［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機低圧タービンの内部部品の固定ボルト廻り止めピンの欠損について
22.２.10
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル － ］
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量－]
２２年１月１３日１３時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
１月13日(水)13時30分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 定期検査中の３号機において、低圧タービンの開放点検を実施していたところ、入口蒸気の流れを分配する部品を固定するボルトの廻り止めピンが欠損していることを保修員が確認した。
２ 当該割りピンは、低圧タービン１基あたり２つあり、第１低圧タービンは２本とも欠損、第２低圧タービンは２本のうち１本が欠損していた。
３ 今後、詳細調査を行う。
［その後の状況等］
２月５日（金）9時40分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 欠損した割りピン３本のうち、第１低圧タービンの２本は摩耗減肉分以外はすべて回収、第２低圧タービンの１本は約７割回収した。回収できた第２低圧タービンの割りピンは、細分化されていた。
２ 未回収部分もタービン羽根等との接触により細分化され、定期検査時等の系統水の排水によって系統外に排出されたものと考えるが、万一、未回収部分が系統内に留まっていたとしても、タービンの下流機器への影響がないことを確認している。
３ その後、第１、第２低圧タービンの羽根等の外観目視点検及び割りピンとの接触跡の浸透探傷検査を実施し、異常のないことを確認した。
４ 当該部の廻り止めについては、取り付け時のガタ等による摩耗、折損を防止するため、割りピンからテーパ形状のピン（ナット付き＋溶接止め）に変更した。
５ 今後、設備の起動にあわせて運転状態を確認する。
６ 本事象による環境への放射能による影響はない。
県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力101％） ・停止中
運転中（出力％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ）
発信年月日

平成２２年

１月１３日

発

伊方発電所

佐藤信

者

当 該 機号 機（ 水 ） １３時 ３０分

１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．第１２回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・発生状況
概
要

運転状況

備考

１．発生日時：

１月１３日 １３時

２．場

所：

伊方３号機

３．状

況：

地震・ その他

１０分頃

タービン建屋２階（管理区域外）

第１２回定期検査中の伊方発電所３号機において、低圧タービンの開放点検を実施していたところ、入口蒸気の流れを分配する部品を固定するボルトの廻り止め割りピンが欠損していることを保修員が確認しました。
当該割りピンは低圧タービン 1 基あたり２つあり、第１低圧タービン ２本とも欠損
第２低圧タービン ２本のうち、１本は欠損
今後、詳細に点検・調査します。
なお、本事象による環境への放射能による影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊 方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）
発信年月日

平成２２年

２月

発

伊方発電所

佐藤信

者

当 該 機号 機

５日

（ 金 ）

９時 ４０分１号機(５６６ＭＷ)・２号機(５６６ＭＷ)・３号機(８９０ＭＷ)(定格出力)

MW にて（通常運転中･調整運転中･出力上昇中･出力降下中）発生時 １．出力状 況 ２．第１２回 定期検査中
設備トラブル ・ 人身事故 ・地震・ その他

１．発生日時： １月１３日 １３時 １０分頃
２．場

所： 伊方３号機 タービン建屋２階（管理区域外）

３．状

発生状況
概要

運転状況

備

考

況：
第１２回定期検査中の伊方発電所３号機において、低圧タービンの開放点検を実施していたところ、入口蒸気の流れを分配する部品を固定するボルトの廻り止め割りピンが欠損していることを保修員が確認しました。
当該割りピンは低圧タービン 1 基あたり２つあり、第１低圧タービン ２本とも欠損
第２低圧タービン ２本のうち、１本は欠損[第１報にてお知らせ済み]
欠損した割りピン３本のうち、第１低圧タービンの２本は摩耗減肉分以外はすべて回収、第２低圧タービンの１本は約７割回収しました。
回収できた第２低圧タービンの割りピンは、細分化されていました。
未回収部分もタービン羽根等との接触により細分化され、定期検査時等の系統水の排水によって系統外に排出されたものと考えますが、万一、未回収部分が系統内に留まっていたとしても、タービンの下流機器への影響がないことを確認しております。
その後、第１、第２低圧タービンの羽根等の外観目視点検および割りピンとの接触跡の浸透探傷検査を実施し、異常のないことを確認しました。
当該部の廻り止めについては、取り付け時のガタ等による摩耗、折損を防止するため、割りピンからテーパ形状のピン（ナット付き＋溶接止め）に変更しました。
今後、設備の起動にあわせて運転状態を確認することとします。
本事象による環境への放射能による影響はありません。

１号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
２号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
３号機：通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で温めら れた高温 の水を利用し て別の水 （２次冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高圧 ター ビン へ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン 燃料を核分裂させて、 その時に出る熱で水（ １次冷却水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高 圧 タ ービ ン を 出た 蒸 気を 加 熱 し、 蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原子炉に 低圧大容量で注水し 、燃料を冷却 する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区 域内で使用した清掃用 の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○復水器
タービン をまわした蒸気を海水 で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却 水中に溶け込んだ空気を除去する。

当該箇所

伊方発電所３号機 ２次系系統概略図

低圧タービン

当該箇所
高圧タービン

復 水 器

蒸気発生器

給水ポンプ

ストレーナ
ストレーナ
脱気器

低圧給水加熱器

復水脱塩
装 置復水ポンプ伊方３号機 低圧タービン蒸気転向装置 概略図
蒸気転向装置蒸気の流れ< 対策前 >

廻り止め割ピン蒸気転向装置低圧タービン< 対策後 >
回り止めスポット溶接（２点）
テーパピン

テーパピン固定ナット

第２低圧タービンの全景

蒸気転向装置廻り概略図

蒸気転向装置ボルト固定状況

回収した割りピン（第２低圧タービン山側）

34

割りピン正常状態（第２低圧タービン海側）

低圧内部
車室入口
付近で回収

割りピン欠損状態

第１低圧タービンの状況
回収した割りピン（第１低圧タービン海側）

ナット内に残っていた部分

低圧内部
車室内部
入口付近
で回収

回収した割りピン（第１低圧タービン山側）

本割ピンはナット内に残っていた（取り外し時に折損）

タービン割ピン欠損品の調査および影響評価
欠損品による機器への影響評価
評 価 内 容結 果

機 器 名
運転中の欠損品による影響評価

・第２低圧タービンより、約７割の欠損品を回収
・運転中の振動等、運転パラメータ異常なし
・静翼・動翼の傷部の浸透探傷検査の結果、異常なし

欠損品がどこかに残留したままとなった場合の影響評価

良低圧タービン・運転中の振動等の運転パラメータを・低圧タービンの欠損品は全て回収済み確認した結果、異常なし

良復水器

・外周細管目視点検の結果、異常なし ・復水器内に欠損品のないことを確認済み

良低圧給水加熱器・欠損品が管群内に留まる可能性は極めて低い
・欠損による影響評価の結果、欠損品３．２９５ｇが伝熱管に衝突し・水圧試験の結果、伝熱管からの漏えた場合でも、降伏応力以下であり、伝熱管の健全性に影響はない
いなし・伝熱管に擦り傷が発生した場合でも、伝熱管の必要な厚さに影響を与えることない

良

復水ポンプ

・運転中の振動測定データを確認した
・ポンプ入口にストレーナがあるため、問題はない
結果、異常なし

良低圧給水加熱器ドレンポンプ

・運転中の振動測定データを確認した ・前サイクルの運転状況に問題ないことから今後も問題はないが、結果、異常なし
ポンプ試運転時に振動等の異常のないことを再確認する

良

１月２０日
抽気管内の点検の結果、欠損品なし

第１抽気（受衝板まで）
第２抽気（受衝板まで）
第３抽気（逆止弁まで）
第４抽気（逆止弁まで）
ﾌﾞﾛｰ弁
１月１４日
欠損品なし

・水圧試験の結果、伝熱管からの漏えいなし
・欠損品が管群内に留まる可能性は極めて低い
・欠損による影響評価の結果、欠損品３．２９５ｇが伝熱管に衝突した場合でも、降伏応力以下であり、伝熱管の健全性に影響はない
・伝熱管に擦り傷が発生した場合でも、伝熱管の必要な厚さに影響を与えることない

１月２１日
外周細管目視点検の結果、異常なし

35

点検範囲

・給水ブースタポンプ入口にストレーナ（４０メッシュ ：隙間 約０．４ｍｍ）があるため、伝熱管に影響を与えるような物は流れていかない

点検範囲

１月１９日
欠損品なし

本設ｽﾄﾚｰﾅ
2.2

点検範囲

点検範囲

-41.4×10
１月２１日
欠損品なし

ﾌﾞﾛｰ弁

本設ｽﾄﾚｰﾅ
0.4
運手中の振動測定データを確認した結果、異常なし

運転中の振動測定データを確認した結果、異常なし
運転中の振動測定データを確認した結果、異常なし：朱記部は、欠損品が及ぶ可能性がある範囲

用語の解説○ 低圧タービン
伊方２号機には、高圧タービン１台と低圧タービン２台が設置されている。

○ 蒸気転向装置
低圧タービンの内部部品の一つ。低圧タービン入口蒸気の流れを分配する装置。

○ テーパピン長さ約７cm 程度のピンで、両端の太さが異なる形状をしている。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成22年1月13日(水)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
12:50 13:00 13:10 13:20
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)23222324
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
3332
3235
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25252525
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2728
28
29
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
3130
3131
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21
23
23
26
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
35
3435
38
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
29
29
29
31
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
212121
23
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
23
23
2326
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
21212124力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3
21
21
22
24
㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4
21222224※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
13:30 降雨時 降雨時以外
24４６１９37４８２５27３７１６30４６２２33５１２７28４３１４40５４３０32３６２２23４１１７27４４１６24４５１６26４６１５24４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。