JIMGA-T-S/24/21

液化炭酸ガスＣＥ設置事業所・ローリ運行事業所
関 係 基 準
本基準は 1967 年に旧炭酸ガス工業会で制定された危害予防規程規範の付属関係基準の見直し及び 2004 年 3 月に施行された省令改正を含んで、JIMGA炭酸ガス分科会および技術保安 WG におけるタスクフォースにおいて検討し、JIMGA 基準として制定したものである。

保証免責についての注意書き
JIMGA の全ての技術的な刊行物は、それらの発行日時点での妥当な信頼できる情報源による最新の技術情報及び経験を基にしている。
JIMGA はメンバーがそれらの刊行物を参照若しくは使用することを強く推奨するが、それらは最終的に純粋に自主的判断によるものであり、拘束するものではない。
JIMGA は、JIMGA の刊行物に含まれる情報若しくは示唆のメンバーによるそれらの遵守実行或いは非実行、誤った解釈、適切または不適切な使用等に関していかなる管理もできない。
よって、JIMGA はその技術的な刊行物に含まれる情報若しくは示唆の参照或いは使用による信頼性若しくは妥当性および結果の保証をするものではなく、またそれらに関していかなる責任も負うものではない。
JIMGA の刊行物は定期的見直しにより内容が変更されるので最新版を参照のこと。

本文書の著作権は JIMGA にあります。複製には JIMGA の許可が必要です。

一般社団法人
日本産業・医療ガス協会

JIMGA (JAPAN INDUSTRIAL and MEDICAL GASES ASSOCIATION)〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 8 番 13 号
TEL：03-5425-2255 FAX：03-5425-2256
INTERNET：https://www.jiｍga.or.jp

目

第１部

次ＣＥ設置事業所関係基準

1-1

ＣＥ保安基準１． 総則 .......................................................................................................................
１．１ 目
的 ................................................................................................................

１................................................................................................................

１............................................................................................................

１.........................................................................................................

２
２

１．２

適用

１．３

用語の定義

２．ＣＥの技術上の基準

１

２．１

設備の位置

............................................................................................................

２．２

設備の構造............................................................................................................

４２．３

そ............................................................................................................

６.....................................................................................................

７

特例措置ＣＥの設置場所 .......................................................................................
３．ローリの停車位置等の基準 ..............................................................................................

７..................................................................................................

ローリの停車位置
４．ＣＥの保安管理 ................................................................................................................

８............................................................................................................

８...........................................................................................

８４．３

日常点検及び月例点検
定期自主検査 .........................................................................................................

４．４

保安検査

................................................................................................................

９.........................................................................................................

９２．４の他

ＣＥの設置場所

２．５

３．１

４．１
４．２

４．５

保安監督者

設備台帳管理８８９５．保全工事に関する管理 ..................................................................................................... ９
６．書類等の保管 ................................................................................................................ １０
付表１

ＣＥ設備台帳1-2

ＣＥ運転基準１． 総則 ....................................................................................................................
１．１ 目的 .............................................................................................................

１３.............................................................................................................

１３

１．２

適１．３用語の定義.........................................................................................................

１３

２．ＣＥの系統と機能.........................................................................................................

１３........................................................................................

ＣＥの系統と弁の名称
機能 .............................................................................................................

１３...............................................................................................

１４................................................................................................................

１５

４．１

運転開始（長期間（３日以上）停止後の運転開始） .............................................

１５

４．２

１６４．３

正常運転 ................................................................................................................
運転停止（長時間（３日以上）運転を停止するとき） .........................................

４．４

一時運転停止及び運転開始 ....................................................................................

１６

２．１
２．２

用

１３

３．ＣＥ運転の技術上の基準

４．ＣＥ運転要領

1１４１６

短期間（３日未満）運転停止及び運転開始 ...........................................................
運転停止中の作業 ..................................................................................................

４．５４．６１６１７

巡回点検 ................................................................................................................
５．ローリからの受入充塡作業 ...........................................................................................

２１........................................................................................

２１５．２

充塡作業員及び立合人
充塡準備・点検 ..................................................................................................

５．３充塡作業.............................................................................................................

２２........................................................................................

２３

４．７

５．１

５．４

充塡作業修了後の処置
点検記録 .............................................................................................................

５．５

１７２１２３

６．運転作業上の一般的注意事項 ...........................................................................................
６．１ ドライアイス生成防止 ........................................................................................

２３２３６．２

凍傷防止.............................................................................................................

２３６．３

液封防止

.............................................................................................................

２３酸欠防止.............................................................................................................

２３許容濃度 .............................................................................................................
７．故障時の処置 ....................................................................................................................

２３２４....................................................................................................................

２４気化器 .................................................................................................................
８．応急処置 ...........................................................................................................................

２５２５....................................................................................................................

２５６．４
６．５

７．１

貯槽

７．２
８．１

漏洩

８．２

圧力の上昇

.........................................................................................................

２５８．３

圧力の降下

.........................................................................................................

２６８．４

安全弁の作動......................................................................................................

２６８．５

弁・配管等の破損...............................................................................................

２７

気化器からの液噴出 ...........................................................................................
９．緊急時の措置 ....................................................................................................................

２７２７９．１

通報連絡.............................................................................................................

２７９．２２７９．３

応急処置 .............................................................................................................
退避 ....................................................................................................................

９．４...........................................................................................

緊急時の連絡の周知
事故災害の記録 ..................................................................................................

２７...........................................................................................................................

２８８．６

９．５
１０．記録

２７２７１０．１

液化炭酸ガスＣＥ設備運転日誌
２８１０．２

液化炭酸ガスＣＥ運転日誌（特例措置ＣＥ） ................................................
液化炭酸ガス受入充塡日誌 .............................................................................

１１．ＣＥのヒヤリハット ..................................................................................................
１２．ＣＥの事故事例 .........................................................................................................

２８表－１

液化炭酸ガス受入充塡日誌表－２－１

液化炭酸ガスＣＥ運転日誌

表－２－２

液化炭酸ガスＣＥ運転日誌（特例措置ＣＥ）

2２８２９別図１－１ＣＥ設備系統図

別図１－２

特例措置ＣＥ設備系統図

別図２

運転準備（長期間（３日以上）停止後の運転準備）

別図３

運転開始（長期間（３日以上）停止後の運転開始）

別図４

正常運転

別図５

運転停止（長期間（３日以上）停止する時）

別図６

一時運転停止及び運転開始

別図７

運転停止（短期間（３日未満）停止する時）

別図８

運転開始（短期間（３日未満）停止後、運転開始）

別図９

運転停止中の作業

別図 10

日常点検

別図 11

月例点検

第２部

ローリ運行事業所関係基準

2-1

ローリ取扱基準
１． 総則 ....................................................................................................................
１．１ 目 的 ................................................................................................................

４５................................................................................................................

４５４５１．２

適用

４５

１．３

用語の定義

.........................................................................................................

１．４

関連法規

.............................................................................................................

４５......................................................................................................

４５

２．１

車両の構造基準..................................................................................................

４５２．２

搭載設備その他の技術上の基準 .........................................................................
搭載設備の系統 ..................................................................................................

４５........................................................................................................................

４８................................................................................

４８３．２

運行開始及び終了時の点検受入作業 .............................................................................................................

３．３......................................................................................................

５０.........................................................................................................

５１

保安監督者

.........................................................................................................

５１

設備台帳

.............................................................................................................

５１

４．３

日常管理

.............................................................................................................

５１

４．４

５２

４．５

定期自主検査 ......................................................................................................
保安検査 .............................................................................................................

４．６.............................................................................................................

５２

５．保全工事に関する管理 ..................................................................................................
６．一般的注意事項 .............................................................................................................

５２....................................................................................

不活性ガスに対する注意
圧力に対する注意 ...............................................................................................

５２低温に対する注意 ...............................................................................................
その他 .................................................................................................................

５３

２．ローリの構造と系統

２．３

３．作業基準３．１

送り出し作業

４．ローリの保安管理
４．１
４．２

６．１
６．２
６．３
６．４

保安教育

3

４８４８５２５２
５２
５３

７．故障時の処理................................................................................................................

５３

８．異常時の処置................................................................................................................

５４

８．１

漏洩時の処置......................................................................................................

５４

８．２

火災時の処置 ......................................................................................................
通報連絡 .............................................................................................................

５４........................................................................................................................

５４.............................................................................................................

５４......................................................................................................

５４

事故災害記録 ......................................................................................................
10．書類の保管 ....................................................................................................................

５４

８．３
９．記録

９．１
９．２

作業日誌

日常点検記録９．３

付図１

ローリ系統図（例）

付表１

ローリ設備台帳

付表２

作業日誌

付表３

搭載設備日常点検記録表

付表４

事故災害記録表

５４５５2-2

ローリ運行基準
１． 総則 ....................................................................................................................
１．１ 目 的 ................................................................................................................

６１................................................................................................................

６１

１．２

適

１．３

用語の定義

.........................................................................................................

６１

１．４

関連法規 .............................................................................................................
行 ........................................................................................................................

６１
６２

２．２

注意書面(イエローカード) ................................................................................
仕業点検 .............................................................................................................

２．３................................................................................

６２

２．４

運行開始及び終了時の点検
安全運転 .............................................................................................................

２．５

禁.............................................................................................................

６３.........................................................................................................

６３..................................................................................................

６３

２．８

ガード下の通過
駐車 .............................................................................................................

２．９.........................................................................................................

６４...............................................................................................

緊急時の連絡通報
行 品 ....................................................................................................................

６４....................................................................................................................

６４.........................................................................................................

６４

２．運
２．１

２．６
２．７

２．10
３．携
３．１
３．２

用６１煙踏切の通過

容器の保安書類６２６２６３６３６４資材（例）
工具等 .................................................................................................................

６４備........................................................................................................................

６５４．１車体.............................................................................................................

６５４．２搭載設備.............................................................................................................

６５..................................................................................................

６５..................................................................................................

６５３．３
４．整

５．運行中の異常時の措置
５．１

漏えい時の措置

4

５．２
５．３

容器内圧異常時の処置 ........................................................................................
火災時の処置 ......................................................................................................

６．ローリのヒヤリハット ..................................................................................................
７．ローリの事故事例 .........................................................................................................
表－１

ローリ検査項目及び検査期間

表－２

容器再検査期間

６５６６６７６８

付属書 外ねじ式及び内ねじ式長軸玉形弁のねじはめ輪磨耗量測定方法（例）解説１ ..................................................................................................................................

解１

解説２

..................................................................................................................................

解３

解説３

..................................................................................................................................

解４

解説４

..................................................................................................................................

解５5