Tリンク機能

ページ

Tリンクマスタモジュール
Tリンクインタフェースモジュール
ユーザーズマニュアル

1/36

Tリンク機能

ページ

2/36

目次
概要
１―１ Tリンクシステム構成概要
第２章 仕様２―１ 一般仕様
２―２ Tリンクの通信仕様
２―２―１ 通信仕様一覧
２―２―２ Tリンク伝送の基本
２―２―３ 伝送の種類
２―３ ケーブル仕様
２―４ 各部の名称とはたらき
２―４―１ NP１L-TL１（Tリンクマスタモジュール）２―４―２ NP１L-RT１（Tリンクインタフェースモジュール）２―５ 外形仕様
第３章 システム構成
３―１ 装着の制限
３―１―１ 装着位置
３―１―２ 装着台数
３―２ Tリンクのシステム構成
３―２―１ 基本的なシステム構成
３―２―２ 入出力アドレスの割り付け
３―２―３ Tリンクスレーブを使用した他シリーズとの通信システム
３―２―４ Tリンク電気リピータ／コンバータを使用したTリンクシステム
３―２―５ Tリンク光コンバータを使用したシステム構成
第４章 システム定義
４―１ システム構成定義
４―２ 出力ホールド定義
第５章 配線
５―１ 配線上の注意
５―２ Tリンクケーブルの端末処理
第１章

３３４４５５５６７８８１０１２１３１３１３１３１４１４１５１６１７１９２４２４３３３５３５３６

Tリンク機能ページ

3/36

第１章 概要TリンクマスタモジュールNP1L-TL1はμGPCｓｘのベースボード上に装着して（SXバスに接続）オリジナルの高速シリアル通信ネットワークである Tリンク １系統を制御するモジュールです。

１−１ Tリンクシステム構成概要
下図のように各種Tリンク機器を接続することができます。

Tリンク機能ページ

4/36

第２章 仕様２−１ 一般仕様
項目

物理的環境

機械的稼動条件
電気的稼動条件
構造
冷却方式
絶縁方式
絶縁耐力
絶縁抵抗
内部消費電力質量
外形仕様

動作周囲温度
保存温度
相対湿度
汚染度
対腐食性
使用高度
耐振動
耐衝撃
耐ノイズ耐静電気放電
耐放射電磁界仕様
０〜５５℃−２５〜＋７０℃
２０〜９５％RH 結露しないこと
汚染度２
腐食性ガスがないこと。有機溶剤の付着がないこと。
標高２０００ｍ以下（輸送時の気圧は７０ｋＰａ以上）
片振幅：0.15ｍｍ、定加速度：19.6ｍ/ｓ2 各方向2時間
ピーク加速度：１４７ｍ/ｓ2 各方向３回
ノイズシミュレータ法 たちあがり時間１ｎｓ、パルス幅１μｓ、1.5ｋＶ
接触放電法：±８ｋＶ、気中放電法：±１５ｋＶ
１０Ｖ／ｍ（８０ＭＨｚ〜１０００ＭＨｚ）
盤内蔵型
自然冷却
フォトカプラ絶縁
AC445V 1分間 コネクタ一括とＦＧ間
DC500Ｖ絶縁抵抗計にて１０MΩ以上 コネクタ一括とFG間
NP1L-TL1：DC２４V１４０ｍA以下、NP1L-RT1：DC２４V１４０ｍA以下
NP1L-TL1:約200g、NP1L-RT1:約200g
2-5節に記載

Tリンク機能

ページ5/36２−２ Tリンクの通信仕様
２−２−１ 通信仕様一覧
リンク種類
接続台数
入出力点数
伝送路形態
伝送路

伝送方式
データ交換方式
伝送速度
実効伝送速度
変調方式
エラーチェック
伝送路の２重化

Tリンク
マスタモジュール1台（Tリンク1系統あたり）に対しTリンク上の子局：最大32台
ディジタル入出力換算：最大128ワード（2048点）（Tリンク1系統あたり）
バス構成（マルチドロップ）
各バス間の光コンバータを介した光ループ結合（ループ部分は二重化構成可能）
バス伝送路：ツイストペアケーブル(1対)
総長 最大 １ｋｍ
光伝送路：石英光ファイバケーブルSI型/GI型（光コンバータ間：最大 １ｋｍ/３ｋｍ）
半2重、シリアル伝送
１：Ｎ（ポーリング／セレクティング）方式
５００ｋｂｐｓ（ビット／秒）
７Ｋバイト／秒（１０ｍｓ／ディジタル５１２点）
ＰＤＭ（Pulse Duration Modulation）
ＦＣＳ（フレームチェックシーケンス）
光コンバータを用いた光伝送路の２重化が可能

２−２−２ Tリンク伝送の基本
Tリンクのデータ伝送は、マスタモジュールが局番を指定して子局に話しかけ、対応する子局が応答するというポーリング／セレクティング方式で行なわれています。ここでは、これらのデータ伝送の基本について説明します。
（１）イニシャル伝送
マスタモジュールは電源を投入すると、運転開始前にイニシャル伝送をします。具体的には、電源投入時にどのような入出力構成で、何番（Tリンク局番）の子局がTリンクに接続されているのかの確認をしています。０局から順に９９局まで確認をし、確認終了後、マスタモジュールは運転を開始します。システム構成定義の設定と異なる場合、 SER (設定エラー)が点灯し、構成異常(重故障)となります。
（２）通常の伝送
イニシャル伝送が完了すると、Tリンクは通常の伝送に移ります。ここでは、イニシャル伝送でTリンク伝送に参加していることが確認されている子局に対し、局番の若い順に入出力データの交換をしていきます。最後の局まで伝送をしたら、再び若い局番とのデータ伝送を繰り返していきます。この１サイクルを伝送サイクルと呼びます。
（３）伝送異常時
Tリンク伝送時に異常が発生した場合は、通信を失敗するので、マスタモジュールは、伝送リトライ(再送)をします。（異常の原因としては、子局の電源断、Tリンクケーブルの断線、ノイズ、マスタモジュールまたは子局内部のTリンク伝送素子の故障などがあります。）この伝送リトライで通信が正常に戻れば、Tリンクの伝送は継続され、マスタモジュールも運転を継続します。もし、同一子局に対して伝送リトライを３回連続しても、なお、通信に失敗したときには、マスタモジュールはTリンク異常を検知して重故障停止します。この場合、異常原因を取り除いてマスタモジュールの電源リセットをするまではマスタモジュールは運転に入りません。縮退運転指定されている場合には、CPUモジュールは計故障になるだけで運転を継続します。

Tリンク機能ページ

6/36

２−２−３ 伝送の種類
Tリンクで行なわれている伝送にはI/O伝送と、メッセージ伝送があります。
（１）I/O伝送の概念
I/O伝送とは、分散配置された入出力機器の信号を高速にPCと通信するための方法であり、Tリンク上で通常１０ｍｓに１回データのリフレッシュ(更新)をしています。１系統のTリンクに多数のI/Oが接続された場合または占有ワード数が大きい場合には、１０ｍｓを超えることがあります。

（２）メッセージ伝送の概念
メッセージ伝送とは、大量のデータをCPUと子局の間で通信するための方法です。Tリンク上ではメッセージの要求発生から完了までに（データの受け渡しが完了するまでに）I/O伝送数回分の時間がかかるので、Ｉ/O伝送に比べると通信は遅くなります。また、マスタモジュールは１度に１局のメッセージ伝送処理をしていくので、１台のマスタモジュールにメッセージ伝送を使用する機器（ＰＯＤなど）を複数台接続した場合には、接続台数が多くなるほど通信は遅くなります。

Tリンク機能ページ

7/36

２−３ ケーブル仕様
Tリンクケーブルは下記指定のものを使用してください。下記仕様以外の電線を使用すると、正常な伝送は行なわれません。
メーカ

KPEV-SB
古河電工

大電
太陽電線
住友電工
藤倉電線
ヒエン電工
日本電線

最大延長距離Tリンク
Tリンクミニ

ケーブル形式T-KPEV-SB
KPEV-SB
RMEV-SBRVV-SB
TWIN-100
DPEV-SBIPEVTTYCS-1
250V-TTYCYS
KPEV-SBKNPEV-SB

0.75mm 2×１対
21.25mm ×１
対0.5mm2×１対
0.5mm2×１対
0.5mm2×１対
0.5mm2×１対
0.5mm2×１対×１対×１対
0.5mm2×１対
0.5mm2×１対

700m

100m

1000m

100m

700m
290m
200m
250m
700m
700m
100m
50m
700m
700m

100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
50m
100m
100m

備考

ツイストペアケーブル

ロボット用ケーブル
ロボット用ケーブル

船舶用ケーブルTリンク機能ページ

8/36

２−４ 各部の名称とはたらき
２−４−１ NP１L-TL１（Tリンクマスタモジュール）（１）各部の名称（２）各部のはたらき① 状態表示LED
NP1L-TL1の運転状態を表示するLEDです。

記号ONL表示色緑

ERR
T/R
TER

赤緑
赤

SER

赤

点灯条件
正常に動作しているとき点灯します。（ＳＸバスが正常に動作している場合）
このモジュールまたはＳＸバスに異常があるとき点灯します。
Ｔリンクデータの送受信中に点灯します。
Ｔリンク上のユニットの軽故障や、登録された局が脱落したり、伝送上の異常のときに点灯します。
システム構成の内容に誤りがあるとき点灯します。

＜ＬＥＤ状態表示例＞
共通表示
ONL ERR
点滅 ―
点灯 ―
点灯 ――
点灯
点灯 ―
点灯 ―――

注）―印は消灯

個別表示
T/R
SER
――
点滅 ―
点滅 ―――
点滅 ―
点滅 点灯
――

TER――
※――――

モジュールの状態
SXバス初期化待ち状態（全局共通）
正常動作中（※伝送エラーが時々点滅するが継続運転可能）
自モジュールのハードウェア異常あり、またはSX異常
リモートI/Oに異常あり
リモートＩ/Ｏの構成に異常あり
ＤＣ２４Ｖ電源なし（モジュール重故障）（リモートＩ/Ｏ重故障）（リモートＩ/Ｏ軽故障）

Tリンク機能② Tリンク局番設定スイッチ
本モジュール（NP1L-TL1）では使用しません。
③ Tリンクコネクタ接続口
Tリンクコネクタを接続します。コネクタ固定用ネジの締め付けトルクは0.9〜1.0N・ｍです。
また、Tリンクコネクタの組立て方法は５−２節を参照してください。
④ 仕様銘板モジュール右側面に形式、製造年月、シリアル番号が印字されています。

ページ

9/36

Tリンク機能

ページ

10/36

２−４−２ NP１L-RT１（Tリンクインタフェースモジュール）（１）各部の名称（２）各部のはたらき① 態表示LED
NP1L-RT1の運転状態を表示するLEDです。

記号
ONL
ERR

表示色
緑
赤

T/R
TER

緑赤

SER

赤

点灯条件
正常に動作しているとき点灯します。
このモジュールまたはTリンク上のユニットに異常があるとき点灯します。
Ｔリンクデータの送受信中に点灯します。
Ｔリンク上のユニットの軽故障や、登録された局が存在しないときに点灯します。
システム定義の内容に誤りがあるとき点灯します。

＜ＬＥＤ状態表示例＞
共通表示
ONL ERR
――点灯
―点灯
―
―
点灯
点灯
――
点灯

個別表示
T/R
SER
――点滅
―点滅 点灯
――点灯
――点灯

TER
―――
―
点灯
―

モジュールの状態
モジュールの初期化未完了
正常動作中
軽故障発生
重故障発生
伝送異常発生設定異常時（局番の途中変更）

注１）

―印は消灯

注２）

I/O伝送が始まらないときは、ONLは点灯しません。

Tリンク機能ページ② Tリンク局番設定スイッチ
T リンク局番を設定します。設定範囲：００〜９９

← ×１０
← ×１

③ Tリンクコネクタ接続口
Tリンクコネクタを接続します。コネクタ固定用ネジの締め付けトルクは0.9〜1.0N・ｍです。
また、Tリンクコネクタの組立て方法は５−２節を参照してください。
④ 仕様銘板モジュール右側面に形式、製造年月、シリアル番号が印字されています。

11/36Tリンク機能
２−５ 外形仕様
外形寸法はNP1L-TL１、NP1L-RT1とも同じです。

２−４−１ NP１L-TL１（Tリンクマスタモジュール）

ページ

12/36

Tリンク機能

ページ

13/36

第３章 システム構成
３−１ 装着の制限
３−１−１ 装着位置
（１）Tリンクマスタモジュール NP1L-TL1
NP1L-TL1はSXバスに接続されるリモートI/Oマスタモジュールです。ベースボード上の装着可能スロットは次のとおりです。
電源モジュール装着スロット（ベースボードの左端から２スロット分）を除くどの位置にも装着できます。
＜６スロットベースボードを除くベースボード＞＜６スロットベースボード＞

注）TリンクやJPCN-1などの子局のベースボード上に、Tリンクマスタモジュールを装着することはできません。

（２）Tリンクインタフェースモジュール NP1L-RT1
NP1L-RT1はTリンク子局のベースボード上に装着します。装着位置は電源ユニットの右となりです。

３−１−２ 装着台数
NP1L-TL1はSXバス１系統に最大８台まで装着できます。ただし、別のI/Oマスタモジュール（JPCN-1マスタモジュール）が装着されている場合、合計８台です。
（Tリンクマスタモジュールの装着台数）＋（他の I/O マスタモジュールの装着台数）≦８台
NP1L-RT1は１ベースボードに１台装着します。

Tリンク機能

ページ

14/36

３−２ Tリンクのシステム構成
３−２−１ 基本的なシステム構成
μGPCｓｘのSXバス（ベースボード上）にNP1L-TL1を１台接続することにより、１系統のTリンクシステムを構築することができます。
＜システム構成例＞

T リンクインタフェースモジュール（NP１L-RT1）を使用することによりμGPCｓｘの I/O モジュールを T リンク機器として使用できます。

注１）使用するケーブルにより距離は異なります。詳細は「２−３節 ケーブル仕様」を参照してください。
注２）下図の構成はできません。

※T リンクの子局となっているベースボードから SX バス接続ケーブルで、別のベースボードに接続することはできません。

Tリンク機能

ページ

15/36

３−２−２ 入出力アドレスの割り付け
下図のシステム構成を例にアドレス割り付けを説明します。
＜システム構成例＞

電源

TL1

I/O

ＳＸバス上の入出力の割り付け

CPU

I/O

I/O

０16 点

32 点 16 点

Ｉ０００００〜Ｉ００００F

入力

入力 出力

Ｉ０００A０〜Ｉ０００BF
Ｉ０００C０〜Ｉ０００CF

254

1234

ＳＸバス局番
ＩＯ集合形
Ｔリンク機器

電源

FTL

016 点 32 点 16 点 32 点

16 点16 点

入力 入力 出力 出力

入力

出力670134

Ｔリンク局番Ｉ０００２０〜Ｉ０００２F
Ｉ０００３０〜Ｉ０００４F
Ｉ０００５０〜Ｉ０００５F
Ｉ０００６０〜Ｉ０００７F
Ｉ０００８０〜Ｉ０００８F
Ｉ０００９０〜Ｉ０００９F

Tリンク機能ページ

３−２−３ Tリンクスレーブを使用した他シリーズとの通信システム＜接続例＞
μGPCｓｘがマスタCPU＜入出力アドレスの割り付け＞

入力

出力

マスタCPU側
Ｉ０００００〜Ｉ００００Ｆ
Ｉ０００１０〜Ｉ０００１Ｆ
Ｉ０００２０〜Ｉ０００２Ｆ
Ｉ０００３０〜Ｉ０００３Ｆ
O０００４０〜O０００４F
O０００５０〜O０００５F
O０００６０〜O０００６F
O０００７０〜O０００７F

スレーブCPU側
WB1
WB2
WB3
WB4
WB5
WB6
WB7
WB8

16/36

Tリンク機能

ページ

17/36

３−２−４ Tリンクスレーブを使用した他シリーズとの通信システム（１） Tリンク電気リピータ（FRC200A‐C10）の概要
FRC200Aは、次の機能をもち、Tリンクネットワークの自由な構成を可能とします。
・ Tリンク伝送距離の延長
Tリンク1系統に2台使用でき、最大3kmまで延長可能です。
・ 伝送ラインの分岐
T形分岐が可能です。
・ Tリンクミニとの接続
Tリンクミニも接続可能で、ケーブルを接続する端子部が4組あります。（端子名：Tリンク1、Tリンク2、Tリンク3、Tリンクミニ端子）
Tリンク3端子とTリンクミニ端子は切り換えスイッチによって、いずれかが使用可能です。
注１） FRC２００AがTリンクの両端に位置する場合、また未使用リンク端子に対しては、付属の終端抵抗（１００Ω/１W）を接続してください。Tリンク３端子/Tリンクミニ端子部は、切り換えスイッチにより選択されていない側への終端抵抗の接続は不要です。
注２） Tリンク３端子/Tリンクミニ端子部は、切り換えスイッチにより選択されている側のみ信号伝送が行なわれます。

（２） Tリンクコンバータ（FRC１００A-G02）の概要
FRC100Aは、TリンクをTリンクミニ（または逆）に変換して、各種のTリンク用I/OまたはTリンクミニ用I/Oを接続することができます。
注）Tリンク、Tリンクミニ伝送線が終端の場合、付属の終端抵抗（１００Ω/１W）を取り付けて下さい。

（３） Tリンク電気リピータ、Tリンクコンバータ接続構成上の注意
Tリンク（Tリンクミニ）のシステムを構築する場合、下記の制限があります。

＜Tリンク1系統に使用できるリピータ、コンバータの台数＞
直列接続の場合
並列接続の場合
Tリンクコンバータ
１２（FRC100A-G02）
Tリンク電気リピータ
２２（FRC200A‐C10）

Tリンク機能（４） システム構成例① 直列接続1台② 直列接続2台
この構成はTリンク電気リピータ（FRC200A‐C10）のみ可能です。

③ 並列接続④ 直列・並列接続

ページ

18/36

Tリンク機能

ページ

19/36

３−２−５ Tリンク光コンバータを使用したシステム構成
Tリンクの伝送路を光伝送路にすることによりTリンクの距離を延長することができます。また、光伝送路はノイズの影響を受けにくいため、伝送路の途中にノイズを発する機器がある場合にも有効です。
（１） Tリンク光コンバータの概要
Tリンク光コンバータには簡易形（FNC120A）と高機能形（FNC130A）の2種類があります。

＜通信仕様＞
項目
伝送速度
電気ケーブル
伝送距離ケーブル

光伝送距離

使用
５００kbps
ツイストペアケーブル（シールド付）
最大１ｋｍ
多成分ガラスファイバSI形
コア/クラッド径：２００μｍ/２５０μｍ
最大１km

石英ファイバGI形
コア/クラッド径：５０μｍ/１２５μｍ
最大１km＜光アダプタの仕様＞
形式
FTC１３０T

適用コンバータ
FNC１２０A
FNC１３０A

FTC１３２S

適用ファイバ
多成分ガラスファイバ
２００/２５０μｍSI
石英ファイバ５０/１２５μｍGI

光コネクタ
F０６/０８形（ＪＩＳ Ｃ５９７５，８）

注）Ｔリンク光コンバータ（ＦＮＣ１２０Ａ‐□□、ＦＮＣ１３０Ａ‐□□）の詳しい仕様、取り扱いについては、取扱説明書（ＩＮＡ-F７４６５）を参照してください。

Tリンク機能（２） システム構成
光コンバータを使用したシステム構成には次のものがあります。
① １：１接続 ・・・・・・・・
・・光コンバータを2台使用した基本システムです。
② カスケード接続 ・・・・・光コンバータを直列に接続したシステムです。
③ スター形接続 ・・・・・・光コンバータを並列に接続したシステムです。
④ ループ接続 ・・・・・・・・光コンバータをループ状にしたシステムです。
注）どの接続方法でも、接続できる子局台数は１マスタモジュール当り最大32台です。
① 1：１接続＜FNC120Aを使用した場合＞

ページ

20/36

Tリンク機能

ページ

21/36

② カスケード接続＜FNC120Aを使用したシステム＞
電気伝送路と光伝送路を交互に直列接続するシステムです。このシステムでは最大16台の光コンバータを使用することができます。

上記のように電気伝送路、光伝送路を交互に接続することにより、光伝送路（最大8ｋｍ：OC16台使用時）電気伝送路（最大９ｋｍ：ＯＣ１６台使用時）、合計１７ｋｍの距離延長が可能です。

＜ＦＮＣ１３０Ａを使用したシステム＞
電気伝送路と光伝送路を直列に接続しますが、伝送路の接続形態としては、光伝送路同士で伝送路を接続できます。最大１６台の光コンバータを接続することができます。

Tリンク機能ページ③ スター形接続
光コンバータを電気伝送路に接続（最大８対）し、スター形のＴリンクシステムを構築することができます。
＜ＦＮＣ１２０Ａを使用した場合＞＜ＦＮＣ１３０Ａを使用した場合＞

22/36

Tリンク機能

ページ

23/36

④ ループ形接続（ＦＮＣ１２０Ａ、またはＦＮＣ１３０Ａ）
光伝送路を効率よく冗長化する接続形態として、ループ接続が可能です。光伝送路をループ状に接続することによって光ケーブルの１箇所が断線した場合でも、伝送は継続します。

Tリンク機能

ページ

24/36

第４章 システム定義
４−１ システム構成定義
ＣＰＵモジュール、Ｔリンクマスタモジュール、Ｔリンクインタフェースモジュールなど、使用するモジュールやＴリンクカプセルをプロジェクトツリーの システム構成定義 に登録します。

＜システム構成例＞＜システム構成定義ツリー画面＞
上記システムの構成定義ツリーは次のようになります。

v

Ｔリンクインタフェース上は I/Oモジュールのみ登録します。
ベースボード、電源モジュールは登録しません。

Tリンク機能

ページ

25/36

＜設定方法＞① 「システム構成定義」ダイアログでCPUを選択し、右クリックして「モジュール挿入」を選び、挿入ダイアログを表示します。

追加を選択して OK を押します。

Tリンク機能

ページ

26/36

② 「モジュール情報」ダイアログが表示されるので、モジュール分類は ＩＯマスター 、モジュール名称はNP1L-TL1 Tﾘﾝｸﾏｽﾀ を選択します。

「パラメータ」を押すと「Ｔリンクマスターパラメータ定義」が開きます。

個別出力ホールド局定義については「４−２ 出力ホールド定義」を参照してください。
「Ｔリンクマスターパラメータ定義」を閉じ、「ＯＫ」を押すと
ＮＰ1L-TL1Ｔリンクマスタ が登録されます。

Tリンク機能

ページ

27/36

③ Tリンクマスタが選択されている状態で右クリックして「モジュール挿入」を選び、挿入ダイアログを表示します。

下位に挿入を選択して OK を押します。

Tリンク機能

ページ

28/36

④ Tリンクマスタモジュールに接続するTリンク機器（Tリンクインタフェースモジュール）を登録します。

ΜGPCｓｘのTリンクインタフェースモジュールの場合、 Tリンクｉ/ｆユニット（ＲＴ１） を選択します。ＭＩＣＲＥＸ−ＦシリーズのＴリンクインタフェースモジュールを接続する場合 Ｔリンクｉ/ｆユニット（ＦＴＬ） を、ＴリンクI/Oカプセ
ルを使用する場合 Tリンクカプセル を選択します。
「ＯＫ」を押すと ＮＰ1L-RT1Ｔリンクｉ/ｆユニット（ＲＴ1） が登録されます。

Tリンク機能

ページ

29/36

⑤ Tリンクマスタが選択されている状態で右クリックして「モジュール挿入」を選び、挿入ダイアログを表示します。

下位に挿入を選択して OK を押します。

Tリンク機能

ページ

30/36

⑥ Ｔリンクインタフェース（ＮＰ１Ｌ−ＲＴ１）のあるベースボード上へ装着するI/Oモジュールを登録します。

T リンクインタフェース（RT1）上のI/Oモジュールは Tリンクリモー
トI/O を選択します。

「パラメータ」を押すと「直結 PIO 動作モード定義」が開きます。

「直結 PIO 動作モード定義」を閉じ、「ＯＫ」を押します。

Tリンク機能

ページ

31/36

⑦ Tリンクマスタが選択されている状態で右クリックして「モジュール挿入」を選び、挿入ダイアログを表示します。

下位に挿入を選択して OK を押します。

Tリンク機能ページ⑧ TリンクIOカプセルを登録します。
「モジュール情報」ダイアログが表示されるので、モジュール分類は Ｔリンク 、モジュール名称はNP1L-TCP Tﾘﾝｸｶﾌﾟｾﾙ を選択します。

「ＯＫ」を押すと NP1L-TCP T ﾘﾝｸｶﾌﾟｾﾙ が登録されます。

32/36

Tリンク機能

ページ

33/36

４−２ 出力ホールド定義
システムに異常が発生し、CPUモジュールが運転停止になった場合に、異常発生直前の状態を保持させたい場合や、CPUモジュール停止直前の出力を停止中も保持させたい場合に使用します。
「出力ホールド」の登録は、Tリンクマスタモジュールのパラメータ 個別出力ホールド局定義 で行ないます。
＜設定方法＞① Tリンクマスタモジュールを選択し、右クリックして「モジュールプロパティ」を選択します。

モジュール情報ダイアログが表示されますので、パラメータをクリックします。

ここをクリックします。

Tリンク機能

ページ

34/36

② Tリンクマスターパラメータ定義が表示されます。
設定をクリックします。

③ 出力ホールド設定するTリンク機器の局番をクリックします。

設定後「OK」をクリックします。

Tリンク機能ページ

35/36第５章 配線
５−１ 配線上の注意（１）コネクタの取り外しは、コネクタ固定用ネジを外してから行ってください。
（２）高圧線や動力線とTリンクケーブルは分離し、並行配線は避けてください。
（３）ケーブル布設工事は、下図のような布設をお奨めします。また、ケーブルはシールド線を使用してください。

Tリンク機能
５−２ Tリンクケーブルの端末処理
Tリンクケーブル１対を下図のように端末処理してください。

ページ

36/36