■特殊板ガラス製品の熱性能等に関する取扱い
ガラスの種類ガラスの説明セラミックプリント付きガラス

ガラス表面にセラミック塗料をシルクスクリーン等で印刷し熱処理により焼き付けたガラス型板ガラス

ロールアウト製法によりガラスの片面に型模様をつけ、光を通し視線を遮るガラス

型板強化ガラス

すり板ガラス

エッチング処理ガラス

型板ガラスを強化したガラス

フロート板硝子の片面にすり加工を施した半透明ガラス

写真、構造図2018.7
モデル建物法等で選択できるガラスの種類に係る扱い

Ｕ値

η値

窓ガラス、窓全体の熱性能算出に係る試験方法

Ｕ値

Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、
Low-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複JISR3107に定める算定
層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構方法により求める。
成する、セラミックプリント 成する、セラミックプリントがない透明フロートガラス がない透明フロートガラスとして扱う。
として扱う。

η値

セラミックプリント部 分と透明部分を、それぞれJISR3106に定める算定方法により求め、印刷部と透明部の面積荷重平均で算定する。

ガラス製品の例
会社名
AGC

現場検査において、印刷部と透明部の面積比率を配慮した性能値の確認はメーカーへの問い合わせが必要な場合がある。

製品名

セラプリライト

日本板硝子

セラシルエ

セントラル硝子

セラパターン

AGC
日本板硝子

型板ガラス

セントラル硝子

Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、
Low-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構 JISR3107に定める算定 JISR3106に定める算定成する、表面加工（型、す 成する、表面加工（型、す 方法により求める。
方法により求める。
り、エッチングなど）がない り、エッチングなど）がない
透明フロートガラスとし 透明フロートガラスとして扱う。て扱う。

AGC

ミストロンエース、ホームミストロン、スクールミストロン

日本板硝子

ミストペーンスーパー

セントラル硝子

ミストレックスS

AGC
日本板硝子

サンドブラスト加工した表面をさらに化学処理によりエッチングをして仕上げたガラス

2枚の板ガラスの間に乳白色や着色した光拡散特殊フィルムを加熱圧着した合わせガラス

柄入りフィルム
張りガラス

ガラス表面に和紙調のフィルムを貼りつけた半透明のガラス

Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、Low-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構成する、透明フロートガラ 成する、透明フロートガラ
スとして扱う。
スとして扱う。

網入磨き板ガラス
線入磨き板ガラス

網入型板ガラス、線入型板ガラスの表面を研磨して、透明な視界を確保したガラス。防火設備に用いられる。

すり板ガラスセントラル硝子
AGC

Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、Low-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複JISR3107に定める算定 JISR3106に定める算定
層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構方法により求める。
方法により求める。
成する、光拡散がない合 成する、光拡散がない合わせガラスもしくは透明フ わせガラスもしくは透明フロートガラスとして扱う。 ロートガラスとして扱う。

拡散系着色
合わせガラス

留意事項

板硝子協会

フロストグラス、ブラインドグラス、ノングレアS

日本板硝子

ハイシルエ

セントラル硝子Fタペスティ（タペストリーガラス）

AGC

カラーラミセーフ、
ラミトーン

日本板硝子

カラーラミペーン、玄セントラル硝子ラミレックス

AGC

やわらぎ

日本板硝子

妙セントラル硝子

ニューホワイト

フィルムを審査の対象としない。

AGC

網入型板ガラス
線入型板ガラス

金網、
金属線を封入して、ロールアウト
製法により、ガラスの片面に型模様をつけたガラス。
防火設備に用いられる。

日本板硝子
Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、網・線入板ガラス単体のLow-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、日射特性は板硝子協会の三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複 同厚の透明単板ガラスと WEBサイトに掲載した方法
層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構 同じとする。
（※１）により算出し、その成する、透明フロートガラ 成する、透明フロートガラ
値を用いてJISR3106に定スとして扱う。
スとして扱う。
める方法により求める。

セントラル硝子

網入磨き板ガラス
線入磨き板ガラス

AGC
日本板硝子
セントラル硝子

網入型板ガラス
線入型板ガラスガラスの種類

ガラスの説明

写真、構造図モデル建物法等で選択できるガラスの種類に係る扱い

Ｕ値

η値

窓ガラス、窓全体の熱性能算出に係る試験方法

Ｕ値

η値

留意事項

ガラス製品の例
会社名
AGC

製品名

格子入り複層ガラス

格子入り複層2枚のガラスの間に格子を組み込んだ複層ガラス

格子を除く同一仕様の複層ガラスの日射熱取得率
をJISR3106で 算 出した
JISR3107に定める算定内部の格子はガラスに接していない
後に、格子の面積と透明方法により求める。
ので熱橋にはならない。
部の面積の比率を面積効果として補正する。
（ 透明部を90％とする）

変形ガラス

板形状ではなく、立体的な形状を持つガラス。

JISR3107に定める算定 JISR3106に定める算定方法により求める。
方法により求める。

日本板硝子

プロフィリット（溝型ガラス）

2枚のガラスの間を真空にして断熱性能を向上させたガラス。および、その派生製品群。

JISR3107に定める算定方法により求める。
ただし、中空層の熱コンダ
クタンスは経産省告示第235号（H26/11/28）3により求めた値を用いることとする。

日本板硝子

スペーシア、
スペーシアクール、
クリアFit、スペーシア21、スペーシア静・クール静

真空ガラス（電気信号）

調光ガラス

特殊ガス入り複層ガラス

電磁波シールドガラス

2枚のガラスの間に特殊なフィルムを挟み込んだ合わせガラスで、電気信号や温度変化により透明度が変化する （温度）JISR3106に定める算定方法により求める。
ただし、中空層の熱コンダクタンスは経産省告示第235号（H26/11/28）3により求めた値を用いることとする。

Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、
Low-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複透 明となる通 電 状 態でJISR3107に定める算定
層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構
JISR3106に定める算定方法により求める。
成する、光拡散がない合 成する、光拡散がない合方法により求める。
わせガラスもしくは透明フ わせガラスもしくは透明フロートガラスとして扱う。 ロートガラスとして扱う。

ウム（瞬間調光ガラス）

日本板硝子
Low-E三 層 複 層ガラス、 Low-E三 層 複 層ガラス、Low-E二 層 複 層ガラス、 Low-E二 層 複 層ガラス、三層複層ガラス、二層複 三層複層ガラス、二層複JISR3107に定める算定
層ガラス、単板ガラスを構 層ガラス、単板ガラスを構方法により求める。
成する、光拡散がない合 成する、光拡散がない合わせガラスもしくは透明フ わせガラスもしくは透明フロートガラスとして扱う。 ロートガラスとして扱う。

夏期一次エネ室内条件となる26℃でのJISR3106 温度により状態変化するため、温度に定める算定方法により を規定して測定することとする。
求める。

防 音 性 能 の 高 い 複 層ガラス。JISR3107に記載されていないガスを用いている封入された気体の物性値 封入された気体の物性値を用いてJISR3107に定め を用いてJISR3106に定め ネオン等の特殊な気体封入る算定方法により求める。 る算定方法により求める。

導電性金属メッキポリエステルネットを2枚のガラスに挟み込んだ合わせガラス

同 厚、同 種 の 合 わ せ ガ
ラスの日 射 熱 取 得 率 をJISR3106で算出した後JISR3107に定める算定に、導電性ネットと透明部方法により求める。の面積の比率を面積効果として補正する。
（ 透明部を60％とする）※１：網や線のない透明フロート板ガラスの分光特性（透過率，反射率，吸収率）を網・線の面積で補正して，網・線入板ガラスの単板の分光特性を作成する。
（面積補正の係数は板協WEBサイト http://www.ecoglass.jp/residential-building/ で公開）

公開
旭硝子→AGC 社名変更

ペアマルチクロス
格子入り複層ガラス

実際には、通電、非通電の違いは、熱性能には影響はないが、測定条件を規定するために、透明に見えている通電状態と規定する。

本資料について建築物省エネ法に基づく省エネルギー基準の評価を行う際には、国立研究開発法人建築研究所のホームページ（http://www.kenken.go.jp/becc/index.html）
で公開されているWebプログラムに当該建築物の外皮や設備の仕様を入力して、エネルギー消費性能を算出する必要がある。
この際、窓ガラスの熱性能（熱貫流率、日射熱取得率）については、予め「ガラスの種類」毎に定められた規定値を選択するかJIS、ISOで規定された方法で算出した値を入力することが求められている。
このリストは、JISやISOに準拠しているか明確ではない特殊な板ガラス製品について、その熱性能等に関する取り扱いを、関係機関と協議のうえ、定めたものである。
改訂履歴： 2017.9
2018.7

日本板硝子
セントラル硝子ラミシェード（サーモクロミック調光ガラス）

セントラル硝子ペアレックスソネス ネオ

日本板硝子

マグペーン

セントラル硝子

エミュレス