幕前の舞台照明設備・調光操作卓

幕前の舞台照明設備

LIGHTING
DATA
SHEET

舞 台から脇 花 道、1階 席の中通 路 は同じ高さでつながっており、舞 台と客席 が 一 体となった演 出も想 定されています。そのため、幕 前の照明 設 備も充 実しており、客席上部には昇降できる３本のプロセニアムサスペンションライトを設 備し、フロントサイドライトは客席側への照 射もできるよう設 計されています。

納入施工事例

No.328SkyシアターMBS
プロセニアムサスペンションライト

施設概要

建築概要（JPタワー大阪）

所 在 地 ＝ 大阪 府大阪市北区梅田三丁目２番２号
JＰタワー大阪 西側（５〜８階 部分 ※エントランス６階 ）事 業 者 ＝ 日本 郵便株 式会 社・西日本 旅客鉄 道株 式会 社・

敷 地 面 積 ＝ 約12,920㎡
延 床 面 積 ＝ 約227,0 0 0㎡
構造・階数 ＝ 鉄骨造・一部鉄骨鉄 筋コンクリート・大阪ターミナルビル株 式会 社・株 式会 社ＪＴＢ設計 ＝ 株 式会 社日建 設 計

鉄 筋コンクリート造
地上39階

地下3階

塔屋2階

劇場 運営 ＝ 株 式会 社M B S メディアホールディングス／株 式会 社M B Sライブエンターテインメント
竣 工 年月 ＝ 2023年10月31日( 劇場 部 )フロントサイドライト

２階席から舞台

調光操作卓

MARIONET Z

調 光操 作卓には、大 阪松 竹座、御 園 座、PA RC O 劇 場など各地の民間 劇 場でも使 用されているM A RU M Oのフラグシップモデル
M A RIONE T Zを採 用。仕 込み作業のしやすさ、さまざまな使 用シーンを 想 定して6 0 本 3 段の 移 動 型プリセット操 作 卓も納 入しました。

MARIONET Z プリセット操作卓（移動型 プリセットフェーダ60本×３段）

MARIONET Z

メイン操作卓（据置型）

劇場概要東京都千代田区神田須田町1-24☎ 03-3252- 0321

札幌営業所

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（WAKO稲荷大橋ビル）☎ 082-249-6400

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

本 社・営 業 部

仙台営業所

大阪営業所

福岡営業所

2024年7月15日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.328 ｜ S k y シアターM B S

収容人員 ＝ 1,289名

奥行 ＝ 16.1ｍ

舞台間口 ＝ 12.7m〜17.2m

高さ ＝ 9.1ｍ（開口高）

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.328 ｜ S k y シアターM B S

劇場

舞台照明設備劇場

舞台照明設備プラグイン調光器を採用した、機能的で使いやすい舞台照明設備
多彩なライブエンターテイメントの公演を実現するためには、いかなる機材に対しても柔軟かつスピーディに対応できる機能的な設備が不可欠です。
S k y シアター M B S ではプラグイン調光器をはじめ、機動性の高い舞台照明設備を導入しました。
ユニット単位での交換が容易なプラグイン調光器は、今後LED化が進んだ際には調光ユニットを直ユニットに換装するだけで直回路化ができるため、非常に合理的な設備です。本劇場では豊富な調光ユニットに加えて、直／調切替ユニットも多数納入しました。使用する機材に合わせて調光回路、直回路をスムーズに選択できるため、演目ごとに柔軟な使い分けが可能です。直／調切替ユニットに接続されているコンセントは白色に統一し、負荷側での視認性を高めています。
各負 荷 末 端 には 2 0 0 V 直 回 路 、イーサネットコネクタとD M X - N o d e も設 備 。光ファイバー ケーブル を 幹 線としたネットワー クを構 築し 、ムービ ング ライトやフルカラーのLED照明器具など多チャンネル機材の制御にも対応します。さらに上手の舞台袖には大容量の持込電源盤も用意し、多様な持込機材に対しても十分にカバーできる自由度の高いインフラ設備が整っています。
舞台床は、ケーブルの取り回しに配慮してフロアピットを採用しています。ピットのサイズに合わせて、プラグの抜き差しのしやすさも検証したコンセントボックスを配置し、仕込み作業の効率化と安全 性向上を図っています。

舞台上部
客席から舞台第1サスペンションライト・フライダクトに設備された直/調切替回路の白色コンセント■電源設備・調光装置

S k y シアター M B S は、JR大阪駅直結の大型複合施設JPタワー大阪内に2024年３月27日にオープンした劇場です。

主幹電源

盤

3φ4W 600kVA（幕中）3φ4W 240kVA（幕前）1φ3W 300kVA

路

直15A
28回路
直200V 20A 104回路

路

プラグイン調光器

堂島ＭＢＳ劇場やシアターBR AVA！などの劇場 運営で培われたノウハウを結 集し、「 見やすく、演じやすい」をモットーに、観客だけでなく演者やスタッフにまで配慮されています。客席はどの席からも見やすいよう配置されており、足元の動かしやすさ、座り心地など座 席の快 適

直性にもこだわっています。クラシックホール並み の 遮 音 設 計 や 音 場支 援システムにより 、演目に合 わせた音の 響きの調 整 が 可能 で 、舞 台には電動昇降式の照明バトン6本と42本の美術バトンを用意。奈落、オーケストラピットや脇花道も設備され、演劇、ミュージカル、コンサート

調回
光回から演 芸、伝 統 芸 能まで 幅 広い演目、多様な 演出に対応します。さらに楽 屋 周りや舞台裏の動 線、搬 入 経 路など、細 部に至るまでストレスなく使 用できるよう設 計されています。
3φ4W
1φ3W
3φ3W

照 明 機 器 電 源 盤

丸 茂電 機では、このS k y シアター M B S に機 能 的なプラグイン調 光 器や 優れた操 作 性を誇る調 光操 作卓M A R I O N E T Zなど最 新の舞台照明設備を納入しました。極上のライブエンターテイメント作品が生み出されていく劇場の活動をMARUMOの技術がサポートしていきます。

直20A

22回路

調光2kW×402ch
直/調光切替2kW×110ch
ND2kW×5ch
調光6kW×16ch

120kVA×2 1式（舞台袖 上手奥）
60kVA×2
52kVA×2 ※舞台機構用

プラグイン調光器

フロアピット

制御信号パッチ盤・
光信号制御ユニット

■負荷設備
■断面図
項名 称

数量

直回路
100V

プラグイン調光器

直回路
制御信号
200V

調光 直/調 調光 ND
DMX
2ｋW 2kW 6kW 2kW 15A 20A 30A 60A 20A IN LAN【幕中設備】① フロアコンセントボックス（ピット上手/下手） 2列 各36 各12 各4※1各3各6各6各3各1※2 各1各6各2② ロアーホリゾントライト（ハロゲン500W 8灯） 8台③ 第1〜5サスペンションライト

5列 各22 各6④ アッパーホリゾントライト（ハロゲン500W 2灯） 32台

第1シーリングライト⑩⑪⑨フォローピンスポットライト⑤④ ③③③③③⑤⑥⑥⑥⑧⑫①⑤ ギャラリースポットライト

4個 各18 各6各1各4各1⑥ 第1〜3プロセニアムサスペンションライト

3列 各8 各5各1各4各1⑦ フロントサイドライト（上手/下手）

2式 各32

各2各8各2⑧ バルコニーライト（上手/下手）

2式各4各1各4各1⑨ 第1シーリングライト

1列 40826

2⑩ 第2シーリングライト（上手/下手）2列 各10 各2各1各2各1【幕前設備】⑦⑬②

8⑫⑪ フォローピンスポットライト クセノン2kW【別電源】 4台⑬ 持込照明機器電源盤 舞台袖上手奥【別電源】 1式※1 ロアーホリゾントライト用。
※2 LED作業灯用。
※3 電源は別電源のピン用電源盤1φ3W 30kVA より給電。

調光器盤

第2シーリングライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.328 ｜ S k y シアターM B S

7※3⑫ 持込卓用コネクタボックス（客席前/客席後） 2式

調光室

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.328 ｜ S k y シアターM B S各525

各4 各266