北海道電気保安協会がお届けする、電気を安全にムダなく使用するための情報誌

2015.07.01

No.440盛夏号
特集

平成 26 年
札幌市における火災発生状況について ��������������� 2「電気使用安全月間」の実施にあたって

一般財団法人北海道電気保安協会

やってみました“節電”対策でコスト削減！

空調設備の運転を自動制御することで最大電力を抑制可能に来てみて良いまち～ふるさと自慢

斜里町

なぜ電気事故が起きたのか

電気室の浸水によりＶＣＢの充電部で短絡し波及事故

協会インフォメーション

理事長������������������ 1���������� 5����������������������������������� 7 �������������� 9“弊協会”をかたる不審な電話にご注意ください！／
第 34 回

北海道電気安全大会のごあんない������������������ 10「でんき保安」キーワードクイズ

クイズに答えて応募しよう！������������������������� 10

家庭のでんき安全チェックポイント

電気蚊取器→コードから出火������������������������ 11

知床半島／斜里町

アイキャッチャー：右の 3 つの緑円はサービス指針の“誠実・親切・正確”、左の赤円は“安全”を意味しています。

ISO9001 認証

平成２７年度「電気使用安全月間」の実施にあたって
一般財団法人北海道電気保安協会
理事長

平素は、弊協会に対し格別のご理解とご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

大内て電気事故の未然防止に役立つ様々な活動を展開することとしております。

電気の利用は、電灯からはじまり動力へ広がり、具体的には、全道各地で電気の安全な使用を呼現在は、ＩＴ社会を支える情報通信にも不可欠なびかける「街頭キャンペーン」の実施、お客さまをものとなっています。一方、電気は使い方を誤るとはじめ電気関係業務に従事されている方々を対象

感電や火災などの原因となり生命や財産を脅かすとした電気安全講習会の実施のほか電気の安全ことがあるため、電気の利用にあたっては法令にや省エネに関する相談などお客さまからの幅広い基づく安全規制を遵守することが求められていまご要望にお応えしたいと考えております。また、老す。電気の安全規制の歴史を振り返ると、明治24朽化した電気設備は思わぬトラブルを引き起こす

年1月に竣工したばかりの第1回仮議事堂（現在のことがあります。電気設備の更新についてもお気国会議事堂）が、漏電が原因と思われる火事で焼軽にご相談ください。

失という出来事にたどりつきます。最近は、半焼以弊協会は、「 電気使用安全月間」の取り組みを通上の電気火災事故の発生は稀ですが、札幌市消防

じ電気事故の撲滅と電気を安心してお使いいただ

局が発表する火災の原因を見ると電気に起因するくための啓発活動に全力で取り組んでまいります。

ものが少なからずあります。近年の安全性の高い

また、契約されているお客さまに対しましては、電気設備であっても適切に管理することが重要と万が一のトラブルや災害時にも迅速に対応し安全なります。と安心をお届けできるように努力してまいりますの8月は経済産業省が主唱する「電気使用安全月間」ですが、弊協会は、平成27年度の「電気使用安で、引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

全月間」に際し、全国統一の重点活動テーマに沿っ平成27年度

全国統一重点活動テーマ■ 電気はムダなく安全に使いましょう■ 自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう■ 地震、雷、風水害などの自然災害にそなえ、電気の安全に努めましょう▲

全国の電気保安協会統一ポスター

01

全

でんき保安 2015 ［盛夏号］

特平成 26 年

予防部予防課

札幌市における
 火災発生状況について集
Q1

札幌市消防局

札幌市の火災件数は、どのくらい発生していますか？
前年と比べて増減はいかがでしょう？

平成 26 年中の札幌市内の火災件数は 545 件で、前年と比較して 6 件（1.1%）増加し、1 日あたり 1.5（1）死傷者死傷者数は、死者が 23 人で前年と比較して 11 人件の発生となっています。
また、出火率（人口 1 万人当たりの火災件数）は 2.8で、前年と比較して同数となっております。
火 災 種 別 で は、建 物 火 災 は 338 件（ 全 火 災 の62.0%）で前年と同数、林野火災は 1 件で 1 件の増加、車両火災は 97 件（全火災の 17.8%）で 14 件の減少、船舶火災は 0 件で 1 件の減少、その他火災は109 件（全火災の 20.0%）で 20 件の増加です。

増加し、負傷者が 82 人で前年と比較して 9 人増加しています。
（2）り災状況
焼損棟数は 406 棟で、前年と比較して 28 棟増加
し、焼損面積は 6,737㎡で、前年と比較して 1,017㎡増加しています。
損害額は、6 億 4,046 万 5 千円で、前年と比較して 1 億 4,129 万 7 千円増加しています。

出 火 率

193

1970109292319982406

6,7370640,465

2.8

平成25年

539

1338

1523912090111

18914128373378

5,720

0499,1682.8

前年比増▲減6▲1012▲15▲161▲14▲12015111169281,0170141,2970.0

野 火

半 焼

全 焼

爆 発（a）

野

96Q2

林

高 齢 者

22

そ の 他

建 物 床

逃 げ 遅 れ27

船 舶338

年別

車 両

ぼ や-物

林 野部 分 焼

545

総 数
平成26年

建（㎡）

損 害 額

焼 損 面 積焼 損 棟 数死 者 数

負 傷 者 数火 災 種 別区分（千円）

区ごとの発生状況はいかがですか？

区別発生件数は、北区の 94 件が最も多く、次いで中央区と白石区が80 件となっています。また、最も少ないのは、手稲区の 28 件です。

（件）1009080

94888880

平成25年
7570

平成26年

8066586050485043403628242220463531305042100中央北東白石

厚別

豊平

清田

南西手稲（区）

でんき保安 2015 ［盛夏号］ 02

Q3月別の発生状況はいかがですか？
（件）
100

月別発生件数は、4 月の 89 件が 最 も 多 く、次 い で、5 月 の 64

8990

平成25年
平成26年

80件となっています。また、最も少ないのは 6 月の 31 件となっています。

70596050

月平均の発生件数は、45.4 件となっています。

4552474040426465464437535041313035382934 3440363320
100Q41234567891011

12 （月）

火災の発生原因から、特に気をつけることはどのようなことでしょう？

原因別では、件数が多い順に放火（８２件）、こんろ（７４件）、たばこ（６４件）、ストーブ（４０件）となっており、昨年と同じ状況です。また、電気関係（電気配線、電気機器、電気装置、配線器具及びその他の電気）を合計すると６８件であり、こんろに次ぐ件数となっています。

【平成 26 年中の主な原因別火災発生状況】
総 数

放火（疑いを含む）

こ ん ろ

た ば こ

火 遊 び

ス ト ー ブ

電 気 配 線

電 気 機 器

電 気 装 置

配 線 器 具排 気 管

マッチ・ライター

溶 接 等灯火焼 却 炉た き 火

その他の電気そ の 他

不 明

平成 26 年

545

8274641240201061697598101611245

平成 25 年

539

1069647

1130

15642085315052111136

前年比増 ▲減6▲ 24▲ 2217110542▲4122▲685▲519区分

年別★★防災のポイント★★
1

火災を防ぐために、次のことを心がけましょう。

放火

家の周りは整理整頓し、燃えやすいものを置かない。
放火は、人目につかない暗い場所で起きています。新聞やダンボールなどの燃えやす
いものは家の周りに置かないようにしましょう !

2

こんろ火災

こんろ使用中はその場を離れない。
こんろ火災の半数が天ぷ
ら油からの火災です。こんろを使っている最中に電話に出たり、テレビを見たりしているうちに火災になってしまいます。

03

でんき保安 2015 ［盛夏号］

3

たばこ火災

寝たばこはしない。たばこの火は必ず消す。
火が残っている吸いがらをごみ箱に捨てたり、寝たばこをして火災になっています。
たばこの火は、すぐには燃え広がらず、人がいなくなった後に火災になることがあります。

4

ストーブ火災ストーブの真上や近くに洗濯物を干さない。燃えやすいものを近づけない。
ストーブ火災の多くは、使用上の不注意から起きています。
ストーブの真上に干された洗濯物が落ちたり、寝返りした拍子に布団がストーブに触れたりして火災になっています。

Q5

生活に身近な電気が原因の火災事例や注意する点をお知らせください。

電気火災は、出火原因が発火源別に 5 つに区分されており、最も件数が多いのは、20 件の「電気配線」（器しています。

具付きコード、屋内配線等）で、以下、16 件の「配線器具」（テーブルタップ、コンセント等）、10 件の「電気機器」（冷暖房機、コーヒーマシン等）、6 件の「電気電気火災の要因別では、「短絡」（振動、折り曲げ等）が 22 件と最も多く、以下、「過熱」（接続不良、半断線等）が 14 件、「トラッキング」（過熱による劣化、水分装置」（モーター、小型発電機等）となっています。
「その他の電気」では、蛍光灯等の照明器具から出火の付着等）が 12 件となっています。

1

2

電気火災の発火源別発生状況

その他の電気 16

平成 26 年（件）

電気火災の要因別発生状況

不明・他 20電気配線 20

平成 26 年（件）短絡 22

電気装置 6電気機器 10

トラッキング 12

配線器具 16

過熱 14

火 災 事 例
【事例1】
右の写真は、延長コードに差し込まれた配線器具の電源プラグがトラッキング（※）により発熱し、火災となったものです。
※ト ラッキングとは、コンセントに電気製品のプラグを差し込んだままにしていると、プラグとコンセントの間にほこりが入り込み、その溜まったほこりが湿気を含むと少しずつ電気が流れ、プラグの差し刃の間で電気が流れてしまうことです。プラグの差し刃間で電気が流れてしまうと、その部分が発熱し、火災につながります。

☆トラッキングを防ぐポイント☆
□ コンセントやプラグは乾いた布で拭いてほこりを取る。
□ 気を通しやすくしないため洗剤や濡れた電雑巾は使わない。

□ 剤などを使った場合は完全に乾いてから
洗器具を使う。

★★防災のポイント★★

【事例2】
右の写真は、配線被覆が損傷したため、ショート（ 短 絡 ）し、火 災となったものです。

電気による火災を防ぐために、次のことを心がけましょう。

● 家具の裏側や隙間に隠れているコンセントにほこりを溜めない。

● 電気コード等を家具の下敷きにしない。
● 使用しない電気機器はプラグを抜く。
● コードを束ねて使用したり、たこ足配線（過負荷通電）にしない。

でんき保安 2015 ［盛夏号］ 04

やってみました

節電 対策
でコスト削減！

空調設備の運転を自動制御することで最大電力を抑制可能に

社会福祉法人真宗協会
特別養護老人ホーム
帯広至心寮 さま住所 : 帯広市西5条南30丁目14番地
TEL : 0155-24-9572
URL : http://www.shinsyukyoukai.jp/
業種 : 介護老人福祉施設
主な電気設備：
電灯設備
動力設備

250kVA
300kVA
特別養護老人ホーム

帯広至心寮さま（外観）

帯広至心寮さまは、老人福祉施設全般に及ぶ相談窓ロから在宅マネジメント、通 所事業、入 居施設まで、相手のことを第一に考え、思いやりをもった福祉サービスを提供しています。
是非、ご利用ください。

特別養護老人ホーム
帯広至心寮さまを担当している
帯広支部

きっかけは浜上茂樹

入居者が毎年楽しみにしている感謝祭のようす（隣接する地域密着型サービス施設光輪さまとの合同行事）

増築後の電力使用量の増加で、手動での制御が限界に平成23年に地域密着型の施設として増築等を行ったことで、電気の使用量も増加しました。増築前からデマンド監視装置を設置し空調を手動操作で最大電力を抑制していましたが、増築後は手動で運転操作しても最大電力130kWを超えてしまうことも多々ありました。そこで、電気の使用状況を分析したところエアコンによる暖房が影響していることがわかり、エアコンの運転を自動制御することで最大電力を抑えることが可能であることを提案させていただきました。

05

でんき保安 2015 ［盛夏号］

やってみてどうだったの？
対策前（平成26年3月）最大電力
135kW
使用電力量 60,838kWh

7.4% の削減に成功！

対策後（平成27年3月）
最大電力125kW
使用電力量 58,101kWh
4.5%の削減

実践しました空調の運転は、事務所や医務室などが休日明けに運転が集中していたことから、同時に空調が入らないようにタイマーで運転を制御しました。さらに、居住スペース用の空調用室外機7台（合計容量70.38kW）をグループに分け、注意警報発生時は50%運転、限界警報発生時は停止することで、最大電力を抑えることができ、基本料金の削減につながりました。

特別養護老人ホーム 帯広至心寮
総務係長

天野

卓さま

デマンド監視装置を先行して設置しており、節電に取り組んでいましたが、空調設備自動制御装置を併用することで、より効果を実感しております。
電 気 料金自体 の 値 上 がり分はありますが、使用電力量は一定量の推移となり、節電に対する管理を継続しております。
室外機

空調制御用ユニット
デマンド監視装置

浜上保安職員帯広至心寮さまでは、増築前からデマンド監視装置による電気の見える化で、電気の使用状況を管理していました。日頃のお客さまとの対話のなかで、増築後に空調設備の運転が最大電力に大きく影響していることがわかり、適正な温度管理について一緒に検討してきました。今回、空調設備を自動制御運転に変更し、入居者の方々のご意見も取り入れたきめ細かな温度管理をすることで、さらなる削減を行うことができました。
これからも弊協会は、お客さまの節電への取り組みをサポートしてまいります。

弊協会は、お客さまとともに省エネルギーに取り組みます。

でんき保安 2015 ［盛夏号］ 06

来てみて良いまち〜

ふるさと自慢

世界自然遺産「知床」に抱かれる町

知床五湖高架木道と知床連山

No.14

町の見どころ斜里町

12番 地〒099-4192 斜里 郡斜里町 本町
2-23 -4150
TEL：0152-23 -3131 FAX：015
kkaido.jp/ri.ho
http://w ww.town.sha

知床半島北側からオホーツク海沿いに 100kmを超える海岸線を持つ斜里町は、オホーツクブルーと、日本百名山「斜里岳」「羅臼岳」の美しい景観を擁する人口1万 2 千人余りの町です。
基幹産業は農業、漁業、観光業の 3 本柱。平野部では、馬鈴薯・ビート・小麦を中心に大規模な畑作地域が広がり、サケの水揚げでは、12年連続日本一を記録するなど、大地と海の恵みに溢れています。また、豊かな自然を背景に、四季を通じて学んで遊べる観光プログラムも充実しており、斜里町では年間を通して知床の魅力を体感できます。
また、平成17年、隣の羅臼町に跨る「知床」が世界自然遺産に登録されてから、今年で10周年の節目を迎え、改めて知床の価値や保全の意義を再認識するとともに、知床の自然環境の魅力を広く発信するなど、周年記念事業を通じて、世界自然遺産「知床〜 Shiretoko 〜」を国内外の方を問わず身近に感じられる取り組みを行っています。

07

でんき保安 2015 ［盛夏号］▲ 周年記念事業ロゴ

高架木道（知床五湖）
自然遺産地区にある知床五湖を、より気軽に多くの方に見ていただけるように設置されました。片道800mで、往復40分。知床五湖のうち、一湖の湖畔まで行くことができ、知床連山の絶景をご覧いただけます。

知床博物館
知床半島誕生からのダイナミックな地史、そこに暮らしてきた人々の生活や産業の移り変わり、知床の動植物を、数多くの標本や遺物、資料で紹介しています。映像
端末や音声ガイドも利用でき、じっくり学びたい方にもお勧めです。併設している「姉妹町友好都市交流記念館」には友好都市弘前市と姉妹町竹富町の自然や文化も紹介しています。

斜里町では、 真の知床産 の優れた商品を全国に発信していくために、認証制度を創設しました。世界自然遺産知床の豊かな自然と、オホーツクの海と大地がもたらす恵みから生み出される、斜里町の優れた商品を広く全国に発信することにより、地域産業の振興と地域の活性化を図ることが目的です。
これまで「鮭親子漬」などの水産加工品のほか、「でんぷん団子」や「にんじんジュース」等、の商品が認証されています。
（詳しくはこちらへ

カムイワッカ湯の滝
知床半島の中央にある活火山の硫黄山から流れ出る温泉の川で、一の滝から四の滝まで海岸線に向かって連続した滝になっています。一の滝までは、一般開放されており徒歩で行くことができます。
一の滝▲

知床しゃりブランド

http://www.shiretoko-gourmet.com/）

しれとこ斜里ねぷた祭り

道の駅うとろ・シリエトク

青森県弘前市との歴史的な繋がりにより、昭和58年に同市と「友好都市の盟約」を結ばれました。この盟約を記念して、「弘前ねぷた」が斜里町に伝授されて以来、現在では、北海道3大あんどん祭りの一つに数えられる祭りとなりました。今年は、平成27年7月24日（金）と25日（土）の2日間にわたって、町内目抜き通りを大小様々なねぷたが練り歩きます（雨天時中止の可能性あり）。

知床の玄関口、ウトロ地区の国道334号線沿いの知床番屋をイメージした道の駅です。地元の新鮮な海産物のほか、鹿肉バーガーやコケモモアイスなど知床ならではの味覚も楽しめます。

■ご紹介／斜里町役場（総務部企画総務課総務係）
掲載の写真と表紙写真は斜里町役場さまからのご提供です。 斜里町は、弊協会の斜里事業所が担当しております。
でんき保安 2015 ［盛夏号］ 08

なぜ故事
気電のかたきが起設備診断技術研究会資料を読み解く！

電気室の浸水によりＶＣＢの充電部で短絡し波及事故

事故の状況（1）午前5時頃、配電線の停電が発生した。電力会社の事故調査の結果、当事業所が原因と分かったので、午前9時頃分岐開閉器を開放して、当事業所以外を復電した。
（2）
電力会社からの連絡により、午前11時頃電気の担当者が現地に到着した。
点検の結果、電気室に50㎝の浸水を確認した。
電気室に溜まった水を排水ポンプで排水した後、確認した
ところ真空遮断器（VCB）が焼損していた。

保守点検状況等

（1）
事故前の年次点検では、電気設備には異常は見られなかった。

（1）
保守不備
（保守不完全）※電気事故報告書を作成する際に用いられる原因分類表による「保守不備（保守不完全）」⇒ 巡視、点検、手入れ等の保守の不完全によるもの。

原因（2）電気室の浸水の原因は、排水管の逆流防止弁が動作不良で排水能力が低下していたとこ
ろに、融雪水と雨水が排水能力を超えて浸入したため。
（3）
保護装置が水没してVCBの遮断動作ができない状態で、さらに水位が上昇してVCBの充電部で短絡した。

（1）電気室への雨水の流入箇所を改修する。
（2）点検時には、地下の排水ポンプの運転状況を確認する。
（3）水位情報の遠隔監視機能を設置する。

事故の防止対策

電気室浸水状況「設備診断技術研究会」ってなぁーに？

VCBの焼損設備診断技 術研究会は、昭和58年に社団法人日本電 気技 術者協会 北海道 支部の調査、研究部門組 織として設 立され、北海道における電 気技術者の保安技術の向上を図ることを目的に電気事故の原因調査および防止に係る調査研究などを行っている組織です。
研究会の報告書を参考に、事故防止に努めましょう！

■ひとこと■
今回は通電中の電気設備が水没するという極めて単純な事例です。電気主任技術者は、電気設備が設置される場所や周囲の環境などを踏まえ、どのようなリスクがあるのかを検討し、必要な対策を講じておくことが重要であることを再認識すべきです。
今回の事例では、排水ポンプの容量の適正性、排水管の逆流防止弁の健全性の確認がポイントと思われます。

弊協会は、みなさまとともに 電気使用の安全確保 に取り組みます。
＜このコーナーは、設備診断技術研究会資料を弊協会が分かりやすく解説したものです＞

09

でんき保安 2015 ［盛夏号］

協会インフォメーション

弊協会 をかたる不審な電話にご注意ください！
最近、事務所、商店、工場などに対して 保安協会 をかたる業者からの強引な勧誘電話（非通知発信）が全国的に多発しております。
弊協会は、電話でお客さまの電気の使用状況をお伺いしたり、節電機器の斡旋をすることはありません。不審な電話や訪問者には、十分ご注意ください。
また、弊協会のホームページでも注意を呼び掛けておりますので、こちらでも詳細をご覧いただけます。

第34回

北海道電気安全大会のごあんない

経済産業省主唱の「平成27年度電気使用安全月間」（8月1日〜31日）行事の一環として、北海道電気安全委員会主催による「北海道電気安全大会」が次のとおり開催されます。
●日時 ： 平成27年7月30日（木） 13時15分〜16時00分●場所 ： 共済ホール（札幌市中央区北4条西1丁目共済ビル6階）●次第 ： 平成27年度電気保安功労者表彰式、特別講演※当日、会場入口付近では、弊協会による電気安全PR活動として、来場者にパンフレットやうちわを配布いたします。

キでーん

ワ

き問 題ー保ド

安クイズ

気温や湿度が高い夏は、注意力が落ちて「○○事故」が増える季節です。そのため経済産業省が主唱し毎年8月を「電気使用安全月間」と定め、様々な活動が行われています。
○に当てはまる語句をお答えください。
（ヒント：1ページ「電気使用安全月間ポスター」）◎ 2文字 →本誌の掲載記事の中に該当するキーワードがあります。2文字でお答えください。抽選で10名の方に図書カード（1,000（正解は、「初冬号」で発表）円分）を進呈します。
※当選発表は、景品の発送をもって代えさせていただきます。 〔 応募締め切り：平成27年10月20日受付分 〕

クイズに答えて応募しよう！

【ご応募方法】 URL http://www.hochan.jp
弊協会のホームページに掲載の「でんき保安」発行のお知らせ にある「クイズ応募フォーム」から以下の必須項目を入力しご応募ください。
① お名前、景品の送り先ご住所② クイズの答え③「でんき保安」誌をご覧になっての感想※なお、お送りいただいた個人情報は、景品発送またはお問い合わせの回答のみに使用します。

早春号クイズの答え「非常用」（予備発電装置）
早春号のクイズの答えは、でした。
ご応募いただき、ありがとうございました。
【でんき保安 2015年初夏号 お詫びと訂正 】
前号Ｐ02掲載の「特集：平成26年度お客さまアンケート調査結果について」の中で「１．電気の使い方に関する調査結果」のアンケート発送数に誤りがありましたので、以下のとおり訂正しお詫び申し上げます。
（正）アンケート発送数 全道で1,432件 回答率41.8％（誤）アンケート発送数 全道で1,412件 回答率42.4％
でんき保安 2015 ［盛夏号］ 10でんき保安 平成27年7月1日発行 盛夏号 No.440

でんき器具事故から学ぶ

家庭のでんき安全チェックポイント
電気の3大事故と呼ばれているのは、「漏電」、「感電」、「火災」です。
このコーナーでは、身近にある電気器具の事故事例をご紹介しますので、事故の未然防止にお役立てください。

電気蚊取器

コードから出火

電気蚊取器（液体タイプ）のコードから火が出た。

なぜ？
薬剤液のコード付着や長期間の使用によりコード被覆が硬化して破れ、ショートして発火に至ったものです。

チェック！
コードに硬化がみられたら、ショートの危険性がありますので使用を中止してください。
電気蚊取器の蒸散口に幼児が指を入れ、やけどを負った事故も起こっています。置き場所には十分に注意してください。

（資料提供：NITE

ホームページをリニューアル！

独立行政法人

製品評価技術基盤機構

http://www.nite.go.jp/）

電気を安全にご使用いただくためのさまざまな情報をお知らせしています。ご活用ください！

弊協会は、ホームページからもみなさまのご意見ご要望をおうかがいしています。お問い合わせフォームをご利用ください。

発行／一般財団法人北海道電気保安協会〒063-0826 札幌市西区発寒6条12丁目6番11号
TEL ㈹（011）555-5001 FAX（011）555-5002

URL http://www.hochan.jp

札幌市西区宮の沢1条4丁目︵011︶661 ー7163

入口のデザインが変わりました！

TEL

制作・印刷／山藤三陽印刷株式会社

事業者のみなさまへ
節電に“電気保安協会デマンドWebサービス（全国版）”が有効です！