T 8384-2
Elektropneumatischer Stellungsregler Typ 3730-2
Bauart 3730

Anwendung
Einfach- oder doppeltwirkender Stellungsregler zum Anbau an pneumatische Stellventile. Selbstabgleichend, automatische Anpassung an Ventil und Antrieb.
Sollwert
Ventilhübe
Schwenkwinkel

4 bis 20 mA
3,6 bis 300 mm
24 bis 100°

Der Stellungsregler gewährleistet eine vorgegebene Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) zum Stellsignal (Sollwert w). Er vergleicht das Stellsignal einer Regel- oder Steuereinrichtung mit dem Hub oder Drehwinkel eines Stellventils
und liefert als Ausgangsgröße y einen pneumatischen Stelldruck.

Bild 1: Typ 3730 Direktanbau
an pneumatischen Antrieb Typ 3277 (neues
Design)Merkmale• Einfacher Anbau an gängige Hub- und Schwenkantriebe– SAMSON-Direktanbau (Bild 1)– NAMUR-Rippe (Bild 2)– Stangenanbau nach IEC 60534-6-1– Anbau nach VDI/VDE 3847
– Schwenkantriebanbau nach VDI/VDE 3845 (Bild 3)

Bild 2: Typ 3730 Anbau an
NAMUR-Rippe• Beliebige Anbaulage des Stellungsreglers, jedoch nicht
hängend• Einfache Ein-Knopf-Bedienung mit Menüführung• Display in jeder Anbaulage durch umschaltbare Leserichtung gut ablesbar• Mit PC über serielle Schnittstelle SSP per Software
TROVIS-VIEW konfigurierbar

Bild 3: Typ 3730 Anbau nach
VDI/VDE 3845

• Variable, automatische Inbetriebsetzung durch vier verschiedene Initialisierungsmodi• Voreingestellte Parameter – nur vom Standard abweichende Werte sind einzustellen• Kalibrierter Wegaufnehmer ohne anfälliges Getriebe• Durch Initialisierungsmodus „Sub“ (Substitution) kann der
Stellungsregler im Notfall bei laufender Anlage ohne Verfahren des Ventils in Betrieb genommen werden.
• Netzausfallsichere Speicherung aller Parameter in EEPROM• Zweileitertechnik mit kleiner elektrischer Bürde zwischen
300 und 350 Ω je nach Ausführung (vgl. Tabelle 1)

Bild 4: Typ 3730 · externer Positionssensor
mit Mikroventil Typ 3510

• Einstellbare Ausgangsdruckbegrenzung• Einstellbare Dichtschließfunktion• Temperatursensor und Betriebsstundenzähler integriert• Ständige Überwachung des Nullpunkts• Serienmäßig zwei programmierbare Stellungsalarme

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT · Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 4009-0 · Telefax: +49 69 4009-1507
E-Mail: samson@samsongroup.com · Internet: www.samsongroup.com

Ausgabe April 2021

• Selbstdiagnose; Meldungen als Sammelstatus nachNE 107, Ausgabe über Störmeldekontakt oder optionalen
analogen Stellungsmelder

Bei einer Regelabweichung wird der Antrieb be- oder entlüftet. Bei Bedarf kann die Stelldruckänderung mit einer zuschaltbaren Q-Drossel verlangsamt werden. Per Software ist der
Stelldruck zum Antrieb auf 1,4 bar, 2,4 bar oder 3,7 bar begrenzbar.
Über den fest eingestellten Durchflussregler (9) wird ein konstanter Luftstrom zur Atmosphäre hergestellt, der zum einen
der Spülung des Gehäuseinneren und zum anderen der Optimierung des Luftleistungsverstärkers dient. Das i/p-Modul (6)wird über den Druckregler (8) mit einem konstanten Vordruck
versorgt, um Zuluftdruckabhängigkeiten zu verhindern.

• Integrierte Diagnose EXPERTplus für Regelventile, vgl.
u T 8389-1
Ausführung
Typ 3730-2 · i/p-Stellungsregler für Regelventile, vor Ort
bedienbar, lokale Kommunikation mit SSP-Schnittstelle,
EXPERTplus-Diagnosefunktion–

Zusätzliche Ausstattung (optional)– Induktiver Grenzkontakt mit Schlitzinitiator– Analoger Stellungsmelder mit Zweileiter-Messumformer– Zwangsentlüftung mit Magnetventil– Binäreingang– Externer Positionssensor (Bild 4)– Gehäuseausführung in Edelstahl– Leckagesensor zur Überwachung der inneren Dichtigkeit
des Ventils

BedienungFür die Bedienung wurde ein benutzerfreundliches Ein-KnopfKonzept entwickelt: Durch Drehen werden Parameter gewählt
und die gewünschten Einstellungen dann durch Drücken aktiviert. Das Menü ist so strukturiert, dass alle Parameter hintereinander in einer Ebene liegen: lästiges Herumsuchen in Untermenüs entfällt somit. Alle Parameter können vor Ort eingesehen und verändert werden.
Die Anzeige erfolgt mit einem Display, dessen Darstellungsrichtung auf Knopfdruck um 180° gedreht werden kann.
Über den Schiebeschalter „Air to open/Air to close” wird dem
Stellungsregler die Schließrichtung des Stellventils mitgeteilt.
Die Anzeige „0 %” entspricht der ZU-Stellung des Stellventils.
Mit Hilfe der INIT-Taste wird die Initialisierung nach Maßgabe
der (vor-) eingestellten Parameter gestartet (Autotune), anschließend befindet sich der Stellungsregler im Regelbetrieb.
Für die Konfiguration mit der SAMSON-Software TROVISVIEW ist am Stellungsregler eine zusätzliche digitale Schnittstelle vorhanden, die mit der RS-232- oder USB-Schnittstelledes PCs verbunden wird.

Wirkungsweise
Der Stellungsregler wird an pneumatische Stellventile angebaut und dient der Zuordnung von Ventilstellung (Regelgröße x) zum Stellsignal (Sollwert w). Das elektrische Stellsignal
einer Regel- oder Steuerungseinrichtung wird mit dem Ventilhub oder Drehwinkel des Stellventils verglichen und ein Stelldruck (Ausgangsgröße y) für den pneumatischen Antrieb ausgegeben.
Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen aus einem elektrischen Wegaufnehmersystem (2), einem analog arbeitenden
i/p-Modul mit einem nachgeschalteten Verstärker sowie der
Elektronik mit Mikrocontroller (5).

22

20
SerialInterface

16

13
mm

S

w

4

BE

5

%

A3

15
19

A2

14

A1
14
w

24V DC
17

x

18

PD

11

2

3

12

G

G

6
9
10

8

y
7

Q

1
x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

Stellventil
Wegaufnehmer
ReglerA/D-Wandler
Mikrocontroller
i/p-Modul
pneumatischer Verstärker
Druckregler
Durchflussregler
Q-Drossel
induktiver Grenzkontakt (Option)
Magnetventil (Option)
Stellungsmelder oder Binäreingang (Option)
Software-Grenzkontakte
Störmeldeausgang
Display
Ansteuerung Magnetventil
Galvanische Trennung (Option)
DA-Wandler
Kommunikationsschnittstelle
Binäreingang BE (Option)

Bild 5: Wirkbild des Stellungsreglers Typ 3730-2

2

T 8384-2

Tabelle 1: Technische Daten für Stellungsregler Typ 3730-2
Stellungsregler Typ 3730-2

Bei explosionsgeschützten Geräten können die aufgeführten technischen Daten durch die Grenzen
derPrüfbescheinigung eingeschränkt werden!
Direktanbau an Antrieb Typ 3277

3,6 bis 30 mm

Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

3,6 bis 300 mm

Anbau nach VDI/VDE 3847

3,6 bis 300 mm

Anbau an Schwenkantriebe (VDI/VDE 3845)

24 bis 100° Drehwinkel

Ventilhub

einstellbar

Hubbereich

einstellbar

innerhalb des initialisierten Ventilhubs/Drehwinkels · Einschränkung auf maximal 1/5 möglich.

Signalbereich

4 bis 20 mA · Zweileitergerät, verpolsicher · minimale Spanne 4 mA

Zerstörgrenze

100 mA

Sollwert w
Mindeststrom

3,6 mA für Anzeige · 3,8 mA für Betrieb

Bürdenspannung

nicht Ex: ≤6 V (entspricht 300 Ω bei 20 mA) · Ex: ≤7 V (entspricht 350 Ω bei 20 mA)

Hilfsenergie

Zuluft1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)

Luftqualität
ISO 8573-1

max. Teilchengröße und -Dichte Klasse 4 · Ölgehalt: Klasse 3 · Drucktaupunkt: Klasse 3 oder mindestens 10 K unter der niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur

Stelldruck (Ausgang)

Kennlinie

0 bar bis Zuluftdruck · per Software begrenzbar auf 1,4 bar/2,4 bar/3,7 bar ±0,2 bar

einstellbar

linear/gleichprozentig/invers gleichprozentig
benutzerdefiniert (über Bediensoftware und Kommunikation)
Stellklappe, Drehkegelventil und Kugelsegmentventil: linear/gleichprozentig

Abweichung≤1 %Hysterese≤0,3 %

Ansprechempfindlichkeit≤0,1 %

Laufzeit

Belüften und Entlüften getrennt bis 240 s über Software einstellbar.

Bewegungsrichtung

umkehrbar

Luftverbrauch, stationär

zuluftunabhängig ca. 110 ln/h

Luftlieferung

Antrieb belüften

bei Δp = 6 bar: 8,5 mn³/h·

bei Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h·

KVmax (20 °C) = 0,09

Antrieb entlüften

bei Δp = 6 bar: 14,0 mn³/h·

bei Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h·

KVmax (20 °C) = 0,15

Zulässige Umgebungstemperatur

Einflüsse

–20 bis +80 °C (alle Ausführungen)–45 bis +80 °C mit Kabelverschraubung Metall
Bei explosionsgeschützten Geräten können die aufgeführten Temperaturgrenzen durch die Grenzen der
Prüfbescheinigung weiter eingeschränkt werden!

Temperatur≤0,15 %/10 K

HilfsenergiekeinerRütteleinfluss≤0,25 % bis 2000 Hz und 4 g nach IEC 770

Elektromagnetische Verträglichkeit

Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden erfüllt.

Elektrische Anschlüsse

1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Klemmbereich 6 bis 12 mm
Zweite Gewindebohrung M20 x 1,5 zusätzlich vorhanden
Schraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm²

Schutzart

IP 66/NEMA 4X

Verwendung in sicherheitsgerichteten
Systemen (SIL)
Sicheres Entlüften bei Sollwert 0 mA
und unter Verwendung des optionalen
Magnetventils

Unter Beachtung der IEC 61508 ist eine systematische Eignung des Steuerventils zum sicheren Entlüften
als Komponente in sicherheitsgerichteten Kreisen gegeben.

Explosionsschutz

vgl. Tabelle 3

Konformität

Unter Beachtung der IEC 61511 und der erforderlichen Hardware-Fehlertoleranz in sicherheitsgerichteten Anwendungen bis SIL 2 (einzelnes Gerät/HFT = 0) und SIL 3 (redundante Verschaltung/HFT = 1)
einsetzbar.

·

Kommunikation (lokal)

SAMSON-SSP-Schnittstelle und Serial Interface Adapter

Software-Voraussetzung (SSP)TROVIS-VIEW mit Datenbankmodul 3730-2

T 8384-2

3

Binärkontakte
Binäreingang einer SPS nach EN 61131-2,
Pmax = 400 mW oder zum Anschluss an NAMUR-Schaltverstärker nach EN 60947-5-6

Zum Anschluss an

NAMUR-Schaltverstärker nach
EN 60947-5-6

2 Softwaregrenzkontakte verpolsicher, potentialfrei, Schaltverhalten konfigurierbar, Werkseinstellung nach untenstehender Tabelle
SignalzustandAusführung

nicht ExEx

nicht angesprochen

gesperrt≤ 1,0 mAangesprochen

leitend (R = 348 Ω)≥ 2,2 mA

Ausführung

nicht ExEx

keine Störungsm.

leitend (R = 348 Ω)≥ 2,2 mA

Störungsmeldung

gesperrt≤ 1,0 mA

1 Störmeldekontakt
SignalzustandWerkstoffe
GehäuseAluminium-Druckguss EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706 · chromatiert und pulverlackbeschichtet · Sonderausführung Edelstahl 1.4408

Außenliegende Teilekorrosionsfester Stahl 1.4404/316L

Kabelverschraubung

Polyamid, schwarz, M20 x 1,5

Gewicht

ca. 1,0 kg · Sonderausführung Edelstahl: 2,2 kg

Tabelle 2: Optionen für Stellungsregler Typ 3730-2
Magnetventil · Zulassung nach IEC 61508/SIL
24 V DC · galvanisch getrennt und verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V
Eingang

Stromaufnahme I =U – 5,7 V
3840 Ω(entspricht 4,8 mA bei 24 V/114 mW)

Signal „0” kein Anzug<12 V (sicheres Entlüften bei 0 V)

Signal „1” sicherer Anzug>19 V

Lebensdauer>5 x 106 Schaltspiele

KV-Wert

0,15

Analoger Stellungsmelder

Zweileiter-Messumformer, galvanisch getrennt

Hilfsenergie

12 bis 30 V DC · verpolsicher · Zerstörgrenze 40 V

Ausgangssignal

4 bis 20 mA

Wirkrichtung

umkehrbar

Arbeitsbereich–10 bis +114 %Kennlinie

linearHysterese

wie Stellungsregler

HF-Einfluss

wie Stellungsregler

weitere Einflussgrößen

wie Stellungsregler

Störmeldung

mit Meldestrom 2,4 ±0,1 mA oder 21,6 ±0,1 mA ausgebbar

Induktiver Grenzkontakt
der Firma Pepperl+Fuchs

Zum Anschluss an Schaltverstärker nach EN 60947-5-6.
In Kombination mit einem Softwaregrenzkontakt nutzbar.

Schlitzinitiator Typ SJ2-SN

Messplatte nicht erfasst: ≥3 mA; Messplatte erfasst: ≤1 mA

4

T 8384-2

Externer Positionssensor
Ventilhub

wie Stellungsregler

Kabel

10 m · dauerflexibel · mit Stecker M12 x 1 · flammwidrig nach VDE 0472
beständig gegen Öle, Schmier- und Kühlmittel sowie andere aggressive Medien

zulässige Umgebungstemperatur–40 bis +90 °C bei starrer Verbindung zwischen Stellungsregler und Positionssensor· Bei Ex-Geräten
gelten zusätzlich die Grenzen der Prüfbescheinigung.

Rüttelfestigkeit

bis 10 g im Bereich von 10 bis 2000 Hz

Schutzart

IP 67

Leckagesensor · geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich
Temperaturbereich–40 bis +130 °C

Anzugsmoment

20 ±5 Nm

Binäreingang · galvanisch getrennt · Schaltverhalten über Software (TROVIS-VIEW, DTM) konfigurierbar
Schaltverhalten „aktiv” (Voreinstellung)
Anschluss

für externen Schalter (potentialfreier Kontakt) oder Relaiskontakte

Elektrische Daten

Leerlaufspannung bei geöffnetem Kontakt max. 10 V
gepulster Gleichstrom mit Spitzenwert 100 mA und Effektivwert 0,01 mA bei geschlossenem Kontakt

Kontakt

geschlossen, R < 20 Ω Schaltzustand „Ein“ (Voreinstellung)geöffnet, R > 400 Ω Schaltzustand „Aus“ (Voreinstellung)

Schaltverhalten „passiv”
Anschluss

für extern angelegte Gleichspannung, verpolungssicher

Elektrische Daten

3 … 30 V · Zerstörgrenze: 40 V · Stromaufnahme bei 24 V: 3,7 mA

Spannung>6 V: Schaltzustand „Ein” (Voreinstellung) · <1 V: Schaltzustand „Aus” (Voreinstellung)

T 8384-2

5

Tabelle 3: Zusammenstellung der erteilten Zulassungen
Typ

Zulassung

-21

1)

IECEx
KCS

Nummer

PTB 00 ATEX 2158

Datum

17.08.2016

NummerRU C-DE.HA65.B.00510/20

Datum

18.03.2020

gültig bis

18.03.2025

NummerIECEx PTB 05.0007

Datum

29.11.2016

Nummer

11-KB4BO-0214

Datum

24.10.2011

gültig bis

24.10.2022

Nummer

1330129

Datum

24.05.2017

NummerID 3012394

Datum

11.08.2011

Nummer

PTB 00 ATEX 2158

Datum

17.08.2016

NummerIECEx PTB 05.0007

Datum

29.11.2016

Nummer

TC18159

Datum

26.11.2019

gültig bis

25.11.2022

Nummer

PTB 03 ATEX 2016 X

Datum

31.08.2016

NummerIECEx PTB 05.0007

Datum

29.11.2016

-23

CSA

Zündschutzart/Bemerkungen

3730-

FM

-25

1)

-28

-27

IECEx
JIS

2)

IECEx

1)
2)

STCC

auf Anfrage

NEPSI

auf Anfrage

II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC T80°C Db
1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X
Ex tb IIIC T80 °C Db X
Ex ia IIC T6...T4 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db

Ex ia IIC T6/T5/T4
Ex ia IIC T6, Class I Zone 0
Class I, II, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class I, Zone 2Class I, II, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class III; Type 4 Enclosure
Class I, Zone 0 AEx ia IIC
Class I,II,III, Div.1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class I, Div.2, Groups A, B, C, D
Class II,III, Div.2, Groups F, G
Type 4X
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Ex tb IIIC T80°C Db

Ex ia IIC T6

II 3G Ex nA IIC T6 Dc
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Ex nA IIC T6...T4 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc

EG-Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätsaussage

Ex-d-Zulassungen für die Feldbarriere Typ 3770 vgl. Typenblatt u T 8379.

6

T 8384-2

Anbau des Stellungsreglers
Der i/p-Stellungsregler Typ 3730 kann mit einem Verbindungsblock direkt an den Antrieb Typ 3277 (175 bis
750 cm²) montiert werden. Bei den Antrieben mit Sicherheitsstellung „Antriebsstange durch Federkraft ausfahrend” wird
der Stelldruck durch eine interne Bohrung im Antriebsjoch auf
den Antrieb geführt. Bei den Antrieben mit Sicherheitsstellung„Antriebsstange durch Federkraft einfahrend” wird der Stelldruck durch eine vorgefertigte äußere Rohrverbindung in den
Antrieb geleitet.

In einer speziellen Ausführung ist der Stellungsregler für den
Anbau nach VDI/VDE 3847 geeignet. Diese Anbauart ermöglicht einen schnellen Stellungsreglerwechsel im laufenden
Betrieb durch Blockierung des Antriebs. Der Stellungsregler
kann über Adapterwinkel und Adapterblock direkt an den
Antrieb Typ 3277 oder mit einem zusätzlichen NAMUR-Verbindungsblock an die NAMUR-Rippe des Stellventils montiert
werden.
Für doppeltwirkende federlose Antriebe wird ein Umkehrverstärker für den zweiten gegenläufigen Stelldruck benötigt.

Mit einem Anbauwinkel ist das Gerät auch entsprechend
IEC 60534-6-1 (NAMUR-Empfehlung) anbaubar. Die Montageseite am Stellventil ist frei wählbar.
Für den Anbau an den Schwenkantrieb Typ 3278 oder andere Schwenkantriebe gemäß VDI/VDE 3845 wird ein universelles Winkelpaar verwendet. Die Drehbewegung des Antriebs wird über eine Kupplungsscheibe mit Hubanzeige in
den Stellungsregler übertragen.

210

Maße in mm

80

M 20x1,5

40

28

58

Supply (9)

86

164

Output (38)14

34

Direktanbau

T 8384-2

7

Manometerhalter
G ¼ oder ¼ NPToder Anschlussplatte

NAMUR-Anbau
70

58
15
Hebel

46

34

200

164

164

Anbau nach VDI/
VDE 3847

13

164

Hebel

62

24

62

Anbau an SAMSON-Typ 3277

38

Anbau an NAMUR-Rippe

28

Schild70

Externer
Positionssensor

70

8

T 8384-2

Anbau an Schwenkantriebe
VDI/VDE 3845 (Sept. 2010)
Befestigungsebene 1
Größe AA1 bis AA4

Leichte Ausführung

Output Y1
Output Y1

Supply (9)

79
59
49

80

52

Anschlussplatte
G ¼ oder ¼ NPT

58
Output Y2

80

50

Output Y2

Umkehrverstärker
Typ 3710 (optional)

130
150

90

Anbausatz CrNiMo-Stahlwinkel

164

Schwere Ausführung

Output Y1
Output Y1

Supply (9)

80

52

86

56

Anschlussplatte
G ¼ oder ¼ NPT

Output Y2 Umkehr-

80
130
166

30
86
Ø 101

verstärker
Typ 3710(optional)

Output Y2

Hebel
Hebel

x

y

z

S

17 mm

25 mm

33 mm

M

25 mm

50 mm

66 mm

L

70 mm

100 mm

116 mm

XL

100 mm

200 mm

216 mm

T 8384-2zyx

16
10...179

Bestelltext
Stellungsregler Typ 3730-2...
–

Ohne pneumatische Anschlussleiste(nur bei Direktanbau an Typ 3277)–

Mit pneumatischer Anschlussleiste ISO 228/1-G ¼–

Mit pneumatischer Anschlussleiste ¼-18 NPT–

Ohne/mit Manometer bis max. 6 bar–

Anbau an Antrieb Typ 3277 (175 bis 750 cm2)–

Anbau nach IEC 60534-6-1 (NAMUR)
Ventilhub: ... mm, ggf. Stangendurchmesser: ... mm–

Anbau nach VDI/VDE 3847
Ventilhub: ... mm, ggf. Stangendurchmesser: ... mm
Anbau an Schwenkantrieb Typ 3278 (160/320 cm2), Anbausatz CrNiMo-Stahlwinkel oder schwerer Anbau––

Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845, Anbausatz CrNiMo-Stahlwinkel oder schwerer Anbau–

Pneumatischer Umkehrverstärker für doppeltwirkende Antriebe mit Anschluss nach ISO 228/1-G ¼ oder¼-18 NPT–

Adapter M20 x 1,5 auf ½ NPT–

Kabelverschraubung Metall–

Sonderausführung Gehäuse CrNiMo-Stahl

10

T 8384-2

Artikelcode
Stellungsregler

Typ 3730-2

x

x

x

x

x

x

x

0

0

0

x

0

x

0

0

x

0

x

x

mit Display und Autotune, Sollwert 4 … 20 mA, 2 Softwaregrenzkontakte, 1 Störmeldekontakt
Ex-Schutz
ohne

0

ATEX

II 2G Ex ia IIC T6 Gb; II 2D Ex ia IIIC T80°C Db

1CSA

Ex ia IIC T6, Class I Zone 0; Class I, II, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Class I, Zone 2; Class I, II, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Class III; Type 4 Enclosure

3

FM

Class I, Zone 0 AEx ia IIC;Class I,II,III, Div.1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Class I, Div.2, Groups A, B, C, D; Class II,III, Div.2, Groups F, G;
Type 4X

ATEX

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

5JISEx ia IIC T6

7

ATEX

II 3G Ex nA IIC T6 Dc, II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc

8

Option (Zusatzausstattung)induktiver Grenzkontaktohne

0

Typ SJ2-SN (Öffner)

1

Magnetventil
ohne

0mit, 24 V DC

4analoger Stellungsmelder
ohne

0

mit

1

externer Positionssensor
ohne

0

mit

0

1

Anschluss vorbereitet

0

2

0

Leckagesensor
ohne

0

mit

0

0

1

0

Binäreingang
ohne

0

mit

0

0

0

2

Diagnose
EXPERTplus

4

Gehäusewerkstoff
Aluminium (Standard)0

Edelstahl

01

Spezielle Anwendungohne

0Gerät vollständig frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

1

Abluft mit pneum. Anschluss ¼ NPT, Gehäuserückseite verschlossen

2

mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung und VDI/VDE-3847-Adapter,ohne Hubabgriffsteile6

mit zusätzlicher Entlüftungsbohrung

7

Sonderausführung
ohne
IECEx

EAC

T 8384-200

Ex ia IIC T6...T4 Gb; Ex ia IIIC T80°C Db

1

1

2

Ex tb IIIC T80°C Db

5

3

4

Ex nA IIC T6...T4 Gc; Ex tc IIIC T80°C Dc

8

1

3

1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb IIIC T80 °C Db X

1

1

4

11

Technische Änderungen vorbehalten.

u T 8350

T 8384-2

2021-05-20 · German/Deutsch

Zugehöriges Übersichtsblatt