ZETA 漏水センサー(接点タイプ)
WDZ1ZT92
ユーザーマニュアルV1.3.01著作権
本文書の著作権はZiFiSenseに帰属します。事前にZiFiSenseの書面による許可を得ることなく、いかなる方式でも複製してはなりません。
免責声明
ZiFiSenseが本製品に変更を加えた場合、あらためて通知を差し上げませんことをお許しください。ZiFiSenseが提供する情報は正確かつ信頼できるものです。ただし、ZiFiSenseはその使用及びその使用による特許又は第三者の権利の侵害に対して、責任を負いません。その他の特許使用許諾を得ていないものは、ZiFiSenseの特許所有権の範囲内と見做されます。

目次
1.製品紹介 ........................................................................................................................................................... 3
2.適用範囲............................................................................................................................................................ 3
3.製品外観............................................................................................................................................................ 3
4.機能特徴............................................................................................................................................................ 3
５．製品パラメーター ........................................................................................................................................ 3
6.パッキングリスト ............................................................................................................................................ 37.設置 ................................................................................................................................................................... 4
7.1.ねじ......................................................................................................................................................... 4
7.1.1.補材準備 ...................................................................................................................................... 4
7.1.2.手順 .............................................................................................................................................. 47.2.両面テープ（３M） .............................................................................................................................. 4７．３ケーブルタイ .................................................................................................................................... 57.3.1補材準備 ....................................................................................................................................... 57.3.2設置手順 ....................................................................................................................................... 58.装置デバッグ .................................................................................................................................................... 58.1仕様手順 .................................................................................................................................................. 58.2機能サポート .......................................................................................................................................... 58.3プラットフォーム使用 ........................................................................................................................... 68.3.1.設備追加 ...................................................................................................................................... 68.3.2.設備管理およびデータ履歴........................................................................................................ 69.一般的な障害および処理 ................................................................................................................................. 72

1.製品紹介ZETA無線伝送をサポートする漏水センサは、電極を用いて積水を検出し、ドライコンタクト信号を生成する。水溜りが検出されるとすぐに浸水アラームが信、場合によってはアラーム解除を選択できる。

2.適用範囲エレベーターピット、機械室のエアコン、生活用水タンクの漏れ/オーバーフローの、下水井戸のオーバーなど

3.製品外観

電波法 工事設計認証番号：006-001024
電気通信事業法 認証番号：D21-0033001

4.機能特徴✓✓✓✓✓ワイヤレス伝送バッテリー電源、超低消費電力
設置が便利で、感度が高い
信頼できる検出、リアルタイム送信

５．製品パラメーター
製品モデル
無線特性

電気特性

物理特性

動作環境WDZ1ZT
送信プロトコル
動作周波数
送信電力
給電タイプ
電池容量
待機電流
動作電流
サイズ
本体素材
アンテナ
動作温度
保管温度
設置場所

6.パッキングリスト
漏水センサ
電池

1個2個（内蔵）

3ZETA
920MHz帯
13dBm（20mW）
バッテリー電源 2×ER14505
2*2700mAh<=10uA<=70mA
66*55*36mm
ABS
外付けスティックアンテナ-20℃～+75℃-40℃～+100℃
屋内仕様（屋外では使用できません）

7.設置
設置には、ネジ、3Mテープ、結束バンド（別途購入）の3種類の方法があります。

7.1.ねじ7.1.1.補材準備No
123材料
セルフタッピングねじM3*20#4膨張プラスチックチューブ（アンカー）
ハンマドリル#4ドリル、ハンマ、マイナスドライバ、クロスドライバ

数量
2個/1つのデバイス
2個

7.1.2.手順⚫

デバイスを開く。
下の穴から上カバーを開けるには、マイナスドライバーを使う。
石膏ボード等への取り付けは取付位置を決めて穴をあけ、アンカーを差し込みます。

マイナスドライバ
ーを差込み蓋を開ける

アンカーにねじを差込固定します。

⚫

電源を入れる。
電源プラグを上ケースのコンセントに差し込み、2本の14505電池を取り付け、カバーを戻す。

7.2.両面テープ（３M）
平坦な取り付け位置を選択し、設置面をきれいにして、マグネットブロックとセンサ裏面に適量の長さの43Mテープを貼り付け、保護フィルムを取り除き、指定した場所に設置する。

７．３ケーブルタイ
7.3.1補材準備

No12材料金属タイ(5×300mm)
マイナスドライバー

数量
2本

7.3.2設置手順
下の穴から上カバーを開けるには、マイナスドライバーを使う。（7.1.2参照）
バンドで固定⚫ 2本の金属タイをそれぞれ設備に通し、ロッドに固定する。

バンド固定位置

8.装置デバッグ
浸水センサに電源が投入された後、現在の状態を1回報告すると、周期的に報告することはなく、その後、浸水状態の切り替えの有無の時にのみ報告する。

8.1仕様手順⚫
⚫
⚫
⚫

ZETAネットワークでカバーされている範囲に設備をセットし、バッテリーを取り付けて、設備がオンラインになるのをお待ちください。
設備がオンラインになり、現在の設備状態が報告される。
使用シナリオに応じて、アラートの周期やアラートのアラーム有効ステータスなどを設定する。
日常のメンテナンスとデータ表示。

8.2機能サポート⚫ バージョン番号の報告:電源投入後に1回だけ報告する。
⚫ 状態報告:ハートビート報告/アラーム/アラーム解除状態を報告し、電源投入後、１回ハートビート状態を報告する。
⚫ アラーム報告サイクルの設定/問い合わせ:センサが浸水を検出したときの周期的報告の時間(範囲:0～255分、デフォルト値:0、0は、アラームが1回だけ報告されたことを示し、周期的報告は不要である)。
⚫ アラームの有効化の設定/問い合わせ：有効化はアラームを有効化することを意味し、無効化はアラームを無効化することを意味。
⚫ 取得サイクルの設定/問い合わせ:設備がセンサ情報を取得するサイクル(範囲:0～65535秒、値が0の場合はリアルタイム取得を示し)。
⚫ 設備ステータスの問い合わせ:浸水があるかどうかを含む設備の現在のステータス、およびアラーム有効情報。
5

⚫ バージョン番号の問い合わせ:現行デバイスのソフトウェア・バージョン番号を能動的に照会することができる。
⚫ バージョン番号の照会:現行設備のソフトウェア・バージョン番号を能動的に照会することができる。
(注:一部の旧センサはサポートされていない可能性がある。疑問がある場合は、zifisenseに連絡してください)。

⚫

ダウンリンクモードをACKダウンリンクモード、リアルタイムダウンリンクモードで設定可能。
(電池消費を抑えるため、ACKダウンリンクモード推奨。設定方法は、サーバー上ヘルプをご参照く
ださい。)

8.3プラットフォーム使用
8.3.1.設備追加
プラットフォーム端末管理に設備を追加し、追加時に端末タイプを漏水センサ-WDZ1ZTに選択し、IDが8ビットの16進数(4F000011など)になり、筐体ラベル用紙に表示される。

資産管理を追加して、追加した端末を資産にマウントし、マウントタイプが端末を選択、マウント設備が追加の端末を選択する。

8.3.2.設備管理およびデータ履歴
資産管理：
設備の追加が完了したら、資産管理で設備を管理することができる。

6

設備を選択し、制御をクリックして、ポップアップを出る。設備の機能の説明については、8.2章の機能サポートを参照してください。

資産状況：
資産の状態は、地図のクリックまたはリストとして表示することができる。資産番号または資産タイプによって迅速な照会と測位を行うことができる。

資産履歴データ：

資産の報告状態別にアラームデータまたは通常のデータを確認できる。また、「拡張照会」をクリックして、照会の対象となる資産状況データの履歴を、資産番号、資産別名、資産タイプなどで迅速にスクリーニングすることもできる。履歴データは、選択された報告時刻の1日のすべての結果だけを表示する。

9.一般的な障害および処理⚫
⚫
⚫

ZETA信号を確認してください。
電源投入が成功したかどうか、ZETAネットワーク設備管理プラットフォームは、ZETAモジュールが正常にオンラインになったことを確認することができる。
設備の電力使用状況を確認し、低電力時には適時に電池を交換してください。

7

改訂履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02018.03.23

原稿

V1.0.1

2018.06.26

最適化

V1.2.02018.11.10

使用マニュアルの内容を追加

V1.2.12020.01.19

製品画像更新V1.3.02021.04.23

動作環境更新V1.3.02022.10.08

認証番号更新Shanghai, China

Xiamen, China

Cambridge, UK

Room 901, Block 67, Hongcao

Room 1303, Building A-02,

3 Charles Babbage Road,Building,421 Hongcao Road,

Software Park Phase Ⅲ, Jimei

Cambridge, CB3 0GT

Shanghai

District, Xiamen

United Kingdom+86 (0) 21-61320820+86 (0) 592 6070310+44 (0) 1223 491 099

8日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034

東京都多摩市鶴牧1-1-14 コージィーコート2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582

www.techsor.co.jp｜ support@techsor.co.jp

ZETAアライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

9