令和３年２月報告書（案）

関西電力株式会社 美浜発電所
令和２年度（第３四半期）
原子力規制検査報告書（案）

令和３年２月実用炉監視部門
専門検査部門令和３年２月報告書（案）目 次
１．実施概要 ............................................................................................................................................................ 1
２．指摘事項概要一覧 ........................................................................................................................................ 1
３．運転等の状況 ................................................................................................................................................... 1
４．検査内容 ............................................................................................................................................................ 1
５．検査結果 ............................................................................................................................................................ 3
６．確認資料 ............................................................................................................................................................ 3令和３年２月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：関西電力株式会社（２）事業所名：美浜発電所（３）検査実施期間：令和２年１０月１日〜令和２年１２月３１日（４）検査実施者：美浜原子力規制事務所
山賀 悟
鈴木 和也
末神 茂基
原子力規制部検査グループ専門検査部門
吉野 昌治
長澤 弘忠
北村 清司
比企 教雄
検査補助者：原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
川原 正彦
東 侑記
２．指摘事項概要一覧
指摘事項なし３．運転等の状況号機

出力(万 kW)

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

１号機

３４．０

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を保管中）

２号機

５０．０

廃止措置中（使用済燃料ピットに使用済燃料を保管中）

３号機

８２．６

停止中

４．検査内容検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第３四半期は、以下のとおり検査を実施した。
４．１ 日常検査（1）ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査1

令和３年２月報告書（案）

検査対象1) ３号機 原子炉格納容器安全系機能検査2) ３号機 安全保護系機能検査（電気設備）
3) ３号機 原子炉格納容器隔離弁機能検査
4) ３号機 その他原子炉注水系機能検査(高圧注入系、低圧注入系）
5) ３号機 その他原子炉注水系機能検査（蓄圧注入系）
6) ３号機 制御用空気圧縮系機能検査
7) ３号機 安全保護系設定値確認検査（電気設備）
8) ３号機 安全保護系設定値確認検査（計装設備）（2）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
1) ３号機 海水ポンプ電磁流量計等の交換について（3）ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
検査対象
1) １・２号機 新燃料の輸送（構内運搬、発電所外への搬出）（4）ガイド BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
1) ３号機 開閉所及び地中送電ケーブル（暗きょ）（5）ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
1) 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練(力量付与）
検査項目 大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練
検査対象
1) 大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練（6）ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
2

令和３年２月報告書（案）1) 新燃料輸送容器の陸上運搬に係る管理区域からの搬出測定（輸送容器積載トラック６台）
2) ３号機 原子炉下部炉心構造物吊上げ及び吊込み作業に伴う放射線被ばく防護について（7）ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
1) 低レベル放射性固体廃棄物の搬出前検査実施状況
４．２ チーム検査(1) ガイド BE0070 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
検査対象
1) 成立性の確認訓練
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
検査対象
1) 技術的能力の確認訓練
５．検査結果５．１ 指摘事項の詳細指摘事項なし
５．２ 未決事項なし
５．３ 検査継続案件なし
６．確認資料
６．１ 日常検査（1）ガイド BM0020 定期事業者検査に対する監督
検査項目 定期事業者検査
資料名・定期事業者検査要領書「原子炉格納容器安全系機能検査」（Ｍ３−２５−１４８）
・定期事業者検査成績書「原子炉格納容器安全系機能検査」（Ｍ３−２５−１４８）3令和３年２月報告書（案）・原子炉格納容器安全系機能検査 検査実施体制表（２０２０年１１月４日）
・定期事業者検査要領書「安全保護系機能検査」（Ｍ３−２５−１３３ ２／２〔その２〕）・定期事業者検査成績書「安全保護系機能検査」「（Ｍ３−２５−１３３ ２／２〔その２〕）・原子炉保護系ロジック検査体制表（２０２０年１１月２６日）
・原子炉保護系ロジック検査体制表（２０２０年１１月２７日）
・定期事業者検査要領書「原子炉格納容器隔離弁機能検査」（Ｍ３−２５−１４５〔その２〕）・定期事業者検査成績書「原子炉格納容器隔離弁機能検査」（Ｍ３−２５−１４５〔その２〕）・原子炉格納容器隔離弁機能検査 検査実施体制表（２０２０年１２月１日）
・定期事業者検査要領書「その他原子炉注水系機能検査(高圧注入系、低圧注入系)」（Ｍ３−２５−１６４）・非常用炉心冷却系機能検査記録（その３）（検査の判定）
・非常用炉心冷却系機能検査 検査実施体制表（２０２０年１２月２日）
・仮設計器校正記録：Ａ余熱除去ポンプ入口圧力計（ＰＩ−９９９８Ａ)
・仮設計器校正記録：Ａ余熱除去ポンプ出口圧力計（ＰＩ−９９９９Ａ)
・仮設計器校正記録：Ｂ余熱除去ポンプ入口圧力計（ＰＩ−９９９８Ｂ)
・仮設計器校正記録：Ｂ余熱除去ポンプ出口圧力計（ＰＩ−９９９９Ｂ)
・定期事業者検査要領書「その他原子炉注水系機能検査（蓄圧注入系）」（Ｍ３−２５−１６４−１）
・非常用炉心冷却系機能検査記録（その１）（検査の判定）
・非常用炉心冷却系機能検査 検査実施体制表（２０２０年１２月８日）
・仮設計器校正記録：Ａアキュムレータポータブル圧力校正器（MAFQPA００３７）試験
成績書
・仮設計器校正記録：Ｂアキュムレータポータブル圧力校正器(MAFQPA００４５)試験
成績書
・仮設計器校正記録：Ｃアキュムレータポータブル圧力校正器(MAFQPA００３９)試験
成績書
・定期事業者検査要領書「制御用空気圧縮系機能検査」（Ｍ３−２５−１３２ｅ）
・定期事業者検査成績書「制御用空気圧縮系機能検査」（Ｍ３−２５−１３２ｅ）
・制御用空気圧縮系機能検査 検査実施体制表（２０２０年１２月９日）
・仮設計器校正記録：予備機自動起動検査用テスト装置仮設圧力指示計(MAFQPB００１０)校正証明書
・仮設計器校正記録：警報確認検査テスト装置圧力指示計(MAFQPB００２３)校正証明書
4令和３年２月報告書（案）・定期事業者検査要領書「安全保護系設定値確認検査（電気設備）」（Ｍ３−２５−１３４ ２／２［その２］）・定期事業者検査成績書「安全保護系設定値確認検査（電気設備）」（Ｍ３−２５−１３４ ２／２［その２］）・定期事業者検査要領書「安全保護系設定値確認検査（計装設備）」（Ｍ３−２５−１３３ １／２［その２］）・定期事業者検査成績書「安全保護系設定値確認検査（計装設備）」（Ｍ３−２５−１３３ １／２［その２］）（2）ガイド BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
資料名・３号機 Ａ／Ｂ海水ポンプ試運転に伴う潤滑水流量計動作確認結果（速報）（２０２０年１０月１５日）
・３号機 Ｃ／Ｄ海水ポンプ試運転に伴う潤滑水流量計動作確認結果（速報）（２０２０年１１月２日）（3）ガイド BO0060 燃料体管理（貯蔵・輸送）
検査項目 燃料の運搬等
資料名
・美浜１／２号機新燃料搬出作業／新燃料搬出日のタイムスケジュール
・新燃料搬出工事（作業計画書）（PRM−２０−００１)
・構内輸送作業チェックシート（２０２０年１１月２５日）
・海外新燃料輸送における搬出時の放射線測定記録（令和２年１１月２５日）
・電離箱式サーベイメータ校正証明書（RK−K−５８１７７)・ＧＭサーベイメータ校正証明書（ＲＫ−Ｆ−０８７６７）・α線用サーベイメータ校正証明書（ＰＫ-Ｋ-５４２２３)（4）ガイド BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
資料名・ケーブル構造図（ＣＡＺＶ−Ｆ)・ケーブルルート全体図（ＪＷ１−６２２７）・３号機配管およびケーブル暗きょ竣工図（Ｍ００７−０３０−０６３−００１−０００１）（5）ガイド BE0060 重大事故等対応要員の能力維持
検査項目 重大事故等発生時に係る力量の維持向上のための教育及び訓練
5令和３年２月報告書（案）

資料名・美浜発電所３号機重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（１次改正）
・美浜発電所３号機重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（ＳＡ所達）に定めるＳＡ所資機材等リスト（２０２０年１０月）
・重大事故および大規模損壊時の対応に関する訓練実施結果（受講実績）報告書（２０２０年１１月１２日実施分）
検査項目 大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練
資料名・美浜発電所３号機重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（１次改正）
・美浜発電所３号機重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達（ＳＡ所達）に定めるＳＡ所資機材等リスト（２０２０年１０月）
・重大事故および大規模損壊時の対応に関する訓練実施結果（受講実績）報告書（２０２０年１１月１２日実施分）（6）ガイド BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
資料名・管理区域からの物品持ち出し申請・承認書（１号機新燃料搬出工事）
・トラックエリア及びトラックサーベイ記録（１号機分：２０２０年１１月２５日）
・管理区域からの物品持ち出し申請・承認書（２号機新燃料搬出工事）
・トラックエリア及びトラックサーベイ記録（２号機分：２０２０年１１月２５日）
・ＧＭ汚染サーベイメータ他定期修繕工事総括報告書（１９ＰＴ原−美−計装−２２５）
・点検記録表（ＧＭ汚染サーベイメータ他定期修繕工事〔細密点検〕：２０２０年９月３０日）
・高線量物質取扱作業事前連絡書（令和２年１２月１０日）
・高線量物質取扱作業実績連絡書（令和２年１２月２５日）（7）ガイド BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
資料名
・ＬＬＷ検査装置 日点検記録（２０２０年１０月１５日）
・作業実績日報（２０２０年１０月１５日）
・２０２０年１０月１５日検査実績報告書
・検査実績表（廃棄物番号Ｓ０３５６２、Ｓ０３５７２、Ｓ０３５７１）
6令和３年２月報告書（案）・廃棄体検査記録詳細表（廃棄物番号Ｓ０３５６２、Ｓ０３５７２、Ｓ０３５７１）
・廃棄物受入基準 日本原燃株式会社（２０２０．４．２８承認）
・廃棄物受入基準の確認方法 日本原燃株式会社（２０２０．４．２８承認）
・放射性廃棄物管理システム購入計算処理仕様書（２０１４年１２月１２日改訂）
・廃棄物変形基準に係る運用について（周知）日本原燃株式会社（２０１７年１２月２１日）
・固体廃棄物のうち現場操作、ドラム缶外観検査業務［作業員］実習終了のご報告について 関パ美第５２号（平成２９年４月２８日）
・２０２０年度 美浜発電所 固体廃棄物搬出業務に係る品質管理事項の説明書の提出について 関パ美第１６号（２０２０年３月３１日）
６．２ チーム検査（1）ガイド BE0080 重大事故等対応要員の訓練評価
検査項目 重大事故等発生時に係る訓練
資料名・美浜３号炉現場シーケンス訓練による成立性確認について
・シーケンス̲主要機器想定データ
・可搬型重大事故等対処設備配置
・前年度及び今年度の常設、可搬型機器に関連する CR
・美浜発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について １．０〜１．９［２０１７年１０月１３日提出］
・美浜３号炉 重大事故等対策の有効性評価［２０１７年１０月１３日提出］
・美浜発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 審査資料 補足説明資料
３．教育訓練について［２０２０年３月２日提出]
検査項目 大規模損壊発生時に係る訓練
資料名・美浜発電所３号炉現場シーケンス訓練による成立性確認について
・美浜発電所３号炉 大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練について
・美浜発電所３号機大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動に関する所達・確認ポイントチェックシート（大規模損壊発生時の対応に係る総合的な訓練
・美浜発電所３号機 概略系統図（主要機器の想定データ）【大規模訓練】
・美浜発電所３号炉大規模損壊発生時の対応における技術的能力の確認訓練の実
施場所

7