1B03 8681

*1B038681*

レンジフード

取付説明書※裏面は型紙（原寸大）になっておりますのであわせてご利用ください。

● 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けをおこなってください。

警告

安全上のご注意● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の 2 つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをす
るおそれがあります

分解・修理・
改造禁止● 交流 100V 以外では使用しないこと警 告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事をおこ
なうこと

取付注意

取付注意

漏電した場合、発火するおそれがあります● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと

取付注意

・ 大工工事【設置のための下地工事等】
・ 配線工事【コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等】
・ 管工事【ダクト配管およびレンジフードからのダクト接続等】

≛≓Ὤˌɥ

取付注意

● 排気工事をされる場合は建築基準法（同施行令）
および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと1●柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2
3● レ ン ジ フ ー ド の 取 り 付 け は、
十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと

取付面の強度確認
製品質量

製品を支える強さが必要です。

36kg● 板厚が 20mm 未満の場合には壁に補強板を埋め込み、補強板にレンジフードを取り付けてください。
● 板厚が 20mm 以上の場合は補強板の必要はありません。

製品寸法図
17
6
10

460

Ɉȷɐȳɘʀ۲ș⦘ԃペ᳡(148)☈ᥴᑿࠔ

電源コンセント・ブレーカー
電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。（交流 ･ 単相 100V）
コンセントは、JIS C 8303 2 極差込接続器
15A 125V をご使用ください。

ソフトテープ

2本

本体、本体取付桟およびダクトカバー
吊り金具の取り付けに使います。

給気口および排気口とダクトとのすきまをふさぐのに使います。

化粧ねじ（M4 × 8）2 本

ワイヤークランプ1個

配線の結束に使います。

1個本体の取り付けに使います。

800

15

座付ねじ（φ 5.1 × 45）10 本

ダクトカバー

給気口（電動シャッター付）1 個
本体と給気ダクトの接続に使います。

排気口（電動シャッター付）1 個

105
300
650

1個

ダクト取付部をカバーします。

3Pコネクター

ビノプ᳡

35

900

35

ᑙᛡチ80cmチͨˀダクトカバーの取り付けに使います。

365

365

Ổᕧ᳡

本 製 品 の 標 準 取 付 寸 法 は、 調 理 機 器の上面からレンジフードの下端まで80cm です。
※ 火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上 80cm 以上必要となっています。

トラスねじ（M4 × 10）2 本

470
440

30

600
650~850

54
122

Ổᕧౠኑ

標準取付寸法460(148)

54ൖᅀỔᕧɿဇᕧǽई۰
⾷֌ॹロബɈȷɐπ᧸⾸

50

20

500

ቊΧ

Ɉȷɐȳɘʀ

495
305
65 122Ổᕧ‫ۑ‬ˀᅀỔᕧǽई۰

ɴɻɀɝʀɑ

本体取付桟

70

ᄏᘓኑ

ဇᕧ‫ۑ‬
ˀᅀဇᕧǽई۰

15⯍ᛠɟɱȸ

ビノプ᳡⾷ఖۡ⿁ɾཀ⾸Ɉȷɐȳɘʀ۲ș⦘ԃ‫͛ۄ‬᳡ቊΧ‫͛ۄ‬᳡(148)

ȲȬɳəɋȷ

(170)
305

110

ɡɳɦȮɁ

排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

ダクトカバー内側スライド部の固定に使います。

650~850⢪ؔЈ‫ۥ‬‫ۅ‬Ј⤴

˃ᡨቦᑙᛡ‫͛ۄ‬ό20(205)
90 120120 90(205)⯍ᛠɟɱȸ⿉ᑿঋ⫧ヒ⿼ɁȬɋɉ

（単位：mm）

ǯȚȍ᳡
⾷ቊΧ‫͛ۄ‬᳡⾸◌ẫ

305
(170)

ȪʀɁἠ⿉ᑿঋ⫧ヒ⿼

別売部品の準備付属品

ǋۡॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǌ

ǋఖॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǌ

4■板張りの場合（取付面は必ず不燃処理をおこなってください）

漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意■土壁の場合

落下によりけがをするおそれがあります● レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること● 同時給排モデルのレンジフードをお使いの場合でも、建物の気密性によって給気が必要となる場合があります。その場合は別途空気取入口を設けてください。

ఖॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟ

ᠻ⣔ኩ

取付注意

火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください● 寒い地域ではダクトが結露し、レンジフード内に結露水が流れる場合があります
ので断熱材を巻くなどの対応をしてください。

● あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、
カールプラグ等を使用し固定してください。

鋼板の切り口や角でけがをするおそれが
あります

手袋をする

火災などの原因になります● 建物が密閉されている場合は必ず、約 400cm2 程度の空気取入口を設けてください。

■コンクリート、タイル壁の場合● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋
をすること

埋込禁止

取付注意

各部のなまえɝʀɑ

落下によりけがをするおそれがあります

火災・故障の原因になります

取付禁止

漏電した場合、発火するおそれがあります● 部屋の中央で調理される場合は油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。

● 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。

● 部品の取り付けは確実におこな
うこと取付注意

けがをするおそれがあります● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないこと● レンジフードの壁への埋め込みはしないこと● 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。

● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は 400m3/h 時 50Pa 以下のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。

接触禁止

注意

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

分解・修理・
改造禁止● レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。また、横方向 50cm 以上離して取り付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。

● 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。

● 運転中は、指や物を絶対に入れないこと

排気ガスが室内に逆流
し、一酸化炭素中毒を起
こすおそれがあります● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと● レンジフード取付面の補強部に、取付用座付ねじが確実に届くことを確認してください。本体の取付用座付ねじは 45mm の長さのものが同梱されておりますが、壁下地に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取付用座付ねじが確実に補強部に届くことを確認してください。
また、レンジフード本体取付面には必ず不燃材を使用してください。

● ダクトの不燃処理について・ ダクトを 50mm 以上の不燃材料、または 20mm 以上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
・ 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従ってください。

落下によりけがをするおそれがあります警告● ダクトは必ず屋外側に向けて下り勾配を設けてください（目安：1/100 ～ 1/50 程度）。雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。

流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別しておこなってください。

火災・故障の原因になります

取付禁止

取り付け前の調査と準備● レンジフードは調理機器の真上に取り付けてください。
なお、レンジフード取付高さは、レンジフードの下端が調理機
器の真上 80cm 以上になるようにしてください。

● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう必要があります。

● レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを取付注意
選んで確実におこ
なうこと● 周囲温度が 40℃以上になる
ところには取り付けないこと● 自然排気型のストーブを使用するとき
は、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をすること取り付け上のお願い

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

手袋をする

感電および故障の原因になります

故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください

火災などの原因になります

使用禁止● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること● アースを確実に取り付けること

取付注意

取付注意

● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気
扇をお使いください。）

漏電した場合、発火するおそれがあります

漏電した場合、発火したり感電するおそれが
あります

埋込禁止

記号は行為を禁止する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラ
グをコンセントから抜いてください）が描かれています。

取付注意

アースを
取り付ける

100V

火災・感電の原因になります● レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること誤った配線工事は感電や火災の原因になります● レンジフードの壁への埋め込みはしないことお守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

注意● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること

使用禁止

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が
注 意：想定される内容。

絵表示の例

取扱説明書 ･ 取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

ダクトカバー吊り金具

本体と排気ダクトの接続に使います。

2個

ダクトカバーの取り付けに使います。

2PコネクターቊΧ‫͛ۄ‬ጲ

取り付けかたɅɝɐɎʀɟ

■ 上方給気・排気の場合

図1－1
ࡘ઻Ɏʀɟ

Є⚘᧸
ȷɋȿɯɻቦ

※ 排気口取付位置近傍のねじは取りはずさないでください。
お願い
付属品の給気口・排気口にはそれぞれ「給気用」「排気用」の刻印があり、本体排気口部には「ハイキ」の刻印があります。
取り付けの際は両方をよく確認の上、取付口を間違えないようご注意ください。
図3－2

2. 給気・排気方向の決定Ổᕧ‫ۑ‬ドピヱナ

ఞ⡛‫ۑ‬

ǹȈǼǧ

ɁȬɋɉѩ

火災などの原因になりますǼǧ

漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります● レンジフードと排気ダクト等は、可燃物との間を 10cm 以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてくださいǹȈǼǧဇᕧ‫᧸͛ۄۑ‬Ǽǧ⾷‫ۄ‬șǾǩǦ˃‫⾸۝‬

‫͛ۄ‬

ǾǩǨ

図3－3

ဇᕧ‫ۑ‬

火災・故障の原因になりますȻɕȷɇʀȡ
࿗ӱǨȚई۰

取付禁止

製品寸法図を参照し、事前に管工事業者（法的有資格者）へ壁穴の開口を依頼
してください。
また、コンセントの位置を確認してください。
（「6. 電気配線」図 6 － 1、6 － 2 参照）

ピヱ
Ȼɕȷɇʀ

図2－1

（単位：mm）

4） 余った配線は、付属品のワイヤークランプで結束します。
（図 3 － 4）ᓺǦǓఞǦ⡛ȎᅀチチቊΧˀᅀỔᕧɿဇᕧɈȷɐ

※ 後方排気の場合は別売の L 形ダクトが必要です。
1） 給気口および排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。

80~100120
120‫͛ۄ‬Ǽǧ

2
3

140~160

取付注意

落下により、けがをするおそれがありますǋۡॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǌ

お願い・ 電源は専用のコンセント（2 極差込接続器 15 Ａ、125V）およびブレーカーを設けてください。
・「8. 試運転」までブレーカーは「入」にしないでください。
・ コンセントは電源コードの長さ、および下図に記載の条件を考慮し、設置して
ください。

ಐ͛Ǽǧ
⾷ブハヒjフブ⾸● 部品の取り付けは確実におこなうこと֭ɑɲɲɻȸɇɋɜɻǼǧ100」110⿼⿼
100mmͨˀ

図6－2（単位：mm）■上方給気・排気の場合■後方給気・排気の場合

下図斜線範囲内に設置

ダクトカバー外側、または天井面の下図斜線範囲内に設置

8015ɑɲɲɻȸɇɋɜɻǼǧπ᧸ᶽࡕ
ドビブㄎㄎͨˁǽɕɀȡチπ᧸ǞǯǤǓƹ⾸
25mm

230

ဇᕧ‫ۑ‬

落下によりけがをするおそれがありますȻɻɃɻɐ▚Έᶽࡕ⾷ঙ̡▚Έǽई۰⾸７. ダクトカバーの取り付けɈȷɐȪɳɧɎʀɟ

1

給気口・排気口を取り付けます。
（図 5 － 3）Ǩǜȍド࿈Ȏ⡛ȏ⤴ቦǾ˃ᡨමǽȑǽȡπ᧸ǨȚǢǷナȵɋɉɻəɕɳ

取付位置を確認します。（図 7 － 1）

図7－1

製品寸法図を参照し、ダクトカバー吊り金具の取付位置を確認します。

図5－3
ȪɳɧɎʀɟ

ǹȈǼǧ

2※ 排気口取付位置近傍のねじは取りはずさないでください。

Ǽǧ⾷‫ۄ‬șǾǩǦ˃‫⾸۝‬

風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）をおこないます。
（図 5 － 3）⿛ബɈȷɐ⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬信号線を接続します。
（図 5 － 4）

図5－4※ レンジフードのセンターに合わせて注意しながら取り付けてください。

ǹȈǼǧဇᕧ‫᧸͛ۄۑ‬

ဇᕧ᧸
ビヱ
Ȼɕȷɇʀ

1） 給気口および排気口に本体からの信号線を接続します。

Ổᕧ᧸

ピヱ
Ȼɕȷɇʀ

ɷȬɬʀȷɱɻɟ

˃ᡨቦ・ コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。
接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。
・ 給気口・排気口の取付位置が間違っている場合、配線が届かないことがあります。
給気口・排気口を取り付け直してください。

Ȼɕȷɇʀȡ
࿗ӱǨȚई۰

ダクトカバー吊り金具を取り付けます。（図 7 － 2）

（単位：mm）

図7－2（単位：mm）

ダクトカバー吊り金具を図のように付属品の座付ねじ（φ Ɉȷɐȳɘʀ
5.1 × 45）
4 本で取り付けます。 ۲ș⦘ԃ

ఞ⡛⤴

お願い

取付注意

・ レンジフードの前後および左右方向の水平を確実にだしてください。水平に設置されていないと、本体内部の汚れ（油）が各部のすきまから調理面に滴下することがあります。
・ キッチンパネルの上端部をレンジフード下部壁面に入れ込んで設置する場合、レンジフードと壁面のすきまに挟み込
む部材は不燃性のものを使用してください。可燃物を使用した場合、火災の原因になるおそれがあります。

図5－2（単位：mm）80

図5－1

2） 余った配線は付属品のワイ
ヤークランプで配線を結束し
ます。

お願い
֭

Ōチ

※ 信号線の接続は正しくおこなってください。

● レンジフードの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実におこなうこと

110

90

120
90
ǋఖॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǌ⓯‫˛ݨ‬ൺŋチ1）だるま穴下のφ 9 穴（左右各１ヶ所）に付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 45）
をしっかりと締め付けます（ ① ）。

本体の給気口・排気口取付位置についているなべねじ各 2 本をはずした後、L 形ダクトを本体上部の差込部に差し込みながら、給気口・排気口をダクトに挿入し、はずし
たなべねじ 2 本で取り付けます。

ロബɈȷɐ⾷֌ॹ‫⾸ݨ‬ɪʀɇʀȳɘʀǛˀѩǺǹȚȗǕǺ‫ۄ‬ș͛ǠȚƹ

注意

305

֭

1

図3－5

4. 本体の取り付けൖᅀỔᕧɿဇᕧɈȷɐ

Ổᕧ‫ۑ‬２）分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

図4－3

ドリリングタッピンねじなどで給気口・排気口を固定する場合は、シャッターにねじがあたらないように図を参照してドリリン
グタッピンねじ使用範囲以内に固定してください。（図 5 － 1）

※ 本体への取り付けは、本体の取り付け後におこないます。（「5. ダクトと給気・排気用部品の接続」参照）■後方給気・排気の場合（別売の L 形ダクトを使用する場合）

ဇᕧ‫ۑ‬

本体を固定します。（図 4 － 3）

■ 後方給気・排気の場合（別売の L 形ダクトを使用する場合）

֭ቊΧ１）アース（D 種接地工事）を取ります。
ቊΧ‫͛ۄ‬ጲ

お願い

305

֭

ဇᕧ‫ۑ‬

故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

アースを
取り付ける

ダクトと給気口・排気口の接続部に風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）をおこないます。（図 5 － 2）

■ 後方給気・排気の場合（別売の L 形ダクトを使用する場合）

ǋۡॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǌỔᕧ‫ۑ‬

誤った配線工事は感電や火災の原因になります

取付注意● アースを確実に取り付けること■ 上方給気・排気の場合

2） L 形ダクトに付属の取付ねじ 4 本でモーターカバーが上側になるようにして取り付けます。
（図 3 － 5）

90

120
90
ǋఖॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǌŌチቊΧ‫͛ۄ‬ጲǺƷチ೟ǲတǠȚ

● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って
法的有資格者が工事をおこなうこと◳ǲǮఞǦ⡛Ȏᅀチ

図3－4■上方給気・排気の場合⓯‫˛ݨ‬ൺ

使用禁止ˀᅀဇᕧǽई۰

ȿɫɋɇʀ⟸

֭ൖǺؔǚǦǵȑ
ོǠǹǓǢǷ

100V

火災・感電の原因になります

5. ダクトと給気・排気用部品の接続ɷȬɬʀȷɱɻɟ

φ 150 のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフードの上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。（コンクリート、タイル、土壁の場合）（図 2 － 1）֭● 交流 100 Ｖ以外では使用しないことŋチǯȚȍ᳡ǺƷチ೟ǲတǠǵ

Ɉȷɐ

図6－1ৃȍǶ࿗ӱǦǵ
ᳮǜഝǵȚ

ৃȍǶ

Ổᕧ‫ۑ‬

図4－2

ビヱ
Ȼɕȷɇʀ

※ 信号線の接続は正しくおこなってください。

● 周囲温度が 40℃以上になるところには取り付けないことဇᕧ‫ۑ‬

本体を引っ掛けます。（図 4 － 2）2）だるま穴の座付ねじ（φ 5.1 × 45）
をしっかりと締め付けます（ ② ）。

Ổᕧ‫ۑ‬・ コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。
接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。
・ 給気口・排気口の取付位置が間違っている場合、配線が届かないことがあります。
給気口・排気口を取り付け直してください。

感電および故障の原因になりますဇᕧ‫ۑ‬

分解・修理・
改造禁止

お願い● 浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください。）

Ổᕧ‫ۑ‬

‫͛ۄ‬

ǾǩǨ

ဇᕧ‫᧸͛ۄۑ‬3） 給気口および排気口に本体からの信号線を接続します。
（図 3 － 3）

注意

4

ǹȈǼǧ

発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

上方排気の場合は、ダクトに給気・排気口を差し込みながら本体を取り付
けてください。

֢‫ڇ‬⾷‫ۄ‬șǾǩǦ˃‫⾸۝‬● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと

300

お願い

ɁȬɋɉѩ

֢‫ڇ‬

● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板とが電気的に接触しないように取り付けること

使用禁止

ఞ⡛‫ۑ‬

ǹȈǼǧ

警告

取付注意

ဇᕧ‫ۑ‬ドビヱナ

6. 電気配線警告

本体のだるま穴を座付ねじに引っ掛けながら（ ① ）、
本体背面の溝を本体取付桟に引っ掛けます（ ② ）。

Ǉఖॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǈ

Ǉۡॕ‫͛ۄ‬ɇȬɟǈỔᕧ‫ۑ‬ドピヱナ● 排気工事をされる場合は、建築基準法（同施行令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと3▚ΈⰢ⾷ɝʀɑঙⰢᵱ⾸ቊΧ‫͛ۄ‬ጲ2） 本体の給気口・排気口取付位置についているなべねじ各２本をはずした後、はずし
たなべねじで給気口および排気口を取り付けます。（図 3 － 2）ဇᕧ‫ۑ‬ドビヱナ

取付注意

ಐ͛Ǽǧ
⾷ブハヒjフブ⾸70

・ 保護用のクッション材と固定用テープはキズ、破損防止のため、「7. ダクトカバーの取り付け」まではずさないでください。（図 1 － 1）
・ 床で作業する場合、本体および床にキズを付けないため、必ずシートを敷いた上で作業をおこなってください。
・ 取付作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。

ȍǮǾ

5mm

ǯȚȍ᳡

90

お願い

֢‫ڇ‬

1） 給気口および排気口に付属品のソフトテープを貼り付けます。（図 3 － 1）

440

15

梱包箱からダクトカバー、排気口、給気口、ねじ等の付属品を取り出し、上項の付属品一覧により不足がないか確認してください。

（単位：mm）

105

付属品を確認します。

2

製品寸法図と裏面の 型 紙 を 参 照 し、本体取付桟の取付位置に付属品の座付ねじ（φ 5.1 ×45）2 本で本体取付桟を固定します。

図3－1

図4－1

Ổᕧ‫ۑ‬ɿ
ဇᕧ‫ۑ‬850 ドሬগⶲǤナ
650 ドሬତⶲǤナ

手袋をする

本体取付桟を取り付けます。
（図 4 － 1）

Ɉȷɐ

470

20

手動でシャッターを開閉すると故障の原因になります
のでおやめください。

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

製品寸法図と裏面の型紙を参照し、だるま穴位置（左右各１ヶ所）に付属品の座付ねじ（φ 5.1 × 45）を壁面とのすきま 5mm まで締め付けます。

■ 給気口・排気口設置面の漏風確認のお願い（図 5 － 5） 図 5 － 5
給気口・排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトに接続しようとすると、設置面（製品天面等）が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。
風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転（強運転）をおこなってください。漏風する場合は、給気口・排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現場調達品） ȪɳɧɎʀɟᵱ
で漏風防止処置をおこなってください。

400

お願い

● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること

1

2「１. 付属品の確認」の項で取り出した給気口および排気口を用意します。

だるま穴用座付ねじをねじ込みます。（図 4 － 1）

460

1

注意

取付注意

1

3. 給気・排気用部品の準備

1. 付属品の確認ಐ͛Ǽǧドブハヒjフブナ

ቊΧ3

ダクトカバーを取り付けます。
（図 7 － 3）

図7－3
Ɉȷɐȳɘʀ

ダクトカバーを壁際まで持っていき、
本体の引掛けねじにダクトカバーの切り欠きを入れるようにスライドさせながら、ダクトカバー正面下端の飛び出し部をフードの溝に入れ、奥にスライドさせながら、はめ込みます。

೟တǠǼǧ

չșᓍǜ

お願い
ダクトカバーを取り付ける際、ダクト
カバー下端の飛び出し部でフードの天板を傷つけないように十分注意してください。

ᛨৃȍǶ࿗ӱǦǵ
ᳮǜഝǵȚৃȍǶ֭ൖǺؔǚǦǵȑ
ོǠǹǓǢǷ

ᓺǦǓఞǦ⡛Ȏᅀチチ◳ǲǮఞǦ⡛Ȏᅀチ

取り付けかたは裏面に続きます。

ˀⰢǚȘ 800

105

取扱説明書・取付説明書は必ず使用されるお客様にお渡しください。

※ 表面は取付説明書になっています。
よくお読みになり正しく取り付けをおこなってください。

510
460

ቊΧ‫ۄ‬ș͛Ǡ᧸ǼǧΡΈ⾷ブハヒjフブ⾸30（寸法単位は mm）

原寸大型紙
お願い
この型紙は湿気の影響で 2 ～ 3mm 誤差が生ずることがあります。
寸法をお確かめの上ご使用ください。

☈ᥴᑿࠔ

20 15

1B03 8681

図7－4ঙ̡ⶲǤǺȗșɈȷɐȳɘʀ۲ș⦘ԃǽ‫ⶲ͛ۄ‬ǤǛᨵǹșȍǨƹ

こちら側は裏面です。必ず表面からお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。
安全上のご注意・取り付け前の調査と準備・取り付け上のお願いは表面をご覧ください。

整流板をはずします。

ቊΧ‫͛ۄ‬ጲ⾷͛ୡ‫⾸ݨ‬

⿀
Ɂɐɋəʀ
ȡྍǨ

ൖᅀ᳡ǽ˛ൺ

※ 保護用のクッション材をはずしてください。

ൖᅀ᳡ǽ˛ൺᄏᘓኑỔᕧ1） 整流板を両手で支え、少し押し上げるようにして整流板の左右にあるストッパーを押し て は ず し ま す。
（図 7 － 4 1 ）ဇᕧ2） 整流板を両手で支えながら、下へゆっくりおろします（図 7 － 5 2 ）。

⿁⓯‫ݨ‬ǽ˛ൺ

3） 整流板の後ろを持ち上げ、整流板吊り金具から整流板引
掛け金具をはずします。（図 7 － 5 3 ）※ 必ず左右同時にはずしてください。金具の変形の原因になります。

⿂⿂

図7－6ቊΧ‫ۄ‬ș͛Ǡ᧸ǼǧΡΈ⾷ブハヒjフブ⾸ቊΧ‫ۄ‬ș͛Ǡ᧸ǼǧΡΈ⾷ブハヒjフブ⾸

図7－5

ᄏᘓኑ
۲ș⦘ԃ

ᄏᘓኑ
೟တǠ⦘ԃ

オイルパックをはずします。
（図 7 － 6）Ɍɩ

440

取り付けかた（つづき）
4

5※ オイルパックを固定しているテープをはがします。

ᠻ⣔ኩȲȬɳəɋȷ

図7－7

オイルパックの両端を持って矢印の方向にスライドさせ、ツメからはずします。
煙道枠をはずします。
（図 7 － 7）
Ɍɩ

Ǽǧ

120
90

1） 煙道枠を固定している 2 ヶ所のねじをゆるめます（ねじははずれません）。
2） ゆ る め た ね じ 側 をゆっくりと下におろし、2 ヶ 所 の ツ メ をはずします。
ダクトカバーを固定します。

Ɉȷɐȳɘʀ۲ș⦘ԃ‫ك‬ḾǼǧ
⾷⿜フjベ⾸300

1） フードの溝に入れたダクトカバー前側下端飛び出し部を付属品のトラスねじ（M4 × 10）2 本でフード下から固定します。（図 7 － 8）
図7－8

ɐɱɁǼǧ
⾷⿜フjヒパ⾸‫ك‬ḾǼǧ
⾷⿜フjベ⾸2） ダクトカバーの内側スライド部を天井まで引き上げ、付属品の化粧ねじ（M4 × 8）2 本でダクトカバー吊り
金具に固定します。（図 7 － 9）
図7－9Ɉȷɐȳɘʀ
⾷ԑѩɁɱȬɑ⤴⾸

煙道枠、オイルパック、整流板を取り付けます。

ቊΧ‫͛ۄ‬ጲ᧸ǼǧΡΈ⾷ブハヒjフブ⾸ቊΧ‫͛ۄ‬ጲ᧸ǼǧΡΈ⾷ブハヒjフブ⾸

6

7

8

けがをするおそれがあります● 運転中は、指や物を絶対に入れないこと注意

8. 試運転煙道枠、オイルパック、および整流板を、取りはずしたときと逆の手順で取り付けます。

接触禁止

■

■
■
■
■
■
■

分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
最終設置した状態で試運転してください。
運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
異音や振動がないことを確認してください。
屋外の排気出口から排気され、異音がないことを確認してください。
取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。
製品保護のため、はずした保護用のクッション材をもとの状態に取り付けてください。

9. お客様への説明■ 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■ 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡し
ください。

［製造元］
本社・営業部 〒 252-0206
相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 － 9
TEL 042(768)3754（営業部）

470ቊΧ‫ۄ‬ș͛Ǡ᧸ǼǧΡΈ⾷ブハヒjフブ⾸