令和４年度

岡山県

水質検査計画

新見市

令和４年度水質検査計画
１

水質検査計画について
安全な水を安心して使用でき、また飲んでいただけるよう水道水が備えなければならない
要件として水質基準が定められています。
新見市では、水質検査の適正化を図るとともにその透明性を確保するために「水質検査計画」を策定し、また、水質検査計画及び水質検査結果については、ホームページ等で公表し、水質検査結果を次年度の水質検査計画に反映させていきます。

２

浄水処理の概要と水質管理上の留意点
本市の給水区域では、合計35ヶ所の水源で浄水処理等を行い各家庭に給水しています。
表流水を取水している施設では、ろ過処理により清澄なろ過水を得て、消毒のための塩素処理をして水道水となります。水質管理上、降雨による高濁度が発生した時、あるいはカビ臭発生の際の対応については日頃から留意しています。
浅井戸により取水している施設では、水源の環境管理に留意しながら消毒のための塩素処理をして給水しています。

３

水質検査（１）定期検査
ア検査地点
定期検査は給水栓で行うことが定められており、水質測定地点を定めて定期的に検査を行います。
さらに、水源の状況を把握するため、35地点で定期的に原水の水質検査を行います。
1日1回行わなければならない色・濁り及び残留塩素の検査は、各末端給水栓で毎日検査を実施します。

イ

水質検査項目及び検査回数
水源の状況や水質基準項目のこれまでの水質検査結果から判断しながら令和４年度の水質検査項目及び検査回数を決定します。
検査の回数は、各項目ごとに原則として①おおむね1ヶ月に1回以上②おおむね3ヶ月に1回以上測定するように定められています。なお、一定の条件を満たしていれば検査回数を緩和できることになっていますが、少なくとも年1回は実施します。
また、水質管理目標設定項目についても6地点について計画的に検査を実施します。

（２）臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがあるときには、直ちに水源、浄水場及び給水栓などから採水して臨時の水質検査を行い、水質異常の内容とその範囲を把握する等、問題の解決に向けて適正に対処します。
４

水質検査方法
水質検査は、水道法第20条第3項の定めるところにより厚生労働大臣に登録した水質検査機関（業務委託）で行い、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は国が定めた水道水の検査方法（「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」）によって行います。なお、その他項目の検査方法は、上水試験方法（日本水道協会）等により行います。

５

水質検査の精度と信頼性の保証
水質検査は、水道法に基づき国が定める水質基準への適合を確認するためのものです。それは、同時に配水される水の安全性を確認するための検査でもあります。従って、水の安全性を確保することを考えれば、検査の値は、精度の高いものが必要となります。
水質基準項目については、微生物から化学物質まで多種多様にわたっており、その検査レベルも1mg/L～0.000001mg/Lといった極微量レベルでの測定値が要求されています。
そのため、委託する水質検査機関に対しては、検査における信頼性の確保策として水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）の認定を取得しており、外部精度管理等による正確かつ精度の高い検査体制が確立され、緊急時での対応が可能なことのほか以下の要件を求めています。
（１）水質検査の精度原則として、基準値及び目標値の1/10以下の値が得られる方法で測定し、変動係数が無機化合物では10%以内、有機化合物では20%以内の水質検査の値が得られること。
登録水質検査機関としての検査実績があり、現在も登録水質検査機関であること。また、内部精度管理の評価試験を経年実施するとともに、国のほかに全国給水衛生協会等の外部精度管理の実績があること。
さらに、登録水質検査機関による水質検査結果の信頼性確保を目的として、公益社団法人日本水道協会によって制定された、水道GLPの認定を取得している機関であること。
（２）信頼性の保証
信頼性保証部門と水質検査部門に責任者が配置され、精度が高い測定を行うことが出来るように分析機器ごとに標準作業書（マニュアル）が整備され測定者間のバラツキが無いこと。
また、総括的に適切な水質管理のアドバイスが得られるように、水質検査だけでなく水道管理全般についての専門知識を有する水道技術管理者が在籍していること。
さらに、地域の水道施設の配置、管理内容、過去の水質状況等を十分把握していることを要件としています。
６

関係機関との連携
岡山県保健福祉部生活衛生課及び備北保健所との連携を密にして河川事故等の情報を速やかに収集していきます。
また、日本水道協会岡山県支部（事務局:岡山市水道局）、岡山県高梁川ダム統合管理事務所等を通じて、高梁川流域の水質情報を収集するとともに、流域自治体（高梁市、総社市、倉敷市）との連携を深め、河川状況の把握に努めます。

【表1】水質検査計画番号

検査計画頻度（回／年）箇所

水質基準項目

馬塚１ 馬塚２ 馬塚３ 足立

千屋

千原

坂本

菅生 上熊谷 松谷 草間台 豊永

井倉熊野

法曽 大佐１ 大佐２ 布瀬 大井野 上刑部 神代 高瀬１ 高瀬２ 高瀬３ 油野

三室

大熊中田井屋奥田井屋

哲多１ 哲多２ 哲多３ 新砥１ 新砥２ 荻尾

哲西

設定
理由

基準値（mg／L）

1

一般細菌1212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212122大腸菌

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

3

カドミウム及びその化合物

1111111111111111111111111111111111110.003以下

4

水銀及びその化合物

1111111111111111111111111111111111110.0005以下

5

セレン及びその化合物

1111111111111111111111111111111111116鉛及びその化合物

1111111411111111141111111111141111117

ヒ素及びその化合物

1111111111111111111111111111111111118

六価クロム及びその化合物

1111111111111111111111111111111111119亜硝酸態窒素

12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121210

シアン化物イオン及び塩化シアン

44444444444444444444444444444444444411

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

フッ素及びその化合物

111111411111111111111111111411111114

13

ホウ素及びその化合物

1111111111111111111111111111111111111以下14四塩化炭素

1111111111111111111111111111111111110.002以下

15

１，４－ジオキサン

1111111111111111111111111111111111110.05以下

16

シス－１，２－ジクロロエチレン及び
トランス－１，２－ジクロロエチレン

11111111111111111111111111111111111117ジクロロメタン

1111111111111111111111111111111111110.02以下

18

テトラクロロエチレン

1111111111111111111111111111111111110.01以下

19

トリクロロエチレン

1111111111111111111111111111111111110.01以下

20

ベンゼン

1111111111111111111111111111111111110.01以下

21

塩素酸

4444444444444444444444444444444444440.6以下

22

クロロ酢酸

4444444444444444444444444444444444440.02以下

23

クロロホルム4444444444444444444444444

444444444440.06以下

24

ジクロロ酢酸4444444444444444444444444444444444440.03以下

25

ジブロモクロロメタン

44444444444444444444444444444444444426

臭素酸

44444444444444444444444444444444444427

総トリハロメタン

4444444444444444444444444444444444440.1以下

28

トリクロロ酢酸

4444444444444444444444444444444444440.03以下

29

ブロモジクロロメタン

4444444444444444444444444444444444440.03以下

30

ブロモホルム4444444444444444444444444444444444440.09以下

31

ホルムアルデヒド

4444444444444444444444444444444444440.08以下

32

亜鉛及びその化合物

1111111111111111111111111111111111111以下

33

アルミニウム及びその化合物

4441111111111111111111111114111111110.2以下

34

鉄及びその化合物

11111111111111111111111111411111111135

銅及びその化合物

11111111111111111111111111111111111136ナトリウム及びその化合物

111111111111111111111111111111111111200以下

37

マンガン及びその化合物

1111111111111111111111111111111111110.05以下

38

塩化物イオン

12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121239

カルシウム、マグネシウム等（硬度）111444111144444111114441111114411141300以下

40

蒸発残留物

111444114144444111114441111114411144500以下

41

陰イオン界面活性剤

11111111111111111111111111111111111142ジェオスミン

121212111111111111111111111111111111111

43

メチルイソボルネオール

1212121111111111111111111111111111111110.00001以下

44

非イオン界面活性剤

1111111111111111111111111111111111110.02以下

45

フェノ－ル類

1111111111111111111111111111111111110.005以下

46

有機物等

121212121212

1212121212

12

12

12

12

12

12

12

12

1212

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3以下

47

ｐH値

1212121212

1212121212121212

12121212

121212121212121212121212121212121212

12

5.8～8.648

味12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121249

臭気

1212

121212121212

12121212121212

12121212121212121212121212121212121212121250

色度

1212121212

12121212121212

1212121212121212121212

12

12

12

12

1212121212121212

12

5度以下

51

濁度

121212121212121212

1212121212121212

12121212121212121212121212121212121212

2度以下

注１

① 法令により過去３年間の水質検査結果が基準値の５分の１以下であるときは年１回、５分の１を超えるときは年４回行う項目

馬塚１…

長屋配水区

② 法令により年４回行う項目

馬塚２…

唐松配水区

③ 法令により毎月行う項目

馬塚３…

下熊谷配水区④ 水質汚染の有無を確認するため、毎月行う項目③①

100個／mL以下
検出されないこと0.01以下0.01以下0.01以下0.02以下④②④0.04以下
0.01以下
10以下
0.8以下

①

0.04以下

0.1以下

②

①

③0.01以下

0.3以下
1以下

200以下

0.2以下

①

③0.00001以下

異常でないこと異常でないこと【表2】水質管理目標設定項目一覧
番号

目標値

水質管理目標設定項目

原水浄水別

1

アンチモン及びその化合物

0.02mg／L 以下

原水2ウラン及びその化合物

0.002mg／L 以下

原水

3

ニッケル及びその化合物

0.02mg／L

原水

5

１，２－ジクロロエタン

0.004mg／L 以下

原水

8トルエン

0.4mg／L 以下

原水

9

フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）

0.08mg／L 以下

原水

13

ジクロロアセトニトリル

0.01mg／L 以下

浄水

14

抱水クロラール

0.02mg／L 以下

浄水

15

農薬類

1以下

19

遊離炭酸

20mg／L 以下

20

１，１，１－トリクロロエタン

0.3mg／L 以下

原水

21

メチル－ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）

0.02mg／L 以下

原水

22

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）

3mg／L 以下

原水 ・ 浄水23

臭気強度（ＴＯＮ）

3以下

27

腐食性（ランゲリア指数）-1～028従属栄養細菌2,000個／mL 以下

29

１，１－ジクロロエチレン

0.1mg／L 以下

30

アルミニウム及びその化合物

0.1mg／L 以下

浄水

31

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

0.00005

mg／L 以下

原水 ・ 浄水

原水
浄水

浄水
浄水
浄水
原水

原水については水源地、浄水については管末で測定します。
番号

農薬類（上記の15）

実施時期

26

カフェンストロール

54

ダイムロン

77

フェニトロチオン（ＭＥＰ）

93

プロベナゾール

94

ブロモブチド112

メフェナセット

20

エトフェンプロックス

53

ダイアジノン

7月頃

83

フサライド（出穂時期）

105

マラチオン（マラソン）

５月頃（田植え時期）
原水※ 検査箇所：
馬塚浄水場、草間台浄水場、大佐中央第１浄水場、神代浄水場第２水源地、哲多第１水源地、哲西浄水場※ 実施頻度：年１回

原水浄水別