標準仕様書 型式：MS3704
型式：MS3704MS3704-D1
薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 直流信号変換器（供給電源供給電源 DC11～
DC11～27V 仕様）
仕様）
概MS3700

要29

直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する
薄型プラグイン構造の絶縁１出力／２出力 直流信号変換器（アイソレータ）です。
本製品は
本製品は、DC11～
DC11～27V の供給電源で供給電源で動作し動作します。

5<86型 式 コ ー ド

ＭＳ３７０４ -Ｄ１-□□□＿
型式125

供給電源
DC 11～11～ 27V
入力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｂ: 2 ～ 10mA DC
Ｃ: 1 ～ 5mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC
Ｅ: 4 ～ 20mA DC※1
Ｈ: 10 ～ 50mA DC

仕●電３４５６: 0 ～ 1V DC: 0 ～ 10V DC: 0 ～ 5V DC: 1 ～ 5V DC

源

(mm)

様部

許容電圧範囲電 源 感 度電 源 ヒ ュ ー ズ
最大消費電力
電源
1 出力型
2 出力型

DC11～
DC11～27V
各電源電圧に対してスパンの±0.1%
各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
0.1%以内160mA ヒューズ
DC11～
DC11～27V
0.8W 以下
1.2Ｗ以下1.2Ｗ以下※1 受信抵抗 50Ω
50Ω

●入

第 1 出力信号
Ａ: 4 ～ 20mA DC
Ｄ: 0 ～ 20mA DC

入 力 抵 抗電圧入力(DC)
通電時
1MΩ
電圧入力(DC)
1MΩ以上
停電時
1MΩ
1MΩ以上
電流入力(DC)
4～20mA (標準
電流入力(DC)(標準)標準) 250Ω
250Ω
2～10mA
250Ω
250Ω
1～5mA
100Ω
100Ω
0～20mA
250Ω
250Ω
10～10Ω
10～50mA10Ω
入力許容電圧
電圧入力型
30V DC max.連続（スパンmax.連続（スパン 10V 以下：標準）
電流入力型
40mA DC max.連続（max.連続（4連続（4～20mA：標準）
20mA：標準）

１２３４５６: 0 ～ 10mV DC: 0 ～ 100mV DC: 0 ～ 1V DC: 0 ～ 10V DC: 0 ～ 5V DC: 1 ～ 5V DC

第 2 出力信号
未記入：なし第 1 出力信号のコードと同じ☞第1 出力信号が電圧出力の場合、第出力信号が電圧出力の場合、第2、第2 出力信号は電流出力のご指定はできません。

☞2 出力共 4～20mＡの場合、出力負荷は第20mＡの場合、出力負荷は第 1 出力 550Ω
550Ω以下、第 2 出力 350Ω
350Ω以下となります。

オプション
未記入:
未記入: なし／Ｋ : 高速応答型 （10ms 以下:0以下:0～:0～90%）
90%）／Ｘ : 特注*特注に関しましては、製作の可否をお問い合わせ下さい。

ご 発 注 時 指 定 事 項･型式コード･型式コード(例)MS3704)MS3704-D1D1-AA6

●出力力部

部

最大出力負荷電圧出力(DC)
1V スパン以上
電圧出力(DC)
スパン以上
10mV
10mV
100mV
電流出力(DC)
電流出力(DC)
4～20ｍ
20ｍA 1 出力
4～20ｍ
20ｍA 2 出力

2mA 以下
10kΩ
Ω 以上
10k
100kΩ
100kΩ 以上
750Ω
750Ω以下第１出力 550Ω
550Ω以下第２出力 350Ω
350Ω以下ゼ ロ 点 調 整 範 囲 スパンの約±スパンの約±5%5%(変換器前面トリマにより可変)変換器前面トリマにより可変)
ス パ ン 調 整 範 囲 スパンの約±5%スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)変換器前面トリマにより可変)

その他ご指定例･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”
MS3704･ｵﾌﾟｼｮﾝ“X”時“X”時
MS3704-D1D1-66/X(応答66/X(応答速度
応答速度 5ms 以下:0以下:0～:0～90%)
90%)･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX･ｵﾌﾟｼｮﾝ複数時は､ｺｰﾄﾞ記号を続けてご指定下さい｡(/KX)(/KX)

MS3704-D1 仕様書 Rev.1.4(MQDDK-130315-7)

Page:

1/2

標準仕様書

型式：MS3704-D1 薄型プラグイン 絶縁１出力／２出力 直流信号変換器 （供給電源 DC11～27V 仕様）●基 準 性 能変
温応
C
信換
度
答M号

精特速R
絶絶縁

抵

耐電度
性度
R縁

●材
ｽﾊﾟﾝの±0.1%
ｽﾊﾟﾝの±0.1%以内
0.1%以内(25以内(25℃±(25℃±5℃±5℃にて)℃にて)10℃の変化に対してスパンの±10℃の変化に対してスパンの±0.2%℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
0.2%以内85ms 以下(0以下(0～(0～90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力90%)@100%ｽﾃｯﾌﾟ入力
100dB 以上（500V以上（500V AC，AC，50/60Hz）
50/60Hz）

入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
絶縁
抗 100MΩ
100MΩ以上（@500V以上（@500V DC）
DC）
入力－第１出力－第２出力－電源－大地各間
入力－[第 1 出力、第 2 出力]出力]－[電源、大地]
電源、大地]各間
圧 入力－[：2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間
電源－大地間：2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間
第 1 出力－第 2 出力間：500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間

0.2μ0.2μm/金メッキm/金メッキ
ガラスエポキシ（FRガラスエポキシ（FRFR-4：ULUL-94V94V-0）
ヒューミシールコーティング：HumiSeal 1A27NS（ポリウレタン樹脂）
1A27NS（ポリウレタン樹脂）

  ●取 付 ・ 形 状付線

ABS 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-0）
PBT 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-0）
PC 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94V94V-2）
PP 樹脂（UL
樹脂（ULUL-94HB）
94HB）
鉄/ニッケルメッキ

端子配置図、信号割付

Ｓ Ｗ Ｃ 対 策 ANSI/IEEE C37.90.1
C37.90.137.90.1-1989 に準拠
動 作 環 境 温度：
温度：-5～55℃
55℃
湿度：5
湿度：5～90%RH（結露のないこと）
90%RH（結露のないこと）
保 存 温 度 -10～
10～60℃
60℃
取配質

本体ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ端子台端 子 台 ｶ ﾊ ﾞ ｰ
DIN ﾚｰﾙｽﾄｯﾊﾟｰ
端 子 ネ ジﾌﾟﾗｸﾞ･ｿｹｯﾄ
端子表面処理基板
防 湿 処 理方方法 壁取付、壁取付、DIN
DIN レール取付共用
法 M3.5 ネジ端子接続（電源端子カバー付き/（電源端子カバー付き/脱落防止機構）
ﾈｼﾞ締め付けﾄﾙｸ 0.8～0.8～1[N・1[N・m] *推奨値
*推奨値
外 形 寸 法 W29×
W29×H86×
H86×D125mm（取付ネジ、ソケット端子台含む）
質量 本体 120g 以下、ｿｹｯﾄ端子台 80g 以下








①②（P ＋）
POWER
（N －）
GND

④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪＋ OUTPUT 1－ OUTPUT 1
N.C＋ OUTPUT 2－ OUTPUT 2
N.C＋ INPUT－ INPUT

ブ ロ ッ ク 図Z＋入力信号

⑩S

増幅回路

⑪絶縁回路

絶縁回路

第 1 出力回路

絶縁回路

第 2 出力回路⑤ 第 1 出力信号－－供給電源

P(＋) ①
N(－)②

電源回路④ 第 1 出力信号＋⑦ 第 2 出力信号＋⑧ 第 2 出力信号－

GND

MS3704-D1 仕様書 Rev.1.4(MQDDK-130315-7)

Page:

2/2