編集／（社）全国宅地建物取引業保証協会苦情解決業務委員会

71 号
第●

消防法の改正住宅用防災機器（火災報知器等）の設置義務について
弁護士 佐藤貴美

消防法の改正で、火災報知器等の住宅用防災機器の設置が、ほとんどの共同住宅に義務付けられました。
新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成23年5月までで各地方自治体が定める期間までに設置しなければなりません。
もし、設置されていなかった場合、その建物を媒介した宅建業者の責任も追及される可能性があるので、十分に注意しておく必要があります。

米国では、住宅用防災機器の設置の義務化に伴う当該機Ⅰ 制度の概要

器の普及に伴い、住宅火災による死者数は半減したという実績があり、わが国でも昨年、消防法が改正され、戸建住宅や、自1 消防法の改正の経緯

動火災報知器設備等が設置されているものを除く共同住宅に建物火災による死者数の9割を占める住宅火災で、その死者ついて、住宅用防災機器を設置するよう義務づけられました。そ数の半数以上が65歳以上の高齢者であるという統計があります。の適用は、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では今後のますますの高齢化社会の進展とともに、さらに住宅火災平成23年5月までの設置猶予期間内で、各地方自治体の条例による死者が増加する恐れが高いことから、住宅について、いっで施行時期（設置義務が生じる時期）が決められることになっそうの防火対策が必要であるとされています（図表1参照）。ています。

図表1●住宅における防火安全対策の充実強化（消防法令の改正・整備）

住宅火災による死者の急増

消防法
令
改正に

①住宅火災による死者数は建物火災による死者数の約9割

改正理
由・目
的

②平成15年の死者数は、昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超える③今後の高齢化がいっそう進展（死者の半数以上が高齢者）

死者の急増
現行制度の課題●床面積500㎡以上の共同住宅を除き、住宅に関しては法制度の対象外

16 page

死者数低減に効果的な住宅火災警報器等の設置につき、・「義務化賛成」：約7割（世論調査）
・米、英では、すでに義務化「従来個人の自助努力を中心に考えられてきた住宅防火対策について見直し、法制度化の導入を図ることが必要」〈消防審議会答申（１５.１２.２４）〉

2

図表2●住宅用防災機器の主な要件

住宅用防災機器とは？
今回設置が義務付けられる住宅用防災機器とは、火災によ①確実に火災警報を発し、かつ、取扱いおよび附属部品の取替えが容易にできること。

る煙または熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせてくれる機器（消防法施行令第5条の6）のことをいいます。
火災により発生する煙を感知し、家の中に居る者に対し、音②取付けおよび取外しが容易にできる構造であること。
③耐久性を有すること。

または音声などの警報音を発する機器で、機器感知部および警④警報音により火災警報を発する住宅用防災警報器にお報部が1つの機器であるものを「住宅用防災警報機」といいます。

ける音圧は、無響室で1メートル離れた地点で測定した

また、火災による煙を自動的に感知し、火災信号を直接または値が70デシベル以上でありかつ、その状態を1分以上維持させることができること。

中継器を介して受信機に送信し、火災の発生場所の表示および警報を発する機器で、一般的に、感知器、中継器および受信⑤警報以外により火災警報を発する補助警報装置にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を機で構成される機器を、「住宅用防災報知設備」といいます。

報知できるものであること。

今回設置が義務付けられた「住宅用防災機器」は、この「住宅用防災警報機」か「住宅用防災報知設備」のいずれかということになります。

設置が必要な部屋は、寝室（主寝室だけでなく子供部屋のよ当該機器の機能および構造は、図表2に掲げる要件を満たさうに日常的に人が就寝する部屋を含む）、寝室のある階から下なければなりません（住宅用防災警報器および住宅用防災報

への階に通じる階段等となっていますが（図表3参照）、各地方

知設備に関する技術上の規格を定める省令）。

自治体の条例により消防法の定める箇所以外にも設置が必要

なお、機器によっては、火災のほかにガス漏れなどを感知し、な箇所を定めることができることになっています。

警報音と音声で知らせてくれる複合型警報器もあります。これら反対に、スプリンクラーの設備や、自動火災報知設備が設置は、防災設備量販店やホームセンター、家電量販店において購されている住宅は、住宅用防災機器の設置が免除され（施行入することができます。

令第5条の7第1項第3号、消防法施行規則第6条）、地方の気3候・風土の特殊性を勘案した異なる条例基準の制定や（施行

住宅用防災機器を設置すべき場所

令第5条の9）、火災予防上の観点からの消防庁等の判断によ

従来は、500㎡以上の共同住宅には自動火災報知設備のる適用除外（施行令第5条の8）も認められます。

設置義務がありましたが、今回の改正により、マンションはもちろしたがって、実際の住宅については、その所在地を管轄するんのこと、中小規模のアパート、戸建住宅、店舗併用住宅の住自治体や消防局に事前に問い合わせ、確認をしておくことが大宅部分を含め、すべての住宅が設置の対象となりました。

切です。

図表3●消防法で設置が義務付けられている箇所＝ 防災機器階段階段

寝室

居室①寝室（消防法施行令5条の7第1項第1号イ）

居室

寝室

階段
寝室

居室

寝室

居室

居室

居室

居室

②寝室階から直下階に通ずる階段（外階段は除く）（同法同令5条の7第1項第1号ロ）③3階建て住宅で、寝室が3階のみにある場合の1階の階段（設置維持省令第4条第1号）

寝室④3階建て住宅で、寝室が1階のみにある場合の3階の階段（設置維持省令第4条第2号）⑤上記以外の設置例として1つの階に、一定規模以上の居室が5室以上ある階（①〜④に該当する場合を除く）の廊下等（設置維持省令第4条第3号）≪参考

東京特別区の場合≫

以上のほか、たとえば東京23区内においては、都の火災予防条例により、台所、全居室（浴室、納戸、トイレは除く）に設置義務が定められており、新築住宅については、設置届が必要とされています。

page 17

Ⅱ 宅地建物取引業との関係・問題点

次に、以上の消防法の改正（住宅用火災報知器の設置義務化）を受けて、宅地建物取引業者としてどのような対応が求められるのかを整理します。

1

新築住宅の売主の場合新築の際に適法に設備の設置および点検が行われることから、問題になることは余り想定されません。
万が一、この点に不備がある場合、建物が通常備えるべき性能を欠いていますので、「瑕疵」があるとして、損害賠償請求等

4

設置位置
住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器のがなされることが考えられます。

2

中古住宅の売主の場合

設置位置は、天井または壁の屋内に面する部分（天井のない場合にあっては、屋根または壁の屋内に面する部分）に、火災の発生を未然にまたは早期に、かつ、有効に感知することができるように設置しなければならないとされています（図表4参照）。
図表4●住宅用防災警報機の設置位置（1）住宅用防災機器を未設置のまま販売した場合の売主としての責任
新築住宅における未設置の場合と同様に、瑕疵担保責任などが売主に発生することが考えられます。

①壁またははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分。

（2）買主から設置を求められた場合の対応②天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分。

有したものを提供すべき義務があり、その点に欠落があれば、完③換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置であること。

売買契約上、売主には、物件が取引上通常有すべき性能を全に債務が果たされたということはできないとして、債務者である売主は、債権者である買主からの要求に応じ完全なものにして引き渡すべき義務があると理解されます。

5

設置時期
新築住宅についてはすでに昨年6月1日から設置が義務付けられています。既存の住宅については、遅くても平成23年（2011

したがって、買主から売主の費用で設置を求められた場合、売主は、当初から買主側で設置する合意があり、その分売買代金が安く設定されているなどの客観的事情がない限り、当該義務に基づき、買主の請求に応じなければなりません。

年）5月中までの設置が義務化されています（具体的な期日は地方自治体の条例で制定されます）。
≪参考

東京特別区の場合≫

東京特別区では、火災予防条例により、既存住宅は平成22年4月1日までに設置するよう義務づけています。

618 page

罰則等その他（3）住宅用防災機器を未設置のままで引渡し、後日火災が生じ死傷者がでた場合などの責任
住宅用防災機器が未設置のままで引渡し、その後その物件内で火災が発生して死傷者がでるような場合、火災報知器が未設置であるということが、建物の通常有すべき安全性を欠いている状況に該当しますので、民法717条の工作物責任が問

住宅用防災機器の設置義務に違反しても罰則自体はありま題となり、現在の所有者は、無過失責任を負い（現所有者が火せん。しかし、賃貸マンション等において実際に火災が発生し、災により損害が生じないよう十分注意を払ったとしても免責され逃げ遅れた入居者が死亡した場合などには、消防法で火災警ない）、被害者に対し損害賠償責任を負います。

報器の設置が義務づけられているにもかかわらず設置していな

そして、未設置のまま売り渡した旧所有者である売主も、買主かった点が「瑕疵」ないし「過失」と判断され、民事上の損害賠において早急に対応をするなどの合意がない限り、消防法上違償責任または刑事上の業務上過失致死傷罪の責任などを負う

法な状態で引渡したことが違法かつ過失ありと評価される可能可能性があります。

性があります。

71 号
第●

3

住宅用防災機器が未設置の住宅の売買を媒介した場合住宅用防災機器が未設置の住宅（中古、新築を問わず）をりませんが、このように民事上および刑事上の責任が発生しえますので、法に則した対応をすることが求められます。

6

賃貸住宅の管理業の立場からは、貸主が前述5の責任を負媒介した場合は、住宅用防災機器が未設置なことを調査確認し、または説明しなかったことに対する責任が問題となります。
媒介に当たっては宅建業法35条により重要事項説明義務うことを前提に、貸主に対し、住宅用防災機器の設置義務を説明の上、当該設置の働きかけを行うことが必要です。
一義的な設置義務者は、施設設備の設置保全等も含め貸が課されていますが、住宅用防災機器の設置状況は重要事項説明の対象項目に含まれません。

賃貸住宅の管理の場合主から委託されている場合を除き、貸主ということになりますが、しかし住宅用防災機器の設置が法的に義務づけられ、そのこの問題は居住者の生命身体の安全に直結する問題ですので、有無は物件の安全性確保に重大な影響を及ぼすこと、設置さ管理業者の善管注意義務の一環として、貸主に認定を求めるれているか否かは通常一般人の注意力で容易に確認できる事必要がありますし、それでも貸主が承諾しなければ、違法状態を項であることから、その未設置が物理的瑕疵に該当するか、法存続させたままでの物件の管理は困難であるとして、当該物件律的瑕疵に該当するか議論の余地はありますが、いずれにしての管理から手を引くことも辞さない姿勢が求められます。

も媒介業者に要求される注意義務で調査確認し説明すべき義務を負っていると解される可能性があります。

7

まとめ

したがって、住宅用防災機器が未設置の住宅の媒介の場合

以上のように、今回の消防法の改正による住宅用火災報知には、当事者双方に設置義務の存在および未設置の事実を明器の設置の義務化は、宅建業者がいかなる形で住宅の取引にらかにした上で、早急に設置する必要があることを説明するとと関与するにせよ、設置に向けての対応が不十分であれば法的もに、場合によっては設置費用負担について売買契約に反映責任が追及されうることになります。

させることとが求められます。

4

住宅用防災機器が未設置の賃貸住宅を媒介した場合

既存（中古）住宅については、自治体によって猶予期間がまだありますが、改正法が効力を発する時期までに必要な対応をとっておきましょう。

基本的には前述3の住宅の売買の媒介の場合と同じですが、建物賃貸借の場合、宅建業法35条14号および同法施行規則16条の4の3第6号の「台所、浴室、便所等建物の設備の整備の状況」を適用ないし類推して調査説明義務があると解される可能性もあります。そもそも住宅用防災機器が設置されていない違法な建物を賃貸に供することそのものが問題となるわけですから、媒介を依頼された場合には、貸主に対し、当該設置義務の存在を説明の上、設置を働きかけることが必要でしょう。

5

賃貸住宅の貸主の場合貸主は、借主に対し、物件を賃貸目的に従って利用させる義務を負っています（民法601条）。そしてこの義務の中には、借主の安全な利用の確保のため、法に則した各種設備の設置義務も含まれていると解されます。
そうすると、住宅用防災機器未設置の貸主は、賃貸借契約

ご質問について上借主との間で債務不履行の状況にあります。また、万が一、リアルパートナー紙上研修についてのご質問は、お手数ではござ

住宅用防災機器器未設置の状況で火災が発生し、未設置にいますが、「文書」でご送付くださいますようお願いいたします。

より被害が拡大した場合などは、一般的にはその物件の所有者

なお、個別の取引等についてのご質問にはお答えできませんのである貸主が、工作物責任（無過失責任）を負い、被害者に対でご了承ください。

する損害賠償責任を負うことになります。また、場合によってはご送付先●（社）全国宅地建物取引業保証協会

刑事上の責任も問われかねません。
宅建業者が自ら貸主となる場合には宅建業法上の規制はあ

紙上研修担当〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-6-3

page 19