; Ex ia IIIC T80°C Db

TR CMU 1055

II 2G Ex ia IIC T6 Gb; II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

1

1

6

FM

Intrinsically safe: IS / Class I,II,III / Div. 1 / Gr. ABCDEFG;
AEx ia IIC / Class I / Zone 0
Non Incendive: NI / Class I / Div. 2 / Gr. ABCD;
S / Class II / Div. 2 / Gr. FG; Enclosure Type 4X

1

3

0

CSA

Ex ia IIC T4/T5/T6; Class I, Zone 0;
Class I, Groups A,B,C,and D; Class II Groups E,F and G;Class III; Type 4 Enclosure

1

3

1

ATEX

II 2 G Ex d[ia] IIC T6 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

2

1

0

IECEx

Ex db[ia] IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80 °C Db

2

1

1

ATEX

II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

5

1

0

IECEx

Ex tb lllC T80°C Db

5

1

1

CCC Ex

Ex tb IIIC T80°C Db

TR CMU 1055

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

5

1

6

ATEX

II 3 G Ex nA ic IIC T6 Gc; II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc IP66

8

1

0

IECEx

Ex nA IIC T6; Ex nL IIC T6; Ex tD A22 IP66 T80 °C

8

1

1

TR CMU 1055

II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

8

1

6

Option (Zusatzausstattung)induktiver Grenzkontaktohne

0

Typ SJ2-SN (Öffner)

10

Entlüftungsfunktion
ohne

0Magnetventil, 24 V DC

1

Zwangsentlüftung, 24 V DC

2

Weitere Zusatzausstattung
ohne

0Stellungsmelder

10

Leckagesensor inkl. Sensor, Kabel, Befestigungsschraube

20

Binäreingang

30Externer Positionssensor
ohne

0

mit, inkl. 10 m Anschlussleitung

1

Anschluss vorbereitet, ohne Sensor

2

1

FunktionStandard (Regelventil)

0Abschaltverhalten
3,8 mA04,4 mA1

Gehäusewerkstoff
Standard Aluminium

1

Edelstahl

2

Spezielle Anwendungenohne

0Gerät lackverträglich

1

Abluftanschluss mit Gewinde ¼-18 NPT, Gehäuserückseite verschlossen

2

Mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung und VDI/VDE-3847-Adapter

6

Mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung

7

T 8384-6

11

T 8384-6

2024-03-14 · German/Deutsch

Technische Änderungen vorbehalten.