お問合せは本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/

双方向直流電源/充放電電源を１台に凝縮したハイブリッド電源

出力電圧100kW■ 電力回生技術

750V■ 系統に影響を与えないクリーンな回生電流

回生時の電力を熱エネルギーに変換せず電力系統に回生することで、熱エネルギーと電力使用量が抑えられ、CO2の排出低減や放熱設備を最小限にでき、コスト削減やカーボンニュートラルに貢献します。

回生電流歪率５％以下で同じ系統に接続された装置に悪影響を与えません。

双方向直流電源時

モータ、インバータ、コンバータの特性試験に最適
また、専用ソフトウェア、周辺機器との組み合わせにより手軽で本格的なバッテリの充放電試験 を提供

RZ-X2-100K

RZ-X2-100K

出力
電力充放電電源時

（※1）

特長

特長

RZ-X-100K-Hと互換性を維持しているため、双方向直流電源でご利用時
RZ-X-100K-Hとの混在利用が可能（※2）

メイン機能

new

ズーム

16,500,000 円

外部アナログ絶縁

通信

内部抵抗
GPIB

LAN

RS485

RS232

スイッチング
レギュレータ並列（20台）外部アナログ制御

シーケンス

吸収した電力を熱にしないことで、放熱用の空調設備が最小限に抑えられ、電力の再利用で電力量を削減します。
■ ズーム機能

LinkAnyArts-SC2
LinkAnyArts-BT
LinkAnyArts-CD

回生

電気で回転充電

電気を供給

インバータ

電気を吸収

二次電池

RZ-X2-100K

別売の直並列ケーブルで接続を行うことにより、自動的に接続状態(直列・並列)と台数を認識し、マスター、ブースター構成になることから、マスター機より複数のRZ-X2-100Kを一括してコントロールすることができます。

直並列構成例

（※2）

（※1）

（※2）

マスター

直並列ケーブル

（※2）

（※1）

（※2）

ブースター

ブースター

■ 増設による大容量化を提供

直列接続・並列接続による構成が可能なため、最大電力2000kW（20台※）までの出力が行えます。
※：双方向直流電源でご利用になる場合、RZ-X-100K-Hシリーズと混在可能（充放電電源として利用する場合は混在できません)

直列/並列（台数） 最大電圧・電流

最大電力■ 大容量・小型化

100kWという大容量にもかかわらず、当社比1/2（2ラック→１ラック）と小型化を実現しました。

当社比1/2（定格100kW装置）

外観図

外観図

最大直並列接続構成例※1：直並列ケーブル（別売）
直列接続もしくは並列接続を行う際の専用ケーブルです。
このケーブルの接続には直並列モジュール（※2）が必要です。
※2：直並列モジュール（別売）
直並列ケーブル（※1）を利用する際の専用モジュールです。
直並列ケーブル（別売）１本に対して、各装置毎に本モジュールがそれぞれ１台ずつ必要です。

通信関連

RZ-X2-100K、高速多チャンネルデータロガー（DU）や恒温槽を連携でき高精度な計測試験ができます。

直並列ケーブルブースター

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

充放電ソフトウェア LinkAnyArts®-CD（別売）

（※2）

双方向電源

RZ-X2-100Kと連携しバッテリの挙動を模擬できます。

高速多チャンネルデータロガー
DU

（※2）

2直列＋3並列接続の場合
最大出力電力600kW（出力電圧1500V/出力電流1200A）

直並列モジュール

バッテリ模擬ソフトウェア LinkAnyArts®-BT
（別売）

（※2）

充放電ソフトウェア（別売）
LinkAnyArts®-CD（※1）

直並列モジュール

通信関連

電圧/温度計測（※1）

直並列ケーブルブースター
直並列モジュール

LANPC

直並列モジュール

バッテリ模擬ソフトウェア（別売）
LinkAnyArts®-BTLAN（※2）

直並列モジュール

LAN

二次電池
（供試体）

（※2）

直並列モジュール

RZ-X2-100K

RZ-X2-100K

（※1）

ブースター
直並列モジュール

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

インバータ
モータ （供試体）
（供試体）

LAN

（別途ご準備ください）

直並列ケーブル直並列モジュール

恒温槽

直並列モジュール

RS232C/RS485

注）
双方向直流電源でご利用になる場合、RZ-X-100K-Hと混在可能（充放電電源として利用する場合は混在できません）

直並列モジュール

（※2）

直並列ケーブル

双方向電源充放電試験環境LAN■ ファン騒音抑制■ 直並列接続の自動認識により容量UPを容易に実現

電気を吸収

モータ、インバータなどの試験環境やバッテリ充放電試験に必要な電源、及び関連周辺機器、ソフトウェアを弊社の製品で構築でき試験機器とソフトウェアの親和性の高いシステムを実現するため、高精度な計測データ収集の他、安定した運用環境を提供いたします。

PC

電流

出力電力に応じ、冷却ファンの回転数を制御し、ファンによる騒音を低減します。

■ バッテリ模擬環境、充放電試験環境の電源やソフトウェアの他、ロガーなどをワンストップサービス

バッテリ模擬環境

＋400A

電気を供給

放電

RZ-X2-100K

＋133A

0A

供試体の負荷条件にかかわらず、安定した電圧を供給できるため正確な出力特性や損失評価が可能です。

電子負荷

電子負荷

モータ
慣性で回転

−133A

■ 高安定度＋100kW

バイポーラ

バイポーラ

充放電電源（充電・放電動作を再現）＋20V（※）
0V−400A

電流応答速度10ms以下を実現し、シームレスな切り替え動作を提供します。
また、電流のオーバーシュートやアンダーシュートが少ないため供試体へダメージを与える恐れがありません。

交流電源

交流電源

双方向直流電源（バッテリ動作を再現）−100kW＋250V■ 高速応答性

出力電圧：＋750V
出力電流：±400A
出力電力：±100kW

出力範囲

双方向直流電源と充放電電源の２つの異なる電源を１台に凝縮、これにより、モータ、インバータ、DCDCコンバータなど双方向直流電源を使う場合や、二次電池（バッテリ）など充放電電源を使う場合において、RZ-X2-100Kシリーズ１台で行えます。

電力回生型電源としては、業界トップクラスの高効率とノイズ抑制を実現しています。

※：20V以下の力行・回生時の電圧・電流設定確度は保証外

電圧＋750V■ ハイブリッド（双方向直流 / 充放電）電源■ 高効率、低ノイズ最大電力(100kW)の範囲で出力電圧と出力電流を可変できます。
これにより一般的な固定レンジ電源の複数機種を１台でカバーできます。

直流電源

直流電源

希望小売価格スルーレート

製品系統図

製品系統図

※1：充放電試験を行うためには、別売の充放電ソフトウェア（LinkAnyArts®-CD）が必要※2：充放電電源で利用する場合、RZ-X-100Kシリーズと混在できません。

2/10（20台） 1500V/4000A 2000kW
1/20（20台） 750V/8000A

INDEX

直列 最大２台

INDEX

並列 最大20台

78

2000kW

注：最 大出力電力の範囲での電圧/電流の設定が可能です。

RPSシリーズ（100kW）

RZ-X2-100K（100kW）

79

■ スルーレート機能

V2

RZ-X2-100K■ シーケンス動作

５ステップのシーケンス動作を電源単体でサポートしており簡易的なパターン運転であれば単体で評価が行えます。

■ LANポート装備

注：充放電電源でご利用の際は充放電ソフトウェア（LinkAnyArts ｰCD）が必要です。
®

■ WEBブラウザ

サポート■ 大型タッチパネル採用

立ち上がり
立ち上がり
立ち上がり
立ち下がり
立ち下がり
立ち下がり

E

■ LinkAnyArts®-CD（充放電ソフトウェア）F

スルーレートＯＦＦ
１ｓｅｃ／フルスパン
３ｓｅｃ／フルスパン
スルーレートＯＦＦ
１ｓｅｃ／フルスパン
３ｓｅｃ／フルスパン

V3

スルーレート機能イメージ充放電試験を行うためのソフトウェアです。本ソフトウェアにより、充放電電源（RZ-X2）、高速多チャンネルデータロガー（DUシリーズ）や恒温槽を連携することができます。
これにより、計測タイミングを同期でき、高精度、高品質な計測、制御を行った試験が行えます。定電流（CC）充放電、定電流定電圧（CC/CV）充放電などの基本的な充放電モードはもちろん、パルス充放電機能を実装しているためリチウムイオン二次電池などの評価試験に最適です。
■ 試験データの保存
試験データは、CSV形式でパソコンに保存されます。

■ 外部インタフェース■ 豊富なステップ移行・試験停止条件
充放電試験に必要な各種パターン、ステップの移行や試験を停止する条件の判定機能をサポート。

アナログ入力（本体制御用）、接点出力（本体内状態など）、接点入力（非常停止など）■ 充放電試験に便利なオプション■ 異常・故障監視
RZ-X2やデータロガー、恒温槽と常に通信を行い、異常発生時、試験を停止します。
また、試験停止要因を簡単に確認できます。

電圧/温度計測用高速多チャンネルデータロガー（DU）、充放電ソ
フトウェア（LinkAnyArts®ｰCD）

過電圧、過電流、過温度の検出機能、漏電ブレーカー
運用状態表示用シグナルタワー（オプション）
非常停止ボタン、エマージェンシーボックス（オプション）
恒温槽の監視・制御（オプション：充放電ソフトウェアLinkAnyArts®ｰCDにて対応）

注：本オプションは、双方向電源のみのご利用となります。
充放電電源時にはご利用できませんので、ご注意ください。

プログラム2（耐久試験B）※1
順序1：パターン1
順序2：パターン2：
順序100：パターン100

パターン100※2※2：**充電
パターン1ステップ1
ステップ2：休止※2
ステップ1：**充電
パターン２
ステップ3：**放電
ステップ2：休止
ステップ1：**充電※3
ステップ4：休止
ステップ3：パルス充放電
ステップ2：休止
ステップ4：休止
ステップ3：**放電
ステップ4：休止※1：プログラム内には最大100個のパターンが設定可能※2：パターン内には最大100個のステップが設定可能※3：「高速パルス充放電試験」
をご覧ください

バイポーラ

バイポーラ

■ 高速多チャンネルデータロガー

ステップ（充放電モード一覧）
・定電流充電（CC充電） ・定電力定電圧充電（CP/CV充電）・定電流放電（CC放電） ・定電力定電圧放電（CP/CV放電）
・定電圧充電（CV充電） ・パルス充放電（定電流）※３
・定電圧放電（CV放電） ・パルス充放電（定電力）※３・定電流定電圧充電（CC/CV充電） ・休止・定電流定電圧放電（CC/CV放電）
・定電力充電（CP充電）
・定電力放電（CP放電）

プログラム1（耐久試験A）※1
順序1：パターン1
順序2：パターン2：
順序100：パターン100

パターン100※2※2
ステップ1：**充電
パターン２
ステップ2
※2：**充電 ：休止
パターン1ステップ1
ステップ3：**放電
ステップ2
：休止
ステップ1：**充電
ステップ4
ステップ3：**放電 ：休止
ステップ2：休止
ステップ4：休止 ※3
ステップ3：パルス充放電
ステップ4：休止

交流電源

交流電源

評価グループプログラム順序1：プログラム1（耐久試験A）
プログラム順序2：プログラム2（耐久試験B）

CAN/CAN FDインタフェース（オプション）を追加することができます。
これにより、CAN/CAN FDインタフェースに対応した機器、電装品など絡めた評価・試験を行うことができます。なお、本機能をご利用になる場合、CAN通信のインタフェース仕様について情報をご提供いたしますのでこの資料に基づいて、お客様でのご利用をお願いいたします。

電子負荷

電子負荷

充放電試験に必須な高速サンプリング、多チャンネルの同時計測対応のデータロガー（DU）
をご用意しています。
でかつ同期タイミングによる高精度計測の環境を提これにより、高速サンプリング「電圧10ms、温度100ms（※1）」供します。
・多チャンネルの電圧/温度を同時サンプリング
・最大104ch/台（電圧と温度の総数） 電圧のみ104ch/台、温度のみ100ch/台
・最速10msのサンプリング（電圧）・各種熱電対に対応（E、J、K、R、S、T種）
・熱電対のバーンアウト検出機能有り（※1）

評価グループ×プログラム×パターンの３階層構成

直流電源

直流電源

■ 複雑なパターン構築も容易に実現
評価グループ×プログラム(※1)×パターン(※2)の３階層構成を導入、これにより複雑な試験プログラムを簡単に組むことができます。
また、試験単位での入れ替えや繰返し回数の設定が容易にできるため、多彩な評価試験にも対応できます。

■ 安全性

7インチタッチパネルディスプレイにより、運用時の操作性や設定値、測定値などの視認性に優れています。

■ CAN/CAN FDをサポート

AB
C
DE
F

D

製品系統図

製品系統図

LANを経由しPCのWEBブラウザにて設定、本体出力制御出力監視を行うことができます。

V1特長

特長

LANをサポートしているため、PCより、本体設定、本体出力制御、出力監視を行うことができます。

CB

RZ-X2-100K

A

突入電流を抑えたい場合を想定して出力電圧、電流のスルーレート（上昇率、降下率）を設定することが可能です。
この機能は電圧、電流、上昇、降下についてそれぞれに設定できます。

高速多チャンネルデータロガー
DUシリーズ※1: 熱電対バーンアウト検出機能のON/OFFにより、測定値の更新間隔が変わります。
（機能OFF時：100ms、機能ON時：400ms）
温度計測用ボードDU251-TB

広範囲電圧計測用コネクタ（CH26）

電圧計測用ボードDU261-VB

温度計測用コネクタ（CH1-CH25）

低電圧計測用コネクタ（CH1-CH25）

LAN

電圧計測

DU261-VB
DU251-TB

各セル電圧

パターン設定画面※

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/アダプタ/アクセサリー

RZ-X2-100K
DU261-VB

プログラム設定画面※■ 試験の状況をグラフィカルにモニタリング試験の実行中は、パソコン画面上に試験の実行状態や、各設定値、計測値が表示され、計測値はリアルタイムビューワ画面でも表示できます。
また、リアルタイムビューワは縦横スケールの設定機能を搭載、これにより、見たい範囲を自在にモニタリングを行うことができます。

計測タイミング信号（注）PC

評価グループ設定画面※

双方向電源

双方向電源

RZ-X2-100Kとの構成例

充放電

総電圧

温度計測

DU251-TB

熱電対
燃料電池、二次電池などのセルご利用による環境によって、使用するケーブルの種類が違いますので詳しくは、お問い合わせください。

計測用構成例
セル電圧計測12

セル温度計測電流計測
8891617電圧計測用ボードDU261-VB
91617242425

総電圧計測
2625

温度計測用ボードDU251-TB

80

シャント抵抗

（保守用のため未使用）

LINK/ACT
ランプ

100M
ランプ

LANコネクタ

保守用ポートLANコネクタ（保守用のため未使用）

モニタ画面※

リアルタイムビューワ画面※■ 約70項目の中から表示項目を自由に選択可能■ 恒温槽連携機能

充放電ソフトウェア(LinkAnyArts®ｰCD)の設定により、恒温槽の温度や湿度をコントロールすることが可能です。
この機能により、供試体の使用環境下における電池の充放電特性を試験することが可能となります。
また、RZ-X2-100K、恒温槽間の監視を行い異常検出時に試験を停止させる安全設計となっています。

■ 高速パルス充放電試験（※3）
パルス充放電試験では、データロガーなどで測定し、CSV形式で保存された電流値または電力値のログファイル（最大6万ステップ）をインポートして、充放電試験のパルスパターンとして使用できます。

INDEX

INDEX
燃料電池、二次電池

保守用スイッチ

外観図

外観図

1

2

アラーム収集／発生用コネクタ
POWER/アラームランプ

通信関連

通信関連

注：RZ-X2とDU間で、計測タイミング信号用の同期ケーブルが必要です。

※画面は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

パルス設定画面※81

例

電池充電率（SOC）に対応した電流-電圧特性（I-V特性）の設定や二次電池による等価回路からシミュレートすることができバッテリの挙動を模擬できます。

0〜750V
0〜400A
100kW

SOCの要素に温度設定を追加して三次元的に評価が可能

SOC
100%
電圧
﹇V﹈

SOC3SOC4仕様

工場オプション

100K：100kW

H：750V/CL：基板コーティング

出力仕様

定電圧特性
（ＣＶ）
﹇％﹈
SOC

電圧
﹇ V﹈

製品系統図

SOC90%
Current

SOC20%■ I-V特性エディタから簡単に特性データが作成できます。また、
CSVファイルから実測特性のインポートも可能です。
■ 設定されていないSOCの特性を自動補間し、模擬運転が可能です。
■ リアルタイムモニタにて、電池模擬運転の実行状況がわかります。

電圧／電流

一定時間の変化

時間

画面が分かれているのでお好みのレイアウトにできます！

電圧／電流

急激な変化

モニタ、制御、計測グラフの（出力波形例）

時間

オプション

『RZ-X2/X、RPS、RBTシリーズ』などの大容量電源の出力を中継し工事期間を大幅に短縮
安全かつ容易に配線が出来るためメンテナンス性の向上が図れます。
■ 構成イメージ※：電源装置の外部トリップ端子などを直流電力（+/−）

利用することで扉開放時、電源の出力を停止させ、感電事故を防止することができます。

扉開放センサー（※）

品名
入力ケーブル（5m）
入力ケーブル（10m）
入力ケーブル（20m）
出力ケーブル（5m）
出力ケーブル（10m）
出力ケーブル（20m）直並列ケーブル（1m）直並列ケーブル（3m）
直並列ケーブル（5m）
直並列モジュール

形名
RZX100-OP-I-05M
RZX100-OP-I-10M
RZX100-OP-I-20M
RZX100-OP-O-05M
RZX100-OP-O-10M
RZX100-OP-O-20M
RZX100-OP-F-01M
RZX100-OP-F-03M
RZX100-OP-F-05M
RZX100-OP-M

希望小売価格（円・税抜）
143,000
220,000
385,000
110,000
220,000
440,000
11,00013,20019,80016,500

品名
エマージェンシーボックス
充放電ソフトウェア
LinkAnyArts-CD
電池模擬ソフトウェア
LinkAnyArts-BT
電源制御ソフトウェア
LinkAnyArts-SC2 RZ-X

EMG－BOX

形名

希望小売価格（円・税抜）
41,300LA-3996

550,000

LA-3289

220,000

LA-3443

66,000出力中継盤（800Aタイプ）   new

SD-JB-1500-800

880,000

出力中継盤（1600Aタイプ）   new

SD-JB-1500-1600

950,000

通信関連

通信関連

設置スペースや用途に応じて架台、キャスター、自立台の3タイプから選択可能

注1：上記内容につきましては予告なく変更させていただくことがあります。
※１：出力電圧設定値＋20Ｖから適用（周囲温度23℃±5℃）
また、20V以下の力行・回生時の電圧設定確度は保証外 ※2：出力電圧＋20Ｖから適用（周囲温度23℃±5℃）
また、20V以下の力行・回生時の電流設定確度は保証外 ※3：AC420V入力、定格出力電力、定格出力電流時 ※4：AC420V入力、定格出力電力、定格出力電圧時 ※5：定格出力電力、定格出力電流 ※6：入力電源ブレーカをオンした直後（約1ms間）に内部EMCフィルタ回路のコンデンサに流れる充電電流成分は除く ※7：RZ-X2-100Kの設置場所において、床下の耐荷重が不足するような場合は、ご相談ください。 ※8：CANインタフェースは、双方向直流電源のみご利用になれます。ご利用の際は、CANインタフェースの仕様をご提供いたしますので、その資料に基づいてご利用をお願いいたします。

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

ソフトウェア/特殊/
アダプタ/アクセサリー

new

双方向電源

双方向電源

電圧／電流

段階的に変化

電子負荷

電子負荷

時間

動作電源
〈※5〉
入力電流（実効値）
AC378V 入力〈※6〉
突入電流（ピーク値）
AC462V 入力
電力効率
外形寸法（突起物含まず）
最大直列台数マスター
最大並列台数ブースター
最大定格出力電圧
直並列
最大定格出力電流
運転
最大定格出力電力
内部抵抗可変外部制御（絶縁）
計測モニタ
各種機能
通信機能シーケンス動作
動作環境
重量
入力端子 / FG端子
出力端子

バイポーラ

バイポーラ

■ 計測したデータをPCに保存できるので、別途計測機器を用意する必要がありません。
■ 作成したパターン運転データを保存でき、複雑な試験内容を都度入力する必要がありません。
■ オシロスコープ等の測定データを利用し、取り込み範囲を指定してインポートできます。
■ 任意のプログラムに従って電源出力を変動させる「プログラム制御」と、一定の電源出力を行う「定値制御」
をサポートしています。
■ プログラム制御中のモニタやこの制御中の計測情報をモニタできるプログラム・リアルタイムビューアをサポート、これにより、計測、制御の環境が容易に構築可能です。

定電力特性
（ＣＰ）
電流応答時間（ソフトウェア画面イメージ）

PCより本体内の各種設定、出力制御・モニタ・パターン運転、リアルタイム計測が行えます。これにより加速度試験、負荷試験、長時間エージングなど色々な評価試験ができます。

定電流特性
（ＣＣ）

交流電源

交流電源

■ LinkAnyArts®-SC2（パターン運転、計測ソフトウェア）

Current

直流電源

直流電源

D社
C社

設定範囲

＋750V
±400A
±100kW＋0.00V〜＋787.50V＋0.000V〜＋78.750V
設定値の±（0.1%＋0.75V）
以内〈※1〉
設定値の±（0.1%＋0.075V）
以内〈※1〉
20mV
2mV−420.00A〜＋420.00A−42.000A〜＋42.000A
設定値の±（0.2%＋400mA）以内〈※2〉
設定値の±（0.2%＋40mA）以内〈※2〉
20mA
2mA−105000Ｗ〜＋105000Ｗ−31500W〜＋31500W−31500W〜＋31500W−3150W〜＋3150W
10ms以下 負荷電流が設定値の10〜90%に達するまでの時間
10ms以下 負荷電流が設定値の90〜10%に達するまでの時間
AC378V〜AC462V 3相 50Hz/60Hz
200Arms以下
200A以下91％以上〈※3〉 / 92%以上〈※4〉750mm（W）×1755mm（H）×956mm
（D）2台
20台
＋1500V±8000A±2000kW○
出力ON/OFF、出力制御、非常停止信号、ステータス
オプション
〈※8〉
LAN / CAN CAN FDインタフェース（オプション）
５パターン運転周囲温度0〜40℃（動作）/ 0〜60℃（保存）、湿度20〜85%RH（動作）/ 20〜85%RH（保存） 凍結、結露、腐食性ガスなきこと
600kg以下〈※7〉
端子台 M10ボルトナット / バー端子 M10ボルトナット
バー端子 M12ボルトナット

製品系統図

Hi レンジ
Lo レンジ
Hi レンジ
設定確度
Lo レンジ
Hi レンジ
設定分解能
Lo レンジ
Hi レンジ
設定範囲
Lo レンジ
Hi レンジ
設定確度
Lo レンジ
Hi レンジ
設定分解能
Lo レンジ
電圧 : Hi / 電流 : Hi
電圧 : Hi / 電流 : Lo
設定範囲
電圧 : Lo / 電流 : Hi
電圧 : Lo / 電流 : Lo
立ち上がり時間（定電流モード）
立ち下がり時間（定電流モード）

SOC毎に細かく設定可能

電流［A］

16,500,000定格出力電圧
定格出力電流定格出力電力Current

SOC20%■ 構成例

RZ-X2-100K-H

形名

希望小売価格（円・税抜）

Current

A社

定格出力電圧特長

特長

SOC90%

SOC5電流
［A］

LAN

シリーズ名

定格出力電力

SOC1
SOC2

SOC
20%

B社

ＲＺ-Ｘ2 - １０ 0 Ｋ - H / C L

RZ-X2-100K

RZ-X2-100K■ LinkAnyArts®-BT（バッテリ模擬ソフトウェア）

外観図

外観図

工場オプション
下記オプションは、工場にて製品に実装となりますので、本体購入時にご指定ください。 注：本オプションをお客様にて取り付けはできませんのでご注意ください。
電源装置

品名

出力中継盤

シグナルタワー（写真はRZ-X2-100K）

出力中継盤

SD-JB-1500-800（1500V/±800A）
SD-JB-1500-1600（1500V/±1600A）

82

直流電力（+/−）SD-JBシリーズ

詳細は出力中継盤(SD-JBシリーズ)のページをご覧ください。

インバータ

電圧出力モニタ（絶縁）電流出力モニタ（絶縁）モータ

CANインタフェース

希望小売価格（円・税抜）

内容36,300

表示内容を変更したい場合はお問い合わせください。

138,000
138,000
138,000
138,000

外部へのモニタ信号が内蔵のアイソレーションアンプにより電源部出力と絶縁することができます。

CAN／CAN FDインタフェース

330,000

INDEX

INDEX

供試体

形名
3色（赤：異常 黄：運転中 緑：運転準備）
ブザー付き（ON/OFF設定可能）
出力信号：0～10V／出力チャネル数 １
出力信号：4～20mA／出力チャネル数 １
出力信号：−10～10V／出力チャネル数 １
出力信号：4～20mA／出力チャネル数 １

双方向電源のみ利用可能です。本機能をご利用になる場合
CAN 通信のインタフェース仕様について情報をご提供いたしますのでこの資料に基づいて、お客様でのご利用をお願いいたします。

83