［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
伊方３号機格納容器再循環ファンの異常について（第２報）
24.10.４
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２４年７月１３日１０時３４分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
７月13日(金)11時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 伊方３号機は定期検査中のところ、７月13日(金)10時34分、中央制御室において、運転中の格納容器再循環ファン３Ａの振動が高いことを示す信号が発信した。
２ このため、格納容器再循環ファン３Ｂを起動し、同日10時43分に格納容器再循環ファン
３Ａを停止した。
３ 今後、詳細を調査する。
４ 本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
［その後の状況等］
７月13日(金)15時45分、四国電力(株)から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、同日12時12分、格納容器再循環ファン３Ａを再度起動したところ、警報値7.1mm/秒を超えなかったが、通常の値（約１mm/秒）より高い約5.8mm/秒の振動が確認されたことから、今後、分解点検のうえ、詳細を調査する。
２ 本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
[以上第１報でお知らせ済]［復旧状況等］
10月４日(木)10時00分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
１ その後、ファンの分解点検、振動計の健全性確認及び電動機単体での確認運転等を実施したが異常はなかった。
２ このため、ファンのケーシングと台板との合わせ面を点検した結果、不均一な液状ガスケット等の付着が確認されたため、除去した後、確認運転で振動値を監視していたところ、約1.2mm/秒と低い値で安定していることから、10月４日(木)９時50分、通常状態に復旧した。
３ 本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はない。
県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しました。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事故発生時の状況］

運転中（出力運転中（出力運転中（出力通常値通常値％） ・停止中％） ・停止中％） ・停止中
・異常値
・異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

格納容器
再循環ユニット

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

Ｍ

格納容器
再循環ファン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

高圧タービン
放水口

発生場所

充てんポンプ

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

復水ポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

使用済
燃料

取水口

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所３号機 格納容器再循環ファン概略図

格納容器
再循環
ユニット３Ａ

原子炉容器

当該箇所

格納容器
再循環
ファン３Ａ

格納容器

空気の流れインペラ（羽根車）

電動機
電動機支持金物
ファンケーシング
台板

ファンケーシングと台板の合わせ面

床面（コンクリート）

空気の流れファンケーシングと台板合わせ面開放状況

合わせ面（台板側）

合わせ面（ケーシング側）

ファンケーシングと台板合わせ面液状ガスケット等除去後

合わせ面（台板側）

合わせ面（ケーシング側）

用語の解説○格納容器再循環ファン
格納容器内の空気を冷却し、再循環させるためのファン。ファンは４台あり、原子炉の運転中は３台、停止中は２台を運転している。

○ファンケーシング
羽根車及び電動機を包み、かつ、気体の流れに方向付けを行うものであって、送風機の外形となる構造物。

○台板
送風機を載せ、基礎、はりなどに固定する土台。

○液状ガスケット
接合面に塗布して、気体の漏れ防止作用をする液状のシール材。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成24年7月13日(金)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
10:20 10:30 10:40 10:50
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) ３３３７３８４０
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３８４０４１４３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２９３２３２３４
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３１３４３６３６
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３７４１４１４３豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３３３７３８３９加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
４０４２４３４４大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
３２３３３４３５四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
３１３４３５３５
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1３０３３３５３６電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2２９３２３３３５力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3２９３３３４３６㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4３０３４３５３８※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
11:00 降雨時 降雨時以外
４２４４１９４４４８２７３５３８１８３９４３２１４３４６２５４０４１１４４６５１２７３６３７２３３８３８１６３８４２１６３６４３１６３８４２１４４０４２１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 21、 22年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。