［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機復水器への海水の混入について（第３報）［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分

21． 10． 16
原子力安全対策推進監(内 線 2352)

有・[評価レベル －]Ａ ・ Ｂ ・無Ｃ有・
無[漏えい量－]発生日時
２１年 ９月２５日１０時３０分
１号・２号・３号・共用設備
発生場所
異常の概要
管理区域内 ・ 管理区域外・設備の故障、異常種類
・地震、人身事故、その他［ 異 常 の 内 容 ］（ 9月 25日 公 表 区 分 Ｂ で 公 表 済 ）外部への放射能の放出・漏えい

９ 月 25日 (金 )10時 45分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 別 紙 の と お り 、 伊 方 発 電 所 の 異 常 に 係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ９ 月 25日 (金 )10時 30分 頃 、 通 常 運 転 中 の 伊 方 ３ 号 機 に お い て 、 復 水 器 細 管 の ボ ー ル
洗浄後、復水器ホットウェル３Ｂの導電率指示に有意な上昇があったことから、水質を確認した結果、ナトリウム及び塩素が検出されたため、微量な海水が復水器内に混入しているものと推定した。
10時 30分 現 在 の 導 電 率 約 ０ ． ３ マ イ ク ロ ジ ー メ ン ス ／ ｃ ｍ
注意信号設定値
０．３マイクロジーメンス／ｃｍ
２ 混入した海水は、復水脱塩装置により除去されるため、運転継続に問題はない。
３ 今後、監視強化を行うとともに、計画的に調査する。

［ そ の 後 の 状 況 ］（ 10月 7日 公 表 区 分 Ａ で 公 表 済 ）10月 ７ 日 (水 )13時 10分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 別 紙 の と お り 、 伊 方 発 電 所 の 異 常 に 係 る
通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ そ の 後 、 復 水 器 ホ ッ ト ウ ェ ル ３ Ｂ の 導 電 率 は 約 ０ ． ３ ﾏｲｸﾛｼﾞｰﾒﾝｽ／ ｃ ｍ で 安 定 し て
お り 、 プ ラ ン ト の 運 転 継 続 に 問 題 は な い も の の 、 予 防 保 全 の 観 点 か ら 、 10月 13日 か ら
出 力 を 約 95％ ま で 下 げ て 、 約 １ 週 間 程 度 の 予 定 で 復 水 器 ホ ッ ト ウ ェ ル ３ Ｂ へ の 海 水 混入の調査・処置を行うこととした。

［復旧状況］
10月 16日 (金 )13時 50分 、 四 国 電 力 (株 )か ら 、 別 紙 の と お り 、 伊 方 発 電 所 の 異 常 に 係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 復水器ホットウェル３Ｂへの海水混入の調査を行った結果、細管の１本が漏えいしていることが判明したため、当該細管に施栓を行った。
２ 渦流探傷検査の結果、施栓の判定基準に達してなかったものの、微少な指示が見られたもの及び漏えい細管の周囲の細管など２０本について、念のため、予防施栓を行った。
３ そ の 後 、 定 格 熱 出 力 運 転 に 復 帰 し 、 10月 16日 (金 )13時 30分 、 海 水 の 混 入 が な い こ とを確認した。
13時 30分 現 在 の 導 電 率 約 ０ ． ０ ７ マ イ ク ロ ジ ー メ ン ス ／ ｃ ｍ
４ 次回定期検査時に漏えい細管の詳細調査等を実施する。
５ 本事象による環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［異常発生時の状況］
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力100％） ・停止中
運転中（出力102％） ・停止中
通常値
・
異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２県の公表区分

区分
Ａ内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却器：管理区域（ 高 圧 タ ー ビ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

放水口
復水ポンプ

○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

復水脱塩装置低圧給水加熱器
主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料

排ｶﾞｽ
ﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

発生場所

用語の解説○復水器
ター ビンを回した蒸気（ ２次冷却水）を海水で間接的に冷却し、再び蒸気発生器 に戻すための装置。 復水器の内部には、海水が通る約４万本の細管があり、その周りで蒸気（２次冷却水）が冷やされ、水に戻る。

○導電率
導電 率は電気抵抗の逆数 （＝物質中の電気の流れやすさ）であり、水の場合、不純物が多いほど大きい値を示す。

○復水器細管のボール洗浄
スポンジボールを 復水器の細管内に流して、細管内面の汚れ（海水中に含まれる貝類の幼生、微生物等）を清掃する作業。

○渦流探傷検査
材 料 表面に渦電流を流して 、材料に発生する電磁誘導の変化から検査 対象の傷とその深さを検出する検査方法。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成21年9月25日(金)
測定値 （シンチレーション検出器）
測定局
時刻
10:10 10:20 10:30 10:40
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)19191919
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2726
2626
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
18171718
媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21212221
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25242425
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
14141414
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
26
26
25
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
2222
2222
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
16161616
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
16161616
電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
16151615力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.315141414㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.4－151616※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
10:50 降雨時 降雨時以外
19４６１９25４８２５18３７１６21４６２２25５１２７14４３１４25
５４３０22３６２２16４１１７16４４１６16４５１６14４６１５16４４１６（参考）１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。