両面発電（両面受光）製品群のご紹介
2022年8月

両面発電（両面ガラス）モジュールとは？
➢ 両面発電モジュールは、表面と裏面から光を受光して発電。両面受光とも言われる場合もある➢ 両面発電モジュールの性能は、設置環境・条件に依る依存性が高い
例：設置環境の散乱光/反射率(ALBEDO)、アレイ・架台設計、設置方法など…
➢ 従来のバックシート構造モジュールと比較したメリット：①より高い発電量の確保 ⓶高信頼性、高耐久性 ③部材コスト（BOS)削減➡同じ設置面積で過積載をしていると同等の効果が得られる

入射光
Ag

雲からの散乱

直達光

5-30% 発電増加

モジュールからの反射散乱光

Al

図1. 両面受光セルの断面図© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

入射光

地表面からの反射と散乱

図2. 両面発電モジュールの概念図
Trina Solar Confidential, Public4

両面発電モジュールの市場動向© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

ref) ITRPV 2021両面発電モジュールが増えると予測されています
Trina Solar Confidential, Public

5両面発電モジュールの市場動向© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

6両面発電モジュールの市場動向© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

7

両面発電モジュールの市場動向© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

8

両面発電モジュールセル構造© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

PERC構造セルであれば、裏面アルミ電極を薄膜化、若しくはエッチングするだけで両面受光構造となるTrina Solar Confidential, Public9特徴1：両面受光セル技術（Bifacial Technology)➢ 表面と裏面の両方で受光可能な構造のセルを搭載➢ モジュール表面は直達光や散乱光を受光し、裏面は散乱光や反射光を受光！
➢ 設置面が積雪や白色屋根の場合、反射光が大きくなり、最大20%程度※の発電量アップを実現している事例も出てきている

直達光・散乱光

太陽電池モジュール

オモテ面

裏面© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

裏面/ジャンクションBOX

散乱光・地面反射光
両面発電のイメージ※ 設置環境（場所、架台高さ、形状等）により、発電量は変動致します
Trina Solar Confidential, Public10特徴2:両面ガラス構造に依り高い耐久性・信頼性を実現© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public12

特徴2-1:両面ガラス構造に依り高い耐久性・信頼性を実現 耐火性 最高レベル Class A✓

燃焼ブランド試験：
それぞれサイズの燃焼をモジュール上に設置し、判定基準として燃焼の拡大、モジュールからの燃焼落下物、モジュールの穴あき等がないことが要求されますClass AClass C

火炎テスト：
ガスバーナーを使用し、風で煽った704℃の炎をモジュール表面に接炎する
軒下からの火災に対する安全性能を評価する試験
横方向への燃焼の拡大、およびモジュールからの燃焼落下物等がないことが要求されます
Trina Solar Confidential, Public© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

✓Class B

13長期限定保証（Limited warranty）※ PVモジュール製品に関する保証 特に下記表の数値が重要⇒両面ガラス構造の高耐久性、信頼性に依り従来のガラス・バックシート構造より長期保証を実現⇒更に、N型セル搭載製品群はセルの特性上、初年度・経年劣化率共に改善© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

14

広範囲な使用環境で使用可能

砂漠地帯

積雪地域

カーポート屋根農業 グリーンハウス

産業用 屋上

BIPV

道路照明

騒音防止壁

© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

発電設備 農場

Trina Solar Confidential, Public

15

世界両面発電モジュール納入実績
世界中での導入が進んでいます国

顧客名

製品名

APME
APME
APME
APME

AUS
AUS
AUS
AUS

Powercor Network Services Pty Ltd
REID TECHNOLOGY LIMITED
Solar Juice Pty Limited
YHI (NEW ZEALAND) LTD

DEG14C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)

APME
APME
APME

EM-SEA
EM-SEA
India

BRIGHT FOUNDATION ASBL
Eigen Energy Pte Ltd
Purenergy Pvt Ltd

DEG5C.07(II)DEG14C.07(II)DEG5C.07(II)

APME
APME

New Zealand
Oman

Roof Top factory
Shell

DEG5C.07(II)DEG14C.07(II)

CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA

CHN
CHN
CHN
CHN
CHN
CHN

CHINA
CHINACHINA
CHINA

CHN
CHN
CHN
CHN

河北广鑫新能源科技有限公司
黑河英大新能源科技有限责任公司慧利达新能源科技有限公司
威海源华太阳能发电有限公司
虞城县光通新能源有限公司
广东爱康太阳能科技有限公司
国家电投集团西安太阳能电力有限公司
国家电投集团西安太阳能电力有限公司
江苏政成物流股份有限公司
江苏政成物流股份有限公司
通威渔光一体科技（江门）有限公司

DEG14C.27(II)DEG5C.20(II)DEG14C.27(II)DEG5C.07(II)DEG14C.07(II)DEG5C.07(II)DEG14C.07(II)DEG14C.27(II)DEG14C.07(II)DEG14C.27(II)DEG5C.07(II)

EUEU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

EU Union(EU 28)
AKUO FLOATING SOLUTIONS SAS
EU Union(EU 28)
Apulia 8 S.r.l.
EU Union(EU 28)
Baywa r.e. Solar Systems Srl
EU Union(EU 28)
Fankhauser Solar AG
EU Union(EU 28)
Greening Components B.V.
EU Union(EU 28)
NCLAVE Renewable, S.L
EU Union(EU 28)
TFM Energia Fotovoltaica, S. A.
EU-Non UT(EU non28)
SolarMarkt GmbHEU Union(EU 28)
Lightsource Trading Limited (UK)EU Union(EU 28)
Solar Market GMBH( Holand )DEG14C.27(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG14C.20(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)JAPJAPJPN
JPN
JPN

JPN direct sales
JPN direct salesJPN direct sales
JPN direct sales
JPN direct sales

Fuji IT Corp
SB Energy
GK Univergy 75
Smart Solar
DENKEN

DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)DEG5C.07(II)NEG16MC.20(II)

LATAM
LATAM

ChileChile

Atlas Renewable Energy Chile SpA
GRENERGY RENOVABLES, S.A.

DEG14C.07(II)DEG14C.07(II)NA
NACanada
CanadaGerman Solar Corporation
Solar Flow-Through (2017) Ltd

DEG14C.07(II) Perc
DEG14C.07(II) Perc

NA

ChannelConcept Clean Energy

DEG5C.07(II) Perc トリナは1GWを超える出荷設置実績があり、業界全体の出荷量は10GWを超えました。
Trina Solar Confidential, Public

16© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

地域生産能力：設備投資計画

2023 モジュール 生産能力

宿遷
Suquian70

塩城
Yangcheng

2023 セル 生産能力

常州
海外拠点
Thai & Vietnam

GW+

Changzhou

YiWu

55

GW+
Trina Solar Confidential, Public

17© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

義烏

生産能力
両面発電モジュールに対する最強のR&D革新能力■ 両面ガラスモジュールに対して、20以上の特許を所有■ 3つの国際規格への標準化活動を推進 (IEC/SEMI 規格など).

© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

18

技術動向

ウェハサイズ標準化の戦い⚫ 太陽光業界に於いても数種類のウェハサイズが存在⚫ 166～210mmサイズでの世代交代

サイズ(” /mm)

12”

半導体PV

8”
6”5”

3”

182156158 161

210

166

125

100

4”

2”

1965 1975

1985

1995

2005

2015

2020-

今後2～3年間は166㎜～210㎜角ウェハでの世代交代が進む

技術動向

大型セルの優位性166㎜＜182㎜＜210㎜★受光面積が拡大する➡モジュール化した際のデッドスペースが少なくなる★搭載ウェハを大きく薄く、更にバスバー本数増で、放熱特性が向上➡高温時や低照度下での発電量向上★受光面積を増やす事で、影の影響を軽減➡ゴミや異物に依る発電量ロスの軽減（TVやカメラの画素数同様高精細の方が良いが受光面積とのバランスが重要‼）

バスバー本数イメージ
166㎜（9本） ＜約6W強

182㎜（9～11本）

約7W強＜210/210R（9～12本）

約10W強モジュール構造に依る製品分類
カテゴリ

特徴
現在最も普及バックシートタイプ
高出力
高効率重視

両面発電(両面ガラス)タイプ
耐久性重視

用途

イメージ

一般的な地上設置
屋根設置等

表面のみ受光発電
表面はガラス
裏面はバックシート構造

表面/裏面の両方で発電
表面/裏面ともにガラスで有害物質を透過しにくい

両面受光により、トータル発電量を向上
BIPV（建材一体型）
営農型,カーポート, 追尾式,水上フロート用途など© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

塩害地域など耐久性が求められる特殊環境用途

Trina Solar Confidential, Public

21

製品ラインアップ

2022～2024用途別製品ラインアップ
屋根上設置用途：小型高出力製品群

最先端210㎜セル搭載モデルをシリーズ

48セル*

430W

50セル

510W

大規模発電所用途：大型高出力製品群

66セル*

580W

60セル

620W

66セル

685W

５種類のプラットフォームサイズより用途別に展開© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

*210Rセル（210㎜＊182㎜Recutangular48セル、66セル搭載品にアップグレード)
2022年6月現在ラインアップ
Trina Solar Confidential, Public

22

製品ラインアップ

2022～2024用途別製品ラインアップ
屋根上設置用途：小型高出力製品群最先端210㎜セル搭載モデルをシリーズ

48セル*

430W

50セル

510W

大規模発電所用途：大型高出力製品群

66セル*

580W

60セル

620W

66セル

685W

*（210R、N型セル製品群ラインアップは現時点の暫定です)

Trina Solar Confidential, Public

23© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

DE09R
DE21
DE19R
DE20
DE18M (II)DE09R.08 DEG18MC.20(II) DEG19RC.20 DEG20C.20 DEG21C.20
DE09R.05
NE19R
NEG20C.20 NEG21C.20(NEG9R.20*)(NEG19RC.20*)(NEG9R.28*)(NEG9RC.27*)

型式定義

TypePERC 48セル

バックシートシルバーフレーム

PERC 48セル

ブラックバックシート
DE09R.05
ブラックフレーム

210R 48Cell: Code 9R (144 1/3 cell)
210 50Cell: Code 18 (150 1/3 cell)

210R 66Cell: Code 19R (132 half cell)
210 66Cell: Code 21 (132 half cell)
MBB(マルチバスバー) + Multi Cut：Code “M”
Bifacial*: Code “C”*Bifacial:両面受光モデル

DE09R

PERC 48セル

バックシートブラックフレーム

DE09R.08

N型48セル両面ガラス
シルバーフレーム

NEG9R.20

N型48セル両面ガラス
ブラックフレーム

NEG9R.28

N型48
両面受光セル

両面ガラス
NEG9RC.27
透明充填剤モデル

210 60Cell: Code 20 (120 half cell)

Cell
Size(mm)

Code Name

バックシート

DE18M(II)PERC 50
両面受光セル

両面ガラス

DEG18MC.20(II)PERC 66セル

バックシートDE19R

PERC 66
両面受光セル

両面ガラス

DEG19RC.20

210Cellより標準搭載につき50cell以外は (II) 削除

N型66
両面受光セル両面ガラス

NEG19RC.20*N型セル搭載製品：Code “N”

PERC 60セル

バックシート

DE20

両面ガラス

DEG20C.20

両面ガラス

NEG20C.20

バックシート

DE21

両面ガラス

DEG21C.20

両面ガラス

NEG21C.20

210Cellより標準搭載につき50cell以外はM削除*N型セル搭載製品：Code “N”*PERCセル搭載製品：(II)*DEG●●.2●：両面Glassフレーム仕様*末尾.●5：ブラックフレーム、ブラックバックシート仕様*末尾.●7：透明充填剤仕様*末尾.●8：ブラックフレーム仕様

PERC 60セル
両面受光セル
N型60セル
両面受光セルPERC 66セル
PERC 66
両面受光セル
N型66セル
両面受光セル210R
Or210© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

PERC 50セル*MBB：マルチバスバー

Trina Solar Confidential, Public

24

設置ガイド© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

25
Trina Solar Confidential, Public

両面発電の出力に影響するファクター

abc© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

➢ 架台部分:a. アルベド; b. モジュールの高さ; c. アレイ間ピッチ（GCR）; d. 縦置きもしくは横置き; e. 影; f. トラッカー➢ 電気設計: パワコンの電気的容量
Trina Solar Confidential, Public

26

架台部分—アルベド➢地上面のアルベドは、両面発電モジュールの発電量を増やす主要素です。
アルベドの定義は、以下の式で示されます:
アルベド =

入射光

反射光➢ 図3に示すように、モジュールの裏面に入射する主要な太陽光は周りの地表面からの反射光です。

異なる地表面のアルベド：

反射光
入射光

砂地 R: ３%-５%

雪地 R: 75%-90%

図3. モジュール裏面への反射光に依る発電

Trina Solar Confidential, Public

27© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

草地 R: 10%-25%

架台部分—アルベド© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

28

架台部分—アルベド➢異なる地表面での両面発電出力： 雪、砂、草異なる地表面での発電量と増加率
発電量

4.5

30.00%

発電量増加率23.86%

23.09%

5.70%

5.54%

30%
25%

4
3.5

35%

13.80% 11.83%

20%
15%

3

10%

2.5

5%

20%

片面発電

片面発電
トラッカー

両面発電
トラッカー

両面発電

基準

草両面発電

両面発電
トラッカー
砂

両面発電

両面発電
トラッカー

発電量増加率%

発電量 kwh/kw

5ホワイトペイントプロジェクト情報© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

設置場所： 中国常州、北緯31°サンプル： それぞれの設置方法に対して5枚ずつ
設置角度： 27°固定と一軸トラッカー
期間： 2017.02-2017.08
Trina Solar Confidential, Public

29

架台部分—モジュール設置高の検証➢ モジュールの設置高が低くなるほど、裏面への輻射量が低下します。
これは、両面発電の発電量に影響を与える主要ファクターになります。
➢ モジュール高さが1.1m以上あれば、裏面の上、中及び下側の輻射がほとんど均一になります。
異なる設置高さでの表面と裏面の輻射の比率
単位: cm表裏面輻射比（下） 表裏面輻射比（中） 表裏面輻射比（上）

上側20%

中側15%
下側

10%

モジュール
設置高さ

5%
0%
50

60

70

8090

100 110 120 130 140© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

40

Trina Solar Confidential, Public

30

架台部分—アレイ間ピッチ（GCR）➢ アレイ間ピッチは、前後のアレイ間の距離です。アレイ間ピッチは、グランドカバレッジレシオ（GCR）と相関性があります。

𝐺𝐶𝑅 = モジュール領域
地表領域

=𝐿𝑃LP

両面発電量の増加率 (%)➢ GCRが増加するにつれて、両面発電の発電量増加率が減少します。
一方、GCRの減少は土地、ケーブルなどのコストの増加になるかもしれません。

16141210860.1

0.2

0.30.40.50.6© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

GCR

Trina Solar Confidential, Public

31

架台部分—縦置き もしくは 横置き設置➢ 横置き設置の方が、縦置き設置に比べて1.23%程度発電量が高い結果となった。
➢ 1日の日射量が5kwh/m2以上の場合、横置き設置が縦置き設置より0.95%程度高い結果となった。

89.0

67.0
5.043.02

1.00

縦置き

横置き

照射 kwh/m2

発電量 kwh/kw

横/縦置きの日毎の発電量（kwh/kw）

斜面照射縦置き81.50

46.47

横置き

82.50

46.91

横vs縦置き比較

1.23%

0.95%

Trina Solar Confidential, Public© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

(kWh/kW)

好天日（照射≥5kwh/m2）(kWh/kW)

プロジェクト情報
周囲: 草地
サンプル: 両面発電モジュール 60枚
設置: 縦置き及び横置きそれぞれ5枚ずつ
高さ: 1.7m（縦置き）、2m（横置き）
接続: インバーター
期間: 2018.8.21-2018.9.26(9.3を除く)
32

架台部分—影➢ 背面レールがある場合、背面レールとモジュール間距離“h”が40mm以上あれば裏面照射における影の影響は飽和する結果となった。
➢ 背面レールに依る影の影響を低減するために、hを40mm以上にすることを推奨します。

異なる距離での電流減少率（草地）Ｙ
背面レール部分

単位: mm2.00%

1.61%1.57%
1.34%
1.31%
1.45%
1.22%0.74%
1.19%
1.50%
1.06%
1.06%
1.09%
1.07%
0.95%
0.77%
0.87%
1.00%

hxcell

0.50%
0.00%

07133138

4560758490 118 168 213 260 303

異なる距離での電流減少率（ホワイトグランド）
2.76%2.60%
1.96% 単位: mm
3.00% 2.78%
2.21%
2.40%
1.75%
1.32%
2.50%
1.54%1.46%
1.52%
1.41%1.55%
1.42%
2.00%
1.50%

背面レール

1.00%
0.50%
06102237

4550566878© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

0.00%

103 150 200 270

注：電流の減少は、発電能力を反映します。すなわち、電流減少率が少なければ、発電量が増加します。
Trina Solar Confidential, Public33電気システム設計：インバーター仕様➢両面発電モジュールの電流値は、裏面出力が増えるにつれ増加します（以下参照）、依ってインバーターの最大入力電流値が増加後の両面発電モジュールの電流より大きいことを確認要。
例：裏面より25%出力アップ想定時の電気特性
両面発電PVシステムの電気特性…

裏面出力増加率

両面発電モジュール

DC

…
…

…
…
…

電気特性

AC
インバーター

単位

17MC.20

10%

15%

25%

最大出力

W

445

490

512556

最大出力動作電圧-VMPP

V

41.4-

-

-

最大出力動作電流-IMPP

A

11.32

11.82

12.36

13.44

開放電圧-VOC

V

49.3-

--

短絡電流-ISC

A

11.32

12.45

13.02

14.15

インバーターの最大入力電流

PVシステム図

単位SUN2000-4.95KTL-JPL

過負荷容量-

110%

最大DC入力電流(MPPT回路毎）

A

16A

MPPT回路数回路

2

最大入力回路数

入力回路

2/4(分岐並列入力）© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

例えば、TSM-DEG17MC.20(II)にSUN2000-4.95KTL のインバーターを選択する
場合、インバーターの最大DC入力電流（16A）が両面発電モジュールの裏面出力が25%のときのIsc（14.15A）よりも大きくなる様にシステム設計をする事を推奨します。

電気特性注）並列接続は電流値が倍になるのでNG
Trina Solar Confidential, Public35

電気部分—インバーター容量➢ PV モ ジ ュ ー ル ア レ イ の DC 出 力 が イ ン バ ー タ ー の 最 大 容 量 を 超 え る 場 合 （ 過 積 載 ）インバーターの飽和（ピークカット）が発生します、インバーターに依ってDC電圧の調整に依りDC出力を下げる調整がされます。 インバーターを選定する際に、過積載率とピークカットを考慮する必要があります。両面発電モジュールは過積載と同じ効果と考える事が出来ます。
ピークカット率を低減するには、以下二つの方法があります：

1.過積載率を下げる；
2.より高い容量を持つインバーターの選択

ピークカットロス

インバーターの最大入力出力（過負荷要用： 1.1）
88kwインバータの場合

88.00© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

36

ユーザーマニュアル
・ 輸送、梱包、開梱、保管等に加えて、設置手順等が記載されたマニュアル
・ 本マニュアル記載内容を遵守しないと限定保証の対象外になる恐れがあります
・ 現在、下記のユーザーマニュアル（和文・英文）があります。
- 166mmセル製品群 バックシート版、Duomax Twin版- 210mmセル製品群© 2019 Trina Solar. All rights reserved.

Trina Solar Confidential, Public

37

最先端210㎜角セル搭載

納入事例

大柴旦(Da Chaidan), 青海省, 中国

120MW 大規模発電所プロジェクト

210670W 両面受光モジュール

規模120MW協合新能源：発電事業者2021
連系

ゴビ
塩－アルカリ土壌

Q&A

39