体育館床メンテナンス Q&A
点検するべき項目(Q)

床面の滑り状況問題がある場合の考えられる原因(A)

すべり過ぎる・
すべらな過ぎる・つや出し剤入りのワックスまたモップを使用することで、かえって埃が吸着して滑りやすくなっているかもしれません。・・・
・市販の樹脂ワックスを使用することで滑り係数が変わってしまっているかもしれません。

対策
緊急度

急

・ポリウレタン樹脂塗装膜が劣化で剥がれているのかもしれません。

床面
塗装

ワックスを定期的に使用してい 使用しているませんか

・市販の樹脂ワックスを使用することで滑り係数が変わってしまっているかもしれません。

要相談

塗装面の光沢が減少していま 減少している
すか・市販のワックスを塗り重ねることでポリウレタン樹脂塗装面に汚れが付着してしている可能性があります。
・外部から砂や埃が入り、ポリウレタン樹脂塗装膜が摩耗してしまっているかもしれません。

要相談

塗装面が摩耗していますか

・新築時から再塗装せずに10年以上経過していていませんか？

要相談

・雨漏りした後や水をこぼした後に放置するとフローリングが伸縮したり反ったりしてポリウレタン樹脂塗装膜が剥がれてしまうことがあります。

緊急

塗装面が剥がれていますか

傷・割れがありますか

摩耗している

はがれている・塗装面にガムテープなどを貼って無理に剥がしたりするとポリウレタン樹脂塗装膜が剥がれてしまうことがあります。必ずラインテー
プを使用し、剥がす際はゆっくりと剥がしてください。

急・樹脂ワックス等を塗ったフローリングにポリウレタン樹脂塗装をすると、密着不良により塗膜が剥がれてしまうことがあります。

要相談

ささくれが起きている
場合は緊急

ある

反り・浮き・目違いがあります
かある・経年劣化の症状の一つですが、他にもこぼれた水の放置などでフローリングを濡らしてしまうと、フローリングの劣化が進行してしまいます。

緊急

床鳴りするところがありますか

ある・経年劣化やメンテナンス不足、または一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/㎡）を超えた使用（ロックコンサートなど）や雨漏りなどが考えられます。＊１＊２

急

弾まない・重量物(ピアノ・バスケットゴール等）をフ
ローリング上で移動させる際に、フローリング接合部に荷重が集中すると、フローリングの破損の原因となります。移動の場合は必ずベニヤ合板を敷くなどしてください。

急

フロ｜
リン
グ ボールが適正に弾みますか
基材

床の沈みはありませんか

フローリングの間に隙間がありますか

木栓（ﾀﾞﾎﾞ）の浮き・抜けがありますか

支柱用の金属器具にゆるみ・
床 浮き、ずれがありますか
金具類

沈む

ある

ある

ある

ある

水たまりがありますかある

カビ臭いですか床 錆び・腐食している箇所はあり
下 ますか

支持脚の浮き・曲がりがありますか

床にガタツキはありますか

カビ臭い

ある

・新築時にフローリング表面に塗ってある塗料は、体育施設用の「ポリウレタン樹脂塗料」です。市販されているフローリング用のワックスとは異なります。

備考

・体育施設用ポリウレタン樹脂塗料は滑り係数を調整してあるもので、「体育館用樹脂ワックス」とは違います。

・当フローリング協会では「ポリウレタン樹脂塗料」を推奨いたしております。

・ワックスを塗ってできる塗膜は薄いので、傷つきやすく、長持ちしません。一方ポリウレタン樹脂塗料の塗膜の厚さはワックスの約１０倍です。

・専用のクリーナーやモップを利用し、ポリウレタン樹脂塗膜に付着したホコリや汚れを除去してください。

・ポリウレタン樹脂塗料は短期的に塗り重ねる必要もありませんし、耐傷性、耐摩耗性に優れ、美観の維持も可能です。

・ワックスを塗ってしまっている場合は無理に剥離剤などを使用せず、フローリング協会会員にご相談ください.。
・フローリング素地が出てしまっている箇所に、ワックスを塗っても塗膜が薄いので元には戻りません。ポリウレタン樹脂の再塗装が必要になります。 放置すると怪我の原因にもなりますので早急にフローリング協会会員にご相談ください。

・光沢が減少していてもポリウレタン樹脂塗装膜が充分に残っていれば問題はありません。

・砂や埃またはシューズの泥はポリウレタン樹脂塗装面を痛めてしまいます。なるべく体育館専用シューズを使用し、出入口には足ふきマットを敷いてください。

・フローリングが反ったり割れてしっている時は危険な・水分によって木材が伸縮しポリウレタン樹脂が剥がれて場合がありますので、早急な専門業者の診断・処置がしまうことがあります。
必要です。
・フローリング素地が出てしまっている場合は怪我の原因になりますので早急にフローリング協会会員にご相談ください。

・ガムテープ等は接着力が強くポリウレタン樹脂塗装膜を剥がしてしまうことがあります。

・剥離剤などを使用して無理にワックスを剥がすと「アルカリ焼け」等を起こしフローリングの色などが変色してしまうことがありますので、早急にフローリング協会会員にご相談ください。

・樹脂ワックスを塗り重ねてしまうとワックス層だけ剥がれて塗装面が剥がれて見える場合があります。

・早急な措置が必要です。フローリング協会会員にご相談ください。応急措置としては、ラインテープなどで割れた部分をふさいでください。

・一般的体育館での耐荷重制限は約500ｋｇ/㎡（JIS規格14.7kN/㎡）です。ピアノなどの重量物をフローリング上で移動させる際に、フローリング接合部に荷重が集中すると、フローリングの破損の原因となります。移動の場合は必ずベニヤ合板を敷くなどしてください。＊１＊２・経年劣化や一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/㎡）以上での使用等による床下地組の変形や破損を放・フローリングの割れが原因の場合は危険な場合があ置すると、破損個所が拡大することが多いです。＊１＊２
りますので、早急にフローリング協会会員にご相談く
ださい。

・金属音の床鳴りがする場合は下地床組が破損している・床支持脚やフローリング下のベニヤ合板が破損している場合は床が陥没する恐れがあります。早急にフ 可能性があります。早急にごフローリング協会会員に相談ください。
ローリング協会会員にご相談ください。

急・冬季など乾燥する季節や、空調設備のある体育館は過乾燥を起こして隙間が大きくなることがありますが、湿度の高い季節に戻ることが多いです。
・経年劣化による抜けがほとんどです。新築時の場合は床支持脚やフローリング下のベニヤ合板の破損の可能性があります。
・新築時にフローリングの伸縮などにより基礎がずれて支柱が入りにくいことがあります
が、１年程度でフローリングが安定し、自然に元に戻ることがほとんどです。

・フローリングは木材なので湿度の変化による多少の伸縮は必

要相談

・体育器具がぐらつく場合は床金具の基礎部分、または床下金具取り付け用の充填モルタルが破損している可能性があります。
・雨漏りの水や地下水などが床下部に溜まると、その湿気によりフローリングが異常に伸縮したり、床下地支持脚やフローリングが腐食したり、カビが生えることがあります。
・床下換気口が塞がれるなどして、床下に湿気を多く含む空気が滞留するようになっているとフローリングの裏面などにカビが発生し、表面にも出てくることがあります。

・湿度の高い季節になっても隙間が広がるようであれ ずあります。よってフローリング間の隙間は築年数より違いはありますが、季節によって変化します。隙間が無さ過ぎても、フローば問題がある可能性があります。原因は様々に考えられますのでフローリング協会会員にご相談ください。 リングが伸びた時に逃げ場がなくなり問題が起こる可能性があります。

緊急

急・金属器具の浮きやゆるみは床下地の破損や変形の可能性があります。

体育器具のぐらつきがありますか対応策・早急な措置が必要です。
フローリング協会会員にご相談ください。
応急措置としては、ラインテープなどで抜けた部分をふさいで ください。

・新築後１年程度経過しても支柱が入りにくい場合は床金具をずらして埋め木をしますので施工業者にご相談ください。 新築施設ではない場合にはフローリング・フローリングの伸縮等で支柱用の器具と床下の基礎が協会会員にご相談ください。
ずれてしまっている可能性があります。
・金属器具の浮きやゆるみがある場合は応急処置後・金属器具をフローリングに固定しているビスが抜けていフローリング協会会員にご相談ください。
たり緩んでいる可能性があります。

急・フローリングや床面の金具まで破損する可能性がありますのでフローリング協会会員にご相談ください。

急・水を除去した後に、その原因を取り除いてからフローリングや下地の修理を行いますので、フローリング協会会員にご相談ください。

要相談

・木栓(ﾀﾞﾎﾞ）はフローリングを床下地に固定しているビスや釘の頭を隠したり、出てこないようにするためのものです。

・長期にわたる湿気は床下地の金属部分を腐食させたり、フローリングにカビを発生させてしまいます。
フローリング協会会員にご相談ください。

・湿気が多くなると金属下地を腐食させるだけではなく、フローリングにカビが生える原因になり、劣化を早める原因にもなります。また、表面にカビが浮き出た場合は取り除くことが出来ません。

急・床支持脚の腐食や破損は床が陥没する恐れがあります。早急にフローリング協会会員にご相談ください。

ある・床下地材がなんらかの原因で破損したり変形している可能性があります。

急

ある・長期の使用などでボルト・ナットなどの外れ・緩みなどが生じることがあります。点検口などから確認することができます。

急＊早めの処置ならば修理が簡単になる可能性が高いです。早めにご相談ください。
＊上記以外にも様々なケースが考えられます。別紙の当協会会員企業にお問い合わせください。

・点検口がある場合は、そこから確認することもできますが、人間が入れなかったり見えない場合はフローりング協会会員にご相談ください。

・経年劣化や一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/㎡）以上での使用等による床下地組の変形や破損を放置すると、破損個所が拡大することが多いです。＊１＊２
・一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/㎡）以上での使用が多くなるとボルトやナットの外れが多くなる傾向があります。＊１＊２＊１ 体育館鋼製床下地の耐荷重 14.7kN/㎡積載時各測定点最大たわみ量が20㎜以下 （JIS規格A6519）＊２ 許容積載荷重は床下地メーカーにより異なります。

体育館床メンテナンスQ&A Vol.00
発行： 一般社団法人 フローリング協会

参考文献；日本体育床下地工業会発行「体育館用鋼製床下地材の維持・改修」

P1

理想的なフローリングのメンテナンスサイクル＊イメージ図フローリング
表面塗膜性能ＭＡＸ

性能 低下

表面塗膜使用限度

新築時 or
フローリング張り替え時

新築時約２年経過
ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り
ポリウレタン樹脂塗料１回～２回塗り

約６年経過

約12年経過注１） 注２）
リン
グ
板の一
般
的な経年
劣
化
進
行
度

ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り

ポリウレタン樹脂塗料１回～2回塗り

約8年経過

約10年経過

フロー

約4年経過

定期
診
断

フローリング削り替え＆ 再塗装(３回塗り）（

ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り約14年経過注３

ポリウレタン樹脂塗料１回～２回塗り
約16年経過ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り約18年経過ポリウレタン樹脂塗料１回～2回塗り

約20年経過フローリング貼り替え＆再塗装(３回塗り）
新築時or張り替え時に戻る
フローリング材使用限度

普段から実践できる適正な床寿命を維持する方法
・ 普段からのモップ掛け（つやだし剤のついていないもの）はフローリングの良い状態を長期維持するのに非常に重要です。
・ モップ掛け後はモップについた埃や砂を払い落とし、定期的に洗濯をしてください。
・ 体育館使用前にモップ掛けをすると、前日に舞い上がり、翌朝落ちてきた埃を取ることになるのでスリップ防止に効果的です。
・ 外部から砂、埃、ワックス成分を持ち込まないように出入口には足ふきマットを置いてください。
・ ウレタン塗膜が剥がれるおそれがありますので、ラインテープの代わりにガムテープなどは使用しないでください。
・ ラインテープを剥がす際に、一度に急いで剥がすとポリウレタン塗膜が剥がれてしまうおそれがありますので、斜めに少しずつ剥がしてください。（下記写真をご参照ください）（ラインテープの剥がし方の例 斜めにゆっくりと！）お問い合わせ先一般社団法人 フローリング協会
http://flooring.or.jp/index.html
会員企業 名簿
http://flooring.or.jp/member/member.html

ｒ体育館床メンテナンスQ&A Vol.00
発行： 一般社団法人 フローリング協会