公共・産業用蓄電システム
202 1 . 1

トップメーカーとして、未来のことまでご提案します。
「電気をたくわえ、上手につかうテクノロジー」のトップメーカーとして常に「この先も価値の続くもの」をご提案してきました。
地球規模の環境問題、日本のエネルギー問題から、家族の未来まで考えて、蓄電システムを開発しています。

納入実績● 屋外設置事例● 屋内設置事例

神奈川県T社様

京都府総合見本市会館様

業界最高水準の性能を持つ蓄電池で大規模施設の節電・停電対策に貢献。
ニチコンは 、
信 頼と実 績 の ある蓄 電 技 術 で 、「 い つ も 」の 節 電 と 、「 も し も 」の 安 心 を サ ポ ートし ま す 。

● 屋外設置事例● 屋外設置事例

兵庫県尼崎市武庫支所様

導入メリット ❶エコロジー・防災対策
・ 太陽光発電と連携し、クリーンな発電、CO2削減に貢献

福島県Ｈ村役場様製品に関するお問い合わせ

商 品 名 称型番

公共・産業用蓄電システム
DS050064A周 囲 温 度標

−10〜４０℃

高設 置 場 所

１，０００m以下
屋内

屋外

64.8kWh（実効蓄電容量：64.8kWh）

蓄電池増設

32.4kWh単位で518.4kWhまで増設可（16並列）サイクル寿命（25℃, 1C, DOD100％）＊実際のサイクル特性はお客さまの使用状態に依存します。

電力系統

蓄 電 容 量AC

15,000サイクル

三相3線202V

定格出力

太陽電池

50kW

系統連系出力

50kW

自立出力

50kVA

kWhの蓄電池が停電時をバックアップ

・ 購入電気代の削減（W×H×D）※3

質量

パワコン盤： 1,410kg
蓄 電 池 盤： 1,800kg

パワコン盤： 1,480kg
蓄 電 池 盤： 1,860kg※3 突起物／固定用アングル含まず（仕様は変更になる場合があります）

安全に関するご注意

ご注意

・ BCP対策

東 京 支 店 東京都中央区日本橋兜町14番9号 〒103- 0026
TEL.03- 3666- 7811 FAX.03- 3666- 7831

・ CSRの実践

名 古 屋 支 店 名古屋市中区錦2丁目4番3号 錦パークビル18階 〒460- 0003
TEL.052- 223- 5581 FAX.052- 220-1839
西 日 本 支 店 京都市中京区烏丸通御池上る 〒604- 0845
TEL.075- 241- 5370 FAX.075- 231- 8467
岩 手 営 業 所 岩手県岩手郡岩手町大字久保第8地割17番地の1 〒028-4305
TEL.0195-62-4263 FAX.0195-62-3400

郡 山 営 業 所 福島県郡山市大町2丁目12番13号 宝栄郡山ビル8階 〒963-8001
TEL.024 - 927-1591 FAX.024 - 927-1593（三相3線×1 ＊単相出力はオプションとなります）

外 形 寸 法社会に貢献

仙 台 営 業 所 宮城県仙台市青葉区中央4丁目10番3号 仙台キャピタルタワー17階 〒980-0021
TEL.022- 713- 6233 FAX.022- 713- 6255

パワコン盤：2,264×1,985×788mm パワコン盤：2,364×2,220×1,440mm
蓄電池盤：2,414×1,985×750mm 蓄電池盤：2,514×2,220×1,440mm● 当社の「納品仕様書」「 取扱説明書」などに基づきご使用くださるようお願いします。
これら「納品仕様書」「取扱説明書」などの記載内容に従わずお客さまが機器をご使用になられた場合、万一機器に不具合が発生しましても当社はその責を負いかねます。

回導入メリット ❷・ 事業者の社会貢献社 京都市中京区烏丸通御池上る 〒604 - 0845
TEL.075- 231- 8461 FAX.075- 256- 4158

本15,000

有効蓄電容量

導入メリット ❸URL https://www.nichicon.co.jp/

DS050064B

寿命・ 非常時電源に有効64.8
製品仕様

業界最高水準の充放電サイクル

北関東営業所 埼玉県熊谷市弥生2丁目44番地 日進熊谷ビル6階 〒360-0044
TEL.048 - 599 -1731 FAX.048- 599 -1736
岡 山 営 業 所 岡山市北区桑田町18番28号 明治安田生命岡山桑田町ビル6階 〒700-0984
TEL.086 - 234-1527 FAX.086- 234 -1548
福 岡 営 業 所 福岡市博多区博多駅前4丁目4番23号 第3岡部ビル4階 〒812-0011
TEL.092- 474- 5861 FAX.092- 474- 0143

販売店

● このカタログ記載製品の仕様・寸法は製品改良などのため、予告なく変更する場合があります。 ● このカタログまたは当社の仕様書その他の印刷物を含め当社製品に関し明文化されたものでない限り、当社は一切の保証はいたしません。
また、当社製品をご使用になったお客さまの製品に関して付随し、もしくは間接的に発生した損害に対して当社は責めを負いません。万一、当社の製品仕様書に適合しない製品が生じた場合は、当該製品の修理交換用製品の無償提供、あるいは当該製品の売買契約にかかる売買代金相当額を上限として補償いたします。 ● このカタログ記載内容は2021年1月現在のものです。

CAT.3316B

NA.2021A 5C

経済効果・ピークシフト、ピークカットによるデマンドの抑制が期待

518.4

最大kWhまでの蓄電池増設対応（32.4kWh単位・最大16並列）

業界最高水準の蓄電池性能①長寿命②高い安全性

業界最高水準の充放電サイクル寿命15,000回。

電池セルには安全性に優れたオリビン型リン酸鉄リチウムを採用。釘刺し、圧壊、過充電でも発火しない安全性を実現し、
TÜV Rheinland(テュフ ラインランド)の製品安全検査にも合格。

●充放電サイクル寿命比較
健全性（State Of Health）（％） ＊2018年度、同一条件での自社性能比較
120

柔軟なシステム提案が可能
小規模から大規模施設まで最大 518.4kWhまでの蓄電池増設に対応。
エリーパワー株式会社製 蓄電池セル搭載製品には ELIIY Power in マーク

防災拠点の電源として16.2

中規模施設

kWh〜を記載。

庁舎／集合住宅

スーパー／コンビニ／
ロードサイドショップ
学校／体育館③蓄電容量100％利用

100

長寿命、高安全設計蓄電池の採用で蓄電容量を最大まで使用可能。
80
60

64.8 100

ニチコン従来品％

ニチコン新製品

15 000,2002,500

ニチコン新製品

5,000

7,500

回

ピークカット／シフトBCP対策として

実効蓄電容量64.8kWhkWh

64.8kWh〜

長寿命、高安全設計でSOCマージン設定が不要
蓄電容量≒実効蓄電容量として使用可能

10,000 12,500 15,000
充放電サイクル数（回）

ニチコン従来品

寒冷地域も設置可能

50kWまでならどの太陽光パネルとも直接接続可能。太陽光設置周囲温度−10℃〜＋40℃。

急速充電器との連系

通信機能搭載可能（オプション設定）

急速充電器との連系により、停電時においてもEV・PHVの遠隔にてデータ収集が可能で、非常時にも速やかに情報

充電が可能。の把握が可能。RS-485通信規格に標準対応 しており、計※1測装置・監視装置と接続可能（DataCube3※2等）。

EV・PHV

通常時

・管理者が運転状況を確認可能

非常時

・管理者にメール配信

インターネット

18〜0 時
商用電源のみのピーク

昼 間
充電

商用電源

給電

プラント

大型工場／
大型物流拠点

32.4kWh × 最大16並列

・メンテナンス
部隊に連絡システム
活用時のピーク

商用電源
使用量

蓄電システム

給電

電力需要のピーク時に給電

非常時用残量

商用電源

特定負荷
充電

給電

蓄電システム

DC
充電

商用電源

給電

昼 間
太陽電池

太陽電池

給電

ピークシフト

充電kWh

大規模 施設32.4kWh

夜 間
給電

太陽電池

停 電モ ー ド

蓄電システムの残量

夜 間

平 常モー ド6〜18 時太陽電池の発電量

電力の総消費量

518.4〜

システム系統図（例）
昼 間日中は機器に給電

最大…

ピークシフトの運転動作
0〜6 時

オフィスビル／ホテル

ピークカット／シフトBCP対策として※2 DataCube3は株式会社フィールドロジックが提供する小型計測端末システムです。

電力会社

夜 間

施設

32.4kWh単位で最大518.4kWhまで増設可※1 その他の通信規格への対応についてはご相談ください。

停電

急速充電器

工場／物流拠点

三相品

発電電力を最大限有効活用（最大開放電圧：550V）。

蓄電システム

中・大規模

商業施設／多目的ホール＊SOC（State Of Charge）：充電率

太陽光パネルにつなぐだけ

太陽電池

その他、公民館などにSOC100%

400

三相品

蓄電システム

特定特定負荷
負荷

夜 間
太陽電池
商用電源

太陽光発電システム

給電

通常時双方向インバータ

DC/DC
コンバータ

停電時は特定した機器に電力を供給します。
（ 数秒間の停電が発生します。）
スコットトランス搭載可能（オプション設定）

三相AC

キュービクル
単相DC
三相

リチウムイオン
蓄電池

給電

蓄電システム

商用電力系統非常時

スコット
トランス

蓄電池 64.8ｋWh

リチウムイオン蓄電システム

単相
単相

特定負荷

三相

構内負荷

ポンプ等動力
100V
100V オプション
計測・表示装置

施設
スコットトランス搭載可能（オプション設定）＊エリーパワー、ELIIY Powerおよびエリーパワーロゴはエリーパワー株式会社の登録商標または商標です。