<無線ユニット導入ガイド>
電池を内蔵しております。

中継局を使用した通信距離の延長●はじめに本書は無線ユニットの機種選定及び設置場所の検討を行うための導入ガイドです。
下記記載の無線周波数特性や設置時の注意事項をご理解頂いたうえで、目的に合った無線ユニットの選定にご活用ください。

②アンテナは床や天井から離して設置中継局を設置することで通信距離を延長することができます。
ただし、使用する中継段数に応じて応答時間は長くなります。
また、最大中継段数やシステム構成は機種により異なります。

アンテナ種類は設置環境や目的に応じて選定してください。

中継局使用時の最大通信距離 (屋外見通し)<アンテナの種類>【無線周波数特性】
・通信距離、回り込み特性について
低い周波数帯ほど回り込み特性が優れ、障害物に強く通信距離が長くなります。
逆に高い周波数帯ほど直進性が高く、障害物に弱くなります。
回り込み特性429MHz高い

回り込み特性が優れ、障害物に強い為、通信距離も長い

SWL90シリーズ

SWL31シリーズ

通信距離SWL11シリーズ

1200

2400

2.4GHz

距離(m)

3000

SWL11 シリーズは少点数の I/O 監視やテレコントロール、SWL31・SWL90 シリーズは、点数の多い状態監視や流量などのアナログ監視用途に適しています。
※ 入出力点数を追加する場合は増設ユニットをお使いください。

・応答性、データ量について高い周波数帯ほど 1 回の通信で多くのデータを送信でき、応答性がよくなります。
逆に低い周波数帯ほど、1 回の通信で少量のﾃﾞｰﾀ送信となり応答性が悪くなります。

8 -2.4GHz
一度の通信で多くのデータ量を送信することができます。

920MHｚ

SWL90シリーズ
SWL31シリーズ

長いSWL11シリーズ

大規模・I/O：2048点
・アナログ：256点

小規模・I/O：24点

ペンシルアンテナより通信距離を伸ばしたい【注意事項】同一周波数帯を使用している他製品について当社無線ユニットと同一周波数帯の機器を多数ご使用の場合、混信によりリトライが増え、安定した通信ができない場合があります。
周囲に下記機器をご使用の場合は、次の内容をご検討下さい。
(1)周辺で使用されている機器の周波数をご確認いただき、当社無線ユニットの周波数チャンネルを離してご使用ください。
(2)貸出機にて、通信の安定性をご確認ください。
当社ユニット周波数SWL11 シリーズ

429.2500～429.7375MHz

トランシーバー、テレコントローラ

SWL90 シリーズ

920.6～923.8MHz

RFID、スマートメータ

SWL31 シリーズ

2.450～2.475GHz

電子レンジ、無線 LAN（Wi-Fi）、Bluetooth○必要な高さ（h）

床

○

○

〇

天井
送信アンテナ

受信アンテナ
反射により電波が減衰

ユニット周囲に障害物がある・金属盤内に設置する等、ユニットと離れた場所にアンテナを設置したい。

【ステップ 2 設置場所の検討】

床〇期待する通信距離(d)と理論上必要なアンテナ高さ（障害物からの距離）を記載します。下表を参考に障害物からなるべく離れた設置場所をご検討ください。

事務所や店舗内等、外観が目立たない様に設置したい。

-

△*1-

<2-3 アンテナ設置場所の検討>

注） 取り付け板が金属性のものや、金属盤を使用する場合は、つば付アンテナを使用し、ボックスの外にアンテナを設置してください。

【ポイント】
つば付アンテナを使用してアンテナを外に設置

周波数期待する通信距離 d (m)100200400

SWL11SWL90
SWL31429MHz
920MHz
2.4GHz2.92.01.3

5.94.02.5

高さ h(m)

4.1
2.8
1.8

③アンテナの高さを合わせて設置
通信距離影響度合：小：中：大①背後の壁等と距離が近い③高低差があるアンテナの高さが異なると、電波が届きにくくなります。
1 対 1 の場合、向きを合わせることで通信状態が安定する場合があります。

送信アンテナ④アンテナの向きが異なる

受信アンテナ①障害物に隠れている②床・天井に近い
送信アンテナ

天井制御盤などを使用する場合、又は取り付け板が金属製の物を使用する場合【ポイント】
取り付け板が金属製の物は使用しないシリーズ※ 上記高さ（h）が確保できない場合、通信距離は短くなる傾向にあります。

下記ポイントを考慮して、アンテナ設置場所を検討ください。
アンテナ設置環境により、通信距離は大幅に変わります。

無線ユニットは IP21 相当の屋内仕様になります。
以下の環境でご使用の場合はプラスチックボックス等に入れてご使用ください。
(a) 屋外に設置する場合(b) 水やほこり、油煙などがかかる場所

プラスチック・樹脂製のボックスを使用する場合○*1：温室度センサ[SWL90－TH1]のみ内蔵アンテナ対応しています。

無線ユニットの設置場所は周辺の環境に加え、アンテナの種類について検討が必要となります。

同一周波数帯を使用する機器

〇

<意匠性>

内蔵
短い アンテナ

必要な高さ（h）

アンテナを床や天井等と近い位置に設置した場合、電波が進む十分なスペースが確保できず、反射などの影響により電波が届きにくくなります。

省スペースで低価格な
標準アンテナ①屋外等に設置する場合は、プラスチックボックス※をご使用ください。

応答性

速い

-

<コスト・省スペース>

ペンシル
アンテナ

最大管理点数<2-1 無線ユニット設置場所の検討>

遅い

天井
送信アンテナ

SWL31<通信距離延長>

つば付アンテナ

429MHzに比べ、一度の通信で多くのデータ量を送信することができます。

1度の通信で送ることができる
データ量は少量になります。

SWL90<アンテナとユニットの分離>

データ量多いSWL11

受信アンテナ

高感度アンテナ

親局 1 台での管理点数（子局台数）

通信距離長い429MHz

選定ポイント64 -短い

少いアンテナ子局台数

直進性が強く、障害物に弱い為、通信距離は短い

低い○：使用可能、△：一部機種対応、-：使用不可能

通信距離（ｄ）

920MHｚ
2.4GHzより回り込み特性、通信距離に優れた周波数帯

アンテナを床や天井と近い位置に設置した場合、電波が進む十分なスペースが確保できず、反射などの影響により電波が届きにくくなります。
床や天井から最低 1.5m 以上離して設置してください。

<2-2 アンテナの選定>

送信アンテナ

床金属･ｺﾝｸﾘｰﾄ(制御盤など)

周囲環境の良い理想のアンテナ設置

24V

受信アンテナ24V①アンテナは障害物がなく、お互い見える位置に設置【導入時の検討項目について】※プラスチックボックス：㈱タカチ電機工業製 BCAP シリーズ、BCPC シリーズ等
日東工業㈱製 PL-A、PL-CA シリーズ等

導入時は以下のステップを参考に検討を行ってください。

②ノイズ発生源から離してください。
●ステップ１：機種選定
通信距離や応答時間、インタフェースの種類を基に機種の選定を行ってください。

●ステップ２：設置場所の検討【ステップ 1 機種選定】
収集データの種類、また、通信距離、応答時間などから機種を選定してください。
Ethernet 機器の無線化が可能な無線 LAN アダプタも別途お取り扱いがございます。

イン
タフェ
ース

周波数429MHz

形名

SWL11-TR08

SWL90-ETMC

SWL90-R4MD

SWL31-ETMC

I/O 入出力○○○○

2.4GHz

アナログ入力-○○○パルスカウント

-

○

○

○

温湿度-

○

○-

MODBUS 通信--○-

RS485 通信--○-300ms×子局数

300ms×子局数

300ms×伝文数 *3

50ms×子局数＋150ms

最大 2000m

最大 400m

最大 400m

最大 300m

応答時間目安 *2
通信距離(屋内最大 200m)(屋内最大 100m)(屋内最大 100m)(屋内最大 60m)

最大中継段数

2段

5段

5段

3段

最大接続子局台数

8台

親局インタフェース

LED蛍光灯、ｽｲｯﾁﾝｸﾞ電源
パソコン等

インバータ、動力線、電子レンジ等

弱(150mm程度)

強（2m程度）I/O 信号

64 台
Ethernet（SLMP）64 台
RS485（MODBUS-RTU，
フリープロトコル）

送信アンテナ

受信アンテナ

金属・ｺﾝｸﾘｰﾄ(制御盤など)④互いのアンテナが向き合うように設置

40 台
Ethernet（SLMP）*1：停電時カウント保持機能はありません。
*2：中継・リトライなしの場合の時間となります。
*3：SWL90-R4MD の応答時間は、データ収集のために使用する伝文の数に依存します。
例)データの読出し/書込みを行う場合、それぞれで伝文が必要なため、伝文数は 2 となります。

SWL11-TR08
SWL90-ETMC
SWL90-R4ML
SWL90-R4MD
SWL90-TH1
SWL90-PL3
SWL31-ETMC
SWL31-R4ML【ポイント】(a)設置には無線ユニットの寸法に加え、アンテナや電源、通信ケーブルなどの配線スペースが必要となります。
(b)つば付アンテナまたは、延長ケーブルを使用する場合、無線ユニットの外形寸法に加え、配線用スペースが必要となります。
ユニット外形から最低 100mm 程度のスペースを確保ください。

金属・ｺﾝｸﾘｰﾄ（制御盤など）※ アンテナ背面も含む

ガラス・プラスチック
小コンクリート・木材
石膏ボードなど

金属

向き合っているが平行ではない

通信距離
屋内環境

向き合っていない

購入・検討に際して、無線環境や通信距離の確認を実機にて行っていただくことを推奨いたします。無線ユニットは貸出機をご用意しておりますので、下記連絡先より最寄りの支社・支店までお問い合わせください。
※ 本書に記載の電波伝達図はイメージになります。

大中各製品に関するお問い合わせ先は、当社ホームページにてご確認ください。
www.melsc.co.jp/business/wireless/wireless_unit/wireless_unit_index.html

周囲にある障害物などにより、通信距離は大幅に変わります。
屋外環境受信アンテナ

イーサネット、ETHERNET は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
MODBUS は、シュナイダー・エレクトリック・ユーエスエー・インコーポレーテッドの登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

障害物による影響度合い④必要な電源を確保ください。
無線ユニット、増設ユニットには DC24V または、AC100V 等の電源が必要です。
電源の準備できる環境で設置場所を検討ください。
※ 温湿度センサ子局（SWL90-TH1 シリーズ）/パルスカウント子局(SWL90-PL3)は金属・ｺﾝｸﾘｰﾄ（制御盤など）

送信アンテナ

互いが平行に向き合っている

アンテナ背後(周囲)の金属板やコンクリート壁の背面はNG

単位：mm

外形寸法 (H×W×D)
無線ユニット本体
ペンシルアンテナ付
83.0×110.0×40.0
256.4×110.0×40.0
89.0×65.0×35.0
137.0×100.0×35.0
89.0×65.0×29.0
137.0×100.0×29.0
89.0×65.0×29.0
137.0×100.0×29.0
72.0×72.0×26.0
142.0×107.0×26.0
96.0×67.0×53.0
143.0×67.0×53.0
89.0×65.0×35.0
137.0×100.0×35.0
89.0×65.0×29.0
137.0×100.0×29.0

アンテナの向き

また、アンテナ周囲に障害物がある場合、反射の影響により電波が届きにくくなります。
周囲の障害物(とくに金属板やコンクリート壁など)から離して設置してください。
注） アンテナ背面の壁や制御盤からもなるべく離す設置方法をご検討ください。
背面からの反射により、リトライの増加や通信距離が短くなる場合があります。

無線ユニット及びアンテナの外形寸法を確認し、設置に十分なスペースを確保してください。詳細な寸法に関しては、カタログを参照ください。
ユニット形名

受信アンテナ

受信アンテナアンテナの向きが異なると、電波の方向が変わり届きにくくなります。
互いが平行に向き合うように設置してください。

③無線ユニットやアンテナの取り付けスペースを確保ください。

○：使用可能、－：使用不可
920MHz

送信アンテナ

ノイズ強度

設置環境について、以下の 3 点について検討を行ってください。
2-1 無線ユニット設置場所の検討
2-2 アンテナの選定
2-3 アンテナ設置場所の検討<機種ラインアップ>

ノイズ発生源となる機器の周辺に無線ユニットを設置されますと、通信エラーやリトライ増加による通信異常や応答遅延の原因となります。
下記を目安にできるだけ離してご使用ください。

送信アンテナ

アンテナ間に障害物(とくに金属板やコンクリート壁など)がある場合、電波が遮断され届きにくくなります。
アンテナはお互いが見える位置で設置してください。

河原・野原

屋上・道路沿い

工場（障害物なし）（見通しがきく）（建屋等、障害物が多い）

広い倉庫

事務所・店舗工場（障害物なし）（金属の障害物が少）（製造設備など金属の障害物が多）長短・お断りなしに内容を変更することがありますのでご了承ください。
・無断転送をしないでください。

X903150101B

２０２３年２月作成