中央監視システム（TEOS）

株式会社 えむ・わい・けい目次I.

中央監視の紹介II.

中央監視の活用事例

III.

中央監視のカスタマイズ2

Ⅰ 中央監視の紹介
 中央監視システムのコンセプト

 設備監視を少人数にて的確に把握
 監視装置を誰でも簡単に操作できる操作性を実現
 設備を敏速かつ正確に管理 設備のエネルギー管理の容易化※設備・・・空調、電気、ユーティリティ、他
3

顧客へのセールスポイント
 汎用PCでWindowsを用いるため、エクセルやメールを操作するように、誰でも簡単に監視の操作が行えます 汎用ＰＣや汎用ＰＬＣを使用しているため、システム全体を低価格でシステムを供給できます 他社システムは機能別にオプションがありますが、弊社では全て基本ソフトで提供します 客先の運用に合わせ、機能をカスタマイズできます 弊社のシステムは、各種ネットワーク規格に対応し、他社設備（電気・純水・排水設備等）の情報を取り込むことが出来ます。（ハードウェア・配線工事の省力化が図れます）

4

中央監視の特長
 計測したデータは蓄積されており、分析が行えます １分単位のデータ、各種帳票のデータを蓄積 変化が激しい計測値については１秒単位のデータも蓄積 中央監視導入時より全てのデータを蓄積

500GのHDDの場合、10年のデータを保持 蓄積されたデータから、エネルギー使用量の見える化

 工場全体のエネルギー管理
 データ分析により、運転の最適化や省エネ対策の立案

5

中央監視システム画面例
 見やすく、操作しやすい画面

フロー図や平面図は色分けして表示
 運転状態などの一覧画面は大きな文字で表示6

中央監視システムの構成 監視サーバは二重化冗長

制御系・待機系の２台のPCにより監視
 制御系PCの故障時には、待機系PCにて監視を継続
 制御系ＰＣのみでの監視も行える 複数のエリアで監視

クライアントPC
監視サーバにて取得したデータは全て閲覧できる
 発停や設定など、監視サーバと同様に設備を操作
 最大２０台まで対応
 クライアントごとに表示する内容に制限もできる

7

中央監視システム構成図（参考例）
制御系PC

待機系PC

インターネット
プリンタ

UPS

クライアント
PCUPS
メール通報用ルータ

HUB

PLC

Ethernet （ LAN ）

HUB

HUB

HUB

PLC
8

中央監視システムの拡張例
 複数の棟のデータを一元管理

各棟のデータは中央監視に送られ、一括で管理 各棟ではそれぞれ設置してあるクライアントにて監視（棟によりPLCのみや、クライアントのみといった接続もできます）
Ethernet （ LAN ）

HUB

HUB

HUB

PLC

PLC

PLC

クライアントクライアント

HUB

クライアント
中央監視サーバ

工場 A棟

工場 B棟

工場 E棟

工場 F棟管理室

9

Ⅱ 中央監視の活用事例
 蓄積されたデータはCSVにて出力

CSV形式のファイルはMicrosoft Excel™をはじめとした各種表計算ソフトが対応
 様々なシステム評価に活用10

システム評価例
冷熱源評価

温熱源評価

蓄熱水評価
外調機評価

冷凍機出力

冷凍機、冷却塔、ポンプ電力使用量
ボイラー出力油、電力使用量
夜間又は特別料金時の減額金額
冷水、蒸気、電力使用量
総送風量
11中央監視システムの管理体系①設備管理
設備の運転停止や、故障などの状態を管理②

エネルギー管理
設備のエネルギー使用状況を管理③

保全管理
設備の運転時間の管理や機器台帳管理

④

データ管理
帳票や１分データなどの表示、出力を管理

12

① 設備管理 設備の発停操作

設備の個別起動 タイムスケジュールに応じての起動 グループ起動 設備の運転状態や計測値の把握

フロー図や平面図から運転状態や計測値を把握
 トレンドグラフ、高速トレンドグラフの表示
 瞬停、停復電時自動復帰システム


瞬停や停電時に設備に対して運転状態を復帰

13

＜タイムスケジュール機能＞
設定した時間に基づき、自動で運転・停止制御を実施 曜日ごとに異なったスケジュールを設定

14

＜設備の運転状態や計測値の把握＞
フロー図や平面図より、状態表示やグラフ表示
 シンボルの色によって機器、計測値の状態が一目でわかる＜機器シンボル例＞

緑 → 停止状態
赤 → 運転状態
黄色点滅 → 故障

15

＜トレンドグラフ＞


現在より１年分のデータをグラフ表示（過去画面を使えば導入時からの全てのデータを表示）

グラフは８点まで同時に表示し、表示・非表示の切り替えも可能

クリックした時間の計測値を表示



設備機器のON/OFFといった状態も計測値と同時に表示

16

＜高速トレンドグラフ＞


1秒毎の計測値の変化をグラフ表示



変化速度の速い計測値（圧力、流量、室圧等）の瞬間的な計測値異常を記録

17

＜瞬停、停復電時自動復帰システム＞
 瞬停処理

２秒以下の瞬時停電が発生した際、復帰時に運転していた機器に再起動をかけます 停復電処理

停電が発生し停電が回復した際、自動または、手動で設定してある機器を順次運転し、もとの運転状態に戻します18

② エネルギー管理
 設備のエネルギー量を把握

設備が使用しているエネルギー量を積算値にて把握

 設備ごとのエネルギーコストを把握


設備ごとにエネルギー使用量を取得でき、そこからエネルギーコストを算出

 システム評価


冷熱源システムや温熱源システムといったシステムの評価をポンプ電力使用量などの情報より実施
19

＜電力量の把握＞
 電力デマンド表示

デマンドグラフにて、現在使用している電力量や３０分単位の電力量予測を行い、電力の使用状況を把握
 高負荷時には予め指定した機器を停止し、電力量超過を防止

20

＜設備ごとのエネルギーコストを把握＞ 設備ごとのエネルギー使用量

中央監視にて蓄積されたデータはExcelにて操作が行える形（CSV形式）で出力
 帳票の日合計や月合計の項目や、設備ごとの積算値から設備ごとのエネルギー使用量を算出


中央監視からエネルギー使用量のデータを出力し、Excelにて右に示すような計算表を用いて計算することにより、設備ごとのエネルギーコストを算出

21

＜システム評価＞
9080－熱源評価
・冷熱源システム

70605040・温熱源システム

3020・蓄熱槽システム

100－外調機評価－循環系評価

１月

２月

３月

４月

出力／入力で評価
Excelで表、グラフを作成－生産冷却水、圧空、排水、純水システム評価

中央監視よりデータを出力し、Excelにて表、グラフの作成、及び各システムのエネルギー効率の評価を行うことができる
22

③ 保全管理 設備機器の機器台帳管理

 設備機器の稼働時間/運転回数による寿命の把握

 過去画面による設備機器の過去状態の把握

 警報発生時のメール通報

23

＜設備機器の機器台帳管理＞
 機器台帳表示より、部品、仕様、能力等の状況を把握

 機器台帳にはメンテナンス状況の書き込みにより、詳細を保存できる

24

＜設備機器の稼働時間/運転回数による寿命の把握＞
 運転時間、運転回数の状況把握

運転時間や運転回数は一覧表示や、CSVファイルで把握

 故障履歴による状況把握

出力されたCSVファイルをExcelにて加工し、グラフ作成もできる25

＜過去画面による設備機器の過去状態の把握＞
 指定した時間の各機器の状態と計測値を表示

フロー図や平面図にその時の状態を再現
 導入時からデータを保持し、導入以降の日付であれば状態を再現


トラブル発生時の状態を再現できるため、原因追究に利用

気象条件が違う時（夏と冬など）を再現できるため、比較分析に利用

現在の中央監視表示
1年前の過去画面表示

26

＜警報発生時のメール通報＞

警報発生時に携帯電話などの端末にメールを送信（メール通報にはインターネットへの接続が必要）

メールでは警報の発生時間、発生したポイントや計測値などが通知
メール通報文面例
Subject: 中央監視警報発生
警報発生
警報件数 1 未通知件数 0
2011/01/20 13:11:36, 【重大警報】, WLD015,受電地絡 (51GR1), 警報, 発生,
2011/01/20 13:11:52, 【重大警報】, ACA428, AHU-12 給気温度, 上限, 発生,

制御系
PC,30.0℃,待機系
PC

インターネット
携帯電話

UPS

UPS

メール通報用
ルータ
HUB

HUB

27

④ データ管理 帳票の自動作成

 トレンドデータのCSV出力

 画面のハードコピー

28

＜帳票の自動作成＞


帳票として日報・月報・年報を毎日自動作成



作成された帳票は、CSV形式やPDF形式のファイルに出力できる

29

＜トレンドデータのCSV出力＞

トレンド・高速トレンドデータはCSV形式で出力出力されたデータはExcelにて操作・加工を行う

30

＜画面のハードコピー＞キーボードにて、PrintiScreenキーとF12キーを連続して押すことにより、画面のハードコピーを印刷
Adobe Acrobatの仮想プリンタ機能があるソフトと併用することにより、画面のPDF出力も行える31

Ⅲ 中央監視のカスタマイズ お客様に満足して頂ける中央監視システムを目指してお客様からの機能のご要望等に対し、できるだけ低コストで実現できる事を目指して弊社では日夜研究開発に勤しんでおります。
今回ご紹介した機能のうち、過去画面やメール通報、機器台帳といった機能は過去にお客様から頂いたご要望を元に機能が追加されたものであり、お客様からのご要望は弊社にとってもレベルアップの機会と捉え、常に前向きに対応させて頂いております。

機能の詳細やカスタマイズについては是非ご連絡頂きまして、検討させて頂ければと思います。

32