改修ポイント■電源ユニットボックス
各所に配置された電源ユニットボックスには1φ3W電源が送られ、直10 0V、20 0Vどちらも使 用できるようになっています。
調光回路は電源ユニットボックス内のC型60Aコンセントに移動型調光器(2kW 3ch)を最 大で2台接 続して使 用可能です。

直100V
C型60Aコンセント×2

調光回路
2kW×3
移動型調光器

直100V
C型30Aコンセント×2

LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例

No.319サンシャイン劇場（改修）ハロゲン照明器具

施設概要

C型20Aコンセント×2
平行15Aコンセント×2

所 在 地 ＝ 東京都豊島区東池袋 3-1- 4劇場コンサルタント ＝ A.T.Network

サンシャインシティ 文化会館4F
LED
照明器具

改修年月 ＝ 2021年9月

設置主体 ＝ 株式会社サンシャインシティ
設（竣工年月 ＝ 1978年10月）

計 ＝ 大成建設株式会社（設計監修＝株式会社三菱地所設計）

200V
D型20Aコンセント×2

電源ユニットボックス

ムービングライト■舞台床今 回の改修工事で行った舞台床の張り替えに合わせて、フロアコンセントからフロアピットに変 更し、仕 込み時のコード類の取り回しにも配 慮しました。フロアピット内のコンセントには下手の舞台袖にある照明 機 器電 源 盤に収められた移動型調 光器から調 光回路が 送られていますが、盤側の直調切替スイッチを操作することで直回路にも切り替えが 可能です。

劇場概要
舞台床フロアピット

照明機器電源盤

電源盤内に設置された移動型調光器

収容人員 ＝ 808名
舞台間口 ＝ 12.93m

東京都千代田区神田須田町1-24☎ 03-3252- 0321

札幌営業所

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

仙台営業所

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

大阪営業所

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（フジスカイビル）☎ 082-249-6400

福岡営業所

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

本 社・営 業 部

2022年3月15日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.319 ｜ サンシャイン劇場（改修）

奥行 ＝ 8.81ｍ
高さ ＝ 5ｍ

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.319 ｜ サンシャイン劇場（改修）

舞台照明設備

舞台照明設備

マルチに使える電源ユニットボックスを各所に配置した
ユーザビリティの高いインフラ設備

貸館事業がメインとなる本劇場では、外部から持ち込まれる様々な照明機材に対応する必要があります。昨今では、マルチカラーのLEDライトや多彩なエフェクト機能を持つムービングライトなど調光器を必要としない機材も増えてきています。そこで今回の改修工事では常設調光器による集中制御方式をやめて、移動型調光器による分散型制御方式を採用し、ホール内の回路をすべて直回路としました。
配線の引き替えに伴い、ほとんどの回路を1φ3W回路に変更し、各所に1φ3W電源を受電する電源ユニットボックスを設置。電源ユニットボックスには直100VとしてＣ型60A、C型30A、C型20A、平行15Aコンセント、200VとしてD型20Ａコンセントを備え、公演ごとにあらゆる照明機材を自由に仕込むことができるようになりました。
調光回路が必要な場合はこの電源ユニットボックスに移動型調光器を繋げることで調光回路を使用でき、容量内であれば直回路と混在しての使用も可能となっています。
ホール内は使い勝手のよいDMXに加え、高速で大容量通信が可能なイーサネットも各所に敷設し、多チャンネル機材の制御にも対応します。また、調光操作卓は最新のフラグシップモデルであるMARIONET Zをベースに持ち運びが容易な小型のタイプを特注で製作し、仕込み時の機動性を高めました。

客席から舞台近年池 袋エリアは豊島区国 際アート・カルチャー都市 構想の下、次々と新たな劇場が 誕 生し「演 劇のまち」として盛り上 がってきています。
そんな池袋の演劇文化をいち早くリードしてきたのが、サンシャイン劇場です。

舞台上部

フライブリッジ

808席という適度な空間で舞台と客席の距離が近く、臨場感を感じられる劇場として、これまで「演劇集団キャラメルボックス」や「劇団☆新感線」、「大人計画」などの人気劇団やアニメを題材とした2.5次元ミュージカルなど数々の話題作が上演されてきました。

■電源設備・調光装置

サンシャイン劇場が、このたび2008年に引き続き、客席天井の耐震化を目的とした2回目の大規模な改修工事を行いました。

主幹

電源耐震工事のほか、配線などインフラ設備の更新、舞台床の張り替え、客席やロビー照明のLED化など安全性や利便性を高める一方で、舞台照明や電源ユニットボックス

1φ3W 12kVA 36台

音響設備の改修も行い、より高度な舞台演出にも対応しています。

直路

直20A
直60A

丸 茂 電 機では1978 年の開 場 以 来 、サンシャイン劇 場に舞 台照明 設 備を納 入させていただいており 、今 回の改修工事でも劇 場 側 、設 計・調路

移動型調光器コンサルタント側と何度も協議を重ねた上で、利用する方が使いやすく、将来性も見据えた舞台照明システムを構築し、最新の設備を納入いたしました。

照 明 機 器 電 源 盤

回光回盤

1φ3W 105kVA×3

2回路
4回路

直30A

2kW×3ch

2回路

70台（210ch）

1φ3W 80kVA 1面（舞台袖 下手）

今後も池袋の中心的な劇場として、ますます進化するサンシャイン劇場をMARUMOの光の技術がバックアップしていきます。

第2サスペンションライト

バルコニーライト

電源ボックス

電源ボックス■負荷設備項

■断面図

名 称数量

① フロアーコンセントボックス

8個② ウォールコンセントボックス

2個

15A 20A 30A 60A 20A24※1⑰⑱⑬⑯

調光操作卓(MARIONET Z 特注仕様)⑭⑲⑤⑮⑥⑦⑪③⑬⑧⑨ ⑩⑫① ⑳④②

1φ3W12kVA

制御信号

2ｋW DMX LANOUT(24)※18※2③ 照明機器分岐盤（上手）/ 下手袖コンセントボックス 各1式 各2※2（LED）④ ロアーホリゾントライト

直回路 電源ユニット 調光
200V ボックス回路

直回路
100V各2※2

14 台

2※2（第1ボーダーライト）（LED） 1 列
⑤ フライブリッジ

1各1各2※2

各12（第1サスペンションライト） 1 列⑥ フライブリッジ12(12)

114(24)222(12)11（LED）⑦ 第2ボーダーライト

1列⑧ 第2サスペンションライト

1列4(24)22⑨ 第3サスペンションライト

1列

4(24)

22（LED）⑩ アッパーホリゾントライト

14 台

2(12)

11（上手/下手）⑪ 第1タワーライト

2式

各1(各6)

各1

各1（上手/下手）⑫ 第２タワーライト

2式

各1(各6)

各1

各1（下手/舞台後）⑬ ギャラリーコンセント2式

各1(各6)

各1

各1⑭ プロセニアムサスペンションライト

1列2(12)（上手/下手）⑮ フロントサイドライト

2式

各2(各12)

各2

各2⑯ バルコニーライト

1式

1(6)

1

1

⑰ シーリングライト

1列

4(24)

2

2

⑱ センターピンスポットライト クセノン2kW

2台⑲ 映写室コンセント

1個

1

1

⑳ 照明機器電源盤 舞台袖 下手【別電源】

1面

2

14
181

※1 ①フロアーコンセントの直回路20Aは⑳照明機器電源盤より給電し、同電源盤内に設置された移動型調光器により、1回路ごと調光回路への切替が可能 ※2 ⑳照明電源盤より給電

調光主幹盤・分岐盤

シーリングライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.319 ｜ サンシャイン劇場（改修）

フロントサイドライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.319 ｜ サンシャイン劇場（改修）