. . . f o r a l l c l i m a t es a r o u n d t h e w o r l d

BG 1007,0-41,5 kW

BG 15018,0-59,0 kW

BG 20025,0-105,0 kW

Gas Burner• Energy saving and compatible
with environmental
requirements• Quiet in operation anddesigned for easy
maintenance• Reliable and trouble freeGasbrenner• Energiesparend undumweltfreundlich• Leise und servicefreundlich• Zuverlässig und problemlosBrûleur à gaz• Economise l’énergie etprotège l’environnement• Silencieux et facile áentretenir• Fiable et sans problèmes
The picture illustrates a version of the burner type.
Das Bild zeigt eine Variante des Brennertyps.
Le brûleur répresenté est une variante du type de brûleur.

• Designed and approved inaccordance with the European
standard EN 676• 1-stage or 2-stage• Plug-in contact facilitates
the installation• Two valves, slow opening• Available for natural gas, LPG,
town gas, biogas• When biogas is used, Bentone
shall always be contacted• Konstruiert und genehmigt nachder europäischen Norm EN 676• 1-stufig oder 2-stufig• Eurostecker erleichtert dieInstallation• Zwei langsam öffnende Ventile• Erhältlich für Erdgas, Flüssiggas,
Stadtgas, Biogas• Wenn Biogas verwendet wird,setzen Sie sich bitte immer mit
Bentone in Verbindung• Construit et agréé selon la norme
européenne EN 676• 1 allure ou 2 allures• Prise européenne facilitantl´installation• Deux électrovannes, ouverturelente• Peut être obtenu pour gaz naturel,
GPL, gaz de ville, biogaz• Quand biogaz est utilisé, prenez
toujours contact avec Bentone

170 085 82 04-02

TypeTypType

Capacity

Leistung

Débit

Motor

Motor

MoteurControl unit

Feuerungsautomat

Contrôle automatique

Air damper motor

Stellmotor

Servo moteur

Max. Inlet pressure

Max. AnschlussdruckPression d’alimentation

Fittings

Gasarmatur

Appareillage gaz

Flame monitoringÜberwachung

SurveillanceBall valve

Kugelhahn

Vanne d’arrêt

Gross weight

Gewicht, brutto

Poids brut

VolumeVolumen

BG 100

BG 150

BG 200

BG 200-2

kW

7,0-41,518,0-59,025,0-105,0 25,0-105,0V/Hz/W

230/50-230/50-230/50-230/50-

60/90

60/90

60/90

60/125Landis & Staefa•mbar

200200360360Dungs GasMultiBloc
Ionisation•kg c.

12151516

30,040,070,070,07m c.

Volume• StandardNote! N. B.! Nota!
BG 100, BG 150 available with a 77 mm longer blast tube.
BG 100, BG 150 mit einem um 77 mm längeren Brennerrohr erhältlich.
BG 100, BG 150 peut être livré avec un tube diffuseur plus long de 77 mm.
BG 200 available with a 100 mm longer blast tube.
BG 200 mit einem um 100 mm längeren Brennerrohr erhältlich.
BG 200 peut être livré avec un tube diffuseur plus long de 100 mm.

BG 200

BG 100I

BG 150

øK

L

GHJ

øA

BM

ECDF

øA

BC

DEF

GHIJøKLM

BG 100

89

126

202

7148

296

155

249

129

10,389,717130-150

BG 150

89

126

244

28148

296

172

249

225

10,389,717130-150

BG 200

104

117,5244

28

148

296

172

249

225

10,3118,523,5145-170

BG 200-2

104

117,5244

28

148

296

172

249

295

10,3118,523,5145-170

Note! For BG 100 with a capacity between 7-12 kW a special design of the combustion head is necessary.
Please contact Bentone in those cases.
N.B. Pour BG 100 avec de capacités entre 7-12 kW une modèle speciale de la tête de combustion est nécessaire.
En ces cas nous vous prions de contacter Bentone.
BEMERK! Für BG 100 mit Leistungen 7-12 kW ist ein spezieller Brennerkopf erforderlich.
Setzen Sie sich bitte gegebenenfalls mit Bentone in Verbindung
Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés

Enertech AB
Box 309 • SE-341 26 Ljungby Sweden
Fax 0372-861 55
www.bentone.com