スマートマンション向け

スマートメータリングシステムのご提案

営業本部 システム・機器部
Ver.5.03

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

１．はじめに本システムはスマートメーターを活用したメータリーディングシステム（SMS）とデマンドコントロール装置（SM15）を連係し管理サーバ経由で一元管理が可能なエネルギー管理システムです。
専有部だけではなく受電・共用部を含むマンション全体の電力使用量の見える化や自動検針、デマンド制御による電力使用量の削減で節電や日々の運用改善に貢献します。

Global Energy Solution Leader

Energy for You
Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

1２．ご導入メリット◆ 顧客サービスの向上に貢献します！
スマートメーターによる３０分毎のきめ細かな電力量データを自動収集します。
収集したデータをもとに「各戸の生活シーンにあった料金メニューのご提案」や、アンペア契約値の遠隔変更によるスムーズな顧客対応を実現します。
◆電力需給対策ツールとしてご活用頂けます！
電力需給逼迫時の節電要請に必要な電力量データを上位システムに提供します。
また、デマンド計測による共用部負荷の自動制御が可能です。
◆ 日々の運用改善に貢献します！
入退去時などの電力供給停止停解やアンペア契約値の変更を遠隔でおこなうことが可能です。
また、自動検針機能により各戸の使用電力量を同時刻で自動収集が可能となり、目視検針などの現地作業軽減に貢献します。

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved2３．システム構成

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

3４．構成機器（ＴＡタイプスマートメーター）◆ スマートメーター本体に３０分毎の電力使用量を４５日分保存
カレンダ機能を標準装備しており、システム全体を同一時刻で管理が可能です。
３０分毎の電力使用量をスマートメーターに４５日、コンセントレータに７日、データ収集装置に１３ヶ月分保存します。

◆ 遠隔地からの定格アンペア値の変更や開閉操作が可能（Ａ５ＴＡ−ＲＡ，Ａ６ＴＡ−ＲＡのみ）
電流制限機能および開閉器ユニットを計器本体に内蔵しており、ネットワークを経由して遠隔地からの定格アンペア値の設定や開閉操作が可能です。

◆ 選べる通信方式（有線・無線・電力線）、同一システム上で通信方式を併用することが可能
設置環境に応じて、有線（ＲＳ485）・無線（９２０ＭＨｚ）・電力線（ＰＬＣ）より通信方式を選択可能。
コンセントレータを経由して、同一システム上で通信方式を併用してネットワーク構築が可能です。

◆仕 様形 名Ａ５ＴＡ−ＲＡ

Ａ６ＴＡ−ＲＡ

Ａ６ＴＡ−Ｒ

型式承認番号

３６１０−１

３５７９−１

３７５５−１

相線式

単相２線式

単相３線式

三相３線式

定格電圧（Ｖ）

１００

１００

２００

定格電流（Ａ）

３０

６０

１２０

定格周波数（Ｈｚ）

５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ

精度・耐候性能

普通級・普通耐候計量値（ｋＷｈ）

表 示

機 能

６桁ＬＣＤ（整数値４桁）

Ａ７ＴＡ−Ｒ
３６１１−１

３７５６−１

６０

６桁ＬＣＤ（整数値５桁）

動 作

計量時に●点滅

無計量

無計量時または逆潮流時に●点灯

通信方式

有線（ＲＳ４８５）、無線（９２０ＭＨｚ）、電力線（ＰＬＣ）から１方式選択

開閉器

標準装備

逆計量防止

１２０

スマートメーター
端子ブロックに収納な しＪＴ−４８ＢＷ

Ａ６ＴＡ−ＲＡ（９２０ＭＨｚ用通信端末）（単相３線式 １００Ｖ ６０Ａ）

標準装備

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

4４．構成機器（ＡＭタイプスマートメーター）◆ 変成器との組合せにより広範囲の定格電流に対応。マンション共用部の管理にもご活用いただけます。
変成器との組合せにより１５０〜４０００Ａ（乗率：１０ｎ倍）までの広範囲な定格電流に対応可能です。
単独計器では設置が困難な共用部への設置が容易になり、専有部と同一システムで管理が可能です。

◆ スマートメーター本体に３０分毎の電力使用量を４５日分保存カレンダ機能を標準装備しており、システム全体を同一時刻で管理が可能です。
３０分毎の電力使用量をスマートメーターに４５日、コンセントレータに７日、データ収集装置に１３ヶ月分保存します。

◆ 選べる通信方式（有線・無線・電力線）、同一システム上で通信方式を併用することが可能
設置環境に応じて、有線（ＲＳ485）・無線（９２０ＭＨｚ）・電力線（ＰＬＣ）より通信方式を選択可能。
コンセントレータを経由して、同一システム上で通信方式を併用してネットワーク構築が可能です。

◆仕 様形 名
型式承認番号
相線式
定格電圧（Ｖ）

１００

ＡＭ１ＣＴ−Ｒ

ＡＭ２Ｃ１８−Ｒ

ＡＭ３ＣＳ−Ｒ

３７８９

３７９０

３７９１

単相２線式

単相３線式

三相３線式

１００

２００

２００／５ （乗率：１０ｎ倍、一次電流：１５０ ~ ４０００Ａ）

定格電流（Ａ）
定格周波数（Ｈｚ）

５０Ｈｚまたは６０Ｈｚ精度・耐候性能

普通級・普通耐候
計量値（ｋＷｈ）

表 示

通信端末は外付設置

６桁ＬＣＤ（整数値５桁）

動 作

計量時に●点滅

無計量

無計量時または逆潮流時に●点灯

通信方式（外付）

有線（ＲＳ４８５）、無線（９２０ＭＨｚ）、電力線（ＰＬＣ）から１方式選択

機 能
逆計量防止

標準装備

ＲＮＵ−０２５

ＡＭ２Ｃ１８−Ｒ（電力線通信端末）（単相３線式 １００Ｖ /５Ａ）

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved5

４．構成機器（ＳＭＳ周辺機器）
名 称

データ収集装置

コンセントレータ

コンセントレータ

コンセントレータ（形 名）（OSCAM MU-DM2）（RNU-022）（JT-27BW）（RNU-023）

上位ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

Ethernet (HTTPS、ＦＴＰ)

Ethernet

Ethernet

Ethernet

下位ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

Ethernet

マルチドロップ（RS485）

特定小電力無線（920MHｚ）

電力線（PLC）

伝送距離：最大1.2km

準拠規格：ARIB STD-T108

準拠規格：ARIB STD-T84

管理点数

ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾀ接続：最大16台
MU-DM2連結：最大4台

99点

300点

99点

AC100V±10%50/60Hz

AC100/200V±10%50/60Hz

AC100/200V±10%50/60Hz

AC100/200V±10%50/60Hz

外 観

512点（2048点）

電源仕様
外形仕様
W×H×D（mm）

225×180×60

110×160×60

125×175×100

110×160×60

壁掛け型（約1.5kg）

壁掛け型（約0.5kg）

壁掛け型（約0.7kg）

壁掛け型（約0.5kg）

設置条件

屋内設置（非結露）

屋内設置（非結露）

屋内設置（非結露）

屋内設置（非結露）

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

6４．構成機器（ＳＭＳ周辺機器）
名 称

ＡＭタイプ用通信端末ＡＭタイプ用通信端末

ＡＭタイプ用通信端末

パルス検出器（形 名）（RNU-024）（RNU-026）（RNU-025）（OCK-7（Ａ））

マルチドロップ（RS485）

特定小電力無線（920MHｚ）

電力線（PLC）

伝送距離：最大1.2km

準拠規格：ARIB STD-T108

準拠規格：ARIB STD-T84

下位ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

メーター通信（カレントループ）

メーター通信（カレントループ）

メーター通信（カレントループ）

付属ケーブル

管理点数

１点

１点

１点

入力：１点
出力：3点

電源仕様

AC100/200V±10%50/60Hz

AC100/200V±10%50/60Hz

AC100/200V±10%50/60Hz

AC100V±10%50/60Hz

外 観

上位ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

パルス線（2芯）

外形仕様
W×H×D（mm）

125×205×78

125×205×78

125×205×78

83×193×85

壁掛け型（約0.7kg）

壁掛け型（約0.7kg）

壁掛け型（約0.7kg）

壁掛け型（約0.5kg）

設置条件

屋内設置（非結露）

屋内設置（非結露）

屋内設置（非結露）

屋内設置（非結露）

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

7

５．ＭＵ−ＤＭ２ Ｗｅｂブラウザ画面

ログイン画面

日報データ画面

検針データ画面

デマンドデータ画面
Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

8

５．ＭＵ−ＤＭ２ Ｗｅｂブラウザ画面

メーター管理画面

コンセントレータ管理画面

上位サーバ設定画面

機器状態表示画面
Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

9６．ＯＳＡＫＩ管理サーバ仕様◆ 仕 様（ＭＵ−ＤＭ２）
項目

種

計測データ

① ロードサーベイ日データ② メータ現在値データ③ メータ負荷制限状態データ④ メータ一覧データ⑤ メータ情報個別データ⑥ コンセントレータ一覧データ⑦ ロードサーベイ日ファイル⑧ ロードサーベイ月ファイル⑨ 自動検針値ファイル⑩ 任意検針値ファイル

設定情報① メータ開閉設定② メータ負荷制限設定③ メータ登録④ メータ削除⑤ メータID変更（メータ交換）⑥ コンセントレータ登録⑦ コンセントレータ削除⑧ コンセントレータ初期化⑨ 自動検針月日時設定⑩ デマンド計測監視設定

類

特記事項

⑪ 指針値ファイル⑫ 設定ファイル
⑬ メータ状態監視データ⑭ 通信端末状態監視データ⑮ コンセントレータ状態監視データ⑯ MU-DM2状態監視データ⑰ 自動検針月日時設定データ⑱ デマンド計測監視設定データ⑲ デマンド計測データ⑳ デマンド警報データ㉑ デマンド警報履歴データ

・ECHONET Lite非対応
・表示デバイスはPC

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

10６．ＯＳＡＫＩ管理サーバ仕様◆ 仕 様（Ｓｕｐｅｒ Ｍａｘ１５）
項目種計測データ① 現在値データ② 受電日報データ③ デマンド警報履歴データ

設定情報① 目標電力設定② 時刻設定③ 基本設定１④ 基本設定２⑤ 制御定数設定⑥ 環境設定⑦ スケジュール制御設定⑧ 非稼働日設定⑨ 祝日設定⑩ デマンドスタート操作

類

特記事項
・ECHONET Lite非対応
・表示デバイスはPC⑪ 負荷制御出力接点操作⑫ 警報出力接点操作⑬ 通信情報設定

Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved11【製品のお問合せ】
営業本部 システム・機器部 営業課〒141-8646
東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア
TEL：03-3443-7177 FAX：03-3443-0265
E-mail：system@osaki.co.jp
URL：http://www.osaki.co.jp
Copyright © 2013 OSAKI ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved

12