T17015-1

Igr 方式絶縁監視装置
IGR-10簡易取扱説明書

1.付属品の確認
以下の付属品が添付されていることをご確認下さい。
品名

仕様

数量

簡易取扱説明書本書

1

この度は、Igr 方式絶縁監視装置（IGR-10）をご採用いただき有り難うございまし

保護カバー

正面パネル保護 (出荷時：本体取付済み)

1た。この取扱説明書は、本装置の機能、操作方法、取扱い上の注意などについて説本製品取付ナット

フランジナット[M5]（出荷時：本体取付済）

2明したものです。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い端子台カバー(出荷時：本体取付済み)

1下さい。お読みになったあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、大切にショートバー(出荷時：本体取付済み)

1保存して下さい。

2.各部の名称
ご安全上のご注意

正面パネル裏面端子本装置を安心してご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書を熟読していただき、正しくご使用下さい。安全に対して［危険］［注意］のランクに分けて表示しています。
[危険]：取扱いを誤った場合、危険な状況が発生し感電や死傷を受ける可能性があります。
[注意]：取扱いを誤った場合、焼損や機能の低下が想定されます。

1．本製品の定格電源電圧は各ユニット共に AC100V(AC85V～115V)です。供
給電圧が定格電源電圧に合っているか必ず確認したうえで、本製品の電源を入れて下さい。
2．感電事故防止のため、本製品の接地端子が電気設備技術基準による D 種接地工事が施されている部分に接地してある事を必ず確認の上、電源を入れて下さい。
3．通電中は端子カバーを絶対外さないで下さい。感電の恐れがあります。
4．異臭、発熱、過熱、異常音など異常が発生した時はすぐに電源を切って下さい。そのまま使用すると火災・感電・やけどの恐れがあります。
5．本製品の補修、修理、改造は絶対に行なわないで下さい。感電や焼損の恐れがあります。

正面パネル名

6．本製品の移動、接続、交換作業等を行なう場合は安全の為、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行なって下さい。
7．可燃性、爆発性のガス又は蒸気のある場所では本製品を動作させないで下さい。そのような環境下で本製品を使用することは大変危険です。

称説明① 電源ランプ

AC100V 電源投入して点灯② 基準電圧ランプ

基準電圧を検出すると点灯③ 異常ランプ

異常状態時に点灯④ 設定 7 セグメント LED

モード、設定項目などの番号を表示⑤ 設定選択スイッチ

モード、設定項目などの番号を選択⑥ 測定値 7 セグメント LED

測定値、設定値などの値を表示⑦ 測定値項目ランプ

測定値の項目を表示

2．本製品を廃却する場合は、産業廃棄物として処理して下さい。

⑧ 測定値選択/決定スイッチ

測定値、設定値などの項目、値を選択、決定

3. 弊社は本製品を安全に使っていただく為、品質・信頼性の向上に努めてお⑨ 絶縁警戒(Igr)ランプ

1．本製品は屋内使用です。周囲温度 0℃～50℃、湿度 85％RH 以下の環境で使用して下さい。

りますが、ご使用状態によっては故障が発生したり誤動作する可能性があ⑩ 絶縁警戒(Igr)試験スイッチ

ります。人命に直接関わるような状況のもとで使用される機器や、社会的に重大な影響が予測される機器と直接連結したり、それらの機器の含まれ⑪ 絶縁警戒(Igr)整定値スイッチているシステムに用いられる場合は、事前に販売担当者までご相談下さい。

⑫ 漏電(Io)ランプ

4. 本製品は民生用部品を使用しております。その為、製品の寿命は 7 年程度(周囲温度 35℃)です。寿命は製品の周囲温度により変わりますので、空調絶縁低下に関する警報発報にて点灯
絶縁警戒(Igr)試験の実施
絶縁警戒(Igr)警報接点動作試験
絶縁警戒(Igr)警報発報整定値を設定
漏電に関する警報発報にて点灯⑬ 漏電(Io)試験スイッチ

漏電(Io)試験の実施
漏電(Io)警報接点の動作試験を行ない温度上昇を抑えることで寿命を延ばすことが出来ます。寿命年数⑭ 漏電(Io)時限スイッチ

漏電(Io)警報発報時限を設定が近づきましたら、更新の対応が必要になります。(ここで記載している寿⑮ 漏電(Io)整定値スイッチ

漏電(Io)警報発報整定値を設定

命年数は保証値ではありません。)⑯ MicroUSB コネクタ

（メンテナンス用）⑰ 接点出力切替スイッチ

切離/定位 を選択

電路から離線して下さい。または、ケースからユニットを約 2cm 以上抜き

⑱ 商用周波数切替スイッチ

被測定電路の商用周波数[50/60Hz]を選択出し、ケース内部でユニットが端子台に触れない状態にして下さい。その場⑲ 製造者銘板-合ショートバーの外す事と NE 線の離線は不要です。

⑳ リセットスイッチ

各種リセットを実施

5. 耐圧試験を行う場合は、端子台の(LG)-(FG)ショートバーを外し、NE 線を

裏面端子名称説明① 端子台

ZCT 接続、接点出力、AC100V 電源

・あつい場所または寒い場所（周囲温度 0℃～50℃を超える場所）② (LG)-(FG)ショートバー

AC100V 電源サージ防止器用・湿度が異常に上昇、下降する場所（湿度 85％RH を超える場所）

端子台

1.次のような場所には設置しないで下さい。

・振動の発生する場所

項・腐食性、可燃性のガスの発生する場所

信号

K,L,M,N

ZCT

シールド

SHLD

ZCT 用シールド

漏電(Io)警報接点

漏電/漏電 COM

無電圧接点

絶縁警戒(Igr)警報接点

警戒/警戒 COM

無電圧接点

異常接点

異常/異常 COM

無電圧接点

NE

基準電圧入力端子D 種接地入力

・塵埃、塩分、鉄粉の多い場所

ZCT 接続・直射日光のあたる場所
2.次の事項に注意して下さい。

接点出力・高圧機器、動力機器からは離すか鉄板で遮蔽して下さい。

目

名称

説明

・高圧線、伝送線(ZCT の配線含む)、動力線から 200mm 以上離して下さい。

基準電圧入力・高周波機器や設備があるときは収納盤を接地して下さい。

基準電圧入力(接地側)E・装置本体の左右側面には十分な通風スペースを確保して下さい。

AC100V 入力

100V

制御用電源・発熱量の多い機器の真上に取付けないで下さい。

接地FG

D 種接地入力・低周波動力がある場所へは設置しないで下さい。

サージ保護用接地 装置側(LG)

ショートバー短絡サージ保護用接地 接地側(FG)ショートバー短絡・零相変流器、重畳変成器は 500mm 以上離して設置して下さい。

主な警報・異常仕様(詳細は取扱説明書をご確認下さい。)

3.装置の取付方法

項

・取付穴寸法図を参考に取付けて下さい。
・取付盤の板厚は 2mm～10mm のものを使用して下さい。

目

絶縁警戒(Igr)

・取付けには、付属の取付ナットを使用して下さい。
・取付ナットは 2 個あります。必ず 2 ヶ所に取付けて下さい。

漏電(Io)警報・ネジの緩み等は定期的にチェックを行ってください。緩み等があると、火災、故障の原因になります。
1.取付穴前面から本器を挿入します

取付ナット(M5)基準電圧低下様

30、50、70、100、150mA (5 段)

発報時限

40 秒±5 秒

整定範囲

0.2、0.6、1.0、1.6、2.0A (5 段)

動作時間

0.3、0.5、1.0 (3 段) 誤差：-0.1 秒、+0.15 秒

発報条件

NE-E 端子間の基準電圧 0.05V 以下

動作時限

3分

一般仕様(詳細は取扱説明書をご確認下さい。)
項

2.取付盤に付属の取付ナットを用いて図のように取付けます。
電源

3.適切なトルクで固定ます。(推奨締仕整定範囲

付けトルク：1N/m)

目

仕AC100V (AC85V～115V)、50／60Hz

消費電力

約 10 VA

動作温度湿度範囲

0℃～＋50℃ 85％ RH 以下（但し結露なきこと）
AC100V 入力端子[一括]－FG 間：DC500V メガーにて

絶縁抵抗

10MΩ以上環境
条件

様

電源電圧、周波数

AC100V 入力端子[一括] － FG 端子間：AC2000V、耐電圧

1 分間（但し裏面端子台のショートバーを取り外し規格

電力用 B402 準拠

外形寸法166mm(H)×75mm(W)×135mm(D) 突起部含まず重量約 500gて測定）

構造4.配線方法・絶縁スリーブ圧着端子(3.5mm 用)のご使用を推奨致します。
・性質の異なる信号ケーブルは分離して下さい。
・電源線、接地線、その他の配線は指定のものを使用して下さい。
（下記の配線仕様をご参照下さい。）
・電源線、接地線の接続は確実に行なって下さい。弛み等があると火災、故障の原因となります。
・接地は D 種接地(接地抵抗 100Ω以下)を行なって下さい。
配線仕様
端子名

称

100V

制御電源ケーブル

FG

接地線

仕様

2 芯キャブタイヤケーブル 0.75mm2

その他機能(詳細は取扱説明書をご確認下さい。)
項

目

動作試験

詳

細絶縁警戒(Igr)試験、漏電(Io)試験にてそれぞれの測定回路確認を行う。

接点動作試験

接点出力の確認を行う。

警報切離機能外部接点出力の動作[切離/定位]をスイッチにて選択。

警報履歴機能商用周波数切替

警報・異常が発報され、その後警報・異常が全て復帰し新たに発報されるまでの間、全ての警報・異常コード種類を表示する。
絶縁監視を行う被測定電路の商用周波数[50/60Hz]を設定する。

7.外形寸法相当
ビニル電線 KIV 2mm2 相当
シールドケーブル

K,L,M,N,SHLDZCT 接続ケーブルCVVS 4 芯 1.25mm2 相当 (50m 以下)

基準電圧入力ビニル電線 KIV 2mm2 相当

接点出力ケーブル

ビニル電線 KIV 1.25mm2 相当

KPEV 4 芯 0.75mm2 相当 (25m 以下)

NE,E
漏電/漏電 COM
警戒/警戒 COM異常/異常 COM

端末処理：本体側[M3.5 丸型圧着端子]

ZCT 側[M4 または M5 丸型圧着端子]

注）絶縁監視電圧発生器、重畳用変流器への配線仕様、端末処理については、取扱説明書をご確認下さい。

5.測定
・裏面端子の AC100V に電圧が印加されると電源が投入されます。
・[設定選択スイッチ]による項目説明
No.

パネル名称

無測定モードIgr、Io、Igc の測定値を表示。

内 容1探査モード

Ig、基準電圧、対地電圧 の測定値を表示。

2

接点試験

各接点出力を動作させ、接点出力の確認を行う。

3

基準周波数

絶縁検出用基準電圧の周波数を設定。

4

対地電圧

絶縁監視を行う電路の対地電圧を設定。

5

警報履歴

発報された全ての警報・異常コードを確認出来る。

6.仕様
主な測定仕様(詳細は取扱説明書をご確認下さい。)
項
Igr

目

仕 様

検出

対地電圧 61V

範囲

対地電圧 100V

検出精度
絶縁監視

Igc

適用
監視
電路
漏電監視

検出範囲

絶縁検出用基準電圧

Io

電路対地間総静電容量

0～150mA
取付穴寸法

0～200mA
50mA±10％0～80μF
12.5Hz/0.3V(標準) 20.0Hz/0.5V
80μF 以下
61V,100V,105V,110V,121V,127V,

公称対地電圧

182V,200V,210V,220V,240V,242V,

電流検出範囲0～2.0A

検出精度

警報整定値×75％±20％

254V,266V（14 段）

8.取扱説明書ダウンロード
本書と取扱説明書は、下記弊社ホームページよりダウンロードできます。
詳細については取扱説明書をご確認下さい。URL

https://www.midori-em.com