型式：PPM R4J̲101

型式：PPM P1J-0B5 & PPM N4J̲100

施工・保守マニュアル（蓄電システム専用）
この施工・保守マニュアルは、パワーモニター（蓄電システム専用）セット（パワーモニター／計測ユニット& N4J）の施工と保守方法について、工事店様向けに説明しています。

電気工事は、電気工事士の資格を保有し、弊社の施工研修を受講した人が行ってください。

●この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
●This system is designed for domestic use in JAPAN only and cannot
be used in any other country.

パワーモニターとパワコンの通信配線について仕様

POWER MONITOR

整定値一覧

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

サービスモードについて施工されるときは、本書と取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取扱いください。

準備

はじめに

計測ユニット & N4J

施工についてパワーモニター

パワーモニターの設置

パワーモニター（蓄電システム専用）セット 型式：S4J̲111

画面表示の
説明

工事店様用

もくじ
■はじめに■
安全上のご注意
安全上の要点使用上のご注意
１.準備
１.１.同梱部品の確認
１.２.オプション品一覧
１.３.外形寸法１.４.各部の名称と機能
２.施工について２.１.システムの全体配線図
２.２.計測ユニット& N4J の設置場所の決定
２.３.計測ユニット& N4J とDINレールの取り付け方
２.４.電圧検知用ケーブルの作成
２.５.計測ユニットの配線
２.６.通信モジュールのセット
２.７.パワーモニターとケーブルのセット
３.パワーモニターの設置
３.１.壁面設置
３.２.卓上設置
３.３.ACアダプター用ケーブルの通し方
３.４.ACアダプターを使用しない場合
４.画面表示の説明
４.１.初期設定
４.２.ホーム画面
４.３.各操作画面
４.４.リセット方法
５.サービスモードについて
５.１.サービスモードの入り方
５.２.サービスモード専用機能
５.３.デモモードの入り方
６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）
６.１.エラー表示
６.２.トラブルシューティング
６.３.エラーダイアログおよび確認メッセージ表示
６.４.過負荷（オーバーロード）による自立運転の停止および復帰について
６.５.手動復帰について
７.整定値一覧
７.１.E6J
８.仕様
８.１.パワーモニター
８.２.計測ユニット
８.３.N4J
９.パワーモニターとパワコンの通信配線について
９.１.E6J 1台の場合
９.２.RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P) /H6J-3との組み合わせの場合
９.３.RPI H10Jとの組み合わせの場合
９.４.3台の場合1：RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3同士の組み合わせの場合
９.５.3台の場合2：H10J同士の組み合わせの場合
９.６.3台の場合3：RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3とH10Jの組み合わせの場合
９.７.3台の場合4：H10JとRPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3の組み合わせの場合

2

03
04
06
07
09
11
12
14
16
18
19
20
21
24
26
27
28
28
29
30
33
38
39
40
41
89
90
92
94
95
96
97
102
103
104
104
105
106
107
108
109
110
111

はじめに

この施工マニュアルでは、パワーモニター（蓄電システム専用）セット（パワーモニター：PPM R4J̲101／

計測ユニット：PPM P1J-0B5 ＆ N4J：PPM N4J̲100 ）を使用する上で、必要な機能、性能、使用方法などの情報を記載しております。

パワーモニター、計測ユニットの使用に際して下記のことを守ってください。

・この施工・保守マニュアルをよくお読みになり、十分ご理解のうえ、正しく施工してください。
・受け渡し時に同梱の取扱説明書にそってお客様に操作方法を説明してください。

3

はじめに

安全上のご注意
安全に使用していただくための表示と意味について

この施工マニュアルでは、パワーモニター（蓄電システム専用）セット（パワーモニター：PPM R4J̲101／
計測ユニット：PPM P1J-0B5 & N4J：PPM N4J̲100 ）を安全に使用していただくために、注意事項を
次のような表示と記号で示しています。
なお本製品とはパワーモニター、計測ユニットのことを示しています。
ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
必ず守ってください。
表示と記号は次の通りです。

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

■ 図記号の説明●感電注意

特定の条件において、感電の可能性を注意する通告●一般

特定しない一般的な禁止の通告●分解禁止
機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある
場合の禁止の通告●一般

特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示

4

はじめに

警告
計測ユニットは、幼児の手の届かないところに設置してください。
万一の場合、感電による傷害が起こる恐れがあります。
発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないでください。
万一の場合、発火・爆発の恐れがあります。
本製品をぬれた手で触れないでください。
万一の場合、感電による傷害や機器故障の恐れがあります。
本製品を分解・改造しないでください。
万一の場合、感電による傷害や火災が起こる恐れがあります。
計測ユニットを配線する際は、必ず計測ユニットが接続されているブレーカーをOFFにしてください。万一の場合、感電による傷害が起こる恐れがあります。
ACアダプターおよび計測ユニット＆N4Jは、壁の中に埋め込むなどの隠ぺい配線をしないでください。
また、ACアダプターのコードの上に重たい家具などを置いたりキャスターなどの車輪で踏んで傷つけないようにしてください。
万一の場合、発火・爆発の恐れがあります。

注意
計測ユニットの設置は、電気設備技術基準、内線規程に従い、第1種
または第2種電気工事士が行ってください。
稀に、感電による傷害が起こる恐れがあります。
振動、衝撃の影響が大きいところに設置しないでください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。
木材ではない材質の壁にパワーモニターを設置する場合は、市販のプラスチック
アンカーにより、壁面／卓上用プレートを壁面にしっかりと固定してください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。
木材ではない材質の壁にDINレールを設置する場合は、市販のプラスチック
アンカーにより、壁面にしっかりと固定してください。
稀に、落下により怪我をする恐れがあります。

5

はじめに

注意
端子ねじは、0.98 N.mで確実に締め付けてください。
稀に、接触不良による焼損の恐れがあります。
インパクトドライバー等の穴あけを主とした電動工具（ドリル）で、配線部の締め付けを行わないでください。
次のような場所には設置しないでください。
稀に、焼損の恐れがあります。
・屋外や軒下等の雨水が当たるところ
・洗面所、脱衣所、作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が30〜85%RH以外のところ
計測ユニットの電源は、必ず分電盤の太陽光発電用ブレーカーなどに接続してください。万一の場合、焼損の恐れがあります。
・ 蓄電池ユニットは、6か月に1度必ず充電してください。
・ 蓄電池ユニットを6か月以上使用しない場合は、蓄電池ユニットの残量を確認してください。
・ 蓄電池ユニットの残量が30%未満の場合は、少なくとも30%以上必ず充電
してください。

安全上の要点以下に示す項目は、安全を確保する上で必要なことですので、必ずお守りください。

１. パワーモニターの電源端子には、専用ACアダプター以外を接続しないでください。
２. 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則等に従ってください。

３. パワーモニターに発煙、発熱、その他の異常を感じた場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
４. 計測ユニットに異常を感じた場合は、計測ユニットが接続されている太陽光発電用ブレーカーをOFFにしてください。
５. 押入や階段下など、通風を妨げるような場所には設置しないでください。

６. パワーモニターを壁に設置する際には、DELTAのロゴが上になるように設置してください。
また、壁に設置しない場合は、壁面／卓上用プレートにセットして使用してください。

７. パワーモニターと計測ユニットに水などがかからないように注意してください。

８. 計測ユニットは、電源入力端子台を上方向にして垂直な壁にDINレールを使って確実に固定してください。

９. 計測ユニットの電圧検知用ケーブルは、VCTFケーブル（線径1.25mm 2 ）の銅線を使用してください。

10. 計測ユニットの電源入力端子台への配線は、同梱の圧着端子を使用してください。
11. 振動、衝撃の影響が大きいところには設置しないでください。
12. 屋外では使用できません。

6

はじめに

使用上のご注意
1. 本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量の証明には使用できません。電力量の目安としてご使用いただけます。
２. 本機はタッチパネル式液晶を採用しておりますが、強く押したり、強くたたいたりしないようにしてください。
３. 本製品は静電気によって故障、破損することがあります。
本製品に触れる前に身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。
４. 15分間をまたいで日付/時刻を過去に戻すと、実績データが失われます。
日付/時刻は正しく設定してください。
例） [実績データが失われる場合]

間違えて９時15分から８時45分に変更し、再度９時15分に戻した場合

８時45分台以降の実績データが８時45分台の実績データに合算され、８時45分台以降の実績

データが失われます。失われたデータは復元することができません。

●８時45分から９時15分に変更●９時15分から８時45分に変更

実績データが失われる

８時45分台に合算される

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

例） [実績データが失われない場合]

間違えて９時28分から９時18分に変更し、再度９時28分に戻した場合

９時15分台の実績データは９時30分に確定するため15分間をまたがない変更であれば実績データは失われません。

●９時18分から９時28分に変更●９時28分から９時18分に変更

実績データが失われません

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

8:30

7

8:45

9:00

9:15

9:30

はじめに

５. 本製品は以下のパワーコンディショナ（パワコン）に適用します。
デルタ電子

パワコン

E6J、RPI H4J(P)、RPI H4.5J(P)、RPI H5.5J(P)、RPI H6J(P)、RPI H10J** RPI H□□Jシリーズは、E6Jとの組合せで使用可能です。
６. 本製品を次のような場所には設置しないでください。
a) 温度変化が激しいところb) 潮風にさらされるところ

c) 揮発性、可燃性、腐食性およびその他有毒ガスのあるところ
d) 直射日光の当たるところe) 使用温度範囲（−20〜＋50℃）以外のところ
f) 標高2000ｍ以上の場所

g) 塵埃（粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉、オガ屑、ワラ屑等）の多いところ

７. 保管する場合は、温度：−20〜＋60℃、湿度：30〜85％RHで保管してください。
８. ケーブルを強く引っ張らないでください。
９. 電流センサーの向きや設置場所を誤ったり、ロックが不完全な場合は正確な計測ができません。
また、落としたり衝撃を加えたりすると、正確な計測ができなくなります。
10. 電流センサーは極性があります。電流センサーの電力会社側を系統側、屋内側を主幹漏電ブレー
カー側になるように設置してください。
11. 接続する電流センサーと電流センサー用ケーブルのコネクターが正しく接続されていることを確認してください。
12. 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の全量買取方式には対応していません。
13. パワーモニターの電源は切らないでください。
設定により、パワコンが停止することがあります。

ハイブリッド蓄電システムの使用上の注意

購入時に補助金の交付を受けた方は設置時から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正にご使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

8

準備

１.準備

1.1.同梱部品の確認

施工の前に全ての内容物が揃っていることを確認してください。
■（S4J̲111）
No

品名

1

パワーモニター（型式：PPM R4J̲101）

形状

数量

備考

１台
POWER MONITOR

2

壁面/卓上用プレート（部品番号：3312408800）

１枚

壁掛けや
卓上設置ためのプレートです。

3

壁面/卓上用プレート用木ネジ（＋）（Φ４ｘ20 mm）（部品番号：3109233900）

２本

壁面/卓上用プレート固定のための木ネジです。

4

ACアダプター（部品番号：0993114903）

１台

パワーモニター用電源です。

計測ユニット & N4J
5 （計測ユニット型式：PPM P1J-0B5）（N4J：PPM N4J̲100）

１台

6

先開型圧着端子（部品番号：304033020S）

３本
※
（１）

7

絶縁キャップ（赤）（部品番号：3242580800）

３個
※
（１）

8

DINレール（部品番号：3469290800）

１枚

計測ユニットとN4Jを取り付けるレールです。

9

DINレール用木ネジ（＋）（Φ４ｘ10 mm）（部品番号：3109236300）

２本

木ネジ

10

ストッパー
（部品番号：3079912646）

２枚

計測ユニットとN4Jの両端に固定するためのストッパーです。

11

計測ユニット用
コネクター（部品番号：3051615546）

１個

パワコンとの通信ケーブルを接続します。

※（ ）は予備の数量

9

計測ユニット電源用

準備

No

品名

12

６PINコネクター（部品番号：3051617046）

１個

R4Jに接続するコネクター

13

N4J用コネクター

１個

パワコンとパワーモニターの通信ケーブルを接続します。

14

電流センサー（Φ16 ）（部品番号：2817450010 /
2818928480）

２個

定格電流120A

15電流センサー用
ケーブル（２m ）（部品番号：3672235000）

１本

16

取扱説明書

１冊

17

簡易施工マニュアル

１枚

形状

数量

備考

※計測ユニットの電圧検知用ケーブルは、VCTFケーブル（線径1.25mm2、３芯）を別途用意してください。

10

準備

1.2.オプション品一覧
各種設置環境やシステム構成に対応するため、オプション品を用意しています。
設置場所、システムの構成にあわせて事前に準備しておく必要があります。
品名

形状

備考
接続するケーブルが太いため、同梱の電流センサーでは、取り付けられない場合に準備してください。
ご購入の際は必ず２個手配してください。
定格電流200A

電流センサー（Φ24）

電流センサー用
ケーブル（5 m）（部品番号：3672246800）

同梱の電流センサー用ケーブルでは長さが足りない場合に準備してください。

電流センサー用
ケーブル（10 m）（部品番号：3672257100）

同梱の電流センサー用ケーブルでは長さが足りない場合に準備してください。

電流センサー用
ケーブル（15 m）（部品番号：3672257300）

同梱の電流センサー用ケーブルでは長さが足りない場合に準備してください。

電流センサー用
ケーブル（30 m）（部品番号：3672257200）

同梱の電流センサー用ケーブルでは長さが足りない場合に準備してください。

RS-485通信ケーブル
10m X1PFCPEV-NC
0.65mm X 1P 10m

RS-485通信ケーブル
20m X1PFCPEV-NC
0.65mm X 1P 20m※ケーブルメーカーは都合により変更になることがあります。
■ご用意いただくもの
品名

数量

USBメモリー

１

備考
1GB以上

本機の設定には、USBメモリーにあらかじめキー（鍵）ソフトをインストールしたUSBメモリーキーが必要な項目があります。販売店にご相談ください。

11

■ ７インチパワーモニター■ 壁面/卓上用プレート
32mm

190mm

58mm
25mm
40mm

120mm

35mm

POWER MONITOR■ 計測ユニット & N4J
66.5mm

75.3mm93mm■ DINレール■ ストッパー

5.5mm

7mm

18mm

27mm

7.5mm

100mm

35mm

準備

1.3.外形寸法

8mm

35mm
50mm

12

準備

■ 電流センサー・電流センサー 用 ケーブル
31mm
29mm

18.5mm

Φ16

150mm

44.5mm
30mm

150mm

13

2000mm準備

1.4.各部の名称と機能
重要
LAN端子には電話線を接続しないでください。
■パワーモニター
正面

⑧

背面

④

USB 1

①

LAN

②

USB 2
CAN-L
CAN-H
RS485-B
RS485-A
GND
+12V

③

DC 12V
POWER MONITOR

⑨

⑦

⑤

⑥

側面

⑧

①LAN端子（RJ-45端子）（保護カバー付）
インターネット回線を接続する端子です。
（設定が必要です。
）②RS-485（６PIN端子）
パワコンからの電源と信号をに付属の６PINコネクターを通して接続する端子です。
③電源端子
付属のACアダプターを接続する端子です。
④USB端子（USB１・USB２）（保護カバー付）
各種データのダウンロードやパワーモニターのバージョンの更新が行えます。
※USBメモリーはお客様でご準備ください。
⑤壁掛けプレート固定差し込み口
壁掛け設置をする場合、壁面/卓上用プレートを取り付ける差し込み口です。
⑥卓上用固定差し込み口
卓上設置をする場合、壁面/卓上用プレートを取り付ける差し込み口です。
⑦リセットボタン
リセットボタンです。パワーモニターを再起動させます。
設定や記録は消去されません。
⑧配線口
配線方法により、使用する配線口の蓋を取り、ケーブルを通します。
⑨タッチパネル部
タッチ操作により画面切替や各種設定に使用します。

14

④

正面

①

側面

②

⑥

③
④
⑤

④

①電源入力端子（保護カバー付）
電圧検知用ケーブルを接続する端子です。
②電流センサー接続端子
電流センサー用ケーブルを接続する端子です。
③動作LEDランプ
緑色点灯：正常動作
緑色点滅：待機中や接続状態待ち
赤色点灯：ハードウェア異常
赤色点滅：通信中断④通信信号入力端子
RS-485ケーブルを接続する端子です。
⑤リセットボタン
無線通信ユニット向けのリセットボタンです。
N4Jと接続する場合、無効になります。使用しません。
⑥動作LEDランプ
通電中は常時点灯しています。
赤色点灯：動作中
緑色点灯：動作中（発売時期により色が変更になっています）

保護カバーを開けたり、内部を手で触れないでください。

万一の場合、感電による傷害が起こる恐れがあります。

15

準備■計測ユニット＆N4J

施工について

２.施工について

この章では、「システムの全体配線図」についてそれぞれ説明します。
詳細な内容は、該当する項目のページを参照してください。
お客様へ引き渡し時に同梱の取扱説明書にそって操作方法をご説明ください。

2.1.システムの全体配線図

ここではパワコン（E6J）を使用する太陽光発電システムの配線図を示します。
［注記］▶昼間、太陽電池は発電状態になりますので、感電には十分注意してください。

システム系統配線図【参考例１】
全量負荷システム（一次側接続）

Ｗｈ
買電用

ハイブリッドパワーコンディショナ

太陽光アレイ

CTセンサー

中性点欠相保護付(8mm2)

蓄電池用
端子台（2台システムの場合）
蓄電池+/-(6〜16mm2)
アース(4〜6mm2)
蓄電池

蓄電池
ユニット

蓄電池+/-(8mm2)
アース(4〜6mm2)
CAN / RS-485(LANケーブル)

漏電ブレーカー 漏電ブレーカー
中性点欠相保護付 中性点欠相保護付

電流制限器 *3E*1

電流制限器BOX

特定負荷切替盤 *2

CAN / RS-485(LANケーブル)

Ｗｈ
売電用

専用全量負荷分電盤

漏電ブレーカー

配線系統用 (8mm2)
通信線
端子台
引込口２
U/O/W/E
終端ON
自立運転用
通信線
端子台
引込口１
U/O/W/E

ユニット

電源

単相3線
AC105/210V

計測ユニット&N4J *5

漏電
ブレーカー

終端
OFF

60AF/60AT

E*1

切替開閉器

RS-485 (FCPEV-NC 0.65mm推奨)
RS-485
RS-485

太陽光分電盤（住宅用分電盤）*4

パワーモニター

漏電ブレーカー
中性点欠相保護付

AC100V

E*1

家庭内負荷へ
各使用機器の接地は確実に行うようお願いします。
特定負荷切替盤は、自動切換になっております。
（停電時、数秒後に特定負荷回路に自立運転電源を給電、商用側復電後は瞬時に切替わります。）※ただしパワーコンディショナは、一定時間経過後運転を再開します。
特定負荷切替を手動にて行いたい場合は、特定負荷手動切替盤（オプション）をご使用ください。
*3 電流制限器必要時は、別途電流制限器 BOX ご用意ください。
（電流制限器使用されない場合は専用全量負荷分電盤に電源接続および CT センサー取付を行ってください。）*4 自立運転時、太陽光発電や蓄電池の状態によりますが、最大 3kVA までしか電力を出力できません。
あらかじめ、自立運転時（停電時）に使用出来る小ブレーカーを決めておいてください。
*5 フリーボックス等（現地調達）を使用して設置してください。隠ぺい配線はできません。
*1*2* 図中のケーブルのサイズは付属のコネクターや圧着端子で使用可能なケーブルサイズを表しています。

16

電源

システム系統配線図【参考例２】
特定負荷システム（二次側接続）
Ｗｈ
買電用

ハイブリッドパワーコンディショナ

太陽光アレイ

CTセンサーＷｈ
売電用

電流制限器BOX ＋ 太陽光分電盤（住宅用分電盤）
もしくは

電流制限器スペース付太陽光分電盤（住宅用分電盤）

配線系統用 (8mm2)
通信線
端子台
引込口２
U/O/W/E
終端ON
自立運転用
通信線
端子台
引込口１
U/O/W/E
漏電ブレーカー
電流制限器 *5
中性点欠相保護付(8mm2)
蓄電池用
端子台
電流制限器BOX（2台システムの場合）
蓄電池+/-(6〜16mm2)

蓄電池
ユニット

アース(4〜6mm2)

CAN / RS-485(LANケーブル)

蓄電池
ユニット

蓄電池+/-(8mm2)
アース(4〜6mm2)
CAN / RS-485(LANケーブル)

40A 中性点欠相保護付
逆接続可能型

E*1

家庭内
負荷へ

特定負荷切替盤 *2

計測ユニット&N4J *6
終端OFF

漏電ブレーカー
60AF/60AT

RS-485 (FCPEV-NC 0.65mm推奨)

切替開閉器

RS-485
RS-485

パワーモニター

漏電ブレーカー

E*1

付属特定負荷用分電盤 *3
１ ２ ３ ４ ５ ６*4AC100V

１,２：MCB 2P1E 20AT 100V×2
３：MCB 2P2E 20A 200・100V×1
切替可（設定100V）
４,５,６：空きスペース 2P1E 100V×3

漏電ブレーカー
3P2E 30AF/30AT
中性点欠相保護付

E*1

負荷へ

*1
*2

各使用機器の接地は確実に行うようお願いします。
特定負荷切替盤は、自動切換になっております。
（停電時、数秒後に特定負荷回路に自立運転電源を給電、商用側復電後は瞬時に切替わります。）※ただしパワーコンディショナは、一定時間経過後運転を再開します。
特定負荷切替を手動にて行いたい場合は、特定負荷手動切替盤（オプション）をご使用ください。

*3*4

付属特定回路分電盤の負荷容量をご確認し接続してください。
パワーモニター（PPMR4J）用 AC100V 電源（コンセント接続）は、特定分電盤負荷側からの給電を推奨しております。
太陽光分電盤（住宅用分電盤）負荷側に接続した場合は停電時のモニター監視が出来なくなります。

*5

電流制限器必要時は、別途電流制限器 BOX もしくは電流制限器スペース付の太陽光分電盤（住宅用分電盤）をご用意ください。
（電流制限器使用されない場合は太陽光分電盤（住宅用分電盤）に電源接続および CT センサー取付を行ってください。）*6

フリーボックス等（現地調達）を使用して設置してください。隠ぺい配線はできません。

* 図中のケーブルのサイズは付属のコネクターや圧着端子で使用可能なケーブルサイズを表しています。

17

施工について単相3線
AC105/210V

2.2.計測ユニット&N4Jの設置場所の決定（１）分電盤に計測ユニット&N4Jが入るか確認します。分電盤に入らない場合、壁面に設置してください。
施工について※同梱のDINレールの上面から83mm、下面から62mm、左面10mm、右面から30mm以内には障害物等を置かないように取り付けてください。

※フリーボックス等を使用して設置してください。隠ぺい配線はしないでください。

MIN 140mm

MIN 83mm

MIN 140mm

MIN 55mm

MIN 30mm

MIN 41mm

100mm
MIN 180mm

MIN 100.5mm

MIN 180mm

MIN10mm

Φ5.5

7mm
18mm

35mm
MIN 62mm

MIN 30mm
MIN 20mm

MIN 105mm
MIN 95mm
MIN 10mm（２）パワーモニターの設置場所を壁掛けにするか、卓上にするかを決定します。

18

2.3.計測ユニット&N4JとDINレールの取り付け方
施工について（１）DINレールを垂直に同梱のDINレール用木ネジを使って水平に取り付けます。

（２）計測ユニット&N4Jの背面下側のツメ①をDINレールの下側に引っ掛けます。
（３）計測ユニット&N4Jの上側のツメ②をDINレールに引っ掛けると固定できます。

②①（４）最後に計測ユニット&N4Jの両端にストッパーを取り付けます。

・ストッパーをDINレールに押し当て、下記の図面にあるストッパー③のネジをマイナスドライバーで回しながら取り付けます。

③（５）
ストッパーのツメがDINレールに噛んでいることを確認してください。

19

施工について

2.4.電圧検知用ケーブルの作成
ここでは電圧検知用ケーブルの作成について説明します。
電圧検知用ケーブルは工事店様で線材をご用意いただき、同梱の圧着端子を用いてケーブルを作成していただく必要があります。
パワーモニター（余剰買取専用）セットには圧着端子のみ同梱されており、電圧検知用ケーブルは同梱されておりません。
■作成方法
１.VCTFケーブル（線径1.25 mm2、３芯）をご用意ください。
２.施工前にケーブルは5.5〜6.5mm（下図）の素線露出長さになるように加工を行ってください。
３.同梱の先開型圧着端子は次のようにケーブルに圧着してください。
5.5ｍｍ〜6.5ｍｍ

線径1.25mm2

0.5〜１ｍｍ

予め圧着をする前に絶縁キャップをケーブルに通しておき、圧着後は先開型圧着端子のカシメ部分が隠れるように取り付けてください。
４.圧着端子は取り付ける太陽光発電用ブレーカーに合わせて圧着してください。
圧着の際、カシメ部分から素線を１mm以上出すと正しいネジ締めができない場合がありますので注意してください。
１mm以上⇒接触不良の要因となります。
素線はみ出し部分

先開型圧着端子
電源入力端子台

計測ユニットを側面から見た図

上図の状態のまま使用すると、ネジの締め付けが不十分なために、ネジ緩みや先開型圧着端子と電源入力端子台に隙間ができ、接触不良の要因となります。

20

（１）電圧検知用ケーブルが正しく加工されていることを確認してください。
（20ページ）（２）計測ユニットの接続①太陽光発電用ブレーカーがOFFになっていることを確認します。

②電圧検知用ケーブルを計測ユニットの電源入力端子（U、O、W）に接続します。
（締め付けトルク：0.98 N.m）

太陽光発電用ブレーカー

太陽光発電用ブレーカーへ

パワコンへ

電圧検知用ケーブル
計測ユニット

計測ユニットへ（３）電流センサーの接続①主幹漏電ブレーカーのU、Wのケーブルに電流センサーを取り付けます。

電流センサーに書かれている電力会社側（商用系統側）と屋内側（主幹漏電ブレーカー）の方向を間違わないように取り付けてください。

商用系統側
U（赤） O（白） W（黒）主幹漏電ブレーカー※電流センサーの向きにご注意ください。

21

施工について2.5.計測ユニットの配線

施工について引っ掛け部をカチッとはめる※引っ掛け部がカチッとはまっていることを確認してください。
（抜け・緩みがないこと）※電流センサーを確実にロックしないと、正確な計測ができなくなります。

②電流センサーのケーブルのコネクターを計測ユニットの電流センサー接続端子に挿し込みます。
※電流センサーのケーブルを下記図面のように電流センサー用ケーブルと接続します。
※コネクターの向きに注意して挿し込んでください。

※引っ掛け部が確実に電流センサーのケーブルのコネクターとロックされていることを確認して
ください。

U側
電流センサーの
ケーブル

引っ掛け部

電流センサー用
ケーブル

W側（４）電流センサー用ケーブルを計測ユニットの電流センサー接続端子に接続します。
太陽光発電用ブレーカーへ

電流センサー用
ケーブル
計測ユニット（５）計測ユニットの電源入力端子台の保護カバーを付けてください。

22

（６）RS-485ケーブルの接続■ケーブルについて

単線２芯（１対より対線）のケーブル（定格温度：80〜85℃）を用意してください。

（より線の場合0.3〜0.5mm2）・施工前にケーブルの加工を行ってください。
8mm
Φ0.6~0.8

シールド線

Φ5~6

40mm

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm
・付属の計測ユニット用コネクターの①の部分を押さえながら、ケーブルを挿し込んで下さい。

①

・485A+/B-をパワーコンディショナの計測ユニット用通信コネクターへ、485A+/B-をパワーモニターの６PINコネクターへ接続します。
パワコンへ
485 A+
485 B485 A+
485 B-

・でき上がったコネクターを計測ユニットに取り付けます。

23

パワーモニターへ

施工について・ケーブルはRS-485用ケーブルをご使用ください。

・付属のN4J用コネクターの①の部分を押さえながら、ケーブルを挿し込んで下さい。

施工について①

・485+/-をパワーコンディショナの通信モジュールへ接続します。
パワコンへ

485 +
485 -

・でき上がったコネクターをN4Jに取り付けます。

2.6.通信モジュールのセット■ケーブルについて・ケーブルはRS-485用ケーブルをご使用ください。

単線２芯（１対より対線）のシールド線（定格温度：80〜85℃）を用意してください。

（より線の場合0.3〜0.5mm2）・パワコンの施工・保守マニュアルを見ながら作業してください。
・施工前にケーブルの加工を行ってください。

8mm
Φ0.6~0.8

ケーブル
40mm

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm

24

Φ5~6

■ 通信モジュールへの接続（１）パワコンから通信モジュールを取り外し、ケーブルを防水パッキンに通します。

※通信モジュールを外すときは、直流側開閉器をOFF、運転切替スイッチを停止、太陽光発電用
施工についてブレーカーをOFFしてから行ってください。

通信モジュール

DATADATA+

パワコンへの接続を誤った場合機器が壊れます。
配線に十分注意ください。

N4Jへ
計測ユニット（P1J）へ（２）通信モジュール上の端子台の上の部分を押しながら、３DATA＋、４DATA−にケーブルを挿し込みます。
ケーブルがきちんと挿し込んであるか確認してください。

（３）パワコンに付属の計測ユニット＆N4J用通信コネクターにN4Jからのケーブルを挿し込み、ネジで固定します。

※+/-の配線を間違わないように注意してください。故障の原因になります。
DATA+

DATA-

（４）計測ユニット用通信コネクターを通信モジュール上のコネクターへカチッと音がするまで、挿し込みます。

（５）通信モジュール上のDIPスイッチの両方をON（終端ON）になっていることを確認します。

25

2.7.パワーモニターとケーブルのセット
施工について・施工前にケーブルの加工を行ってください。
8mm
Φ0.6~0.8

シールド線

Φ5~6

40mm

推奨ケーブル：FCPEV-NC 0.65mm
・６PINコネクターの作成
付属の６PINコネクター①の部分を押さえながら、ケーブルを挿し込んでください。

①
コネクターが完成したら、本体と接続します。

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V
ネジ穴

・本体と６PINコネクターの接続（１）本体に６PINコネクターを挿し込みます。
ネジ穴（２）
ドライバーをネジ穴から通し、６PINコネクターのネジ２本を締めてください。

※軸の長さ65mm以上、先端の刃幅3.5mm以下、刃厚0.6mm以下のマイナスドライバーをお使いください。

■上側に配線する場合■下側に配線する場合（３）すべての配線が完了したら、パワーモニターを設置場所に設置してください。

26

３.パワーモニターの設置

パワーモニターは、卓上もしくは壁面で使用することができます。
この章では、「壁面設置」、「卓上設置」、「ACアダプター用ケーブルの通し方」についてそれぞれ説明します。

3.1.壁面設置
Φ4 木ネジ②

パワーモニターの設置■パワーモニターの壁面/卓上用プレートの取り付け方③①● 壁への取り付け方① 壁面/卓上用プレートを付属の木ネジで壁に取り付けてください。

・壁面/卓上用プレートは、本体の質量に耐える場所に設置してください。

・付属の木ネジが使用できない場所に設置する場合は、Φ４の皿ネジを使用してください。
・木ネジで木の材質の壁に取り付けるトルクは1.5~2.0 N.mにしてください。
・平らな壁に取り付けてください。

② 壁面/卓上用プレートの引掛け部と本体裏面の壁掛プレート固定差し込み口を確認し、本体の固定差し込み口が壁面/卓上用プレートの上部の上になるまで押し当てます。

③ そのまま本体を下にスライドさせ、確実に引掛けてください。

・壁面/卓上用プレートに、本体の壁掛けプレート固定差し込み口を押し当て、約１cm下にずらしてください。

One Point
・取り外す際、パワーモニターの落下に注意してください。
本体
50mm

36.7mm
25mm

74mm
40mm

50mm

35mm

150mm

23.3mm

20mm■壁面/卓上用プレートと本体の寸法■本体の各面からの離隔距離27

3.2.卓上設置

パワーモニターの
設置

② Ａ部

①

● 卓上設置の方法①壁面/卓上用プレートを本体下部にある卓上用固定差し込み口の向きに注意して挿し込んでください。
②壁面/卓上用プレートが、右の図に示す本体底面のA部に隙間が無いことを確認してください。

3.3. ACアダプター用ケーブルの通し方
配線口はパワーモニターの背面の上と下に二つがあります。

配線方法により、使用する配線口の蓋を取り、ケーブルを通します。

■上側から配線する場合②①①■下側から配線する場合②① ペンチで使用する配線口を取ります。
（ケーブルが傷つかないようにニッパーでバリを取ってください。）② ケーブルを通してください。

28

3.4. ACアダプターを使用しない場合
パワーモニターの電源を付属のACアダプターを使わないで、太陽光発電システム用パワーコンディショナの通信モジュールから取ることが出来ます。

その方法についてご案内いたします。

パワーコンディショナの通信モジュールの１．VCC/２．GNDとパワーモニターの６PINコネクターの+12V/

通信モジュール

POWER MONITORDATADATA+RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V

6PINコネクター● 通信ライン（RS485-A/B）に電源線（1.VCC/2.GND）を誤って接続しないでください。
パワーモニターの故障の原因となります。

● ACアダプターとの同時使用は出来ません。
パワーモニターの故障の原因となります。

● パワーモニターとパワーコンディショナ間の電源の配線距離は10m以内にしてください。
電圧降下によりパワーモニターが動作しないことがあります。

10mを越える場合は、付属のACアダプターをご使用ください。

29

パワーモニターの設置

GNDを接続するとパワーコンディショナからパワーモニターへ電力が供給されます。

４.画面表示の説明
4.1.初期設定（１）６PINコネクターをパワーモニターに挿し込みます。

画面表示の
説明

（２）起動後、言語選択画面が表示されるので、使う言語を選択します。

言語選択画面（３）接続設定開始画面が表示されるので、をタッチします。

接続設定開始画面（４）時刻設定画面が表示されるので、時刻設定を行います。

時刻設定画面（日付、時刻は例です）

30

日付の

の枠を選択すると日付選択画面が表示されます。

現在の年月日を選択します。
時刻のの時刻枠をタッチすると、時刻選択画面が表示されます。

現在の時刻を選択します。

日付選択画面

時刻を確認したら、をタッチすると、時刻変更ダイアログが表示されます。
をタッチします。

時刻変更ダイアログ

時刻変更ダイアログが消え、時刻変更確認ダイアログが表示されます。
もう一度をタッチします。

再度時刻変更ダイアログ
時刻変更確認ダイアログ

31

画面表示の
説明

時刻選択画面の

時刻選択画面（５）時刻設定が終了すると、接続設定が表示されるので、接続設定を行います。
計測ユニットの有効欄とパワコンのNo. 1の有効欄にチェックを入れて、を押します。

接続設定画面（チェック入り）

画面表示の
説明

* パワーコンディショナの機器IDは「1」ですので、No. 1を選択してください。

（６）再確認画面が表示され、設定が終わったら、ダイアログが表示されます。
設定を変えたい場合、を押すと、「接続設定が完了しました。」

をタッチすると、ホーム画面が表示されます。
をタッチしてください。

再確認画面

接続設定完了画面（７）設定が完了すると、「ホーム画面」が表示されます。
設定直後は処理中のため、「」アイコンが表示されますが、1〜3分後に下記の内容を確認してください。
・ホーム画面で「」アイコンが表示されていないことを確認してください。

・発電の電力アイコンの数値が変化していることを確認してください。
・接続設定や接続履歴を確認してください。
※再び接続設定を行う場合、サービスモードに入ってください。
サービスモードについては、「５.サービスモードについて」（40ページ）を参照してください。

32

4.2.ホーム画面
パワーモニターでは、発電・消費・売買電力量やパワコンの運転状態など、様々な情報を表示しています。
１．ホーム画面

本機のホーム画面です。ここでは、表示されるイラストやアイコンについて説明します。
画面は4種類あります。
・トップ画面１

②

⑭

③ ④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑪

⑫

⑩
⑬

・トップ画面２

⑭

②

③ ④

⑤

①
⑦

⑥

⑧

⑪
⑩

⑫
⑬

33

画面表示の
説明

①

・トップ画面３

②

⑭

③④

⑤

①
⑥
⑦
⑫
⑧

⑪

⑨

⑩

画面表示の
説明

⑬

・トップ画面４

⑭

②

③④

⑤

①
⑥

⑦

⑧

⑪

⑫

⑨
⑩
⑬

34

①日付/時刻
現在の日付と時刻を表示します。
②抑制アイコン

パワコンの運転に抑制がかかっているときに表示します。
説明

運転モード
温度上昇抑制パワコン内部の温度が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

電圧上昇抑制パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

③エラーアイコン
過負荷（オーバーロード）などによるシステムの運転停止が発生していることを示します。
通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示します。
詳細は、「６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）」（90ページ）を参照してください。
アイコン

運転モード
過負荷エラー
その他エラー

説明
エラーにより運転停止している状態です。

④系統異常（停電）、通信エラーアイコン
系統異常（停電）が発生していて連系運転を停止しています。自立運転モードに入っています。
パワコンまたは計測ユニットとの通信ができないときに表示します。
アイコン

運転モード
系統異常（停電）
通信異常

説明
系統異常、停電が発生。連系運転を停止しています。
（自立運転）
パワコンまたは計測ユニットとの通信が異常な状態です。

⑤パワコン、計測ユニット接続台数アイコン
接続設定でチェックが入っているパワコンや計測ユニットの台数が表示されます。
実際の配線とは関係がありませんので、誤配線の確認には使用できません。
⑥操作設定

現在の蓄電池ユニットのモード設定をここに表示します。

⑦積算発電量

発電開始日から現在までの総発電電力量を表示します。

⑧発電電力アイコンと数値

現在の発電状況を示すアイコンと数値です。

35

画面表示の
説明

アイコン

⑨電気の流れ(トップ画面１と２にはありません。トップ画面４は「発電時：発電と消費の間に左から右へ「→」マークが流れます。

→

売電時：消費と売電の間に左から右へ「→」マークが流れます。

→

買電時：消費と買電の間に右から左へ「
←

画面表示の
説明

」マークが流れます。)」マークが流れます。

←⑩消費電力アイコンと数値

現在の消費状況を示すアイコンと数値です。

⑪売電・買電電力アイコンと数値

電力の売買状態を示すアイコンと数値です。売買状態によりアイコンの色と文字（売電/買電）の表示が変わります。
アイコンの色は、売電の場合：｢緑色」、買電の場合：「赤色」で表示されます。
⑫蓄電池ユニットアイコンと数値

蓄電池ユニットの放電/充電の状態と放電/充電電力と蓄電池ユニットの残量（％）を示すアイコンと数値です。

蓄電池ユニットの残量が20％以下になると赤文字になり、残量が少なくなったことを表します。

蓄電池放電制限を設定している場合、その量の分だけ色が異なり、制限量が一目でわかります。
突然の停電に備え、予め設定しておくことをお勧めします。

⑬メニューボタン
メニューボタンの名称を表示します。
メニューボタンは、表示している画面ごとに名称や役割が異なります。
詳細内容については、取扱説明書を参照してください。
さまざまな電力の履歴を表示します。
パワコンの状態やエラー履歴を表示します。
パワコンの整定値の確認やパワーモニターの設定が行えます。
パワコンの自立運転と連系運転の状態を表示します。
スライドショー機能です。

36

⑭時計・ネットワークアイコン
ネットワークに繋がってない状態です。*
LAN接続はされていますが、外部に接続することができない状態です。
ネットワークに正常に繋がっている状態です。
ネットワークからの時間同期に失敗している状態です。
ネットワークからの時間同期に成功している状態です。
出力抑制中です。

●タブの表示
選択中のタブは白くなります。非表示タブは薄い青です。
選択されたタブ

非表示タブ

タブ

One Point
・ 画面に表示される数値は、すべて四捨五入された値が表示されます。
例えば、「3.14 kWh」の場合は「3.1 kWh」と表示され、「3.15 kWh」の場合は「3.2 kWh」と表示されます。
このように、表示される数値は、真の値とは完全に一致しない場合があります。

・抑制・通信異常アイコンが頻繁に表示される場合は、「６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）」（90ページ）を参照してください。

37

画面表示の
説明

* パワーモニターが、インターネットにつながっていない場合に表示されますので、故障ではありません。

4.3.各操作画面
パワーモニターは、タッチ操作や接続設定により、次のように表示画面が変化します。
各画面の表示内容と操作は、「表示機能」で説明します。

One Point
・点線の矢印で表示している画面は、一定の条件（日付/時刻未入力、接続設定等）を満たした
ときに表示されます。
・点線の枠で囲む画面は、パワーモニターとパワコンが通信できない場合、表示されません。
・実線で表示されている画面は、通常操作で表示されます。
・二重枠線で囲まれた画面は、サービスモードのときに表示されます。
■各操作画面一覧
画面表示の説明

電源投入(起動画面の表示までに 1 0 秒 程度かかります。)

起動画面

時刻設定画面30 ページ

接続設定画面32 ページ

ホーム画面
33 ページ

履歴

情報
本日

設定

パワコン運転状態
接続設定

パワコン
41 ページ

本日
（時間）
1ヵ月

43 ページ

整定値

パワコンエラー履歴

44 ページ

時刻

接続履歴

1年

スライドショー

45 ページ

画面設定

抑制履歴

47 ページ

20年

操作設定

カレンダー

メンテナンス

測定値

通信設定

50 ページ60 ページ64 ページ系統

出力パワー制御66 ページ

メーカー用

パワコン

79 ページ

出力制御

蓄電池

80 ページクラウド登録（将来のための機能です。）※ページを記載していない画面の詳細内容については、取扱説明書を参照してください。

38

4.4.リセット方法

画面表示の
説明

■パワーモニターのリセット
本体底面のリセット穴に先の細い絶縁体でできた棒状の物を挿し込み、リセットボタンを押してください。
リセットされます。
※パワーモニターを再起動させます。設定や記録は消去されません。

POWER MONITOR

リセット穴

39

５.サービスモードについて
5.1.サービスモードの入り方
ホーム画面に順番にタッチすると、サービスモードに入ります。
手順：左上１回タッチ→右上２回タッチ→左上１回タッチ（５秒以内に行ってください。）※タッチ操作が間違った場合、画面中央を一回タッチすると、キャンセルになります。
最初から操作をやり直してください。

①④②③

サービスモードについてキャンセルスペースサービスモードに入ると、画面の上部中央にが表示されます。

■サービスモードの解除方法

ホーム画面をもう一度同じ手順でタッチすると、通常モードに戻ります。

40

5.2.サービスモード専用機能
サービスモードは、パワコンの状態を確認ができ、パワコンの接続、整定値と時刻などの設定、メンテナンスやデモモードがあります。
■パワコン

⑩
①
②
③
④
⑤
⑥

サービスモードに
ついて

⑦

⑧

⑨

■パワコン画面① 品名：型式を表示します。
② シリアル番号：シリアル番号を表示します。
③ 実績発電時間：発電時間を表示します。
④ 開始日：発電開始日を表示します。
（パワコンの発電が２kWを超えると、表示します。）⑤ 蓄電池容量：蓄電池ユニットの公称容量を表示します。
（ES6JB1：6kWh、ES6JB2：12kWh）⑥ 蓄電池１
シリアル番号：蓄電池１のシリアル番号を表示します。
蓄電池状態：蓄電池１の状態（SOH：State of Health）を表示します。
累積放電量：蓄電池１ユニットが放電した量を表示します。
⑦ 蓄電池２2台目の蓄電池の状態を表示します。
シリアル番号：蓄電池２のシリアル番号を表示します。
蓄電池状態：蓄電池２の状態（SOH：State of Health）を表示します。
累積放電量：蓄電池２ユニットが放電した量を表示します。
⑧ [最高値]
DC電圧最大値：最大DC電圧を表示します。
AC電圧最大値：最大AC電圧を表示します。
現在/歴史温度最高値：パワコン内部の現在の温度と過去の最高値を表示します。
⑨ [ソフト情報]：パワコン内の各ソフトのバージョンを表示します。

41

⑩

見たいパワコンが選択できる画面が表示されます。
ボタンをタッチするとパワコン選択ダイアログが表示されるので、見たいパワコンのNo.を
タッチします。

操作方法→

をタッチします。

サービスモードについて・ホーム画面の42

■接続設定サービスモードでは、接続設定が行えます。

※初回モニターを起動する時、接続設定画面が自動で表示されますが、二回目以降接続設定を行う場合、サービスモードに入る必要があります。

【パワコンを交換する場合】

パワコンを故障で交換した場合、下記のように設定を行ってください。

下記の設定を行わないと、追加されたパワコンの発電量の計測ができません。

（１）パワコンのデータを全てリセットします。
（パワコンの施工・保守マニュアルをご参照ください。）（２）「パワコン運転状態」と「情報」にある接続履歴ページに確認してください。

（３）設定完了後、「■サービスモードの解除方法」（40ページ）に従って通常モードに戻してください。

操作方法：

・ ホーム画面の→をタッチします。

●タブの表示
選択中のタブは白くなります。非表示タブは薄い青です。
選択されたタブ

非表示タブ

タブ

43

サービスモードについて一般モードでは接続設定ページは、表示されません。

■整定値

⑤

①

サービスモードに
ついて

②

③

④

①整定値画面
サービスモードでは、整定値の設定が行えます。
整定値の内容については、整定値一覧（97ページ）を参照してください。
通常モードでは整定値ページは、設定できません。
②

③

④

⑤

設定が単一のパワコンに更新します。

選択したパワコンの整定値をダウンロードすることができます。

ダウンロードした整定値ファイルをアップロードすることができます。
※アップロードできたら、最後に更新ボタンをタッチしないと、変更されません。

見たいパワコンが選択できる画面が表示されます。
ボタンをタッチするとパワコン選択ダイアログが表示されるので、見たいパワコンのNo.をタッチします。

操作方法

・ホーム画面の→をタッチします。

44

■時刻

①
②
③

①日付

日付の設定ができます。

②時刻

時刻の設定ができます。
の枠を選択すると日付選択画面が表示されます。

現在の年月日を選択します。

（２）時刻の

現在の時刻を選択します。

の枠をタッチすると、時刻選択画面が表示されます。

日付選択画面（３）

時刻選択画面をタッチすると時刻変更ダイアログが表示されます。
変更してよければをタッチします。
時刻変更ダイアログ（４）時刻変更ダイアログが消え、再度時刻変更
確認ダイアログが表示されます。

（５）もう一度をタッチします。
時刻変更確認ダイアログ

45

サービスモードについて（１）日付の（６）確認ダイアログが表示されるので、をタッチします。

確認ダイアログ

時刻画面③タイムシンクロナス

日時情報をサーバーから取得することができます。

・有効：この機能を有効にします。

・サーバー：タイムサーバーのアドレスを入力します。
・標準時間帯：時間帯の設定ができます。

サービスモードについて日本の場合、世界標準GMTより+９時間なので、GMT+９と設定します。

標準時間帯設定画面

・周期：サーバーへのアクセス時間を入力します。

設定範囲：１時間、６時間、12時間、１日、２日、３日、１週間

周期設定画面

操作方法
・ホーム画面の→をタッチします。

46

■ 画面設定

通常モードでも画面設定が行えます。

①
②
③

⑨

①トップ画面

トップ画面の枠をタッチすると、トップ画面を選択できます。
設定範囲 ：トップ画面１、トップ画面２、トップ画面３、トップ画面４（デフォルトはトップ画面１になります。）

トップ画面選択47

サービスモードに
ついて

④
⑤
⑥
⑦
⑧

サービスモードについて②スライドショー写真選択
USBメモリーから本体にファイルを保存して、本体からスライドショーデータを読み込むことができます。
スライドショー写真選択の枠をタッチすると、スライドショー写真選択画面が表示されます。
[選択先]：本体かUSBメモリーかを選択します。
目次：ファイルのディレクトリを表示します。
目次の文字表示は最大30文字まで表示します。
30文字を超えた場合、前は「…」になります。
ファイルのディレクトリは最大30文字まで表示します。
30文字を超えた場合、後ろは「…」になります。
※大きなファイルの場合、表示時間がかかることがあります。
（お勧めの画像サイズは 800Ｘ480ピクセル）※ファイル名は英数で、形式はJPG、JPEG、GIF、PNGにしてください。
[本体へコピー]選択先がUSBメモリーの場合、このボタンが表示されます。フォルダを選択してこのボタンをタッチすると、ファイルは本体の「show」フォルダに保存されます。
[×]：このダイアログを閉じます。

フォルダ選択画面③スライドショー間隔時間
スライドショーの画面切り替え時間（5、10、20、30秒）が設定できます。
デフォルトは10秒になります。
※大きなファイルの場合、表示時間がかかることがあります。
（お勧めの画像サイズは 800Ｘ480ピクセル）
スライドショー中に画面をタッチすると、スライドショーが終了し、ホーム画面に遷移します。
なお、エラーが発生した場合、スライドショーが終了し、ホーム画面に遷移します。

④スリープ
無操作で本機の液晶画面が消えるまでの時間が設定できます。
設定範囲：1、2、3、4、5、10、15、20、25、30分
デフォルトは５分になります。
スリープ中に画面をタッチすると、画面が表示されます。
なお、エラーアイコンが表示された場合、画面が点灯し、ホーム画面に戻ります。

48

⑤画面の明るさ
画面の明るさは10段階で選択できます。
設定範囲：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
デフォルトは８になります。
⑥バージョン
パワーモニターのファームウェアバージョンを表示します。
⑦

デモモードに入りることができます。
詳細は、「5.3.デモモードの入り方」（89ページ）を参照してください。

⑧言語
パワーモニターの言語が選択できます。
設定範囲：English、Deutsch、日本語⑨

変更を確定します。
ご注意ください。

をタッチすると、ダイアログが消えます。

画面変更ダイアログ

操作方法
・ホーム画面に→をタッチします。

49

サービスモードについて※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、変更されません。

■ 操作設定⑦①②③④

サービスモードに
ついて

⑤

⑥

①モード
モードは全部で、自家消費優先モード／ピークカットモード／売電優先モード／充電優先
モード／放電優先モード／蓄電池切り離しモードの6つあります。
各モードは、太陽電池、蓄電池ユニット、パワーコンディショナ、系統および家庭内負荷に対し異なる振る舞いを実行します。
以下に各モードを説明します。

モード選択

50

【自家消費優先モード】
本モードは、標準的なモードです。
このモードでは、太陽光発電の電力は、次の順で供給されます。
1. 家庭内で自己消費します。
2. 余った電力を利用し、蓄電池ユニットが満充電になるまで充電します。
3. それでも余った電力は売電します。
4. 夜は、蓄電池ユニットを放電し家庭内消費します。
太陽光発電の電力が全く無いとき、蓄電池ユニットは空になるまで放電し、家庭内負荷に供給します。
充電時間の設定した場合、充電容量は30％が上限となります。
放電時間の設定も可能です。

太陽電池アレイ

系統

E6J
入力

入力/出力

蓄電池ユニット

家庭内負荷
出力

サービスモードに
ついて

充電/放電

自家消費優先モード

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

蓄電池放電

自己消費電力
00:00

07:00

12:00

自家消費優先モードの動き

51

19:00

24:00

【ピークカットモード】
本モードは、家庭内負荷の消費がピークカット電力の設定値を越えている時、蓄電池ユニットが放電するモードです。

太陽電池アレイ

系統

E6J
入力

入力/出力

家庭内負荷

蓄電池ユニット
充電/放電

出力

ピークカットモード

サービスモードについて

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

蓄電池放電
自己消費電力
00:00

07:00

12:00

ピークカットモードの動き

52

19:00

24:00

【売電優先モード】
太陽光で発電した電力を宅内の使用分を除きすべて売電します。
更に、割安な深夜電力で蓄電池ユニットに充電し、割高な朝夕や夜間に使用。
割高な電力の購入を抑え、電気料金を軽減することができます。
深夜電力を充電利用される際は、充放電時間の設定が必要です。
詳しくは58ページの「④充電/放電時刻」をご覧ください。
太陽電池アレイ

系統

E6J
入力

入力/出力

蓄電池ユニット

家庭内負荷
出力

充電/放電

売電優先モード

サービスモードについて

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

自己消費電力
00:00

07:00

12:00

19:00

24:00

売電優先モードの動き

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

自己消費電力

買電
00:00

07:00

12:00

充電/放電時刻の設定をした場合

53

買電
19:00

24:00

【充電優先モード】
本モードは、太陽光から余った電気を蓄電池ユニットへの充電に優先して使うモードです。
蓄電池ユニットが満充電になった場合は、余った電気は売電されます。
太陽光からの電力供給が無くなっても蓄電池ユニットは放電しません。

太陽電池アレイ

系統

E6J
入力

入力/出力

蓄電池ユニット

家庭内負荷
出力

充電/
スタンバイ

充電優先モード

サービスモードについて

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

自己消費電力
00:00

07:00

12:00

充電優先モードの動き

54

19:00

24:00

【放電優先モード】
本モードは、蓄電池ユニットの充電はしません。
太陽光から余った電気は、売電します。
蓄電池ユニットは、太陽光からの電力が無い場合、空になるまで放電します。
※ 蓄電池放電量制限を設定している場合は、設定値まで放電します。

太陽電池アレイ

系統

E6J
入力

入力/出力

蓄電池ユニット

家庭内負荷
出力

放電/
スタンバイ

放電優先モード

サービスモードについて

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

蓄電池放電

自己消費電力
00:00

07:00

12:00

放電優先モードの動き

55

19:00

24:00

【蓄電池切り離しモード】
本モードは、蓄電池ユニットをシステムから切り離すためのモードです。通常は使用しません。
たとえば、お使いの蓄電池ユニットが何らかの理由で故障した場合、システムから切り離すことができます。
システムから切り離すことで、通常の太陽光発電システムとして動作します。

太陽電池アレイ

系統

E6J
入力

入力/出力

家庭内負荷
出力

サービスモードについて蓄電池切り離しモード

太陽光発電
家庭内使用電力
余剰電力

自己消費電力
00:00

07:00

12:00

蓄電池切り離しモードの動き

56

19:00

24:00

②蓄電池放電量制限
蓄電池ユニットの放電量を制限できます。
例：35%に設定した場合、使用可能容量の100%〜35%まで放電します。
設定範囲：0〜70% 初期値0%
まさかの停電に備えて、一定量の蓄電池ユニット残量をリザーブするための設定です。
蓄電残量が20％以下になると、蓄電池ユニット残量の表示が赤色に変わり、蓄電池ユニット残量が減っていることを示します。蓄電残量が著しく減少すると、蓄電池ユニットが放電量を絞る
ためシステムが不安定になることがあります。
停電時に蓄電残量が0％の場合、スムーズに再起動できないことがあります。
蓄電池ユニットに再充電されないと太陽光発電ハイブリッドシステムは再起動できないためです。
突然の停電に備え、常に「蓄電池放電量制限」を設定し、蓄電量をリザーブしておくことをお勧めします。「蓄電池放電量制限」を設定していない場合、ハイブリッドシステムは蓄電
残量が0％になるまで放電します。夜間など太陽光発電が無い場合、宅内の電力消費が多いと蓄電残量が0％になることがあります。

③ピークカット電力

モードを「ピークカットモード」のときに有効な設定です。

系統から家庭内負荷の使用量のピーク電力を割り当てることができます。

家庭内負荷消費量がこの値を超えると、電池が残りの電力で供給するために放電します。
設定範囲：1kW〜10kW

Step

1kW

初期値：3kW④ブレーカー設定

ブレーカーの電流値を入力することで、蓄電池への充電電流を制限します。

通常、蓄電池の充電電流は固定のため、家庭内負荷が大きい場合、過電流（蓄電池の充電電流＋

家庭内負荷電流＞ブレーカー）になる可能性があるため、蓄電池への充電電流を制限し、ブレーカーの解列を防止します。

主幹ブレーカーの電流値を入力します。
設定値の80%が最大電流値となります。

最大電流から家庭内負荷の合計電流を引いたものが充電電流になります。

例えば、60Aで設定した場合、家庭内負荷が40A使用すると充電電流は、8Aに制限されます。
初期値：30000A（誤動作させないために動作しない数値になっています。）

57

サービスモードについて設定値から-5%になると自動的に設定値まで充電します。
ただし、1~20%の設定の場合は、20%まで充電します。
例１：15%に設定した場合、10%になると20%まで充電します。
例２：30%に設定した場合、25%になると30%まで充電します。

⑤充電/放電時刻

蓄電池ユニットの充電／放電時間をそれぞれ3種類で設定できます。

時刻設定は、蓄電池ユニットの充電時刻および放電時刻に分かれています。
各設定は3つの時間帯を設定することができます。

これらの6つの時刻は、互いに重複しないように設定してください。

（重複あると「無効値」のエラーが表示されます。）「売電優先モード」と「自家消費優先モード」のとき設定が可能です。

開始時刻になると「充電優先モード」
もしくは、「放電優先モード」に自動的に切り換わります。
停止時刻になると元の設定のモードに戻ります。

（例えば、「売電優先モード」
で充電時刻を設定した場合、開始時刻になると「充電優先モード」になります。停止時刻になる前に、満充電になっても、停止時刻になるまで「充電優先モード」は保持されます）

サービスモードについて「自家消費優先モード」
では、充放電時刻を設定すると、充電容量は30％が上限となります。

時間設定※設定のタイミングにより「無効なアクセス」というエラーが表示される場合があります。
その際は、

⑥

をタッチし、もう一度をタッチしてください。

変更を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、変更されません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

設定完了ダイアログ

58

見たいパワコンが選択できる画面が表示されます。
ボタンをタッチするとパワコン選択ダイアログが表示されるので、見たいパワコンのNo.を
タッチします。

操作方法

・ホーム画面に→をタッチします。

59

サービスモードについて⑦■メンテナンス

サービスモードについてパワーモニター内のデータをバックアップやリストアをすることができます。
通常モードでは表示されません。

本機のファームウェアーを更新できます。

パワーモニター内のデータをバックアップができます。

バックアップしたデータを元の状態に戻します。

60

（１）USBメモリーに更新用のファームウェアをコピーします。
（２）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

（３）（４）
ファイルを選択し、をタッチすると、
ファイル選択画面が表示されます。
をタッチすると、更新が始まります。

サービスモードについて※ファームウェアの更新中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

ファームウェアの更新が完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。
ファームウェアの更新後、「設定」の「画面設定」ページで、バージョンを確認してください。

61

（１）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

をタッチすると、
ファイル保存画面が表示されます。

サービスモードに
ついて

（２）

（３）
ファイル保存する場所を選択し、をタッチすると、
ダウンロードが始まります。

※ダウンロード中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

ダウンロードが完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。

62

（１）USB端子にUSBメモリーを取り付けます。

をタッチすると、
ファイル選択画面が表示されます。

サービスモードについて（２）（３）バックアップファイルを選択し、をタッチすると、リストアが始まります。

※リストア中に、電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。

リストアが完了すると、パワーモニターは再起動し、ホーム画面が表示されます。

63

■ 通信設定

サービスモードについて本機を単品購入された場合は、設定は必要ありません。
遠隔監視を行いたい場合は、ルーターなどがセットになった遠隔監視システムをご購入ください。
また、ネットワークの知識や技術がある方は、ご自身の責任において設定を行ってください。

専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。
専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。
専門分野仕様のため、特に設定の必要はありません。
パワーモニターをインターネット経由で監視するための設定です。
ネットワークの知識無い方は、さわらないでください。

64

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①DHCP
インターネットに接続する場合、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てるプロトコルです。
「有効」を選択するとネットワーク設定を手動で行わなくてもすぐに適切な設定で接続することができます。
「無効」を選択すると以下の項目の設定が可能になります。
②IPアドレス
パワーモニター１台１台に割り振られた識別番号です。
③サブネットマスク
IPアドレスの頭から何ビットをネットワークアドレスに使用するかを定義する32ビットの数値です。
④ゲートウェイIP
異なるネットワーク間を接続するためのIPです。
⑤DNS
ドメインネームサーバーの略で、ドメイン名やホスト名とIPアドレスの対応関係を管理します。
⑥検索ドメイン
適当なドメイン名が指定されたときに勝手に補われるドメイン名です。
⑦ホスト名
パワーモニターの名前を適当に付けることができます。
初期値はDELTAです。とくに設定の必要はありません。
⑧
をタッチすると設定変更ダイアログが表示されるので、65をタッチします。

サービスモードについて⑧■出力パワー制御 (メーカー専用)
出力制御システムにおいて、固定スケジュール（手動定期書換）のための固定カレンダーの設定ができます。１日ごとに、時間帯、出力上限（％）、力率を設定できます。
固定スケジュールの入力および編集は、
スケジュールの改ざん防止のため、一般ユーザーおよび工事店には公開できません。
通常は、「■出力制御（通信環境がある場合）」もしくは、「■出力制御 (通信環境が無い場合)」で設定します。

②

⑤

④

①

サービスモードに
ついて

③

①日付
年：西暦で表示しています。タッチで年を変更できます。
月：月を表示しています。タッチで月を変更できます。
「キャンセル」ボタンをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

②

前の月に遷移します。
次の月に遷移します。

③当日表示
当日は青い枠で囲まれます。過去はグレーに表示されます。
④

出力制御のスケジュールを編集できます。

⑤

選択した日を解除できます。

66

（１）USBメモリーキーをパワーモニターに取り付けます。
（２）出力パワー制御の画面を開くと編集画面が表示されます。
USBメモリーキーが無い場合は、表示のみとなり、編集はできません。
(３)連続でも不連続でも制御する日や曜日を自由に選択できます。

・ホーム画面に→をタッチします。

サービスモードに
ついて

操作方法

67

【制御する日を連続や不連続で設定したい場合】（１）制御する日付をタッチすると、選択されます。
選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。
すべての選択を解除したい場合、をタッチします。

連続で選択した場合

不連続で選択した場合（２）カレンダーの真ん中上に選択された日を合計して表示されます。
サービスモードについて選択ができたら、をタッチすると、編集画面に入ります。

①

②

①

をタッチすると、選択した日付を表示されます。
例：※最大96日まで選択可能です。

②（３）

USBメモリーキーで権限を設定するときに決めたIDがここに表示されます。
をタッチすると、出力制御内容を設定できます。

68

①
②
③

サービスモードについて①時間帯の枠をタッチすると、制御する時間帯を選べます。
選択された時間枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度時間枠をタッチすると解除されます。
※時間は、連続で選択してください。
※複数日を選択した場合、既に設定された日を選択し、設定すると設定内容が上書きされ、元の設定が削除されます。

②抑制の枠をタッチすると、何％に抑制するかを選べます。（0〜100％）③一定力率の枠をタッチすると、一定力率を選べます。
（OFF、+0.80(遅れ)〜-0.80(進み)）69

（４）設定ができると、をタッチして編集画面に戻ります。

画面の下に設定した制御内容が表示されます。
をタッチすると、制御内容を修正できます。

削除したい場合、をタッチすると、制御内容を削除されます。

サービスモードについて修正したい場合、（５）制御設定を追加したい場合、再度をタッチして設定します。

をタッチすると設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、設定が成立しません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

70

●出力制御記録

設定した出力制御内容を表示します。

１日に最大96件設定することができます。

通常モードでは、日付をタッチして、その日の出力制御記録画面が表示されます。

サービスモードについてをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

71

【制御する日を曜日で設定したい場合】（１）そのままをタッチします。

をタッチします。

サービスモードについて（２）終了日の枠をタッチして、終了日を選んで、（３）その下に制御する月と曜日をタッチすると、選択されます。
選択された枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度枠をタッチすると解除されます。

（４）をタッチすると、出力制御内容を設定できます。

72

①
②
③

サービスモードについて①時間帯の枠をタッチすると、制御する時間帯を選べます。
選択された時間枠が青くなります。
選択を解除したい場合、再度時間枠をタッチすると解除されます。
※時間は、連続で選択してください。
※選択した曜日と既に設定された日が重複した場合、後から設定した内容に上書きされます。

②抑制の枠をタッチすると、何％に抑制するかを選べます。（0〜100％）③一定力率の枠をタッチすると、一定力率を選べます。
（OFF、+0.80(遅れ)〜-0.80(進み)）73

（４）設定ができると、をタッチして編集画面に戻ります。

画面の下に設定した制御内容が表示されます。
をタッチすると、制御内容を修正できます。

削除したい場合、をタッチすると、制御内容を削除されます。

サービスモードについて修正したい場合、（５）制御設定を追加したい場合、再度をタッチして設定します。

をタッチすると設定を確定します。
※全ての設定は最後に決定ボタンをタッチしないと、設定が成立しません。
ご注意ください。
をタッチすると、ダイアログが消えます。

（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

74

●出力制御記録

設定した出力制御内容を表示します。

１日に最大96件設定することができます。

通常モードでは、日付をタッチして、その日の出力制御記録画面が表示されます。

サービスモードについてをタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

75

【１日だけ削除するには】（１）削除したい日付をタッチし、選択しをタッチします。

選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。

をタッチします。

サービスモードについてすべての選択を解除したい場合、（２）選択した日付の詳細が表示されます。
（３）をタッチするとダイアログが表示されます。

76

（４）

をタッチします。

をタッチするとダイアログが消えます。

サービスモードについて（５）をタッチし、
ダイアログが消えたら（６）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

77

【任意の日付を削除するには】（１）削除したい日付をタッチし、選択しをタッチします。

選択された日は緑の枠で囲まれます。

選択を解除したい場合、再度日付をタッチすると解除されます。

をタッチします。

サービスモードについてすべての選択を解除したい場合、（２）をタッチし、選択した日付が間違いないか確認します。

78

（３）

をタッチすると消去を確定します。
をタッチするとダイアログが消えます。

をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。
サービスモードについて（４）■メーカー用弊社メンテナンス用画面です。触らないでください。

79

■出力制御（通信環境がある場合）パワコンに本機を接続することで、広義のPCSとして出力制御付PCSとなります。
出力制御の設定ができます。
出力制御には、通信環境がある場合と無い場合で設定が異なります。
通信環境がある場合、本機では、インターネット等で電力サーバーから出力制御スケジュールを取得、出力制御スケジュールに従って出力を制御します。厳密には、まず、固定スケジュールを取得します。
その後定期的に更新スケジュールを取得しながら出力制御スケジュールを書き換えていきます。
この場合、期間ごとに精密な制御が行えるので固定スケジュールよりも多くの発電量が確保できます。
通信環境が無い場合、固定スケジュールデータを入手し、USBメモリーにコピーします（1年1回以上）。
本機にUSBメモリーを挿入し、本機に固定スケジュールをインストールします。
● 設定の前に・本機器がネットワークで接続されていることをご確認ください。
・発電所IDをご準備ください。
・契約容量、パワコン容量をご確認ください。
● 設定方法（１）サービスモードに入ります。
を選択し、

から

を選択します。

サービスモードについて（２）（３）管轄内の電力会社を選択します。（本説明は九州電力を例とします）
九州電力を選択したら下記の画面になります。

80

（４）発電所ID 、契約容量、パワコン容量を入力します。
（５）ソースの項目からサーバーを選択します。

（６）最後に、をタッチするとデータをローディングします。

※インストール中に、電源を切らないでください。

サービスモードについて「無効値」のエラーが表示された場合は、入力項目に誤りがありますのでご確認ください。

81

（７）状態が“更新完了.”と表示されると完了です。

※インストールには約 15〜30 分かかりますので、その間、電源を切らないでください。

を選択し、

から

サービスモードに
ついて

（８）

82

を選択します。

■出力制御（通信環境が無い場合）● 設定の前に・ USBメモリーをご用意ください。
・ 発電所IDをご準備ください。
・ 契約容量、パワコン容量をご確認ください。

サービスモードについて● 設定方法（１）固定スケジュールのデータを入手します。
（２）USBメモリーにコピーします。データはフォルダなどにいれないで、そのままコピーしてください。
（３）USB メモリーをパワーモニターの USB1 端子（上側）に取り付けます。

（４）サービスモードに入ります。
（５）

を選択し、

から

83

を選択します。

（６）管轄内の電力会社を選択します。（本説明は九州電力を例とします）
九州電力を選択したら下記の画面になります。

（７）発電所ID 、契約容量、パワコン容量を入力します。

サービスモードについて（８）ソースの項目からUSBを選択します。

（９）最後に、をタッチするとUSB メモリー内の固定スケジュールのデータを

ローディングします。
そして自動的に固定スケジュールをカレンダーにインストールします。
※インストール中に、電源を切ったり、USB メモリーを取り外したりしないでください。
「無効値」のエラーが表示された場合は、入力項目に誤りがありますのでご確認ください。

84

サービスモードについて（１０）状態が“読み取り完了.更新中...”と表示したら、インストールをしています。

※インストールには約 15〜30 分かかりますので、その間、電源を切ったり、USB
メモリーを取り外したりしないでください。

（１１）状態が“更新完了.” と表示したら、1 年分の固定スケジュールはインストール完了しています。

85

を選択し、から

サービスモードに
ついて

（１２）

86

を選択します。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①電力会社
設定したい電力会社を選択します。

サービスモードについて②ソース
スケジュールの取得先を選択します。
サーバー：通信環境がある場合に選択します。
USB：通信環境が無い場合（固定スケジュール）に選択します。
③サーバーアドレス
選択した電力会社のサーバーアドレスです。
初期値のまま使用してください。
④発電所ID
電力会社から発行された発電所IDを入力します。
⑤契約容量発電所の契約容量を入力します。
⑥パワコン容量発電所のパワコンのトータル容量を入力します。
⑦状態

表示
待機

入力待ち

ローディング

読み取り完了更新中
更新完了
未登録ID

ファイルが見つからない

内容

IDの照合、データのダウンロード中
インストール中
更新成功

IDが間違っています。

固定スケジュールデータのファイルが無い
もしくは、ファイル名が異なっています。

⑧
をタッチすると設定完了ダイアログが表示されるので、
操作方法

・ホーム画面に→をタッチします。

87

をタッチします。

● 出力パワー制御の確認（１）出力パワー制御が動作すると「出力パワー制御」画面にスケジュールが表示されます。
※設定直後は表示までに時間がかかります。

（２）日付をタッチすると出力制御記録が表示されます。

サービスモードについて当日の日付をタッチすると今日のスケジュールを見ることができます。

（３）をタッチすると、出力パワー制御画面に戻ります。

88

5.3.デモモードの入り方※デモモードは販売促進用です。特に設定の必要はありません。
→
画面設定にある→デモモードをタッチすると、デモモードダイアログが表示されます。

をタッチするとデモモードに入ります。
デモモードに入ると、画面の上部中央にが表示されます。

※デモモードでは、
メンテナンスとダウンロードは行えません。
※通常モードでは、はできません。

サービスモードについて※パワーモニターの電源OFFでデモモードが終了します。

89

６.おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）
6.1.エラー表示■エラーや異常、抑制が発生した場合にホーム画面にアイコンが表示されます。

③②①①通信異常アイコン
パワコンまたは計測ユニットとの通信ができないとき表示されます。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

アイコン

運転モード

通信異常

説明

パワコンまたは計測ユニットとの通信が異常な状態です。

②エラーアイコン
エラーが発生していることを表示します。
通常は表示されず、エラーが発生した場合に表示されます。
「パワコンエラー履歴」と「パワコン運転状態」ページで確認することができます。
詳しいエラーコードについて、パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。

操作方法

・ホーム画面の・→のやで見たいパワコン（

タッチして各パワコンの状態画面を切り替えます。

90をタッチします。
／

／

／

）を

③抑制アイコン
パワコンが抑制しているときに表示します。
アイコン

運転モード

説明

温度上昇抑制パワコン内部の温度が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

電圧上昇抑制パワコン運転中に商用系統の電圧が高くなり、パワコンの出力を抑えている状態です。

温度上昇抑制と電圧上昇抑制は、故障ではありません。

システムを安全に運用するために発生する機能です。

発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

発生頻度が高い場合や長時間復帰しない場合は販売店にご相談ください。

91

6.2.トラブルシューティング■次のような現象が発生した場合について対処方法を説明します。
確認内容

対処方法

表示画面に
何も表示されない。

バックライトが消灯していませんか？

画面にタッチすると画面が表示されます。
表示画面の点灯時間は、画面設定で変更することができます。
⇒「画面設定」（47ページ）

画面にタッチしても何も表示しない。

ACアダプターが、コンセントやパワーモニターから外れていませんか？

ACアダプターをコンセントおよび
パワーモニターに正しく接続してください。
正しく接続しても、現象が解消されない場合は販売店に相談してください。

エラーアイコンが表示されていませんか？

異常がある場合、自動的に画面を点灯しエラーメッセージを表示します。表示されているエラーメッセージを確認してください。
⇒パワコンの施工・保守マニュアルを参照してください。

瞬時停電が発生していませんか？

瞬時停電があった場合、停電から復帰した際にパワーモニターが再起動し、設定されたスリープ
時間の間は画面が点灯したままになります。

どのくらい発熱していますか？

通常使用状態でも発熱しますので異常ではありません。
手で触れられないほどであればACアダプターをコンセントから抜いて販売店に相談してください。

パワコンの交換等を行っていませんか？

次の内容であれば、正常です。
積算電力量は、パワコンとパワーモニター
それぞれで積算しています。そのため、パワコンとパワーモニターに表示される積算
電力量の値が異なる場合があります。

電圧上昇抑制、温度上昇抑制が表示される。

発生頻度や発生時間を確認してください。

電圧上昇抑制機能、温度上昇抑制機能は、システムを安全に運用するために発生する機能です。
発生頻度が低い場合や短時間の場合は、システムの異常ではありません。
発生頻度が高い場合や長期間復帰しない
場合は、販売店に相談してください。

実績データが消えた。
または、実績データの内容が変わった。

15分以上時間を進めたり、戻したりしていませんか？
または停電していませんでしたか？

現象

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

操作していないのに画面が点灯している。

ACアダプターが熱い。

パワコンの総積算
電力量とパワーモニターの総積算電力量の値が異なる。

日付/時刻設定や停電によって内部の過去実績データに影響する場合があります。
⇒「使用上のご注意」（７ページ）

92

現象

確認内容

対処方法

電力表示値がおかしい。

または、発電電力、

消費電力、売買電力の発電電力の変動中による影響や、数値の四捨五入によるまるめにより必ずしも左記の値関係が、次の関係に表示される電力表示値が消費電力＝いるか確認してください。 あきらかに電力表示値がおかしい場合は、なっていない。

（発電電力−売電電力）

左記の式の通りになって相談してください。多少の計測誤差はあります。

（発電電力＋買電電力）

日照の変化などで発電電力が変化している電気の使用量が一定のホーム画面の消費電力の値が増えたり、異常ではありません。

システム異常の可能性があるため販売店にまたは、消費電力＝なのにパワーモニター

計算式と一致しない場合もありますが、製品の最中には消費電力の値が実際の値よりも大きく

発電電力の値が変化して （あるいは小さく）表示されることがあります。
いませんか？

これは、発電電力と売電電力のデータ収集
タイミングの差により生じるものであり、減ったりすることがある。

製品の異常ではありません。

以下の誤差により、電力会社の明細書に記載されている電力量と異なる場合があります。

大幅に違う場合は販売店に相談してください。

パワーモニターに電力会社の明細書に記載されている電力量と(1)計測上の誤差：表示される電力量を特定計量器ではなく、また電力会社が売買電力量を算定する際に使う計器とは別の機器にて確認してください。

計測していることから生じる誤差。

異なる。

(2)計算上の誤差：

パワーモニター内での計算・表示プロセスにおいて四捨五入することから生じる誤差。

93

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）表示される売買電力量が、

6.3.エラーダイアログおよび確認メッセージ表示■操作中に次のようなエラーダイアログが表示された場合について説明します。
エラー表示

内容

対処方法

リストアをする際、選択したファイル形式が違う
場合に表示されます。

正しいフ形式のバックアップファイルをご用意ください。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）

ファイル名（フォルダ名）をファイル名（フォルダ名）が189 bytes以内に長すぎる場合に表示されます。
変更してください。
履歴のダウンロードボタンをタッチする際、
または、
メンテナンスをする際に、USBメモリーが差し込んでいない
場合に表示されます。

をタッチしてください。USBメモリーを差し込んでから再度ダウンロードを行ってください。

バックアップ中にUSBメモリーを抜いた場合や異常が発生した場合に表示されます。

USBメモリーを抜き、をタッチしてください。
USBメモリーを正しく差し込んでから再度バックアップを行ってください。

USBメモリーを抜き、をリストア中にタッチしてください。
USBメモリーを抜いた場合やUSBメモリーを異常が発生した場合に正しく差し込んでから表示されます。
再度リストアを行ってください。
確認メッセージ：
蓄電池の動作温度範囲外です。

蓄電池の動作温度範囲外のときに表示されます。

確認メッセージ：
蓄電池の劣化が進んでいます。
蓄電池の交換をご検討ください。

寿命までに何度か表示
蓄電池の寿命が近づいて来たされますので、蓄電池のときに表示されます。
交換をご検討ください。

確認メッセージ：
蓄電池が停止しました。
蓄電池を交換してください。

蓄電池の寿命です。

確認メッセージ：
蓄電池の充放電機能が停止しました。
太陽光発電機能は継続されます。

動作温度範囲内に戻るまでお待ちください。

蓄電池を交換してください。

F97, F98, F99, F100, F101, 「■蓄電池ユニット側に
F102, F103, F104, F112, F113の関するエラーコード一覧■」
いずれかのエラーが発生したに従って対処してください。
ときに表示されます。

94

6.4.過負荷（オーバーロード）による自立運転の停止
および復帰について
3kVA（約3kW）を越える電気機器を使用、または瞬間的に大きな電力（起電力）を必要とする電気機器（電子レンジ、掃除機、洗濯機、ドライヤ、電気ポットなど）を使用した際に、過負荷（オーバーロード）が発生、自立運転を瞬時に停止することがあります。蓄電池残量が残り少ない、太陽光発電が不十分な場合、少ない
消費電力の電気機器でも過負荷（オーバーロード）が発生、運転停止することがあります。
運転停止すると太陽光からも蓄電池からも電力供給が停止します。

宅内の全ての電気機器のスイッチを「オフ」にした上で、次の再起動を行ってください。

②確認メッセージが表示されたら、ハイブリッド蓄電システムに接続されているすべての電気機器のスイッチをオフにします。
「はい」をタッチします。

パワーモニターが無点灯、無表示の場合①ハイブリッド蓄電システムに接続されているすべての電気機器のスイッチをオフにします。
②パワコン本体底面の非常停止ボタンを切り/入りします。

95

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）①パワーモニターの「設定」画面に[ロック解除]ボタンが表示されますので、
タッチします。

6.5.手動復帰について
パワコンが、停電復旧時に手動復帰を要求された場合、パワコンは手動復帰に設定されています。

その際の解除方法について説明します。

●本体での解除方法

運転切替スイッチを一度「停止」にし、その後「連系」にしてください。

●パワーモニターでの解除方法（１）パワーモニターにUSBキーを取り付けます。
（２）画面上部にUSBメモリーキーアイコン（鍵横の数字は機能とは無関係です）が表示されていることを確認します。
（３）サービスモードに入り、設定画面から整定値を選択します。
（４）手動復帰のされるので、をタッチすると、「手動復帰が完了しました。」というダイアログが表示
をタッチします。

おかしいなと思ったら（トラブルシューティング）※外部遠隔操作設定が、「連系」になっていることを確認してください。

96

７.整定値一覧
7.1.E6J

7.1.1.施工設定

国設定

絶縁設定 *

漏れ電流の検出設定

単独運転検出機能

設定内容

整定範囲

地域に合わせて国を設定できます。

Japan S GND 60Hz /周波数に合わせて選択してください。

Japan S GND 50Hz

絶縁設定は、2 つの設定があります。

Japan S GND 50Hz

機能 OFF / 機能 ON

機能 ON

漏れ電流の検出を行うか行わないかの設定ができます。 機能 ON / 機能 OFF

機能 ON

機能 OFF：機能を使わない場合に設定します。
機能 ON：機能を使う場合に設定します。

機能 OFF/ 能動方式 /単独運転検出方式を設定できます。

通常は「能動方式 と受動方式」で使用します。

受動的単独運転

本機能は使用しません。

外部蓄電池ログ

蓄電池ユニットのログがダウンロードできます。

検出レベル

初期値

変更しないでください。

受動方式 /

能動方式と受動方式

受動方式

-

0

日付入力 / 全て [ セーブ ]今日の日付* 設置環境によりエラーが出る場合があります。施工時に測定値に問題なければ「機能 OFF」にしてください。

97

能動方式と

整定値一覧

設定項目

7.1.2.遠隔/手動復帰設定

設定項目

設定内容

自動 (OFF) / 手動 (ON)

自動復帰（機能 OFF）か手動復帰（ON）かの選択が復帰設定

Grid lock 解除
連系保護リレー復帰時間

整定範囲

できます。

手動復帰のボタンです。

解除には USB キー * が必要です。
連系保護リレー復帰時間を設定できます。

初期値

機能 ON / 機能 OFF

機能 OFF----0 〜 300s step 1s

300s* 本設定には、USB メモリーにあらかじめキー（鍵）ソフトをインストールした USB メモリーキーが必要です。
販売店にご相談ください。（USB メモリーは、お客さまでご用意ください。）

整定値一覧

7.1.3.系統電圧設定

設定項目

整定範囲

設定内容

初期値

系統過電圧 (OVR)OVR の動作整定値を設定できます。

110.0 〜 120.0V step 0.1V

115.0VOVR 整定時間

OVR の整定時限を設定できます。

0 〜 5s step 0.01s

1.00s

系統不足電圧 (UVR)UVR の動作整定値を設定できます。

80.0 〜 92.0V step 0.1V

80.0V

UVR 整定時間

UVR の整定時限を設定できます。

0 〜 5s step 0.01s

1.00s

98

7.1.4.系統周波数設定

整定範囲

設定項目

設定内容

系統過周波数 (OFR)

OFR の動作整定値を設定できます。

OFR 整定時間

OFR の整定時限を設定できます。

系統不足周波数 (UFR)

UFR の動作整定値を設定できます。

UFR 整定時間

UFR の整定時限を設定できます。

初期値

50Hz：50.00 〜 52.00Hz step 0.01Hz

51.00Hz60Hz：60.00 〜 62.50Hz step 0.01Hz

61.20Hz0 〜 5s step 0.01s

1.00s

50Hz：47.00 〜 50.00Hz step 0.01Hz

48.50Hz60Hz：56.50 〜 60.00Hz step 0.01Hz

58.20Hz0 〜 5s step 0.01s

1.00s

設定項目

設定内容

整定範囲

初期値

出力制御機能（実際）現在の設定状態を表示します。

--

機能 OFF

出力制御の調整（実際）現在の設定状態を表示します。

--

100%

出力制御機能プリセット

出力制御機能を ON (Rated) / OFF できます。
設定には USB キー*が必要ですが、パワーモニターを接続して出力制御（広義のパワコン）する場合は、特に設定の必要はありません。自動的に設定されます。

機能 OFF /Rated

機能 OFF

出力制御の調整プリセット

出力制御の増減率を設定できます。
設定には USB キー * が必要です。

0 〜 100%100%

出力制御の時間

出力抑制レベルは 100%~0% (0%~100%) までの出力変化時間を設定します。

60 〜 600s

step 1s* 本設定には、USB メモリーにあらかじめキー（鍵）ソフトをインストールした USB メモリーキーが必要です。
販売店にご相談ください。（USB メモリーは、お客さまでご用意ください。）

99

300s

整定値一覧

7.1.5.出力制御

7.1.6.無効電力制御方式（実際）

設定項目

設定内容

整定範囲

初期値

電圧上昇抑制（進相無効電力制御）（実際）現在の設定状態を表示します。

--

系統電圧上昇抑制

電圧上昇抑制 *（進相無効電力制御）（プリセット）

無効電力制御方式を機能 OFF（切る）か、
力率一定制御か系統電圧上昇抑制かを選択できます。

機能 OFF/ 力率一定制御 /
系統電圧上昇抑制

系統電圧上昇抑制* 設定により、下記の画面が変わります。「機能 OFF」のとき、下記の画面は表示されません。

「力率一定制御」のとき、7.1.6.1 の画面が表示されます。「系統電圧上昇抑制」のとき、7.1.6.2. の画面が表示されます。

7.1.6.1.力率一定制御

整定値一覧

無効電力制御方式選択で「力率一定制御」を選択した場合に設定できます。

設定項目
力率一定制御整定値（実際）

力率一定制御整定値（プリセット）

設定内容

整定範囲

--

--

力率が設定できます。

Ind 0.80( 遅れ )~ 1.00 ~ Cap 0.80（進み）「Ind」を選択します。

（系統から見て）系統から見て遅れの場合は、

100

step 0.01

初期値
1.00

1.00

7.1.6.2.系統電圧上昇抑制（進相無効電力制御及び有効電力制御）
無効電力制御方式選択で「系統電圧上昇抑制」を選択した場合に設定できます。
進相無効電力制御と有効電力制御の設定です。

設定項目

整定範囲

設定内容

初期値

無効電力注入開始電圧

無効電力注入開始電圧を設定できます。

105.0 〜 114.0V step 0.1V

108.0V

進相無効電力制御の運転力率

運転力率を設定できます。

0.80 〜 1.00 step 0.010.85

系統電圧上昇抑制

有効電力の電圧上昇抑制の106.0 〜 115.0V step 0.1V

111.0V0 〜 100% step 1%

50%（有効電力制御）
出力抑制レベル

開始電圧を設定できます。

出力抑制レベルを設定できます。

指示がない限り初期値のまま設定してください。

※ 本設定を行うと力率一定制御で設定されている力率も有効です。

※ 例えば電力会社より遅れ力率 0.9 の指定があった場合、力率一定制御で Ind 0.9 に設定を行ってから本設定を行ってください。

整定値一覧

力率一定制御が不要な場合（力率 100％）は、力率一定制御を 1.00 に設定してください。

101

８.仕様
太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVeR-Hシリーズ パッケージ型番
パッケージ型番

ES6JB1

機種名称

定格蓄電
容量

初期実効
容量

定格蓄電
出力

定格出力
可能時間

SAVeR-H6000シングルバッテリーシステム

5.6kWh

4.4kWh

2.5kW

30 分

構成機器

パワーコンディショナ

蓄電池ユニット

E6J

パッケージ型番

ES6JB2

BX̲6.0

モニターセット

R4J パワーモニター
N4J 通信ユニット
P1J 計測ユニット

1基

機種名称

定格蓄電
容量

初期実効
容量

定格蓄電
出力

定格出力
可能時間

SAVeR-H12000ダブルバッテリーシステム

11.2kWh

8.5kWh

2.5kW

60 分

パワーコンディショナ

BX̲6.0

仕様

E6J

構成機器

蓄電池ユニット

102

2基

モニターセット

R4J パワーモニター
N4J 通信ユニット
P1J 計測ユニット

8.1. パワーモニター
32mm

120mm

190mm

POWER MONITOR

画面
表示色

表現内容
データ通信方式
設置方法

ダウンロード

定格動作電圧PPM R4J̲101

7インチTFT 液晶, 800 x 480 ピクセル,
抵抗膜式タッチパネル
24 ビット RGB（1,677万色）

発電、消費、売電、買電電力量、カレンダー履歴、
パワコン情報、エラー履歴、抑制履歴表示 など
RS-485

壁面/卓上設置（屋内）
15分ごとに３ヵ月間1時間ごとに３ヵ月間

1日ごとに３ヵ月間（20年間分可能）
1ヵ月ごとに1年分（20年間分可能）
1年ごとに20年分

DC12V（ACアダプター）

最大消費電力10W以下 (USBストレージを含む）

消費電力

６W (バックライトON時)

待機電力

2.2 W (バックライトOFF時)

使用湿度範囲30%〜85%（結露なきこと）

使用温度範囲寸法
質量-20℃ 〜 50℃（氷結なきこと）
H 120 x W 190 x D 32 (mm)
440 g

103

仕様

型式

8.2.計測ユニット
66.5mm

47.3mm93mm

型式

PPM P1J-0B5

設置方法

DINレールによる壁面取付

データ通信方式
定格動作電圧
消費電力

使用温度範囲使用湿度範囲寸法
質量RS-485単相3線式 100V 50/60Hz
2W以下-20℃ 〜 50℃（氷結なきこと）
30%〜85%（結露なきこと）
H 93.0 x W 47.3 x D 66.5 (mm)145 g (電流センサー 150g / ケーブル20g含まず)

8.3.N4J
28mm

66.5mm93mm

型式

PPM N4J̲100

設置方法

DINレールによる壁面取付仕様

データ通信方式
定格動作電圧
消費電力

使用温度範囲使用湿度範囲寸法
質量RS-485DC3.3V
1W以下-20 ℃ ~ 50 ℃（氷結なきこと）
30%〜85%（結露なきこと）
H 93.0 x W 28.0 x D 66.5 (mm)
43g

104

9.パワーモニターとパワコンの通信配線について

パワコンとパワーモニターの通信の実態複線図です。

9.1.E6J 1台の場合
計測ユニット

E6J
通信モジュール

N4J

DATADATA+①

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

終端スイッチ１：ON
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）

パワーモニター

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ＋１２V①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

105

パワーモニターとパワコンの通信配線について①

9.2.RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3との組み合わせの場合
RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P) /H6J-3
通信モジュール

E6J
通信モジュール

DATADATA+①

ON
1

終端スイッチ１：OFF
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）計測ユニット

終端スイッチ：ON
機器ID：２

N4J

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

パワーモニターとパワコンの通信配線についてパワーモニター

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

①
106

①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

9.3.RPI H10Jとの組み合わせの場合
RPI H10J
通信モジュール

E6J
通信モジュール

DATADATA+①

ON
1

終端スイッチ１：OFF
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）計測ユニット

終端スイッチ：ON
機器ID：２

N4J

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

①

107

①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

パワーモニターとパワコンの通信配線についてパワーモニター9.4.3台の場合1：
RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3同士の組み合わせの場合
RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P) /H6J-3
通信モジュール

E6J
通信モジュール

終端スイッチ：OFF

終端スイッチ：ON

ON

ON

1

1

機器ID：3

機器ID：２DATADATA+①

終端スイッチ１：OFF
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）計測ユニット

N4J

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

パワーモニターとパワコンの通信配線についてパワーモニター

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

①
108

①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

9.5.3台の場合2：
H10J同士の組み合わせの場合
RPI H10J
通信モジュール

E6J
通信モジュール

RPI H10J
通信モジュール

終端スイッチ：OFF

終端スイッチ：ON

ON

ON

1

1

機器ID：3

機器ID：２DATADATA+①

終端スイッチ１：OFF
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）計測ユニット

N4J

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

①
109

①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

パワーモニターとパワコンの通信配線についてパワーモニター9.6.3台の場合3：
RPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3とH10Jの組み合わせの場合
RPI H4J(P)/H4.5J(P)/
H5.5J(P)/H6J(P) /H6J-3
通信モジュール

E6J
通信モジュール

RPI H10J
通信モジュール

終端スイッチ：OFF

終端スイッチ：ON

ON

ON

1

1

機器ID：3

機器ID：２DATADATA+①

終端スイッチ１：OFF
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）計測ユニット

N4J

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

パワーモニターとパワコンの通信配線についてパワーモニター

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

①
110

①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

9.7.3台の場合4：
H10JとRPI H4J(P)/H4.5J(P)/H5.5J(P)/H6J(P)/H6J-3の組み合わせの場合
RPI H4J(P)/H4.5J(P)/
H5.5J(P)/H6J(P) /H6J-3
通信モジュール

RPI H10J
通信モジュール

E6J
通信モジュール

終端スイッチ：OFF

終端スイッチ：ON

ON

ON

1

1

機器ID：3

機器ID：２DATADATA+①

終端スイッチ１：OFF
終端スイッチ２：ON
機器ID：１（固定）計測ユニット

N4J

N4Jへ
計測ユニット(P1J)へ

RS485-B
RS485-A
ＧＮＤ
＋１２V

①
111

①パワコンから電源を供給したい場合は接続してください。
その際はACアダプターは使用しないでください。

パワーモニターとパワコンの通信配線についてパワーモニター技術的なお問い合わせ先

デルタ電子株式会社
エナジーインフラ営業本部〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 9 階●修理・工事などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店へ。

許可なく複製・転記すること並びに部分的にもコピーすることを禁じます。

20190702117