MELSEC-AnSシリーズ→MELSEC iQ-Rシリーズ
機種一覧表
変換アダプタ変換アダプタ、置換え前および置換え後ユニットの仕様につきましては、ユーザーズマニュアル（当社Webサイトからダウンロード）を参照してください。
また接続機器の仕様を満足することをご確認ください。

入力/出力ユニット用
1スロットタイプ
入力/出力入力
出力入力出力入力

置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名A1SX10A1SX10EU
A1SY10A1SY10EU
A1SX30A1SX40A1SX80
A1SI61A1SX40-S1
A1SX40-S2
A1SX80-S1
A1SX80-S2
A1SY22
A1SY40A1SY40P
A1SY50A1SY80A1SX81A1SX81-S2

出力A1SY81
A1SY81EP

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名注意事項

RX10※1RY10R2※１、2形名変換アダプタ
形 状MELSEC-AnSシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

入力/出力点数

ERNT-ASQTXY10※1、3
RX40C7、RX70C4※1※1、4

RX40C7

RY40NT5P
RY40PT5P
RX41C4、RX41C6HS、RX71C4
RX41C4、
RX41C6HS

端子台（20点）

端子台（18点）

16点

D-Subコネクタ
（37P）

コネクタ
（40P）

32点

※1

RY20S6
RY40NT5P

ERNT-ASQTX40

ERNT-ASQTY22
※１、2

※5

ERNT-ASQTY40
ERNT-ASQTY50
ERNT-ASQTY80

ERNT-ASLCXY81

RY41PT1P※1：MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。
※2：1コモンあたりの点数が変わるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。
※3：定格入力電圧をAC12V、AC24Vで使用している場合は、DC5V、DC12V、DC24Vに変更する必要があります。
※4：三菱電機株式会社製エンジニアリングソフトウェアGX Works3のユニットパラメータで、割込動作設定を実施いただく必要があります。
※5：MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Lシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。

2スロットタイプ（高温対応ベースユニット R310B-HT/R610B-HTには使用できません）
入力/出力

入力

42

置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名A1SX20A1SX20EU

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名RX28 ×2台

注意事項

―形名

ERNT-2AR20X

変換アダプタ形 状
MELSEC-AnSシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

端子台（20点）

端子台（18点）
×2

入力 / 出力点数

16点

AnS ▶ iQ-R

MELSECMELSEC iQ-Rシリーズ
仕 様点

MELSEC-AnSシリーズ
仕 様名点

A1SX41

DC12/24V、
シンク

32点

A1SX41-S1A1SX41-S2

DC24V、
シンク
DC24V、
シンク

32点
32点

A1SX71

DC5/12/24V、
シンク/ソース

32点

A1SX42

DC12/24V、
シンク

64点

A1SX42-S1
A1SX42-S2
A1SX82-S1
A1SY41A1SY41PA1SY71A1SY42
A1SY42P
A1SY82

DC24V、
シンク
DC24V、
シンク
DC24V、
シンク/ソース
DC12/24V、
シンク
DC12/24V、
シンク
DC5/12V、
シンク
出力
DC12/24V、
シンク
DC12/24V、
シンク
DC12/24V、ソース
入力：DC12/24V、
シンク
A1SH42
A1SH42P
出力：DC12/24V、
シンク
入出力混合
入力：DC24V、
シンク
A1SH42-S1
A1SH42P-S1 出力：DC12/24V、
シンク

ユニバーサル変換アダプタを活用した置換え数形

名RX41C4（DC24V時）
RX71C4（DC12V時）
RX41C4
RX41C4
RX41C4
RX71C4
RX42C4
RX72C4
RX42C4
RX42C4
RX42C4
RY41NT2P
RY41NT2P
RY41NT2P（DC12V時）
RY42NT2P
RY42NT2P
RY42PT1P

64点
64点
64点
32点
32点
32点
64点
64点
64点
入力32点 RH42C4NT2P
出力32点 （入力24V時）
入力32点
RH42C4NT2P
出力32点数

DC24V、プラス/マイナスコモン共用 32点
DC5/12V、プラス/マイナスコモン共用 32点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 32点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 32点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 32点
DC5/12V、プラス/マイナスコモン共用 32点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 64点
DC5/12V、プラス/マイナスコモン共用 64点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 64点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 64点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用 64点
DC12/24V、シンク
32点
DC12/24V、シンク
32点
DC12/24V、シンク（DC5V不可）
32点
DC12/24V、
シンク
64点
DC12/24V、
シンク
64点
DC12/24V、ソース
64点
入力：DC24V、シンク（DC12V不可） 入力32点
出力：DC12/24V、
シンク
出力32点
入力：DC24V、
シンク
入力32点
出力：DC12/24V、シンク
出力32点

必要台数

1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台

MELSEC

入力形▶P.258下表に示す入力/出力ユニット未対応となります。ただし、ユニバーサル変換アダプタを活用いただくことで、再配線が必要となりますがご使用いただけます。

入力/出力

置換え前MELSEC-AnSシリーズ
形

名

仕様

AC240V/DC24V、2A/点、接点
A1SY18A
AC240V/DC24V、A1SY18AEU 2A/点、独立接点
AC100-240V、
A1SY28EU
トライアックA1SY14EU

出力

A1SY60A1SY60E
A1SY68A
A1SY28A
A1SX48Y18

入出力混合

A1SX48Y58
A1SJ-56DT
A1SJ-56DR

ダイナミックA1S42X
入力

DC24V、2A/点、シンク

置換え後MELSEC iQ-Rシリーズ
点数

形

名

12点

RY10R28点

RY18R2A

8点

仕様

AC240V/DC24V、2A/点、接点AC240V/DC24V、2A/点、独立接点数

必要台数

16点

1台

8点

1台

点

16点

RY10R216点

RY10R28点

RY18R2A

AC240V/DC24V、2A/点、接点AC240V/DC24V、2A/点、接点AC240V/DC24V、2A/点、独立接点

16点

1台

16点

1台8点

1台

DC5/12/24V、2A/点、ソース
DC5/12/24/48V、2A/点、シンク/ソース、全点独立AC100-240V、
トライアック、全点独立
入力：DC24V、
シンク

8点

MELSEC iQ-Rシリーズに該当するユニットがありません

入力8点

RX40C7

出力：AC240V/DC24V、接点

出力8点

RY10R2

入力：DC24V、
シンク
出力：DC12/24V、
シンク
入力：DC24V、シンク
出力：DC24V、
シンク
入力：DC24V、
シンク
出力：AC240V/DC24V、接点

入力8点
出力8点
32点
24点
32点
24点

RX40C7
RY40NT5P
RX40C7
RY40NT5P
RX40C7
RY10R2

DC12/24V

16/32/
48/64点

DC12/24V－ユニバーサル変換
アダプタの対応

対応

MELSEC iQ-Rシリーズに該当するユニットがありません

DC24V、プラス/マイナスコモン共用
AC240V/DC24V、2A/点、接点
DC24V、プラス/マイナスコモン共用
DC12/24V、シンク
DC24V、プラス/マイナスコモン共用
DC12/24V、シンク
DC24V、プラス/マイナスコモン共用
AC240V/DC24V、接点－

※6

対応

－

16点

1台16点

1台16点16点
16点
16点
16点
16点

1台
1台
2台
2台
2台2台

MELSEC iQ-Rシリーズに該当するユニットがありません
ダイナミックA1S42Y
出力

注意事項

AnS ▶ iQ-R

入力/出力

シーケンサリニューアル

既設配線をそのまま使用できるユニット（変換アダプタ不要）－－

対応－－－－

16/32/
48/64点※6：
トランジスタ出力から接点出力になります。

置換え後ユニットがない場合

省配線・省工数機器を活用したリニューアル▶P.310

置換え検討のMELSECシリーズにラインアップされていないユニットや、変換アダプタ未対応ユニットの置換えを掲載しております。
例：AC200V対応ユニットを使っているが、置換え検討シリーズでAC200V対応ユニットがラインアップされていない。
そのような時は、当社製 デジタル信号変換器（ターミナルユニット）のAC200V入力タイプを活用することで、置換えを実現できます。

43アナログユニット用
1スロットタイプ
入力/出力

置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名A1S64AD
R60AD4
A1S68AD（電圧入力）
R60ADV8
入力
A1S68AD（電流入力）
R60ADI8
A1S68AD（電圧/電流入力混在） R60AD8-G
A1S62DA
R60DA4
出力 A1S68DAV
R60DAV8
A1S68DAI
R60DAI8

注意事項

形名※7※8、10※8、9、10―※7、10

ERNT-ASQT64AD※10ERNT-ASQT68DA

変換アダプタ形 状
MELSEC-AnSシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

端子台（18点）

ERNT-ASQT68AD
ERNT-2AR68AG
ERNT-ASQT62DA

端子台（20点）

コネクタ（40P）
端子台（18点）

チャンネル数

4チャンネル
8チャンネル2チャンネル
8チャンネル※7：R60DA4側のチャンネル3、4は使用できません。
（変換アダプタ内で未接続となります。）※8：R60ADV8、R60ADI8は、1ユニットで電圧入力と電流入力の混在使用できません。
※9：マイナス電流は入力できません。
※10：MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。

高速カウンタユニット用
1スロットタイプ
入力/出力

入力

置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名A1SD61
A1SD62
A1SD62E
A1SD62D

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名RD62P2
RD62P2
RD62P2E
RD62D2

注意事項

形名※11、12

ERNT-ASLTD61※12

ERNT-ASLTD62―

変換アダプタ形 状
MELSEC-AnSシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

チャンネル数

1チャンネル
端子台（20点）

コネクタ（40P）

ERNT-2AR62DD

2チャンネル※11：RD62P2には、A1SD61のリミットスイッチ出力機能がなく、代用の機能はRD62P2の一致出力機能となります。なお設定数が少ないなど仕様が異なります。
※12：MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Lシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。

温度入力ユニット用
1スロットタイプ
入力/出力

置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名A1S68TD
入力
A1S62RD3（N）

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名R60TD8-G
R60RD8-G

注意事項

――形名

ERNT-2AR68TD
ERNT-2AR62RD

変換アダプタ形 状
MELSEC-AnSシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

端子台（20点）

コネクタ
（40P）

チャンネル数

8チャンネル2チャンネル

温度調節ユニット用
1スロットタイプ
置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名A1S64TCTT-S1
A1S64TCTRTA1S64TCRT-S1
A1S64TCTRTA1S62TCTT-S2
A1S64TCTRTA1S62TCRT-S2
A1S64TCTRT

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名R60TCTRT2TT2
R60TCRT4
R60TCTRT2TT2
R60TCRT4※13：標準制御、熱電対入力にて使用時※14：標準制御、白金測温抵抗体入力にて使用時※15：加熱冷却制御、熱電対入力にて使用時※16：加熱冷却制御、白金測温抵抗体入力にて使用時

44

注意事項

―※13―
※14―
※15―
※16形名変換アダプタ
形 状
MELSEC-AnSシリーズ
MELSEC iQ-Rシリーズ

ERNT-2AR64TT
ERNT-2AR64TR
ERNT-2AR62TT
ERNT-2AR62TR

チャンネル数

4チャンネル

端子台（20点）

端子台（18点）

4チャンネル2チャンネル2チャンネルAnS ▶ iQ-R

MELSEC

1スロットタイプ＋断線検知コネクタ変換ケーブル（高温対応ベースユニット R310B-HT/R610B-HTには使用できません）
温度調節ユニット用変換アダプタ（1スロットタイプ）と断線検知コネクタ変換ケーブルがセットになった製品です。セット形名がお客様ご注文形名となります。
置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ユニット形名A1S64TCTTBW-S1
A1S64TCTRTBW
A1S64TCRTBW-S1
A1S64TCTRTBW
A1S62TCTTBW-S2
A1S64TCTRTBW
A1S62TCRTBW-S2
A1S64TCTRTBW

置換え後MELSEC iQ-Rシリーズ
ユニット形名

温度調節ユニット用変換アダプタ

注意事項

―※17―
R60TCRT4BW※18―
R60TCTRT2TT2BW※19―
R60TCRT4BW※20
R60TCTRT2TT2BW

セット形名
形形
MELSEC-AnS
シリーズ

名ERNT-2AR64TT1BW

ERNT-2AR64TT

ERNT-2AR64TR1BW

ERNT-2AR64TR

ERNT-2AR62TT1BW

ERNT-2AR62TT

ERNT-2AR62TR1BW

ERNT-2AR62TR

状MELSEC iQ-R
シリーズ

チャンネル数

断線検知コネクタ
変換ケーブル
形 状
MELSEC-AnS MELSEC iQ-R
シリーズ
シリーズ

シーケンサリニューアル断線検知機能付き温度調節ユニット用

4チャンネル
端子台（20点）

4チャンネル
端子台（18点）
2チャンネル

コネクタ
（8P）

端子台
（18点）

2チャンネル※17：標準制御、熱電対入力にて使用時※18：標準制御、白金測温抵抗体入力にて使用時※19：加熱冷却制御、熱電対入力にて使用時※20：加熱冷却制御、白金測温抵抗体入力にて使用時

ベースアダプタ

基本

置換え前
MELSEC-AnSシリーズ
ベースユニット形名

置換え後
MELSEC iQ-Rシリーズ
ベースユニット形名

注意事項

A1S38B
A1S38HB
A1S38HBEU
A1S35B
A1S33B
A1S32B
A1SJCPUA1SJCPU-S3
A1SJHCPU

R38B

※21

R310B-HT※23

対応製品なし

R35B
R33BR33B※21※21※21

ERNT-ASQB35N
ERNT-ASQB33N
ERNT-ASQB32N

R35B

※21

ERNT-ASQB00JN

R68B
R610B-HT
R65B
R68B
R65B
R65B

※21※24※21※21、22
──

ERNT-ASQB68N
対応製品なしERNT-ASQB65N
ERNT-ASQB58N

A1S68B
増設

A1S65B
A1S58B
A1S55B
A1S52B

ベースアダプタ形名

備考

ERNT-ASQB38NAnS ▶ iQ-R

基本/増設

MELSEC注）上記以外のインテリジェント機能ユニット（位置決めユニット、情報系ユニット、分散ユニットなど）
は変換アダプタ未対応のため再配線が必要となります。

Q7BAT-SETをご使用の際は、ベースアダプタへCPUユニット（Q7BAT-SET装着前）が装着されたベースユニットを取り付けた状
態で、Q7BAT-SETをCPUユニットへ装着してください。

対応製品なし※21：MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用ベースアダプタを使用します。
※22：MELSEC iQ-Rシリーズに電源なしのベースユニットがないため、電源ありの増設ベースユニットを置換え対象としています。
※23：高温対応ベースユニットR310B-HTへ置換える場合、横幅寸法が430mmから439mmになり9mm増えます。
※24：高温対応ベースユニットR610B-HTへ置換える場合、横幅寸法が420mmから439mmになり19mm増えます。

45