標準仕様書 型式：MS3772
MS3700薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル測温抵抗体温度変換器(仕様プログラム設定型)
概29

要測温抵抗体の抵抗値変化を検出して各種直流信号に変換し、ＰＣからプログラムで入出力の仕様変更が可能な仕様プ
ログラム設定型 薄型プラグイン構造の絶縁２出力 測温抵
抗体温度変換器です。

FAIL RUN

COM86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７７２ -□-□□＿
型式125

供給電源
Ａ: AC 100～ 240V (50～ 60Hz)
Ｄ: DC 24V
Ｐ: DC 100～ 240V
入力信号…(測定温度範囲)
Ｐ１: Pt 100Ω(ITS -90)…(-200～660℃)
Ｐ２: Pt 100Ω(IPTS-68)…(-200～660℃)
Ｊ : JPt100Ω(JIS’89)…(-200～510℃)
Ｐ５: Pt 50 Ω(JIS’81)…(-200～649℃)*上記以外の特殊仕様は別途ご相談下さい。

出力信号
1 出力型
Ａ： 4～20mA ＤＣ(出力負荷 750Ω)※1
４： 0 ～ 10V DC ※2
５： 0 ～ 5V DC ※2６： 1 ～ 5V DC ※22 出力型
Ａ１: 4 ～ 20mA DC ／ 1 ～ 5V DC※1Ａ２: 4 ～ 20mA DC ／ 4 ～ 20mA DC※1
４Ｗ: 0 ～ 10V DC ／ 0 ～ 10V DC※2
５Ｗ: 0 ～ 5V DC ／ 0 ～ 5V DC※2６Ｗ: 1 ～ 5V DC ／ 1 ～ 5V DC※2
※1 固定出力のため出力モード設定ができません。
※2 出力モード設定可能

オプション
未記入: なし(ご指定のない場合はバーンアウト上昇となります。)／Ｕ : バーンアウト上昇／Ｄ : バーンアウト下降／Ｌ : 電流２出力高出力負荷型(OUT-1:750Ω/OUT-2:550Ω)／Ｈ : ポリウレタン系コーティング／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項・型式コード（測定温度範囲）（例）MS3772-D-P16W（0～150℃）*下記の測定範囲内で、℃にてご指定下さい。
入力信号コード
測定温度範囲ソフト表示固有名称
Pt100Ω(ITS -90)-200 ～ 660 ℃｢Pt 100Ω(ITS -90)｣
Pt100Ω(IPTS-68)-200 ～ 660 ℃｢Pt 100Ω(IPTS-68)｣
JPt100Ω(JIS’89) -200 ～ 510 ℃｢JPt 100Ω｣Pt 50Ω(JIS’81)-200 ～ 649 ℃｢Pt 50Ω｣*最小入力スパン 25℃以上

仕●電源(mm)様部

許 容 電 圧 範 囲 AC100～240V : AC85～264V（47～63Hz）
DC24V : DC24V±10%
DC100～240V : DC85～264V
電 源 感 度 各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
電 源 ヒ ュ ー ズ 160mA ヒューズ
最大消費電力電源
AC100～240V DC24V
DC100～240V
1 出力型
5.0VA 以下/ 1.1W 以下/ 4.8W 以下
2 出力型
5.0VA 以下/ 1.5W 以下/ 6.0W 以下●入力部

入 力 信 号 3 線式測温抵抗体入力（JIS 規格、他）
励 起 電 流 約 1mA
バ ー ン ア ウ ト 上昇、下降（A，B，B’何れが断線しても）、指定なしを設定可能
バーンアウト時間 10 秒以下
入 力 導 線 抵 抗 1 線あたり 200Ωmax.
工 場 出 荷 時 指 定 特にご指定がない場合の工場出荷時設定は入力信号コード：Pt100（ITS-90），測定温度
範囲：0～100℃、バーンアウト UP になります。

●出力部

最大出力負荷第 1 出力(DC) 最大出力負荷 第 2 出力(DC) 最大出力負荷
電圧出力2mA 以下
電圧出力2mA 以下
電流出力750Ω以下※3
電流出力350Ω以下※3 但し、第 2 出力が電流出力の場合 550Ωになります。

ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±4%(RS-232-C を介して、パソコンより調整)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±4%(RS-232-C を介して、パソコンより調整)工 場 出 荷 時 指 定 電圧出力ﾀｲﾌﾟで特にご指定がない場合の工場出荷時設定は､
1 出力型
出力コード：6(1～5V DC)
2 出力型
出力コード：6Ｗ(1～5V DC/1～5V DC)となります｡

MQDDK-110729-43 Rev.2.60

Page: 1/3

標準仕様書

型式：MS3772 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル測温抵抗体温度変換器 (仕様プログラム設定型)●ソフト設定内容●取 付 ・ 形 状

ｿﾌﾄ設定可能項目 ・測温抵抗体種別・ADC レンジ(入力レンジ)
・測定温度範囲
・バーンアウト・出力信号レンジ
・ゼロ点・スパン調整（スパンの約±4%）・PAUSE 状態

取配(いずれも RS-232C を介して、ﾊﾟｿｺﾝより設定)☞ADC レンジ設定(励起電流(約 1mA)×抵抗値＜ADC レンジ)(例)Pt100Ω 0～100℃の場合0.001(A)×138.51(Ω) =0.13851(mV)×1.1=0.152361(=約153mV)
よって ADC レンジ選択設定は「160mV」*測温抵抗体の抵抗値につきましては、JIS 抵抗値表をご参照下さい。

●基 準 性 能変 換 精 度 （入力精度+出力精度）
入力精度（入力スパンに反比例）
Pt100Ω(ITS-90)
係数 0.01%
係数 0.01%
Pt100Ω(IPTS-68)
係数 0.01%
JPt100Ω(JIS’89)
係数 0.02%
Pt50Ω (JIS’81)
入力精度一覧表
測温抵抗体
入力精度Pt100 （JIS‘97） 860℃÷入力スパン （測定温度） ×±0.01%
Pt100 （JIS’89） 860℃÷入力スパン （測定温度） ×±0.01%
JPｔ100（JIS’89） 710℃÷入力スパン （測定温度） ×±0.01%
Pt50 （JIS‘81）
849℃÷入力スパン （測定温度） ×±0.02%*最小入力スパン 25℃以上

出力精度
温応
C
信度
答
M号

特速
R
絶絶

縁

抵

耐電±0.04%以下
性度R
縁100ppm/℃以下
260ms 以下(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V AC，50/60Hz）

法 壁取付、DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～1[N・m] *推奨値
外 形 寸 法 W29×H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下

●材付線

方方質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
端子台
端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板

ABS 樹脂（UL-94V-0）
PBT 樹脂（UL-94V-0）
PC 樹脂（UL-94V-2）
PP 樹脂（UL-94HB）
鉄/ニッケルメッキ
0.2μm/金メッキ
ガラスエポキシ（FR-4：UL-94V-0）

端子配置図、信号割付①②P ＋）（POWERN（－）
GND④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1
N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2
A RTD
B RTD
B’RTD

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁
抗 100MΩ以上（@500V DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間圧 [入力、設定用 RS-232C ポート]－[第１出力、第２出力]－[電源、大地]各間：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力 間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
入力－設定用 RS-232C ポート間
：50V DC 遮断電流 1.0mA 1 分間

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：-5～55℃
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～60℃

MQDDK-110729-43 Rev.2.60

Page: 2/3

標準仕様書

型式：MS3772 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 プログラマブル測温抵抗体温度変換器 (仕様プログラム設定型)

ブ ロ ッ ク 図

定電流回路 LED シリアルポート

A⑨測温抵抗体

B⑩デジタル演算回路絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路④ 第 1 出力信号＋⑤ 第 1 出力信号－

基準抵抗

⑪B’
①N(－)②

電源回路

絶縁回路

第 2 出力回路⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND

コネクタ、 LED

正 面 図

●ＣＯＭ（コンフィグレータ接続用コネクタ）
シリアル通信（RS-232C）により PC との接続をする。
通信ケーブルは専用ケーブル：MS-CBL01(MTT 製)を使用します。（PC 側 DSub９ピン メス）
USB ﾎﾟｰﾄを使用する場合は、MS-CBL01 と USB 変換アダ
プタ：REX-USB60F（ラトックシステム社製）をご使用ください。
コネクタ・ピンアサイン
ピン番号12345678

信号名
DVdd
SHDN
N.C.
N.C.
TX
RX
ISOCOMISOCOM

状 態 表 示 LED●表示パターンモジュール

LED

内容ステータス

補足

青（RUN）

赤（FAIL）

INIT 状態●●

RUN 状態●‐PAUSE 状態

全コマンド同様◎‐

点滅パターン：●●●●○○○○ERROR 状態

ADC 異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○

DA 出力異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○●○

バーンアウト‐◎点滅パターン：●●●●○○○○●○●○●○

電源異常‐◎点滅パターン：●●●●○○○○

WDT‐

●

消灯の場合ありメモリ‐●消灯の場合あり

電源異常‐●消灯の場合あり

HALT 状態【注意】
1.消灯：‐または○、点灯：●、点滅：◎
2.補足欄の丸印（○、●）1 個当りの単位は 0.25s

MQDDK-110729-43 Rev.2.60

Page: 3/3