４．見積用設計図書及び参考図面 意匠 質疑書・回答書
質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

（ 外 部 ）
【Ⅰ：本体工事】

1

意匠

2

意匠

3

意匠

4

意匠

5

意匠

仕上表(１)の外部仕上表の屋上に溶接金網６φ＠１５０とあA-004 りますが、部分詳細図(６)アスファルト防水：パラペット詳細図
A-151 では溶接金網６φ＠１００です。部分詳細図(６）の溶接金網６
φ＠１００を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

矩計図(1)及び部分詳細図(6)を正とし、乾式保護材は不要
仕上表(１)の外部仕上表で屋上 立上部に乾式保護材ｔ１５
A-004とありますが、矩計図(１)及び部分詳細図(６)では乾式保護材 とします。
A-031
は見当りません。仕上表(１)の乾式保護材ｔ１５を正と考えて宜A-151
しいでしょうか。
雨水竪樋は屋根面積200㎡程度に1カ所とし、竪樋各階に仕上表(１)の外部仕上表にルーフドレイン、樋、竪樋１〜３と ルーフドレインを見込んでください。外部一般は竪樋1(カラーA-004 ありますが、施工場所及び排水経路が不明です。御指示下さ VP)とし、光庭の排水は室内を通るため竪樋3(SGP+防露),地
下1階駐車場部分は竪樋1(SGP+2-FUE)とします。
い。

T-003

建築工事特記仕様書(１)の防水工事アスファルト防水(８)に
屋上排水溝 図示とありますが、施工範囲が不明です。御指示下さい。

建築工事特記仕様書(１)の防水工事アスファルト防水(８)に
屋上排水溝溶接金網３．２φ×５０×５０とありますが、部分詳
T-003
細図(６)アスファルト防水:屋根面排水溝詳細図ではステンレ
A-151
ス金網２．６φ×５０×５０です。建築工事特記仕様書(１)の溶接金網３．２×５０×５０を正と考えて宜しいでしょうか。

3階屋根外周部及び屋上屋根外周部となります。

部分詳細図(6)を正とします。

仕上表(１)の外部仕上表で屋上にアスファルト保護防水とあ よろしいです。
りますが、仕様は建築工事特記仕様書(１）のアスファルト防水 また、AI-1の適用はありません。DI-1は光庭及び塔屋屋根とします。
T-003 Ａ-１と考えて宜しいでしょうか。
A-004 又、建築工事特記仕様書(１)のアスファルト防水にＡＩ-1及び
ＤＩ-１とありますが、明確な施工場所が不明です。御指示下さい。
仕上表(１)の外部仕上表の外壁に耐候性塗料塗り(ＤＰ)とあ よろしいです。

6

意匠

7

意匠

A-004 りますが、耐候性塗料塗り（ＤＰ)はフッ素樹脂と考えて宜しいでしょうか。

8

意匠

A-004

意匠

部分詳細図(８)の配管取出口詳細図に壁及び天井仕上が指定仕上とありますが、指定仕上が不明です。壁:フッ素樹脂
A-153
クリアー(ＤＰＣ)、天井:コンクリート打放補修と考えて宜しいでしょうか。

A-003 仕上特記凡例表に図示。
仕上表(１)の外部仕上表の外壁に特殊耐候性塗料塗り(ＤＰ OSHIROXハイブリットカラーコーティング工法 FD2色
-１特殊塗装)とありますが、仕様が不明です。御指示下さい。 バルス意匠 同等品です。
よろしいです。

9

各設備図の設置機器を参考に見込んでください。
10

部分詳細図(７)にＤ１５−０１４ 設備機械基礎(立上り型)があ
りますが、施工場所・寸法・箇所数が不明です。御指示下さい

意匠

A-152

意匠

部分詳細図(７)にＤ１５−０２０ 設備機械基礎(ベタ基礎)があ
A-152 りますが、施工場所・寸法・箇所数が不明です。必要な場合
は、施工場所・寸法・箇所数を御指示下さい

意匠

部分詳細図(７)にＤ１５−０２４ 設備機械基礎(立上り型)があA-152 りますが、施工場所・寸法・箇所数が不明です。必要な場合
は、施工場所・寸法・箇所数を御指示下さい

意匠

踏面250mm・蹴上200mm・各2段の現場打ちコンクリート階
ＰＨ１階･ＰＨ２階･ＰＨＲ階平面図のＥＶホールに出入口階段とし、仕上はモルタル補修、手摺は不要です。
段がありますが、仕上及び納まり詳細が不明です。御指示下
A-026 さい。
又、手摺の仕様及び部材メンバーが不明です。御指示下さい。

各設備図の設置機器を参考に見込んでください。
11

各設備図の設置機器を参考に見込んでください。
12

13

質疑
番号

14

区分

図面
番号

意匠

踏面250mm・蹴上200mm・各2段の現場打ちコンクリート階
２階平面図のＲＸ２〜ＲＸ４通り、ＲＹ１〜ＲＹ２通り間室外機段とし、仕上はモルタル補修、手摺は不要です。
置場に出入口階段がありますが、仕上及び納まり詳細が不明
A-022 です。御指示下さい。
又、手摺の仕様及び部材メンバーが不明です。御指示下さ
い。

15

意匠

16

意匠

質

問

意匠

18

意匠

矩計図(１)の１・２階バルコニー軒天に排気用ガラリとありま
A-031 すが、仕様、寸法及び明確な範囲が不明です。御指示下さ
い。

19

意匠

A-020

20

意匠

Ｂ１階平面図の地下駐車場に目隠しフェンスＨ１８００及び
A-020 点検用フェンス扉Ｗ１８００とありますが、仕様及びメーカー･
品番が不明です。御指示下さい。

21

意匠

A-020

22

意匠

Ｂ１階平面図の地下駐車場に点検口とありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

Ｂ１階平面図の地下駐車場に車止めがありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

A-020
A-027

24

意匠

A-026
A-155

25

意匠

A-155

意匠

ＰＨ１階･ＰＨ２階･ＰＨＲ階平面図の屋上室外機置場Ｘ４通
A-026 り、Ｙ１a通りにグレーチングがありますが、矩計図(２)ＲＳＬではA-032 グレーチングはありません。矩計図(２)を正と考えＲＳＬにグ
レーチングは無しと考えて宜しいでしょうか。

28

意匠

意匠

スチール製排気ガラリ(焼付塗装)とし、5000×600を1階4カ所、2階4カ所の計8カ所を見込んでください。

部分詳細図(12) マシンハッチを参照してください。
3600×1800×2枚です。
三協アルミ ニューアイシャノンG同等品とし、点検用フェンス
扉も同仕様とします。
松岡ｺﾝｸﾘｰﾄ：カーストップ：H120同等品とします。

Ｂ１階平面図の地下駐車場Ｘ１３通りにアルミルーバーとあり アルミルーバーを正とします。
A-27図凡例のGW8と読み替えてください。
ますが、立面図(１)の東側立面図１階ではＧＷ７:コンクリート
打放し+耐候性塗料塗り(ＤＰ)です。Ｂ１階平面図のアルミルー また、アルミルーバーはユニテック フレクサラム同等品とします。
バーを正と考えて宜しいでしょうか。
又、メーカー･品番を御指示下さい。
よろしいです。
ＰＨ１階･ＰＨ２階･ＰＨＲ階平面図の屋上室外機置場にファインフロアとありますが、部分詳細図(１０)Ｄ１６-００１点検歩廊・階段(屋上室外機置場)詳細図ではエキスパンドメタルです。ＰＨＲ階平面図のファインフロアを正と考えて宜しいでしょうか。
W1000×D1850×H1650とし、5カ所見込んでください。
部分詳細図(１０)Ｄ１６-００１点検歩廊･階段(屋上室外機置
場)詳細図に階段部分詳細がありますが、Ｗ・Ｄ・Ｈ寸法及びか所数が不明です。御指示下さい。

意匠

27

よろしいです。

CG1はA-148図 部分詳細図(3) D5-043に準じます。
(ナカ工業 セフティコーナーNT-50同等品)
Ｂ１階平面図の地下駐車場にＣＧ１コーナーガード(硬質樹A-133 脂製)及びＣＧ６コーナーガード(軟質樹脂製)がありますが、寸 CG6はナカ工業 NPCタイプ(NPC-6565V)同等品、L=2000とします。
法及びメーカー･品番が不明です。御指示下さい。

23

26

答

５階平面図のＸ２〜Ｘ３ａ通り、Ｙ８〜Ｙ９通り間室外機置場に 踏面250mm・蹴上200mmの鉄骨階段とし、踏面St CHPL渡り階段がありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御 4.5、ササラPL-9×300、手摺St FB-9×38 H1100、手摺子St
FB-9×38@100です。
A-025 指示下さい。
又、手摺の仕様及び部材メンバーが不明です。御指示下さい。
５階平面図のＸ２〜Ｘ３ａ通り、Ｙ８〜Ｙ９通り間室外機置場の 形状はA-030 C-C'断面図を参照してください。
A-025 X３ａ通りに目隠し壁のような図示がありますが、仕様及び納ま 仕様は押出成形セメント板(ECP)t60フラットパネル+耐候性塗料塗り(DP)です。
り詳細が不明です。御指示下さい。
仕上表(１)(Ｂ１階)の内部仕上表に地下駐車場天井仕上がＦＫ(２)化粧けい酸カルシウム板+ＮＡＤアクリル樹脂系水分散
A-004
形塗料塗りとありますが、ＦＫ(１)けい酸カルシウム板ｔ８+ＮＡＤ
アクリル樹脂系水分散形塗料塗りと考えて宜しいでしょうか。

17

回

よろしいです。

A-004図 外部仕上表 YR-1となります。
歩道部はゴムチップ舗装、外壁仕上はECP+DP塗装となりま
５階平面図にリハビリ庭園がありますが、屋上仕上、外壁仕 す。中央階段及びスロープは鉄骨下地の上、防水モルタル
A-025
上及び屋上床納まり詳細が不明です。御指示下さい。
金コテ押え、側面はECP+DP塗装を見込んでください。
５階平面図のバルコニーＸ１通り、Ｙ９通り他のアルミルー
A-025 バーに片開き扉がありますが、寸法が不明です。御指示下さい。

W900×H2000とします。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

５階平面図の室外機置場Ｘ１〜Ｘ２通り、Ｙ８〜Ｙ a通り間
A-025 のアルミルーバーに扉の図示がありますが、寸法及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

意匠

５階平面図の室外機置場Ｘ３ａ〜Ｘ２通り、Ｙ８〜Ｙ９通り間に 三協アルミ ニューアイシャノンG(H2000)同等品とし、両開き目隠し壁がありますが、仕様、高さ及び納まり詳細が不明で 扉(W1800×H2000）もフェンス同仕様とします。
A-025
す。御指示下さい。
又、両開き扉の寸法も御指示下さい。

意匠

３階平面図の室外機置場に目隠し壁がありますが、仕様、A-023 高さ及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。
又、両開き扉の寸法も御指示下さい。

意匠

立面図(１)の南側立面図Ｘ４〜Ｘ５通りの３階〜５階にＧＷ３:
押出成形セメント板ｔ６０デザインパネル+特殊耐候性塗料塗り(ＤＰ-１特殊塗装)とありますが、矩計図(２)ではＧＷ１:押出成
A-027
形セメント板ｔ６０フラットパネル+耐候性塗料塗り(ＤＰ)です。立A-032
面図(１)のＧＷ３:押出成形セメント板ｔ６０デザインパネル+特殊耐候性塗料塗り(ＤＰ-１特殊塗装)を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

立面図(１)の南側立面図Ｘ８〜Ｘ９通りの３階〜ＲＳＬ階にＧ
Ｗ８:押出アルミ製ルーバー(フッ素樹脂焼付塗装)とあります
が、矩計図(２)ではＧＷ３:押出成形セメント板ｔ６０デザインパ
A-027
ネル+特殊耐候性塗料(ＤＰ-１特殊塗装)です。階段詳細図
A-032(１)の階段１詳細図３階〜５階平面図により外側にＧＷ８:アルA-033
ミルーバー内側にＧＷ３:押出成形セメント板ｔ６０デザインパネル+特殊耐候性塗料(ＤＰ-１特殊塗装)と考えて宜しいでしょ
うか。

34

意匠

上記質疑のＲＳＬ階ＧＷ８:押出アルミ製ルーバー(フッ素樹A-027 脂焼付塗装)は矩計図(２)ではＧＷ７:コンクリート打放し+耐候A-032 性塗料塗り(ＤＰ)です。矩計図(２)のＧＷ７:コンクリート打放し+
耐候性塗料塗り(ＤＰ)を製と考えて宜しいでしょうか。

35

意匠

立面図(２)の北側立面図３階にＧＷ２:押出成形セメント板t６
A-028 ０デザインパネル+耐候性塗料塗り(ＤＰ)とありますが、明確な範囲が不明です。御指示下さい。

意匠

立面図(２)の北側立面図２階Ｘ３通り〜Ｘ５通り間にＧＷ４:コ
ンクリート打放し+防水型複層塗材Ｅとありますが、ＧＷ６:コン
A-028
クリート打放し+特殊耐候性塗料塗り(ＤＰ-１特殊塗装)と読み替えてよろしいでしょうか。

37

意匠

２階平面図の西側犬走り床仕上及び風除室１･２の床仕上
A-022
が不明です。御指示下さい。

38

意匠

A-022

39

意匠

１階平面図の北側犬走り床仕上が不明です。御指示下さ
A-021
い。

40

意匠

A-021

意匠

Ｂ１階平面図の東側及び１階平面図の南側に免震ブリッジ
A-020
がありますが、仕上及び納まり詳細が不明です。御指示下さ
A-021
い。
A-031
又、１階平面図のサブ玄関部及び２階平面図の職員玄関、
A-032
サービス玄関他も免震ブリッジと考えて宜しいでしょうか。

42

意匠

手摺兼取替搬入用扉は免震ブリッジに固定を考えていま
Ｂ１階平面図の東側免震ブリッジ両端に手摺兼取替搬入用 す。仕様、部材メンバー及び納まり詳細は技術提案とし、スラ
A-020 扉及びスライドレールとありますが、仕様、部材メンバー及び イドレールは免震ブリッジ用のレールを想定しています。
納まり詳細が不明です。御指示下さい。

43

意匠

１階平面図のサブ玄関及び２階平面図の職員玄関、サービ
A-021 ス玄関他の免震ブリッジにＢ１階平面図のスライドレールと同
A-022 じ図示がありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御指
示下さい。

質

問

回

答

W1800×H2000とします。
29

30

31

32

33

36

41

鉄骨下地の上ECPデザインパネル+DP塗装、H:2500とします。
両開き扉は角パイプフレームにECPデザインパネル貼
W1800×H2000とします。
よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

ファンルーム1,2及び室外機置場外壁部分です。

よろしいです。

西側犬走り床はモルタル金コテ仕上とします。
風除室1・2の床仕上はA-010図 仕上表(7)によります。

ステンレス手摺H900とし、形状はメンテナス用バルコニー手
２階平面図の西側犬走りに手摺のような図示がありますが、 摺とします。
仕様及び部材メンバーが不明です。御指示下さい。

１階平面図の北側犬走りに手摺のような図示がありますが、仕様及び部材メンバーが不明です。御指示下さい。

犬走り床はモルタル金コテ仕上とします。

上記回答(質疑38)に準じます。

免震ブリッジの設置位置はよろしいです。
仕上及び納まりについては技術提案としています。

上記回答(質疑42)に準じます。

質疑
番号

区分

図面
番号

44

意匠

A-021

ステンレスFB手摺 H1500とし、手摺子部分に強化ガラスを
１階平面図の南側Ｘ１０通りにガラス手摺とありますが、仕設置します。
様、明確な範囲及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

45

意匠

A-032

矩計図(２)のＢ断面詳細図にアルミ製化粧ルーバーとありま
すが、仕上及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

46

意匠

A-023

３階平面図のＸ１通り室外機置場に避難ハッチとあります
が、仕様及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

47

意匠

A-151

部分詳細図(６)のＤ１３-０４６塔屋建具取合部:踏台詳細図がありますが、明確な範囲が不明です。御指示下さい。

48

意匠

部分詳細図(６)のＤ１３-０１５アスファルト防水、パラペット、塔屋取合部など詳細図にアルミ製水切金物がありますが、矩A-031
計図ではコンクリート水切です。矩計図のコンクリート水切をA-151
正と考えて宜しいでしょうか。
又、アルミ製水切の場合、明確な範囲を御指示下さい。

49

意匠

部分詳細図(７)のＤ１５-０３６屋上点検口:ステンレス製角型
A-151 ハッチ詳細図がありますが、設置場所が不明です。御指示下
さい。

50

意匠

A-155

部分詳細図(１０)Ｄ１５-０６７オーバーフロー管詳細図がありますが、施工場所が不明です。御指示下さい。

51

意匠

A-155

E-163図 避雷針設備 立面図より、避雷動線設置のため避部分詳細図(１０)Ｄ-１５-０７９避雷針基礎詳細図があります 雷針基礎は不要です。
が、施工場所及びか所数が不明です。御指示下さい。

52

意匠

メンテナンスバルコニー手摺が部分詳細図(１１)のＤ１６-００
A-151 ９手摺(メンテナンス用)詳細図及び部分詳細図(６)のＤ１４-００
A-156 ２メンテナンス用バルコニー詳細図とあり、使い分けが不明です。御指示下さい。

53

意匠

A-156

部分詳細図(１１)のＤ１６-０１４手摺詳細図がありますが、施工範囲が不明です。明確な範囲を御指示下さい。

54

意匠

A-023

３階平面図のＸ６〜Ｘ７通り間に光庭がありますが、床仕上
及び外壁仕上が不明です。御指示下さい。

55

意匠

A-023

上記質疑の光庭に煙突設置とありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

56

意匠

ヘリポートその他詳細図２に配管支持用基礎５００×５００×
A-198 H２００(建築工事)とありますが、仕上及びか所数が不明です。
御指示下さい。

57

意匠

仕上表(１)(Ｂ１階)の外部仕上表バルコニー床仕上ウレタン
ゴム系塗膜防水ｔ２．０とありますが、部分詳細図(６)Ｄ１４-００２
A-004
メンテナンス用バルコニー詳細図では塗膜防水(Ｘ-２)です。
A-151
外部仕上表のウレタンゴム系塗膜防水ｔ２．０を製と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(６)Ｄ１３-０４６塔屋建具取合部:踏台詳細図にコ
A-151 ンクリート水切Ｔ防水(Ｘ-２)とありますが、仕上はカラー仕上と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

58

10年保証とします。

意匠

特記仕様書 防水工事の保証期間において、10年(一部20年)とありますが、防水の瑕疵担保期間は技術的に10年とする
T-004
ことは困難です。瑕疵担保期間を民間連合協定契約約款27条に読み替えると考えて宜しいでしょうか。

59

質

問

回

15×35@30アルミ(カラー)水平ルーバーです。

ステンレス製避難ハッチ(消防認定品、はしご共)とし、納まりはA-152図 D15-036に準じます。
16カ所設置を見込んでください。

よろしいです。

設置不要です。

4カ所見込んでください。

すべてA-151図 D14-002とします。

3階西側に設置します。10m×2カ所見込んでください。

アスファルト露出防水とします。
外壁仕上は回答(質疑686)に準じます。
φ700 既製品とします。

モルタル補修とし、15カ所見込んでください。

部分詳細図(6)を正とします。

【Ⅱ：院内保育所工事】

60

意匠

外部仕上表の屋根(庇)アルミハニカム庇ｔ１０４とありますが、
A-301
ハニカムパネル詳細図ではｔ５４です。ハニカムパネル詳細図
A-304のｔ５４を正と考えて宜しいでしょうか。

61

意匠

A-301 外部仕上表の金物にＣＧ５コーナーガード(木製)とあります
A-302 が、外部には不要と考えて宜しいでしょうか。

答

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

62

意匠

A-302

Ｒ階平面図の室外機置場に機械基礎及びハト小屋がありますが、仕上及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

63

意匠

A-302

R階平面図の屋根にタラップがありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

64

意匠

A-301

１階平面図のＨＸ２通りにタラップとありますが、仕様及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

65

意匠

院内保育所棟矩計図のHＹ１通りにアルミ笠木Ｗ２７５とあり
A-304 ますが、寸法線ではＷ４００です。寸法線のＷ４００を正と考えて宜しいでしょうか。

66

意匠

A-304

質

問

院内保育所棟矩計図のHＹ４通り床にコンクリート金鏝とありますが、明確な範囲が不明です。御指示下さい。

回答

A-152図 D15-014、A-153図 D15-038に準じます。

A-154図 D15-059に準じます。

A-154図 D15-059に準じます。

よろしいです。

建物周囲犬走り部分となります。

【Ⅲ：キャノピー工事】

67

意匠

A-307

玄関キャノピー詳細図にステンレス製巾木とありますが、仕上及び厚みが不明です。御指示下さい。

68

意匠

A-307

玄関キャノピー詳細図にＲＤ-１とありますが、か所数が不明です。御指示下さい。

69

意匠

A-307

玄関キャノピー詳細図にステンレス製竪樋とありますが、径及び仕上が不明です。御指示下さい。

70

意匠

玄関キャノピー詳細図に柱型：コンクリート巻きＧＷ7とありま
A-307 すが、仕上が不明です。耐候性塗料(ＤＰ)と考えて宜しいでしょうか。

ヘアライン仕上（HL）t1.0とします。

15カ所見込んでください。

ステンレスHLφ75とします。

よろしいです。

（ 内 部 ）
【Ⅰ：本体工事】

71

72

73

74

75

76

意匠

フリーアクセスフロアはフクビ化学工業 フリーフロアーCP仕上特記凡例表の【内装下地材料表】でＦ４にフリーアクセ
A-003 スフロア、ＯＡフロアとありますが、同等メーカー・品番を御指 F、OAフロアは三洋工業 スリーベース512同等品とします。
示下さい。

意匠

仕上表(１)(Ｂ１階)のＢ１〜５階(共通)一般階段で、床下地が よろしいです。
Ｆ８．モルタルとなっておりますが、仕上特記凡例表の【内部A-003 下地材料表】でＦ８が適用となっておりません。仕上表を正とA-004 し、Ｆ８は適用と考えて宜しいでしょうか。
又、適用でない場合は、各室の床下地がＦ８となっている範囲
について、床下地を御指示下さい。

意匠

仕上表(１)(Ｂ１階)のＢ１〜５階(共通)職員階段１〜４に床仕
A-004
上の指示がありません。階段詳細図(４)の部分詳細図(一般・A-036
職員階段共通)より、ＶＳ(１)と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１)(Ｂ１階)のＭＷＣで、天井下地がＣ２．ＬＧＳ＋ＧＢ−Ｒ ｔ１２．５とありますが、仕上特記凡例表の【内部下地材料
A-003 表】でＣ２が適用となっておりません。仕上表を正とし、Ｃ２はA-004 適用と考えて宜しいでしょうか。
又、適用でない場合は、各室の天井下地がＣ２となっている
範囲について、天井下地を御指示下さい。

意匠

仕上表(１)(Ｂ１階)のＢ１〜５階(共通)オープンカンファレン
ス・休憩室の天井仕上欄にＣＬ(１)無機質壁紙(不燃)とありま
A-004
すが、下地が不明です。他の部屋のＣＬ(１)部に倣い、Ｃ２．Ｌ
ＧＳ＋ＧＢ−Ｒ ｔ＝１２．５と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１)(Ｂ１階)のＢ１〜５階(共通)のＤＳ、ＰＳ、ＥＰＳの巾
木欄にＦＬＰ(２)とありますが、高さが不明です。巾木高さの指A-004
示がない場合は特記無き限り、Ｈ＝１００と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

仕上表(２)(Ｂ１階)のエスカレーター室倉庫の天井欄にＧＷ．
グラスウールとありますが、厚みはｔ＝５０と考えて宜しいでしょA-005 うか。
又、その他の部屋の天井欄のＧＷも同様と考えて宜しいで
しょうか。

意匠

仕上表(３)(１階)の(共通)風除室３(サブ玄関)の壁仕上欄にＣＬ(３)．化粧シート(不燃)(Ｄボード工法同等品)とありますが、
A-006 Ｄボードの基材はケイカル板ｔ＝６と考えて宜しいでしょうか。
又、その他の部屋で壁仕上欄にＣＬ(３)とある場合も同様と考えて宜しいでしょうか。

79

意匠

仕上表(３)(１階)の(共通)廊下１〜５の壁仕上欄にＣＬ(３)．化
粧シート(不燃)(腰部Ｈ１０００)とありますが、Ｈ１０００から上部
A-006の壁仕上が不明です。Ｈ１０００から上部がはＣＬ(１)と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(３)(１階)の(外来)(共通)待合室の床下地欄にＦ１及A-006 びＦ３の凡例指示があります。スラブ高が−５０なので、Ｆ３を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

80

放射線防護図(1)を正とします。

意匠

仕上表(３)(１階)の(耳鼻咽喉科)聴力検査室の床仕上欄にＶＳ(２)とあり、下地がＦ１ですが、放射線防護図(１)では床仕上
A-006
がタイルカーペットｔ６．５、下地がシールド工事の合板です。
A-171
床仕上はＶＳ(２)とし、下地はシールド工事の合板と考えて宜しいでしょうか。

82

意匠

仕上表(３)(１階)の(共通)エントランスホールの天井仕上欄にＤＲ(１)とありますが、厚みの指示がありません。他の部屋のＤ
A-006 Ｒ(１)に倣い、ｔ＝９．０と考えて宜しいでしょうか。
又、その他の部屋の天井仕上欄に指示のあるＤＲ(１)で厚みの指示がない場合も同様と考えて宜しいでしょうか。

83

意匠

仕上表(３)(１階)の(共通)総合受付の壁仕上欄に溝形ガラス 日本板硝子 プロフィリットガラス(シングル構成)同等品としま
A-006 とありますが、ガラスの仕様・厚み及び同等メーカー・品番を す。
御指示下さい。

77

78

81

84

意匠

85

意匠

86

意匠

87

意匠

88

89

90

91

−

質

問

前項質疑の溝形ガラスの壁面について、下地ボードなどはなく、溝形ガラス単体での自立型でしょうか。壁の納まり詳細を御指示下さい。

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

金物伏図に図示したLGS壁の前に自立となります。

仕上表(３)(１階)の(共通)多目的ホールの巾木欄にＷＢとあり よろしいです。
ますが、仕上特記凡例表の【材料記号】でＷＢが適用となって
A-003 おりません。仕上表を正とし、ＷＢは適用と考えて宜しいでしょA-006 うか。
又、適用でない場合は、各室の巾木仕上がＷＢとなっている
範囲について、巾木仕上を御指示下さい。
仕上表(３)(１階)の(共通)多目的ホールの天井仕上欄にＧＢ よろしいです。
−Ｄ(Ｋ)．吸音用化粧石膏ボード＋ＥＰとありますが、化粧A-006
ボード面に塗装となります。図面の通り、化粧ボード面にＥＰを見込むと考えて宜しいでしょうか。
前項質疑のＧＢ−Ｄ(Ｋ)は仕上特記凡例表の【材料記号】で よろしいです。
A-003
吉野石膏：スクエアトーンＤとあるので、厚みはｔ＝９．５と考え
A-006て宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(３)(１階)の(共通)ＭＷＣの廻縁欄に塩ビとあります
が、同仕上のＷＷＣ、ＨＷＣ、ＳＷＣの廻縁欄に指示がありません。塩ビの廻縁が必要と考えて宜しいでしょうか。
A-006
又、他の部屋で廻縁欄に指示がない場合でも、壁ボード〜天井ボード取合いに塩ビ製の廻縁が必要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(３)(１階)の(医務課・患者サポートセンター)(スキャ
ナーセンター)受付・窓口(患者サポートセンター)の壁仕上欄
A-006にＣＬ(１)及び溝形ガラスとありますが、使い分け範囲が不明です。それぞれの平面施工範囲を御指示下さい。

意匠

仕上表(３)(１階)の(耳鼻咽喉科)聴力検査室の壁仕上欄にＣ
A-006 Ｌ(１)とあり、天井仕上欄にＤＲ(１)とありますが、放射線防護図
A-171 (１)ではＧＷ成型板となっており、シールド工事です。放射線防護図を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(４)(１階)の(救急)洗体室の床下地がセルフレベリン
グですが、スラブ高が−１５０です。セルフレベリングを嵩上コ
A-007
ンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

受付窓口背面を溝形ガラス(総合受付同様)とします。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

仕上表(４)(１階)の(生理検査エリア)脳波検査室、筋電図室の床仕上欄にＶＳ(２)とありますが、放射線防護図(２)ではタイルカーペットｔ６．５です。仕上表を正とし、ＶＳ(２)と考えて宜し
A-007
いでしょうか。
A-172
又、下地が仕上表ではセルフレベリングですが、放射線防護
図ではシンダーコンクリートです。シンダーコンクリートを正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(４)(１階)の(中央処置採血採尿)共用倉庫の床仕上
A-007 欄にＶＳ(１)とありますが、床下地が不明です。周囲の部屋と同じ、Ｆ３と考えて宜しいでしょうか。
よろしいです。

94

意匠

仕上表(４)(１階)の(生理検査エリア)脳波検査室、筋電図室の壁仕上欄にＣＬ(１)とあり、天井仕上欄にＤＲ(１)とあります
A-007
が、放射線防護図(２)では壁がＧＷ成型板、天井が岩綿吸音
A-172
板ｔ１２となっており、シールド工事です。放射線防護図を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(４)(１階)の(中央処置採血採尿)乳房撮影室の備考
A-007 欄にシールド工事とありますが、壁仕上及び天井仕上がシールド工事と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

95

96

意匠

仕上表(４)(１階)の(中央処置採血採尿)操作室及び乳房撮
影室の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−１５０
A-007 (操作室は一部)です。セルフレベリングを嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいで
しょうか。

97

意匠

仕上表(５)(１階)の(化学療法センター)待合の天井仕上欄にA-008 ＧＢ−ＮＣ(Ｔ)とありますが、天井高が不明です。周囲の部屋と同じ、ＣＨ２５００と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)ＭＲＩ室１〜３の床仕上欄にＶＳ(２)とありますが、放射線防護図(３)では帯電防止塩ビシートｔ
A-008 ２．０です。仕上表を正とし、ＶＳ(２)と考えて宜しいでしょうか。
A-173 又、下地が仕上表ではセルフレベリングですが、放射線防護
図ではシールド工事下地です。放射線防護図を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)ＣＴ室１〜３の床下地がセルフレ
ベリングですが、スラブ高が−１５０です。セルフレベリングを
A-008
嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)ＣＰＵ室１〜６の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−３００です。セルフレベリング
A-008
を嵩上コンクリートｔ３００(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)中央操作室１〜３画像処理コー
ナーで、床仕上がＦＶＴ(１)とありますが、仕上特記凡例表のA-003 【材料記号】でＦＶＴ(１)が適用となっておりません。仕上表をA-008 正とし、ＦＶＴ(１)は適用と考えて宜しいでしょうか。
又、適用でない場合は、各室の床仕上がＦＶＴ(１)となっている範囲について、床仕上を御指示下さい。

よろしいです。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)一般撮影室１〜４の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−１５０です。セルフレベリ
A-008
ングを嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００
入)に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)歯科・歯科口腔外科専用撮影室の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−１５０です。
A-008
セルフレベリングを嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−
１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)結石破砕室の床下地がセルフレ
ベリングですが、スラブ高が−１５０です。セルフレベリングを
A-008
嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)骨塩定量測定室の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−１５０です。セルフレベリ
A-008
ングを嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００
入)に読み替えて宜しいでしょうか。

92

質

問

回

答

放射線防護図(2)を正とします。

よろしいです。
93

98

99

100

101

102

103

104

105

よろしいです。

よろしいです。

放射線防護図(3)を正とします。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)Ｘ−ＴＶ室１〜３の床下地がセル
フレベリングですが、スラブ高が−１５０です。セルフレベリン
A-008
グを嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(５)(１階)の(消化器内視鏡センター)内視鏡Ｘ−ＴＶ
室１〜２の床下地がＦ１．コンクリート直均しですが、スラブ高が−１５０です。仕上特記凡例表の【内部下地材料表】の記号
A-003
Ｆ９．コンクリート＋嵩上コンクリートに読み替えて宜しいでしょ
A-008
うか。
又、嵩上コンクリート内に溶接金網φ６．０−１００×１００を見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(５)(１階)の(放射線)ＭＲＩ室１〜３聴力検査室の壁仕A-008 上欄にグラスウールボードとあり、天井仕上欄にＤＲ(１)とあり
A-173 ますが、放射線防護図(３)ではＧＷ成型板となっており、シールド工事です。放射線防護図を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(６)(１階)の(核医学)の下記の部屋がスラブ高が−２００となっておりますが、床下地がセルフレベリングです。全て、セルフレベリングを嵩上コンクリートｔ２００(溶接金網φ６．０−
A-009
１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。
・廃棄物庫、貯蔵庫、処置室(注射)、準備室(調剤)、ＳＰＥＣＴ
室１・２、心臓負荷室、器材室

意匠

仕上表(６)(１階)の(放射線治療)放射線治療室の床下地がＦ
１．コンクリート直均しですが、スラブ高が−３５０です。仕上特A-003 記凡例表の【内部下地材料表】の記号Ｆ９．コンクリート＋嵩A-009 上コンクリートに読み替えて宜しいでしょうか。
又、嵩上コンクリート内に溶接金網φ６．０−１００×１００を見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(６)(１階)の(放射線治療)ＣＴシュミレーター室の床下
地がセルフレベリングですが、スラブ高が−１５０です。セルフ
A-009
レベリングを嵩上コンクリートｔ１５０(溶接金網φ６．０−１００×
１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

112

意匠

仕上表(７)(２階)の(高機能)ＧＣＵ−１Ｂ(陰圧)の天井仕上欄
A-010 にＦＫ(２)とありますが、天井高が不明です。前室と同じ、ＣＨ２
８００と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(７)(２階)の(高機能)前室(ＳＧＵ)の床仕上欄にＦＳとA-010 ありますが、ビニル床シートの材料凡例種別が不明です。ＳＧＵホールと同じ、ＶＳ(２)と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

113

106

107

質

問

回
よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。
108

109

110

111

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。
114

115

意匠

仕上表(８)(２階)の(事務部門)看護局長・看護事務室の床仕A-011 上欄にＦＳとありますが、ビニル床シートの材料凡例種別が不明です。認定看護室と同じ、ＶＳ(２)と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(８)(２階)の(事務部門)副院長室１〜４で、床仕上がＴ
ＣＰ(２)とありますが、仕上特記凡例表の【材料記号】でＴＣＰ
A-003 (２)が適用となっておりません。仕上表を正とし、ＴＣＰ(２)は適A-011 用と考えて宜しいでしょうか。
又、適用でない場合は、各室の床仕上がＴＣＰ(２)となっている範囲について、床仕上を御指示下さい。

意匠

仕上表(８)(２階)の(手術血管造影)ＣＰＵ室１〜３の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−２００です。セルフレベ
A-011
リングを嵩上コンクリートｔ２００(溶接金網φ６．０−１００×１００
入)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(８)(２階)の(手術血管造影)ＣＡＧ１〜３の床下地がセルフレベリングですが、スラブ高が−２００です。セルフレベリ
A-011
ングを嵩上コンクリートｔ２００(溶接金網φ６．０−１００×１００
入)に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

よろしいです。
116

よろしいです。
117

答

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

仕上表(８)(２階)の(中央材料)滅菌装置洗浄装置の床下地がＦ１．コンクリート直均し仕上ですが、スラブ高が−２００です。Ｆ９．コンクリート＋嵩上コンクリートに読み替えて宜しいで
A-011
しょうか。
又、嵩上コンクリート内に溶接金網φ６．０−１００×１００を見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(９)(２階)の(解剖霊安)解剖室の床下地がセルフレベ
リングですが、スラブ高が−２００です。セルフレベリングを嵩A-012
上コンクリートｔ２００(溶接金網φ６．０−１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。

120

意匠

仕上表(９)(２階)の(栄養)の下記の部屋がスラブ高が−３００となっておりますが、床下地がセルフレベリングです。全て、セルフレベリングを嵩上コンクリートｔ３００(溶接金網φ６．０−
A-012
１００×１００入)に読み替えて宜しいでしょうか。
・洗浄室、調乳室前室、検収室、下処理室、食品庫・倉庫、調理室、盛付室、ワゴンプール

121

意匠

118

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。
119

122

123

124

−

よろしいです。

前項質疑に関連して、洗浄室、検収室等には防水が必要な スラブ高-300部分はアスファルト防水(E-1)とします。
高さ・仕様・程度については部分詳細図(2)D4-003,D4いでしょうか。防水が必要な場合は、必要な平面範囲、防水
004,D4-005を参照してください。
立上高さ、防水の仕様・程度を御指示下さい。

意匠

仕上表(１０)(３階)の(共通)ＥＶホール(一般用)廊下７の天井仕上欄にＤＲ(１)．化粧石膏ボード(不燃)ｔ＝９．５ ｔ＝９．０とあA-013
りますが、化粧石膏ボード(不燃)ｔ＝９．５をロックウール化粧
吸音板(普通)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１０)(３階)の(共通)不潔リネン庫の巾木欄に床巻上
Ｈ＝１０００とありますが、腰壁程度まで巻き上げでしょうか。Ｈ
A-013＝１００の誤記と考え、Ｈ＝１０００をＨ＝１００に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１０)(３階)の(管理部門)中会議室(２分割)、大会議室(３分割)の天井仕上欄にＤＲ(２)とありますが、仕上特記凡例
A-003 表の【材料記号】でＤＲ(２)が適用となっておりません。仕上表
A-013 を正とし、ＤＲ(２)は適用と考えて宜しいでしょうか。
又、適用でない場合は、各室の天井仕上がＤＲ(２)となっている範囲について、天井仕上を御指示下さい。

意匠

仕上表(１１)(４階)の(共通)ＥＶホール(一般用)廊下７の天井仕上欄にＤＲ(１)．化粧石膏ボード(不燃)ｔ＝９．５ ｔ＝９．０とあA-014
りますが、化粧石膏ボード(不燃)ｔ＝９．５をロックウール化粧
吸音板(普通)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１１)(４階)の(共通)不潔リネン庫の巾木欄に床巻上
Ｈ＝１０００とありますが、腰壁程度まで巻き上げでしょうか。Ｈ
A-014＝１００の誤記と考え、Ｈ＝１０００をＨ＝１００に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。
125

よろしいです。
126

よろしいです。
127

意匠

仕上表(１２)(５・Ｒ・ＰＨ１階)の(リハビリテーション)診察室のA-015 床下地が不明です。Ｆ３．コンクリート＋セルフレベリングと考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１２)(５・Ｒ・ＰＨ１階)の(共通)ＥＶホール(一般用)廊下
８の天井仕上欄にＤＲ(１)．化粧石膏ボード(不燃)ｔ＝９．５ ｔ＝
A-015
９．０とありますが、化粧石膏ボード(不燃)ｔ＝９．５をロックウー
ル化粧吸音板(普通)に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(１２)(５・Ｒ・ＰＨ１階)の(共通)不潔リネン庫の巾木欄に床巻上Ｈ＝１０００とありますが、腰壁程度まで巻き上げでA-015
しょうか。Ｈ＝１００の誤記と考え、Ｈ＝１０００をＨ＝１００に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。
128

よろしいです。
129

質疑
番号

130

131

区分

図面
番号

意匠

Ｂ１階雑金物伏図(１)のＸ６〜Ｘ８通り、Ｙ２ａ〜Ｙ３ａ通り間の熱源機械室(１)に機械基礎のような図示(『□』の中に『／』)が８箇所ありますが、部分詳細図(７)にＤ１５−０２５．屋内設備機
A-133
械基礎(ベタ基礎)が該当と考えて宜しいでしょうか。
A-134
又、Ｂ１階雑金物伏図(１)のその他の部屋の同凡例及びＢ１階
A-152
雑金物伏図(２)のその他の部屋の同凡例も同様に機械基礎とし、Ｂ１階のみに該当詳細の機械基礎があるものと考えて宜しいでしょうか。

意匠

前項質疑の屋内設備機械基礎(ベタ基礎)について、天端にコンクリート金ゴテ押えとありますが、天端は金鏝＋床仕上(塗床Ｅ)、立上はコンクリート打放補修＋床仕上と考えて宜しいでしょうか。

−

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。

放射線防護図に準じます。
意匠

仕上特記凡例表の【材料記号】のＰｂボードに鉛板の厚さはA-003 図示とありますが、図示が見当りません。鉛入ボードが必要な平面範囲及び鉛厚を御指示下さい。

133

意匠

建築工事特記仕様書(４)の１４．金属工事の４．軽量鉄骨天T-006
井下地で天井下地に関して、仕様Ａ〜Ｄまでの適用箇所がA-004
仕上表によるとのことですが、仕上表に指示がありません。仕〜様の記載がない場合は、法的な特定天井を除き、仕様ＣとのA-015
ことなので、全て仕様Ｃと考えて宜しいでしょうか。

134

意匠

−

前項質疑に於いて、法的な特定天井がある場合は、平面での施工範囲を御指示下さい。

135

意匠

A-146

部分詳細図(１)にＤ３−００２．床材立上げ巾木(樹脂製)、Ｄ
３−００３．床材立上げ巾木(アルミ製)とありますが、使い分けが不明です。床材立上げは全て、Ｄ３−００２を適用と考えて宜しいでしょうか。

136

意匠

サイン詳細図(４)のＳ−１５で不燃リブボード＋ＥＰ塗装とあり
A-129 ますが、明確な施工範囲が不明です。明確な施工範囲を御指示下さい。

1階外来ブロック受付側面になります。
(A-122図に図示)

仕上特記凡例表の【材料記号】で下記の材料が適用となっておりますが、同等メーカー・品番を御指示下さい。
A-003 ・フローリング：複合フローリング・ＣＬ(１)：無機質壁紙(不燃)・ＭＰ(２)：メラミン不燃化粧合板
仕上特記凡例表の【材料記号】で下記の材料が適用となっておりますが、施工範囲が不明です。御指示下さい。
・ＶＢ(４)
A-003 ・ＦＶＳ(３)・ＦＶＳ(９)・ＦＬＰ(１)
・ＧＢ−Ｄ

複合フローリング DAIKEN 日本の樹、無機質壁紙(不燃) AA級、メラミン不燃化粧合板 アイカ セラール 同等品とします。

132

137

意匠

よろしいです。

本工事にて特定天井の該当箇所はありません。

よろしいです。

仕上表に準じます。

138

意匠

139

意匠

A-133
各階雑金物伏図に壁種別凡例がありますが、凡例：Ｌ９が見〜
当りません。必要な場合は、施工範囲を御指示下さい。
A-145

140

意匠

A-148

141

意匠

部分詳細図(３)のＤ５−０２３でＧＢ−Ｒ ｔ＝９．５とあります
A-148
が、準不燃と考えて宜しいでしょうか。

意匠

２階平面図のＸ１０ａ〜Ｘ１３通り、Ｙ４〜Ｙ５通り間にＳＣＵ ６Ｂ
A-010
がありますが、仕上表(７)(２階)にありません。ＧＣＵ−１Ｂ及びA-022
ＥＩＣＵ−１Ｂに倣うと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

142

意匠

部分詳細図(１)のＤ１−０４６．ＯＡフロアで一般床との取合
A-146 部にＬ−４０×４０×３通しとありますが、スチール 溶融亜鉛
メッキ仕上と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

143

意匠

仕上表(７)(２階)の(事務部門)仮眠室１〜３とありますが、２階
A-010 雑金物伏図(２)のＸ９〜Ｘ１０ａ通り、Ｙ８〜Ｙ１０通り間に仮眠室
A-138 １〜１３まであります。仮眠室４〜１３に関しても、仕上表の仮眠室１〜３を適用すると考えて宜しいでしょうか。

144

前項質疑に於いて、凡例：Ｌ９が必要な場合、部分詳細図(３)のＤ５−０２９でボード二重張(ＧＬ工法)の納まりとなっておりますが、ボードの仕様が不明です。石膏ボードｔ＝１２．５＋
１２．５の二重張と考えて宜しいでしょうか。

該当箇所はありません。

上記回答(質疑139)に準じます。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

145

意匠

仕上表(３)(１階)の(外来)(共通)待合室の壁仕上欄にＦＫ(２)がＨ２００迄とありますが、仕上表(５)(１階)の(化学療法セン
A-006 ター)化学療法室(３８Ｂ)スタッフステーション、待合 他はＨ２０
A-008 ００位置で壁仕上が変更となります。(外来)(共通)待合室の壁仕上も同様に、Ｈ２０００までがＦＫ(２)に読み替えて宜しいで
しょうか。

146

意匠

仕上表(８)(２階)の(手術血管造影)ＯＰ１〜１０がありますが、
A-011
２階平面図ではＯＰ１〜９までです。平面図を正とし、ＯＰ１０
A-022
は不要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

A-133 部分詳細図(３) Ｄ５−０４３．樹脂製コーナーガード(既製品)〜がありますが、各階雑金物伏図のＣＧ１及びＣＧ６が樹脂製でA-145 す。ＣＧ１に同詳細を適用と考えて宜しいでしょうか。
A-148 又、ＣＧ１の同等メーカー・品番を御指示下さい。

意匠

前項質疑に関連して、各階雑金物伏図にＣＧ２〜ＣＧ６まで
A-133のコーナーガードが材質の指示はありますが、高さ・仕上・同〜等メーカー・品番等、詳細が不明です。各ＣＧの詳細を御指
A-145
示下さい。

意匠

２階雑金物伏図(２)のＸ７〜Ｘ９通り、Ｙ７〜Ｙ１０通り間に調剤室・注射調剤室・薬品提供ホールがあり、出隅部にコーナーガード凡例の『○』がありますが、ＣＧ１〜ＣＧ６の該当凡
A-138 例が不明です。ＣＧ１と考えて宜しいでしょうか。
又、その他の部屋も同様に出隅に『○』があり、ＣＧ１〜ＣＧ６の使い分けが不明な場合は、特記無き限り、ＣＧ１と考えて宜しいでしょうか。

意匠

柱:□-200×200×6、梁:H-250×125×6×9、床:ファインフ
仕上表(９)(２階)の(ＳＰＤ)ＳＰＤ倉庫の備考欄に一部鉄骨床 ロア、高さ2FL+2200として見込んでください。
A-012 組とありますが、高さ・部材メンバー等の詳細を御指示下さい。

意匠

2階雑金物伏図(２)のＸ３通り、ＲＹ１〜ＲＹ２通り間のフリース 踏面250mm・蹴上200mm・各2段の現場打ちコンクリート階
ペース〜室外機置場間に小階段がありますが、詳細が不明 段とし、仕上はモルタル補修、手摺はスチール製H900 DP塗
A-138です。小階段の構造体、踏面・蹴込仕上、手摺の有無及び仕 装です。
様を御指示下さい。

意匠

Ｂ１階雑金物伏図(１)のＸ１０〜Ｘ１１通り、Ｙ４〜Ｙ４ａ通り間に
A-005
倉庫がありますが、仕上表にありません。仕上表(２)（Ｂ１階）のA-133
エスカレーター室倉庫に倣うと考えて宜しいでしょうか。

意匠

床:塗床E(1)、巾木:塗床E(1)、壁:EP-Si、天井:GB-NC(T) 天
Ｂ１階雑金物伏図(１)のＸ７ｂ〜Ｘ１３通り、Ｙ３〜Ｙ３ａ通り間に 井高2,500とします。
A-004
廊下２がありますが、仕上表にありません。仕上表(１)（Ｂ１階）
A-133の廊下１に倣うと考えて宜しいでしょうか。

154

意匠

Ｂ１階平面図のＸ６〜Ｘ７通り、Ｙ１２〜Ｙ１３通り間のＲＩ排水処理の地下駐車場取合いに防液堤 ＲＣ Ｈ５００とありますが、
A-020
天端はコンクリート金鏝＋塗床Ｅ、立上はコンクリート打放補
修＋塗床Ｅと考えて宜しいでしょうか。

155

意匠

Ｂ１階平面図のＸ６〜Ｘ７通り、Ｙ１２〜Ｙ１３通り間のＲＩ排水A-020 処理に釜場 ７００×６００×Ｄ５００とありますが、釜場内はモル
タル金鏝＋床仕上(塗床Ｅ)と考えて宜しいでしょうか。

156

意匠

T-001

意匠

部分詳細図(５)のＤ１０−００１．間接照明の詳細について、
A-150 天井伏図や範囲図がないため、明確な施工範囲が不明です。必要な場合は施工範囲を御指示下さい。

意匠

部分詳細図(５)のＤ１０−００３．間接照明の詳細について、
A-150 天井伏図や範囲図がないため、明確な施工範囲が不明です。必要な場合は施工範囲を御指示下さい。

159

意匠

部分詳細図(５)のＤ１０−００５．天井段差納めの詳細についA-150 て、天井伏図や範囲図がないため、明確な施工範囲が不明です。必要な場合は施工範囲を御指示下さい。

160

意匠

部分詳細図(２)の軽量鉄骨壁下地(１)でスタッド高さ ４０００
A-147 以下はW＝６５・７５とありますが、Ｗ＝６５を適用すると考えて宜しいでしょうか。

147

148

149

150

151

152

153

157

158

質

問

建築工事特記仕様書(共通事項１)の１４．施工図等でモデルルームを作成するとありますが、対象諸室が１床室・４床室・
病棟スタッフステーションです。モデルルーム作成をおこなう
明確な平面範囲を御指示下さい。

回答

よろしいです。

よろしいです。

上記回答(質疑22)に準じます。

実施設計にて協議調整とします。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

別紙添付資料を参照してください。

実施設計にて協議調整とします。

実施設計にて協議調整とします。

実施設計にて協議調整とします。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

部分詳細図(２)でＬ１：耐火構造壁(１時間耐火仕様)の同等
A-147 メーカー品番は、特記事項１．耐火認定番号：ＦＰ０６０ＮＰ−０
１７４同等より、吉野石膏 Ｓ１２同等と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(２)でＬ１Ｇ：耐火遮音壁(１時間耐火仕様)の同等メーカー品番は、特記事項１．耐火認定番号：ＦＰ０６０ＮＰ
A-147 −０１７５同等、特記事項２．遮音認定番号：ＳＯＩ−０１１０(ＴＬＤ−５０)同等より、吉野石膏 Ｓ１２・ＷＩ同等と考えて宜しいで
しょうか。

意匠

部分詳細図(２)でＬ３：片面耐火壁(１時間耐火仕様)の同等
メーカー品番は、特記事項１．耐火認定番号：ＦＰ０６０ＮＰ−０A-147
００７同等より、吉野石膏 Ｓウォール同等と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

部分詳細図でＬ2G：一般間仕切壁(スラブ〜スラブ)にグラス
ウールのような図示がありますが、厚みはｔ＝50、密度は２４A-147kg/m3と考えて宜しいでしょうか。
A-148
又、Ｌ４Ｇ：片面間仕切壁(スラブ〜天井)も同様と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

165

意匠

２階雑金物伏図(１)でＸ６ｂ〜Ｘ９通り、Ｙ５〜Ｙ７通り間のＥＶ
１〜３、ＥＶ4・５、ＥＶ６・７廻りに壁凡例：ＥＰＳとありますが、ＥＶ
A-137
８周囲の壁凡例はＥＣＰです。壁凡例のＥＰＳは誤記とし、ＥＣ
Ｐに読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

A-013 矩計図(１)(２)で３階 空調機械室の壁・天井に吸音材：GW ｔ
A-031 ＝２５とありますが、仕上表(１０)では素地仕上です。仕上表(１A-032 ０)を正とし、素地仕上と考えて宜しいでしょうか。

壁・天井に吸音材:GWt=25仕上とします。

166

167

意匠

部分詳細図(１２)のストレッチャーガード(ＳＧ)で■ＬＧＳ下地
A-157 壁取合(1枚貼)に下地補強の図示がありません。補強鋼板 ｔ＝１．０が必要と考えて宜しいでしょうか。

168

意匠

１階雑金物伏図(１)でＸ９通り、Ｙ２通り間、再来機廻りにコー
A-135 ナーガードの図示がありますが、符号が見当りません。ＣＧ４と考えて宜しいでしょうか。

169

意匠

階段詳細図(４)部分詳細図(一般・職員階段共通)で自立手
A-033
摺の詳細がありますが、階段１〜５及び一般階段の内周部及〜び階段５吹抜部 は自立手摺とし、その他の外周部(壁面)は036
部分詳細図(７)手摺(既製品、樹脂製)の壁付手摺を見込むとA-152
考えて宜しいでしょうか。

170

意匠

A-036

意匠

仕上特記凡例表【材料記号】の断熱欄にＤＷ(ＲＣ)及びＤＷ(Ｓ)の指示がありますが、ＤＷ(ＲＣ)及びＤＷ(Ｓ)の備考欄にＲ
A-003
Ｃ面とあり、使い分け範囲が不明です。ＲＣ面はＤＷ(ＲＣ)、Ａ
ＬＣ、ＥＣＰ面はＤＷ(Ｓ)と考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(８) １９内装工事の１２ 断熱材で押出法ポリスチレンフォーム断熱材の仕様が保温板 ２種b及び３T-010
種bと２つありますが、使い分けが不明です。外壁面は２種bとし、床版下は３種bと考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(8)を正とし、t=25と読み替えてくださ
矩計図(１)・(２)でＤＷ(ＲＣ)ｔ＝３０と記載がありますが、建築
工事特記仕様書(８) １９内装工事の１２ 断熱材にｄ．配管ピッ い。
T-010 ト天井スラブ下は押出法ポリスチレンフォーム保温板ｔ＝２５打A-031 込みとするとあります。ＤＷ(ＲＣ)ｔ＝３０はｔ＝２０に読み替えて
A-032 宜しいでしょうか。
又、ＤＷ(ＲＣ)ｔ＝３０が必要な場合、施工範囲を御指示下さい。

意匠

１階雑金物伏図(１)でＸ１０〜１２通り、Ｙ４ａ〜６通り間に小児科待合及びプレイコーナーとありますが、プレイコーナーのA-006 コーナーガードで床・巾木・壁仕上が変わると考えて宜しいで
A-135 しょうか。
又、床仕上切り替え位置に凡例：ＦＺＩ 床見切金物(ＳＵＳ製)を見込むと考えて宜しいでしょうか。

質

問

回

答

よろしいです。
161

162

163

164

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

171

172

173

174

CG1とします。

よろしいです。

ナカ工業 樹脂手すり スリム目地シリーズ AFN-55同等品と部分詳細図(７)手摺(既製品、樹脂製)に笠木φ３４の壁付手 します。
摺がありますが、同等メーカー・品番を御指示下さい。
よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

175

区分

図面
番号

意匠

１階雑金物伏図(2)でＸ８〜９通り、Ｙ９〜１１通り間に待合及び受付がありますが、待合〜受付間の仕上切り替え位置が不明です。受付カウンターの端部〜コーナーガード部を仕上のA-136 切り替え位置と考えて宜しいでしょうか。
又、その他の待合〜受付間の仕上切り替え位置も同様に受付カウンターの端部〜コーナーガード部と考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(３)１階(共通)に廊下１〜５とありますが、１階平面図
A-006に廊下１の記載がありません。Ｘ４〜５、Ｙ１〜３間の室名がな
A-021
い部屋を廊下１と考えて宜しいでしょうか。

意匠

１階平面図でＸ５〜８通り、Ｙ９〜１０通り間に廊下４とありま
A-021 すが、廊下４と待合で床仕上が異なります。１階雑金物伏図よA-136 り廊下４〜待合間に凡例：ＦＺＩ 床見切金物(ＳＵＳ製)を見込むと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

１階雑金物伏図(１)でＸ１０ａ〜１２、Ｙ３〜４ａ通り間に患者サポートセンター待合及び測定コーナーがありますが、患者サ
A-135 ポートセンター待合〜測定コーナーで床仕上が異なります。
患者サポートセンター待合〜測定コーナーに凡例：ＦＺＩ 床見
切金物(ＳＵＳ製)を見込むと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

１階雑金物伏図(１)でＸ１０ａ〜１２、Ｙ３〜４ａ通り間に患者サポートセンター待合及び受付・窓口がありますが、患者サ
A-135 ポートセンター待合〜受付・窓口で床仕上が異なります。患者サポートセンター待合〜受付・窓口に凡例：ＦＺＩ 床見切金物(ＳＵＳ製)を見込むと考えて宜しいでしょうか。

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。
176

177

178

179

180

意匠

181

意匠

182

意匠

183

意匠

184

よろしいです。

１階雑金物伏図(１)でＸ１０ａ〜１２、Ｙ３〜４ａ通り間に患者サ 塩ビ見切りを設置してください。
ポートセンター待合及び測定コーナーがありますが、患者サ
A-135 ポートセンター待合〜測定コーナーで天井仕上が異なります。患者サポートセンター待合〜測定コーナーに見切が必要な場合は、仕様・詳細を御指示下さい。
１階雑金物伏図(１)でＸ１０ａ〜１２、Ｙ３〜４ａ通り間に患者サ 塩ビ見切りを設置してください。
ポートセンター待合及び受付・窓口がありますが、患者サ
A-135 ポートセンター待合〜受付・窓口で天井仕上が異なります。
患者サポートセンター待合〜受付・窓口に見切が必要な場合
は、仕様・詳細を御指示下さい。
１階平面図でＸ９〜Ｘ１２通り、Ｙ７〜Ｙ１０通り間にホスピタル 基本設計説明書 A55図を参照してください。
ストリートとあり、周囲に待合とありますが、仕上の切り替え位
A-021 置が不明です。御指示下さい。
壁・天井の仕上切り替え位置に見切りが必要な場合は、仕様・詳細を御指示下さい。
基本設計説明書 A53図を参照してください。
仕上表(３)で１階(共通)総合待合の天井高欄にＣＨ＝２８００
及び３３００とありますが、使い分け範囲が不明です。
A-006 又、ＣＨ＝２８００及び３３００の使い分けで下がり壁がある場
合、部分詳細図(４)のＤ９−００４ 下がり天井を適用すると考えて宜しいでしょうか。

意匠

仕上表(３)で１階(共通)総合待合及びホスピタルストリートの天井仕上欄にＤＲ(１)、ＧＢ−Ｄ＋ＥＰとありますが、使い分け
A-006 範囲が不明です。
又、仕上切り替え位置に見切りが必要な場合は、仕様・詳細を御指示下さい。

意匠

仕上表(１０〜12)で３〜５階(共通)ＥＶホール(一般用)廊下７
A-013の壁仕上欄にＣＬ(３)化粧シート及びＥＶ廻り吹付塗装とありま〜すが、壁仕上の切り替え位置が不明です。３〜５階平面図で015
Ｘ７ｂ通りの壁を境に仕上が切り替わると考えて宜しいでしょう
A-023
か。
〜
又、壁仕上の切り替え位置に見切りが必要な場合は仕様・詳
025
細を御指示下さい。

意匠

３〜5階雑金物伏図でＸ４〜６通り、Ｙ３〜Ｙ４通り間にスタッ
A-139 フステーションとありますが、周囲の廊下との仕上切り替え位置が不明です。カウンター端部を境に仕上が切り替わると考〜144 えて宜しいでしょうか。
又、床の仕上が切り替わる位置に凡例：ＦＺＩ 床見切金物(ＳＵＳ製)を見込むと考えて宜しいでしょうか。

基本設計説明書 A53図を参照してください。

基本設計説明書 A59図を参照してください。

185

186

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

187

意匠

−

質

問

前項質疑で、その他のスタッフステーション〜廊下間の仕上の切り替え位置も同様にカウンター端部を境に切り替わると考えて宜しいでしょうか。

回

答

よろしいです。

よろしいです。

188

意匠

189

意匠

190

意匠

３階平面図でＸ３ａ〜５通り、Ｙ２ａ〜３ａ通り間にＤＲとあります
が、周囲の廊下との仕上切り替え位置が不明です。ＤＲの手
A-023
洗い端部を境に仕上が切り替わると考えて宜しいでしょうか。
又、壁の仕上が切り替わる位置に見切りが必要な場合は、仕様・詳細を御指示下さい。
A-023 前項質疑で、３〜５階のその他のＤＲ〜廊下間の仕上の切り よろしいです。
〜
替え位置も同様に手洗い端部を境に切り替わると考えて宜し
025 いでしょうか。
A-013
仕上表(１０〜１２)で３〜5階(病棟)スタッフステーション 師長 基本設計説明書 A64図を参照してください。
〜
コーナーの壁仕上にＣＬ(１)、ＥＰ−Ｓｉ(一部)とありますが、使015
い分け範囲を御指示下さい。

意匠

３〜５階平面図でＸ６〜８通り、Ｙ３ａ〜４ａ通り間に業務通路とありますが、カート器材置場との仕上切り替え位置が不明でA-023
す。点線の範囲を境に仕上が切り替わると考えて宜しいでしょ
〜
うか。
025
又、壁の仕上が切り替わる位置に見切りが必要な場合は、仕様・詳細を御指示下さい。

意匠

３〜５階雑金物伏図でＸ５〜７通り、Ｙ４ａ〜７通り間にオープ
A-139 ンカンファレンス・休憩室がありますが、ＥＶホールとの仕上のA-141 切り替え位置が不明です。ＰＴ沿いを境に仕上が切り替わるとA-143 考えて宜しいでしょうか。
又、天井の仕上が切り替わる位置に見切りが必要な場合は、仕様・詳細を御指示下さい。

意匠

５階雑金物伏図(２)でＸ４〜７通り、Ｙ７〜９通り間にリハビリ室がありますが、受付・スタッフステーション間の仕上の切り替
A-144
え位置が不明です。受付・スタッフステーションのコーナー
ガード部を境に仕上が切り替わると考えて宜しいでしょうか。

194

意匠

昇降機詳細図(２)でＥＬＶピット内仕上が塗布防水仕上(建A-178 築工事)となっていますが、塗布防水の同等メーカー・品番をA-190 御指示下さい。
又、エスカレーターピットも同様と考えて宜しいでしょうか。

195

意匠

Ｂ１階平面図で免震ピットにＲＣ立上り Ｗ１８０、Ｈ１２００とあA-020 りますが、天端:コンクリート金鏝仕上、立上り:コンクリート打放
補修素地と考えて宜しいでしょうか。

196

意匠

免震ピット平面図の水槽部分平面図で各水槽に釜場の様
A-019 な図示がありますが、釜場内仕上はモルタル金鏝ｔ３０＋水槽
内仕上同材と考えて宜しいでしょうか。

197

意匠

191

192

よろしいです。
見切りは不要です。

よろしいです。
見切りは塩ビ天井見切り一般品とします。

よろしいです。
193

特にメーカー指定はありません。一般程度とします。

よろしいです。

よろしいです。

2000×1000×H1000とします。
−

前項質疑の釜場の明確な寸法を御指示下さい。
よろしいです。

意匠

免震ピット平面図で『オーバーブロー槽』『ボイラーブロー槽』とありますが、水槽内仕上は他水槽に倣い、床･壁：一般
A-019
水槽用防水(パラテックスＢ-２工法同等品)、天井:コンクリート
打放補修又はウレタンフォームｔ４０と考えて宜しいでしょうか。

199

意匠

建築工事特記仕様書(共通事項２)の２３ 化学物質の濃度測定で『ｂ．測定対象室及び測定箇所は仕上表による』と記載がT-002ありますが、仕上表(１〜１２)の濃度測定欄がすべて空欄とA-004
なっています。下記の項目について御指示下さい。
〜015
・測定対象室数
・測定箇所数200

意匠

A-019 免震ピット平面図で凡例にＭＨ：鋳鉄製マンホール φ＝６０
A-154 ０とありますが、密閉型(防水・防臭)と考えて宜しいでしょうか。

198

50カ所程度見込んでください。

よろしいです。

質疑
番号

201

202

203

区分

図面
番号

意匠

免震ピット平面図でマンホール蓋下部に点検タラップとあり、コ型 打込み型のような図示がありますが、部分詳細図(９)では下記の打込み型・自立型の２種類あり、使い分けが不明
A-019 です。免震ピット平面図の点検タラップはすべてＤ１５−０５７
A-154 屋内床下・点検口タラップ(コ型 打込み型)と考えて宜しいでしょうか。
・Ｄ１５−０５７ 屋内床下・点検口タラップ(コ型 打込み型)
・Ｄ１５−０５８ 床下自立型タラップ(自立型)意匠

Ｂ１階平面図でＢ１ＦＬ＋１７００〜Ｂ１ＦＬ−３１００間に点検タ
ラップ(Ｘ５通り、Ｙ１ａ〜Ｙ２通り間等)とあり、建築工事特記仕T-007 様書(５)の８ 手すり及びタラップにステンレス製 ＨＬとあります
A-020 が、部材メンバーが不明です。部分詳細図(９)のＤ１５−０５８
A-154 床下自立型タラップを見込むと考えて宜しいでしょうか。
又、頂部手摺と背かごが必要とし、頂部手摺：Ｈ＝８００、背かご：φ＝１３ Ｗ７００×Ｄ７００と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５８ 床下自立型タラップ(自立型)が必要な場合、タラップ下部に基礎：Ｈ＝１５０ 天端：コンク
リート金鏝押えがありますが、Ｗ・Ｄ寸法及び立上の表面仕上が不明です。Ｗ６００×Ｄ６００ 立上：コンクリート打放補修 素地と考えて宜しいでしょうか。

−

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

EVシャフト下部白線引き(W150)ゼブラとします。
204

意匠

免震ピット平面図でＸ６ｂ〜Ｘ７通り、Ｙ４ａ〜Ｙ５通り間に『ピッA-019 ト下部 立入禁止表示(白線引き)』とありますが図示がないた
め、表示(白線引き)の形状・詳細が不明です。御指示下さい。

205

意匠

部分詳細図(５)のＤ９−１０ 天井点検口(目地タイプ)(建築工 目地タイプ1800カ所、気密タイプ400カ所見込んでくださ
T-010
事特記仕様書(８)の１４ 点検口で４５０角)の箇所数が不明で い。
A-150
す。御指示下さい。

意匠

気送管詳細図(参考図)の１ 特記仕様 ８工事区分でNo.９ 天
井点検口(□４５０)製作及び取付工事が建築工事とありますが、前項質疑の天井点検口 ４５０角(既製品)に含まれないと
A-210
考えて宜しいでしょうか。
又、含まれない場合は気送管用天井点検口の仕様・程度及び箇所数が不明です。御指示下さい。

意匠

部分詳細図(５)にＤ９−１２ 天井点検口(気密タイプ)がありま
T-010 すが、建築工事特記仕様書(８)の１４ 点検口では適用無しとA-150 なっています。天井点検口(気密タイプ)は該当無しと考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２８ 防煙垂れ壁で固定式は網入
T-011 り磨き板ガラスとありますが、部分詳細図(５)のＤ９−０１３ 防煙A-150 垂壁(固定室・免震タイプ)では線入りガラスです。部分詳細図(５)を正とし、線入りガラスと考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２８ 防煙垂れ壁で垂直降下式
T-011 (巻取型)：不燃布(不燃認定品) Ｈ＝５００ ガイドレール：固定
A-150 式(壁埋込型）とあり、部分詳細図(５)のＤ９−０１６ で備考欄に既製品とありますが、同等メーカー・品番を御指示下さい。

意匠

Ｂ１〜５階法令図の凡例一覧に凡例：緑破線(防火区画(特記なき限りＨ＝５００の垂壁)(ＳＨＷ：可動防煙垂壁))とあります
A-150 が、平面図に凡例：ＳＨＷの記載が無いため、部分詳細図(５)C-001 に図示のある下記の防煙垂壁が２種類の使い分けが不明で〜006 す。御指示下さい。
・Ｄ９−０１３ 防煙垂壁(固定式・免震タイプ)
・Ｄ９−０１６ 防煙垂壁(電動ロール式)

意匠

工事区分表(２)の■中央材料部門でパススルーキャビネット
が建築工事とありますが、２階家具配置図の中央材料部門の
T-014
保管・払出室のパスボックス(凡例：Ｋ−２１８)のことと考えて宜A-092
しいでしょうか。
A-108
又、相違する場合は、パススルーキャビネットの仕様・程度・
施工範囲を御指示下さい。

206

207

208

209

上記回答(質疑205)に含みます。

上記回答(質疑205)に準じます。

よろしいです。

メーカーの指定はありません。
仕様は建具表に準じます。

建具配置図及び建具図に準じます。

210

211

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

D15-011 鋼製カーテンボックス(コ型)とし。外部アルミサッシ
カーテンボックスについて、仕上表(１〜１２)及びＢ１〜５階 に設置を見込んでください。
雑金物伏図に図示が無いため施工範囲が不明です。又、建築工事特記仕様書(９)及び部分詳細図(７)で下記のカーテン
ボックスの記載があり、使い分けが不明です。仕様・寸法(形状)毎の施工範囲を御指示下さい。
・建築工事特記仕様書(９)… 木製 Ｗ１５０×Ｈ１５０… アルミニウム製(適用) Ｗ１５０×Ｈ１５０ ＡＣ−２(市販品)
・部分詳細図(７)… Ｄ１５−００７ 木製カーテンボックス(Ｌ型)… Ｄ１５−００８ 木製カーテンボックス(コ型)… Ｄ１５−０１０ 鋼製カーテンボックス(Ｌ型)… Ｄ１５−０１１ 鋼製カーテンボックス(コ型)

意匠

T-011
A-004
〜015
A-113
〜144
A-152

213

意匠

部分詳細図(７)のＤ１５−００７・Ｄ１５−００８ 木製カーテン
A-152 ボックスで、栂の厚みが文字表記ではｔ＝３０とありますが、図示ではｔ＝２５です。ｔ＝２５を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(７)のＤ１５−０１０・Ｄ１５−０１１ 鋼製カーテン
T-011
ボックスが必要な場合、スチール ＰＬ−１．６ 指定塗装とあり
A-152
ますが、指定塗装の仕様・程度が不明です。御指示下さい。

焼付塗装とします。

214

よろしいです。

意匠

１・２階平面図に凡例：ＣＲとありますが、部分詳細図(１０)のＤ１５−０７３ 天井直付カーテンレール(アルミ製)を見込むと考A-021
えて宜しいでしょうか。
〜025
又、３〜５階平面図の病室内に１・２階と同様のカーテンレー
A-155
ルのような図示がありますが、ＣＲの記載がありません。カーテ
ンレールは必要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品でブラインド(電動ブラインドは本工事)は建築工事に適用(○(電動))となっていますが、各図面で電動ブラインドが見当りません。電動ブラ
T-013 インドが必要な場合は、仕様・程度・同等メーカー・品番及び施工範囲を御指示下さい。
又、電動ブラインドボックスの仕様・程度及び断面寸法を併せて御指示下さい。

意匠

A-020
〜025
A-133
〜144
A-155

意匠

部分詳細図(１０)のＤ１５−０７０ ピクチャーレール(天井埋込A-155 型：耐荷重３０ｋｇ)で取付下地補強：鋼板 ｔ＝１．６とあります
が、高さが不明です。Ｈ＝１００と考えて宜しいでしょうか。

212

答

すべて鋼製カーテンボックスにて見込んでください。

215

216

217

218

電動ブラインドの該当箇所はありません。

1階ホスピタルストリート及び3-5階病棟廊下に設置し、250m
部分詳細図(１０)にＤ１５−０７０ ピクチャーレール(天井埋込 見込んでください。
型：耐荷重３０ｋｇ)にアルミ製既製品 可動フック・ワイヤー：３か所／ｍとありますが、Ｂ１〜５階平面図及びＢ１〜５階雑金物
伏図(２)に見当らないため施工範囲が不明です。御指示下さい。
よろしいです。

2カ所ともアルミ製とします。

219

220

221

工事区分表(１・２)の■共通 ■家具・什器・備品のスクリーン用ボックス及び■管理部門の多目的ホール(講堂)のスクリー
ンボックスが建築工事とありますが、Ｂ１〜５階平面図に見当らないため施工範囲が不明です。電気設備図の映像・音響設
備図(１〜６)の下記の昇降式スクリーンに見込むと考えて宜しいでしょうか。
又、スクリーンボックスは部分詳細図(１０)でスチール製(既製品)とアルミ製(既製品)の２種類あり、使い分けが不明です。ス
チール製と考えて宜しいでしょうか。
・１階 多目的ホール … １２０型電動昇降式スクリーン １か所
・３階 大会議室… １２０型電動昇降式スクリーン １か所

意匠

T-013
T-014
A-020
〜025
A-155
E-112

意匠

部分詳細図(１０)にＤ１５−０７８ 天井吊フック(ステンレス製)
A-155 がありますが、各図面に見当らないため施工範囲及び吊フッ
クリストのサイズ毎の使い分けが不明です。御指示下さい。

意匠

エスカレーター詳細図(１)に下記のESC吊フックがあります
が、側面図にのみ記載があるため、箇所数が不明です。各１
A-190 か所と考えて宜しいでしょうか。
・地下 １階 … ５１．０ｋＮ ステップ組込荷重
・１階… ７９．０ｋＮ ステップ組込荷重

上記回答(質疑293)に準じます。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

A-156図 部分詳細図(11) 吹抜手摺同等とし、W寸法はよろエスカレーター詳細図(１・２)に誘導手摺(建築工事)(図示：
Ｈ＝９２０ ガラス製)がありますが、枠・ガラスの仕様・程度及び しいです。
納まり詳細が不明です。御指示下さい。
又、誘導手摺のＷ寸法は下記のように考えて宜しいでしょうか。
・地下１階 昇降口 … Ｗ＝１２００ ２か所
・１階 昇降口… Ｗ＝８００ １か所・Ｗ＝１４００ １か所
メーカー標準品とします。
エスカレーター詳細図(１・２)に１階 昇降口のＹ４通りに進入防止柵(建築工事)(図示：Ｗ１３０×Ｈ１１００)がありますが、仕様・程度及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。

222

意匠

A-190
A-191

223

意匠

A-190
A-191

意匠

エスカレーター詳細図(１)で三角部保護板の詳細図に『石膏ボードに取付ける場合、保護板固定用下地材を施工(建築工事)』とありますが、エスカレーター詳細図(１・２)で三角部保A-190
護板が見当りません。保護板固定用下地材は不要と考えて
A-191
宜しいでしょうか。
又、必要な場合、下地の仕様・程度・寸法及び箇所数を御指示下さい。

よろしいです。

224

225

226

227

意匠

意匠

T-013
A-020
〜025
A-133
〜144
E-113
E-140
E-141
T-015
A-020
〜025
A-133
〜144
A-155
E-113
E-140
E-141

工事区分表(１)■共通 ■家具・什器・備品で大型モニタ(壁・天井固定タイプ)の工事区分は建築工事及び別途工事となっていますが、Ｂ１〜５階平面図及びＢ１〜５階雑金物伏図(２)に大型モニタの記載が無く、電気設備図の映像・音響設
備図(２)、監視カメラ設備 機器参考姿図(１・２)では各モニ
ターに建築工事の記載がありません。大型モニタは建築工事範囲外と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

実施設計にて協議調整とします。
部分詳細図(１０)にＤ１５−０７７ 天井吊モニター取付金物：
大型(既製品)とありますが、Ｂ１〜５階平面図及びＢ１〜５階雑金物伏図(２)に大型モニタの記載が無く、電気設備図の映像・音響設備図(２)、監視カメラ設備 機器参考姿図(１・２)では各モニターの仕上表に天井吊下金具(機器収納ボックス)付とあり、電気設備工事と思われます。部分詳細図(１０)のＤ１５−
０７７が建築工事で必要な場合は箇所数を御指示下さい。
TOSO メディカライト同等品とします。

意匠

工事区分表(１)■共通の■医療機器共通で点滴レールがT-013 建築工事とあり、１階平面図で中央処置・点滴室及び処置室
A-021 ２に点滴レールとありますが、仕様・程度が不明です。御指示
下さい。

意匠

放射線防護図(３)の工事区分表に９.点滴レールが建築工事(本工事)とありますが、平面詳細図で記載が見当りません。
A-173 該当無しと考えて宜しいでしょうか。
又、必要な場合は、仕様・程度及び施工範囲を御指示下さい。

意匠

工事区分表(１)■共通の■医療機器共通で点滴フックが建T-013
築工事とあり、部分詳細図(１２)に点滴フック(自殺防止機能
A-021
付)：クロガネ メディフック程度がベッド １か所につき３か所とあ〜025
りますが、１〜５階平面図に点滴フックの凡例がないため明確
A-157
な施工範囲が不明です。御指示下さい。

意匠

T-013
T-014
A-022
A-137

工事区分表(１・２)の■病理検査実(図面番号：Ｔ−０１４)でラミフロー解剖台の天吊吹出器具用アンカー工事が建築工事とあり、２階 解剖室に必要と思われますが、２階平面図及び２
階雑金物伏図(１)で見当りません。天吊吹出器具用アンカーの仕様・程度及び箇所数を御指示下さい。

意匠

工事区分表(２)の■手術部門で顕微鏡・モニターテレビカメ よろしいです。
ラのアンカーボルト・電源・ＬＡＮ空配管が建築工事及び電気 箇所は手術室詳細図を参照し、仕様は部分詳細図(12)の設備工事となっていますが、建築工事でアンカーボルト埋込 シーリングペンダント架台詳細図とします。
T-014 が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
A-161 又、正の場合、手術室詳細図(１〜７)で詳細が見当りません。
〜170 下記の項目に必要なアンカーの仕様・程度及び箇所数を御指示下さい。
・顕微鏡
・モニターテレビカメラ

よろしいです。

228

229

各病棟ベットに設置を見込んでください。

アンカーボルトφ16を20カ所見込んでください。

230

231

質疑
番号

232

233

234

235

236

237

238

区分

図面
番号

意匠

設置機器メーカーの仕様によりますので、標準的な仕様と工事区分表(１)■放射線部門でＸ線撮影装置の下記の項 考えて見込んでください。
目が建築工事とありますが、各図面で見当りません。仕様・程度・納まり詳細及び施工範囲を御指示下さい。
T-013 又、アンカーボルトの仕様・程度及び走行用レール毎の箇所数を御指示下さい。
・天井走行用レール用架台工事
・天井走行用レール用アンカーボルト

意匠

よろしいです。
工事区分表(１)の■救急部門でＩＣＵ・救急病床の下記の項
箇所はA-135を参照し、仕様は部分詳細図(12)のシーリング
目の天井内架台・アンカー埋め込み・電源・医療ガス工事がペンダント架台詳細図とします。
建築工事・電気設備工事及び衛生設備工事とありますが、建築工事では天井内架台・アンカー埋め込みが必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。
T-013
又、正の場合、下記の項目毎の天井内架台の施工範囲が不明です。御指示下さい。
・シーリングペンダント・シーリングレール
・生体監視モニター

意匠

部分詳細図(12)のシーリングペンダント架台詳細図として見
前項質疑で下記の項目の天井内架台・アンカー埋め込み 込んでください。。
が必要な場合、仕様・部材メンバーが不明です。御指示下さい。
A-157 (シーリングペンダント架台は部分詳細図(１２)に図示があります)・シーリングレール
・生体監視モニター
実施設計にて協議調整とします。

意匠

工事区分表(１・２)で下記の項目欄で重量機器のＦＡ補強が建築工事とありますが、ＦＡ補強の詳細が不明です。仕様・詳
T-013
細及び施工範囲を御指示下さい。
T-014
・■共通 ■家具・什器・備品
・■検査部
T-013
A-020
〜025
A-133
〜144
T-013
A-020
〜025
A-133
〜144

実施設計にて協議調整とします。

意匠

意匠

質

問

工事区分表(１) ■共通の■家具・什器・備品でデジタルサ
イネージの下地補強が建築工事とありますが、Ｂ１〜５階平面
図及びＢ１〜５階雑金物伏図(２)で見当らないため、仕様・厚み・寸法及び箇所数が不明です。御指示下さい。
工事区分表(１)■共通の■医療機器共通でシャーカステンの壁補強が建築工事とありますが、Ｂ１〜５階平面図及びＢ１〜５階雑金物伏図(２)で見当らないため、下地の仕様・厚み・寸法及び箇所数が不明です。御指示下さい。

意匠

工事区分表(２)の■リハビリテーション科でリハビリ用機器の天井・壁下地補強工事が建築工事とあり、５階 リハビリ室に必
T-014 要と思われますが、１階平面図で見当りません。下記の項目
A-021 について御指示下さい。
・リハビリ用機器 天井補強の仕様・厚み・寸法及び箇所数
・リハビリ用機器 壁補強の仕様・厚み・寸法及び箇所数

意匠

T-014
T-015
A-020
〜025
A-133
〜144

意匠

工事区分表(２・３)の■情報システムで■弱電設備関連(図面番号：Ｔ−０１５)に下記のテレビ(別途工事)の下地補強が建築工事とありますが、すべて部分詳細図(９)のＤ１５−０６５
壁：液晶モニター取付下地補強：鋼板 ＰＬ−１．６ Ｗ５００×Ｈ
T-014
３００を見込むと考えて宜しいでしょうか。
T-015
又、各テレビの箇所数が不明のため、下地補強の箇所数がA-154
不明です。御指示下さい。
・待合テレビ・病室患者テレビ
・スタッフ用テレビ

回

答

不要です。

不要です。

実施設計にて協議調整とします。

239

240

工事区分表(２・３)の■情報システムで■患者案内情報シス
テム(図面番号：Ｔ−０１５)に診療案内・院内情報表示設備機器とあり、同上大型表示装置等の取付下地が建築工事とあり
ますが、Ｂ１〜５階平面図及びＢ１〜５階雑金物伏図(２)で見当らないため、見当らないため、下地の仕様・厚み・寸法及び箇所数が不明です。御指示下さい。
下地補強はよろしいです。
100カ所見込んでください。

質疑
番号

区分

図面
番号

241

意匠

T-010
A-020
〜025
A-133
〜144

242

意匠

工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品でＰＰＥ／手指T-013 消毒関連ＢＯＸの下地補強が建築工事とありますが、仕様・厚みが不明です。御指示下さい。

243

意匠

工事区分表(３)の■その他でアート・オブジェが建築工事及び別途工事とありますが、詳細が不明です。建築工事で必要
T-015
なアート・オブジェがある場合は、仕様・詳細及び箇所数を御指示下さい。

244

意匠

部分詳細図(１)のＤ１−０１４で汚垂石(セラミックパネル製) ｔ
A-146 ＝５．０は既製品とありますが、同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

質問

建築工事特記仕様書(８)に８ 黒板(塗装)及びホワイトボードとあり、ホワイトボード：ほうろう 白 平面とありますが、Ｂ１〜５階
平面図及びＢ１〜５階雑金物伏図(２)で見当らないため、寸法・枠の仕様及び施工範囲が不明です。御指示下さい。
又、取付下地補強が必要な場合は、仕様・程度及び納まり詳
細を御指示下さい。

回

答実施設計にて協議調整とします。

鋼板t1.0下地 400×600とします。

詳細は実施設計にて協議調整とします。

245

246

247

248

249

意匠

LIXIL キラミックステップスリムⅡ同等品とします。

横材を含めすべて軽量鉄骨材W65とします。
部分詳細図(９)のＤ１５−０６２ 配管バックで面台・パッキン 接続ピッチは303とします。
調整下部に取付下地補強の図示がありますが、詳細が不明です。下記の項目について御指示下さい。
A-154 ・リップ型溝形鋼の仕様・部材メンバー・溝形鋼の仕様・部材メンバー
・横材の奥行寸法(面台の奥行寸法Ｄ＝１５０・２５０毎)・ピッチ
よろしいです。

意匠

Ｂ１階雑金物伏図(１)の待合室(Ｘ６ａ〜Ｘ７通り、Ｙ６〜Ｙ７通り間)に手洗いがあり、背面にライニングの図示がありますが、
凡例：ＨＢ−１・ＨＢ−２(配管バック)の記載がありません。ライ
A-133
ニングは必要と考えて宜しいでしょうか。
〜144
又、他の場所で手洗い等の背面にライニングの図示があり、
凡例：ＨＢ−１・ＨＢ−２(配管バック)が無い場合も、ライニング
は必要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

Ｂ１階〜５階雑金物伏図(１・２)の凡例一覧でライニング甲板の凡例が下記の２種類ありますが、雑金物伏図にＨＢ−２の凡例がありません。ライニング甲板は特記なき限り凡例：ＨＢ
A-133 −１のポストフォーム製と考えて宜しいでしょうか。
〜144 又、凡例：ＨＢ−２のステンレス製が必要な場合は、ステンレスの厚み・表面仕上及び明確な施工範囲を御指示下さい。
・凡例：ＨＢ−１ 配管バック(ポストフォーム製)・凡例：ＨＢ−２ 配管バック(ＳＵＳ製)

意匠

部分詳細図(１２)に洋便器 手摺：Ｌ型 ステンレス φ＝３４ 樹
脂被膜タイプ Ｗ７００×Ｄ１００×Ｈ７００がありますが、機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)では記号：ＴＥ１ Ｌ型手摺
(TOTO：Ｔ１１２ＣＬ１０(メーカー仕様でＷ７００×Ｄ１２０×Ｈ７０
A-157 ０))とあり、建築工事の記載はありません。Ｌ型手摺は設備工
M-098 事と考えて宜しいでしょうか。
又、建築工事の場合は、部分詳細図(１２)と給排水衛生設備
器具表(２)で手摺の奥行寸法が相違します。給排水衛生設備
器具表(２)の記号：ＴＥ１ Ｌ型手摺(TOTO：Ｔ１１２ＣＬ１０同等品を見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

CR範囲の手摺は建築工事とし、TOTO I型手摺
放射線防護図(４)で放射線治療室(Ｘ１〜Ｘ２通り、ＲＹ１〜Ｒ (YHB601A#MLW)同等品とします。
Ｙ２通り間)の凡例：ＣＲ範囲に手摺のような図示が１か所ありま
すが、前項質疑の手摺が建築工事の場合は建築工事と考えA-174て宜しいでしょうか。
又、建築工事の場合手摺の仕様・程度及び同等メーカー・品番を御指示下さい。

よろしいです。
HB-2は厨房調理室とし、SUSHL、t=1.0とします。

よろしいです。

質疑
番号

250

251

区分

図面
番号

意匠

部分詳細図(１２)の多目的トイレ(手洗い付)に可動式手摺(はね上げタイプ)：ステンレス φ＝３４ 樹脂被膜タイプ Ｗ７００
×Ｈ２００がありますが、機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)では記号：ＴＥ２ はね上げ手摺(TOTO：Ｔ１１２ＨＫ７Ｒ
A-020 (メーカー仕様でＷ７００×Ｈ１５０))とあり、建築工事の記載は〜025 ありません。可動式手摺は設備工事と考えて宜しいでしょう
A-157 か。
M-098 又、建築工事の場合は、手摺の高さ及び箇所数が地下１〜５階平面図・部分詳細図(１２)及び給排水衛生設備 器具表(２)で相違します。給排水衛生設備 器具表(２)の記号：ＴＥ２ はね上げ手摺 TOTO：Ｔ１１２ＨＫ７Ｒ同等品、地下１〜５階平面
図の４１か所を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(１２)の多目的トイレ(手洗い付)にＬ型手摺：Ｗ７
A-157 ００××Ｄ２３０×Ｈ７００がありますが、前項質疑で同図面内
M-098 の可動式手摺が設備工事の場合は、Ｌ型手摺も設備工事と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(１２)に小便器手摺：門型 ステンレス φ＝３４ 樹
脂被膜タイプ Ｗ６００×Ｄ５５０×Ｈ４８０がありますが、機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)では記号：ＴＥ３ 小便器用
手摺(TOTO：Ｔ１１４ＣＵ２２(メーカー仕様でＷ６００×Ｄ５５０×
A-020
Ｈ４７０))とあり、建築工事の記載はありません。小便器手摺は〜023
設備工事と考えて宜しいでしょうか。
A-157
又、建築工事の場合は、手摺の高さ及び箇所数が地下１〜３
M-098
階平面図・部分詳細図(１２)及び給排水衛生設備 器具表(２)で相違します。給排水衛生設備 器具表(２)の記号：ＴＥ３ 小
便器用手摺 TOTO：Ｔ１１４ＣＵ２２同等品、各階平面図の凡
例：７か所を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(１２)で洋便器 手摺・多目的トイレ及び手洗いカ
ウンターに壁下地補強：ＰＬ＝１．０とありますが、材質が不明です。スチールと考えて宜しいでしょうか。
又、各下地の明確な寸法が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
・洋便器 手摺 … Ｌ型手摺下地 Ｗ１１００×Ｈ９００
A-157
・多目的トイレ… Ｌ型手摺下地 Ｗ２５０×Ｈ３００・Ｗ１２００×Ｈ４５０… 可動式手摺下地 Ｗ９００×Ｈ６００(欠込：Ｗ５００×Ｈ２
５０)
・手洗いカウンター… 手洗いカウンター下地 W(カウンター幅）×Ｈ４００

意匠

機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)の備考欄に『※２
壁面取付器具背面の壁補強は別途建築工事とする』と記載があり、部分詳細図(１２)でＬ型手摺(ＷＣ・ＨＷＣ用)・可動式
手摺・手洗いカウンターには壁下地補強：ＰＬ＝１．０(前項質
疑でスチールとしています)とありますが、その他の項目の下地の有無が不明です。器具表(１・２)の下記の項目に取付下
地補強は必要と考えて宜しいでしょうか。
又、必要な場合、仕様・厚みはスチール ＰＬ＝１．０と考えて宜しいでしょうか。
A-157
・器具表(１・２)
M-097
記号：C1(大便器)の紙巻器(記号：C２(多目的ﾄｲﾚの紙巻
M-098
器は部分詳細図(１２)でＬ型手摺の壁下地補強と兼用しています)
記号：BC(ベビーチェア)
記号：BS(ベビーシート)
記号：Ｍ１〜３(化粧鏡・全身鏡)
記号：Ｍ４
記号：ＴＥ３(小便器用手摺)(部分詳細図(１２)に壁下地補強の記載がありません)
記号無し フック

意匠

機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)で下記の化粧鏡・全身鏡)に建築工事で取付下地補強を見込む場合、院内保育所棟で必要な箇所数が不明です。御指示下さい。
M-098
・記号：Ｍ１ 化粧鏡(３５×６０ｃｍ)
・記号：Ｍ２ 全身鏡(３０×１５０ｃｍ)
・記号：Ｍ３ 化粧鏡(６０×６００ｃｍ)

質

問回
よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

252

よろしいです。

253

254

よろしいです。

M1 6カ所見込んでください。

255

答

質疑
番号

区分

図面
番号

256

意匠

機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)で記号：Ｍ３ 化粧鏡(６０×６００ｃｍ)が必要な場合、同等メーカー・品番にM-098
TOTO：ＹＭ６０９０Ａとありますが、メーカー仕様でＷ６００×Ｈ
９００です。Ｗ６００×Ｈ９００に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)でフックに取付下
M-098 地補強が建築工事で必要な場合は、箇所数を御指示下さ
い。

不要です。

257

意匠

機械設備図の給排水衛生設備 器具表(２)で記号：Ｍ４ １３９M-098 か所とあり、鏡のことと思われますが、取付下地補強が必要な場合は、寸法を御指示下さい。

650×450です。

258

259

意匠

質

問

回

答

よろしいです。

TOTO:YKH21Rを傘掛け金物とします。(機械設備工事)
部分詳細図(１２)の小便器手摺に傘掛け金物とあり、機械設 なお、下地は建築工事としスチールPLt1.0を見込んでくださ
備図の給排水衛生設備 器具表(２)にもフック(ＴＯＴＯ：ＹＫＨ い。
A-157 ２１Ｒ同等品)とありますが、メーカー仕様で戸当たりフックとあ
M-098 り別物と思われます。傘掛け金物が建築工事の場合は、同等
メーカー・品番及び取付下地補強の有無・仕様及び厚みを御指示下さい。
背もたれは不要とします。

260

意匠

部分詳細図(１２)の多目的トイレ(手洗い付)に背もたれ(図A-157 示：Ｗ＝３７５)がありますが、機械設備図の給排水衛生設備
M-097 器具表(１・２)に見当りません。設備工事と考えて宜しいでしょM-098 うか。
又、建築工事の場合は同等メーカー・品番を御指示下さい。

意匠

部分詳細図(１２)の多目的トイレ(手洗い付)に非常用コール
A-157 とありますが、電気設備図のナースコール・誘導支援設備 機
E-120 器参考姿図(２)の凡例Ｎ：トイレ・浴室用押しボタンのこと考え、設備工事と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。
261

よろしいです。

262

263

264

265

266

意匠

給排水衛生設備 器具表(１)で凡例：Ｃ２ 多目的トイレ大便器の仕様が２種類あり、ＴＯＴＯ：ＵＡＸＣ３ＣＳＮ同等品は大便
M-097 器のみですが、ＬＩＸＩＬ：Ｃ−Ｐ１１Ｐ＋ＤＱ−ＰＢ１５０Ｐ−ＰＴＣ
同等品は便器＋ライニングです。多目的トイレ大便器の背面
ライニングは建築工事(在来工法)と考えて宜しいでしょうか。

意匠

B１階〜３階平面図の各階にＳＫがありますが、下記の項目を見込むと考えて宜しいでしょうか。
A-020
・ＳＫ棚 ：ステンレス Ｗ６００×Ｄ２５０〜023
・モップ掛：堅木 ２５×７０ ＳＯＰ Ｌ＝６００
フック：ステンレス ＠１５０

意匠

２〜５階平面図の下記の場所に手洗いカウンターのような図示がありますが、詳細が不明です(１〜５階家具配置図でも同範囲に凡例がありません)。部分詳細図(１２)の手洗いカウン
ターを見込むと考えて宜しいでしょうか。
・１階 回復・点滴室
・２階 パウダールーム
・２階 女子更衣室・男子更衣室
・２階 更衣室２・２階 洗面室(Ｘ１０、Ｙ８ａ〜Ｙ９)・２階 職員食堂
・３〜５階 ＤＲ

意匠

意匠

A-022
〜025
A-091
〜093

よろしいです。

よろしいです。

姿見鏡は建築工事とし、仕様はA-157 部分詳細図(12)とし建築工事特記仕様書(８)の９ 鏡に取付箇所：更衣室 寸法： ます。8カ所見込んでください。
図示 厚み：５ｍｍとありますが、機械設備工事の給排水衛生
設備 器具表(２)には鏡(記号：Ｍ１〜Ｍ３鏡)の記載がありま
T-010 す。更衣室の鏡が下記の鏡に含まれず、建築工事となる場合
M-098 は、鏡の寸法・枠の仕様・箇所数を御指示下さい。
・記号：Ｍ１ 化粧鏡(３５×６０ｃｍ) … ８２か所
・記号：Ｍ２ 全身鏡(３０×１５０ｃｍ) … ３か所
・記号：Ｍ３ 化粧鏡(６０×６００ｃｍ) … ４０か所
部分詳細図(１２)に姿見：Ｗ３００×Ｈ１５００ アルミ枠とありま 上記回答(質疑265)とは別物としています。
すが、機械設備工事の給排水衛生設備 器具表(２)の記号： よって、M2は図面表記の数量を設備工事で計上してくださ
A-157 Ｍ２ 全身鏡(３０×１５０ｃｍ)(ＴＯＴＯ：ＹＭＫ５０Ｋ(メーカー仕 い。
M-098 様でアルミ枠))のことと考えてよろしいでしょうか。
又、正の場合、記号：Ｍ２ 全身鏡に建築工事の指示がないた
め、設備工事と考えて宜しいでしょうか。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

工事区分表(１・２)の■ＳＰＤ部門及び■病棟で洗濯機用防水パンは建築工事とありますが、電気設備図の給排水衛生
T-013 設備 器具表(２)に記号：洗濯機パン ＴＯＴＯ：ＰＷＰ９００Ｎ２Ｗ
T-014 同等品があり、建築工事の記載はありません。洗濯機パンは
M-098 設備工事と考えて宜しいでしょうか。
又、建築工事の場合、合計欄が空欄のため箇所数が不明です。御指示下さい。

質

問

回

答

よろしいです。

267

268

269

意匠

意匠

270

意匠

271

意匠

272

意匠

TOTO:JSV0808同等品とします。
仕上表(７)(２階)でＳＵの備考欄にシャワーユニット（０８０８)と また、出入口開口枠の寸法はよろしいです。
ありますが、同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。
A-010
又、出入口開口枠の寸法が不明です。部分詳細図(１４)Ｄ３０A-059−００６ ユニットシャワー(０８１２)のＷ７６０×Ｈ１９３５と同様と考えて宜しいでしょうか。
仕上表(１０〜１２)の３〜５階 車椅子ＳＷの備考欄に大型
シャワーユニット(２０３８)とありますが、同等メーカー・品番がA-013
不明です。御指示下さい。
〜015
又、出入口開口枠の寸法が不明です。Ｗ１４００×Ｈ２０００と考えて宜しいでしょうか。

(株)小笠原 介護施設向けフリーユニットバス同等品とします。出入口はよろしいです。

３階雑金物伏図で各１床室内にＳＷＷＣ(図示：Ｗ１８００×Ｄ (株)小笠原 介護施設向けフリーユニットバス同等品としま
１２００程度)がありますが、同等メーカー・品番が不明です。御 す。出入口はよろしいです。
A-139
指示下さい。
〜144
又、出入口開口枠の寸法が不明です。Ｗ１７００×Ｈ２０００と考えて宜しいでしょうか。
該当ありません。
工事区分表(１)の■薬剤部門でエアシャワーは建築工事とT-013 ありますが、２階平面図の『薬剤』の範囲に見当りません。エア
A-022 シャワーの同等メーカー・品番及び施工範囲を御指示下さい。
建築工事特記仕様書(９)で３６ 既製郵便受箱が適用とありますが、備考欄がすべて空欄になっており、各図面でも記載がT-011 見当りません。又、２階 メールボックス室には家具詳細図(１５)A-108 Ｋ−２１７ メールボックスがあります。Ｋ−２１７の他に既製郵便受箱が必要な場合は、仕様・程度・同等メーカー・品番及び箇所数を御指示下さい。

ナスタ KS-MB35S同等品を4カ所見込んでください。

カウンターにて透析配管を行うため不要です。

意匠

工事区分表(２)の■血液浄化センターで配管ピットが建築
T-014
工事とあり、２階 透析室等に必要と思われますが、２階平面
A-022
図で見当らないため施工範囲が不明です。御指示下さい。
A-153
又、部分詳細図(８・９)の既製蓋・チェッカープレート蓋の使い
A-154
分け、溝内の断面寸法も併せて御指示下さい。

意匠

T-013
A-021
A-153
A-154

工事区分表(１)の■外来部門でデンタルレントゲン及び歯科用医療機器・パイピング(別途工事)のピット工事が建築工事とありますが、配線ピットが必要と考えて宜しいでしょうか。
又、正の場合、１階平面図の歯科 口腔外科の範囲に必要と思われますが、記載が見当りません。配線ピットの施工範囲・
断面寸法及び部分詳細図(８・９)の既製蓋・チェッカープレー
ト蓋の使い分けを御指示下さい。

意匠

部分詳細図(８)のＤ１５−０５３ 配線ピット・配管ピット(既製品蓋の場合)及びＤ１５−０５４ 配線ピット・配管ピット蓋が必要な
A-003 場合、溝内に防塵塗装とありますが、仕上特記凡例表のＦＬＰ
A-153 (１) 防塵用塗料塗り(薄膜型水性アクリル樹脂樹脂系 床用)と
A-154 考えて宜しいでしょうか。
又、下地にモルタル金鏝 ｔ＝３０を見込むと考えて宜しいでしょうか。

該当箇所はありません。

276

意匠

工事区分表(２)■病棟の■共通で特殊浴槽・機械浴槽の排T-014
水ピットが建築工事とありますが、地下１〜5階平面図で施工
A-020
範囲が不明です。御指示下さい。
〜025
又、溝内の断面寸法も併せて御指示下さい。

意匠

部分詳細図(８)のＤ１５−０４９ 排水ピット(一般)でモルタル
A-003
金鏝押えとありますが、排水ピットのため防水モルタル金鏝仕
A-153
上に読替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

277

273

274

275

実施設計にて協議調整とします。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

Ｂ１階平面図でＸ１０〜Ｘ１３通り、Ｙ１〜Ｙ２通り間の排水溝(Ｗ６００)にグレーチング蓋とありますが、仕様・程度が不明でA-020
す。スチール 溶融亜鉛メッキ 並目ノンスリップと考えて宜しいでしょうか。

意匠

Ｂ１階平面図でＸ１３＋３０００通り、Ｙ１−３０００通り間の桝(６００角)にグレーチング蓋とありますが、仕様・程度が不明でA-020
す。スチール 溶融亜鉛メッキ 並目ノンスリップと考えて宜しいでしょうか。

280

意匠

A-019
A-020
A-031
A-032

免震ピット平面図及びＢ１階平面図に排水溝（Ｗ６００)とありますが、溝内の仕上が不明です。防水モルタル金鏝仕上 ｔ＝３０と考えて宜しいでしょうか。
又、溝内の深さが不明です。矩計図(１・２)より下記の様に考えて宜しいでしょうか。
・免震ピット階(Ｍ２ＦＬ) … 深さ：Ｈ＝５０〜１００
・地下１階(Ｍ１ＦＬ)… 深さ：Ｈ＝０〜２００

281

意匠

免震ピット平面図及びＢ１階平面図に桝（６００角)とあります
A-019
が、桝内の深さ・仕上が不明です。深さ：Ｈ＝６００、防水モル
A-020
タル金鏝仕上 ｔ＝３０と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(８)のＤ１５−０５０ 排水ピット(厨房)でモルタル
A-003 金鏝押えの上エポキシ系塗床仕上とありますが、仕上特記凡
A-153 例表の塗床Ｅ(１) 厚塗型エポキシ系合成樹脂塗床(厨房床仕上同材)のことと考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５２ 厨房 排水桝の溝内にモルタ
ル金鏝押え ｔ＝３０とありますが、部分詳細図(８)のＤ１５−０５
A-153
０ 排水ピット(厨房)にはモルタル金鏝押えの上エポキシ系塗A-154
床仕上とあります。厨房 排水桝の溝内の仕上は前項質疑の排水ピット(厨房)と同仕様と考えて宜しいでしょうか。

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５２ 厨房 排水桝で下記の項目の工事区分が不明です。設備工事と考えて宜しいでしょうか。
A-154
・トラップキャップ(ＳＵＳ３０４ ｔ＝１．５)
・流出口フランジ(ＳＵＳ３０４ １００Ａ ＪＩＳ５ｋ)

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５２ 厨房 排水桝の溝内に『中間A-154 階のみ断熱』とありますが、建築工事の場合は仕様・程度及び厚みを御指示下さい。

意匠

厨房詳細図(１・３)で各室内に排水溝の図示がありますが、
A-211 溝内の明確な断面寸法が不明です。出入口前はＷ１００×Ｈ
A-213 １００、その他の場所はＷ２００×Ｈ２００と考えて宜しいでしょうか。

意匠

スープケトル・回転釜のピットについて、部分詳細図(９)にＤ
１５−０５５ 回転釜廻り排水ピットがありますが、厨房詳細図(１)A-154にはスープケトル／回転釜 ピット参考図があります。厨房詳
A-211
細図(１)のスープケトル／回転釜 ピット参考図の納まりを正とすると考えて宜しいでしょうか。

意匠

A-211図 品番C-29,C-30の背面とし、詳細は部分詳細図
部分詳細図(９)のＤ１５−０５５ 回転釜廻り排水ピットに架台(9) D15-064に準じます。
補強面台ステンレス水切とありますが、必要な場合は施工範
A-154 囲を御指示下さい。
又、架台の詳細が不明です。建築工事で必要な項目がある
場合は詳細を御指示下さい。

意匠

厨房詳細図(１)のスープケトル／回転釜 ピット参考図で排水ピット開口廻りに『ＳＵＳ製 見切り(建築工事)』とありますが、
A-211
ステンレスの部材寸法及び表面仕上が不明です。御指示下
さい。

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５５ 回転釜場廻り排水ピット及び厨房詳細図(１)のスープケトル／回転釜 ピット参考図が必要
A-154 な場合、排水ピット溝内に『塗床(建築工事)※耐熱』とあります
A-211 が、耐熱塗床の同等メーカー・品番が不明です。
又、耐熱塗床の下地はモルタル金鏝 ｔ＝３０と考えて宜しいでしょうか。

質問

回答

よろしいです。
278

よろしいです。
279

282

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。
283

284

285

286

287

288

289

290

建築工事とします。

発砲ウレタンt=25とします。

よろしいです。

よろしいです。

上記回答(質疑288)に準じます。

ABC商会 タフクリートMH同等品とします。
下地はよろしいです。

質疑
番号

291

292

区分

図面
番号

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５５ 回転釜場廻り排水ピットが必
要な場合は、下記の項目が不明です。併せて御指示下さい。
A-154
・排水目皿の工事区分・仕様・径・排水ピット開口廻りの見切りの有無・仕様・程度

意匠

部分詳細図(９)のＤ１５−０５５ 回転釜場廻り排水ピットが必
A-154 要な場合は、溝内の耐熱塗床の下地はモルタル金鏝 ｔ＝３０と考えて宜しいでしょうか。

293

意匠

294

意匠

質

問

回

答

目皿は不要です。
見切りはSUSアングル25×25を見込んでください。

よろしいです。

厨房詳細図(１)の＜温冷配膳車電源＞に『吊り下げ部天井 部分詳細図(10) D15-078 天井吊フック 8mmを台数分見込
下地補強要(建築工事)』とありますが、下地補強の仕様・程度 んでください。
A-211
及び納まり詳細が不明です。御指示下さい。
A-212
又、厨房詳細図(２)の凡例：Ｄ１５ 常温配膳車(２４膳)に見込むと考えて宜しいでしょうか。
ステンレス製カウンターH1000とし、下部引き違い扉(SUS製)とします。
厨房詳細図(１)で下処理室〜調理室間に『カウンター・窓下部扉』(天板：図示Ｗ１１５０×Ｄ５５０程度)がありますが、カウA-211
ンターの天板・下部扉の仕様・詳細が不明です。御指示下さい。
天板はSUS製t1.0とし、腰部はよろしいです。

意匠

厨房詳細図(１)で事務室に『カウンター・窓』とあり、カウン
ター天板(図示：Ｗ１２００×Ｄ２００程度)がありますが、天板のA-211 仕様・程度が不明です。御指示下さい。
又、カウンターの腰部はＬＧＳ下地＋壁仕上同材と考えて宜しいでしょうか。

296

意匠

２階雑金物伏図(２)で盛付室(Ｘ５〜Ｘ６通り、Ｙ８ａ通り間)にカウンター(図示：Ｗ２６００×Ｄ６００程度)がありますが、厨房
A-138 詳細図(１)ではカウンターの記載が無く、厨房器具の凡例：Ｄ
A-211 １２(電気湿温蔵庫)・Ｄ１３テーブル型冷蔵庫があり、カウン
ターの納まりが不明です。カウンターが必要な場合は仕様・程度及び納まり詳細を御指示下さい。

意匠

Ｂ１〜ＰＨ階雑金物伏図で凡例一覧に凡例：ＡＥＤボックスとA-133
ありますが、各階平面図に凡例がありません。箇所数を御指
〜135
示下さい。

11カ所を見込んでください。

297

意匠

部分詳細図(８)にＤ１５−０４３ ＡＥＤボックス（壁埋込型)：Ｗ
A-153 ３７４×Ｄ２００×Ｈ３２４がありますが、仕様・程度が不明です。
御指示下さい。

ユニオン UAB-103ZB-PWH同等品とします。

298

299

意匠

クロガネ PPEボックス同等品とし、各病室入口に設置を見込
工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品でＰＰＥ／手指 んでください。
T-013 消毒関連ＢＯＸが建築工事とありますが、仕様・詳細が不明でA-133 す。又、Ｂ１〜５階雑金物伏図で凡例一覧に凡例：ＰＰＥボック〜144 スとありますが、各階平面図に凡例がありません。ＰＰＥボック
スの仕様・程度・寸法及び箇所数を御指示下さい。

300

意匠

Ｂ１〜５階雑金物伏図で凡例一覧に凡例：壁点検口(ＫＴＤ)
A-133とありますが、各階平面図に凡例がありません。壁点検口の〜144
箇所数を御指示下さい。

意匠

工事区分表(１)の■薬剤部門でパスボックス及び設置枠が建築工事とあり、部分詳細図(１２)に多目的ＷＣ採尿パスボッ
クス：Ｗ２５０×Ｄ２５０×Ｈ２５０がありますが、施工範囲が不明
T-013
です。１階雑金物伏図(２)の中央採血室〜ＭＷＣ・ＷＷＣ・Ｈ
A-136
ＷＣ間にある図示：Ｗ２５０×Ｄ２５０程度のことと考えて宜しい
A-157
でしょうか。
又、相違する場合はパスボックスの施工範囲を御指示下さい。

意匠

前項質疑で１階雑金物伏図(２)の中央採血室〜ＭＷＣ・Ｗ
ＷＣ・ＨＷＣ間にある図示：Ｗ２５０×Ｄ２５０程度がパスボック
スでない場合、図示：Ｗ２５０×Ｄ２５０程度の詳細が不明です。御指示下さい。

295

厨房詳細図を正とします。

301

302

303

意匠

−

部分詳細図(１２)で多目的ＷＣ採尿パスボックスで下記の項目が不明です。御指示下さい。
A-157
・扉：透明アクリル板の厚み
・枠の仕様・程度

該当箇所はありません。

よろしいです。

上記回答(質疑301)に準じます。

扉t3、枠メラミン化粧板ポストフォームt20とします。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

ユニオン UFB-1F-1001HL-PWHJ同等品とし、21カ所見込
T-013 工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品で消火器ボック んでください。
A-133 スが建築工事とあり、部分詳細図(８)のＤ１５−０４８ 消火器〜145 ボックス(壁埋込型)がありますが、地下１〜ＰＨ階雑金物伏図
A-153 及び消火設備 Ｂ１階〜屋上平面図で記載が見当らないため
M-110 箇所数が不明です。御指示下さい。
〜116 又、同等メーカー・品番を御指示下さい。

意匠

工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品で消火器本体が建築工事及びＥＳ工事とありますが、建築工事では消火
T-013
器：ＡＢＣ粉末 １０型が必要とし、前項質疑の消火器ボックスと同数量見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品で大型消火器
本体は衛生設備工事及びＥＳ工事とありますが、消火器ボッT-013 クスの有無が不明です。建築工事で大型消火器用のボックスが必要な場合は、仕様・程度・同等メーカー・品番及び箇所数を御指示下さい。

意匠

気送管詳細図(参考図)の１１ 防火区画貫通部(参考図)で壁貫通部・床貫通部に『２５０φスリーブ入れ(建築工事)』と記載
A-210 がありますが、仕様・長さが不明です。ＶＰ管 Ｌ＝１５０と考えて宜しいでしょうか。
又、２５０φスリーブの箇所数が不明です。御指示下さい。

意匠

T-011
T-013
T-014
A-137

工事区分表(１・２)の■病理検査で臓器保管棚(移動書架は本工事)及びレール埋込工事が建築工事とあり、２階雑金物
伏図（１)の標本保管庫・臓器保管庫に下記の移動書架とレールの図示がありますが、書架本体の同等メーカー・品番及びレールの仕様・程度・納まり詳細が不明です。御指示下さい。
(建築工事特記仕様書(９)の２５では鋼製書架の規格はＪＩＳ Ｓ
１０３９によると記載があります)
・標本保管庫(Ｘ３〜Ｘ４通り、Ｙ５通り間)… Ｗ３０００×Ｄ６００程度 ６列 レール２列
・臓器保管庫(Ｘ３〜Ｘ４通り、Ｙ５通り間)… Ｗ３０００×Ｄ６００程度 ９列 レール２列

意匠

T-011
T-013
T-014
A-091
〜120
A-133
〜144

工事区分表(１・２)の■外来部門・■管理部門・■医事課で下記の書架・移動棚及びレール埋込工事が建築工事とありますが、各階雑金伏図で記載が見当りません。必要な場合は、書架・移動棚本体の同等メーカー・品番及びレールの仕様・程度・納まり詳細を御指示下さい。(建築工事特記仕様書(９)の２５では鋼製書架の規格はＪＩＳ Ｓ １０３９によると記載があります)■外来部門 … カルテ棚・フィルム棚・書架(移動書架は本
工事)■管理部門 … 移動書架(埋め込みレールタイプ)■医事課 … カルテ棚移動棚(埋め込みレールタイプ)

よろしいです。

310

意匠

工事区分表(２)■給食部門の■患者用の厨房機器(給食)の一次側設備との接続工事が建築工事とありますが、厨房詳細
T-014 図(１)の＜厨房工事区分＞では厨房機器 配線工事(機器まA-211 での接続を含む)は厨房業者外工事(設備工事)です。厨房機
器(給食)の一次側設備との接続工事は(設備工事と考えて宜しいでしょうか。

311

意匠

Ｂ１階平面図でＸ５〜Ｘ６通り、Ｙ１１通り間にステージとありま
A-020 すが、詳細が見当りません。床面仕上・揚裏仕上及び断面詳
細を御指示下さい。

コンクリートスラブはね出しとします。
床・上裏はコンクリート打放補修とします。

意匠

SUS製とし、高さ・部材メンバーは部分詳細図(11)手摺(メンＢ１階平面図でＸ５〜Ｘ６通り、Ｙ１１通り間のステージ廻りにテナンス用)を参照して見込んでください。
手摺(ＳＵＳ)とありますが、建築工事特記仕様書(５)の８ 手すり
T-007 の仕様・表面仕上は鋼製 錆止めの上塗装です。Ｂ１階平面
A-020 図を正とし、ステンレスと考えて宜しいでしょうか。
又、高さ・部材メンバー及び表面仕上が不明です。ＨＬと考えて宜しいでしょうか。

意匠

Ｂ１階平面図で下記の場所にチェーン(ＳＵＳ）Ｌ＝４０００程
度・６２００程度がありますが、支柱の有無・仕様・高さ・納まり
T-007
詳細・ピッチ及び鎖の段数が不明です。御指示下さい。
A-020
・Ｘ５通り、Ｙ１１通り間(Ｌ＝４０００程度)
・ステージ廻りＸ軸方向(Ｌ＝６２００程度)

304

305

306

質

問

回

答

消火器本体はES工事とします。

大型消火器ボックスはES工事とします。

実施設計にて協議調整とします。
307

308

309

312

313

コクヨ ムーベルラックSタイプ同等品とします。
棚の設置台数はよろしいです。

不要です。

支柱は不要とし、手摺にSUSフックを取付けとします。
鎖は1段とします。

質疑
番号

314

315

316

区分

図面
番号

意匠

部分詳細図(１２)の無影灯架台詳細図及びシーリングペン
A-157 ダント架台詳細図で天井カバー(別途工事)とありますが、建築工事の場合は仕様・程度及び納まり詳細を御指示下さい。

意匠

手術室仕様書(１)の架台工事関連でシーリングペンダント架台：等辺山形鋼 ＳＳ４００ 錆止塗装仕上 ｔ＝６．０とあります
A-157
が、部分詳細図(１２)のシーリングペンダント架台詳細図では
A-161
吊下架台：Ｌ−７５×７５×１６とあり、厚みが相違します。手術室仕様書(１)を正とし、ｔ＝６．０と考えて宜しいでしょうか。

意匠

質

問

工事区分表(１)■共通の■医療機器共通で無影灯本体のメインスイッチ壁開口及び配管が建築工事とありますが、工事
T-013 区分表(２)の■手術部門では電気設備工事です。工事区分
T-014 表(２)■手術部門を正とし、電気設備工事と考えて宜しいで
しょうか。

意匠

手術室仕様書(１)の内装工事関連で記号：ＡＴ(天井点検A-161口)の寸法が不明です。手術室仕様書(５〜７)に凡例：ＡＴ(図A-168
示：４５０角程度)があるため、４５０角と考えて宜しいでしょう〜170か。御指示下さい。

意匠

機械設備図の手術室空調設備 特記仕様書で工事区分の項目：２１〜２３がすべて『手術ホール／手術器材収納庫／組M-074
立・減菌室空調冷媒配管工事』と同様の内容になっています。項目：２２・２３の工事内容を御指示下さい。

319

意匠

放射線防護図(４)で放射線治療室にピット(図示：Ｈ＝３５０)があり、埋設配管 内径１００φ×６本部分の溝はＷ＝３５０ Ｌ＝１４００ですが、その他の範囲のピットのＷ寸法が不明でA-174
す。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
・Ｗ＝３００ Ｌ＝５４００ … １か所
・Ｗ＝４００ Ｌ＝３５０ … １か所

320

意匠

放射線防護図(４)で平面図及びＡ−Ａ断面図のＸ３通りに埋A-174 設配管 内径１００φとありますが、仕様・程度を御指示下さ
い。

意匠

T-013
A-153
A-154
A-171
〜173

工事区分表(１)の■放射線部門でＸ線撮影装置・ＭＲＩ装
置・ＲＩ装置の配線ピットが建築工事とあり、放射線防護図(１〜３)の下記の部屋に必要と思われますが、記載が見当りません。配線ピットが必要な場合は、施工範囲・断面寸法及び部分詳細図(８・９)の既製蓋・チェッカープレート蓋の使い分けを御指示下さい。
・１階 聴力検査室
・１階 脳波検査室、筋電図室
・１階 ＭＲＩ室１〜３

意匠

前項質疑の各室内に配線ピットが必要な場合、工事区分表(１) ■放射線部門の■共通でピット貫通(撮影室⇔操作・機T-031
械室 間)が建築工事とありますが、詳細が見当りません。ピット貫通部で建築工事で必要な項目の詳細を御指示下さい。

意匠

手術室仕様書(２)でＯＰ室 共通仕様書の記号：ＡＣアクセス
カバーの数量が空欄になっています。必要な場合は各室毎に箇所数を御指示下さい。
A-162
又、必要な場合、Ｗ寸法欄に『※(※：展開図参照)』と記載がありますが、展開図が無いためＷ寸法が不明です。それぞれ御指示下さい。

意匠

手術室仕様書(２)でＯＰ室 共通仕様書の下記の項目のＷ
寸法欄に『※(※：展開図参照)』と記載がありますが、展開図が無いためＷ寸法が不明です。それぞれ御指示下さい。
・記号：ＡＬ１ アルコープ
A-162
・記号：ＡＬ２ アルコープ
・記号：ＡＬ３ アルコープ
・記号：ＡＬ４ アルコープ
・記号：ＡＬ５ アルコープ

317

318

回

答

別途工事(医療機器)となります。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

別紙添付資料を参照してください。

よろしいです。

電気打込み配管(CD)とします。

すべて部分詳細図(8) 既製蓋とし、W350×H250です。

321

W350×H250の開口設置とします。
322

323

324

各室4カ所としリターンガラリ上部に設置します。
W×H寸法は600×380となります。

AL1は1200、AL2は2400、AL3は3600、AL4は4800、AL5は6000とします。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

手術室仕様書(２)でＯＰ室 共通仕様書の記号：ＡＶ ＡＶ
A-162 カート収納ユニットの材質仕上欄・規格欄が空欄となっている
ため、仕様・程度及び寸法が不明です。御指示下さい。

意匠

手術室仕様書(３)の記号：ＥＬ 非常照明の開口補強が建築工事とありますが、電気設備図の非常照明・誘導灯設備 照明器具参考姿図の凡例：●C(ＬＥＤ非常照明(クリーンルーム
A-163用)に開口補強を見込むと考えて宜しいでしょうか。
E-081
又、正の場合、非常照明の箇所数が、手術室仕様書(３)では
E-084
手術室１〜９に２か所ずつ、電気設備図の非常照明・誘導灯
設備 ２階平面図では４か所ずつです。電気設備図を正とし、４か所ずつと考えて宜しいでしょうか。

意匠

厨房詳細図(２)で厨房機器リストに記号：Ｃ３８ コンデンシン
A-211 グユニットが２か所とありますが、厨房詳細図(１)に見当りませA-212 ん。厨房詳細図(２)を正とし、記号：Ｃ３８ コンデンシングユニッ
トを２か所見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

厨房詳細図(２)で冷凍機別設置(コンクリートベース要)にＤ
１：プレハブチルド庫がありますが、Ａ１４：プレハブ冷蔵庫と思
A-211
われます。Ａ１４：プレハブ冷蔵庫に読み替えて宜しいでしょう
か。

329

意匠

家具詳細図(２)でＫ−１０１．受付カウンターの端部に天板：
Ｗ１５０程度部分の折返しがありますが、明確な折返し長さがA-095 不明です。Ｌ＝１７５０と考えて宜しいでしょうか。
又、折返し部分の天板の寸法は上段：Ｄ１５０、下段：Ｄ２００と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

意匠

A-095 家具詳細図(２〜４)でＫ−１０１などに腰壁：リブボード(水面)〜とありますが、厚み・同等メーカー・品番が不明です。御指示
A-097 下さい。

共和成産 リブボード2D 不燃 クリアー塗装同等品とします。

330

意匠

家具詳細図(２)のＫ−１０３．受付カウンターでカウンター端
A-095 部に隔板：Ｗ１０５０×Ｈ１０００がありますが、仕様が不明です。メラミン化粧板と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

331

意匠

家具詳細図(３)で下記の家具の袖部分にパネル：メラミン化
粧板とありますが、Ｗ寸法が不明です・Ｗ＝１２５０と考えて宜A-096 しいでしょうか。
・Ｋ−１０５Ａ．受付カウンター：片側・Ｋ−１０５Ｂ．受付カウンター：両側

意匠

家具詳細図(３)で下記の家具の中央部に壁：建築工事とありますが、１階雑金物伏図で壁符号の記載がありません。壁
A-096
符号・高さ及び笠木・小口部分の納まり詳細を御指示下さ
A-135
い。
A-136
・Ｋ−１０５Ａ．受付カウンター・Ｋ−１０５Ｂ．受付カウンター

325

質

問

回

答

SUS304 HL仕上、t1.2×W1134×H1830×D400とします。

よろしいです。

326

327

よろしいです。

よろしいです。
328

332

333

よろしいです。

よろしいです。

壁符号L2とし、H1300とします。
小口は堅木135×25クリアー塗装とします。

よろしいです。

334

意匠

335

意匠

336

意匠

家具詳細図(４) Ｋ−１１７．カウンターの平面図でＬ４５００部分のＤ寸法はＤ１５０/６００(計Ｄ７５０)とありますが、断面図でA-098
はＤ３００/６５０(計Ｄ８００)です。断面図の形状を正と考えて宜しいでしょうか。
家具詳細図(４)で下記の家具の材質・仕様欄に天板が人工
大理石 ｔ１０ 白系色とメラミン化粧板の２種類記載があります
が、平面図・断面図で使い分けが不明です。上段天板を人工
大理石 ｔ１０ 白系色、下段天板をメラミン化粧板と考えて宜し
A-098
いでしょうか。
・Ｋ−１１７．カウンター・Ｋ−１２０．カウンター

よろしいです。

家具詳細図(８)でK-141．収納戸棚などの姿図に片開戸がA-101 ありまますが、材質・仕様欄で仕様が不明です。両開戸と同仕様と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

家具詳細図(８〜１１)で下記の家具の流し台横に袖板がありますが、仕様・程度が不明です。両面メラミン化粧パーティク
ルボードｔ２０と考えて宜しいでしょうか。
A-101 ・Ｋ−１４１．収納戸棚〜
・Ｋ−１４２．収納戸棚
A-104 ・Ｋ−１４８．流し台
・Ｋ−１４９．収納戸棚・流し台
・Ｋ−１５０．収納戸棚・流し台
・Ｋ−１５１．収納戸棚・流し台

意匠

家具詳細図(１１)のＫ−１５１．収納戸棚・流し台で吊戸棚(凡A-104 例：Ａ)の下部に水切棚の図示がありますが、仕様・程度が不明です。ステンレス製 １段と考えて宜しいでしょうか。

意匠

家具詳細図(１１)のＳＴＬ−１０１．流し台で材質・仕様欄に吊りボルトＷ３／８、長ナット、化粧ナットとありますがＳＴＬ−１０１
A-104に吊戸棚がないため、使用場所が不明です。不要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

家具詳細図(１８・２２・２５)で下記のスタッフステーションカウ
ンターに腰壁：強化ビニールクロス張とありますが、同等メー
A-111
カー・品番が不明です。御指示下さい。
A-115
・Ｋ−３０１Ａ、Ｋ−３０１Ｂ、Ｋ−３０１Ｃ
A-118
・Ｋ−４０１Ａ、Ｋ−４０１Ｂ、Ｋ−４０１Ｃ
・Ｋ−５０１Ａ、Ｋ−５０１Ｂ、Ｋ−５０１Ｃ

意匠

家具詳細図(１８・２２・２５)でＫ−３０１Ｂ・Ｋ−４０１Ｂ・Ｋ−５０
A-111
１Ｂ．スタッフステーションカウンターは台形の様な形状となっA-115ており、受付側のＬ寸法はＬ＝４２４６とありますが、患者側のA-118
明確なＬ寸法が不明です。御指示下さい。

342

意匠

家具詳細図(１９・２３・２６)でＫ−３０５・Ｋ−４０４・Ｋ−５０４．
A-112
カウンター収納は台形の様な形状となっており、廊下側のＬ
A-116
寸法はＬ＝１９７５とありますが、口観察 ４Ｂ側の明確なＬ寸法
A-119が不明です。御指示下さい。

343

意匠

家具詳細図(１９)でＫ−３０９．カウンターは台形の様な形状
A-112 となっており、小口側のＬ寸法はＬ＝１２０８とありますが、壁側の明確なＬ寸法が不明です。御指示下さい。

意匠

家具詳細図(２０・２３・２６)でＫ−３１２・Ｋ−４０９・Ｋ−５０９．
A-113 窓際収納の材質・仕様欄に下記の項目がありますが、使用場
A-116 所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか。
A-119 ・幕板：ポリエステル樹脂合板
・その他：(上部棚)感知式耐震ラッチ

345

意匠

家具詳細図(２１)のＫ−３１６・３１６Ａ．カウンターで材質・仕様欄に鋼製棚受はＢＫＴ−４８０ＷとＢＫＴ−１８０Ｗの２種類記
A-114
載がありますが、図示では全てＢＫＴ−４８０Ｗと思われます。
ＢＫＴ−１８０Ｗは該当無しと考えて宜しいでしょうか。

346

意匠

家具詳細図(２１)のＫ−３１６・３１６Ａ．カウンターで平面図にA-114 Ｄ寸法はＤ＝５１０とありますが、断面図ではＤ＝５００です。断
面図のＤ＝５００を正と考えて宜しいでしょうか。

347

意匠

家具詳細図(２２・２５)で下記の家具の材質・仕様欄に前板・点検口及び台輪の指示が有りません。家具詳細図(１８)のＫ−３０１Ａ〜Ｃに倣い、前板：メラミン化粧板 ｔ２０、点検口：メラ
A-111 ミン化粧板 ｔ２０ ビス止め、台輪：メラミン化粧板と考えて宜し
A-115 いでしょうか。
A-118 又、天板の厚みなどもＫ−３０１Ａ〜Ｃに倣うと考えて宜しいでしょうか。
・Ｋ−４０１Ａ、Ｋ−４０１Ｂ、Ｋ−４０１Ｃ
・Ｋ−５０１Ａ、Ｋ−５０１Ｂ、Ｋ−５０１Ｃ

意匠

家具詳細図(２３・２６)でＫ−４０６・Ｋ−５０６．カウンターは台A-116
形の様な形状となっており、小口側のＬ寸法はＬ＝１４００とあA-119
りますが、壁側の明確なＬ寸法が不明です。御指示下さい。

L=804となります。

348

よろしいです。

意匠

家具詳細図(２４)でＳＴＬ−４０２．流し台の展開図に棚板のA-104 様な図示がありますが、材質・仕様欄に棚板が有りません。家
A-117 具詳細図(１１) ＳＴＬ−１０１．流し台の棚板の仕様に倣うと考えて宜しいでしょうか。

337

338

339

340

341

344

349

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

3M ダイノックシート張りとします。

L=3531となります。

L=1701となります。

L=708となります。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

350

意匠

家具詳細図(２５)でＫ−５０２．吊戸棚(下部車イス収納)の断面図及び材質・仕様欄に吊りボルトについての図示や記載がA-115有りません。家具詳細図(２２) Ｋ−４０２：吊戸棚に倣い、吊りA-118
ボルトＷ３／８、長ナット、化粧ナットが必要と考えて宜しいで
しょうか。

351

意匠

１階家具配置図でＸ４〜Ｘ５通り、Ｙ１０通り付近にＫ−１０５とA-091 ありますが、Ｋ−１０５Ａ・Ｂの使い分けが不明です。Ｋ−１０５
Ｂと考えて宜しいでしょうか。

352

意匠

A-091 クロガネ PPEボックス同等品とし、各病室入口に設置を見込
A-098 んでください。

意匠

家具詳細図(８〜１１)で下記の家具の流し台背面にライニン
A-101 グ甲板の様な図示がありますが、１階雑金物伏図(１・２)にライ〜
ニングの凡例がありません。家具詳細図を正とし、ライニング
A-104 甲板：ＨＢ−１を見込むと考えて宜しいでしょうか。
・Ｋ−１４１、Ｋ−１４２、Ｋ−１４９、Ｋ−１５０

意匠

家具詳細図(１１)のＳＴＬ−１０１．流し台で洗浄室に下記の流し台が必要とありますが、１階家具配置図では３か所です。
１階家具配置図のＬ１４００(Ｌタイプ深型)１か所、Ｗ１８００(Ｌ・A-091 Ｒタイプ)各１か所(計３か所)を正と考えて宜しいでしょうか。
A-104 ・Ｌ１２００(Ｌタイプ深型) １か所
・Ｌ１４００(Ｌタイプ深型) １か所
・Ｌ１８００(Ｒタイプ) １か所
・Ｌ１８００(Ｌタイプ) １か所

意匠

１階家具配置図で操作室(Ｘ５〜Ｘ６通り、Ｙ９〜Ｙ１０通り)に
ＳＴＬ−１０１．流し台がありますが、家具詳細図(１１) ＳＴＬ−１
A-091
０１の施工場所一覧に記載がありません。１階家具配置図をA-104
正とし、ＳＴＬ−１０１：Ｌ１２００(Ｌタイプ)が必要と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

356

意匠

１階家具配置図で汚物処理室(Ｘ７〜Ｘ７ａ通り、Ｙ８ａ〜Ｙ９通り)に流し台の様な図示がありますが、凡例がありません。Ｓ
A-091
ＴＬ−１０１．流し台(Ｌ１２００(Ｌタイプ))を見込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

１階家具配置図で内視鏡室３(Ｘ１〜Ｘ２通り、Ｙ８ａ〜Ｙ９通
A-091 り)にＳＴＬ−１０＃＃＃＃４とありますが、誤記と考え、ＳＴＬ−
１０４に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

357

よろしいです。

意匠

２階家具配置図で汚物室(Ｘ１１〜Ｘ１２通り、Ｙ２〜Ｙ２ａ通り)に流し台の様な図示がありますが、凡例がありません。又、家具詳細図(１６)でＳＴＬ−２０２．流し台の施工場所一覧に記載
A-092の汚物廃棄：Ｌ１４００(Ｌタイプ)が２階家具配置図で見当りまA-109
せん。汚物廃棄：Ｌ１４００(Ｌタイプ)は汚物室(Ｘ１１〜Ｘ１２通り、Ｙ２〜Ｙ２ａ通り間)の凡例の無い流し台に適用すると考えて宜しいでしょうか。

意匠

家具詳細図(２０)でＫ−３１１．病室収納の１列３段の箇所数
A-092 は２５か所(右開き：１２か所・左開き：１３か所)とありますが、３
A-113 階家具配置図では２９か所です。３階家具配置図の２９か所を正と考えて宜しいでしょうか。

360

意匠

家具詳細図(２６)でＫ−５０８．病室収納の１列３段の箇所数
A-093 は２６か所(右開き：１３か所・左開き：１３か所)とありますが、５
A-119 階家具配置図では２７か所です。５階家具配置図の２７か所を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

家具詳細図(２０)でＫ−３１２．窓際収納の箇所数は計１６か
A-092
所とありますが、３階家具配置図では１５か所です。Ｗ６８０の
A-113
１か所が該当無しと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

361

よろしいです。

意匠

家具詳細図(２１)でＳＰ−３０１．サイドパネルの箇所数は計２
A-092 ９か所(片側：２３か所、両側：３か所)とありますが、３階家具配A-114 置図では計２６か所(片側：２６か所、両側：無し)です。３階家具配置図の計２６か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

３階家具配置図でＳＷＷＣにＳＰ−３０２．サイドパネルがあり
A-040 ますが、３階建具配置図で同場所にＴＢ３０１があります。ＳＰ
A-092 −３０２は不要とし、ＴＢ３０１を見込むと考えて宜しいでしょう
か。

353

354

355

358

359

362

363

質

問

回
よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

答

質疑
番号

364

365

区分

図面
番号

意匠

３階家具配置図でパントリー(Ｘ４〜Ｘ５通り、Ｙ２ａ〜Ｙ３通り)
A-092 に流し台の様な図示がありますが、凡例がありません。ＳＴＬ
A-114 −３０１．流し台(Ｌ１２００(Ｌタイプ))を見込むと考えて宜しいで
しょうか。

意匠

５階家具配置図で１Ｂ(２室)(Ｘ７〜Ｘ８通り、Ｙ８ａ〜Ｙ９通り)の手洗器横にサイドパネルの様な図示がありまうが、凡例がありA-093ません。ＳＰ−５０１．サイドパネルが必要と考えて宜しいでしょ
うか。

366

意匠

367

意匠

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。
家具詳細図(１１)でＳＴＬ−１０３．流し台の吊戸棚背面に固定用下地材(建築工事)とありますが、仕様・Ｈ寸法が不明でA-104 す。スチール ｔ＝１．６ Ｈ＝１００と考えて宜しいでしょうか。
又、他の家具に記載の固定用下地(建築工事)も同仕様・同寸法と考えて宜しいでしょうか。
よろしいです。
吊戸棚背面の固定用下地材について、家具詳細図(１０)でＫ−１４７．収納戸棚の吊戸棚(凡例：Ａ)背面に記載がありま
A-103
せん。全ての吊戸棚背面には前項質疑と同仕様・同寸法の固定用下地材が必要と考えて宜しいでしょうか。
よろしいです。

368

意匠

家具詳細図(１６)でＫ−２２０．小カウンターに鏡(別途)とありますが、別途とは家具工事範囲外のこと考え、建築工事で下記の仕様の鏡を見込むと考えて宜しいでしょうか。
A-109 ・寸法：Ｗ３０００×Ｈ９００
・厚み：ｔ＝５．０
・四方枠：ステンレス ｔ＝１．５ ＨＬ・取付下地補強：スチール ｔ＝１．０

369

意匠

A-131

意匠

サイン詳細図(４)のＳ-２５.診察室･検査室サインでＡ３用
A-129 ペーパーホルダーとありますが、仕様・程度及び工事区分等の詳細が不明です。御指示下さい。

サイン工事とし、A3用クリアケース壁取付とします。

370

サインリストでＯＳ-１(施設名称サインＡ)が外部に２か所とあA-027
りますが、外部サインキープランでＯＳ-１が見当りません。立
A-028
面図(１)(２)では東面のみ施設名称サインの図示があります
A-125
が、サインリストを正とし、２か所見込むと考えて宜しいでしょう
A-121
か。
サインリストで下記のサインがサインキープランに見当りません。サインリストの数量を外部側に見込むと考えて宜しいで
しょうか。
A-121
サイン記号
サインリスト数量
〜
ＯＳ-３
３か所
125
ＯＳ-１３
１２か所
ＯＳ-１４
３か所
ＯＳ-１６
１０か所
ＯＳ-１９
１０か所

よろしいです。

371

372

意匠

意匠

サイン詳細図(６)のＳ-６０.自動ドアサインについて、仕様が不明です。インクジェットプリント貼と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

S-3、13、14、16はよろしいです。
S-19もサインリストを正とし19カ所とします。

よろしいです。

373

意匠

サイン詳細図(４)でＳ-１９(誘導サインＣ)数量は４７か所とあり
A-125 ますが、サインリストでは１９か所、サインキープランでは６か所
A-129 です。サインキープランの６か所を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

A-121 サインリストでＳ-１７(誘導サインＡ)はＢ１Ｆに１４か所とありま
A-125 すが、Ｂ１階サインキープランでは１２か所です。Ｂ１階サインキープランの１２か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

374

意匠

サインリストでＳ-１７(誘導サインＡ)は３階に３か所とあります
A-123
が、３階サインキープランでは４か所です。３階サインキープラ
A-125
ンの４か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

375

よろしいです。

意匠

サインリストで下記のサインがサインキープランに見当りません。サインリストの数量を内部側に見込むと考えて宜しいでしょうか。
サインリスト数量
A-121 サイン記号
Ｓ-１０ｃ
３か所
〜
８７か所
125 Ｓ-５４
Ｓ-６１
６５か所
Ｓ-６２
２６か所
Ｓ-６３
１か所

376

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

建具表で下記の建具に衝突防止マークの指示がありますが、サインキープランでも衝突防止サイン(Ｓ-１１)の指示があり、仕様等が相違しています。サインキープランで指示のある範囲については衝突防止サイン(Ｓ-１１)で見込み、その他は建具表で指示のあるステンレスφ３０と考えて宜しいでしょうか。
・Ｂ１階 ＳＳＤ００１ １か所、ＳＳＤ００２ １か所
・１階 ＳＳＤ１０２ ２か所、ＳＳＤ１０６ ２か所
・２階 ＳＳＤ２０１ ２か所、ＳＳＤ２０２ ２か所

回

答

よろしいです。

意匠

A-047
A-052
A-121
A-122

378

意匠

２階サインキープランでＸ１〜Ｘ２通り、Ｙ５〜Ｙ６通り間にＳA-039
１１(衝突防止サイン)の指示があり、該当する建具はＳＤ２０１
A-067
です。ＳＤ２０１は両開きフラッシュ戸の為、衝突防止サインは
A-122
不要と思われます。不要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

サインリストでＳ-２６(診察サイン)はＢ１Ｆに３か所とあります
A-121
が、Ｂ１階サインキープランではＳ-２６が見当りません。Ｂ１階
A-125
サインキープランを正と考えて宜しいでしょうか。

サインリストを正とし、3カ所見込んでください。

379

意匠

サインリストでＳ-２６(診察サイン)は１Ｆに３か所とありますが、
A-122
１階サインキープランでは４か所です。１階サインキープランの
A-125
４か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

380

意匠

サインリストでＳ-３０(室名サイン)は１Ｆに３２か所とあります
A-122
が、１階サインキープランでは３０か所です。１階サインキープ
A-125
ランの３０か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

381

382

意匠

サインリストでＳ-３３(室名サイン(ＢＹ))は2Ｆに１８９か所とあり
A-122
ますが、２階サインキープランでは１９０か所です。２階サイン
A-125
キープランの１９０か所を正と考えて宜しいでしょうか。

377

よろしいです。

よろしいです。

サインリストを正とします。
383

意匠

サインリストでＳ-３４(室名サイン(スタッフ用))は1Ｆに２１２かA-122
所とありますが、１階サインキープランでは１４０か所です。１階A-125
サインキープランの140か所を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

サインリストでＳ-４４(ピクトサイン)は１Ｆに１１か所とあります
A-122
が、１階サインキープランでは１２か所です。１階サインキープ
A-125
ランの１２か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

384

意匠

サインリストでＳ-５０(立入禁止サイン)は４Ｆに７か所とありま
A-123
すが、４階サインキープランでは３か所です。４階サインキー
A-125
プランの３か所を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

385

意匠

サインリストでＳ-５６(カウンター卓上サイン)はＢ1Ｆに１か所とA-121ありますが、Ｂ１階サインキープランでは見当りません。Ｂ1階
A-125
サインキープランを正と考えて宜しいでしょうか。

サインリストを正とします。

386

意匠

１階サインキープランで内視鏡ＸＴＶ室〜中央操作室間にA-122
凡例に無い記号のサインが２か所ありますが、Ｓ-５９(放射線A-125
管理区域サイン)で見込むと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

387

388

意匠

建築工事特記仕様書(９)で免震構造建築物の場合の仕様
T-011 がステンレス製 耐火性能無しとなっていますが、ＥＸＰ.Ｊ図でA-160 はアルミ製(床はステンレス) １時間耐火仕様です。ＥＸＰ.Ｊ図を正と考えて宜しいでしょうか。

389

意匠

A-160

390

意匠

ＥＸＰ.Ｊ図のキープラン図で１ＦＬの床にＥＸＰ.Ｊの指示があり
A-021
ませんが、凡例⑧（待合〜放射線治療待合間は凡例⑨）を見A-160込むと考えて宜しいでしょうか。

意匠

天井をスラブと読み替えて、図示の金物で見込んでくださ
ＥＸＰ.Ｊ図のキープラン図で２ＦＬの生ゴミ置場に凡例④の指 い。
示がありますが、仕上表(９)で生ゴミ置場は直天となっており、
A-012
凡例④の納まり詳細と相違します。生ゴミ置場の天井ＥＸＰ.Ｊ
A-160
について、納まり詳細を御指示下さい。

意匠

部分詳細図(１２)でベッドガード詳細がありますが、明確な設
A-157 置箇所が不明です。御指示下さい。
又、ベッドガードのＬ寸法が不明です。併せて御指示下さい。

391

392

前項質疑のＥＸＰ.Ｊについて、同等メーカー・品番を御指示下さい。

よろしいです。

井上商事 Sシリーズ同等品とします。

1FL床は不要です。

L=450とし、病室の各ベットに2カ所縦使いとします。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

部分詳細図(１２)の病室ベッドコンソール詳細で指紋レス不燃メラミン化粧板とありますが、指紋レス不燃メラミン化粧板のA-157
厚みが不明です。御指示下さい。
又、同等メーカー・品番を御指示下さい。

よろしいです。

意匠

部分詳細図(１２)の病室ベッドコンソール詳細で下記の記載がありますが、設備工事と考えて宜しいでしょうか。
・照明
A-157 ・医療ガスアウトレット
・医用コンセント・ナースコール
・照明スイッチ

よろしいです。

意匠

部分詳細図(１２)に病室ベッドコンソール：Ｗ１２００×Ｈ２５０
A-157
０がありますが、各階雑金物伏図に見当らないため施工範囲
A-133
が不明です。病室内のベッド１か所につき病室ベッドコンソー〜144
ルを１か所見込むと考えて宜しいでしょうか。

ベットコンソールと読み替えてください。

意匠

工事区分表(２)の■病棟でウォールケアユニット(医ガス・絶縁トランス番・２次側工事含む)が建築工事とありますが、
T-014
ウォールケアユニットの仕様・詳細及び施工範囲が不明です。御指示下さい。

397

意匠

部分詳細図(１２)のフットケア地流し詳細でＳＵＳ ｔ＝１．０の地流しについて、既製品と思われますが、同等メーカー・品番
A-157
を御指示下さい。
又、ＳＵＳトラップ以降は設備工事と考えて宜しいでしょうか。

398

意匠

A-157

実施設計にて協議調整とします。

399

意匠

建築工事特記仕様書(２)の１３ 止水処理に(１)防水パン ス
テンレス ｔ＝０．６とありますが、施工箇所に『電気室、電算
T-004
室、Ｘ線室、ＭＲＩ室、ＣＴ室、手術室等とあり、明確な施工範囲が不明です。御指示下さい。

意匠

工事区分表(２)の■血液浄化センターで透析カウンターユ
T-014 ニット(盤・二次側工事含む)が建築工事とありますが、仕様・詳細及び施工範囲が不明です。御指示下さい。

家具詳細図(15) K-214Cです。

400

401

意匠

手術室毎1カ所とし、手術台メーカー指定の固定金物となり工事区分表(２)の■手術部門で手術台(床埋込み固定タイ
T-014 プ)が建築工事とありますが、仕様・詳細及び手術室毎の箇所 ます。
数が不明です。御指示下さい。

402

意匠

工事区分表(２)の■病棟でスタッフステーションハイキャビ
T-014 ネットが建築工事とありますが、仕様・詳細及び施工範囲が不明です。御指示下さい。

403

意匠

A-127

404

意匠

サイン詳細図(１)(２)のＯＳ−４などの基礎について、根巻き
A-126
コン天端の仕上が不明です。コンクリート金鏝仕上と考えて宜A-127
しいでしょうか。

405

意匠

サイン詳細図(１)(２)のＯＳ−４などの基礎について、捨てコ
A-126
ン＋基礎砕石の合計厚さがｔ＝１５０となっていますが、捨てコ
A-127
ンがｔ＝５０、基礎砕石がｔ＝１００と考えて宜しいでしょうか。

意匠

サイン詳細図(２)のＯＳ−１７の基礎について、配筋が不明
A-127 です。ＯＳ−１６に倣い、Ｄ１０ ＠２００ モチアミ配筋(ダブル)と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

406

よろしいです。

意匠

工事区分表(１)■共通の■その他で大口径気送管の工事
区分は建築工事のみとなっていますが、気送管詳細図(参考
T-013
図)の工事区分表では搬送・建築・電気・空調工事に適用がA-210あり、相違します。気送管詳細図(参考図)の工事区分表を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

工事区分表(１)■共通の■その他で搬送設備(ダムウェー
T-013 ター)が建築工事とありますが、詳細が不明です。建築工事で必要な項目がある場合は詳細を御指示下さい。

393

394

395

396

407

408

質

問

部分詳細図(１２)にフットケア地流しとありますが、各図面で見当らないため施工範囲が不明です。御指示下さい。

サイン詳細図(２)のＯＳ−１４・１５・２０でフェンス基礎の仕様が不明です。ＰＣ既製品と考えて宜しいでしょうか。

【Ⅱ：院内保育所工事】

回

答

基本設計説明書 A44図を参照してください。

部分詳細図(12)のフットケア地流しは不要です。

上記回答(質疑397)に準じます。

家具図を参照してください。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

搬送設備はA-175図〜A-191図に図示しています。

質疑
番号

区分

図面
番号

409

意匠

仕上表で医務室の天井欄に仕上：ＣＬ(１)無機質壁紙(不燃)、下地：Ｃ1 ＬＧＳとあり、下地ボードが必要と思われます
A-301
が、指示がありません。天井下地をＣ２ ＬＧＳ＋ＧＢ−Ｒ ｔ＝１
２．５(不燃)に読み替えて宜しいでしょうか。

410

意匠

A-301

意匠

平面図の１階平面図でｈＸ３〜４通り、ｈＹ３〜４通り間の保育
A-302 室(０才８人)に畳コーナーとあり、一般床と畳間に床見切が必要と思われます。仕様・詳細を御指示下さい。

框 桧90×60 UCを設置します。

411

意匠

矩計図でピットの床にコンクリート鏝押えの上防塵塗装とあり
A-304 ますが、防塵塗装の仕様及び同等メーカー・品番を御指示下さい。

防塵塗装は不要です。

412

よろしいです。

意匠

矩計図でピットとありますが、壁仕上が不明です。コンクリー
ト打放補修 素地と考えて宜しいでしょうか。
A-304
又、ＲＣ梁についても同様に、コンクリート打放補修 素地と考えて宜しいでしょうか。

意匠

矩計図でピットの天井に断熱材：硬質ウレタンフォームｔ３０とありますが、建築工事特記仕様書(８)ではｔ２５です。矩計図をT-010
正とし、硬質ウレタンフォームｔ３０と考えて宜しいでしょうか。
A-304
又、硬質ウレタンフォームｔ３０の仕様はＡ種１Ｈ 難燃性と考えて宜しいでしょうか。

413

414

415

416

417

418

意匠

意匠

意匠

意匠

質

問

仕上表で玄関 他の壁仕上に腰壁用塩ビシートｔ０．５とありますが、同等メーカー・品番を御指示下さい。

矩計図でスラブ下に断熱材：硬質ウレタンフォームｔ＝２５とありますが、外壁面に断熱材の指示がありません。外壁面に
A-304
も硬質ウレタンフォームｔ＝２５を見込むと考えて宜しいでしょうか。
平面図のピット平面図で釜場の図示がありますが、仕上が不明です。モルタル金鏝ｔ＝３０＋床仕上と考えて宜しいで
A-302
しょうか。
又、深さはＨ＝６００と考えて宜しいでしょうか。
建築工事特記仕様書(共通事項２)の２３ 化学物質の濃度測定で『ｂ．測定対象室及び測定箇所は仕上表による』と記載がT-002 ありますが、院内保育所仕上表の濃度測定欄がすべて空欄
A-301 となっています。下記の項目について御指示下さい。
・測定対象室数
・測定箇所数

A-306

院内保育所兼サイン詳細図で下記のサインに『本体：練付
板 ｔ＝１５．０』と記載がありますが、練付板の樹種が不明です。御指示下さい。
・Ｓ−１ 保育室サイン
・Ｓ−２ ピクトサイン
院内保育所棟仕上表で記の部屋にブラインド・カーテンボッ
クス欄に適用(〇)とありますが、部分詳細図(７)のＤ１５−００８
木製カーテンボックス コ型を見込むと考えて宜しいでしょうか。
・１階 倉庫・1階更衣・休憩室
・1階 保育室(０歳児８人)、(１歳児人８人)、保育室(２歳児人
８人)

回
よろしいです。

サンゲツ 腰壁シート ウォルナット同等品とします。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

５カ所程度見込んでください。

タモ練付合板とします。

よろしいです。

419

意匠

A-152
A-301
A-304

意匠

部分詳細図(５)のＤ９−１０ 天井点検口(目地タイプ)(建築工T-010
事特記仕様書(８)の１４ 点検口で４５０角)の箇所数が不明でA-150す。御指示下さい。

14カ所程度見込んでください。

420

意匠

院内保育所棟平面図で幼児用ＷＣにＳＷ(図示：Ｗ１６００×
Ｄ６００程度)とありますが、機械設備図の給排水衛生設備 器
具表(２)の幼児用シャワーパン(ＴＯＴＯ：ＰＦＳ１１００Ｒ）のことと考え、設備工事と考えて宜しいでしょうか。
院内保育所棟平面図の１階平面図で受付〜玄関間にカウンター(図示：Ｗ１５００×Ｄ３００程度)がありますが、天板の仕A-302 様・程度が不明です。
又、カウンターの天板はＷ１５００×Ｄ３００、腰部はＬＧＳ下地＋壁仕上同材と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

421

A-302

422

意匠

423

意匠

424

意匠

答

タモ集成材t35とし、腰部・壁仕上はよろしいです。

院内保育所棟平面図の１階平面図で玄関に下足入(図示： 建築工事とします。
W2500×H1700×D350 本体はタモ練付合板とし、8列×5
A-302 Ｗ２５００×Ｄ４００程度)が１か所ありますが、詳細が不明で段(各下足箱に棚一段、扉なし)です。
す。建築工事の場合は仕様・詳細を御指示下さい。
工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品で消火器ボック 2カ所見込んでください。
スが建築工事とあり、部分詳細図(８)にＤ１５−０４８ 消火器
T-013
ボックス(壁埋込型)がありますが、各図面で記載が見当らない
A-153
ため箇所数が不明です。御指示下さい。

質疑
番号

425

426

区分

意匠

意匠

図面
番号

質

問

工事区分表(１)■共通の■家具・什器・備品で大型消火器
本体は衛生設備工事及びＥＳ工事とありますが、消火器ボックスの有無が不明です。建築工事で大型消火器用のボックス
T-013
が必要な場合は、仕様・程度・同等メーカー・品番及び箇所数を御指示下さい。
院内保育所棟平面図の１階平面図に下記の流し台がありま
すが、仕様・詳細が不明です。家具詳細図(２１)の凡例：ＳＴＬ−３０１と同仕様の流し台を見込むと考えて宜しいでしょうか。
又、事務室の流し台(図示：Ｌ＝１０００程度)にはＬ寸法の記載
A-114 がありません。Ｌ＝１０００と考えて宜しいでしょうか。
A-302 ・事務室 … Ｌ＝１０００程度 １か所
・配膳室 … Ｌ＝１５００
１か所・調乳室 … Ｌ＝１８００
１か所・調理室 … Ｌ＝２５００
１か所

回

答

不要です。

よろしいです。

（ 建 具 ）
【Ⅰ：本体工事】

意匠-

外壁ＲＣとＳＤの枠廻りシーリングの納まり寸法が不明です。
変成シリコン系 １５×１０ダブルシール納まりと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

427

意匠

-

外壁ＲＣとＳＳＤの枠廻りシーリングの納まり寸法が不明です。変成シリコン系 １５×１０ダブルシール納まりと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

428

意匠

-

外壁ＲＣとＡＷの枠廻りシーリングの納まり寸法が不明です。変成シリコン系 １５×１０シングルシール納まりと考えて宜しいでしょうか。

変成シリコン系 15×10ダブルシールとします。

429

意匠

-

外壁ＥＣＰとＳＤの枠廻りシーリングの納まり寸法が不明です。変成シリコン系 ２５×１０ダブルシール納まりと考えて宜しいでしょうか。

変成シリコン系 15×10ダブルシールとします。

430

431

意匠

432

意匠

強化ガラス(T)および耐熱強化ガラス(HRT)にかかる部分は建築工事特記仕様書(６)の２０ ガラス面フィルム張り欄で、飛散防止フィルムの施工箇所が図示とありますが、図面に飛 全て飛散防止フィルム貼とします。
T-008
散防止フィルムの指示は見当りません。飛散防止フィルムを適用する建具符号を御指示下さい。
よろしいです。
建具特記仕様書 ３)アルミ製建具 共通事項の１で、サッシと膳板・額縁の隙間には結露防止断熱材を入れる。とあります
A-003
が、仕上特記凡例表 断熱欄で(建具枠廻り等の補修：現場発
A-044
泡ウレタン吹付)を見込むとあります。枠廻り補修の現場発泡
ウレタン吹付のみ必要と考えて宜しいでしょうか。
ＬＳＤ００６は、地階建具表(４)で特定防火設備の指示がありますが、ガラスはＦＧになっています。
A-048 又、姿図には、ガラスの記載が見当りません。ＬＳＤ００６はガラス無しと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

433

意匠

意匠

ＬＤ１０４は１階建具表(８)で、特定防火設備の指示はありま
A-038 せんが、１階 建具配置図のＸ８通り・Ｙ１２通りでは特定防火A-057 設備となっています。１階 建具配置図を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

434

意匠

ＬＤ１２７の個数は１階建具表(９)で、１３ヶとありますが、１階A-038
建具配置図では１５か所となっています。１階 建具配置図をA-058
正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

435

436

意匠

437

意匠

438

439

意匠

意匠

X7-Y8a通り付近の中央処置・点滴室に面するLD135は特ＬＤ１３５は１階建具表(９)で、特定防火設備となっています
A-038 が、１階 建具配置図のＸ７通り・Ｙ８a通りでは特定防火設備の 定防火設備とします。
A-058 指示が見当りません。１階 建具配置図を正と考えて宜しいでしょうか。
よろしいです。
ＬＳＤ１４１の寸法は、１階建具表(９)の姿図には１３００×２０
A-058

００の記載になっていますが、寸法欄では１４００×２０００になっています。１３００×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。

ＬＳＤ１４５の寸法は、１階建具表(１０)の姿図には１４００×２
０００の記載になっていますが、寸法欄では９００×２０００に
A-059
なっています。１４００×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

ＬＳＤ１６１の寸法は、１階建具表(１０)の姿図には１８００×２
０００の記載になっていますが、寸法欄では１４００×２０００に
A-059
なっています。１８００×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

質疑
番号

440

441

442

区分

意匠

意匠

意匠

図面
番号

質

問

ＬＳＤ１６５の寸法は、１階建具表(１１)の姿図には１２００×２
０００の記載になっていますが、寸法欄では９００×２０００に
A-060
なっています。１２００×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。
ＬＤ１７８の個数は１階建具表(１１)で、０ヶとありますが、１階A-038
建具配置図では１か所となっています。１階 建具配置図を正A-060と考えて宜しいでしょうか。

回
よろしいです。

よろしいです。

ＬＳＤ１８２の寸法は、１階建具表(１１)の姿図には１３００×２
０００の記載になっていますが、寸法欄では１４００×２０００に
A-060
なっています。１３００×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

ＬＳＤ１８６の開閉方式は、１階建具表(１２)の型式欄に自閉式の記載がありますが、金物欄は自動開閉装置の記載になっています。自閉式を正とし、金物は、握棒（Ｌ＝４５０）、シ
A-061
リンダー錠、ハンガー装置(フリーストッパー付)と読み替えて宜しいでしょうか。

自動扉を正とします。

443

意匠

意匠

ＬＤ２３７の個数は２階建具表(８)で、１ヶとありますが、２階 建
A-039
具配置図では２か所となっています。２階 建具配置図を正とA-071
考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

444

意匠

ＬＤ２５７の個数は２階建具表(９)で、２ヶとありますが、２階 建
A-039
具配置図では３か所となっています。２階 建具配置図を正とA-072
考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

445

意匠

ＬＤ２８１の個数は２階建具表(１０)で、１ヶとありますが、２階A-039
建具配置図では２か所となっています。２階 建具配置図を正A-073と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

446

ＬＳＤ２８９の開閉方式は、２階建具表(１０)の型式欄に自動の記載がありますが、金物欄は自閉式金物になっています。
A-073 自閉式を正と考えて宜しいでしょうか。自動の場合は、開閉装置の詳細を御指示下さい。

LD289は削除とします。

447

意匠

意匠

ＬＤ３３９は３階建具表(５)の姿図に１００×１５５０のスリット窓
A-079 がありますが、寸法欄ではガラスの指示が見当りません。ガラスは必要とし、ＦＧ ｔ＝４．０と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

448

よろしいです。

意匠

ＬＤ３４３は３階建具表(５)で、特定防火設備となっています
A-040 が、３階 建具配置図のＸ５通り・Ｙ４a〜Ｙ５通りでは特定防火A-079 設備の指示が見当りません。３階 建具配置図を正と考えて宜しいでしょうか。

449

ＬＤ５２５の寸法は、５階建具表(４)の姿図に１０２０×２０００の
A-040 記載になっていますが、寸法欄では１２００×２０００になって
A-079 います。１０２０×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。

答

900×2000を正とします。

450

意匠

451

意匠

A-047

よろしいです。

452

意匠

ＳＤ０１１は地階建具表(３)で、特定防火設備の指示はありま
A-037 せんが、地階 建具配置図のＸ１２〜Ｘ１３通・Ｙ３ａ通では特定
A-047 防火設備となっています。地階 建具配置図を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

ＳＤ０１３の個数は地階建具表(３)で、２ケとなっていますが、
A-037
地階 建具配置図では１か所となっています。地階 建具配置
A-047
図を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

453

よろしいです。

意匠

ＳＤ０１６の個数は地階建具表(４)で、２ケとありますが、地階
A-037
建具配置図では１か所となっています。地階 建具配置図をA-048
正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

ＳＤ０１７は地階建具表(４)で、特定防火設備の指示はありま
A-037 せんが、地階 建具配置図のＸ８〜Ｘ９通・Ｙ５〜Ｙ６通では特A-047 定防火設備となっています。地階 建具配置図を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

意匠

ＳＤ２１７の個数は２階建具表(５)で、１ケとありますが、２階A-039
建具配置図では２か所となっています。２階 建具配置図を正A-068と考えて宜しいでしょうか。

300ピッチで見込んでください。

意匠

衝突防止マークが地階建具表(１)のＡＷ００１・ＡＷ００２では
Ｗ１１３０〜１３４５のガラス１枚あたり２か所見込まれています
A-044
が、建具特記仕様書のフィルムその他欄では割り付けは＠３A-045００程度とあり、ガラス１枚あたり３又は４か所見込むようになります。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。

454

455

456

457

外部建具ＳＤの表面塗装がＤＰとなっていますが、塗料の種類の指示が見当りません。ＤＰ−Ｆと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

458

意匠

A-045

質

問

アルミ額縁の厚みが不明です。アルミ ｔ＝１．５と考えて宜しいでしょうか。

ＡＷ１１１の寸法は、１階建具表(３)の姿図には４００×４００の記載になっていますが、寸法欄では２４８０×２２６０になってA-052います。４００×４００を正と考えて宜しいでしょうか。

459

意匠

460

意匠

-

ステンレス製建具に塩害対策塗装・傷付防止塗装の指示が見当りません。不要と考えて宜しいでしょうか。

461

意匠

A-047

ＳＳＤ００２の枠見込寸法が不明です。１００と考えて宜しいで
しょうか。

462

意匠

A-054

ＳＳＤ１２５のガラス仕様・厚みが不明です。フロートガラス ｔ＝５．０と考えて宜しいでしょうか。

463

意匠

ＳＳＤ２０４の寸法は、２階建具表(３)の姿図には２５２０×２０
００の記載になっていますが、寸法欄では２８７０×２０００に
A-066
なっています。２５２０×２０００を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

ＳＳＤ４０１の個数は４階建具表(１)で、２ケとありますが、４階
A-041
建具配置図では１か所となっています。４階 建具配置図を正A-082と考えて宜しいでしょうか。

465

意匠

南側立面図 1階Ｘ５〜Ｗ７通で、ＳＳＤ１０３・ＳＳＤ１０４(Ｈ＝３０００)の上部にＡＷ１１０がありますが、１階建具表(２)ではＡ
A-027
Ｗ１１０の下端はＦＬ＋２０００となっています。ＳＳＤ１０３・ＳＳＤ
A-051
１０４の上部Ｈ＝１０００がＡＷ１１０と重複するため、ＳＳＤ１０
３・ＳＳＤ１０４のＨ寸法を２０００と考えて宜しいでしょうか。

466

意匠

ステンレスサッシの表面仕上は、仕上表(１)ではバイブレー
A-027
ション仕上となっていますが、建具表ではバフ仕上です。建
A-051
具表を正と考えて宜しいでしょうか。

464

467

468

意匠

意匠

ＳＨ００１の寸法は、地階建具表(５)の姿図には７７４０×４０００の記載になっていますが、寸法欄では７７４０×２５００になっ
A-049ています。７７４０×２５００を正と考えて宜しいでしょうか。

ＳＨ００２の寸法は、地階建具表(５)の姿図には８５４０×４０００の記載になっていますが、寸法欄では８５４０×２５００になっ
A-049ています。８５４０×２５００を正と考えて宜しいでしょうか。

469

意匠

ＳＨ００３の寸法は、地階建具表(５)の姿図には１１０４０×４０
００の記載になっていますが、寸法欄では１１０４０×２５００に
A-049
なっています。１１０４０×２５００を正と考えて宜しいでしょう
か。

470

意匠

ＳＨ００４の寸法は、地階建具表(５)の姿図には５０４０×４００
A-049 ０の記載になっていますが、寸法欄では５０４０×２５００になっています。５０４０×２５００を正と考えて宜しいでしょうか。

471

意匠

ＳＨ００５の寸法は、地階建具表(５)の姿図には５４４０×４００
A-049 ０の記載になっていますが、寸法欄では５４４０×２５００になっています。５４４０×２５００を正と考えて宜しいでしょうか。

472

意匠

ＳＨ１１０の寸法は、地階建具表(７)の姿図には２７９０×２５０
A-056 ０の記載になっていますが、寸法欄では２６８０×２５００になっています。２７９０×２５００を正と考えて宜しいでしょうか。

473

意匠

１階建具表(７)で、ＬＳ１０１に座板・まぐさの指示が見当りま
A-056 せん。座板・まぐさは必要と考えて宜しいでしょうか。
又、材質はステンレス製と考えて宜しいでしょうか。

474

意匠

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

強化ガラス(T)ｔ=5.0 飛散防止フィルム貼りとします。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

バイブレーション仕上を正とします。

7740×3000を正とします。

8540×3000を正とします。

11040×3000を正とします。

5040×3000を正とします。

5440×3000を正とします。

よろしいです。

よろしいです。

採光窓（電動ロールスクリーン付）W1920×H1260
手術室仕様書(１)で、ＸＷＯＰ−１の項目欄に見学窓・鉛ガ 外枠・扉枠：SUS304 ｔ＝1.5ＨＬ仕上、シールドガラスｔ＝7.0
A-161 ラスとありますが、これらの納まり及び仕様・寸法が分かる納ま ハンドル、丁番、スクリーンスイッチ、付属金物一式とします。
り詳細図を御指示下さい。

質疑
番号

区分

図面
番号

475

意匠

手術室仕様書(１)で、ＸＷＯＰ−１の項目欄に取合部シール
A-161 工事とありますが、取合部シールの仕様が不明です。仕様を御指示下さい。

質

問

回

答

1成分系シリコンコーキングｔ6.0防カビ材入りとします。

採光窓（電動ロールスクリーン付）W１３８０×H1260
手術室仕様書(１)で、ＳＳＷＯＰ−Ａの項目欄に外壁側の採 外枠・扉枠：SUS304 ｔ＝1.5ＨＬ仕上、強化ガラスｔ＝5.0
A-161 光窓・室内側内開扉とありますが、これらの納まり及び仕様・ ハンドル、丁番、スクリーンスイッチ、付属金物一式
寸法が分かる納まり詳細図を御指示下さい。
とします。
手術室仕様書(１)で、ＳＳＷＯＰ−Ａの項目欄に取合部シー 1成分系シリコンコーキングｔ6.0防カビ材入りとします。

476

意匠

477

意匠

A-161 ル工事とありますが、取合部シールの仕様が不明です。仕様を御指示下さい。

478

意匠

A-161

意匠

SSDOP-A X防護仕様はシールドガラスｔ＝7.0とし、その他
手術室仕様書(１)で、ＳＳＤＯＰ−Ａ・ＳＳＤＯＰ−Ｂ・ＸＳＳＤＯ は強化ガラスｔ＝5.0とします。
Ｐ−Ａ・ＳＳＤＯＰ−Ａ ＡＴ・ＳＳＤＯＰ−Ｃの項目欄に覗き窓用
A-161
ガラスとありますが、ガラスの仕様・厚みが不明です仕様・厚みを御指示下さい。
別紙添付資料を参照してください。

480

意匠

１階建具配置図で、以下の部屋に取り付く建具(放射線防護)の寸法・仕様・建具リストが不明です。詳細を御指示下さい。
・１階 ＣＴ室、一般撮影室、歯科・歯科口腔外科専用撮影室、結石破砕室、骨塩定量測定室、Ｘ−ＴＶ室１、Ｘ−ＴＶ室２A-171(汎用)、Ｘ−ＴＶ室３(呼吸器)(陰圧)、内視鏡Ｘ−ＴＶ室、乳房
撮影室、廃棄物庫、貯蔵庫、処置室(注射)、準備室(調剤)、Ｒ
Ｉ検査前室、ＳＰＥＣＴ室、操作室、心臓負荷室、材料測定室、器材室、放射線治療待合、操作治療計画室、ＣＴシミュレー
ター室

意匠

放射線防護図(２) Ｄ−４で、扉内にＲＷ充填とありますが、
A-172 密度が不明です。Ｄ−３に倣い、ＲＷ８０Ｋ充填と読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

481

482

意匠

A-054

ステンレス開口三方枠のステンレスの厚みの指示が見当りません。ｔ＝１．５と考えて宜しいでしょうか。

483

意匠

A-048

スチール開口三方枠のスチールの厚みの指示が見当りません。ｔ＝１．６と考えて宜しいでしょうか。

484

意匠

479

手術室仕様書(１)で、自動ドアスイッチに戸先センサー・パ
ニックオープンを見込むと考えて宜しいでしょうか。

以下の場所の壁端部に一方枠（ステンレス ｔ＝１．５ ＨＬ)を
A-038 見込むと考えて宜しいでしょうか。
A-039 ・１階 ＭＷＣ、ＷＷＣ
・２階 厨房、検収室
以下の場所の壁端部に一方枠（スチール ｔ＝１．６ ＳＯＰ)を見込むと考えて宜しいでしょうか。
・１階 ＭＲＩ前室、救急初療室、受付・会計、売店、受付窓
口、中央操作室２(ＯＡフロアー)、スタッフヤード、中央処置・
A-038
点滴室、回復・点滴室、読影コーナー、説明コーナー、スタッ
A-039
フステーション準備コーナー、パウダールーム
A-040
・２階 スタッフステーション１Ｂ
A-041
・３階 スタッフコモンズ(カンファ・休憩等)、ＳＷＷＣ、ＳＭＷ
A-042
Ｃ、ＤＲ、スタッフステーション、ＧＣＵ ６Ｂ(オープンベッド)、汚物処理室
・４階 ＤＲ、スタッフステーション、汚物処理室
・５階 ＤＲ、スタッフステーション、汚物処理室

よろしいです。

よろしいです。

ｔ＝1.5とします。

よろしいです。

よろしいです。

485

意匠

486

意匠

A-077

487

意匠

SSW-201 引違受付窓 W2200×H1000 FL ｔ＝5.0
２階建具配置図で、ＯＰ前室２〜スタッフステーション間に開 枠・扉材質：ステンレス バイブレーション仕上 枠見込：170
A-039 口の指示がありますが、建具符号及び仕様・詳細が不明で 付属金物一式 とします。
す。御指示下さい。

488

意匠

上記質疑で、２階家具配置図の同箇所はＫ２０４(スタッフス
A-092
テーションカウンター)内の開口部となっていますが、開口下A-106部にあるカウンターの詳細を御指示下さい。

489

意匠

A-061

ＳＫ３０１は、３階建具表(３)でＴ ｔ＝５の記載がありますが、開口枠ですので、誤記と考えて宜しいでしょうか。

ＰＴにダイノックシートが適用となっていますが、ダイノック
シートの仕様・詳細が不明です。御指示下さい。

よろしいです。

人工大理石ｔ10（白色系）とします。

３M ダイノックシート DW-MT同等品とします。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

ＰＴ１１１の寸法は、１階建具表(１２)の姿図には３７００×２５０
A-061 ０の記載になっていますが、寸法欄では３３２５×２５００になっています。３７００×２５００を正と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

490

意匠

ＰＴ１１５で、２連片引戸と折戸の寸法が不明です。２連片引
A-062 戸：１０００×２１００、折戸：８５０×２１００と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

491

意匠

ＰＴ３０１・ＰＴ４０１・ＰＴ５０１で、嵌殺窓のＷ寸法割り付けがA-080
不明です。６１２＋９００＋９００＋６１２と考えて宜しいでしょう
A-085
か。

よろしいです。

492

493

意匠

A-080

意匠

ＰＴ３０４で、ガラス及び嵌殺窓の寸法・割り付けが不明でA-080 す。硝子と表記のある嵌殺窓はＷ９００、ＦＩＸはＷ１０６０×Ｈ１
８００と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

494

意匠

ＰＴ３０６で、嵌殺窓のＷ寸法割り付けが不明です。９００＋１
A-080 １５０＋１１５０＋１０００＋１３１０＋３００と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

495

意匠

３階 建具配置図で、Ｘ１０ａ〜Ｘ１１通・Ｙ８ａ〜Ｙ９通にＳＬＷ
A-040 ３０４とありますが、ＳＬＷ３０４の建具リストは見当りません。ＳＬ
Ｗ３０３に読み替えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

496

意匠

部分詳細図(１０)で、スライディングウォール天井裏補強がありますが、この詳細はスライディングウォール可動部の詳細とA-155考え、収納部の場合は部材の＠８００を＠６００に読み替えたものと考えて宜しいでしょうか。

意匠

X12-Y8a通り付近にある南北を空調機械室に挟まれ、３階 建具配置図で、Ｘ１０ａ〜Ｘ１２a通・Ｙ８〜Ｙ９通にＳＬＷAW304に面したくぼみ部分をSLW収納部とします。
A-040 がありますが、ＳＬＷを収納する場所が見当りません。収納部は必要無しと考えて宜しいでしょうか。

497

498

499

意匠

500

意匠

501

意匠

502

意匠

質

問

ＰＴ３０５で、嵌殺窓のＷ寸法割り付けが不明です。５６３＋９００＋９００+９００＋５６３と考えて宜しいでしょうか。

回

答

よろしいです。

よろしいです。

ＡＣＷ００１は地階建具表(２)ではＢ１ＦＬ−１８５０〜２ＦＬ＋２ ACW001は高さ1FL+3015までとする。
４６０までの建具高さとなっていますが、断面図(１)のＹ１通りで ACW201は建具下端を2FL+1000とし、高さ1560、幅・方立
A-029 は２ＦＬまでの高さとなっており、２ＦＬにはＡＣＷ２０１が設置さ ピッチ・仕様についてはACW001と同一とします。
A-046 れています。
又、ＡＣＷ２０１は建具リストが不明です。ＡＣＷ００１と併せて、建具寸法及び姿図を御指示下さい。
よろしいです。
ＴＢ２０１の個数は２階建具表(１１)で、１ケとありますが、２階A-039
建具配置図では２か所となっています。２階 建具配置図を正A-073と考えて宜しいでしょうか。
SSK213 三方枠W2160×H1800 仕様はSSK212と同一とし工事区分表(２) ■中央材料部門欄で、パススルーキャビ
ネットに取り付く三方枠が建築工事となっていますが、２階 家 ます。
A-039
具配置図 Ｘ４通り・Ｙ３〜Ｙ３ａ通りのパスボックス(Ｋ２１８)及A-092
び、２階 建具配置図の同箇所に三方枠の指示は見当りませ
A-108ん。三方枠は不要と考えて宜しいでしょうか。
又、必要な場合は仕様・寸法を御指示下さい。
収納本数は1950本程度となります。
カギ箱は建築工事特記仕様書(６)に必要との記載がありま
T-008
すが、収納本数及びか所数を御指示下さい。

【Ⅱ：院内保育所工事】

503

意匠

-

外壁ＡＬＣとＡＷの枠廻りシーリングの納まり寸法が不明です。変成シリコン系 ２５×１０ダブルシーリングと考えて宜しいでしょうか。

変成シリコン系 １５×１０ダブルシーリングとします。

よろしいです。

504

意匠

院内保育所棟建具表で、外ＡＷ・ＡＷに額縁の指示が見当A-305 りません。額縁は必要とし、アルミ ｔ＝１．５ ＢＢ−２種と考えて宜しいでしょうか。

505

意匠

A-305

506

意匠

硬質樹脂製ストレッチャーガード ナカ工業セーフティライン
院内保育所棟建具表で、ＷＨＤ４の姿図に車椅子ガードと NS H＝200同等とします。
A-305
ありますが、仕様が不明です。仕様を御指示下さい。

507

意匠

A-305

院内保育所棟建具表で、ＷＨＤ４の金物欄に引手４と指示がありますが、４は誤字と考えて宜しいでしょうか。

院内保育所棟建具表で、ＷＨＤ２・ＷＨＤ５に扉：不燃シート
貼とありますが、仕様が不明です。仕様を御指示下さい。

よろしいです。

住友３M：ダイノックシート DW-MT同等品とします。

質疑
番号

区分

508

図面
番号

質

問

回

答

（ 外 構 、 造 成 ）メーカー標準品とします。

意匠

仕上表(１)の外部仕上表で駐輪場棟：既製アルミカーポート
A-002 (ＬＩＸＩＬ カーポートＳＣ同等品)とあり、配置図で病院棟南西側
A-004 に駐輪場棟の指示がありますが、詳細図が見当りません。寸法・基礎詳細が判る詳細図を御指示下さい。

意匠

サイクルラック68ヶ所（三協アルミ：サイクルラックSS-Ⅰ型同配置図で玄関キャノピー下の東側にある駐輪場について、 等品）を設置するものとします。
舗装・付帯施設計画平面図でサイクルラックなどの指示があり
A-002 ませんが、駐輪場に関連する新設内容は無いものと考えて宜G-047 しいでしょうか。
又、白線引き・サイクルラックなどが必要な場合は、仕様・詳細
及び施工範囲を御指示下さい。

意匠

駐輪場棟に適用するものとする。仕様はLIXIL カーポート
建築工事特記仕様書(１０)の１０．屋外雑工事でシェルター SC同等品とします。
T-012 が適用となっていますが、配置図や舗装・付帯施設計画平面
A-002 図で見当りません。適用無しと考えて宜しいでしょうか。
G-047 又、必要な場合は、仕様・詳細及び施工位置を御指示下さ
い。

512

意匠

オイルタンク基礎について、部分詳細図(１３)で参考図があり、発電設備 機器参考姿図でＥＳ設備となっており、工事区
分表(２)の外部でオイルタンクはＥＳ工事となっていますが、躯
T-014
体工事・良質砂充填・山留もＥＳ工事(別途工事)と考えて宜し
A-158
いでしょうか。
E-021
又、建築工事の場合、部分詳細図(１３)と発電設備 機器参考
姿図で寸法・配筋などが相違しています。発電設備 機器参考姿図を正と考えて宜しいでしょうか。

513

意匠

井水浄化設備の基礎・フェンスは工事区分表(３)・井水利用 よろしいです。
T-015
設備 特記仕様・フロー図通り、ＥＳ工事と考えて宜しいでしょう
M-137
か。

514

意匠

井水利用設備 特記仕様・フロー図で井水処理設備以降に
M-137 雑用水槽とありますが、施工位置が不明です。御指示下さい。

意匠

よろしいです。ただし、基礎高さH950はH300に読み替える
給排水衛生設備 機器表(１)で記号ＰＷＵ−Ｂ１−１ 屋外受 ものとします。
水槽ポンプ室のＲＣ基礎(１９００×６３０×Ｈ９５０)が建築工事
M-095とありますが、給排水衛生設備 屋外設備置場機器配置図でM-100
屋外受水槽ポンプ室が見当りません。ポンプ・ガバナ室棟の給水ポンプ室のことと考えて宜しいでしょうか。

意匠

給排水衛生設備 屋外設備置場機器配置図で受水槽に基礎の様な図示がありますが、建築工事と考えて宜しいでしょうか。
又、建築工事の場合、詳細が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
・形状：ゲタ基礎
・寸法：
北側 … 立上り Ｗ４００×Ｌ８４００×Ｈ６００ ３本
底版 Ｗ５４００×Ｌ８４００×Ｈ３００(天端ＧＬ±０)
M-100
南側 … 立上り Ｗ４００×Ｈ６００
Ｌ＝９４００・８４００・７４００
底版 Ｗ５４００×Ｌ９４００〜７４００×Ｈ３００
台形(天端ＧＬ±０)・仕上：天端 コンクリート金鏝仕上、
立上りコンクリート打放補修素地
・配筋：Ｄ１３ ＠２００ ダブル
・地業：捨てコンクリート ｔ＝５０＋基礎砕石 ＲＣ−４０ ｔ＝１００

509

510

511

515

516

よろしいです。

敷地東側平面駐車場に埋設設置するものとします。

よろしいです。

質疑
番号

517

518

519

区分

図面
番号

意匠

よろしいです。ただし、蒸発器基礎はＷ1150×Ｄ250×Ｈ
液酸タンク及び予備酸素マニフォールド室の工事区分で液 200を2本設置するものとします。
酸タンクと蒸発器の基礎が建築工事とありますが、詳細が不明です。下記の様に考えて宜しいでしょうか。
・寸法：
液酸タンク基礎 Ｗ６１５０×Ｄ４５００×Ｈ５００
M-120 (根入れ深さＨ３００、天端ＧＬ＋２００)
蒸発器基礎 Ｗ１１５０×Ｄ２５０×Ｈ２００(液酸タンク基礎上)・仕上：天端 コンクリート金鏝仕上、
立上りコンクリート打放補修素地
・配筋：Ｄ１３ ＠２００ ダブル
・地業：捨てコンクリート ｔ＝５０＋基礎砕石 ＲＣ−４０ ｔ＝１００

意匠

液酸タンク及び予備酸素マニフォールド室の工事区分で液酸タンク室が建築工事とありますが、配置図では基礎上に液M-120
酸タンクが乗る様な形となっており、液酸タンク室はありません。液酸タンク室は無しと考えて宜しいでしょうか。

意匠

液酸タンク及び予備酸素マニフォールド室の配置図・工事
区分で液酸タンク廻りにネットフェンス Ｈ＝１８００(建築工事)
G-047の指示がありますが、舗装・付帯施設計画平面図では目隠し
M-120
フェンス Ｈ＝２０００です。舗装・付帯施設計画平面図を正とし、目隠しフェンス Ｈ＝２０００と考えて宜しいでしょうか。

520

意匠

521

意匠

質

問

回

答

よろしいです。

よろしいです。

W3000×L10000の範囲をコンクリート舗装（耐荷重20ｔ）と液酸タンク及び予備酸素マニフォールド室の工事区分でタし、1文字1ｍ角で「ローリー停車位置」と白線引きＷ150で記
M-120 ンクローリー停車位置の表示が建築工事とありますが、標示
載し、コンクリート舗装範囲を白線引きＷ150で囲むものとしまの寸法・形状・線色が不明です。御指示下さい。
す。
施工ステップ図(STEP1)で敷地南側に工事用道路の指示が 施工ステップ図は参考図であるので、工事用道路は任意仮
G-053 ありますが、仕様が不明です。仮設アスファルトなどが必要な 設とします。
場合は、仕様・舗装断面を御指示下さい。

522

意匠

523

意匠

Fc=18、S=8とします。なお、設計図に指定がない場合は、構
G-016 捨てコン・均しコン・インバートコンなどの無筋コンクリートのG-018 コンクリート強度及びスランプについて、付帯施設構造図(１) 造関係特記仕様書（２）を正とします。
〜033 などの地先境界ブロックなどにＦｃ＝１８・Ｓ＝８の指示がありま
G-040 すが、構造関係特記仕様書(２)ではＦｃ＝１８・Ｓ＝１５です。構
G-044 造関係特記仕様書(２)を正とし、Ｆｃ＝１８・Ｓ＝１５と考えて宜G-046 しいでしょうか。
G-048 又、指示の無い場合も、特記無き限り、Ｆｃ＝１８・Ｓ＝１５と考ST-003 えて宜しいでしょうか。
Fc=24、S=12とします。
擁壁のコンクリート強度及びスランプが、擁壁構造図ではＦｃ
G-018＝２４・Ｓ＝１２ですが、構造関係特記仕様書(１)ではＦｃ＝３６・〜033
Ｓ＝１８です。構造関係特記仕様書(１)を正とし、Ｆｃ＝３６・Ｓ
ST-002＝１８と考えて宜しいでしょうか。

524

意匠

地質調査位置図でボーリング調査８箇所と計上されていますが、調査数量はどのようにお考えでしょうか。
ボーリングφ６６mm
粘土・粘性土 ○ｍ 貫入試験(粘土・粘性土) ○回
ボーリングφ６６mm
砂・砂質土 ○ｍ 貫入試験(砂・砂質土) ○回
ボーリングφ６６mm
G-037 礫混じ土砂 ○ｍ 貫入試験(礫混じ土砂) ○回
ボーリングφ６６mm
固結シルト ○ｍ 貫入試験(固結シルト) ○回
平坦地足場（０３.ｍ以下） ○ヶ所
現場内小運搬 １００m以下 ○ｔ
環境保全仮囲い ○ヶ所
給水費 ○ヶ所
調査孔閉塞 ○ヶ所525

意匠

地質調査位置図でオートマチックラムサウンディング６箇所
G-037 と計上されていますが、調査数量(延べｍ数)はどのようにお考えでしょうか。

526

意匠

G-037

527

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２２．舗装工事で路盤締固め度
T-011 の試験を行うとありますが、箇所数が不明です。御指示下さい。

地質調査位置図で平板積荷試験は２０箇所を見込まれておりますが、長期許容支持力はどのようにお考えでしょうか。

調査数量は以下のとおりです。
ボーリングφ６６mm
粘土・粘性土 41ｍ 貫入試験(粘土・粘性土) 41回
ボーリングφ６６mm
砂・砂質土 30ｍ 貫入試験(砂・砂質土) 30回
ボーリングφ６６mm
礫混じ土砂 48ｍ 貫入試験(礫混じ土砂) 48回
ボーリングφ６６mm
固結シルト 40ｍ 貫入試験(固結シルト) 40回
平坦地足場（０３.ｍ以下） 8ヶ所
現場内小運搬 １００m以下 10.4ｔ
環境保全仮囲い 8ヶ所
給水費 8ヶ所
調査孔閉塞 8ヶ所
調査数量(延べｍ数)は75mです。

200ｋN/㎡程度とします。

路盤締固め度の試験は各宅盤2箇所ずつで計6箇所となり
ます。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

舗装・付帯施設計画平面図及び緑地計画平面図で下図範囲(二重斜線部)が白抜きとなっており、舗装・植栽の有無及び仕様・程度が不明です。御指示下さい。
528

意匠

回

答

AS舗装Aタイプ 面積が13.4㎡です。

G-047
G-051

舗装・付帯施設計画平面図及び緑地計画平面図で院内保 黄色マーキング部及び庇下部は犬走り(コンクリート金コテ
育所棟廻りの下図黄色マーキング部が白抜きとなっており、 仕上)となります。
舗装・植栽の有無及び仕様・程度が不明です。御指示下さ
い。

529

意匠

G-047
G-051

意匠

付帯施設構造図(２)のアスファルト舗装Ａ〜Ｃで、表層〜路
G-049 盤間にプライムコート １．２Ｌ／ｍ2が必要と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

530

建設物価記載のILB標準品です。

意匠

付帯施設構造図(２)のインターロッキング舗装で、インター
T-012 ロッキングブロック ｔ＝６０(建築工事特記仕様書(１０)で曲げ
G-049 強度３．０Ｎ／ｍｍ2･色彩 表面加工)の同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

よろしいです。

532

意匠

部分詳細図(９)の路面標示(一時停止・横断歩道・進行方向)でラインの色は白または黄色と記載がありますが、全て白A-158で見込むと考えて宜しいでしょうか。
G-049
又、付帯施設構造図(２)の駐車ますライン引きも白 道路用塗料と考えて宜しいでしょうか。

533

意匠

路面標示の数量については、白線工の数量に相当分を含部分詳細図(１３)に路面標示：進行方向の詳細があります
A-158
が、舗装・付帯施設計画平面図で図示が見当りません。必要 んでおります。
G-047
な場合は、種類毎の施工位置又は箇所数を御指示下さい。

意匠

消防活動空地標示について、配置図では建物東側の車道
A-002
部にライン引きの様な図示となっていますが、部分詳細図(１A-158３)の路面標示：消防活動空地規制標識では鋲表示です。部
分詳細図(１３)を正と考えて宜しいでしょうか。

531

534

舗装・付帯施設計画平面図で南側のＡｓ舗装Ｂ範囲に下図の様な斜線の図示がありますが、仕様・程度が不明です。斜線及び外周線は白線引き Ｗ＝１５０と考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

外周線は白線W=15cm、斜線は白線W=45cmとします。

535

意匠

G-047

536

意匠

G-048

537

意匠

付帯施設構造図(１)の車止めブロックについて、舗装・付帯 503台分の駐車ますに設置し、車止めブロックは各駐車ます
G-047
施設計画平面図に指示が無く、施工位置が不明です。全て に2個/台を見込んでください。
G-048の駐車場の車室に２個／台必要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２２．舗装工事で４．コンクリート
T-011 舗装が適用となっていますが、舗装・付帯施設計画平面図及
G-047 び付帯施設構造図(２)の舗装標準断面図に指示が見当りま
G-049 せん。舗装・付帯施設計画平面図・付帯施設構造図(２)を正とし、適用無しと考えて宜しいでしょうか。

538

付帯施設構造図(１)で車止めブロックの仕様・程度が不明です。御指示下さい。

松岡ｺﾝｸﾘｰﾄ：カーストップ：H120同等品とします。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

539

意匠

T-011

質

問

前項質疑でコンクリート舗装が必要な場合は、仕様・舗装断面及び施工範囲を御指示下さい。
舗装・付帯施設計画平面図で南側駐車場の南西側の下図
範囲にＬ型状で地先境界ブロックの凡例がありますが、長さ等の記載がありません。凡例通り、地先境界ブロックと考えて宜しいでしょうか。

回

答

上記回答(質疑538)に準じます。

よろしいです。

540

意匠

G-047

意匠

建物東側駐車場の台数が配置図では２１９台ですが、土地
A-002
利用計画図では２１８台です。土地利用計画図を正とし、２１８G-003台と考えて宜しいでしょうか。

219台を正とします。

541

よろしいです。

意匠

建物北側駐車場の台数が土地利用計画図では２１台です
G-003 が、舗装・付帯施設計画平面図では駐車桝１４ Ｎ＝４＋駐車G-047 桝１５ Ｎ＝１８で計２２台です。土地利用計画図の２１台を正とし、駐車桝１４をＮ＝３に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

南側正面入り口から1階主玄関風除室前までの110ｍ分を建築工事特記仕様書(８)の６．視覚障がい者用床材で屋外 見込むものとします。
T-010 アプローチ ステンレス製鋲が適用となっていますが、配置図
A-002 及び舗装・付帯施設計画平面図に見当りません。必要な場
A-047 合は、点状・線状それぞれの施工範囲又は箇所数を御指示
下さい。

意匠

部分詳細図(１)の視覚障害者誘導用ブロック：ステンレス製
鋲で鋲のタイプがＡとＢの２種類ありますが、使い分けが不明
A-146です。又、同等メーカー・品番も不明です。併せて御指示下さい。

意匠

付帯施設構造図(１)で転落防止柵について、下記タイプ毎の同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。
・Ａタイプ コンクリートブロック用
G-048
・Ｂタイプ コンクリート建込用・Ｃタイプ 土中用・Ａタイプ コンクリートブロック用＋手摺付

546

意匠

ガーデンフェンスの高さが、舗装・付帯施設計画平面図のG-047 凡例ではＨ＝５００ですが、付帯施設構造図(１)ではＨ＝４００
G-048 です。付帯施設構造図(１)を正とし、Ｈ＝４００と考えて宜しいでしょうか。

547

意匠

G-048

付帯施設構造図(１)でガーデンフェンスの同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

548

意匠

G-050

付帯施設構造図(３)でメッシュフェンス及び門扉の同等メー
カー・品番が不明です。御指示下さい。

549

意匠

G-050

付帯施設構造図(３)のメッシュフェンス及び門扉で基礎の仕様が不明です。共にＰＣ既製品と考えて宜しいでしょうか。

550

意匠

G-050

付帯施設構造図(３)で目かくしフェンス及び門扉の同等メー
カー・品番が不明です。御指示下さい。

551

意匠

G-050

付帯施設構造図(３)の目かくしフェンス及び門扉で基礎の仕様が不明です。全てＰＣ既製品と考えて宜しいでしょうか。

552

意匠

G-050

前項質疑で現場打ちの基礎があり、鉄筋が必要な場合は、配筋を御指示下さい。

542

543

544

545

すべてBタイプとします。
ナカ工業 ガイドステップSCS14シリーズ同等品とします。

朝日スチール工業の下記製品と同等品とします。
・Aタイプ PZ-K1100-C
・Bタイプ PZ-K1100-W
・Cタイプ PZ-K1100-E
・Aタイプ(手摺付き) PZ-K1100-C(手摺１段付き)
よろしいです。

朝日スチール工業 GHR-S4同等品とします。

朝日スチール工業 A1200同等品とします。

よろしいです。

朝日スチール工業 AM-2000-M同等品とします。

よろしいです。

上記回答(質疑551)に準じます。

質疑
番号

553

区分

意匠

図面
番号

質

問

舗装・付帯施設計画平面図で建物北側の下図範囲の転落防止柵について、Ａ：Ｌ＝３２．１１、Ｂ：Ｌ＝２４．５７と記載がありますが、どの位置で切り替わるのかが不明です。又、凡例部の計測数量はＬ＝３９．９３でＡ＋Ｂの合計長さと相違しています。切り替わり位置及びＡ・Ｂそれぞれの正となる長さを御指G-047 示下さい。

554

意匠

部分詳細図(１４)にネットフェンス、ネットフェンス扉：Ｈ＝１５００の詳細がありますが、外構部のフェンスは付帯施設構造図
A-159 (３)に詳細があり、舗装・付帯施設計画平面図でＨ＝１５００のG-047 ネットフェンスの指示は見当りません。部分詳細図(１４)のネッ
G-050 トフェンス、ネットフェンス扉：Ｈ＝１５００は適用無しと考えて宜しいでしょうか。
又、必要な場合は、施工範囲を御指示下さい。

555

意匠

雨水排水施設構造図(２)の集水桝で鉄筋の指示がありませG-041 んが、配筋：Ｄ１０ ＠２００ タテヨコ シングルが必要と考えて宜しいでしょうか。

556

意匠

G-041

557

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２１．排水工事で｢内法が６００ｍｍを超え、かつ深さ１．２ｍの現場打ち排水桝にはタラップを
T-011 設置｣とありますが、雨水排水施設構造図(２)の集水桝で深さ
G-041 １．１ｍの桝Ｂ−５にもタラップの指示があります。雨水排水施設構造図(２)を正とし、桝Ｂ−５にもタラップは必要と考えて宜しいでしょうか。

558

意匠

雨水排水施設構造図(３)(４)で、雨水１号・２号・３号人孔そG-043
れぞれのマンホール深さ(Ｈ部分)が不明です。全てＨ＝２００
G-044０と考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２１．排水工事で鋳鉄製マンホー
T-011 ル蓋の種類・適用荷重・鍵は図示とありますが、雨水排水施
G-042 設構造図(３)(４)の雨水人孔で指示がありません。種類：簡易
G-043 密閉形(パッキン式)、適用荷重：車道部Ｔ−２５・歩道部：Ｔ−
２、鍵：無しと考えて宜しいでしょうか。

意匠

雨水排水施設構造図(１)の可変側溝で５ｍ毎にグレーチン
G-040 グ蓋とありますが、その他は全てコンクリート蓋と考えて宜しいでしょうか。

561

意匠

建築工事特記仕様書(９)の２１．排水工事でＬ形側溝が適用
T-011(形式、寸法は図示)となっていますが、雨水排水計画平面図
G-039
及び舗装・付帯施設計画平面図で指示が見当りません。適G-047
用無しと考えて宜しいでしょうか。

562

意匠

559

560

T-011

前項質疑で鉄筋が必要な場合、コンクリート強度及びスラン
プをＦｃ＝２１・Ｓ＝１５に読み替えて宜しいでしょうか。

前項質疑でＬ形側溝が必要な場合は、形式・寸法及び施工範囲を御指示下さい。

563

意匠

雨水排水計画平面図で凡例記号：青線の排水管について、ＨＰφ管径の指示のある範囲と管径のみ指示のある範囲
G-039の２種類ありますが、管径のみの範囲も全てＨＰ管と考えて宜しいでしょうか。

564

意匠

雨水排水施設構造図(１)のヒューム管で１種・２種の指示がG-040 ありますが、使い分けが不明です。全て１種と考えて宜しいで
しょうか。

回

答

A：L＝40ｍとします。（Bなし）

よろしいです。

よろしいです。

上記回答(質疑555)に準じます。

よろしいです。

よろしいです。

鋳鉄製、適用荷重（Ｔ−２５）、浮上防止型、鍵付きとします。

よろしいです。

よろしいです。

上記回答(質疑562)に準じます。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

1000×1000×1300 現場打ち構造とします。
雨水排水計画平面図で北東の敷地外に集水桝の凡例が１か所ありますが、Ａ−１などの番号の指示がありません。既存桝と考えて宜しいでしょうか。(下図位置になります。)
565

意匠

566

意匠

567

意匠

568

569

570

G-039

外構の植栽は別途工事とします。
緑化計画平面図で樹種毎の寸法が不明です。御指示下さ但し、リハビリ庭園のタマリュウは本工事に含みます。
い。(下記樹種一覧になります。)
・サツキ
・ヤマブキ
・ケヤキ
・シラカシ
・ハナミズキ・モチノキ
・ヒサカキ・ヤマボウシ・ソヨゴ
G-051
・シマトネリコ・ヤマモモ
・ハクモクレン・ソメイヨシノ・カンヒザクラ・サトザクラ・オオシマザクラ
・オオムラサキツツジ
・ユキヤナギ・アキニレ・タマリュウ
上記回答(質疑566)に準じます。
緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１、Ｒ２６(１４７９m2・低木６本/１０m2(８８８本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割G-051 合が不明です。御指示下さい。
・サツキ
・ヤマブキ
上記回答(質疑566)に準じます。

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｒ２〜４(２９６m2・高木１本/１０
m2(３０本)・低木３本/１０m2(８９本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
・ケヤキ
・シラカシ
G-051 ・ハナミズキ
・モチノキ
・ヒサカキ
・ヤマボウシ・サツキ・ヤマブキ

上記回答(質疑566)に準じます。

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｒ５〜１０(１６９m2・高木１本/１
０m2(１７本)・低木４本/m2(６７６本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
G-051 ・ソヨゴ
・シマトネリコ・ヒサカキ・サツキ

上記回答(質疑566)に準じます。

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１１(１０m2・低木６本/１０
m2(６本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不G-051 明です。御指示下さい。
・サツキ
・ヤマブキ

質疑
番号

571

572

573

574

575

576

区分

図面
番号

上記回答(質疑566)に準じます。

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１２、Ｒ１４、Ｒ１５(２３９m2・高木１本/１０m2(２４本)・低木３本/１０m2(７２本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
・シマトネリコ・ヤマモモ
・ハクモクレン
G-051
・モチノキ
・ハナミズキ・ソヨゴ
・ヤマボウシ・サツキ・ヤマブキ

上記回答(質疑566)に準じます。

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１３(３３４m2・高木１本/１０m2(３４本)・低木４本/m2(１３３６本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
・シマトネリコ・ヤマモモ
・ハクモクレン
G-051
・モチノキ
・ハナミズキ・ソヨゴ
・ヤマボウシ・サツキ
・ヤマブキ
緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１６(１３９９m2・高木１本/１０
m2(１４０本)・低木３本/１０m2(４２０本))の下記樹種について、
樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
・ソメイヨシノ・カンヒザクラ
G-051
・サトザクラ・オオシマザクラ・サツキ・オオムラサキツツジ
・ユキヤナギ
緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１７、Ｒ２５(１２３m2・高木１本/１０m2(１３本)・低木３本/１０m2(３７本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
G-051
・シラカシ
・アキニレ
・サツキ

上記回答(質疑566)に準じます。

意匠

意匠

質

問

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｔ１(９４m2・高木１本/１０m2(９本)・低木４本/m2(３７６本))の下記樹種について、樹種毎の本数又は割合が不明です。御指示下さい。
・シマトネリコ・ヤマモモ
・ハクモクレン
G-051
・モチノキ
・ハナミズキ・ソヨゴ
・ヤマボウシ
・サツキ
・ヤマブキ

意匠

緑化計画平面図でエリア番号Ｒ１８〜Ｒ２４のタマリュウ(１００
株/３m2 ８２６７株)及びサツキ(６本/１０m2 １４９本)について、どちらも全面積２４８m2に対する本数となっていますが、断面配置ではＷ１８００に対しタマリュウＷ６００・サツキＷ１２００とG-051
なっているため、全面積に対しタマリュウが３０％程度、サツキが７０％程度になると思われます。タマリュウ本数を２４８０株、サツキ本数を１０４本にそれぞれ読み替えても宜しいでしょうか。
緑化計画平面図でエリアＲ１５(下図範囲)の面積が、指定数
量では１５４ｍ2ですが、計測数量では１６８ｍ2です。計測数
量を正と考えて宜しいでしょうか。(左上の三角形部分の面積が指定数量から抜けていると思われます。)

577

意匠

G-051

回

答

上記回答(質疑566)に準じます。

上記回答(質疑566)に準じます。

上記回答(質疑566)に準じます。

上記回答(質疑566)に準じます。

質疑
番号

578

区分

意匠

図面
番号

質

問

上記回答(質疑566)に準じます。

よろしいです。

579

意匠

580

意匠

G-051

581

意匠

建築工事特記仕様書(１０)の ２３．植栽及び屋上緑化工事
で植栽基盤整備(Ａ種)と植込み用土(現場発生土の良質土)が適用となっていますが、使い分けが不明です。全て植栽基
T-012
盤整備(Ａ種)を適用すると考えて宜しいでしょうか。
又、樹木部の植栽基盤面積は１本辺り１ｍ2で見込むと考えて宜しいでしょうか。

582

意匠

T-012

意匠

建築工事特記仕様書(１０) の２３．植栽及び屋上緑化工事
で土壌改良材(バーク堆肥・施工箇所：植栽範囲)が適用とT-012 なっていますが、前々項質疑で植栽基盤整備が正の場合でも必要と考えて宜しいでしょうか。
又、使用量は５０Ｌ／ｍ2と考えて宜しいでしょうか。

意匠

建築工事特記仕様書(１０)の ２３．植栽及び屋上緑化工事
で支柱(丸太(間伐材)・加圧式防腐処理丸太材・形式図示)がT-012
適用となっており、部分詳細図(１４)で二脚鳥居支柱・添え柱
A-159
形支柱の詳細がありますが、緑地計画平面図では支柱の指G-051
示がありません。支柱が必要な場合は、該当する樹種及び樹種毎の形式を御指示下さい。

意匠

建築工事特記仕様書(１０)の２３．植栽及び屋上緑化工事で
樹名札(高木:幹巻き型、低木:埋込み型)が適用となっていま
T-012
すが、それぞれの仕様・詳細及び箇所数が不明です。御指
示下さい。

意匠

建築工事特記仕様書(１０)の２３．植栽及び屋上緑化工事で
T-012 芝(高麗芝)が適用となっていますが、緑化計画平面図に指示
G-051 が見当りません。適用無しと考えて宜しいでしょうか。
又、必要な場合は施工範囲を御指示下さい。

意匠

屋上緑化に関する仕様・詳細が下記の４種類ありますが、それぞれの明確な施工範囲が不明です。御指示下さい。
・建築工事特記仕様書(１０)・外部仕上表：屋上緑化システム
T-012(日新工業 カナートCT−2同等品)
A-004
・部分詳細図(６)：Ｄ１４−０１４ 屋上庭園詳細
A-151
・部分詳細図(６)：Ｄ１４−０１５ 屋上緑化詳細
・部分詳細図(６)：Ｄ１４−０１６ 花壇(屋上)詳細※Ｄ１４−０１６は断面毎の幅も御指示下さい。

意匠

建築工事特記仕様書(１０)の２３．植栽及び屋上緑化工事及び外部仕上表に記載の屋上緑化システム(緑化基盤システム
T-012 日新工業 カナートＣＴ−２同等品)について、下記の内容がA-004 不明です。御指示下さい。
・植栽の樹種・規格
・軽量土壌の仕様・厚み

584

585

586

587

588

589

意匠

答

緑化計画平面図で建物南西側(Ｘ１通り、Ｙ１通り間付近)の
下図範囲が白抜きとなっていますが、２階平面図では緑地の様な図示があり、舗装・付帯施設計画平面図では周囲にガー
デンフェンス(Ｌ＝１０．４６)の指示があります。植栽が必要な
A-022 場合は、樹種及び樹種毎の本数を御指示下さい。
G-047 (下図は横向きにしています。)
G-051

緑地計画平面図でエリア番号Ｒ１６東側の擁壁までの平地
G-051 が白抜きとなっていますが、整地を見込むと考えて宜しいで
しょうか。

583

回

緑化計画平面図で法面保護工 客土吹付とありますが、厚み・仕様が不明です。御指示下さい。

前項質疑で植込み用土を適用する場合は、樹種毎の厚みを御指示下さい。

ｔ＝3ｃｍ （短草配合）です。

植栽同様、別途工事とします。

上記回答(質疑581)に準じます。

植栽同様、別途工事とします。

植栽同様、別途工事とします。

植栽同様、別途工事とします。

植栽同様、別途工事とします。

すべて部分詳細図(6) D14-014にて見込んでください。
5階リハビリ庭園ドットハッチ部分です。

上記回答(質疑587)に準じます。
樹種はタマリュウとします。

山崎産業 自動潅水システム同等品とします。5階リハビリ庭
建築工事特記仕様書(１０)の２３．植栽及び屋上緑化工事で 園ドットハッチ部分に設置するものとします。
T-012 屋上緑化に潅水装置を設置するとありますが、仕様・詳細・同等メーカー・品番及び施工範囲が不明です。御指示下さい。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

部分詳細図(６)の屋上緑化詳細で下記の内容が不明です。
御指示下さい。
・植栽の樹種・規格
A-151
・客土の厚み・植栽地立上りの仕様・詳細
・水抜きパイプの管種

意匠

部分詳細図(６)の屋上庭園詳細で下記の内容が不明です。
御指示下さい。
・植栽の樹種・規格
・客土の仕様・ステンレスメッシュ(□１００)の線径
A-151・透水フィルター(ｔ０．３)の仕様・程度
・貯排水ボード(ｔ４５)の仕様・程度
・耐根シート(ｔ１．０)の仕様・程度
・排水パイプ(φ１５０)の仕様・程度
・化粧ブロック(ｔ＝１５０)の仕様・程度

該当ありません。

592

意匠

部分詳細図(６)の花壇(屋上)詳細で下記の内容が不明です。御指示下さい。
・植栽の樹種・規格
A-151
・客土の仕様・厚み
・屋上緑化詳細・屋上庭園詳細の様な透水シート・耐根シートなどの有無及び仕様・程度

意匠

付帯施設構造図(２)のカーブミラーで支柱の仕様がＡＰ支
G-049 柱・ＦＰ支柱・メッキ支柱の３種類ありますが、今回工事ではＡ
Ｐ支柱を適用すると考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

593

594

意匠

付帯施設構造図(２)のカーブミラーで基礎の仕様が不明です。現場打ちと考えて宜しいでしょうか。
G-049
その場合、配筋が不明です。Ｄ１０ ＠２００ カゴ型と考えて宜しいでしょうか。

595

意匠

G-045 防火水槽構造図(１)(２)で防火水槽の同等メーカー・品番がG-046 不明です。御指示下さい。

意匠

防火水槽構造図(１)(２)で基礎コンクリートに鉄筋の指示がG-045 ありませんが、配筋：Ｄ１０ ＠２００ タテヨコ シングルが必要と
G-046 考えて宜しいでしょうか。
ST-002 その場合、コンクリート強度及びスランプは構造関係特記仕様書(１)より、Ｆｃ＝２１・Ｓ＝１５に読み替えて宜しいでしょうか。

597

意匠

調整池の平面寸法が、雨水排水計画平面図の図示範囲ではＷ４６５００×Ｄ５０３００程度ですが、調整池構造図ではＷ５G-039 ４５００×Ｄ４２３００です。調整池構造図の寸法を正と考えて宜G-044 しいでしょうか。
又、雨水排水計画平面図の寸法を正とする場合は、明確な寸法を御指示下さい。

598

意匠

G-044

599

意匠

D13＠125のシングル配筋とし,コンクリートはFc=24、S=12と調整池構造図で底版コンクリートに鉄筋の指示がありません します。
が、配筋：Ｄ１０ ＠２００ タテヨコ シングルが必要と考えて宜し
G-044
いでしょうか。
ST-002
その場合、コンクリート強度及びスランプは構造関係特記仕様書(１)より、Ｆｃ＝２１・Ｓ＝１５に読み替えて宜しいでしょうか。

600

意匠

壁仕上：コンクリート打放補修 素地、配筋：Ｄ１３ ＠２５０ タ調整池構造図で現場打ち端部壁の片側(内側)の壁仕上及 テヨコ ダブルとします。
G-044 び配筋が不明です。壁仕上：コンクリート打放補修 素地、配筋：Ｄ１３ ＠２００ タテヨコ ダブルと考えて宜しいでしょうか。

601

意匠

越流壁：コンクリート打放補修 素地、配筋：Ｄ１３ ＠２５０ タ調整池構造図で現場打ち越流壁の仕上及び配筋が不明で テヨコ ダブルとします。
す。仕：天端 コンクリート金鏝仕上、壁 コンクリート打放補修
G-044
素地、配筋：Ｄ１３ ＠２００ タテヨコ ダブルと考えて宜しいで
しょうか。

602

意匠

調整池構造図でオリフィスプレート(外形５００×５００、開口G-044 Ｗ２５０ ×Ｈ２３０)とありますが、材質・厚みが不明です。御指
示下さい。

590

591

596

質

問

回

答

上記回答(質疑587)に準じます。

一般品とします。

基礎は現場打ちとし、補強筋は(φ13×300)を2本です。

日本コンクリート 3020 60m Ⅱ型 同等品とします。

基礎コンクリートは、無筋コンクリートです

調整池構造図が正とします。

日本コンクリート 耐震性貯水槽（ミニゲート）H＝2000タイプ
調整池構造図で調整池(ミニゲート)の同等メーカー・品番が 同等品とします。
不明です。御指示下さい。

SUS３０４ t=4mmとします。

質疑
番号

区分

図面
番号

603

意匠

調整池構造図でオリフィスプレート(外形５００×５００、開口G-044 Ｗ２５０ ×Ｈ２３０)とありますが、両側の計２枚必要と考えて宜しいでしょうか。

604

意匠

調整池構造図で点検用タラップ(Ｗ＝３００×６段を３箇所)のT-011 指示がありますが、仕様・程度が不明です。建築工事特記仕G-044 様書(９) ２１．排水工事の桝内のものに倣い、ステンレス φ＝
２２ ローレット加工品と考えて宜しいでしょうか。

意匠

前項質疑の点検用タラップについて、側面図・断面図で立G-044 管などの出入り部分が見当りません。必要な場合は、出入り部分の詳細を御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

605

舗装・付帯施設計画平面図で建物南東側の下図範囲に階段工の指示がありますが、詳細が不明です。寸法・仕上・配筋などが判る詳細図を御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。
現図面にて見込んでください。

質

問

回

答

片側1枚です。

よろしいです。

606

意匠

G-047

意匠

A-159 部分詳細図(１４)にガードコーン詳細がありますが、配置図
A-002 及び舗装・付帯施設計画平面図などに指示が見当らず、施G-047 工位置が不明です。御指示下さい。

設置不要とします。

607

意匠

部分詳細図(１４)のガードコーン詳細で各部材の仕様・形
A-159 状・寸法はメーカー仕様によるとありますが、同等メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑607)に準じます。

608

609

意匠

擁壁計画平面図(５)で下記の擁壁工の指示がありますが、擁壁展開図(１)〜(４)に見当りません。それぞれの擁壁展開図を御提示下さい。
・擁壁工⑫ ＨＳウォール(ＳＣ) Ｌ＝４７５０
G-011
ＨＤウォール(Ⅱ型) Ｌ＝４０００＋８４２０＋７７８５
G-013
ハイタッチウォール Ｌ＝９４５０〜016
・擁壁工⑬ ＨＳウォール(ＳＣ) Ｌ＝７６９４６※平面上の各部分の合計長さはＬ＝６０７８６＋２３２１２※直角部７か所の擁壁高さが不明
・擁壁工⑭ 現場打ち任意擁壁 Ｈ＝１．０ Ｌ＝４５５６３

610

意匠

Ｂ１階平面図で南側の造成擁壁(擁壁計画平面図(５)でＨＤ 実施設計にて協議調整とします。
A-020
ウォールⅡ型 Ｈ−３０００)に開口の指示がありますが、開口寸
G-011
法が不明です。御指示下さい。

611

意匠

G-013 現場打ち擁壁について、打継目地・誘発目地：ポリサルファ〜016 イド系 ２０×１５ ＠６０００が必要と考えて宜しいでしょうか。

612

意匠

擁壁展開図(１)〜(４)で外壁塗装の指示があるもの以外の現
G-013
場打ち擁壁の仕上が不明です。天端 コンクリート金鏝仕上、〜016
壁 コンクリート打放補修 素地と考えて宜しいでしょうか。

613

意匠

擁壁展開図(２)(３)で擁壁工⑥⑦の現場打ち擁壁・ＰＣ擁壁
G-014
面に外壁塗装の指示がありますが、外壁塗装の仕様・程度がG-015
不明です。御指示下さい。

614

意匠

G-014 前項質疑の外壁塗装について、現場打ち擁壁には壁天端
G-015 にも必要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

擁壁展開図(１)の擁壁工②−２について、現場打ち擁壁のG-013 種類がＨ＝７．０とＨ＝４．９の２種類ありますが、擁壁②の詳
G-023 細は擁壁構造図(７)(８)のＨ＝７．０しかありません。Ｈ＝４．９〜026 は擁壁構造図(９)(１０)の擁壁③(Ｈ＝４．９)を適用すると考えて宜しいでしょうか。

展開図は未作成ですので、提示数量を正とします。

615

よろしいです。

フッ素樹脂クリヤー塗装とします。

フッ素樹脂クリヤー塗装とします。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

616

意匠

擁壁工⑥ 現場打ち擁壁Ｈ＝５．３の長さが擁壁計画平面図
G-011 (５)ではＬ＝１２９８３ですが、擁壁展開図(２)ではＬ＝１２６８３でG-014 す。擁壁展開図(２)を正とし、Ｌ＝１２６８３と考えて宜しいでしょ
うか。

617

意匠

G-015

618

意匠

G-013 擁壁工構造図(１)で各ウォールの断面図に基礎再生の指示〜015 がありますが、擁壁展開図(１)〜(３)で地盤改良の指示がある
G-016 範囲は不要と考えて宜しいでしょうか。

619

意匠

擁壁計画平面図(２)で擁壁工⑤の隅角部に防護コンクリート 防護コンクリートの詳細は別紙（隅角部補強参考図）を参考
G-011 の指示がありますが、納まり詳細又は断面寸法が不明です。 にしてください。
御指示下さい。

意匠

間知石等練積造擁壁の寸法が、擁壁計画平面図(６)ではＨ
G-012 ＝２．０：Ｌ＝４ｍ、Ｈ＝３．０：Ｌ＝９ｍ、Ｈ＝４．０：Ｌ＝１８．４５ｍ
G-016 ですが、擁壁展開図(４)ではＨ＝２．０とＨ＝４．０の長さは逆です。擁壁展開図(４)の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。

意匠

吸出防止材は土木擁壁で一般的に使用される不織布で擁壁展開図(４)の間知石等練積造擁壁展開図で下記の仕 す。目地はエラスタイトt=20mmとします。
様・程度が不明です。御指示下さい。
G-016
・吸出防止材 ３００×３００×１０
・目地

意匠

擁壁工④下の浅層改良について、地盤改良図(２)でＶ＝２３G-014 ９．５ｍ3の指示がありますが、計測面積は２２９ｍ2であり、擁G-036 壁展開図(２)で深さはＨ＝１０００です。面積・深さを正とし、２２９ｍ3に読み替えて宜しいでしょうか。

意匠

G-036 防火水槽及び調整池の地業について、地盤改良図(2)で浅G-045 層改良の指示があるため、防火水槽構造図(１)(２)・調整池構
G-046 造図に記載の基礎砕石は、不要と考えて宜しいでしょうか。

意匠

撤去計画平面に記載の敷地内の撤去は本工事とし、敷地
G-059 外の愛知用水付替計画につきましては、別途工事と考えて宜しいでしょうか。

625

意匠

参加表明に関する質疑回答No.25において、埋蔵文化財の試掘に関するトレンチ掘削を試掘調査費用に含むということ
質疑回
ですが、埋蔵文化財の試掘調査費用(調査員含む)は別途工答
事でしょうか。その場合、トレンチ掘削も別途工事でしょうか。
No.25
本工事の場合は、該当内容(試掘･調査･調査員･トレンチ掘削等)を御指示下さい。

626

13屋根及びとい工事の5.といに硬質塩化ビニール製、基本設
アルミ製既製品とありますが、それぞれの位置、径をご意匠 計図書
指示下さい。ＶＥ前の金額を各社が同じ条件で見積れ
T-006
るようにご指示をお願いします。

627

意匠

A-173図にMRIシールド工事の区分表がありますが、この工事区分を正と考えてよろしいでしょうか。その場合、建築工事
基本設
でシールド工事は本工事ではないので別途工事と考えてよろ
計図書
しいでしょうか。
T-013
T-013図では、ＭＲＩ装置の電波・磁気シールド工事が本工事
A-173（建築）と別途工事の両方が○となっていますが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。

意匠

基本設 工事区分表（3）にてアート・オブジェが本工事（建築）と別途
計図書 工事の両方に○がついています。図面からは工事内容が分
T-015 からないので別途工事と考えてよろしいでしょうか。

上記回答(質疑243)に準じます。

628

意匠

基本設
内装材料ＣＬ（3）化粧シート（不燃）のメーカー、品番等をお計図書
教え下さい。
Ａ-003

3M ダイノックシート同等品とします。

629

意匠

基本設 Ａ-031に免震ブリッジがありますが、この部分のＥＸＰ．Ｊ詳細
計図書 図がありません。ＶＥ前の金額を各社が同じ条件で見積れる
Ａ-031 ように、詳細図、仕様等を開示していただけないでしょうか。

上記回答(質疑41)に準じます。

630

620

621

622

質

問

擁壁展開図(３)の擁壁工⑦で一番左側の壁天端レベルが不明です。５９．０と考えて宜しいでしょうか。

回

答

よろしいです。

よろしいです。

地盤改良の範囲は、基礎砕石不要です。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。
623

よろしいです。
624

試掘調査費用は本工事に含みます。
該当内容の詳細は協議とします。

病院棟南側をアルミ製既製品とし、径はφ100です。
他は上記回答(質疑3)に準じます。

シールド工事は建築工事に含みます。

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

基本設
間接照明の詳細図にＤ10-001図とＤ10-003図の2種類ありま
計図書
すが、それぞれの使用範囲をご指示下さい。
Ａ-150

上記回答(質疑157・158)に準じます。

631

よろしいです。

意匠

基本設
計図書
Ａ-157 病室ベッドコンソールの形状、材質に食い違いがありますが、
基本設 A-157図には（参考図）と記されているので、基本設計説明書
計説明 の方を正としてよろしいでしょうか？
書Ａ43
等

意匠

基本設
東側立面図1F、2F外壁仕上について。立面図にはGW4と記計図書載されていますが、外観パースでは南側立面図2〜3F、X8〜
Ａ-027
X13の仕上げ、東側立面図3FL付近の仕上げGW6と同様の基本設仕上げとなっています。
計説明
パースを正として東側立面図1F、2Fの仕上げはGW4は誤表
書Ａ記、GW6が正と考えてよろしいでしょうか。
50.51等構造図を正とします。

634

意匠

A-031
A-032
S-029
S-030

意匠図：A-031・A-032と構造図：S-029で免震階外周床レベ
ル（溝寸法）に違いがあります。意匠図を正とすれば宜しいでしょうか。
又、意匠図には記載がありませんが、構造図S-030に該当す
る耐圧盤及び溝の考え方も上記に倣っていいのでしょうか。
（4意匠̲資料1）

意匠

G-045
G-046
G-036

耐震性貯水槽、防火水槽の地盤改良面積とｾﾒﾝﾄ添加量（100㎏/m3）の記載はありますが、改良深さをご指示ください。

改良深さ1.0ｍとします。

635

636

意匠

7.鉄骨工事、①耐火被覆で、耐火塗料塗に〇がついていま
T-003 す。構造図では、建築図特記参照となっています。又、概算
ST-003 工事費内訳書には耐火塗装の項目がありません。
耐火塗装が必要でしたら施工場所と仕様をご指示ください。

637

意匠

A-307

638

意匠

639

意匠

632

633

質

問

玄関キャノピーの基礎図面が見当たりません。
ご指示をお願いいたします。

回

答

よろしいです。

耐火塗料塗の該当箇所はありません。

実施設計にて協議調整とします。

天井点検口は上記回答(質疑205)に準じます。
天井伏せ図がありません。天井点検口、照明開口のご指示を 照明開口は電気設備図を参照し計上してください。
お願いします。
上記回答(質疑308・309)に準じます。
T-014

・２F移動式書架の詳細ありませんのでご指示ください。

A-121
A-125
A-132
T-011

・T-011図、30.定礎に〇印無し。A-132図、S-63：定礎図あり。
・A-125図に外部、１か所の記載がありますが、A-121図：ｻｲﾝ
配置図に記載がありません。
・定礎はあるものとして判断していいのでしょうか。
・定礎が必要な場合、取付場所をご指示ください。

A-132図を正とし、設置場所は1階風除室です。

640

意匠

641

意匠

642

意匠

・１F撮影室、装置を吊る為の天井内架台図がありませんのでご指示ください。

A-003
A-038
A-135
A-147
A-148

１F撮影室周りの壁
・A-003図には「Pbﾎﾞｰﾄﾞ」と記載があります。
・A-147、148図の壁種別詳細に鉛入りﾎﾞｰﾄﾞを含む壁の凡例がありません。
・建具配置図で「放射線防護」と記載のある建具周りの壁が、鉛入りﾎﾞｰﾄﾞの仕様になっていません。
・鉛入りﾎﾞｰﾄﾞの施工仕様もご指示ください。

A-038

１F撮影室周りの建具
・「放射線防護」の記載がありますが、建具記号及び建具仕様
書・建具表がありませんのでご指示ください。

T-012

23.植栽及び屋上緑化、⑬枯保証について造園業者が移植樹の枯保証をしない場合は免責と考えますがよろしいでしょうか。

上記回答(質疑232)に準じます。

A-171〜A-174図 放射線防護図に準じます。

別紙添付資料を参照してください。
643

644

意匠

意匠

上記回答(質疑566)に準じます。
但し、本工事にて施工した植栽は枯保証が必要です。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

上記回答(質疑431・462)に準じます。
645

T-008
A-044

T-008図で飛散防止フィルムの施工場所は図示となっていま
すが、建具表他に記載がありません。無しとしてよろしいので
しょうか。

意匠

T-004

9.防水、⑬止水処理 （1）防水ﾊﾟﾝについて
・防水ﾊﾟﾝは、ｽﾃﾝﾚｽt=0.6以外の情報がありませんので 他の仕様をご指示ください。（立上りの寸法や配管径に対しての防水ﾊﾟﾝの幅など）・設備図では上水・中水・汚水・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等具体的な配管経路図がありませんので、配管経路を想定で積算し、実施工後増減清算と考えてよろしいでしょうか。
・排水（設備工事）は、近接する水槽への接続との記載がありますが具体的な接続場所をご指示ください。
・鉄骨の梁成、ﾀﾞｸﾄなどにより排水の水勾配が確保できない
場合は実施工時に改めて協議をお願いします。
・「手術室の場合は、・・・・発注者と協議して決定する事」と記載がありますので仕様をご指示ください。

意匠

T-006
A-004
屋上雨水排水ﾄﾞﾚｰﾝ ・竪樋
A-023
・T-006図とA-151図でｱﾙﾐ製竪樋の記載がありますが、AA-031
004図で、病院棟・マニホールド棟・ポンプガバナンス棟のいA-133
ずれにもアルミ製竪樋の記載がありません。 ｱﾙﾐ製竪樋が必〜 146
要でしたら場所をご指示ください。
A-151
A-152

意匠

T-006
A-004
A-023
・ﾄﾞﾚｰﾝの具体的位置が示されていませんのでご指示くださ
A-031
い。
A-133
・雨水排水経路が示されていませんのでご指示ください。
〜 146
A-151
A-152

意匠

①3FLからの高さでよろしいです。
① A-023図で屋上の床高さが□内に記載されていますが、 ②外周部のパラペット高さは図示のままとし、病棟
この高さは保護コンクリート天端の３FLからの高さと解釈して (3FL+370)部分は3FL+750とします。
よろしいでしょうか。
③AW-303のH寸法の変更はありません。
② A-031,032図では３Fのパラペット顎下の高さが3ＦＬ+300、A-023図でX6ａ〜Ｘ7ａ間は保護コンクリート高さが370
A-023
で、保護コンクリート天端がパラペット顎下より高くなっていま
A-031
す。パラペットの高さを変更する必要があるのでしょうか。顎下A-032
高さはＦＬ+670となります。300（Ａ-151図最低高さ）+370＝
A-075
670
③ 上記②の場合、ＡＷのＨ寸法
Ａ-151に影響が出ます。
（例）ＡＷ/303
・ＡＷ/303下端が ３ＦＬ+400となっているので、ＡＷ-303のＨ
寸法を小さくする必要があります。
・仮に顎下が3ＦＬ+300だったとしても顎の高さが100未満とな
り納まっていません。400-300＝100

意匠①〜④については実施設計にて協議調整とします。

646

上記回答(質疑626)に準じます。

647

648

649

650

651

652

意匠

A-032
S-012

意匠

T-006
A-004
A-027
〜028

意匠

意匠図と構造図の違い
・Ａ-031図で屋上床高さ３ＦＬ-300、-90と記載されている箇所
は、構造図：Ｓ-012図では、それぞれ３ＦＬ-270、-50となっており整合性がとれていません。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。

上記回答(質疑3)に準じます。

意匠図を正とします。

ユニテック フレクサラム同等品とします。
立面図にＧＷ8：ルーバーの記載がありますが、他に記載がな
く仕様が不明です。ご指示をお願いします。

マンホール位置は設備図を正とします。
・厨房除外排水槽で水槽仕切り壁位置と、マンホール位置箇 マンホール径はφ600、床点検口は1000×600鋳鉄製、釜所数が、意匠図と設備図で違います。設備図を正としてよろし 場は1000×600×H600とします。
A-019
いでしょうか。
M-136
・設備図：M-136ではマンホールの径、ポンプ上の床点検口
Ｓ-006の寸法及び仕様の記載がありませんのでご指示ください。
・又釜場の寸法もご指示ください。

質疑
番号

653

区分

意匠

図面
番号

A-019
A-029
Ｔ-004

質

問

回

答

コンクリート打放しポリマーセメント系塗膜防水とします。
水槽下部スラブ高さはB1FL-1250です。
・Ａ-019図Ｂ１Ｆ消火水槽、ﾎﾞｲﾗｰブロー槽の防水仕様及び水槽の規模をご指示ください。

マンホールφ600 鋳鉄製 各1カ所づつ見込んでください。
654

意匠

A-019
A-029
Ｔ-004

・Ａ-019図Ｂ１Ｆ消火水槽、ﾎﾞｲﾗｰブロー槽の床点検口が必要と思われますので、仕様と数をご指示ください。

意匠

A-030
A-025
A-026
S-015

・Ａ-030図.Ｃ-Ｃ断面、（Ｙ-8〜9）室外機置場ＲＦＬの目隠し
壁内側に庇がありますが、構造図では見当たりません。
・上記庇の意匠的な納まりも不明です。
・リハビリ庭園のＲＦＬ庇も同様です。

意匠図を正とし、断面図にて見込んでください。
655

よろしいです。
656

657

意匠

意匠

658

意匠

659

意匠

660

意匠

661

意匠

662

意匠

663

664

665

意匠

意匠

意匠

・５Ｆ屋外機置場とリハビリ庭園に、Ａ-025：5階平面図とＡA-025
026図：平面図それぞれに、水勾配：1/100と1/75の記載があＡ-026
りますが、Ａ-026図の1/75は誤記と考えてよろしいでしょうか。
（全体）
敷地内下記付属棟は構造・面積の記載はありますが、建物高さや建具の有無、内装仕上げ、基礎構造など不明です。参考
A-002 図面の発行をお願い致します。
・マニホールド棟
・ポンプ･ガバナ室棟-

設計図書の優先順位や、基本設計説明書の取り扱いについて不明です。御指示下さい。
・質疑回答書・実施要領
・基本設計説明書
・特記仕様書・図面 etc.

モデルルームの対象室が記載ありますが、病室は廊下含むと
T-001 考えて宜しいですか。対象範囲平面図が有れば御指示下さい。
（外部）
塔屋、光庭、室外機置場の屋根防水仕様が不明です。下記の通りと考えて宜しいですか。
A-021 ①１階光庭：アスファルト露出防水
023.026 ②２階室外機置場：アスファルト保護防水③３階光庭：アスファルト露出防水④塔屋屋根：アスファルト露出防水

別紙添付資料を参照してください。

優先順位は①質疑回答書②実施要領③基本設計説明書④特記仕様書⑤基本設計図書⑥標準仕様書 の順とします。
別紙添付資料を参照してください。

よろしいです。

アスファルト露出防水には、ステンレス脱気装置が＠８０㎡で必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

外部仕上表 屋上 立上部に乾式保護板Ｔ１５の記載があり
A-004
ますが、矩計図（１）（２）には記載がありません。乾式保護板.031.03は適用無しと考えて宜しいですか。
2

よろしいです。

屋根防水押えコンクリート内のワイヤーメッシュサイズが下記の様に相違します。φ６−１５０×１５０を正と考えて宜しいで
A-004 すか。
.026.15 ・外部仕上表：φ６−１５０×１５０
1・ＰＨ階平面図：φ６−１５０×１５０
・部分詳細図（６）：φ６−１００×１００
部分詳細図（６）／Ｄ１３−０４１に排水溝Ｗ４５０の記載があり
A-026 ますが、平面図には排水溝の記載がありません。排水溝の範.151 囲を御指示下さい。

部分詳細図(6)を正とします。

排水溝のワイヤーメッシュサイズが下記の様に相違します。
φ３．２−５０×５０を正と考えて宜しいですか。
T-003 ・建築工事特記仕様書（１） ９防水工事 ２アスファルト防水：
A- φ３．２−５０×５０
・部分詳細図（６）：φ２．６−５０×５０

部分詳細図(6)を正とします。

-

3階屋根外周部及び屋上屋根外周部となります。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

外部仕上表 竪樋にＴＤ１〜３の複数記載がありますが、平面 雨水竪樋は屋根面積200㎡程度に1カ所とし、竪樋各階に図、立面図には竪樋の記載が無く、排水経路が不明です。そ ルーフドレインを見込んでください。外部一般は竪樋1(カラー
れぞれの本数、サイズ、排水経路を御指示下さい。
VP)とし、光庭の排水は室内を通るため竪樋3(SGP+防露),地
A-004
下1階駐車場部分は竪樋1(SGP+2-FUE)とします。
サイズはφ100とします。

666

意匠

667

意匠

-

668

意匠

-

669

意匠

670

意匠

671

意匠

竪樋において、ＧＬ以降の排水経路が不明です。御指示下さい。
竪樋において、下階屋根に放流する場合は、樋受石 既製品が必要と考えて宜しいですか。

G-039 雨水排水計画平面図によります。
よろしいです。

部分詳細図（１３）免震犬走り 竪樋放流部詳細図の記載があA-158 りますが、か所数が不明です。御指示下さい。

1階西側に設置し、7カ所見込んでください。

平面図 Ｙ４〜４ａ間の光庭に煙突設置とありますが、煙突のA-021
工事区分、詳細が不明です。御指示下さい。
〜025

煙突は建築工事とし、φ700とします。

ヘリポート平面図１にいて、ブリッジの床、手摺の仕様が不明
A-192 です。ヘリポートと同仕様と考えて宜しいですか。

よろしいです。

ヘリポートその他詳細図２ 油水分離槽 配管架台詳細図に
配管支持用基礎５００×５００×２００の記載がありますが、か
A-198
所数が不明です。３か所と考えて宜しいですか。

よろしいです。

672

意匠

673

意匠

部分詳細図（１０） 避雷針基礎の記載がありますが、平面図
E-163図 避雷針設備 立面図より、避雷動線設置のため避雷針基礎は不要です。
A-155 には記載が無く箇所数が不明です。御指示下さい。

674

意匠

A-151

675

意匠

２階平面図 ＲＸ２通りにＷ２，５００×Ｄ１，５００程度の階段の 踏面250mm・蹴上200mm・各2段の現場打ちコンクリート階A-022 記載がありますが、詳細・仕上が不明です。御指示下さい。 段とし、仕上はモルタル補修です。

676

意匠

677

意匠

678

意匠

679

意匠

680

意匠

681

意匠

682

意匠

部分詳細図（６）／Ｄ１４−０１０ アルミ庇（既製品）の記載がありますが、下地がＲＣの場合の図となっています。下地が押出成形セメント板の場合の納まりを御指示下さい。

ECP室内側にL-65×65を設置し、ボルト締めとします。

５階平面図 室外機置場Ｘ２通りにＷ３，５００×Ｄ１，０００程度 踏面250mm・蹴上200mmの鉄骨階段とし、踏面St CHPLの階段の記載がありますが、詳細・仕上が不明です。御指示 4.5、ササラPL-9×300、手摺St FB-9×38 H1100、手摺子St
A-025
下さい。
FB-9×38@100です。
ＰＨ１階平面図 ＥＶホール前にＷ２，０００×Ｄ１，０００程度の 踏面250mm・蹴上200mm・各2段の現場打ちコンクリート階A-026 階段の記載がありますが、詳細・仕上が不明です。御指示下 段とし、仕上はモルタル補修です。
さい。
部分詳細図（６）／Ｄ１３−０３７ 層間ふさぎロックウール充填 よろしいです。
の記載がありますが、層間ふさぎには受鉄板 スチールＴ１．６
A-151
が必要と考えて宜しいですか。
塔屋に屋外階段がある為、外壁梁貫通部があると考えられま
すが、貫通部の納まりが不明です。御指示下さい。
外部仕上表 バルコニー手摺に スチール製 Ｈ８００ 溶融亜鉛メッキの記載がありますが、溶融亜鉛メッキ仕上の事と考え
A-004て宜しいですか。
A-026

H鋼に水止め鋼板t=6取付の上、四周シーリングとします。
よろしいです。

バルコニー手摺の仕様が下記の様に相違します。部分詳細
図（６）を正と考えて宜しいですか。
・部分詳細図（６）／Ｄ１４−００２：Ｈ８００
手摺 ＦＢ−９×６０
支柱 ＦＢ−９×６０＠８００
横桟 ＲＢφ１９ ２本
A151.156 ・部分詳細図（１１）／Ｄ１６−００９：Ｈ１，２００
手摺 ＦＢ−１２×６５
支柱 ＦＢ−１２×６５＠９００
横桟 ＦＢ−１２×６５ ３本

よろしいです。

矩計図（１） Ｂ1ＦＬに免震ブリッジの記載がありますが、仕A-031 上、納まり等詳細が不明です。御指示下さい。

仕上及び納まりについては技術提案としています。

質疑
番号

区分

図面
番号

683

意匠

A021.022

684

意匠

-

685

意匠

686

意匠

687

意匠

688

意匠

689

意匠

690

意匠

691

意匠

692

意匠

693

意匠

694

意匠

695

696

意匠

意匠

質

問

回

１階平面図、２階平面図において、各出入口前のハッチングの内容が不明です。免震ブリッジの事と考えて宜しいですか。

よろしいです。

上記、免震ブリッジの詳細が不明です。御指示下さい。

仕上及び納まりについては技術提案としています。

１階平面図、２階平面図において、犬走りの下記項目の仕上げが不明です。御指示下さい。
A- ①犬走り床仕上げ
021.022 ②犬走り鼻先仕上

モルタル金コテ仕上とします。

光庭の外壁仕様が不明です。下記の通りと考えて宜しいですか。
①１〜２階：凡例ＧＷ７ コンクリート打放し
A-021＋耐候性塗料塗り（ＤＰ）〜025 ②３〜５階：凡例ＧＷ１ 押出成形セメント板フラットパネル＋耐候性塗料塗り（ＤＰ）

よろしいです。

T-003

建築工事特記仕様書（１） ４押出成形セメント板（ＥＣＰパネ
ノザワ アスロックNeo 平パネル:アスロック600、デザインパネ
ル）にＦ：平パネル、Ｄ：デザインパネルの記載がありますが、 ル:ストライプライン590同等品とします。
それぞれのメーカー品番が不明です。御指示下さい。

建築工事特記仕様書（１） ４押出成形セメント板（ＥＣＰパネル）にＴ６０、Ｔ１００の記載がありますが、外部仕上表ではＴ６T-003０の記載しかありません。Ｔ１００の範囲を御指示下さい。

t100の該当箇所はありません。

外壁押出成形セメント板の仕上、耐候性塗料塗り（ＤＰ）及び、特殊耐候性塗料塗り（ＤＰ−１特殊塗装）は現場塗装と考えて宜しいですか。

よろしいです。

矩計図（１） 屋上目隠し壁 凡例ＧＷ２：成型セメント板 デザイ
ンパネル＋耐候性塗料塗り（ＤＰ）が横貼となっていますが、
A-031 部分詳細図には縦貼しかなく、横貼時の取付金物サイズが不明です。
Ｌ−６５×６５×６と考えて宜しいですか。
部分詳細図（４） 外壁ＥＣＰパネル：外壁入隅部に小口埋め
A-149 戻しの記載がありますが、材質が不明です。御指示下さい。

よろしいです。

-

モルタル充填とします。

部分詳細図（４） 外壁ＥＣＰパネル：外壁縦目地部に内水切
り Ｔ０．４の記載がありますが、材質が不明です。ステンレスとA-149
考えて宜しいですか。

よろしいです。

部分詳細図（４） 外壁ＥＣＰパネル：下部一体形外水切に水抜きパイプの記載がありますが、材質が不明です。ステンレスと考えて宜しいですか。

よろしいです。

外壁押出成形セメント板において、開口補強金物のサイズが不明です。Ｌ−５０×５０×６と考えて宜しいですか。
部分詳細図（８）／Ｄ１５−０３８ 配管取り出し口において、壁、軒天が指定仕上とありますが、内容が不明です。下記と考えて宜しいですか。
A-153 ①壁：コンクリート打放し＋耐候性塗料塗り（ＤＰ）②軒天：コンクリート打放し＋耐候性塗料塗り（ＤＰ）

よろしいです。

５階平面図 Ｘ２通り、Ｙ８〜8ａ間において、開口の記載がありますが、下階は屋内の空調機械室となっています。開口は誤A-025 記とし、空調機械室上部は屋根保護アスファルト防水があるものと考えて宜しいですか。

よろしいです。

A-149

答

-

よろしいです。

質疑
番号

697

698

区分

意匠

意匠

699

意匠

700

意匠

701

意匠

702

意匠

703

意匠

704

意匠

705

意匠

706

意匠

707

意匠

708

意匠

709

意匠

710

意匠

711

意匠

712

意匠

713

意匠

図面
番号

質

問

回

５階平面図 Ｘ１２通り、Ｙ３〜3ａ間 室外機置場廻りに二重線
でパラペットの記載がありますが、矩計図（１） ５階設備ス
A- ペースにパラペットの記載はありません。矩計図（１）を正と考
025.031 えて宜しいですか。

よろしいです。

立面図（１） Ｂ１ＦＬ Ｙ８〜１２間において、横ハッチングに凡例ＧＷ７：コンクリート打放し＋耐候性塗料塗り（ＤＰ）の記載がA-027 ありますが、Ｂ１階平面図より、凡例ＧＷ８：アルミルーバーと読み替えて宜しいですか。

よろしいです。

矩計図（１） 立面図Ｙ３〜４間 ３〜５階に凡例ＧＷ３の記載がありますが、立面図（１）東立面図 Ｙ３＋８，７００〜Ｙ４間はA- 凡例８と相違します。Ｙ３＋８，７００〜Ｙ４間は凡例ＧＷ８と考027.031 えて宜しいですか。

よろしいです。

立面図（１） 東側立面図Ｙ３通り３〜５階に凡例ＧＷ３ 縦貼
A- がありますが、矩計図（１） 設備スペース前の壁は横貼と相違
027.031 します。立面図を正とし、縦貼と考えて宜しいですか。

よろしいです。

答

矩計図（１） Ｘ１３通り、 １、２階バルコニー天井に排気用ガラ スチール製排気ガラリ(焼付塗装)とし、5000×600を1階4カ
A-031 リの記載がありありますが、仕様、下地が不明です。御指示下 所、2階4カ所の計8カ所を見込んでください。
さい。
屋上設備置場の仕様が下記の様に相違します。ファインフロ よろしいです。
アを正と考えて宜しいですか。
A-026 ・ＰＨ階平面図：ファインフロア Ｔ４０
A-155 ・部分詳細図（１０）／Ｄ１６−００１：エキスパンドメタル ＸＧ−
２２
上記、ファインフロアを正とした場合、仕様が不明です。Ｗ２５ よろしいです。
０ 溶融亜鉛メッキ仕上と考えて宜しいですか。
部分詳細図（１０）／Ｄ１６−００２ 点検歩廊 エキスパンドメタ よろしいです。
A-155 ルの記載がありますが、該当範囲が不明です。該当なしと考えて宜しいですか。
矩計図（１） 設備スペースにグレーチング（ファインフロア）の よろしいです。
A-031 記載がありますが、どちらを適用するか不明です。ファインフ
ロアを適用すると考えて宜しいですか。
上記、ファインフロアの下地金物の仕様が不明です。御指示 StアングルL-90×90×7をスラブ固定として、置き式としま下さい。
す。
ＰＨ階平面図 屋上設備置場ファインフロアの記載があります 階段はA-155図 部分詳細図(10) D16-001参照し、W1000
が、設備置場に上がる為の階段がありません。サイズ、か所数 ×D1850×H1650を5カ所見込んでください。
A-026
を御指示下さい。

A-025

5階平面図 リハビリ庭園において、床ハッチングの種類が複数（横ハッチング、縦横ハッチング、横破線ハッチング）ありま
すが、各詳細が不明です。御指示下さい。

横ハッチング:日新工業 PFウッドパネル同等品
縦横ハッチング:日新工業 PFストーンパネル同等品
横破線ハッチング:玉砂利洗い出しとします。

上記、リハビリ庭園において、階段がありますが、下記項目が 中央階段及びスロープは鉄骨下地の上、防水モルタル金コ
不明です。御指示下さい。
テ押え、側面はECP+DP塗装、段鼻タイル設置、手摺はメンテ①階段の構造ナンスバルコニー手摺同等です。
A-025 ②階段の仕上げ③階段段鼻の有無、仕様④手摺の有無、仕様
部分詳細図（６）に、屋上庭園／D１４−０１４、屋上緑化／Ｄ１
４−０１５、花壇（屋上）／Ｄ１４−０１６の３種類記載があります
が、どれを適用するが不明です。屋上庭園／Ｄ１４−０１４を
A-151 適用するものとし、屋上緑化／Ｄ１４−０１５、花壇（屋上）／Ｄ
１４−０１６は該当無しと考えて宜しいですか。

よろしいです。

上記質疑において、屋上緑化／Ｄ１４−０１５、花壇（屋上）／ 上記回答(質疑710)に準じます。
Ｄ１４−０１６を適用する場合、植栽立上りの仕上が不明です。
御指示下さい。
５階平面図 室外機置場 Ｘ３ａ通りに目隠し壁がありますが、 三協アルミ ニューアイシャノンG(H2000)同等品とします。
仕様が不明です。壁凡例ＧＷ１：成型セメント板＋ＤＰと考え
A-025て宜しいですか。また、高さはＨ２，０００程度と考えて宜しいですか。
三協アルミ ニューアイシャノンG(H2000)フェンス扉としま
上記、目隠し壁にＷ１，８００程度の両開き扉の記載があります。
すが、詳細が不明です。目隠し壁同材と考えて宜しいです
か。
-

質疑
番号

714

715

716

区分

意匠

意匠

意匠

717

意匠

718

意匠

719

意匠

720

意匠

721

意匠

図面
番号

質

問

回

答

矩計図（２） １Ｆ庇下にアルミ製化粧ルーバーの記載がありま 製作金物とし、15×35@30アルミ(カラー)水平ルーバー 下
すが、下記項目が不明です。御指示下さい。
地はSt L-45×45×5 SUSビス止めです。
A-032 ①化粧ルーバーのメーカー品番②ルーバーの下地詳細
断面図（２） Ｙ８、Ｙ９通り 室外機置場上部の庇幕板、軒天の下記項目が不明です。御指示下さい。
①幕板仕上、下地②軒天仕上、下地幕板・軒天ともにLGS下地、ケイカル板t6 DP塗装とします。

５階平面図 リハビリ庭園、室外機置場の柱型の仕上、下地が不明です。御指示下さい。

押出成形セメント板(ECP)t60フラットパネル+耐候性塗料塗り(DP)です。

５階平面図 屋外機置場において、下図赤線範囲には立面
図より、壁凡例ＧＷ３：押出成形セメント板＋ＤＰ−１特殊塗装が必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

A-030

A-025

A-025

建築工事特記仕様書（２） ９防水工事 ５塗膜防水にＸ−１
T-004 図示とありますが、記載がありません。該当箇所を御指示下さい。
バルコニーの防水仕様が下記の様に異なります。外部仕上
表を正と考えて宜しいですか。
T-004 ・建築工事特記仕様書（２） ９防水工事 ７特殊塗膜防水：
大関化学 パラテックス防水 Ａ−３工法
A-004
・外部仕上表 バルコニー床：ウレタン塗膜防水 ＵＦ２０Ｑ-

基礎天端、防水アゴ等の特記なき塗膜防水は、ウレタン塗膜
防水 ＵＦ２０Ｑと考えて宜しいですか。

部分詳細図（６）／Ｄ１４−００４ コンクリート庇の記載がありま
すが、鼻先、軒天の仕上げが不明です。下記の通りと考えて宜しいですか。
A-151 ①鼻先：防水型複層塗材Ｅ②軒天：防水型複層塗材Ｅ

該当箇所はありません。

よろしいです。

よろしいです。

フッ素樹脂クリヤー塗装とします。

質疑
番号

区分

722

意匠

723

意匠

724

725

意匠

意匠

図面
番号

質

問

回

答

Ｂ１階平面図 Ｘ１３通り Ｙ３、Ｙ１３通りに手摺兼取替搬入用 手摺兼取替搬入用扉は免震ブリッチに固定を考えていま扉の記載がありますが、下記項目が不明です。御指示下さす。仕様、部材メンバー及び納まり詳細は技術提案とします。
A-020 い。
①手摺の材質、仕上②手摺のＨ寸法
１階平面図 Ｙ１通りＸ１０付近にガラス手摺の記載があります 設置範囲はX10〜X13とし、ステンレスFB手摺 H1500、手摺が、下記項目が不明です。御指示下さい。
子部分に強化ガラスを設置します。
①ガラス手摺の範囲
A-021 ②ガラス手摺枠の材質仕様③ガラスの仕様
Ｂ１階平面図 下図擁壁の壁、笠木の仕上が不明です。御指示下さい。

コンクリート打放し、フッ素樹脂クリヤー塗装(GW5)とします。

下記項目のメーカー品番が不明です。御指示下さい。
①耐候性塗料塗り（ＤＰ）②特殊耐候性塗料塗り（ＤＰ−１特殊塗装）③防水型複層塗材Ｅ④竪樋、階段 ２−ＦＵＥ①,③,④については一般仕様です。
② A-003 仕上特記凡例表に図示。
OSHIROXハイブリットカラーコーティング工法 FD2色
バルス意匠 同等品です。

部分詳細図（６）、屋上庭園の記載がありますが、範囲が不明です。下記の色付部と考えて宜しいですか。

よろしいです。

A-020

-

726

意匠

A-025
A-151

意匠

上記の範囲の植栽の樹種・サイズ・本数及び支柱の仕様がA-025
不明です。御指示下さい。
A-151

タマリョウとします。

727

意匠

部分詳細図（６）、屋上緑化の記載がありますが、範囲・植栽
A-151 の樹種・サイズ・本数及び支柱の仕様が不明です。御指示下
さい。
部分詳細図（６）、下記の記載がありますが、範囲・植栽の樹
種・サイズ・本数及び支柱の仕様が不明です。御指示下さA-151 い。
・花壇（屋上）の上段・花壇（屋上）の下段
２階平面図 ＲＸ２〜４間 室外機置場の内壁の仕上が不明です。凡例ＧＷ4：コンクリート打放し＋防水型複層塗材Ｅと考え
A-022て宜しいですか。

リハビリ庭園以外はありません。

728

729

730

意匠

意匠

該当箇所はありません。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

731

意匠

犬走りにおいて、端部には落下防止のためのガラス手摺が必
A- 要と考えて宜しいですか。
021.022

732

意匠

-

質

問

回

答

西側の犬走りは手摺を設置とします。

上記、ガラス手摺が必要な場合は、下記項目が不明です。御 西側犬走りに設置する手摺はステンレス手摺H900とし、形指示下さい。
状はメンテナス用バルコニー手摺とします。
①ガラス手摺枠の材質、仕様②ガラスの種類、厚み

733

意匠

734

意匠

１階平面図 Ｙ１通り、Ｘ１３付近に両開き点検扉 Ｗ１，８００程
度の記載がありますが、下記項目が不明です。御指示下さA-020 い。
①点検扉の材質、仕上②点検扉のＨ寸法
Ｂ１階平面図 Ｙ１通り Ｘ１０〜１３間にグレーチング Ｗ６００
A-020 の記載がありますが、Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

意匠

Ｂ１階平面図 Ｙ１通り Ｘ１３付近に桝６００角の記載がありま
A-020 すが、Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

H600とします。

735

建築工事特記仕様書（４） １４金属工事 ２アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理において、ＢＢ−２種 ステンカ
T-006 ラーとありますが、部分詳細図（８） 配管取出口のパネルはＢ
A-153 −１種と相違します。ＢＢ−２種 ステンカラーを正と考えて宜しいですか。

よろしいです。

建築工事特記仕様書（４） １３屋根及び樋工事 ５といにアルミ製既製品の記載がありますが、外部仕上表には記載があり
T-006 ません。アルミ製既製品は該当なしと考えて宜しいですか。

病院棟南側をアルミ製既製品とし、径はφ100です。

736

意匠

737

意匠

738

意匠

739

意匠

上記回答(質疑67)と同仕様の両開き点検扉となります。

H75とします。

上記、アルミ製既製品が必要な場合は、具体的な範囲を御指示下さい。

上記回答(質疑737)に準じます。

部分詳細図（７）／Ｄ１５−０２７．０３２ アルミ製竪樋の記載がA-152 ありますが、適用範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいですか。

上記回答(質疑737)に準じます。

バルコニーにＷ９００程度の片開き扉の記載がありますが、詳細が不明です。バルコニー手摺と同仕様の扉と考えて宜しいですか。

アルミルーバー同材の扉です。

-

意匠

A-023
〜025

3階西側に設置します。10m×2カ所見込んでください。

741

意匠

部分詳細図（１１）／Ｄ１６−０１４ 手摺の記載がありますが、
A-156 該当範囲が不明です。必要な場合は該当範囲を御指示下さい。

意匠

部分詳細図（７）／Ｄ１５−０３６ 屋上点検口の記載がありま
A-152 すが、平面図には記載がありません。必要な場合はか所数を御指示下さい。

設置不要です。

742

建築工事特記仕様書（８） ２０ユニットおよびその他工事 １１
表示サインに非常用進入口等の表示とありますが、図面に記
T-010
載がありません。必要な場合はか所数を御指示下さい。

130カ所見込んでください。

建築工事特記仕様書（８） ２０ユニットおよびその他工事 ６
視覚障がい者用床材 屋外 アプローチにステンレス鋲の記
T-010 載がありますが、平面図には記載が無く、か所数が不明です。御指示下さい。

南側正面入り口から1階主玄関風除室前までです。

740

743

744

意匠

意匠

質疑
番号

745

746

747

748

749

区分

意匠

意匠

意匠

意匠

意匠

750

意匠

751

意匠

図面
番号

質

問

回

答

建築工事特記仕様書（９） ２０ユニットおよびその他工事 ３５ 3階平面図X1-Y6,Y7にある避難ハッチと読み替え2カ所見
避難器具に各階 避難はしごの記載がありますが、図示があ 込んでください。
T-011
りません。避難はしごは該当なしと考えて宜しいですか。
建築工事特記仕様書（９） ２０ユニットおよびその他工事 ３６
既製郵便受箱の記載がありますが、図示がありません。必要な場合は下記項目を御指示下さい。
T-011 ①サイズ
②か所数
③メーカー品番

ナスタ KS-MB35S同等品を4カ所見込んでください。

部分詳細図（６）／Ｄ１１−００２ 出入口グレーチングの記載
T-151 がありますが、具体的な設置範囲が不明です。御指示下さい。

4階及び5階病棟端部に設置します。
L=2700 16カ所見込んでください。

-

上記、出入口グレーチングにおいて、排水目皿以降が不明です。下記項目を御指示下さい。
①排水目皿以降の工事区分②排水経路③排水管の材質、サイズ①雨水樋は建築工事とします。
②近くの雨水竪樋に接続とします。
③カラーVP φ65とします。

１階平面図、２階平面図 各風除室前に入り込み部分の下記 ①1階 風除室1,2はタイル張り(LIXIL ピアッツァOX同等品)
仕上げが不明です。御指示下さい。
とし、2階 風除室1,2はモルタル金コテ仕上です。
A- ①床仕上げ②1階 風除室1,2はA-032図 B断面詳細図を参照、2階 風
021.022 ②天井仕上
除室1,2はケイカル板t6 DP塗装 CH=2500とします。
部分詳細図（７）／Ｄ１５−０１４．０２４ 設備機械基礎（立上り型）が２種類ありますが、使い分けが不明です。Ｄ１５−０１４をA-152
適用し、Ｄ１５−０２４は該当無しと考えて宜しいですか。

-

下記項目のメーカー品番が不明です。御指示下さい。
①凡例ＧＷ８：押出アルミ製ルーバー

よろしいです。

ユニテック フレクサラム同等品とします。

院内保育所棟矩計図 ｈＹ４通り土間コンにコンクリート鏝押A- えの記載がありますが、１階平面図には土間コンの記載があ
302.304 りません。庇の範囲に土間コンが必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

H1000とします。

752

意匠

753

意匠

754

意匠

院内保育所棟平面図 Ｒ階平面図にハト小屋の記載がありま
A-302 すが、高さが不明です。Ｈ１，８００程度と考えて宜しいですか。
上記ハト小屋の仕様は、部分詳細図（８）／Ｄ１５−０３８に拠
A-153 ると考えて宜しいですか。

意匠

院内保育所棟矩計図 ＲＣパラペット内壁の仕上が不明です。
A-304 塗膜防水と考えて宜しいですか。

耐候性塗装DPとします。

755

院内保育所棟仕上表 外壁において、ＡＬＣパネル Ｔ１００とありますが、下記項目が不明です。御指示下さい。
A-301 ①取付金物サイズ②開口補強サイズ①取付金物はメーカー指定によります。
②開口補強は四方にL-75×75×6程度とします。

院内保育所棟立面図 外壁ＡＬＣとコンクリート腰壁の取合部
A-303 には腰水切り ステンレス Ｔ１.０が必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

院内保育所棟において、アルミハニカム庇の厚みが下記の様に相違します。Ｔ５４を正と考えて宜しいですか。
A- ・外部仕上表：Ｔ１０４
301.304 ・矩計図：Ｔ５４

よろしいです。

756

意匠

757

意匠

よろしいです。なお、開口高さを250㎜とします。

758

意匠

意匠

玄関キャノピー詳細図において、天端シート防水にはステン
A-307 レス製脱気装置が＠８０㎡で必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

759

意匠

玄関キャノピー詳細図 円柱足元にステンレス製巾木の記載
A-307 がありますが、厚みが不明です。御指示下さい。

HL t1.0とします。

760

キャノピー庇の屋根仕上が下記の様に相違します。玄関キャ
ノピー詳細図を正と考えて宜しいですか。
・建築工事特記仕様書（４）：立平葺
T-006 ・玄関キャノピー詳細図：
A-307
合成高分子系ルーフィングシート防水

よろしいです。

761

意匠

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

(内部)
ピット平面図にボイラーブロー槽がありますが、仕上げが不明
A-004 です。他水槽同様に仕上表に記載のパラテックスＢ−２防水
A-019 と考えて宜しいですか。

回
よろしいです。

762

意匠

763

意匠

A-012

764

意匠

MRI室が３室ありますが、すべて新規購入と考えて宜しいです
A-012 か。

A-021図に図示。
新規購入1台、移設2台です。

特記仕様書に耐火被覆の種類が記載有り、仕上表でそれぞれの範囲が記載ありますが、耐火材巻付けの範囲が不明でT-003 す。耐火材巻付けは不要と考えて宜しいですか。必要な場合
A-004 は範囲を御指示下さい。

よろしいです。

不要です。

放射線治療室にあるリニアックは移設を想定していますか。

765

意匠

766

意匠

耐火塗料の範囲が屋上外部設備置場（柱・梁）とありますが、
T-003
耐火塗料が必要な部材範囲が不明確です。耐火塗料が必要
A-004
な部材範囲を御指示下さい。
A-031

767

意匠

T-003

768

意匠

769

意匠

770

意匠

771

意匠

772

意匠

773

意匠

774

意匠

775

意匠

776

意匠

777

意匠

778

意匠

耐火塗料の参考メーカー・品番が有れば御指示下さい。

答

新規購入を考えています。

上記回答(質疑766)に準じます。

耐火板張り(ケイカル板)の厚みが不明です。下記と考えて宜しいですか。
T-003 ・１時間耐火：Ｔ２０
A-004 ・１時間耐火：Ｔ４０

1時間耐火t20、2時間耐火t40とします。

A-004 幅木 塗床E1、FLP2̲C立ち上げ高さが不明です。厨房はＨ〜015 200、その他はＨ100として宜しいですか。
A-147
幅木 床材巻き上げは立上り高さが不明です。特記なきかぎ
A-004
り Ｈ６０として宜しいですか。
〜015

よろしいです。

H100とします。

1F共通 廊下１〜５の壁仕上げにCL3化粧ｼｰﾄ(不燃)(腰部
H1000)とありますが、腰H1000までをCL3化粧シート仕上、腰A-006
から上をＣＬ１クロス仕上として宜しいですか。

よろしいです。

1F(外来)(共通)待合室の腰壁Ｈ200を化粧ケイカル板とありま
A-006 すが、Ｈ2000と考えて宜しいですか。

よろしいです。

耐水石膏ボードに適用〇がありますが、範囲が不明です。水
T-010
回り室の表面石膏ボードを耐水石膏ボードとして宜しいです
A-147
か。
厨房回り間仕切に防湿シートがありますが、厚さが不明です。
A-147 Ｔ０．１と考えて宜しいですか。

よろしいです。

よろしいです。

厨房ＲＣ立上りの詳細にアスファルト防水が記載ありますが、内部仕上表でアスファルト防水の必要な範囲が不明です。下A-012 記範囲と考えて宜しいですか。
A-147 ・２階栄養 洗浄室〜ワゴンプール 床スラブレベル−３００範
囲・２階管理部門 厨房研修 床スラブレベル−３００範囲
特記仕様書 特殊塗膜防水に浴室、厨房等屋内防水はパラテックスＣ−１工法とありますが、適用範囲が不明です。パラ
T-004
テックスＣ−１工法の適用範囲を御指示下さい。

よろしいです。

調理室の壁に一部ステンレスパネルと記載ありますが、範囲
A-012 が不明です。ステンレスパネルの範囲を御指示下さい。

A-211図 品番C-29,C-30の背面とします。

病理検査の床防水工事に手協がありますが、防水仕様及び範囲が不明です。解剖室・冷蔵庫にアスファルト防水が必要
T-013と考えて宜しいですか。

よろしいです。

免震階 ＲＣ手摺壁の高さが下記の様に異なります。矩計図を正と考えて宜しいですか。
A-020 ・Ｂ１階平面図：Ｈ１２００
A-032 ・矩計図：Ｈ１４００

よろしいです。

パラテックスC-1工法は該当ありません。

779

意匠

780

意匠

A-003

塗床Ｅ１の塗厚さが不明です。Ｔ１．０と考えて宜しいですか。

よろしいです。

意匠

乳房撮影室及び操作室の床はスラブ下り−１５０ですが、嵩A-007 上げコンクリートｔ１５０が必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

781

質疑
番号

区分

意匠

その他特記なき床スラブ下りの範囲については、嵩上げコン
A-007 クリートと考えて宜しいですか。

よろしいです。

782

意匠

職員階段１〜４は床仕上げが記載有りませんが、職員階段５A-004 同様にＶＳ(1)と考えて宜しいですか。

よろしいです。

783

意匠

風除室等床磁器質６００×３００タイルの張り工法は、改良圧
A-004
着張りと考えて宜しいですか。
A-146

よろしいです。

784

意匠

A-148

Ｌ６ 一般片面間仕切は下地石膏ボードの種類がＧＢ−ＮＣｔ
９．５＋ＧＢ−Ｒｔ１２．５と記載ありますが、他の一般間仕切同様にＧＢ−Ｒｔ１２．５＋ＧＢ−Ｒｔ１２．５として宜しいですか。

よろしいです。

785

意匠

Ｌ２Ｇ遮音間仕切のグラスウール充填仕様は、２４ｋ品 Ｔ５０とA-147 考えて宜しいですか。

よろしいです。

786

免震ピット天井スラブに不燃断熱材Ｔ４０が記載ありますが、施工範囲は機械室・駐車場下は除いて内部範囲下全てと考A-032
えて宜しいですか。

よろしいです。

特記仕様書 防水工事に防水パンに適用ありますが、施工範
T-004 囲が不明です。防水パンが必要な範囲を御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

下記室は仕上表備考欄よりシールド工事に該当しますが、放射線防護図に詳細が有りません。詳細を御指示下さい。
・乳房撮影室・ＣＴ室１〜３
・一般撮影室１〜４・歯科口腔外科専用撮影室
・結石破砕室・骨塩定量測定室
・Ｘ−ＴＶ室１〜３・ＳＰＥＣＴ室・ＣＴシミュレーター室

別紙添付資料を参照してください。

787

意匠

788

意匠

789

790

意匠

意匠

図面
番号

A-007
A-008
A-009
A-171
〜

質

問

回

手術室詳細図に手術室１周りに鉛入り間仕切の記載がありますが、その他に鉛入り間仕切は不要でしょうか。鉛入り間仕切
A-165が必要な場合は、範囲及び鉛厚を御指示下さい。

不要です。

機械関係諸室の壁天井のグラスウール仕様が下記の様に異A-005 なります。３２Ｋを正と考えて宜しいですか。
A-148 ・仕上表：３６ｋ
A-150 ・部分詳細図：３２ｋ

よろしいです。

答

791

意匠

意匠

ホスピタルストリート他 壁化粧シート Ｄボード工法は、基材ケ
A-006 イカル板Ｔ６＋化粧フィルム張りと考えて宜しいですか。

インテック Dボード リアテックパネル同等品とします。

792

意匠

Ｄボード工法の目地工法が不明です。目透かし目地にフィル
A-006 ム張りと考えて宜しいですか。

よろしいです。

793

意匠

総合受付の壁が溝型ガラスとありますが、仕様詳細が不明でA-006 す。溝型ガラスの仕様詳細・枠納まりなどを御指示下さい。

日本板硝子 プロフィリットガラス同等品とします。

794

意匠

汚垂石セラミックパネルの参考メーカー・品番が有れば御指A-146 示下さい。

LIXIL キラミックステップスリムⅡ同等品とします。

795

意匠

鋼製床下地の詳細がありますが、施工範囲が不明です。鋼
A-146 製床の施工範囲を御指示下さい。

仕上表 床下地OAフロア記載の部屋となります。

796

797

意匠

床材立ち上げ巾木はすべてA-146 部分詳細図(1) D3-002
床材立上げ幅木（アルミ製）の適用範囲が不明です。ビニル
A-146 シート立上げ−化粧ケイカル板取合と考えて宜しいですか。 とします。

798

意匠

799

よろしいです。

意匠

昇降機詳細図(１３)に開口補強(建築工事)の記載があります
A-189 が、部材メンバーが不明です。Ｌ−４５×４５×４として宜しいですか。
エスカレーター詳細図に誘導手摺(建築工事)の記載がありま
A-190 すが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。

意匠

エスカレーター詳細図に進入防止柵(建築工事)の記載があり
A-190 ますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。

メーカー標準品とします。

800

意匠

エスカレーター詳細図にすき間仕上(建築工事)の記載があり
A-191 ますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。

ステンレスHL t=1.0とします。

801

A-156図 部分詳細図(11) 吹抜手摺同等とします。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

家具詳細図Ｋ−２２０：小カウンターに鏡(別途)の記載がありますが、以下の不明事項を御指示下さい。
A-109 ①別途とは家具工事外(建築)として宜しいですか。
②枠の仕様詳細が不明です。御指示下さい。

①建築工事です。
②W3000×H900×t5.0 四方枠SUS HL t=1.5とします。

802

意匠

意匠

家具詳細図Ｋ−１０１.受付カウンター他に腰壁：リブボードのA-095
記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。
〜097

共和成産 リブボード2D 不燃 クリアー塗装同等品とします。

803

3M ダイノックシート張りとします。

意匠

家具詳細図Ｋ−３０１Ａ.スタッフステーションカウンター他に腰A-111
壁：強化ビニールクロスの記載がありますが、参考メーカー・
A-115
品番が不明です。御指示下さい。
A-118

804

家具詳細図の下記家具に固定用下地材の記載があります
が、仕様が不明です。御指示下さい。

805

意匠

806

意匠

807

意匠

808

意匠

809

意匠

810

意匠

811

意匠

812

意匠

813

意匠

814

意匠

815

意匠

A-094
A-104
A-105
A-109
A-110
A-112
A-114
A-115
A-117
A-118
A-120

・ＭＫ−Ｂ１０１：ミニキッチン
・ＭＫ−１０１：ミニキッチン
・ＭＫ−２０１：ミニキッチン
・ＭＫ−３０１：ミニキッチン
・ＭＫ−４０１：ミニキッチン
・ＭＫ−５０１：ミニキッチン
・ＳＴＬ−１０３：流し台・ＳＴＬ−２０５：流し台
・Ｋ−３０３：吊戸棚
・ＳＴＬ−３０２：流し台
・Ｋ−４０２：吊戸棚・Ｋ−５０２：吊戸棚

部分詳細図(９)の屋内床下点検口･点検タラップに床下点検
A-019 口：６００角の図示がありますが、免震ピット平面図では全てマA-154 ンホールの為、不要として宜しいですか。

-

上記床下点検口が必要な場合は、設置範囲・数量を御指示
下さい。

意匠

よろしいです。

上記回答(質疑806)に準じます。

免震ピット平面図の凡例に鋳鉄製マンホールの記載がありま
A-019 すが、防水・防臭型として宜しいですか。

よろしいです。

Ｂ１階平面図の消火設備室及び熱源機械室下部に消火水槽･ボイラーブロー槽の記載がありますが、マンホール・タラッ
A-020 プの有無が不明です。各室にマンホール及びタラップ１か所として宜しいですか。

よろしいです。

上記質疑が正の場合、マンホール及びタラップの仕様詳細が不明です。以下の様に仮定して宜しいですか。

よろしいです。

A-154 ・マンホール：φ６００鋳鉄製防水・防臭型
・タラップ：部分詳細図(９)の屋内床下点検口･点検タラップに倣う
水槽部分平面図に点検タラップの記載がありますが、仕様詳
A-019 細は全て部分詳細図(９)の屋内床下点検口･点検タラップのA-154 打込型タラップとして宜しいですか。
-

よろしいです。

上記質疑が正の場合、部分詳細図(９)の床下自立型タラップ 地下1階の免震ピット X5-Y10、X5-Y2、X11-Y2の3カ所をは、不要として宜しいですか。
見込んでください。

免震ピット平面図に「ピット下部立入禁止表示(白線引き)」のA-019 記載がありますが、仕様・寸法が不明です。御指示下さい。

EVシャフト下部白線引き(W150)ゼブラとします。

部分詳細図(１２)にマシンハッチがありますが、設置範囲が不A-020 明です。Ｂ１階平面図地下駐車場の点検口が該当するとしてA-157 宜しいですか。

よろしいです。
点検口のサイズは3600×1800×2枚です。

Ｂ１階平面図の地下駐車場に路面標示の記載がありますが、
A-020 仕様が不明です。トラフィックペイントとして宜しいですか。

よろしいです。

Ｂ１階平面図の下記雲マーク内の詳細が不明です。路面標
示：身障者マーク範囲を示しているとして宜しいですか。

816

スチールt=1.6 H=100とします。

A-020

おもいやり駐車場のマークとします。

質疑
番号

区分

817

意匠

818

意匠

819

意匠

820

821

意匠

意匠

図面
番号

質

問

部分詳細図(１３)に路面標示：一時停止・横断歩道・進行方向
A-020 の記載がありますが、地下駐車場内に図示がありません。地
A-158 下駐車場内には不要として宜しいですか。

-

意匠

823

意匠

824

意匠

825

意匠

826

意匠

827

意匠

答

すべて見込んでください。(白色)上記路面標示が必要な場合は、夫々の設置範囲を御指示下 一時停止3カ所、横断歩道2カ所、進行方向7カ所見込んで
さい。
ください。

Ｂ１階平面図の地下駐車場に車止めの図示がありますが、仕A-020 様が不明です。ＲＣ造既製品程度として宜しいですか。

よろしいです。

Ｂ１階雑金物伏図の地下駐車場にＣＧ１及びＣＧ６：コーナー CG1はA-148図 部分詳細図(3) D5-043に準じます。
ガードの記載がありますが、以下の不明事項を御指示下さ(ナカ工業 セフティコーナーNT-50同等品)
CG6はナカ工業 NPCタイプ(NPC-6565V)同等品、H2000とA-133 い。
します。
A-134
A-148 ①詳細が不明です。部分詳細図(３)の樹脂製コーナーガードに倣うとして宜しいですか。
②Ｈ寸法が不明です。Ｈ２０００として宜しいですか。
その他のコーナーガードは詳細が不明です。コーナー金物の形状及び設置高さを御指示下さい。
・ＣＧ−２ アルミ製
A-133 ・ＣＧ−３ ステンレス製
・ＣＧ−４ ステンレス製化粧・ＣＧ−５ Ｒコーナー下地
Ｂ１階平面図免震ピットステージ廻りに手摺(ステンレス)の記
載がありますが、以下の不明事項を御指示下さい。

822

回

実施設計にて協議調整とします。

SUS製とし、高さ・部材メンバーは部分詳細図(11)手摺(メン
テナンス用)を参照して見込んでください。

A-020 ①Ｈ寸法が不明です。Ｈ１１００として宜しいですか。
②部材メンバーが不明です。御指示下さい。
Ｂ１階平面図免震ピットステージの記載がありますが、仕様詳 コンクリートスラブはね出しとし、コンクリート打放補修とします。
A-020 細が不明です。御指示下さい。
Ｂ１階平面図のＲＩ排水処理に目隠しフェンス及び点検用フェ 三協アルミ ニューアイシャノンG同等品とし、点検用フェンス
扉(W1800×H2000）も同仕様とします。
A-020 ンス扉の記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。
部分詳細図(１４)ガードコーンにおいて、以下の不明事項を設置不要とします。
御指示下さい。
A-159 ①設置範囲が不明です。地下駐車場に必要として宜しいですか。
②上記質疑が正の場合、数量が不明です。御指示下さい。
部分詳細図(５)の天井点検口(目地タイプ)に４５０角及び６００ 天井点検口(目地タイプ)450角は1800カ所、600角は無しとA-150 角の記載がありますが、設置範囲･数量が不明です。御指示 します。
下さい。
部分詳細図(５)天井点検口(気密タイプ)に４５０角及び６００角 天井点検口(気密タイプ)450角は400カ所、600角は無しとしの記載がありますが、以下の不明事項を御指示下さい。
ます。
A-150
A-168 ①４５０角の設置範囲は、手術室詳細図(５)〜(７)天井伏せ図〜170 の天井点検口：エアータイトとして宜しいですか。
②６００角の設置範囲･数量が不明です。御指示下さい。
部分詳細図(10) D15-078 天井吊フック 8mmを台数分見込
厨房詳細図(１)＜温冷配膳車電源＞に吊り下げ部天井下地
補強要【建築工事】の記載がありますが、仕様詳細が不明で んでください。
A-211
す。御指示下さい。

828

意匠

意匠

厨房詳細図(１)の事務室及び調理室にカウンターの記載があA-211 りますが、仕様が不明です。御指示下さい。

天板(SUS製t=1.0 W1200×D200)とします。

829

830

意匠

厨房詳細図(１)の調理室に下部扉の記載がありますが、仕A-211 様・Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

W1150×D550×H1000とし、本体及び引違い扉ともにSUS製とします。

２階調理室回転釜廻りグレーチング蓋の寸法が、以下の様に相違しております。ピット参考詳細図を正として宜しいです
A-154 か。
A-211
・部分詳細図：６５０×６５０
・ピット参考詳細図：７００×５００／９００×５００

よろしいです。

831

意匠

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

２階調理室回転釜廻り残菜カゴの寸法が、以下の様に相違しております。ピット参考詳細図を正として宜しいですか。
832

意匠

833

意匠

A-138

２階雑金物伏図(２)の調剤室･注射調剤室･薬品供給ホールにコーナーガードの図示がありますが、雑金凡例の符号がありません。ＣＧ１として宜しいですか。

835

意匠

雑金物伏図の雑金物凡例にＰＰＥボックスの記載があります
A-133
が、仕様が不明です。御指示下さい。
〜145

836

意匠

A42
A45

838

意匠

839

意匠

840

意匠

意匠

意匠

雑金物伏図の雑金物凡例に壁点検口(ＫＴＤ)の記載がありますが、以下の不明事項を御指示下さい。

設置不要とします。

A-133 ①雑金物伏図に図示がありません。設置範囲・数量を御指示〜145 下さい。
A-148 ②寸法・仕様が不明です。部分詳細図(３)の内壁・壁点検口として宜しいですか。
③上記質疑が正の場合、参考メーカー・品番を御指示下さい。
雑金物伏図の下記場所にＴ２：自立手摺の記載があります
が、仕様・Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。
A-135
A-144 ・１階風除室１・２・５階リハビリ室
家具詳細図のＫ−１１９．カウンターに１階回復・点滴室スタッ
A-091 フステーション１台の記載がありますが、1階家具配置図心臓
A-098 リハビリ室スタッフステーション１台も含まれるとして宜しいですか。
ＯＳ−１施設名称サインＡの数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
A-121
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：２か所

意匠

意匠

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

A-121
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：１２か所
よろしいです。

A-121
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：３か所
ＯＳ−１６免震サインの数量が、以下の様に相違があります。
サインリストを正として宜しいですか。

844

T2をT1と読み替えてください。

A-122
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：３か所

ＯＳ−１４消防水利標識の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
843

クロガネ PPEボックス同等品とします。

各病室入口に設置を見込んでください。

ＯＳ−１３病院入口・避難誘導サインの数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
842

よろしいです。

基本設計説明書７．病室計画２床室及び４床室(共用トイレ無の場合)にＰＰＥボックスの図示がありません。不要として宜しいですか。不可な場合は、数量を御指示下さい。

ＯＳ−３感染症廃棄物保管場所標識の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
841

よろしいです。

雑金物伏図雑金物凡例にＡＥＤボックスの記載がありますが、 ユニオン UAB-103ZB-PWH同等品とし、11カ所見込んでくA-133 図示がありません。設置範囲・数量・参考メーカー・品番を御 ださい。
〜145 指示下さい。

意匠

意匠

答

A-154
A-211 ・部分詳細図：Ｗ２８０×Ｄ２８０×Ｈ１５０
・ピット参考詳細図：Ｗ２８０×Ｄ３７０×Ｈ１００

834

837

回

A-121
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：１０か所

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

ＯＳ−１９敷地内禁煙サインの数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
845

846

847

意匠

意匠

意匠

849

850

851

意匠

意匠

意匠

意匠

意匠

A-044
A-045
A-047
A-052
A-053
A-075
A-121
A-122
A-128

衝突防止の設置範囲・仕様が建具特記仕様書・建具表とサイ サインキープラン・サイン詳細図を正としてください。
ンキープラン・サイン詳細図で相違があります。以下の様に考 サイン図で記載されていない建具については建具に準じてえて宜しいですか。
SUSφ30を設置することとします。
・設置範囲は、建具表を正として宜しいですか。
・仕様は、サイン詳細図を正として宜しいですか。

意匠

Ｓ−１９誘導サインＣの数量が、以下の様に相違があります。
サインリストを正として宜しいですか。
A-121
A-122 ・サインキープラン：６か所
A-125 ・サインリスト：１９か所
A-129 ・サイン詳細図：４７か所

意匠

S-26の数量はB1F 3箇所、1F 4カ所見込んでください。

Ｓ−３０室名サイン１階の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。

サインキープランを正とします。

A-121
A-122 ・サインキープラン：Ｂ１Ｆ／無し、１Ｆ／４か所
A-125 ・サインリスト：Ｂ１Ｆ／３か所、１Ｆ／３か所

A-121
A-125 ・サインキープラン：３０か所
・サインリスト：３２か所

意匠

856

意匠

サインキープランを正とします。

A-122
A-125 ・サインキープラン：１９０か所
・サインリスト：１８９か所
よろしいです。

A-121
A-125 ・サインキープラン：１４０か所
・サインリスト：２１２か所
サインキープランを正とします。

A-123
A-125 ・サインキープラン：３か所
・サインリスト：７か所
Ｓ−５６カウンター卓上サインＢ１階の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。

855

よろしいです。

Ｓ−２６室名サインの数量が、以下の様に相違があります。サ
インリストを正として宜しいですか。

Ｓ−５０立入禁止サイン４階の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
854

サインキープランを正とします。

A-121
A-123 ・サインキープラン：Ｂ１Ｆ／１２か所、３Ｆ／４か所
A-125 ・サインリスト：Ｂ１Ｆ／１４か所、３Ｆ／３か所

Ｓ−３４室名サイン(スタッフ用)１階の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
853

よろしいです。

Ｓ−１０ｃフロア案内板Ｃ(病棟フロア)の数量が、以下の様に相 よろしいです。
A-123 違があります。サインリストを正として宜しいですか。
A-124
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：３か所

Ｓ−３３室名サイン(ＢＹ)２階の数量が、以下の様に相違があります。サインリストを正として宜しいですか。
852

答

A-121
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：１０か所

Ｓ−１７誘導サインＡの数量が、以下の様に相違があります。
サインリストを正として宜しいですか。

848

回

よろしいです。

A-121
A-125 ・サインキープラン：無し
・サインリスト：１か所
Ｓ−６０自動ドアサインの仕様が不明です。インクジェットプリ
A-131 ント貼として宜しいですか。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

Ｓ−６３定礎の数量が、以下の様に相違があります。サインリ
ストを正として宜しいですか。

857

意匠

回

答

上記回答(質疑640)に準じます。

A-121〜124 ・サインキープラン：無し
A-125 ・サインリスト：１か所

ＦＶＳ（９）厨房用防滑性ビニルシートに適用〇がありますが、内部仕上表で使用室が有りません。（栄養）の下記室に適用
A-003 と考えて宜しいですか。
A-012 ・検収室
・食品庫、倉庫

該当箇所はありません。

外部サッシ−間仕切取合方立の詳細に指定塗装とあります
A-149 が、塗装種別が不明です。焼付塗装と考えて宜しいですか。

よろしいです。

858

意匠

859

意匠

意匠

軽鉄天井下地の仕様について仕様Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄと４種類記載
T-006 がありますが、仕上表に仕様表記が無い為全てＣ仕様と考えて宜しいですか。

よろしいです。

860

意匠

特記仕様書 左官工事に床目地に押し目地を設けるとありま
T-007 すが、施工範囲及びピッチ・目地幅が不明です。施工範囲及
びピッチ・目地幅を御指示下さい。

該当箇所はありません。

861

意匠

５階リハビリ室 複合フローリングの厚さが不明です。Ｔ１５と考A-015 えて宜しいですか。
T-006

複合フローリング DAIKEN 日本の樹同等品とします。

862

意匠

ピット天井の不燃断熱材の仕様が不明です。不燃断熱材のA-031 仕様を御指示下さい。

エスケー化研 セラミライトエコG同等品とします。

863

意匠

屋上スラブ下などにＤＷ(ＲＣ)＝ＰＦ版打ち込み断熱材が記載
A-003 ありますが、デッキスラブ部は打ち込み出来ない為、現場発
A-031 泡ウレタン吹付仕様としてよろしいですか。

よろしいです。

864

意匠

腰壁化粧ケイカル板の腰見切り縁の仕様が不明です。集成基本設 材 ３０×３０ ＯＳＣＬと考えて宜しいですか。
計A56

よろしいです。

865

意匠

腰壁強化ビニルクロスの腰見切り縁の仕様が不明です。集成基本設 材 ３０×３０ ＯＳＣＬと考えて宜しいですか。
計A60

よろしいです。

866

意匠

廊下壁アクセントウォールの仕様が不明です。アクセント
基本設 ウォールの仕様を御指示下さい。
計A56

アイカ ジョリパッド漆喰調同等品とします。

867

意匠

吹抜け天井のアルミパネルの板厚が不明です。Ｔ２．０と考え
基本設 て宜しいですか。
計A53

よろしいです。

868

869

意匠

A-095 受付カウンター腰壁リブボードの仕様が不明です。リブボード 共和成産 リブボード2D 不燃 クリアー塗装t=6.2同等品とします。
A-096 の厚さ・仕様・リブ寸法及びピッチを御指示下さい。
A-097

870

意匠

受付カウンター腰壁木羽目板の仕様が不明です。木羽目板
基本設 の厚さ・仕様を御指示下さい。
計A56

大建工業 グラビオ羽目板V t=6同等品とします。

スチール手摺 H900、支柱φ34.0×2.0@900・トップレール
２階ＳＰＤ倉庫の下記雲マーク範囲において、手摺が必要な場合は、仕様詳細を御指示下さい。
φ42.7×2.0・手摺子2段(水平)φ27.2×2.0とし、DP塗装仕上
とします。
871

872

意匠

意匠

A-022

部分詳細図(７) 木製カーテンボックスにおいて、以下の不明
事項を御指示下さい。
①設置範囲が不明です。３〜５階病床に必要と考えて宜しいですか。
A-152 ②詳細が数種類ありますが、使い分けが不明です。Ｄ15-−
007／吊ボルトの場合を採用して宜しいですか。
③栂 ｔ＝３０の記載がありますが、寸法の記載では厚２５と相違があります。厚２５を正と考えて宜しいですか。

木製カーテンボックスの該当箇所はありません。

質疑
番号

873

区分

意匠

874

意匠

875

意匠

876

意匠

877

878

意匠

意匠

図面
番号

質

問

部分詳細図(７) 鋼製カーテンボックスにおいて、以下の不明
事項を御指示下さい。
①設置範囲が不明です。３〜５階病床以外の外部サッシ廻りに必要と考えて宜しいですか。
A-152 ②詳細が数種類ありますが、使い分けが不明です。Ｄ15-−010／吊ボルトの場合を採用して宜しいですか。
③指定塗装の記載がありますが、ＳＯＰ塗装と考えて宜しいで
すか。
A-155
E-112
E-113
E-115
E-116

映像・音響設備図の１階多目的ホール及び３階大会議室に１２０型電動昇降式スクリーンの記載がありますが、スクリーン
ボックスの仕様詳細が不明です。部分詳細図(１０)のスクリー
ンボックス(アルミ既製品)を採用すると考えて宜しいですか。

回

答①外部アルミサッシに設置を見込んでください。
②,③よろしいです。

よろしいです。

上記質疑が正の場合、部分詳細図(１０) スクリーンボックス
よろしいです。
(スチール製)の設置範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいですか。不可な場合は、設置範囲・ボックスサイズを御指示下さい。
部分詳細図(１０)にピクチャーレールの図示がありますが、設1階ホスピタルストリート及び3-5階病棟廊下に設置し、250m
見込んでください。
A-155 置範囲・見込ｍが不明です。御指示下さい。
-

部分詳細図(１２)にベッドガードの図示がありますが、以下の不明事項を御指示下さい。
①設置範囲が不明です。３〜５階各病床のベッド／１か所とA-157 考えて宜しいですか。
②ベッドガードのＬ寸法が不明です。Ｌ１２００程度と考えて宜しいですか。

①病室の各ベットに2カ所とします。
②L=450縦使いとします。

部分詳細図(８) 配線ピット、配管ピット(既製品蓋の場合)において、以下の不明事項を御指示下さい。
①設置範囲が不明です。御指示下さい。
A-153 ②溝幅・溝深さが不明です。御指示下さい。
③蓋の参考メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

部分詳細図(９) 配管・配線ピット蓋において、以下の不明事
項を御指示下さい。
A-154 ①設置範囲が不明です。御指示下さい。
②溝幅・溝深さが不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

部分詳細図(１２)にフットケア地流しの図示がありますが、設A-157 置範囲・数量が不明です。御指示下さい。

該当箇所はありません。

部分詳細図(１０)に天井吊フック(ステンレス製)の図示がありま
A-155 すが、設置範囲・数量・吊りフックサイズが不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑828)に準じます。

879

意匠

880

意匠

881

意匠

意匠

部分詳細図(９)に壁：液晶モニター取付下地補強の図示があA-154 りますが、設置範囲・数量が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

882

実施設計にて協議調整とします。

883

意匠

部分詳細図(１０)に天井吊モニター取付金物の図示がありま
A-155 すが、設置範囲・数量が不明です。御指示下さい。

意匠

部分詳細図(５)に防煙垂壁(固定式・免震タイプ)の図示があり
A-150 ますが、設置範囲・見込ｍが不明です。御指示下さい。

建具配置図及び建具図に準じます。

884

部分詳細図(１２)に姿見の図示がありますが、設置範囲が不明です。下記更衣室に１か所と考えて宜しいですか。
・２階女子更衣室(７３２人)・２階男子更衣室(３１６人)
・２階女子更衣室
A-157 ・２階男子更衣室
・２階更衣室１・２階更衣室２・２階医師更衣室(男性)・２階医師更衣室(女性)

よろしいです。

部分詳細図(１２) ユニットシャワー０８１２タイプの参考メー
A-159 カー・品番が不明です。御指示下さい。

TOTO:JSV0812同等品とします。

885

意匠

886

意匠

質疑
番号

区分

図面
番号

887

意匠

仕上表(７)(２階) 事務部門 ＳＵにシャワーユニット(０８０８)のA-010 記載がありますが、２階検体検査室内ＵＳの事と考えて宜しいA-138 ですか。

888

意匠

-

質

問

上記シャワーユニット(０８０８)の参考メーカー・品番が不明です。御指示下さい。

下記場所にＳＷの記載がありますが、ユニットシャワー(０８０８)と考えて宜しいですか。
・２階更衣室(解剖･霊安)
A-137 ・２階女子更衣室
A-139 ・２階男子更衣室
A-140 ・２階当直室１・２階当直室２回

答

よろしいです。

TOTO:JSV0808同等品とします。

よろしいです。

889

意匠

890

意匠

891

意匠

892

意匠

仕上表 病棟 ３〜５階ＳＷ・車イスＳＷに大型シャワーユニッ (株)小笠原 介護施設向けフリーユニットバス同等品としま
A-013 ト(２０３８)の記載がありますが、参考メーカー・品番が不明で す。
〜015 す。御指示下さい。

意匠

２階臓器保管庫・標本保管庫及び３階図書室に移動書架のA-022 記載がありますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。
A-023

コクヨ ムーベルラックSタイプ同等品とします。

893①各病室入口に設置を見込んでください。
②クロガネ PPEボックス同等品とします。

３階平面図 廊下９廻り１Ｂ内にＳＷＷＣの記載がありますが、 よろしいです。
A-025 詳細が不明です。大便器付ユニットシャワーと考えて宜しいですか。
-

上記質疑が正の場合、参考メーカー・品番が不明です。御指 (株)小笠原 介護施設向けフリーユニットバス同等品としま
示下さい。
す。

895

意匠

工事区分表(１)にＰＰＥ／手指消毒関連ＢＯＸの記載がありますが、以下の不明事項を御指示下さい。
①手指消毒関連ＢＯＸの設置範囲が不明です。３〜５階各病
T-013 床に１か所と考えて宜しいですか。
②手指消毒関連ＢＯＸの仕様詳細が不明です。御指示下さい。
部分詳細図(１２) 多目的ＷＣ採尿パスボックスの図示があり
A-157 ますが、本体仕様が不明です。御指示下さい。

意匠

１階平面図 中央処置･点滴室のベッド上部に点滴レールのA-021 記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。

TOSO メディカライト同等品とします。

896

部分詳細図(１２) 点滴フック(自殺防止機能付)の設置範囲が不明です。３〜５階一般病床のみに必要と考えて宜しいです
A-157
か。不可な場合は、設置範囲を御指示下さい。

よろしいです。

894

意匠

扉t3、枠メラミン化粧板ポストフォームt20とします。

897

意匠

意匠

特記仕様書(８)のホワイトボードに摘要印がありますが、設置
T-010 範囲・数量・寸法が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

898

建具配置図及び建具図に準じます。

899

意匠

部分詳細図(５)に防煙垂壁(電動ロール式)の図示があります
A-150 が、設置範囲・見込ｍが不明です。御指示下さい。

意匠

部分詳細図(８)に消火器ボックス(壁埋込型)の図示があります
A-153 が、設置範囲・数量が不明です。御指示下さい。

21カ所見込んでください。

900

意匠

上記消火器ボックス内に消火器：ＡＢＣ１０型粉末程度が消火器ボックスと同数量必要と考えて宜しいですか。

901

902

903

904

意匠

意匠

意匠

-

消火器本体はES工事とします。

特記仕様書の化学物質の濃度測定に「測定対象室及び測定 病院棟 50カ所程度、院内保育所棟 5カ所程度見込んでく箇所は仕上表による」と記載がありますが、仕上表に記載が ださい。
T-002
ありません。測定対象室及び測定箇所を御指示下さい。
工事区分表(１) 共通に電動ブラインド：建築の記載がありま
T-013 すが、設置範囲が不明です。該当無しと考えて宜しいですか。

-

上記電動ブラインドが必要な場合は、以下の不明事項を御指示下さい。
①設置範囲が不明です。御指示下さい。
②仕様・形状が不明です。御指示下さい。
③リモコン位置・台数等が不明です。御指示下さい。

よろしいです。

上記回答(質疑903)に準じます。

質疑
番号

905

区分

意匠

906

意匠

907

意匠

908

意匠

909

意匠

図面
番号

質

問

回

答

工事区分表(１) 放射線部門に天井走行用レール用架台及び天井走行用アンカーボルトの記載がありますが、設置範
T-013
囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

設置機器メーカーの仕様によりますので、標準的な仕様と考えて見込んでください。

工事区分表(１) 家具･什器･備品の医療機器等への電源供
給､空配管､給水､排水対応､下地補強において、以下の不明
事項を御指示下さい。
①建築･設備に摘要印がありますが、下地補強のみ建築と考T-013 えて宜しいですか。
②上記質疑が正の場合、下地補強の設置・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

工事区分表の家具・什器・備品及び検査部に重量機器のＦＡ
T-013 補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。
T-014 御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

工事区分表(１) 家具・什器・備品の映写スクリーン(個別)：別
途の直下にスクリーン用ボックス：建築の記載がありますが、
T-013
設置範囲・仕様・寸法が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

工事区分表(１) 家具・什器・備品 デジタルサイネージ：別途
T-013 の直下に下地補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

工事区分表(１) 家具・什器・備品の大型モニタ(壁・天井固定タイプ)において、建築及び別途の双方に摘要印があります
T-013 が、建築の設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

上記大型モニタ(壁・天井固定タイプ)の直下に下地補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下
さい。

実施設計にて協議調整とします。

工事区分表(１) 家具・什器・備品のＡＶ設備用電動ロールス
クリーン：設備の直下に下地補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

910

意匠

911

意匠

-

912

意匠

T-013

工事区分表(１) 医療機器共通のシャーカステン：別途の直下に壁補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明
Ｔ-013
です。御指示下さい。

不要です。

工事区分表(１) 薬剤部門にエアシｬワーの記載があります
T-013 が、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

該当ありません。

913

意匠

914

意匠

915

意匠

工事区分表(１) 薬剤部門にパスボックス及び設置枠の記載
SUS製3方枠 W2200×H2000×見付25×見込170を1カ所
T-013 がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さ 見込んでください。
い。

916

意匠

T-013

917

意匠

918

意匠

919

意匠

920

意匠

921

意匠

922

意匠

工事区分表(１) 薬剤部門の投薬案内表示設備機器：別途の直下に下地補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です、御指示下さい。

工事区分表(２) 病理検査のラミナフロー／解剖台：別途の直下に天吊吹出機器用アンカー工事の記載がありますが、設T-014
置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

T-014

工事区分表(２) リハビリテーション科のリハビリ用機器：別途の直下に天井・壁下地補強の記載がありますが、仕様詳細が不明です。御指示下さい。

工事区分表(３) その他のアート・オブジェに建築及び別途の双方に摘要印がありますが、建築の設置範囲・仕様詳細が不T-015
明です。御指示下さい。

Ｔ-015

工事区分表(３) 弱電設備関連の待合テレビ(各種チュー
ナー共)：別途の直下に下地補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

アンカーボルトφ16を20カ所見込んでください。

実施設計にて協議調整とします。

詳細は実施設計にて協議調整とします。

テレビ用下地としてPL-1.6 W500×H300を100カ所見込ん
でください。

工事区分表(３) 弱電設備関連の病室患者テレビ(各種チューナー共)：別途の直下に下地補強の記載がありますが、
Ｔ-015
設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑920)に含みます。

工事区分表(３) 弱電設備関連のスタッフ用テレビ(各種チューナー共)：別途の直下に下地補強の記載がありますが、設置範囲・仕様詳細が不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑920)に含みます。

Ｔ-015

質疑
番号

923

924

区分

意匠

意匠

図面
番号

質

問

926

927

928

929

意匠

意匠

意匠

意匠

意匠

答

気送管詳細図(参考図)の防火区画貫通部(参考図)にφ２５０
スリーブ入れ(建築工事)の記載がありますが、以下の不明事
項を御指示下さい。
A-210 ①スリーブの仕様が不明です。御指示下さい。
②設置範囲・数量が不明です。御指示下さい。

実施設計にて協議調整とします。

吹抜手摺のＨ寸法が以下の様に相違があります。部分詳細
図(１１)を正と考えて宜しいですか。
A58 ・基本設計説明書Ａ５８：Ｈ１６００
A-156 ・部分詳細図(１１)：Ｈ１３００

基本設計説明書A58図を正とします。

基本設計説明書Ａ５８ サブエントランスホール Ｃ展開図の
下記雲マーク範囲に手摺：Ｈ１０００の図示がありますが、仕様・部材メンバーが不明です。御指示下さい。
925

回

支柱・手摺ともにSUS HL FB-12×50とします。

A58

３〜５階雑金物伏図の各病床にコーナーガード：ＣＧ５(Ｒコー
A-139
ナー下地)の記載がありますが、基本設計説明書 病室計画〜の図示ではＲコーナー下地と相違があります。基本設計説明
144.148
書 病室計画を正とし仕様詳細は、部分詳細図(１０) 樹脂製
A39.41
コーナーガード(既製品)に倣うと考えて宜しいですか。
〜45

よろしいです。

免震サインの仕様・数量が以下の様に相違があります。サイン詳細図(２)を正と考えて宜しいですか。
A-127 ・サイン詳細図(２)：ＳＵＳ加工 焼付塗装 １０か所
ST-016 ・免震構造特記仕様書(１)：Ａ２版程度 ４か所

よろしいです。

使用中灯の工事区分が以下の様に相違があります。手術仕様書を正と考えて宜しいですか。
T-013 ・工事区分表：電気工事
A-163 ・手術仕様書：手術室内装工事

よろしいです。

外部仕上表の金物にコーナーガード(木製)の記載があります
A-301 が、木材種・Ｈ寸法・仕上が不明です。御指示下さい。

タモ集成材 60×60×H2000 UCとします。

院内保育所棟矩計図にカーテンボックスの図示があります
が、以下の不明事項を御指示下さい。
①仕様詳細が不明です。部分詳細図(７) 鋼製カーテンボッ
A-152 クス Ｄ15-−010／吊ボルトの場合を採用して宜しいですか。
A-304 ②指定塗装の記載がありますが、ＳＯＰ塗装と考えて宜しいですか。

部分詳細図(7) D15-008 吊りボルトの場合に準じます。

930

意匠

931

意匠

A-301

意匠

保育所 外壁断熱の仕様が不明です。腰壁コンクリート部に硬A-304 質ウレタンフォームｔ２５と考えて宜しいですか。

よろしいです。

932

意匠

保育室（０歳児８人）の床下地にネダフォームＴ５０とあります
A-301 が、畳コーナーの床下地と考えて宜しいですか。
A-302

よろしいです。

933

意匠

保育室（０歳児８人）の畳コーナー〜ビニルシート部分の取合A-302 見切りの仕様が不明です。御指示下さい。
A-304

框 桧90×60 UCを設置します。

934

935

意匠

玄関に上り框らしき図示がありますが、仕様が不明です。御指 御影石 W35×t30 磨きとします。
A-302 示下さい。

意匠

矩計図 ピットの床に防じん塗装とありますが、ピット内の為不A-304 要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

936

意匠

保育室の壁に腰壁用塩ビシートＴ０．５の仕様が不明です。
A-300 参考メーカー・品番が有れば御指示下さい。
A-301

サンゲツ 腰壁シート ウォルナット同等品とします。

937

内部仕上表 受付･事務室及び食堂のブラインド･カーテン
ボックス欄に指示がありません。カーテンボックスが必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

938

意匠

院内保育所 天井点検口の有無が不明です。部分詳細図(５) よろしいです。
A-150 の天井点検口(目地タイプ)：４５０角が必要と考えて宜しいで
A-302 すか。

939

意匠

940

意匠

意匠

院内保育所棟平面図の事務室にカウンターの記載がありま
A-302 すが、仕様が不明です。御指示下さい。

タモ集成材 W1500×D300×t35とします。

941

942

意匠

院内保育所内に消火器ボックス及び消火器が必要と考えて
A-302 宜しいですか。

消火器ボックスは2カ所見込んでください。
消火器本体はES工事とします。

943

意匠

944

意匠

院内保育所棟平面図の玄関に下足入の記載がありますが、
W2500×H1700×D350 本体はタモ練付合板とし、8列×5段(各下足箱に棚一段、扉なし)です。
A-302 仕様・Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

意匠

便所・更衣室など出入口及び壁端部小口にステンレスＨＬ枠
A-137 が必要と考えて宜しいですか。

よろしいです。

945

意匠

厨房詳細図 回転釜ピット詳細に塗床（耐熱）と有りますが、仕A-154
様が不明です。耐熱塗床の仕様を御指示下さい。
A-211

ABC商会 タフクリートMH同等品とします。

946

意匠

排水ピット（厨房）詳細図に厨房で熱湯を流すか所は耐熱性
A-153 塗床と有りますが、厨房内排水溝は全てと考えて宜しいですか。
病室ベッドコンソールの壁仕上が下記の様に異なります。基基本設 本設計説明書を正と考えて宜しいですか。
計A60 ・基本設計説明書：ビニルクロス
A-157 ・部分詳細図：指紋レス不燃メラミン化粧板

よろしいです。

947

質問

上記質疑が正の場合、数量が不明です。御指示下さい。

948

意匠

949

意匠

950

意匠

951

意匠

952

意匠

953

意匠

954

意匠

回

答

14カ所程度見込んでください。

院内保育所棟平面図の事務室・調乳室・配膳室･調理室に流 家具詳細図(11) STL-101参照し、調乳室及び調理室は吊A-302 し台の記載がありますが、仕様詳細が不明です。御指示下さ 戸棚(Wは流し台と同じ×H700×D300)、加熱機器(IH)付きと
い。
します。

-

上記質疑が正の場合、消火器ボックス及び消火器の仕様・数量を御指示下さい。

ユニオン UFB-1F-1001HL-PWHJ同等品とします。

よろしいです。

基本設 病室間接照明コーニスの仕上詳細が不明です。部分詳細図 A-150部分詳細図（５）D10-001間接照明同等とします。
計A43 Ｄ１０−００３間接照明同等と考えて宜しいですか。
A-150
コンクリート目地について、下記詳細図の目地範囲が不明で ひび割れ誘発目地はピッチ3.0ｍ内外とし、コンクリート壁部
す。目地の必要な範囲及び目地ピッチを御指示下さい。
分について見込むものとします。
A-148 ・内壁：ひび割れ誘発目地
化粧目地は実施設計にて協議調整とします。
A-149 ・外壁：化粧目地（建具）
ACW001は高さ1FL+3015までとします。
ACW201は建具下端を2FL+1000とし、高さ1560、幅・方立
A-039 ２階建具配置図 南東コーナー部にＡＣＷ−２０１とあります
A-046 が、建具表に見当たりません。ＡＣＷ−００１と読み替えて宜し ピッチ・仕様についてはACW001と同一とします。
いですか。
３階建具配置図 大会議室にＳＬＷ−３０４とありますが、建具よろしいです。
A-040
表に見当たりません。建具表の場所欄よりＳＬＷ−３０３と読み
A-081
替えて宜しいですか。
よろしいです。
ＬＤ−２０７のうち、設置場所が透析スタッフステーションの型式に下記の通り相違があります。建具表（片開き）を正と考えA-039 て宜しいですか。
A-069 ・２階建具配置図：片引き・２階建具表（６）：片開き
よろしいです。
ＬＤ−２１６について、下記不明点を御指示下さい。
①建具の数量に下記の通り相違があります。５か所を正と考えて宜しいですか。
・２階建具配置図：５か所
・２階建具表（７）：４か所
A-039 ②ＬＤ−２１６のうち、ＳＷＣ（Ｘ８〜９／Ｙ３ａ通り）の型式に下記
A-070 の通り相違があります。建具表（片引き）を正と考えて宜しいですか。
・２階建具配置図：片開き・２階建具表（７）：片引き

質疑
番号

955

956

957

958

区分

意匠

意匠

意匠

A-037
〜041
A-047
A-048
A-058
A-060
A-068
A-070
A-071
A-072
A-073
A-082

960

意匠

962

A-039
A-070

A-040
A-078

意匠

意匠

意匠

質

問

ＬＤ−２１８のうち、設置場所が廊下２の型式に下記の通り相違があります。建具表（片引き）を正と考えて宜しいですか。
A-039 ・２階建具配置図：片開き
A-070 ・２階建具表（７）：片引き

意匠

959

961

図面
番号

ＬＤ−２１９のうち、設置場所が医局部長エリアの型式に下記の通り相違があります。建具表（片引き）を正と考えて宜しいですか。
・２階建具配置図：片開き・２階建具表（７）：片引き
ＬＤ−３０８のうち、設置場所が脱衣室（Ｘ５／Ｙ８通り、Ｘ９／Ｙ
４通りの２か所）の型式に下記の通り相違があります。建具表（２枚片引き）を正と考えて宜しいですか。
・３階建具配置図：片開き・３階建具表（４）：２枚片引き
建具の数量に下記の通り相違があります。建具配置図を正と考えて宜しいですか。
（建具配置図）（建具表）
・ＳＤ−０１３：１
２・ＳＤ−０１６：１
２・ＬＤ−１２７：１５
１３・ＬＤ−１７８：１
数量無し
・ＳＤ−２１７：２
１・ＬＤ−２２５：５
４・ＬＤ−２３７：２
１・ＬＤ−２５７：３
２・ＬＤ−２８１：２
１・ＳＳＤ−４０１：
１
２

回

答

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

「放射線防護」の記載がある、下記エリアの扉及び窓の詳細が不明です。建具及びガラス仕様を御指示下さい。
＜１階＞
・CTシミュレーター室
・ＳＰＥＣＴ室エリア（心臓負荷室、処置室注射、貯蔵庫他）
・一般撮影室
・歯科・歯科口腔外科専用撮影室
A-038 ・Ｘ−ＴＶ室１〜３
A-039 ・ＣＴ室１〜３・骨塩定量測定室
・結石破砕室・乳房撮影室＜２階＞
・ＣＡＧ１〜３

別紙添付資料を参照してください。

１階 操作治療計画室の扉に「放射線防護」の記載はありませA-038 んが、建具符号がありません。建具仕様を御指示下さい。

LD154とします。

空気調和設備 給排気口計画図において、「オレンジ：窓上ガ
ラリ」「ピンク：ガラリ排気」とありますが、一部建具図に反映されておりません。下記のガラリを設置すると考えて宜しいですか。
①窓上ガラリ：
M-062 該当サッシュのＨ寸法にＨ２００（Ｈ１００の無目＋Ｈ１００のガ
ラリ）を足し、ガラリを設置②ガラリ排気：３階 ファンルーム１ Ｗ７，８００×Ｈ１，０００ を設置
３階 ファンルーム２ Ｗ４，８００×Ｈ１，０００ を設置
２階のＰＳ、ＤＳに符号が無い建具があります。下記の建具を設置すると考えて宜しいですか。
①Ｘ１／Ｙ１１通り
A-036 清潔リネン庫内 ＤＳ：ＳＤ−２０８
A-068 ②Ｘ５／Ｙ５通り
オープンカンファレンス・休憩室内 ＰＳ（防火区画）：ＳＤ−２
１６

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

963

区分

意匠

図面
番号

意匠

A-046

965

意匠

A-038
A-050
A-054

意匠

A-037
A-047
C-001

967

968

969

970

意匠

意匠

意匠

意匠

問

回

答

ＡＷ−００１の赤枠部分の寸法に下記の通り相違があります。
Ｗ８，３３０を正とし総Ｗ１７，２６５と考えて宜しいですか。
・小計寸法：Ｗ９，３３０・記載寸法：（１，１３０×７か所）＋（７０×６か所）＝Ｗ８，３３０

よろしいです。

建具表 ＡＣＷ−００１の姿図において、Ｂ１ＦＬ−１，８５０〜２Ｆ
Ｌ＋２，４６０までとなっていますが、２ＦＬ部分はバルコニーがある為、姿図通りにカーテンウォールが納まりません。Ｂ１Ｆ〜
２Ｆ 南・東面コーナー部の建具表の発行をお願いいたします。
１階建具配置図 ＳＤ−１０２（ＲＸ４／Ｒ１通り 両開き扉）について、隣接するＡＷ−１０２（両開き扉付嵌殺サッシュ）に含まれていると思われます。ＳＤ−１０２は該当無しと考えて宜しいですか。
ＳＤ−０１１のうち、地下１階 消火設備室の法規性能に下記の通り相違があります。特定防火設備を正と考えて宜しいですか。
・地階建具配置図・法令図：特定防火設備
・地階建具表：法規制無し
ＳＤ−０１７のうち、地下１階 ＥＶホール〜ＰＳ・ＥＰＳ間の法規
性能に下記の通り相違があります。特定防火設備を正と考えて宜しいですか。
・地階建具配置図・法令図：特定防火設備
・地階建具表：法規制無し

上記回答(質疑951)に準じます。

A-045

964

966

質

A-037
A-048
C-001

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

ＳＤ−２０６のうち、２階 階段４南側ＥＰＳの法規性能に下記のA-039 通り相違があります。法規制無しを正と考えて宜しいですか。
A-068 ・２階建具配置図・法令図：法規制無し
C-003 ・２階建具表：特定防火設備

よろしいです。

ＬＤ−３４３のうち、３階 多目的室前の法規性能に下記の通り
A-040 相違があります。法規制無しを正と考えて宜しいですか。
A-079 ・３階建具配置図：法規制無し
A-004 ・３階建具表：特定防火設備

よろしいです。

ＡＷのサッシュの連窓枚数に下記の通り相違があります。姿図を正と考えて宜しいですか。
（建具表型式） （建具表姿図）
A-051 ・ＡＷ−１０９：
１５連
１７連
A-052 ・ＡＷ−１１３：
８連
９連
A-065 ・ＡＷ−２１２：
２連
３連
・ＡＷ−２１７：
４連
３連

よろしいです。

ＡＤ−２０１の寸法に下記の通り相違があります。
Ｗ３，２５０×Ｈ２，０００を正と考えて宜しいですか。
A-065 ・建具表寸法欄：Ｗ４，８３０×Ｈ５６０
・建具表姿図：Ｗ３，２５０×Ｈ２，０００

よろしいです。

971

意匠

意匠

ＳＳＤ−００１及び００２の自動ドアは姿図よりスリムフレームタイ
A-047 プと考えて宜しいですか。

よろしいです。

972

意匠

ＳＳＤ−１２５のガラス仕様が不明です。強化ガラスｔ５と考えてA-054 宜しいですか。

よろしいです。

973

意匠

ＳＳＤ−２０３他、姿図に「Ｐ」とありますが、詳細が不明です。
A-066 パネル（建具同材、同仕上げ）と考えて宜しいですか。

よろしいです。

974

質疑
番号

区分

図面
番号

意匠

ＳＳＤ−２１０、ＬＤ−３２５他、スリットタイプではない額ガラスのA-066 一部にＦＧ（型板ガラス）ｔ４とありますが、額の形状が同じであA-078 る建具に倣いフロートガラスｔ５と読み替えて宜しいですか。

よろしいです。

975

ＳＳＤ−２１３の型式に下記の通り相違があります。片引きを正と考えて宜しいですか。
A-066 ・建具表型式：２枚片引き・建具表姿図：片引きよろしいです。

ＳＳＤ−２１４について、下記不明点を御指示下さい。
①型式に下記の通り相違があります。片引きを正と考えて宜しいですか。
・建具表型式：２枚片引き・建具表姿図：片引き
A-066 ②姿図において、袖部に「Ｐ」の記載はありませんが、Ｐ付きと考えて宜しいですか。
③ガラス欄にＦＬｔ５とありますが、姿図にガラスの図示がありません。ガラスは該当無しと考えて宜しいですか。

よろしいです。

ＳＤ−００１他、ＤＰ塗装の等級は１級と考えて宜しいですか。

よろしいです。

ＳＤ−０１６の仕上げに「枠：表面ダイノックシート 裏面：ＳＯＰ、
扉：ダイノックシート」とありますが、枠の表裏ではなく、扉の表
裏と読み替えて宜しいですか。

よろしいです。

ＬＤ−００６について、下記不明点を御指示下さい。
①ガラス欄にＦＧｔ＝４とありますが、姿図にガラスの図示はありません。額窓は無しと考えて宜しいですか。
②額窓が必要な場合、特定防火設備であることから ガラス仕
A-048 様を耐熱ガラスと読み替えて宜しいですか。
③額窓が必要な場合、額のタイプはスリット額と考えて宜しいですか。

よろしいです。

ＬＤ−１３９他、ハンガードア戸袋パネルの仕様が不明です。
A-058 建具同材同仕上げ（軽量スチール 焼付塗装）と考えて宜しいですか。

よろしいです。

ＬＤ−１８６の型式欄に「自閉式」とありますが、金物欄にエン
A-061 ジンドアとあることから 自動ドアと考えて宜しいですか。

よろしいです。

ＬＤ−２８６の金物欄に「フリーストッパー付」とありますが、そA-073 の他の特定防火設備ハンガードアに倣い「フリーストッパー無し」と考えて宜しいですか。

よろしいです。

ＰＴ−１１５の型式に「２枚電動」とありますが、「２枚連動」と読A-062 み替えて宜しいですか。

よろしいです。

全てのＳＨ（シャッター）の扉欄にスチールＳＯＰとありますが、
A-069 スラットＳＯＰは管理シャッターのみとし、常開シャッターのス
ラットＳＯＰは不要（錆止めまで）と考えて宜しいですか。

よろしいです。

シャッターボックスは全てＳＯＰ塗装が必要と考えて宜しいで
A-069 すか。

よろしいです。

壁収納型片開き付シャッター（ＳＨ−００６他）の法規に下記のA-037 通り相違があります。常時開放式を正と考えて宜しいですか。
A-049 ・建具表：常時閉鎖式
C-001 ・法令図：常時開放式

よろしいです。

ＳＨ−１１０の法規に下記の通り相違があります。常時開放式
A-038 を正と考えて宜しいですか。
A-056 ・建具表：常時閉鎖式
C-002 ・法令図：常時開放式

よろしいです。

ＳＨ−１１１に軽量シャッターとありますが、特定防火設備であA-056 ることから重量シャッターと読み替えて宜しいですか。

よろしいです。

976

意匠

977

意匠

978

意匠

A-047

979

意匠

A-048

980

意匠

981

意匠

982

意匠

983

意匠

984

意匠

985

意匠

986

意匠

987

意匠

988

意匠

989

意匠

質

問

回

答

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

回

答

一般共通事項10)その他共通事項１及び建具金物表「フィル
強化ガラス（T）および耐熱強化ガラス（HRT）にかかる部分
ムその他」に飛散防止フィルムについての記載がありますが、 は全て飛散防止フィルム貼とします。
建具表に飛散防止フィルムの指示がありません。
下記のガラスに飛散防止フィルムを見込んで宜しいですか。
A-044 ・Ｔ：強化ガラス
・ＨＲ：耐熱ガラス
・ＨＲＴ：耐熱強化ガラス

990

意匠

991

意匠

ＡＣＷ−００１他 姿図に目隠しフィルムとありますが、仕様はA-044 建具一般共通事項 フィルムその他に記載の「視界制御フィルム（３Ｍロンターノ同等）」を適用と考えて宜しいですか。

992

意匠

ＡＣＷ−００１の耐火パネルについて、一般共通事項3)アルミ アルミ複合版ｔ＝4.0+ケイ酸カルシウム板耐火ボードｔ＝35
A-044 製建具 8に「耐火パネルの仕様は特記による」とありますが、 ㎜とします。
A-046 仕様が見当たりません。ケイカル板と考えて宜しいですか。

993

意匠

994

意匠

995

意匠

996

意匠

997

998

999

意匠

意匠

意匠

ＡＷ−３０１他 アルミサッシュの備考欄に網戸：引違い用、片開き用とありますが、網戸の型式は下記の様に考えて宜しい
A-076 ですか。
・引違い用：可動網戸
・片開き用：プリーツ網戸
一般共通事項1)共通事項７に「防音建具にモルタル詰めまたはロックウール充填」とありますが、範囲は下記の様に考えて宜しいですか。
①建具表にグラスウールとある建具は扉内グラスウール充填
A-044 （例：ＳＤ−１０９）
A-055 ②ＡＴ及びＰＡＴ建具の扉内：ロックウール充填③ＡＴ及びＰＡＴ建具の枠回りはＬＧＳ付：ロックウール充填 ＲＣ付：モルタル詰め
一般共通事項3)アルミ製建具共通事項１に「サッシと膳板・額縁の隙間には結露防止材断熱材を入れる」とありますが、ア
ルミ膳板・額縁に結露防止材を吹付けると考えて宜しいですか。
アルミ額縁の仕上げが不明です。二次電解着色と考えて宜し
A-046 いですか。
他

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

現場発泡ウレタン吹付とします。

A-044

よろしいです。

サイン詳細図Ｓ−４７ アクセントカラーについて、下記不明点
を御指示下さい。
①「三方枠戸先側のみインクジェットシート貼」とありますが、
A-130 サインＳ−４６に倣いダイノックシートと考えて宜しいですか。
A-131 ②アクセントカラーはサインＳ−４６に倣い、サイン工事外と考えて宜しいですか。

よろしいです。

アルミ製建具の枠見込に下記の通り相違があります。
T-007 建具表を正と考えて宜しいですか。
A-045 ・特記仕様書：７０ ただし引違い片引きで複層ガラスは１００
・建具表：全て７０
他

よろしいです。

特記仕様書 建具工事 ④防犯対策の下記項目に適用する」とありますが、図中に見当たりません。適用とする場合は該当
建具符号を御指示下さい。
T-007 ａ：防犯建物部品 適用する：適用箇所は図示による
ｂ：指定建物錠 適用する：適用箇所は図示による

外部に面する建具すべてとします。

特記仕様書 建具工事 ⑤アルミニウム製建具の下記項目に図示とありますが、図中に見当たりません。採用する性能がありましたら御指示下さい。
T-007 ①防音ドア・防音サッシの遮音性等級②断熱ドア・断熱サッシの断熱性等級実施設計にて協議調整とします。

1000

意匠

意匠

特記仕様書 建具工事 ⑨ステンレス製建具の外部に面する
T-008 耐風圧性能に図示とありますが、図中に見当たりません。鋼製建具に倣いＳ−５と考えて宜しいですか。

よろしいです。

1001

意匠

特記仕様書 建具工事 １３．自動ドア開閉装置の多機能トイレ
T-008 スイッチに適用とありますが、建具表に記載がありません。該
当無しと考えて宜しいですか。

よろしいです。

1002

意匠

特記仕様書 建具工事 １５．重量シャッターのグリルシャッター
T-008 に適用とありますが、建具表に記載がありません。該当無しと考えて宜しいですか。

よろしいです。

1003

質疑
番号

1004

1005

区分

意匠

意匠

1006

意匠

1007

意匠

1008

意匠

図面
番号

質

問

回

特記仕様書 カーテンウォール①基本要求品質 e見本（３）モックアップサンプルについて、①適用（作成する、作成しない）がありません。モックアップは
T-009 不要と考えて 宜しいですか。
②必要な場合は、具体的な範囲を御指示下さい。

よろしいです。

外部仕上表 病院棟 建具のアルミサッシに二次電解着色（一部フッ素樹脂焼付塗装Ｂ−ＦＶＥ）とありますが、「フッ素樹脂
A-004 焼付塗装Ｂ−ＦＶＥ」のアルミサッシは図中に見当たりません。
該当無しと考えて宜しいですか。

よろしいです。

答

A-038 ＳＤ−１０９（設置場所：１階多目的ホール）の形状に下記の通 基本設計説明書A54を正とします。
A-055 り相違があります。建具表を正と考えて宜しいですか。
基本設 ・建具表：両開き扉
計説明 ・基本設計説明書（意匠） ８デザイン計画 8-4総合待合
ｂ１展開図：幕板及び袖パネル付き両開き扉
書A54
ＳＳＤ−１１２（設置場所：１階エントランスホール〜待合）につ 基本設計説明書A54を正とします。強化ガラス（T）ｔ＝5.0、
いて下記不明点を御指示下さい。
視線制御フィルム張りとします。
A-038 ①建具の形状に下記の通り相違があります。建具表を正と考A-053 えて宜しいですか。
基本設 ・建具表：ガラス無しフラッシュドア
計説明 ・基本設計説明書（意匠） ８デザイン計画 8-4総合待合
ｄ展開図：ガラスあり
書
A54 ②基本設計説明書を正とする場合は、ガラス及びガラスフィ
ルムの仕様を御指示下さい。
１階 売店（Ｙ３〜Ｙ３ａ通り）について、下記不明点を御指示下さい。
①壁の仕様にかきの通り相違があります。建具配置図を正とA-135 考えて宜しいですか。
基本設 ・１階建具配置図：サッシュ無し
計説明 ・基本設計説明書（意匠） ８デザイン計画 8-4総合待合
ｄ展開図：ガラススクリーン
書A54 ②基本設計説明書を正とする場合は、下記を御指示下さい。
・建具の材質、仕上げ・ガラス及びガラスフィルムの仕様

建具表を正とします。

基本設計説明書A59.60を正とします。該当箇所の建具扉・A-077 基本設計説明書（意匠） ８デザイン計画 8-7.病棟 エレベー
基本設 ターホール／廊下／デイルームの展開図において、建具が 枠の表面はダイノックシート張りとします。
計説明 隣接する壁と同じ色合いとなっていますが、建具は全て建具
表通り焼付塗装と考えて宜しいですか。
書
A59.60
院内保育所棟よろしいです。
ＷＨＤ−６の数量に下記の通り相違があります。３か所を正とA-302 考えて宜しいですか。
A-305 ・平面図：３か所・建具表：４か所

1009

意匠

1010

意匠

意匠

院内保育所棟A-305 ＡＤ−１の引残し寸法の記載がありません。Ｗ１００とし、建具Ｗ寸法はＷ１，１００と考えて宜しいですか。

引き残し寸法はW150とします。

1011

意匠

院内保育所棟A-305 ＡＤ−２の袖ＦＩＸの寸法が不明です。Ｗ８００とし、建具Ｗ寸
法はＷ１，７００と考えて宜しいですか。

よろしいです。

1012

よろしいです。

よろしいです。

1013

意匠

1014

意匠

院内保育所棟 ＬＳＤ−１について、下記不明点を御指示下さい。
①形式に下記の通り相違があります。姿図を正と考えて宜しいですか。
A-305 ・形式欄：片開き框戸
・姿図：スリット額入戸② ①が正しい場合、ガラス仕様をＴ５（強化ｔ５）からＦ４（型板ｔ４）に読替えて宜しいですか。
院内保育所棟 ＬＳＤ−４他 ドアガラリの仕様は病院棟に倣い
A-305 アルミガラリⅡ型と考えて宜しいですか。

1015

意匠

院内保育所棟 ＷＨＤ−２及び５の枠について、仕上げがＳＯ
A-305 Ｐ塗装であることからスチール枠と考えて 宜しいですか。

よろしいです。

質疑
番号

区分

1016

意匠

1017

意匠

院内保育所棟 ＷＨＤ−４の姿図に「車椅子ガード」とあります 硬質樹脂製ストレッチャーガード ナカ工業セーフティライン
A-305 が、仕様が不明です。ステンレスＨＬ H３００ 両面貼りと考えて NS H＝200同等とします。
宜しいですか。

意匠

院内保育所棟 ＡＤ−１他 衝突防止シールの仕様は建具一A-044 般共通事項 建具金物表に記載の「ステンレス φ３０ ＠３００」
A-305 を適用と考えて宜しいですか。

よろしいです。

1018

意匠

院内保育所棟 サッシュ額縁の仕様が不明です。病院棟に倣
A-305 いアルミ額縁と考えて宜しいですか。

よろしいです。

1019（外構）
雨水排水施設構造図（１）、可変側溝に５ｍ毎にグレーチング
G-040 蓋の記載がありますが、グレーチング蓋以外の蓋の仕様が不明です。コンクリート蓋と考えて宜しいですか。

よろしいです。

1020

意匠

図面
番号

質

問

院内保育所棟 ＷＨＤ−２及び５の扉仕上げに不燃シート貼とA-305 ありますが、シート工場仕上げと考えて宜しいですか。

回

答

ダイノックシート張りとします。

雨水排水計画平面図、下記の赤〇印の集水桝の仕様・サイズ及び蓋の仕様が不明です。御指示下さい。

1000×1000×1300 現場打ち構造を計上します。

雨水排水施設構造図（２）、集水桝の記載がありますが、配筋

よろしいです。

1021

意匠

G-039

1022

意匠

G-041 詳細が不明です。ＳＤ２９５Ａ Ｄ１０＠２００ シングルと考えて宜しいですか。

1023

意匠

G-042 が、Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

1024

意匠

G-042

1025

意匠

G-042 が、Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

1026

意匠

G-042

1027

意匠

G-043 が、Ｈ寸法が不明です。御指示下さい。

1028

意匠

G-043

1029

意匠

部分詳細図（１３）、オイルタンク基礎詳細図（参考図）の記載 同一の地下タンクです。サイズ・仕様はE-021図を正としま
A-158 がありますが、発電設備 機器参考姿図の地下タンクとは別 す。
E-021 の地下タンクと考えて宜しいですか。

意匠

上記の場合は、オイルタンク基礎の設置場所が不明です。御A-158 指示下さい。

上記回答（質疑1029）に準じます。

1030

上記回答（質疑516）に準じます。

意匠

給排水衛生設備 機器表（１）、ＴＷ−１−１：受水槽にＲＣ基
礎：建築工事の記載がありますが、仕上・サイズ・断面詳細・
M-095 配筋詳細が不明です。御指示下さい。

上記回答（質疑516）に準じます。

意匠

給排水衛生設備 機器表（１）、ＴＷ−１−２：受水槽にＲＣ基
礎：建築工事の記載がありますが、仕上・サイズ・断面詳細・
M-095 配筋詳細が不明です。御指示下さい。

雨水排水施設構造図（３）、雨水１号人孔の記載があります

上記の項目の蓋の仕様が不明です。御指示下さい。

鋳鉄製、適用荷重(T-25)、浮上防止型、鍵付きとします。

雨水排水施設構造図（３）、雨水２号人孔の記載があります

H=2000とします。

上記の項目の蓋の仕様が不明です。御指示下さい。

鋳鉄製、適用荷重(T-25)、浮上防止型、鍵付きとします。

雨水排水施設構造図（４）、雨水３号人孔の記載があります

H=2000とします。

上記の項目の蓋の仕様が不明です。御指示下さい。

1031

1032

H=2000とします。

鋳鉄製、適用荷重(T-25)、浮上防止型、鍵付きとします。

質疑
番号

区分

図面
番号

質

問

1033

意匠

給排水衛生設備 機器表（１）、ＰＷＵ−Ｂ１−１：加圧給水ポ
ンプユニットにＲＣ基礎：建築工事の記載がありますが、設置
M-095 場所が不明です。御指示下さい。

1034

意匠

M-095 示下さい。

1035

意匠

M-120

上記の項目の仕上・断面詳細・配筋詳細が不明です。御指

1036

1037

1038

1039

1040

意匠

意匠

意匠

意匠

意匠

1041

意匠

1042

意匠

1043

意匠

1044

1045

回

答

屋外設備置場部分にある給水ポンプ室内です。

上記回答（質疑515）に準じます。

医療ガス設備 供給装置室配置図、液酸タンク基礎は建築工事と記載がありますが、仕上・サイズ・断面詳細・配筋詳細が不明です。御指示下さい。

上記回答（質疑517）に準じます。

医療ガス設備 供給装置室配置図、蒸発器基礎は建築工事と記載がありますが、仕上・サイズ・断面詳細・配筋詳細が不M-120
明です。御指示下さい。

上記回答（質疑517）に準じます。

液酸タンク置場廻りのフェンスが、医療ガス設備 供給装置室
配置図はネットフェンス：Ｈ１８００、舗装・付帯施設計画平面
M-120 図は目隠しフェンス：Ｈ２０００と相違があります。舗装・付帯施
G-047 設計画平面図を、正と考えて宜しいですか。

上記回答（質疑519）に準じます。

医療ガス設備 液酸タンク配置図、タンクローリー停止位置：
ローリの停止位置はコンクリート舗装の記載がありますが、断M-119
面構成が不明です。御指示下さい。

上記回答（質疑520）に準じます。

医療ガス設備 液酸タンク配置図、タンクローリー停止位置：
ローリの停止位置は停止位置を明示すると記載があります
M-119
が、仕様が不明です。トラフィックペイントと考えて宜しいですか。
井水処理設備の床の仕様が、井水処理設備 特記仕様・フ
ロー図はコンクリート基礎：ＥＳ工事、舗装・付帯施設計画平M-137 面図はＡＳ舗装Ａ：一般部と相違があります。井水処理設備
G-047 特記仕様・フロー図を、正と考えて宜しいですか。

上記回答（質疑520）に準じます。

井水処理設備のフェンスの仕様が、井水処理設備 特記仕様・フロー図は侵入防止用フェンス、舗装・付帯施設計画平M-137 面図は目隠しフェンス：Ｈ２０００と相違があります。舗装・付帯
G-047 施設計画平面図を、正と考えて宜しいですか。
井水処理設備 特記仕様・フロー図、侵入防止用フェンス：Ｅ
M-137 Ｓ工事の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。

よろしいです。

よろしいです。

M-138図機器配置図にある基礎外周長さをフェンス長さに読み替えて見込むものとします。

仕上表（１） （Ｂ１階）、外部仕上表に駐輪場棟の記載があり
A-004 ますが、上屋のサイズが不明です。御指示下さい。

上記回答（質疑509）に準じます。

仕上表（１） （Ｂ１階）、外部仕上表に駐輪場棟の記載があり
A-004 ますが、基礎の範囲及び仕上・サイズ・断面詳細・配筋詳細が不明です。御指示下さい。

上記回答（質疑509）に準じます。

意匠

意匠

G-047 上・サイズ・断面詳細・配筋詳細が不明です。御指示下さい。 図を参考にしてください。

舗装・付帯施設計画平面図、階段工の記載がありますが、仕

1046

意匠

1047

意匠

1048

意匠

1049

意匠

実施設計の段階で詳細な構造は決定しますので、現設計

舗装・付帯施設計画平面図、病院棟の室外機置場の北側のスロープが、Ｌ４００００程度となっていますが、転落防止柵の数量が、下記の様に相違があります。各長さを御指示下さG-047 い。
・転落防止柵Ａ：Ｌ３２１１０・転落防止柵Ｂ：Ｌ２４５７０
舗装・付帯施設計画平面図、院内保育所棟の南側の転落防止柵Ａの数量が、表示はＬ１３１２０、計測するとＬ１０１５０と相G-047
違があります。表示の数量を、正と考えて宜しいですか。

A：L＝40ｍとます。（Bなし）

舗装・付帯施設計画平面図、院内保育所棟の東側の転落防止柵Ｂの数量が、表示はＬ３８４７０、計測するとＬ４０１５０と相G-047
違があります。表示を、正と考えて宜しいですか。

よろしいです。

ガーデンフェンスの高さが、舗装・付帯施設計画平面図はＨ
G-047 ５００、付帯施設構造図（１）はＨ４００と相違があります。付帯
G-048 施設構造図（１）を、正と考えて宜しいですか。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

1050

意匠

1051

意匠

図面
番号

質

問

回

答

部分詳細図（１４）、下記の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。
A-159 ・ネットフェンス：Ｈ１５００
・ネットフェンス扉：Ｈ１５００

部分詳細図(１４)のネットフェンス、ネットフェンス扉：H=1500
は適用無しとします。

舗装・付帯施設計画平面図、駐車桝３３の西側に、地先境界
G-047 ブロックの凡例の記載がありますが、数量が不明です。御指示下さい。
調整池構造図、頂部スラブの数量が、ミニゲート製品数量表
は２７０枚、流出部構造図は２６９枚と相違があります。ミニ
G-044
ゲート製品数量表を正と考えて宜しいですか。

L=9.94ｍです。

よろしいです。

1052

意匠

1053

意匠

G-044 が不明です。Ｄ１３＠２００ダブルと考えて宜しいですか。

1054

意匠

調整池構造図、底版コンクリートの強度がＦＣ２４・Ｓ８とありま
FC=24、S=12とします。また、構造体強度補正は適用しま
すが、現場打端壁・現場打ち越流壁のコンクリート強度も同じ す。
と考えて宜しいですか。また、構造体強度補正は適用しない
G-044 と考えて宜しいですか。

意匠

防火水槽構造図（１）及び（２）、基礎コンクリートの配筋が不G-045 明です。無筋と考えて宜しいですか。
G-046

基礎コンクリートは、無筋コンクリートです。

1055

意匠

防火水槽構造図（１）、基礎コンクリートのスランプが不明でG-045 す。防火水槽構造図（２）同様、Ｓ５と考えて宜しいですか。
G-046

よろしいです。

1056

地盤改良図（２）、調整池・防火水槽２０ｍ３・防火水槽６０ｍ３の地盤改良のＨ寸法が不明です。下記と考えて宜しいですか。
G-036 ・調整池：Ｈ１，１００・防火水槽２０ｍ３：Ｈ１，５００
・防火水槽６０ｍ３：Ｈ１，４００
サイン詳細図（１）、根巻コンクリートの配筋及びコンクリート強度・天端の仕上げが不明です。下記と考えて宜しいですか。
A-126 ・配筋及びコンクリート強度：無筋・ＦＣ１８・Ｓ１５
A-127 ・天端の仕上げ：コンクリート金鏝仕上げ

改良深さは1.0ｍを想定してください。

調整池構造図、底版・現場打端壁・現場打ち越流壁の配筋

1057

1058

意匠

意匠

部分詳細図（１３）、オイルタンク基礎詳細図（参考図）の工事
区分が不明です。下記を建築工事と考えて宜しいですか。
・土工事
A-158 ・地業工事
・躯体工事
・仕上げ工事底版：D13@125のシングル配筋とします。
現場打端壁・現場打ち越流壁：D13＠250のダブル配筋です。

よろしいです。

上記回答（質疑512）に準じます。

1059

意匠

1060

意匠

G-047 仕様が不明です。トラフィックペイントと考えて宜しいですか。

1061

意匠

G-047 ×８００：１か所が必要と考えて宜しいですか。

1062

意匠

G-047 考えて宜しいですか。

1063

意匠

G-047 すが、サイズが不明です。Ｗ１５０と考えて宜しいですか。

意匠

舗装・付帯施設計画平面図、ＢＵＳ部に実線の記載がありま
A-002 すが、仕様が不明です。ライン引き：Ｗ１５０と考えて宜しいで
G-047 すか。

よろしいです。（斜線部は45cm）

1064

意匠

舗装・付帯施設計画平面図、ＴＡＸＩ部に実線の記載がありま
A-002 すが、仕様が不明です。ライン引き：Ｗ１５０と考えて宜しいで
G-047 すか。

よろしいです。（斜線部は45cm）

1065

意匠

舗装・付帯施設計画平面図、救急車待機部に実線の記載がA-002 ありますが、仕様が不明です。ライン引き：Ｗ１５０と考えて宜し
G-047 いですか。

よろしいです。（斜線部は45cm）1066

舗装・付帯施設計画平面図、路面表示の記載がありますが、舗装・付帯施設計画平面図、駐車桝９に路面表示：軽：８００

舗装・付帯施設計画平面図、駐車場に駐車番号は、不要と舗装・付帯施設計画平面図、センターラインの記載がありま

通常の土木工事（道路工事）で採用する溶融式です。

よろしいです。

よろしいです。

よろしいです。

質疑
番号

区分

図面
番号

1067

意匠

G-047 が、仕様が不明です。ライン引き：Ｗ１５０と考えて宜しいです
か。

1068

意匠

1069

意匠

質

問

舗装・付帯施設計画平面図、車路に実線の記載があります

1070

意匠

1071

意匠

1072

意匠

1073

意匠

1074

1075

意匠

意匠

回

答

よろしいです。

部分詳細図（１３）、路面標示：一時停止に横書きの止まれのA-158 記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。

25ヶ所見込むものとします。

部分詳細図（１３）、路面標示：一時停止に停止線：２７００〜３
A-158 ０００×３００の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下
さい。

30ヶ所見込むものとします。

部分詳細図（１３）、路面標示：進行方向に下記の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。
・右折＋左折A-158 ・左折
・直進＋左折・直進・左折＋右折配置図、下記の記載がありますが、駐輪番号は不要と考えて宜しいですか。
A-002
・駐輪場棟
・駐輪場
配置図、下記の記載がありますが、ライン引きは不要と考えて宜しいですか。
A-002
・駐輪場棟
・駐輪場
上記の項目が必要な場合は、サイズ・範囲を御指示下さい。

上記回答（質疑533）に準じます。

上記回答（質疑1062）に準じます。

よろしいです。

上記回答（質疑1072）に準じます。

A-002
消防活動空地の表示が、配置図は路面標示（道路用塗料）、
部分詳細図（１３）は路面標示：消防活動空地規制標識（鋲にA-002 よる表示）と相違があります。部分詳細図（１３）を、正と考えてA-158 宜しいですか。

上記回答（質疑534）に準じます。

舗装・付帯施設計画平面図、下記の色付部の舗装の仕様・数量が不明です。御指示下さい。

AS舗装Aタイプ 面積が13.4㎡です。

舗装・付帯施設計画平面図、下記の色付部の舗装の仕様・数量が不明です。御指示下さい。

インターロッキング舗装とします。

緑化計画平面図、客土吹付３：Ａ４２８ｍ２の記載があります

428㎡が正です。となりのT1 94㎡も含んでいます。

G-047

1076

意匠

G-047

1077

意匠

G-051 が、緑地Ｒ１３の面積が３３４ｍ２となっている為、３３４ｍ２と読み換えて宜しいですか。

1078

意匠

G-051 が不明です。御指示下さい。

1079

意匠

G-051 の記載がありますが、樹種・サイズ・本数及び支柱の仕様が不明です。御指示下さい。

1080

意匠

G-051 の記載がありますが、樹種・サイズ・本数及び支柱の仕様が不明です。御指示下さい。

緑化計画平面図、客土吹付の記載がありますが、仕様・厚さ

緑化計画平面図、エリア番号別の大規模行為の樹種と本数

緑化計画平面図、エリア番号別のその他緑地の樹種と本数

ｔ＝3ｃｍ （短草配合）

外構の植栽は別途工事とします。

上記回答(質疑1079)に準じます。

質疑
番号

1081

1082

区分

意匠

意匠

図面
番号

質

問

部分詳細図（１４）、下記の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。
A-159
・二脚鳥居形支柱・添え柱形支柱
建築工事特記仕様書（１０）、２３：植栽及び屋上緑化工事に、
２：植栽基盤の整備の記載がありますが、植栽のサイズが不明な為、厚さ・範囲の判断が出来ません。下記と考えて宜しい
T-012 ですか。
・高木：Ｔ６００ φ１０００程度
・低木：Ｔ５００ φ５００程度
・地被類：Ｔ２００ φ３００程度
建築工事特記仕様書（１０）、植込み用土：現場発生土の良質土の記載がありますが、植栽基盤の整備が、Ａ種：現状地盤
T-012
を粗起し後、耕うんとなっている為、不要と考えて宜しいですか。
上記の項目が必要な場合は、厚さ・範囲を御指示下さい。

1083

意匠

1084

意匠

T-012

1085

意匠

建築工事特記仕様書（１０）、２３：植栽及び屋上緑化工事に、
T-012 ４：土壌改良材の記載がありますが、範囲が不明です。客土
吹付を含む緑地全てと考えて宜しいですか。

回

答

上記回答(質疑566)に準じます。

上記回答(質疑566)に準じます。

上記回答(質疑581)に準じます。

上記回答(質疑581)に準じます。

上記回答(質疑583)に準じます。

建築工事特記仕様書（１０）、２３：植栽及び屋上緑化工事の上記回答(質疑585)に準じます。
８：樹名札に、下記の記載がありますが、数量が不明です。御T-012 指示下さい。
・高木：幹巻き型
・低木：埋込み型
建築工事特記仕様書（１０）、２３：植栽及び屋上緑化工事に、 よろしいです。但し屋上リハビリ庭園のタマリュウは本工事にT-012 １０：芝の記載がありますが、図中に不明です。不要と考えて 含みます。
宜しいですか。

1086

意匠

1087

意匠

上記の項目が必要な場合は、範囲を御指示下さい。

上記回答(質疑585)に準じます。

1088

意匠

T-012

意匠

部分詳細図（１）、視覚障害者誘導用ブロック：ステンレス製鋲
A-146 の記載がありますが、範囲が不明です。外構の範囲に必要な場合は、範囲を御指示下さい。

上記回答(質疑544)に準じます。

1089

井水浄化設備の基礎の工事区分が、井水利用設備 特記仕様・フロー図はＥＳ工事、ＥＳ事業との工事区分表は本工事とM-137相違があります。井水利用設備 特記仕様・フロー図を、正と考えて宜しいですか。
上記の項目が本工事の場合は、仕上・サイズ・断面詳細・配M-137 筋詳細を御指示下さい。

上記回答（質疑1040）に準じます。

1090

意匠

1091

意匠

1092

意匠

1093

意匠

井水浄化設備のフェンスの工事区分が、井水利用設備 特記仕様・フロー図はＥＳ工事、ＥＳ事業との工事区分表は本工M-137
事と相違があります。井水利用設備 特記仕様・フロー図を、正と考えて宜しいですか。
上記の項目が本工事の場合は、仕様・サイズ・範囲を御指示
M-137 下さい。

上記回答（質疑1040）に準じます。

上記回答（質疑513）に準じます。

上記回答（質疑513）に準じます。

よろしいです。鋳鉄製、適用荷重(T-25)、浮上防止型、鍵付
建築工事特記仕様書（９）、２１：排水工事の２屋外雨水桝の金属製ふたに、鋳鉄製マンホールふたの記載がありますが、 きとします。
範囲が不明です。下記の項目と考えて宜しいですか。
T-011 ・雨水１号人孔・雨水２号人孔・雨水３号人孔

1094

意匠

意匠

建築工事特記仕様書（９）、２１：排水工事の２屋外雨水桝のT-011 金属製ふたに、鋳鉄製：角形：図示の記載がありますが、サイズ・範囲が不明です。御指示下さい。

上記回答(質疑1094)に準じます。

1095

意匠

建築工事特記仕様書（９）、２１：排水工事の４：街きょ、縁石、
T-011 側溝に、Ｌ形側溝：図示の記載がありますが、仕様・サイズ・範囲が不明です。御指示下さい。

街きょ桝、縁石、Ｌ形側溝の計画はありません。

1096

意匠

建築工事特記仕様書（９）、２２：舗装工事の３：アスファルト舗
T-011 装に、シールコート：ＰＫ−１（ただし冬期の場合はＰＫ−３）の記載がありますが、範囲が不明です。御指示下さい。

舗装工事の敷設範囲を踏まえ、設定してください。

1097

意匠

建築工事特記仕様書（９）、２２：舗装工事に４：コンクリート舗
T-011 装の記載がありますが、断面構成・範囲が不明です。御指示下さい。

コンクリート舗装の計画はありません。

1098

質疑
番号

区分

図面
番号

1099

意匠

建築工事特記仕様書（１０）、２２：舗装工事の１０：屋外雑工
敷地境界標識(種類は適宜)を工事完了時に復元を含みまT-012 事に、敷地境界石標：コンクリートブロック製の記載があります す。設置範囲は現況図記載の事業区域界をご確認ください。
が、範囲が不明です。御指示下さい。

1100

意匠

建築工事特記仕様書（１０）、２２：舗装工事の１０：屋外雑工
T-012 事に、屋外掲示板：照明器具 有り：施錠 有りの記載がありますが、仕様・サイズ・範囲が不明です。御指示下さい。

質

問

回

不要とします。

答４．見積用設計図書及び参考図面 意匠̲資料1