EB 8389-3 NL
Vertaling van de originele instructies

Klepdiagnose EXPERTplus
Elektropneumatische positioner TROVIS 3730-3

Firmwareversie 2.00.xx
Uitgave januari 2019

Opmerking over dit inbouw- en bedieningsvoorschrift
Dit inbouw- en bedieningsvoorschrift helpt u bij het veilig monteren en bedienen van het
apparaat. De voorschriften zijn bindend voor de behandeling van SAMSON-apparaten.
Î Voor veilig en correct gebruik van de voorschriften leest u ze aandachtig door en
bewaart u ze voor later gebruik.
Î Als u vragen hebt over deze voorschriften, neem dan contact op met de SAMSON
After Sales Service (aftersalesservice@samson.de).

De inbouw- en bedieningsvoorschriften voor apparatuur zijn bij levering
inbegrepen. De nieuwste documentatie is beschikbaar op onze website
www.samson.de > Service & Support > Downloads > Documentation.

Betekenis van de aanwijzingen! GEVAAR
Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, diedodelijk of ernstig letsel tot gevolg hebben.
! WAARSCHUWING
Waarschuwing voor gevaarlijke situaties, diedodelijk of ernstig letsel tot gevolg kunnen
hebben.

2! ATTENTIE
Waarschuwing voor materiële schade.
Informatie
Aanvullende informatie.
Tip
Aanbevolen actie / handeling.

EB 8389-3 NL

Inhoud1

Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen..........................................5

1.1

Verwijzingen naar mogelijke materiële schade..................................................72

Bediening......................................................................................................7

2.1

Bediening ter plaatse.......................................................................................8

2.2

Bediening via TROVIS-VIEW............................................................................83

Ingebruikname...............................................................................................84

Apparaatstatus..............................................................................................9

4.1
4.1.1

Informatieparameters en grenswaarden............................................................9Resetten.......................................................................................................10

4.2
4.2.1

Statusclassificatie..........................................................................................12
Resetten.......................................................................................................12

4.3
4.3.1

Statusmeldingen...........................................................................................13
Groepsstatus en algemene status....................................................................13

4.4
4.4.1

Protocollering...............................................................................................14
Resetten.......................................................................................................14

4.5
4.5.1

Temperatuur.................................................................................................14
Resetten.......................................................................................................15

5

Observatiefuncties........................................................................................16

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Histogrammen..............................................................................................16
Resetten.......................................................................................................16
Klephoogte...................................................................................................17
Afwijking.....................................................................................................18
Lastwijziging................................................................................................19

5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.2
5.2.2.1

Eindpositieverloop........................................................................................21
Onderste eindpositieverloop..........................................................................21
Resetten.......................................................................................................22
Bovenste eindpositieverloop...........................................................................24
Resetten.......................................................................................................24

6

Testfuncties..................................................................................................24

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2

Stroke Test (SRT, slagtest)................................................................................24
Testafbreekcriteria.........................................................................................25
Teststart........................................................................................................27
Handmatig starten........................................................................................28
Autostart na het verstrijken van een 'testinterval'..............................................28

EB 8389-3 NL

3Inhoud

6.1.2.3
6.1.3
6.1.4

Start via binaire ingang.................................................................................28
Beoordeling en bewaking..............................................................................29
Resetten.......................................................................................................30

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3
6.2.4

Stroke Test (SRT-100%)...................................................................................32
Testafbreekcriteria.........................................................................................33
Teststart........................................................................................................33
Handmatig starten........................................................................................34
Start via binaire ingang.................................................................................34
Beoordeling en bewaking..............................................................................34
Resetten.......................................................................................................36

6.3
6.3.1

Dode zone...................................................................................................38
Resetten.......................................................................................................39

7

Foutmeldingen en remedies..........................................................................40

4

EB 8389-3 NL

Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen

1 Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen
Toepassing voor eigenlijk gebruik
EXPERTplus is een in de positioner geïntegreerde diagnosefirmware die een preventief, statusgeoriënteerd onderhoud van regelventielen met pneumatische aandrijving toestaat.
EXPERTplus bepaalt de regelventielstatussen tijdens het lopende proces (automatisch bedrijf)
en geeft instructies over verplichte onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast worden tal van
tests in de handbediening aangeboden voor doelgerichte locatiebepaling van de storing offout.
De diagnosefunctionaliteiten van EXPERTplus zijn volledig in de positioner geïntegreerd. Het
verzamelen van diagnosegegevens alsook de beoordeling en het opslaan vindt plaats in depositioner. Uit de beoordeling worden geclassificeerde statusmeldingen over de regelventielstatus gegenereerd.
Logischerwijze te verwachten foutieve bediening
Bij uitvoering van testfuncties volgt de ventielpositie niet de gewenste waarde, maar de invoeren van de testprocedure. Testfuncties mogen daarom alleen worden gestart als de installatiestatus dit ook toelaat.
Kwalificatie van de operators
Aanbouwdelen mogen alleen door vakkundig personeel worden geconfigureerd en geparametriseerd. Specialistisch personeel in de zin van deze montage- en bedieningshandleiding
zijn diegenen die op grond van hun opleiding en vakkennis, hun deskundigheid en ervaring,
evenals hun kennis van de betreffende normen, in staat zijn om de hun opgedragen werkzaamheden te beoordelen en mogelijke gevaren te onderkennen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Er zijn geen beschermingsmiddelen nodig.
Wijzigingen en overige aanpassingen
Wijzigingen, conversies en overige aanpassingen aan het product staat SAMSON niet toe.
Deze worden uitsluitend op eigen risico uitgevoerd en kunnen onder andere tot veiligheidsrisico’s leiden, alsook tot het niet langer beantwoorden van het product aan de eisen voor het
gebruik ervan.
Beveiligingsmiddelen
In de offline modus heeft de software geen invloed op het aangesloten aanbouwdeel.

EB 8389-3 NL

5Veiligheidsinstructies en beschermingsmaatregelen

Waarschuwing voor restrisico’s
De software heeft in de online modus een directe invloed op het aangesloten aanbouwdeel
en daarmee op het regelventiel. Om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen,moeten de exploitant en de operators de risico´s die aan het regelventiel door het doorstromend medium en de bedrijfsdruk, alsook door de regeldruk en door bewegende delen ontstaan, met passende middelen voorkomen. Hiervoor moeten de exploitant en de operatorsalle gevareninstructies, waarschuwingen en instructies van de meegeleverde documentatie in
acht nemen.
Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant
De exploitant is verantwoordelijk voor een probleemloze werking, evenals voor de naleving
van de veiligheidsvoorschriften. De exploitant is verplicht de operators deze montage- en bedieningshandleiding en andere toepasselijke documenten ter beschikking te stellen en deoperators te instrueren over de correcte werking. Bovendien moet de exploitant ervoor zorgen dat het bedieningspersoneel of derden niet in gevaar worden gebracht.
Zorgvuldigheidsplicht van de operators
De operators moeten met de onderhavige montage- en bedieningshandleiding en met de andere toepasselijke documenten bekend zijn en moeten zich houden aan de daarin opgenomen gevareninstructies, waarschuwingen en instructies. Bovendien moeten de operators met
de geldende regelgeving met betrekking tot arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie bekend
zijn en deze naleven.
Overige geldende normen en richtlijnen
Geen.
Ondersteunende documenten
De volgende documenten zijn van toepassing in aanvulling op deze montage- enbedieningshandleiding:− Montage- en bedieningshandleiding (MB), veiligheidsbeschrijving (SV) en configuratie-instructies (CI) voor het aangesloten aanbouwdeel:u EB 8484-3 en u KH 8384-3− MB voor bijbehorende regelventiel (aandrijving, ventiel en andere aanbouwdelen)6

EB 8389-3 NL

Bediening

1.1 Verwijzingen naar mogelijke materiële schade! LET OP
Storing van het regelventiel door onjuiste parametrisering en configuratie!
De instellingen van de klepdiagnose EXPERTplus kunnen via de SAMSON-software
TROVIS-VIEW worden uitgevoerd. In de online modus van de software hebben de configuratie en parametrisering direct invloed op het aangesloten aanbouwdeel en daarmee op het regelventiel.
Î De online modus alleen dan activeren wanneer de configuraties, parametriseringenen meetwaarden van het aanbouwdeel of in het aanbouwdeel moeten worden
overgezet.

2 Bediening
Bediening via TROVIS-VIEW/DD/DTM/eDD
EXPERTplus staat een comfortabele weergave en parametrisering toe met de SAMSON-software TROVIS-VIEW of via DD/DTM/eDD.
− TROVIS-VIEW · SAMSON-bedieningsmenu voor de configuratie en parametrisering vanverschillende SAMSON-apparaten− DTM · Device Type Manager – Bepaling van de apparaat- en
communicatie-eigenschappen− DD/eDD · Device Description/Enhanced Device Description
Informatie
Om configuraties en parametriseringen van kracht te laten worden, moeten de gegevens
naar de positioner worden overgedragen.

EB 8389-3 NL

7

Ingebruikname

2.1 Bediening ter plaatse

3 Ingebruikname

Enkele parameters kunnen niet via het bedieningsmenu worden ingesteld, maar moeten
op de positioner zelf worden ingesteld. De
standaardhandleiding voor de positioner bevat een gedetailleerde lijst met alle parameters die op de positioner TROVIS 3730-3
kunnen worden ingesteld (u EB 8484-3).

Om de klepdiagnose volledig te kunnen gebruiken, moet de positioner geïnitialiseerd
zijn. Bij de initialisatie past de positioner
zich optimaal aan de wrijvingsverhoudingenen de regeldrukbehoefte van het regelventiel
aan. De initialisatie kan met de initialisatiemodi MAX, NOM of MAN plaatsvinden. Bij
een met initialisatiemodus SUB in bedrijf genomen positioners zijn niet alle functies van
EXPERTplus bruikbaar.

2.2 Bediening via
TROVIS-VIEW
In de volgende bedieningshandleiding wordt
de bediening via TROVIS-VIEW beschreven.
De volgende bepalingen gelden:− De defaultwaarde van parameters staat
tussen rechthoekige haakjes [ ].
− De bediening heeft betrekking op het gebruikersniveau 'Diagnose'.
Informatie
De installatie en de bediening van de software TROVIS-VIEW wordt uitvoerig in debedieningshandleiding u EB 6661 beschreven. De bedieningshandleiding staat op internet en in het helpmenu van TROVIS-VIEW.
Tip
U kunt parameters zoeken via het veld [Zoeken...] in de menubalk:

1. De positioner met configuratie- en bedieningssoftware verbinden.
Î De verbinding naar de
SAMSON-software TROVIS-VIEW
vindt plaats door middel van een geïsoleerde usb-interfaceadapter (bestelnr.: 1400-9740).
2. De positioner via montage- en bedieningshandleiding u EB 8484-3 in bedrijf stellen.
Als de initialisatie mislukt, genereert depositioner een statusmelding volgens deingestelde statusclassificatie, zie
hoofdstuk 4.
Als tijdens de initialisatie een statusmelding wordt ingesteld, worden ook degroepsstatus 'Ingebruikname' en 'Initialisatie' ingesteld volgens de statusclassificatie, zie hoofdstuk 4.
> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusclassificatie− Ingebruikname:, , , ,

8

, [hoogste classificatie]

EB 8389-3 NL

Apparaatstatus− Initialisatie:, , ,3. Positioner uitlezen.
,, [Hoogste classificatie]− Init: onjuiste bedrijfsmodus: [,− Init: klepslag te klein:

,[

],
],

,

,

,

,

,

,

Î In TROVIS-VIEW: menu [Apparaat >Uitlezen] selecteren.

− Init: ontwerpslag niet bereikt:, [ ], , ,− Init: stiftpositie:

,[

],

,

,[

],

− Init: geen beweging:,− Init: annulering regelnauwkeurigheid:, , , , [Hoogste classificatie],− Init: lage regelnauwkeurigheid:, , , , , [Hoogste classificatie]− Regelaar niet geïnitialiseerd:
,

,

,[

],

− Init: externe annulering:

],

,

,

,[

− Init: draaihoekbegrenzing:, , , , , [Hoogste classificatie]− Init: timeout:, , , ,

, [Hoogste classificatie]> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusmeldingen

4 Apparaatstatus
4.1 Informatieparameters en
grenswaarden
De map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus] bevat informatieparameters voorde positionerstatus en grenswaarden voor
het genereren van statusmeldingen.

− Ingebruikname

Belastingsfactor− Initialisatiefout

Het bereik Belastingsfactor staat in directeverbinding met het histogram Laatste vervanging, zie hoofdstuk 5.1.4.

− Init: onjuiste bedrijfsmodus− Init: klepslag te klein− Init: ontwerpslag niet bereikt− Init: stiftpositie

Van de parameter 'Dynamische belastingsfactor' kan de spanning van de balg en/ofde pakking worden afgelezen.

− Init: annulering (regelnauwkeurigheid)− 'Dynamische belastingsfactor'− Init: geen beweging− Init: lage regelnauwkeurigheid− Init: regelaar niet geïnitialiseerd− Init: externe annulering− Init: draaihoekbegrenzing− Init: timeout

EB 8389-3 NL− 'Asafdichting'> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus− Asafdichting:Zelfinstellend, Traceerbaar, Balg, Anders,[Niet geselecteerd]

9Apparaatstatus

Trajectintegraal

Temperatuur− 'Trajectintegraal': totale dubbele slag

− Map [Temperatur] zie hoofdstuk 4.5− 'Grenswaarde trajectintegraal': als het
trajectintegraal de grenswaarde overschrijdt, dan verschijnt de statusmelding'Trajectintegraal overschreden'.

Tijd> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus− Grenswaarde trajectintegraal:
1000 tot 90.000.000, [1.000.000]

Afwijking− 'Nalooptijd afwijking': de nalooptijd
wordt bepaald tijdens de initialisatie. Dit
is het resetcriterium voor de statusmelding 'Afwijking'. Als bij de initialisatie
een looptijd van minder dan 180 s wordt
gedetecteerd, geldt het volgende: 'Nalooptijd afwijking' = 30 s. Als tijdens deinitialisatie een looptijd van meer dan
180 s wordt gedetecteerd, dan bedraagt
de 'Nalooptijd afwijking' zes maal delooptijd.

− 'Bedrijfsurenteller'− 'Apparaat ingeschakeld sinds laatste
initialisatie'− 'Apparaat in regeling'− 'Apparaat in regeling sinds laatste
initialisatie'
Teller− 'Aantal initialisaties'− 'Aantal nulpuntkalibraties'
Opslaan− 'Diagnosegegevens': met het commando
worden de diagnosegegevens veilig in
EEPROM opgeslagen.

4.1.1

ResettenÎ Zie Tabel 1'Diagnose
resetten''Resetten(standaard)''Resetten(geavanceerd)'

Herstarten

Initialisatie
resetten− 'Tolerantiebreedte afwijking +/-': een afwijking van de gewenste waarde wordt
als afwijking gedetecteerd als de gemeten waarde met de hier ingestelde waarde afwijkt van de gewenste waarde.

Resetten van informatieparameters zonder bedrijfsurenteller

NEE

JA

JA

NEE

NEE

Resetten van de bedrijfsurenteller

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

Resetten van grenswaarden

NEE

JA

JA

NEE

NEE

Tabel 1: Resetten in de map[> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus]

1)

10

Resetten afhankelijk van grenswaarde

EB 8389-3 NL

Apparaatstatus

Fig. 1: > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus

EB 8389-3 NL

11

Apparaatstatus

4.2 Statusclassificatie
De statusmeldingen van de klepdiagnose EXPERTplus zijn toegewezen aan een statusclassificatie. De statusmelding verschijnt zodra de statusclassificatie optreedt.
De volgende classificaties zijn mogelijk:−

Geen melding
Indien aan een gebeurtenis ‘Geen
melding’ is toegekend, heeft deze gebeurtenis geen invloed op de algemene status.

−

Benodigd onderhoud
Het apparaat kan nog (slechts in beperkte mate) zijn taken uitvoeren; er
is benodigd onderhoud vastgesteld.
De gebruiksvoorraad is spoedig uitgeput of slinkt sneller dan voorzien.
Op middellange termijn is onderhoud noodzakelijk.

Prioriteit

−

−

−

12

Buiten de specificatie
Het apparaat wordt buiten de gespecificeerde gebruiksomstandigheden
ingezet en heeft nog geen succesvolle
initialisatie doorlopen.
Functiecontrole
Op het apparaat werden test- of kalibratieprocedures uitgevoerd, het apparaat kan tijdens deze procedures
zijn taakstelling niet preventief
uitvoeren.

− Hoogste classificatie
De statusclassificatie van een groepsstatus, zie hoofdstuk 4.3.1. De groepsstatusis afhankelijk van de statusclassificaties
van de toegewezen statusmeldingen: destatusmelding met de hoogste classificatie bepaalt de groepsstatus.
Informatie
In het TROVIS-VIEW-gebruikersniveau‘Ter plaatse: schrijven’ zijn de actieve
statusmeldingen zichtbaar, in sommige
gevallen alleen de actieve groepsstatuszonder de toegewezen statusmeldingenzichtbaar.
De statusclassificatie wordt in de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie] weergegeven. Alle statusmeldingen zijn in de fabriek al van een statusclassificatie voorzien.
Informatie
Een niet geïnitialiseerde positioner krijgt declassificatie 'Buiten de specificatie'.

4.2.1

ResettenÎ Zie Tabel 2

UitvalDe positioner kan door toedoen van
een functiestoring in de positioner ofin de randapparatuur zijn taken niet
meer uitvoeren.

EB 8389-3 NL

Tabel 2: Resetten in de map[> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusclassificatie]'Diagnose resetten''Resetten (standaard)''Resetten (geavanceerd)'

Herstarten

Initialisatie resetten

Apparaatstatus

Resetten van de statusclassificatie

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

4.3 Statusmeldingen

4.3.1

De positioner krijgt een geïntegreerd diagnoseconcept om geclassificeerde statusmeldingen te genereren. In de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusmeldingen] worden bij een gebeurtenis allestatusmeldingen weergegeven volgens hun
statusclassificatie.
Informatie
De status 'Geen melding' wordt weergegeven, als:− de bepalingen voor het instellen van een
statusmelding niet vervuld zijn.
− de bepalingen voor het instellen van een
statusmelding vervuld zijn, maar de status
van de statusmelding met 'Geen melding'werd geclassificeerd.
Î Bij het verschijnen van een statusmelding
adviseert SAMSON de in de bijlage opgegeven handelingsinstructies te volgen.

EB 8389-3 NL

Groepsstatus enalgemene status

Om een beter overzicht van de afzonderlijke
statusmeldingen te krijgen, worden verschillende statusmeldingen in een groepsstatussamengevat. Als een daaraan toegewezen
statusmelding actief is, dan wordt de groepsstatus dienovereenkomstig zijn vooringestelde statusclassificatie weergegeven.
De algemene status is de samenvatting vanalle statusmeldingen. Om een beter overzicht
van de status van het regelventiel te waarborgen, worden alle statusmeldingen in één
algemene status samengevat. Hieruit volgt
de samenvatting van alle statusmeldingen
van het apparaat. De statusmelding met dehoogste prioriteit bepaalt de algemene
status.
Tip
De algemene status wordt in TROVIS-VIEW
ook met een rechte rand in de informatielijst
weergegeven.

13

Apparaatstatus

4.4 Protocollering

4.4.1

EXPERTplus kan tot 400 gebeurtenissen protocolleren. Deze worden in de map [> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Protocollering] weergegeven met extra informatie
over voortgang en met het tijdstip van
optreden.

Î Zie Tabel 3

De protocollering vindt op de achtergrond
plaats, een activering is niet nodig.
De volgende gebeurtenissen worden bijvoorbeeld geprotocolleerd:− De positioner werd in bedrijf genomen.
− De positioner werd succesvolgeïnitialiseerd.
− EXPERTplus stelt een statusmelding in.
− Een bestaande statusmelding wordt
herroepen.
− Er werd een test succesvol beëindigd.
Tip
Gebruik het veld [Zoeken...] om een bepaalde gebeurtenis te vinden:
Informatie
Als de parameter 'NAMUR-classificatie"geen bericht" protocolleren' actief is, worden ook gebeurtenissen waarvan de statusclassificatie is ingesteld op "geen bericht"
geprotocolleerd. Deze activering heeft geen
invloed op de weergave van destatusmelding.

14

Resetten

4.5 Temperatuur
De apparaattemperatuur wordt
weergegeven:− 'Apparaattemperatuur': huidige
apparaattemperatuur− 'Min. apparaattemperatuur': laatste tijdens het bedrijf opgetreden
apparaattemperatuur− 'Max. apparaattemperatuur': hoogste tijdens het bedrijf opgetreden
apparaattemperatuur− 'Min. grenstemperatuur': onderschrijdt
de apparaattemperatuur de grenswaarde, dan wordt de statusmelding 'Min.
grenstemperatuur onderschreden' in
overeenstemming met de ingestelde statusclassificatie weergegeven. De statusmelding wordt herroepen, zodra degrenswaarde weer overschreden wordt.
− 'Max. grenstemperatuur': overschrijdt deapparaattemperatuur de grenswaarde,
dan wordt de statusmelding 'Max. grenstemperatuur overschreden' in overeenstemming met de ingestelde statusclassificatie weergegeven. De statusmelding
wordt herroepen, zodra de grenswaarde
weer onderschreden wordt.
Informatie
De parameters 'Min. grenstemperatuur' en'Max. grenstemperatuur' zijn in de fabriekingesteld op -60 °C en 80 °C. Deze waar-

EB 8389-3 NL

Apparaatstatus

den kunnen alleen in het gebruikersniveau'Klantexpert' worden gewijzigd.

4.5.1

Tabel 3: Resetten in de map [> Diagnose/
Onderhoud > Apparaatstatus >Protocollering]1)

Herstarten

Initialisatie
resetten

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

1)

Initialisatie
resetten'Resetten(geavanceerd)'

JA

Herstarten'Resetten(standaard)'

NEE'Resetten(geavanceerd)''Diagnose
resetten'JA'Resetten(standaard)'

Resetten van temperatuurwaarden'Protocolleringresetten'Tabel 4: Resetten in de map [> Diagnose/
Onderhoud > Apparaatstatus > Temperatuur]Î Zie Tabel 4'Diagnose
resetten'

Resetten van de protocollering

Resetten

NEE

NEE

JA = 'Min. grenstemperatuur' en 'Max. grenstemperatuur'
NEE = 'Apparaattemperatuur', 'Min. apparaattemperatuur' en 'Max. apparaattemperatuur'

Fig. 2: > Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Protocollering

EB 8389-3 NL

15

Observatiefuncties

5 Observatiefuncties
De observatiefuncties verzamelen gegevens
gedurende het lopende proces - zonder het
regelbedrijf te beïnvloeden slaan ze dezegegevens in de positioner op en beoordelendeze. Dat wil zeggen dat de positioner altijd
de vooraf ingevoerde gewenste waarde
volgt. Bij een gebeurtenis wordt een geclassificeerde statusmelding gegenereerd.

behulp van het drop-downmenu en deschuifschakelaar onderaan het histogram:− Drop-downmenu: [Levensduur], Dagen,Weken, Maanden, Jaren− Schuifschakelaar

5.1 Histogrammen

Dagen: [Vandaag], Gisteren, Eergisteren, Drie dagen geleden, ..., Zes dagengeledenHistogrammen zijn statistische evaluaties die
automatisch door de positioner worden uitgevoerd in de bedrijfsmodi AUTO en SAFE.
Hiervoor worden de gegevens elke seconde
geregistreerd en elke 24 uur storingsvrij
opgeslagen.

Maanden: [Deze maand], Vorige
maand, Twee maanden geleden, Driemaanden geleden, ..., Elf maanden
geledenTabel 5: Resetten van de histogrammen
Klephoogte, Afwijking en Lastwijzigingen
Resetten van de meetwaarden

16Î Zie Tabel 5

Initialisatie
resetten

De histogrammen kunnen voor verschillendeobservatieperioden worden weergegeven.
De observatieperioden worden ingesteld met

De histogrammen Klephoogte, Afwijking en
Lastwijzigingen worden gelijktijdig gereset.
Het resetten van een afzonderlijke histogramis niet mogelijk.

Herstarten− Lastwijzigingen, zie hoofdstuk 5.1.4

Resetten'Resetten(geavanceerd)'− Afwijking, zie hoofdstuk 5.1.3

5.1.1'Resetten(standaard)'− Klephoogte, zie hoofdstuk 5.1.2'Diagnose
resetten'

EXPERTplus biedt histogrammen over de volgende onderwerpen:

Jaren: [Dit jaar], Vorig jaar, Twee jaargeleden, Drie jaar geleden, ..., Vijf jaargeleden'Histogrammen
resetten'

Activering van de gegevensregistratie en-evaluatie is niet nodig.

Weken: [Deze week], Vorige week, Tweeweken geleden, Drie weken geleden

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

EB 8389-3 NL

Observatiefuncties

5.1.2

Klephoogte

Het histogram Klephoogte geeft informatie
over waar het ventiel tijdens zijn levensduur
voornamelijk werkt en of er een trend is om
het werkbereik te veranderen.
De positioner registreert elke seconde deklephoogten en wijst deze toe aan gespecificeerde klephoogte-intervallen. De klephoogte-intervallen worden grafisch weergegevenin de vorm van een staafdiagram.
Beoordeling en bewaking
De eerste en laatste intervalklasse laten zienhoe vaak respectievelijk de functies 'Eindpositie w ≤' en 'Eindpositie w ≥' zijn
geactiveerd.

− Bij de 'Eindpositie w ≥' wordt het ventiel
bij het bereiken van een instelbare gewenste waarde naar de open stelling
bewogen.
De functies kunnen worden ingesteld in demap [> Configuratie > Verwerking gewenste
waarde].
Als de klephoogte overwegend dicht bij degesloten of open stelling ligt, duidt dit op een
te groot of te klein ventiel.
Î SAMSON adviseert het ventielontwerp tecontroleren.

− Bij de functie 'Eindpositie w ≤' wordt het
ventiel bij het bereiken van een instelbare gewenste waarde naar de gesloten
stelling bewogen.

Fig. 3: > Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties > Histogrammen > Klephoogte

EB 8389-3 NL

17

Observatiefuncties

5.1.3

AfwijkingHet histogram Afwijking geeft informatie
over de mate waarin de afwijkingen optreden en of er fouten kunnen optreden als gevolg van een beperkt instelbereik.
De positioner registreert elke seconde de afwijking en wijst deze toe aan gespecificeerde intervallen (klassen). De intervallen vande afwijking worden grafisch weergegevenin de vorm van een staafdiagram.
Beoordeling en bewaking
In het ideale geval moet de afwijking dichtbij
0% liggen.
Afwijkingen groter dan 1% die snel achterelkaar optreden, duiden op een opwaartse
beperking van het instelbereik.

Î SAMSON adviseert de montage tecontroleren.
Afwijkingen van minder dan 1% die snel
achter elkaar optreden, duiden op een neerwaartse beperking van het instelbereik of op
een interne lekkage.
Î SAMSON adviseert de montage en deplug en zitting op slijtage te controleren.
Als vrijwel alle afwijkingen in de kortetermijnwaarnemingen groter zijn dan 1% of
kleiner dan -1%, geeft dit aan dat de aandrijving of aandrijfas vastloopt.
Î SAMSON adviseert de klepsteel op de
inwerking van externe invloeden te controleren.

Fig. 4: > Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties > Histogrammen > Afwijking

18

EB 8389-3 NL

Observatiefuncties

5.1.4

Lastwijziging

Het histogram Lastwijziging levert een statistische evaluatie van de gelopen cycli en
daarmee informatie over de dynamischespanning op de balg en/of de bestaande
pakking.
De positioner registreert het aantal uitgevoerde cycli, rekening houdend met de ingestelde asafdichting.
De cycli worden toegewezen aan vooringestelde intervallen (klassen). De intervallen
worden grafisch in de vorm van een staafdiagram weergegeven.

Informatie
Een cyclus begint met een omkering van derichting van de klepslag en eindigt met devolgende omkering van de richting van deklepslag.
x [%]
1

3

2

4
t [s]

> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus− Asafdichting: [Niet geselecteerd], Zelfinstellend,
Traceerbaar, Balg, Anders

Fig. 5: > Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties > Histogrammen > Lastwijziging

EB 8389-3 NL

19

Observatiefuncties! LET OP
Geen evaluatie van de 'Dynamische belastingsfactor' bij de instelling 'Asafdichting' ="Niet geselecteerd" (= fabrieksinstelling)!
De parameter 'Asafdichting' instellen om een
histogram Lastwijziging te kunnen evalueren.
Beoordeling en bewaking
De spanning op de balg en/of de pakking
kan worden afgelezen van de parameter'Dynamische belastingsfactor'. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met de pakking in het ventiel en de cyclusbereiken of cyclushoogten.
Er wordt een statusmelding 'Dynamische belastingsfactor overschreden' ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie, als− het aantal gemeten cyclusbereiken bij'Asafdichting' “Zelfinstellend” 2.000.000
overschrijdt.
− het aantal gemeten cyclusbereiken bij'Asafdichting' "Traceerbaar" 800.000
overschrijdt.
− het aantal gemeten cyclusbereiken bij'Asafdichting' "Anders" 90% van de'Maximaal aantal cycli' overschrijdt.

Tip
Naast de lastwijzigingen is de spanning op
de pakking ook afhankelijk van andere factoren, bijvoorbeeld van het doorstromend
medium en de bedrijfsomstandigheden.
Daarom is het op het gebruikersniveau'Klantexpert' mogelijk om de grenswaarden
voor het activeren van de statusmelding 'Dynamische belastingsfactor overschreden' individueel aan te passen.
> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus− Dynamische belastingsfactor> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusclassificatie− Dynamische belastingsfactor overschreden:, [ ], , ,> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusmeldingen− Dynamische belastingsfactor overschredenÎ Als de statusmelding is ingesteld, adviseert SAMSON de status van de pakking
te controleren om externe lekkages tevoorkomen.

− het aantal gemeten cyclushoogten bij'Asafdichting' "Balg" 8473930 overschrijdt.

20

EB 8389-3 NL

Observatiefuncties

5.2 Eindpositieverloop
De gegevensregistratie vindt op de achtergrond plaats, ongeacht de ingestelde bedrijfsmodus, als aan de vereisten voor gegevensregistratie wordt voldaan, zie hoofdstuk 5.2.1 en5.2.2. De gegevensregistratie
activeren is niet nodig.
De eindpositieverloop verzamelt bij het bereiken van de eindpositie de meetwaarden:− Klephoogte− Temperatuur− Tijdstempel van de bedrijfsurenteller
De nieuw bepaalde eindpositie wordt met delaast opgeslagen eindpositie vergeleken. Als
de klephoogte afwijkt met 0,3% van de laatste waarde, worden de gegevens van denieuwe eindpositie opgeslagen.
De opgeslagen eindposities worden grafischafgezet tegen de tijd weergegeven.
De positioner slaat de klephoogten in een
ringbuffer op met een opslagdiepte van 30
meetwaarden.
Beoordeling en bewaking
De statusmeldingen 'Onderste eindpositieverloop' en 'Bovenste eindpositieverloop'
worden ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie als een nieuw bepaalde eindpositie met de waarde 'Drempelwaarde
eindpositieverloop' afwijkt van de referentiewaarde. De referentiewaarde wordt tijdens
de initialisatie bepaald, zie hoofdstuk 5.2.1
en 5.2.2. In het diagram wordt dit weergegeven als een rechte lijn.

EB 8389-3 NL> Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties >Eindpositieverloop− Drempelwaarde eindpositieverschuiving:
0,3...100,0%, [5,0%]

Informatie
Bij temperatuurschommelingen en bij ventielen met een lang isoleerdeel kunnen de statusmeldingen 'Onderste eindpositieverloop'
en 'Bovenste eindpositieverloop' voortijdig
verschijnen.

5.2.1

Ondersteeindpositieverloop

Om de gegevens over de onderste eindpositieverloop (gedrag bij sluiten) te kunnen registreren, moet aan de volgende eisen worden voldaan:− De positioner wordt met initialisatiemodus MAX of NOM geïnitialiseerd.
− De afsluitfunctie is actief (parameter'Eindpositie onder' = 'ingeschakeld').
> Configuratie > Verwerking van de gewenste waarde− Eindpositie onder: [ingeschakeld]

Informatie
Bij een actieve eindpositie sluit het ventiel af,
zodra de gewenste waarde kleiner is dan ofgelijk is aan de waarde 'Eindpositie w <=' is.
De referentiewaarde voor het onderste eindpositieverloop is het referentienulpunt. Dit
wordt bij de initialisatie MAX en NOM en
bij een nulpuntkalibratie bepaald.
21

Observatiefuncties

kort na de initialisatie. De zachte afdichting
zet zich na enkele belastingen, zodat het
nulpunt naar onderen verschuift. Bij dezeventielen is alleen het herhaald verschijnen
van de statusmelding na een lange gebruiksperiode een indicatie voor tekenen van slijtage.

> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusclassificatie− Onderste eindpositie verschoven:, [ ], , ,> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusmeldingen− Onderste eindpositie verschoven

Het verschijnen van de statusmelding 'Onderste eindpositie verschoven' in combinatie
met een neerwaartse verschuiving van het
eindpositieverloop duidt op tekenen van slijtage tussen de zitting en de plug bij ventielen
met een metalen klep-zittingafdichting.
Î SAMSON adviseert de ventielzitting enplug op slijtage te controleren.

Î SAMSON adviseert de klepsteel op mechanische blokkades te controleren.

5.2.1.1 Resetten'Eindpositieverloop resetten''Diagnose
resetten''Resetten(standaard)''Resetten(geavanceerd)'

Herstarten

Initialisatie resetten

Î Zie Tabel 6

Nulpuntkalibratie

Informatie
Bij ventielen met een zachte klep-zittingafdichting verschijnt de statusmelding 'Onderste eindpositie' vanwege de constructie al

Het verschijnen van de statusmelding 'Onderste eindpositie verschoven' in combinatie
met een opwaartse verschuiving van deeindpositie geeft aan dat de klepsteel geblokkeerd is, bijvoorbeeld door verontreinigingen.

Resetten van dereferentiewaarde

Onderste eindpositie

JA

NEE

NEE

JA

JA

NEE

JA

Bovenste eindpositie

NEE

NEE

NEE

JA

JA

NEE

JA

Resetten van demeetwaarden

Onderste eindpositie

NEE

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

Bovenste eindpositie

NEE

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

Resetten van destatusmelding

Onderste eindpositie

JA

NEE

JA

JA

JA

NEE

NEE

Bovenste eindpositie

NEE

NEE

JA

JA

JA

NEE

NEE

Tabel 6: Resetten van het
eindpositieverloop

22

EB 8389-3 NL

Observatiefuncties

Fig. 6: > Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties > Onderste eindpositieverloop

Fig. 7: > Diagnose/Onderhoud > Observatiefuncties > Bovenste eindpositieverloop

EB 8389-3 NL

23

Testfuncties

5.2.2

Bovensteeindpositieverloop

Voor de gegevensregistratie van het bovenste eindpositieverloop moet de positioner
met de initialisatiemodus MAX zijn geïnitialiseerd.
De referentiewaarde voor het bovenste eindpositieverloop is de klepslag bij open stelling
van het ventiel. Deze wordt uitsluitend bij deinitialisatie MAX bepaald.
Beoordeling en bewaking
Als de beoordeling van het bovenste eindpositieverloop op een fout wijst, genereert depositioner de statusmelding 'Bovenste eindpositie verschoven' in overeenstemming met
de ingestelde statusclassificatie.

6 Testfuncties
Bij de uitvoering van de testfuncties worden net zoals bij de observatiefuncties - gegevens verzameld, in de positioner opgeslagenen geëvalueerd. Nu wordt de ventielpositie
niet vanuit de gewenste waarde, maar
door de instellingen van de testprocedure
gespecificeerd. De testfuncties mogen alleen
gestart worden, als de installatiestatus dit
ook toelaat (bijv. stilstand van de installatie
of onderhoud in de werkplaats). Om veiligheidsredenen zijn de testfuncties - tot en met
de stroke test (slagtest) - alleen in de bedrijfsmodus MAN uitvoerbaar.

− Bovenste eindpositie verschoven:, [ ], , ,Informatie
Als er onvoldoende elektrische hulpenergie
is of als er gedwongen ventilatie wordt geactiveerd, wordt een testfunctie beëindigd en
schakelt de positioner naar de veilige positie.

> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusmeldingen

6.1 Stroke Test (SRT, slagtest)> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie− Bovenste eindpositie verschoven

Î SAMSON adviseert bij een ingestelde
statusmelding de klepsteel op mechanische blokkades te controleren.

5.2.2.1 Resetten
Î Zie Tabel 6

24

Informatie
Afhankelijk van de softwareversie wordt het
begrip 'Stroke Test (SRT)' (slagtest) of 'Partial
Stroke Test (PST)' (deelslagtest) gebruikt. Beide begrippen zijn synoniem en beschrijven
dezelfde testprocedure.
De stroke test (SRT) is vooral voor de statusgeoriënteerde detectie van fouten van pneumatische afsluiters geschikt. Op deze manier kan
de faalkans bij een calamiteit worden ver-

EB 8389-3 NL

Testfuncties

kleind en kunnen benodigde onderhoudsintervallen eventueel worden verlengd. Het vastlopen van een afsluiter die normaal in de eindpositie staat, kan hiermee worden voorkomen.
Bij het begin van de verplaatsing uit de eindpositie moet het losbreekmoment worden overwonnen. Het losbreekmoment is afhankelijk
van de afdichting, van afzettingen, van doorstromend medium en van de wrijving in het
ventielbinnenwerk. Als het losbreekmoment
wordt overwonnen, kan ervan worden uitgegaan, dat het ventiel ook volledig sluit. Doorde testprocedure te registreren, kan ook het
dynamische regelgedrag worden geëvalueerd.
Tijdens de stroke test wordt het ventiel met
een gespecificeerde klepslagverandering van
het huidige werkpunt bewogen en keert vervolgens terug naar de startpositie. De klepslagverandering wordt bepaald uit de 'startwaarde' en de 'slaghoogte'.
De klepslagverandering kan als helling of als
slag worden uitgevoerd (Fig. 8). De test
wordt als helling uitgevoerd als de hellingstijden 'Helling 1' en 'Helling 2' ≠ 0 s zijn ingesteld.
De test begint na het bereiken van de 'startwaarde' en verstrijken van de 'wachttijd'.
Uitgaande van de 'startwaarde' doorloopt
het ventiel de 'slaghoogte' in de 'testrichting'. Het ventiel blijft gedurende de in de diagnoseparameter 'wachttijd' aangegeven
tijd in deze positie staan, voordat het ventiel
in een tweede beweging in tegengestelderichting van het werkpunt beweegt. De ‘sample rate’ bepaalt het tijdsinterval waarop degemeten waarden tijdens de test worden geregistreerd.

EB 8389-3 NL> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT) > Configuratie− Startwaarde: –20 tot 120%, [100%]− Stroke Test: 2 tot 100%, [10%]− Testrichting: [Min], Plus
− Helling 1: 0 tot 9999 s, [60 s]− Helling 2: 0 tot 9999 s, [6 s]− Wachttijd: alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar− Sample rate (niet beschrijfbaar)

6.1.1

Testafbreekcriteria

Verschillende testafbreekcriteria bieden
daarnaast bescherming tegen ongewenst'losrukken' en overschrijden van de slaghoogte. De positioner breekt de stroke test
af, als er aan een van de volgende afbreekcriteria is voldaan:
Tijd− 'Afbreken: max. testduur': de test wordt
afgebroken als de maximale testduur is
bereikt.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT) > Configuratie− Afbreken: max. testduur (niet beschrijfbaar)− 'Afbreken: max. dode tijd': de test wordt
afgebroken als na het verstrijken van de'wachttijd' de ingestelde tijd is verstreken, zonder dat het ventiel beweegt met
de waarde 'grenswaardebepaling dodetijd'.
Dit afbreekcriterium werkt alleen als'grenswaardebepaling dode tijd' ≠ 0% isingesteld.

25

Testfuncties> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT) > Configuratie− Afbreken: max. dode tijd (nietbeschrijfbaar)− Grenswaardebepaling dode tijd: alleen inhet gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar

Tolerantiebreedten− 'Startwaarde tolerantiebreedte +/-': detest wordt niet gestart als het werkpunt
buiten het bereik 'startwaarde' ± 'startwaarde tolerantiebreedte +/–' ligt.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT) > Configuratie− Startwaarde tolerantiebreedte +/-: 1 tot
100%, [3%]Teststart'Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/–','Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/–':de test wordt afgebroken zodra de afwijking van de klephoogte (gerelateerd aande theoretische eindwaarde van de slag,
berekend uit 'startwaarde' en 'slaghoogte') de ingestelde waarde overschrijdt.
Dit afbreekcriterium werkt alleen als dewaarde 'Afbreken: tolerantiebreedte(slag) +/–' of 'Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/–' ≠ 0% is ingesteld.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT) > Configuratie− Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/–:
alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert'
instelbaar− Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/–:
1 tot 100%, [5%]Teststart

Werkpunt
Startwaarde

Slaghoogte

2 x startwaarde
Tolerantiebreedte +/–

x [%]

−

t [s]

Wachttijd

Wachttijd
Wachttijd

Wachttijd
Helling 1

Helling 2

Fig. 8: Verloop van de stroke test (SRT): klepslagverandering als slag (links) en als helling (rechts)

26

EB 8389-3 NL

Testfuncties− Afbreken: x-bewaking: –20 tot 120%,[ATO: 85%; ATC: 15%]

Info over de afbreekcriteria− Bij regelventielen met dubbelwerkende
aandrijving en omkeerbooster en bij regelventielen die met een vervangende kalibratie SUB in bedrijf zijn gesteld, mag destroke test alleen worden uitgevoerd met
het testafbreekcriterium tijd of klephoogte.
− Bij regelventielen met volumeboosters kunnen hogere overschrijdingswaarden optreden. Dienovereenkomstig moeten de testafbreekcriteria 'Afbreken: x-bewaking' en'Afbreken: tolerantiebreedte (slag) +/–' of'Afbreken: tolerantiebreedte (helling) +/–':
worden verhoogd.
De reden voor het afbreken van een test is inde parameter 'Gebeurtenis laatste test' in tezien. Naast het afbreken op grond van deingestelde afbeekcriteria leiden andere ge-

EB 8389-3 NL− De test werd handmatig afgebroken:
Î ter plaatse door het indrukken van dedraai-/drukknop
Î via software met behulp van de parameter 'Test stoppen'− De positioner gaat naar de bedrijfsmodus SAFE.
− Bij de start van de stroke test via de binaire ingang schakelt de randbesturing
opnieuw naar de status waarin de stroke
test start.
− In de bedrijfsmodus AUTO schakelt derandbesturing in de status waarin het
ventiel naar een vaste waarde beweegt,
die buiten het bereik 'startwaarde' ±'startwaarde tolerantiebreedte +/–' ligt.

6.1.2

Teststart

Tabel 7: Startbepalingen stroke test (SRT)Starten via binaire ingang, zie hoofdstuk 6.1.2.3> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT) > Configuratie− De stroom is lager dan 3,8 mA.

Autostart na het verstrijken van 'testinterval', zie
hoofdstuk 6.1.2.2

Dit afbreekcriterium werkt alleen als dewaarde 'Afbreken: x-bewaking' ≠ 0% isingesteld.

− De interne gedwongen ontluchting activeert.

Handmatig starten (terplaatse of via software),zie hoofdstuk 6.1.2.1− 'Afbreken: x-bewaking': met de 'testrichting' 'min' wordt de test afgebroken zodra de klephoogte de ingestelde waarde
onderschrijdt.
Met de 'testrichting' 'plus' wordt de test
afgebroken, zodra de klephoogte de ingestelde waarde overschrijdt.

beurtenissen ook tot het afbreken van detest, bijvoorbeeld:

Bedrijfsmodus

Klephoogte

AUTO

JA

JA

JA

MAN

JA

NEE

JA

27

Testfuncties

6.1.2.1 Handmatig starten
Bediening ter plaatse

Î Met behulp van de draai-/drukknop
naar het commando 'Stroke Test (SRT)'
navigeren (menupunt: [10 Diagnose/
Onderhoud > Testfuncties]), zie
u EB 8484-3.
Îindrukken om de test te starten.

Informatie
Door opnieuw op de draai-/drukknop te
drukken kan de test handmatig worden afgebroken.
Softwarecommando via TROVIS-VIEW/
integratie> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT)! Test starten
Informatie
Met het commando 'Test stoppen' kan de test
handmatig worden afgebroken.

6.1.2.2 Autostart na het
verstrijken van een'testinterval'
De Stroke Test (SRT) wordt in de bedrijfsmodus AUTO regelmatig na het verstrijken van
de onder 'testinterval' ingestelde tijd gestart,
als de functie is geactiveerd. Met behulp vande parameter 'Vertraging testinterval' is het
mogelijk om de teststart eenmalig uit te stellen.
Informatie
Het tijdstip van de volgende regelmatig uit tevoeren tests kan in de informatieparameter'Tijd tot volgende uitvoering' worden aangepast.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT) > Configuratie− Testinterval: 1 tot 365 d, [7 d]− Activering testinterval: [Niet actief], Actief− Vertraging testinterval: [0] tot 2160 uur> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT)− Tijd tot volgende uitvoering (niet beschrijfbaar)

6.1.2.3 Start via binaire ingang
Functie alleen bij positioners met optionele
binaire ingang (optie A of B).
> Configuratie > Opties− Actie bij actieve binaire ingang: SRT starten− Randbesturing:[Actief = schakelaar dicht], Actief = schakelaar
open

28

EB 8389-3 NL

Testfuncties

6.1.3

Beoordeling en
bewaking

De evaluatie van de laatste vijftig Stroke Tests(SRT) wordt met een tijdstempel opgeslagenin de map [> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Rapporten en
diagrammen]. Maximaal van de laatste zeven evaluaties worden ook grafisch weergegeven (in het diagram).

Het resultaat van de laatste test kunt u bekijken in de map [> Diagnose/Onderhoud >Testfuncties > Stroke Test (SRT)].
Informatie
Er kunnen in totaal zeven stroke tests (SRT
plus SRT-100%) worden weergegeven met
rapport en diagram.

Fig. 9: > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT) > Rapporten en diagrammen

EB 8389-3 NL

29

Testfuncties

Test succesvol
Wanneer de Stroke Test (SRT) is voltooid,
worden de volgende evaluatieparameters
weergegeven.
Ter vergelijking kunnen twee testrapportentegelijkertijd worden weergegeven. De vergelijkingstest is vrij selecteerbaar.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT) > Rapporten en diagrammen− Tijdstempel (niet beschrijfbaar)− Dode tijd (niet beschrijfbaar)− T86 (niet beschrijfbaar)− Overschrijding (niet beschrijfbaar)− Min./max. regelwaarde (ventileren en ontluchten)

Als de test niet kan worden gestart, wordt destatusmelding 'SRT: niet aan startcriterium
voldaan' ingesteld volgens de statusclassificatie.
Informatie
Als een test niet start, wordt er geen diagrambijgevoegd.
> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusclassificatie− SRT: aan afbreekcriterium voldaan:, [ ], , ,− SRT: niet aan startcriterium voldaan:[ ], , , ,− Teststatus (niet beschrijfbaar)> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusmeldingen

De resultaten van de eerste stroke test, uitgevoerd met de huidige configuratie, worden
gebruikt als referentiemeting en zijn beveiligd tegen schrijven. Alle andere stroke tests
kunnen handmatig tegen schrijven worden
beveiligd:− SRT: aan afbreekcriterium voldaan

Î Aanvinkvakje

aanvinken.

Test niet succesvol
Als de test wordt afgebroken en er geen gebeurtenis plaatsvindt die de veilige positie
activeert, schakelt de positioner over naar de'gewenste bedrijfsmodus'.
De veilige positie kan onder meer worden
geactiveerd door het activeren van de gedwongen ventilatie en door een stroomsterkte van minder dan 3,8 mA.
Bij het afbreken van een test wordt de statusmelding 'SRT aan afbreekcriterium voldaan' ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie.
30− SRT: niet aan startcriterium voldaan

Î Aanbevelingen voor actie als de test
wordt afgebroken, zie Tabel 8
Statistische evaluatie
Elke gestarte stroke test zorgt ervoor dat een
van de volgende tellers toeneemt, afhankelijk
van de teststatus.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT)− Aantal succesvolle tests (niet beschrijfbaar)− Aantal afgebroken tests (niet beschrijfbaar)− Aantal onjuiste startcriteria (niet beschrijfbaar)

6.1.4

ResettenÎ Zie Tabel 9

EB 8389-3 NL

Testfuncties

Tabel 8: Aanbevelingen voor actie als de statusmelding verschijnt
SRT:
aan afbreekcriterium
voldaanSRT:
niet aanstartcriterium voldaan

Testresultaat

SAMSON adviseert:

StroomÎ Ingangssignaal controleren

Interne foutÎ Test opnieuw starten

Time-out
Geen beweging mogelijk

Î Zitting en plug op vreemde bestanddelen en afzettingen
controleren

Startcriteria

Î Testconfiguratie controleren

Functie actief

Î Actieve test afwachten en test opnieuw starten.

Verkeerde bedrijfsmodus

Î Bedrijfsmodus in overeenstemming met Tabel 7 instellenen test opnieuw starten.

'Diagnose
resetten''SRT- configuratie
resetten''Rapporten
verwijderen''Resetten(standaard)''Resetten(geavanceerd)'

Herstarten

Initialisatie
resettenTabel 9: Resetten van de Stroke Test

Resetten van de configuratie

NEE

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

Resetten van de rapporten

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

Resetten van de diagrammen

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

Resetten van de referentietests

JA

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

Resetten van de statusmeldingen

JA

JA

NEE

JA

JA

NEE

NEE

EB 8389-3 NL

31

Testfuncties

6.2 Stroke Test (SRT-100%)
Informatie
Afhankelijk van de softwareversie wordt determ 'Stroke Test (SRT-100%)' of 'Full Stroke
Test (FST)' (volledige-slagtest) gebruikt. Beide
begrippen zijn synoniem en beschrijven dezelfde testprocedure.
Door de testprocedure te registreren, kan
ook het dynamische regelgedrag worden geëvalueerd. Tijdens de Stroke Test (SRT-100%)
wordt het ventiel over het gehele regelbereik
bewogen.

Eindwaarde
Tolerantiebreedte +/–Startwaarde
Tolerantiebreedte +/–Het regelbereik kan als helling of als slag
worden uitgevoerd (Fig. 10). De test wordt
als helling uitgevoerd als de hellingtijd 'Helling' op 0 s is ingesteld.

x [%]Teststart

De test begint na het verstrijken van de'wachttijd'. De wachttijd garandeert dat het
ventiel de open stelling heeft bereikt.
Uitgaande van de open stelling beweegt het
ventiel naar de gesloten stelling. Het ventiel
blijft gedurende de onder parameter 'wachttijd' aangegeven tijd in deze positie staan,
voordat het ventiel in een tweede beweging
in tegengestelde richting beweegt van de gesloten stelling naar de open stelling. De‘sample rate’ bepaalt het tijdsinterval waarop de gemeten waarden tijdens de test worden geregistreerd.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT-100%) > Configuratie− Helling 1: 0 tot 9999 s, [60 s]− Wachttijd: alleen in het gebruikersniveau 'Klantexpert' instelbaar

Teststart

1000Wachttijdt [s]Wachttijd
Wachttijd

Wachttijd
Helling

Helling

Fig. 10: Verloop van de stroke test (SRT-100%): klepslagverandering als slag (links) en als helling(rechts)

32

EB 8389-3 NL

Testfuncties− De stroom is lager dan 3,8 mA.
− De test werd handmatig afgebroken:
Î ter plaatse door het indrukken van dedraai-/drukknop

Tijd− 'Afbreken: max. testduur': de test wordt
afgebroken als de maximale testduur is
bereikt.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT-100%) > Configuratie− Afbreken: max. testduur (niet beschrijfbaar)

Tolerantiebreedten− 'Startwaarde tolerantiebreedte +/–': detest wordt niet gestart als het werkpunt
buiten het bereik van de open stelling –'Startwaarde tolerantiebreedte' ligt.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT-100%) > ConfiguratieÎ via software met behulp van de parameter 'Test stoppen'− De positioner gaat naar de bedrijfsmodus SAFE.
− Wanneer de stroke test via de binaire ingang wordt gestart, schakelt de randbesturing opnieuw naar de status waarin
de stroke test (SRT-100%) start.

6.2.2

Tabel 10: Startvoorwaarden stroke test
(SRT‑100%)

AUTO

NEE 1)

NEE 1)

MAN

JA

JA

− Startwaarde tolerantiebreedte +/-: 1 tot
100%, [3%]− 'Eindwaarde tolerantiebreedte +/–': detest wordt afgebroken als de klephoogte
na de eerste slag niet het bereik van degesloten stelling + 'Eind waarde tolerantiebreedte +/–' bereikt.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Stroke Test (SRT-100%) > Configuratie− Eindwaarde tolerantiebreedte +/–: 1 tot
100%, [3%]Bovendien wordt de Stroke Test (SRT-100%)
afgebroken als een van de volgende gebeurtenissen optreedt:

EB 8389-3 NL

Teststart

Starten via binaire ingang, zie hoofdstuk 6.2.2.2

De positioner breekt de stroke test (SRT100%) af als aan een van de volgende afbreekcriteria wordt voldaan:− De interne gedwongen ontluchting
activeert.

Handmatig starten (terplaatse of via software),zie hoofdstuk 6.2.2.1

Testafbreekcriteria

Bedrijfsmodus

6.2.1

1)

Defaultwaarde
Door in het gebruikersniveau 'Klantexpert' deparameter 'Starten in bedrijfsmodus AUTO
toegestaan' te activeren, kan de test ook in debedrijfsmodus AUTO gestart worden.

33

Testfuncties

6.2.2.1 Handmatig starten

6.2.2.2 Start via binaire ingang

Bediening ter plaatse

Functie alleen bij positioners met optionele
binaire ingang (optie A of B).
> Configuratie > Opties− Actie bij actieve binaire ingang: SRT-100%
startenÎ Met de draai-/drukknop naar het commando 'Stroke Test (SRT-100%)' navigeren (menupunt: [10 Diagnose/Onderhoud > Testfuncties]), zie u EB 8484-3.
Îindrukken om de test te starten.

− Randbesturing:[Actief = schakelaar dicht], Actief = schakelaar
open

6.2.3

Beoordeling en
bewaking

Informatie
Door opnieuw op de draai-/drukknop te
drukken kan de test handmatig worden
afgebroken.

De evaluatie van de laatste maximaal zes
stroke tests (SRT-100%) en diagrammen
wordt met een tijdstempel opgeslagen in demap [> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties> Stroke Test (SRT-100%) > Rapporten en diagrammen].

Softwarecommando via TROVIS-VIEW/
integratie

Het resultaat van de laatste tests kunt u bekijken in de map [> Diagnose/Onderhoud >Testfuncties > Stroke Test (SRT-100%)].

> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT-100%)! Test starten
Informatie
Met het commando 'Test stoppen' kan de test
handmatig worden afgebroken.

Informatie
Er kunnen in totaal zeven stroke tests (SRT
plus SRT-100%) worden weergegeven met
rapport en diagram.
Test succesvol
Wanneer de stroke test (SRT-100%) is voltooid, worden de volgende evaluatieparameters weergegeven.
Ter vergelijking kunnen twee testrapportentegelijkertijd worden weergegeven. De vergelijkingstest is vrij selecteerbaar.

34

EB 8389-3 NL

Testfuncties> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT-100%) > Rapporten en diagrammen− Tijdstempel (niet beschrijfbaar)− Dode tijd oplopend (niet beschrijfbaar)− Dode tijd aflopend (niet beschrijfbaar)− T86 oplopend (niet beschrijfbaar)− T86 aflopend (niet beschrijfbaar)

De resultaten van de eerste stroke test (SRT100%), uitgevoerd met de huidige configuratie, worden gebruikt als referentiemeting enzijn beveiligd tegen schrijven. Alle andere
stroke tests kunnen handmatig tegen schrijven worden beveiligd:
Î Aanvinkvakje

aanvinken.

− T98 oplopend (niet beschrijfbaar)− T98 aflopend (niet beschrijfbaar)− Teststatus (niet beschrijfbaar)

Fig. 11: > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke Test (SRT-100 %) > Rapporten en diagrammen

EB 8389-3 NL

35

Testfuncties

Test niet succesvol
Als de test wordt afgebroken en er geen gebeurtenis plaatsvindt die de veilige positie
activeert, schakelt de positioner over naar de'gewenste bedrijfsmodus'.
De veilige positie wordt geactiveerd door het
activeren van de gedwongen ventilatie endoor een stroomsterkte van minder dan 3,8mA.
Bij het afbreken van een test wordt de statusmelding 'SRT-100% aan afbreekcriterium
voldaan' ingesteld volgens de ingestelde statusclassificatie.
Als de test niet kan worden gestart, wordt destatusmelding 'SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan' ingesteld volgens de statusclassificatie.

Î Aanbevelingen voor actie als de test
wordt afgebroken, zie Tabel 11
Statistische evaluatie
Elke gestarte stroke test zorgt ervoor dat een
van de volgende tellers toeneemt, afhankelijk
van de teststatus.
> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Stroke
Test (SRT-100%)− Aantal succesvolle tests (niet beschrijfbaar)− Aantal afgebroken tests (niet beschrijfbaar)− Aantal onjuiste startcriteria (niet beschrijfbaar)

6.2.4

ResettenÎ Zie Tabel 12

Informatie
Als een test niet start, wordt er geen diagrambijgevoegd.
> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusclassificatie− SRT-100%: aan afbreekcriterium voldaan:, [ ], , ,− SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan:[ ], , , ,> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus >Statusmeldingen− SRT-100%: aan afbreekcriterium voldaan− SRT-100%: niet aan startcriterium voldaan

36

EB 8389-3 NL

Testfuncties

Tabel 11: Aanbevelingen voor actie als de statusmelding verschijnt
SRT-100%:
aan afbreekcriterium voldaan

SRT-100%:
niet aanstartcriterium voldaan

Testresultaat

SAMSON adviseert:

StroomÎ Ingangssignaal controleren

Interne foutÎ Test opnieuw starten

Time-out
Geen beweging mogelijk

Î Zitting en plug op vreemde bestanddelen en afzettingen
controleren

Startcriteria

Î Testconfiguratie controleren

Functie actief

Î Actieve test afwachten en test opnieuw starten.

Verkeerde bedrijfsmodus

Î Bedrijfsmodus in overeenstemming met Tabel 10 instellen en test opnieuw starten.

'Diagnose resetten''SRT- 100%configuratie
resetten''Rapporten
verwijderen''Resetten(standaard)''Resetten(geavanceerd)'

Herstarten

Initialisatie resetten

Tabel 12: Resetten van de Stroke Test

Resetten van de configuratie

NEE

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

Resetten van de rapporten

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

Resetten van de diagrammen

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

Resetten van de referentietests

JA

JA

NEE

JA

JA

NEE

JA

Resetten van de statusmeldingen

JA

JA

NEE

JA

JA

NEE

NEE

EB 8389-3 NL

37

Testfuncties

6.3 Dode zone
De 'dode zone' is het verschil in de gewenste waarde w, waardoor een minimale verandering in de klephoogte x ontstaat.
De dode zone wordt beïnvloed door de wrijvingshysteresis en de elastische processen inde pakking voor de ventielasafdichting.
De test wordt in de handbediening gestart.
Tijdens de dode-zonetest beweegt de positioner met kleine sprongen uit het bereik 'Start
gewenste waarde' ±½ 'reikwijdte'. Na elkesprong registreert de positioner de reactie
van de klephoogte x.

De test start op 'Start gewenste waarde' eneindigt op positie 1:− 'Start gewenste waarde' – ½ 'reikwijdte'
bij 'startrichting' = 'min' of− 'Start gewenste waarde' + ½ 'reikwijdte'
bij 'startrichting' = 'plus'
Nadat de 'wachttijd na verandering van gewenste waarde' is verstreken, beweegt het
ventiel van positie 1 naar positie 2:− 'Start gewenste waarde' + ½ 'reikwijdte'
bij 'startrichting' = 'min' of− 'Start gewenste waarde' - ½ 'reikwijdte'
bij 'startrichting' = 'plus'
Nadat de 'wachttijd na verandering van gewenste waarde' is verstreken, geeft de positioner een tweede verandering van gewenste
waarde aan, die begint op positie 2 en eindigt in de 'start gewenste waarde'.

Fig. 12: > Diagnose/Onderhoud > Testfuncties > Dode zone > ISA

38

EB 8389-3 NL

Testfuncties

Beoordeling en bewaking

Parametrisering

De dode-zonetest doet uitspraken over deminimale, maximale en gemiddelde dodezone:

1. Naar de bedrijfsmodus 'MAN' schakelen.

− 'Minimale dode zone': minimale verandering van de gewenste waarde, die een
minimale klepslag tot stand brengt− 'Maximale dode zone': maximale verandering van de gewenste waarde, die een
maximale klepslag tot stand brengt− 'Gemiddelde dode zone': gemiddeldeverandering van de gewenste waarde,
die een minimale klepslag tot standbrengt

2. Test parametriseren.
3. Test starten.
De 'Teststatus' meldt 'Actief'.
De algemene status'Functiecontrole'
wordt weergegeven.
> TROVIS 3730-3
1. − Gewenste bedrijfsmodus: MAN> Diagnose/Onderhoud > Testfuncties >Dode zone
2. − Start gewenste waarde: 0.0 tot 100.0%,[50.0%]− Startrichting: min, [plus]

Na een succesvolle test staat de testprocedure als diagram ter beschikking. Er zijn twee
weergavevormen beschikbaar:− DIN: grafiek van de ventielpositie [%] ten
opzichte van de gewenste waarde na het
voorfilter [%]− ISA: grafiek van de ventielpositie [%] ende gewenste waarde na het voorfilter [%]afgezet tegen de tijd [s]− Reikwijdte: 1 tot 50%, [1%]− Wachttijd na verandering gewenste waarde:
0.2 tot 25.0 s, [1.0 s]
3. − Start testprocedure

Informatie
Met het commando 'Test stoppen' of door het
indrukken van de draai-/drukknop wordt detest afgebroken. Na het afbreken van de test
blijft de positioner in de handbediening.

6.3.1

Resetten

EB 8389-3 NL'Resetten(standaard)''Resetten(geavanceerd)'

Herstarten

Initialisatie
resetten

Resetten meetwaarden en diagrammen'Resetten dode-zonetest'

Tabel 13: Resetten van de dode-zonetest'Diagnose
resetten'

Zie Tabel 13.

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

39

Foutmeldingen en remedies

7 Foutmeldingen en remedies
Melding

OplossingClassificeerbaar> Diagnose/Onderhoud > Apparaatstatus > Statusclassificatie
SRT: aan afbreekcriterium
voldaanzie hoofdstuk 6.1

JA [

]

SRT: niet aan startcriterium
voldaanzie hoofdstuk 6.1

JA [

]

SRT-100%: aanafbreekcriterium voldaan

zie hoofdstuk 6.2

JA [

]

SRT-100%: niet aan
startcriterium voldaan

zie hoofdstuk 6.2

JA [

]

AMR-signaal buiten bereikÎ Aanbouw controleren.

JA [

]

Hardwarefout

Î Fout bevestigen en bedrijfsmodus
AUTO selecteren.

JA [hoogste classificatie]

Î Positioner opnieuw initialiseren.
Grenswaarde trajectintegraal
onderschreden

Î Ventiel en montage op slijtage
controleren.

JA [

]

Onderste eindpositie
verschovenzie hoofdstuk 5.2

JA [

]

Bovenste eindpositie
verschovenzie hoofdstuk 5.2

JA [

]

Dynamische belastingsfactor
overschredenzie hoofdstuk 5.1.4

JA [

]

AfwijkingÎ Aanbouw controleren.

JA [

]

Î Instrumentenluchtdruktoevoer
controleren.
Î Pneumatische leidingen/aansluitingen
controleren.
BrownoutÎ Ingangssignaal controleren.

JA [

]

Stroom te laag

Î Ingangssignaal controleren.

JA [

]

IP-afsluiting

Î Ingangssignaal controleren.

JA [

]

Stroom te hoog

Î Ingangssignaal controleren.

JA [

]

Min. grenstemperatuur
onderschredenÎ Toepassingsvoorwaarden controleren.

JA [

]

Max. grenstemperatuur
overschredenÎ Toepassingsvoorwaarden controleren.

JA [

]

40

EB 8389-3 NL

Foutmeldingen en remedies

Melding

OplossingClassificeerbaar

DraaihoekbegrenzingÎ Aanbouw controleren.

JA [hoogste classificatie]

Protocollering blootgesteld

De functie van de positioner wordt nietbeïnvloed. De melding wordt niet meer
getoond, zodra de positioner deprotocollering weer oppakt.

JA [

]

Werkbereik in gesloten stellingÎ Aanbouw controleren.

JA [

]

JA [

]

Î Toepassing van een ander ventiel
controleren.
Werkbereik maximaal
geopendÎ Aanbouw controleren.
Î Toepassing van een ander ventiel
controleren.

Werkbereik verschuift zichnaar gesloten stellingÎ Werkbereik opnieuw ontwerpen.

JA [

]

Werkbereik verschuift naar
maximale openingÎ Werkbereik opnieuw ontwerpen.

JA [

]

Î Pneumatische aanbouwdelen en
verbindingen op dichtheid
controleren.

JA [

]

JA [

]

Beperking regelbereik onderÎ Instrumentenluchtdruk controleren.
Î Klepsteel op mechanische externe
invloeden controleren.
Beperking regelbereik boven

Î Pneumatische aanbouwdelen en
verbindingen op dichtheid
controleren.
Î Instrumentenluchtdruk controleren.
Î Klepsteel op mechanische externe
invloeden controleren.

EB 8389-3 NL

41

42

EB 8389-3 NL

EB 8389-3 NL

43

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de2024-03-27 · Dutch/Nederlands

EB 8389-3 NL