［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの異常について
20．９．５
原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年９月４日１４時１０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
９月４日(木)14時20分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 運転中の雑固体焼却設備において、焼却炉排気筒じんあいモニタの不調を示す信号が発信したため、保修員が現場で調査したところ、９月４日(木)14時10分頃、当該モニタに不具合があることを確認した。
２ 現在、詳細について調査中。
３ プラント運転及び環境への放射能の影響はない。

９月５日(金) 11時 10分、四国電力(株)から、その後の状況 について、次のとおり連絡がありました。
１ 焼却炉を停止して調査した結果、当該モニタの除湿器の撹拌機の停止が確認されたため、予備の撹拌機と取替え、 ９月５日(金)11時00分、当該モニタが正常であることを確認し、通常状態に復旧した。
２ 原因については、引き続き調査する。
３ 撹拌機停止中においても、焼却炉排気筒じんあいモニタ及びガスモニタの運転に問題はなく、測定値にも異常は認められませんでした。
４ プラント運転及び環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力 98％） ・停止中
運転中（出力 99％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値・異常値通常値・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原 子炉で温めら れた高温 の水を利用し て別の水 （２次冷却水 ）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納 容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高圧 ター ビン へ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウラン 燃料を核分裂させて、 その時に出る熱で水（ １次冷却水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高 圧 タ ービ ン を 出た 蒸 気を 加 熱 し、 蒸 気 中の 水 滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急 時に原子炉に 低圧大容量で注水し 、燃料を冷却 する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余 熱除 去冷 却器

循環水ポンプ
発電機

余熱 除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
タービン をまわした蒸気を海水 で冷やして水に戻す。

２次冷却水を 加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却 水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料Ｒ

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌﾞﾛｱ 排気塔

使用済燃料ピット

管理区 域内で使用した清掃用 の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

発生場所

伊方発電所 雑固体焼却設備排気筒モニタ系統概要図

除湿器構造図

当該箇所
入口

出口

クーラー

排ガスブロア
撹拌機

排気筒

焼却炉

ドレンタンク

撹拌機の材質：ステンレス
撹拌機の寸法：520mm

セラミック
フィルタ
じんあいモニタ
じんあいモニタ
検出部

除湿器
ガスモニタ

ドラム缶

真空ポンプ
添付資料

除湿器

じんあいモニタ

撹拌機
除湿器

用語の解説○雑固体焼却設備
荷揚岸壁付近に設置している付属設備で、管理区域内の作業で発生した紙ウエス、布切れ等の可燃性の低レベル放射性廃棄物を焼却する設備。焼却した灰は、セメントなどで固めて200Lドラム缶に密閉する。

○じんあいモニタ
空気中の放射能量を測定する装置。排気筒内の空気をポンプで吸引して、集塵装置でじんあいを捕集したろ紙を放射線の測定器（ＮａＩシンチレーション検出器）で常時測定している。

○ガスモニタ
空気中の放射線量を測定する装置。排気筒内の空気をポンプで吸引して、放射線の測定器（プラスチックシンチレーション検出器）で常時測定している。

○除湿器
高温多湿のサンプル空気を除湿し、ガスモニタ内に水分が付着することを防ぐための設備で、水タンク、冷凍機、冷却コイル、撹拌機などからなる。

○撹拌機
除湿器の構成装置のひとつで、水タンク中の冷却槽を撹拌するための装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
平成20年９月４日(木)測定局
時刻
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.3㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4※降雨の状況： 有 ・ 無

13:20
１６２３１５１９２５１２２６２１１５１４１３１３１４測定値 （シンチレーション検出器）
13:30 13:40 13:50
１６１６１６２３２３２３１５１５１５２０１９１９２５２５２５１２１３１２２５２６２５２１２１２１１５１５１５１４１４１４１３１４１４１２１２１２１４１３１４（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
14:00 降雨時 降雨時以外
１７４５１９２３４７２６１４３６１７１９４５２３２５５０２８１２４２
１４２６５２２９２１３６２２１４４１１７１４４３１６１４４４１６１３４５１５１４４４１６排 気 筒 じ ん あ い モ ニ タ の 不 調 信 号 発 信 時 刻 (13:34)前 後 の 数 値 を 示 し て い ま す 。

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。
（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。