［異常時通報連絡の公表文（様式１−１）］
安全防護系シーケンス盤の制御システム停止 に伴う伊方２号機の運転上の制限の逸脱について
22．６．９原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２２年６月８日２１時００分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
６月８日(火)21時52分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定期検査中の伊方１号機で、６月８日(火)21時00分頃、作業員が安全防護系シーケンス盤Ａのシステムが停止していることを確認した。
２ 今後、詳細調査を行う。
３ 本事象による環境への放射能の影響はない。
［復旧状況等］
６月９日(水)16時15分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。
＊
１ 調査の結果、安全防護系シーケンス盤Ａに電源を供給する２系統の電源装置 を１系統ごとに停止して試験を行っていたが、停止していた一方の制御システムを再起動する際、制御システムの起動スイッチによる復旧をさせないまま、残りの１系統を停止したことから、制御システムが２系統とも停止状態となった。
２ 同シーケンス盤は、１、２号機共通の中央制御室の非常用循環系換気システムを制御しており、緊急時に作動しなくなったことから、６月８日(火)２３時００分、運転中の２号機に係る原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱していると判断した。
３
その後、安全防護系シーケンス盤Ａの回路状態を確認したうえで、制御システムの再起動を実施し、６月９日(水)１時３５分に運転上の制限の逸脱から復帰したことを確認した。
４ 念のため、当該システムの監視を継続し、異常のないことを確認した後、６月９日(水)16時10分に通常状態に復旧した。
５ 今後、詳細を調査する。
６ 本事象による環境への放射能の影響はない。
＊２つの電源装置（１Ａ２、１Ｃ２）から安全防護系シーケンス盤Ａの２つの制御システムにそれぞれ電源を供給している。
県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］

運転中（出力 ％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告
対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（高 圧 タ ービ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

電源 電源
主給水ポンプ○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

安全防護系シーケンス盤Ａ
中央制御室非常用給気ファンなどを制御

伊方発電所１号機 安全防護系シーケンス盤概略図

計装用分電盤
１A２

計装用分電盤
１C２

計装用分電盤
１Ｂ２

計装用分電盤
１Ｄ２

安全防護系
シーケンス盤Ｂ

安全防護系
シーケンス盤Ａ
ＣＰＵ-A1

ＣＰＵ-A2

ＣＰＵ-B1

ＣＰＵ-B2(制御ｼｽﾃﾑA1）(制御ｼｽﾃﾑA２）(制御ｼｽﾃﾑＢ1）(制御ｼｽﾃﾑＢ２）

安全系機器（A系統）
中央制御室非常用給気ファン
海水ポンプなど

当該箇所

安全系機器（Ｂ系統）
中央制御室非常用給気ファン
海水ポンプなど

安全防護系シーケンス盤

状態表示パネル

安全防護系シーケンス盤（盤内）

故障警報状態表示／リセットスイッチ

制御スタートスイッチ

安全防護系シーケンス盤（状態表示パネル）

用語の解説○ 安全防護系シーケンス盤
中央制御室非常用循環系換気システム、海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ等の安全系機器を動作させるためのシステムを収納した盤○ 非常用循環系換気システム
事故時等において、原子炉の操作にあたる運転員の被ばくを防ぐため、事故時に外部から中央制御室への空気の流入を遮断するとともに、内部で循環させる空調シス
テム

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成22年6月8日(火)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
20:50 21:00 21:10 21:20 降雨時 降雨時以外
18181818４６１９262626
26
４８２５171616
16３７１６212221
21
４６２２23232324５１２７1213
1213４３１４272727
26
５４３０2222
22
22３６２２151515
15４１１７151415
14４４１６141515
15４５１６1413
13
13４６１５1415
14
14
４４
１６

測定局
時刻
20:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)18
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
26
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
16媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
13
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
26
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
22
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
14
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
14※降雨の状況：有・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。