ホール各所の電源盤・納入製品紹介

LIGHTING
DATA
SHEET

■ホール各所に配置された電源盤

納入施工事例

No.322

南国市地域交流センターMIARE!〔みあーれ！〕
シーリングライト電源盤

すのこ電源盤

3φ4W 120kVA×2

照明操作主幹盤

1φ3W 30kVA×2

施設概要

1φ3W 30kVA×1

建築概要

所 在 地 ＝ 高知県南国市大そね甲２１１７番地

敷 地 面 積 ＝ 7,248.37㎡

設置主体 ＝ 南国市

延 床 面 積 ＝ 2,972.81㎡

設

構造・階数 ＝ 鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）

計 ＝ 昭和設 計・ハウジング 総合コンサルタントJ V竣 工 年月 ＝ 202 2年1月

地 上 2階

照明機器電源盤

3φ4W 37.5kVA ×2（負荷用）

1φ3W 40kVA

フロントサイドライト電源盤

×2（持込用）

1φ3W 20kVA×2

納入製品紹介LEDダウンライト（LEO2-WW-M）× 35台納入

サイズ器具

単位：mm
（本体質量)器

具：1.0kg

定格電圧AC 100V

調光範囲0％〜100％

制御チャンネル数
相関色温度
演色性

電源装置

DMX512 / 1990 ※1
1ch3200Ｋ ※2

typ. Ra95※1 制御信号DMX512/1990は、1990年版USITTの規格です。
※2 LED 素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。

天井反射板に取り付けられたLEO2-WW-M

Ø131.2

取付け穴 Ø140
320126

制御信号70Ｗ

ホール概要

80

定格消費電力

179

主な仕様

175.1

1500

電源装置：1.7kg

収容人員 ＝ 500名
本 社・営 業 部

東京都千代田区神田須田町1-24☎ 03-3252- 0321

札幌営業所

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

仙台営業所

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

大阪営業所

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（WAKO稲荷大橋ビル）☎ 082-249-6400

福岡営業所

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

2022年12月26日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.322 ｜ 南国市地域交流センターMIARE!〔 みあーれ！〕

舞台間口 ＝ 14.4m 〜16.7m
奥行 ＝ 7.4ｍ 〜 9.2ｍ
高さ ＝ 7.2ｍ

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.322 ｜ 南国市地域交流センターMIARE!〔 みあーれ！〕ホール

舞台照明設備ホール

舞台照明設備

分散化された電源盤と移動型調光器による機能的な舞台照明設備
ハロゲン電球器具を中心に構成されたオーソドックスな照明設備ですが、分散化された電源盤と移動型調光器により将来性を見据えた効率の良いインフラ設備が整っています。
まず、サスペンションライトのコンセントボックスには、移 動 型調 光 器用電 源である直60Aコンセントと共通回路として直20A回路も用意されており、将来的なLED化や、演目に応じて一時的にLED照明器具などを使用する際にも、追加工事の手間をかけず、そのままお使いいただくことができます。
さらに、舞台袖や幕前のフロントサイド、シーリングライトに設置された電源盤には200V用のD型20Aコンセントも用意され、持込機材などでムービングライトを使用する場合でも即座に対応することが可能です。
舞台袖の照明機器電源盤は移動型調光器を内蔵できる構造になっており、舞台床には電源盤から客席側に向かって直線状にフロアピットが設けられています。このフロアピットによって床下に延長ケーブルを収めることができるため、床面に余計な機器やケーブルを露出させず、舞台上での安全な動線を確保し、必要な場所に必要な種類の電源をピンポイントで送れる機能的な設計になっています。
天井反射板ライトには省エネ効果が高く、赤外線、紫外線放射が少ないLEDダウンライト「L EO2-W W- M」を採 用し、ランニングコストを抑えるとともに音楽を楽しむための心地よい空間を創出します。

客席から舞台南 国市地 域 交 流センターM I A R E！（ みあーれ ）は 、老朽化した南 国市 立中央 公民 館と大 篠 公民 館を合 築した 地 域の交 流 拠 点 施 設として2022年（令 和4 年）4月1日にオープンしました。
施設の建設にあたり、これまで市内になかった音楽や演劇などの文化行事を行える500席のホールを設備。音響反射板に加え、観覧席を収納可能な可動席にしたことで大きな平土間としても使用することができます。さらに1階上手側の壁を開放することで交流ロビーと一続きの空間となり、ホールの使用の幅を広げています。また、上手側の2階壁面にはガラス窓が設けられ、ロールカーテンを開放すればホール外側にあるギャラリー

サスペンションライト

舞台上部■電源設備・調光装置
電源盤

照明操作主幹盤 1φ3W

スペースから中が覗けるようになっており、他の目的で来館された方の関心や興味を引き、より一層の交流を生み出す仕掛けとなっています。
その他、会議室や調理室、和室など公民館としての施設も継承されており、市民のにぎわいの中心拠点として、また非常時には防災拠点として
直丸茂電機ではこの南国市地域交流センターMIARE！に舞台照明設備を納入しました。
スタンダードな使い勝手と将来性を両立させた設備で、地域の文化イベントを盛り上げていきます。

調回
光回

1面

37.5kVA

2面（負荷用）

すのこ電源盤

3φ4W

120kVA

2面

シーリングライト電源盤

1φ3W

1φ3W

フロントサイドライト電源盤

地域のコミュニティに欠かせない存在として機能しています。

30kVA

照明機器電源盤 3φ4W

路

直20A
50回路
直200V20A 24回路

路

移動型調光器

2kW×3ch

40kVA
1φ3W

直60A

2面（持込用）
20kVA 2面

30kVA 2面
70回路

56台（168ch）

サスペンションライト
コンセントボックスと移動型調光器

フロアピット

■負荷設備
■断面図

項

⑪平土間状態の客席（上手壁開放）フロントサイドライト（上手窓開放）⑧ ⑦ ⑦ ⑥⑦

調光操作卓
（PRETYNA-M 移動型プリセット60本仕様）⑥⑨⑤⑫⑩⑬④

②

①③名 称

数量

直回路
100V
20A 60A

直回路 移動型
200V 調光回路
20A

シーリングライト

FreeDMX
IN

各1各1

各1

各1

各1

12個

824 ※2② ロアーホリゾントライト 4色

8台

412 ※2③ 舞台袖コンセント（上手/下手）

2個 （各2） 各2④ 照明機器電源盤 舞台袖（上手/下手）

2面 各8⑤ プロセニアムサスペンションライト

1列 （6）

6（MAX18）⑥ 第1/第2ボーダーライト 4色

2列各3各8 ※3⑦ 第1/第2/第3サスペンションライト

3列（各6） 各6⑧ アッパーホリゾントライト 4色

8台

（LED）
⑨ 天井反射板ライト

35台⑩ フロントサイドライト（上手/下手）

2式 各8各2各4各6各1

各1⑪ シーリングライト

1列88（MAX24）

22⑫ センターピンスポットライト クセノン1kW ※41台⑬ 客席後方持込卓用コネクタボックス

1個

ピンスポットライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.322 ｜ 南国市地域交流センターMIARE!〔 みあーれ！〕

移動型
調光器用

① フロアーコンセント ※1

各4各4LIGHTING DATA SHEET ｜ No.322 ｜ 南国市地域交流センターMIARE!〔 みあーれ！〕

2（MAX54） 各3216各1

12 ※3424※1 ④照明機器電源盤より給電（フロアピットよりケーブル配線）。
※2 ④照明機器電源盤に組込。
※3 すのこ電源盤に組込。
※4 照明操作主幹盤より給電。

音響反射板を設置した舞台

2kW

制御信号
DMX OUT

13