消防・防災情報を瞬時に読み取れるＱＲコードの考案について
福井市消防局（福井）

１

伊藤芳浩

はじめに
当消防局では、冬期間の降雪時には積雪量に応じ警戒基準を定め出場体制を強化するとともに、道路の除雪状況の把握や、消火栓上の除雪を行い消火活動に支障がないよう対応しています。
積雪時における火災出場で最も優先されるのは、雪下の消火栓探しです。消火栓を１秒でも早く見つけ出し、水利部署するために、電柱には消火栓の位置がわかるよう三角測量を表示した消火栓標示
板 を 付 置 し 、ま た 消 火 栓 標 識 柱（ 以 下「 ポ ー ル 」と い う 。）に は 方 向と距離を示した矢印を付置して、早期に発見するための工夫をしていますが、積雪量が多くなるほど消火栓の位置特定が困難となります。

【写真№１、№２参照】

また、消火栓上の除雪が消防職員だけでは対応しきれない豪雪時には、地域住民にも除雪の協力を依頼し、消火栓の位置を記した住宅地図を手渡し、検索方法を説明していますが、雪下で目印のない消火栓を探し出すのは重労働で住民に大きな負担となります。
そこで、今回考案したものは近年普及しているＱＲコードを活用し、消火栓の発見を容易にすることに加え、消火栓付近の所在地情報（ 地 名 、地 番 ）、配 管 口 径 、最 寄 り の 避 難 所 、海 抜 表 示 、付 近 の Ａ
ＥＤ設置場所等の消火栓付近の消防・防災に関する有効な情報を取得でき、消防職員に限らず住民等にも活用できるものです。
なお、住民に広く認識されている１１９番と、消防・防災の情報を備えたＱＲコードを組み合わせ、また、住民に親しみをもって覚えてもらえるよう、呼称を「１１９Ｒコード」としました。

－ 90 －

２

作成及び表示方法⑴

ネットワーク上への保存方法
消火栓の位置を発見しやすくするために、建物や目印となるものを写真に取り込み、その写真データをネットワーク上のファイル共有サーバに保存します。その際、撮影した写真に対しての補足説明文を入力できることから、その部分に消火栓付近の所在地情報、配管口径、最寄りの避難所、海抜表示、付近のＡＥＤ設置場所等の主な情報に加え、必要に応じて、それらの情報を外国語でも表記する等、その地域の特性に合わせた有効な消防・防災情報を入力し、ネットワーク上のサーバに保存、登録することによって、ＵＲＬ（ネットワーク上の住所）が作成されます。作業時間は約３分でネットワーク上に保存することが可能です。また、ネットワーク上のサーバには１アカウントあたり写真に換算して約１万枚を無料で保存することができます。

⑵【資料№１参照】

ＱＲコードへの変換方法
ＱＲコード変換サイト（ＷＥＢ検索サイトで検索可能）のＵＲ
Ｌ入力欄に、先程作成したＵＲＬを貼り付けることによってＱＲコードが完成します。ＵＲＬをＱＲコードに変換する作業時間は約１分となります。

⑶【資料№２参照】

加工方法及び設置方法
完成したＱＲコードを紙に印刷し、ラミネート加工を施し、さらに耐久性を保つために加工したラミネートフィルム表面に紫外線カットフィルムを貼ります。左右２箇所に穴を開け、ハトメで穴を補強、そこにナイロン製の結束バンドを通し、消火栓直近の電柱やポールに巻きつけ固定し掲示します。
電 柱 に 設 置 す る Ｑ Ｒ コ ー ド の 大 き さ は １ ２ ｃ ｍ 四 方 で 、厚 さ ０ ．
２ｍｍとなり、ポールに設置するＱＲコードの大きさは５ｃｍ四方で、厚さ０．２ｍｍとなります。
また、ラミネートフィルムと結束バンドの耐用年数は５年以上となります。

【写真№３～№６参照】－ 91 －

当消防局管内の電柱及びポールに設置することは、各関係会社及び関係機関に確認したところ、電柱においては１．６ｍ以上の高さであれば設置できることを、また、ポールにおいては設置する高さには制限がないと回答を得ており、今回考案した「１１９Ｒコード」を設置することは可能であります。

３使用方法
消 火 栓 直 近 の 電 柱 及 び ポ ー ル に 掲 示 さ れ て い る「 １ １ ９ Ｒ コ ー ド 」をスマートフォン等のアプリケーションを使用し読み込めば、瞬時に画面上に写真や入力した情報が表示されます。 【資料№３参照】

４

開発効果
⑴

消防職員への効果
積雪時に水利部署をする際、消火栓の位置情報を写真で確認することが可能となり、水利部署までにかかる時間を短縮することができます。また、四季を問わず出場途上においても、ＷＥＢサ
イト内で水利部署予定の消火栓を検索すれば、現場到着までに配管口径等の消火栓情報を取得することができ、早期に活動方針の確立が可能となります。

⑵

住民への効果ア

積雪時において、住民へ消火栓上の除雪を依頼した際、消火栓の位置が明確になることから、作業時間が短縮され効率よく除雪作業を行えます。

イ

消火栓付近の所在地情報（地名、地番）が表示されることから、観光客等のその場所に土地勘の乏しい人でも、１１９番通報時に正確な地名、地番を消防へ伝えることができます。

ウ

外国人観光客や外国人労働者の多い地域には、日本語で入力した情報と同様の内容を外国語でも表記することで、より多くの人に活用してもらうことができます。

－ 92 －

エ

最寄りの避難所、海抜表示、付近のＡＥＤの設置場所等、その場所での有事の際、必要な情報を得ることができます。

オ

河川の氾濫や津波、火山の噴火等による被害が予測される地域 を 示 し た 災 害 予 測 図（ 以 下「 ハ ザ ー ド マ ッ プ 」と い う 。）を 掲載することも可能で、地域に潜んでいる危険性を住民に周知することができます。

５経費⑴

電柱（直径３６㎝）に設置する場合
・ラミネートフィルム

３円

・紫外線カットフィルム

・ハトメ（２個）

４円

・結束バンド

合計⑵

１３０円

１箇所あたり・・・１４５円

ポール（直径６㎝）に設置する場合
・ラミネートフィルム

１円

・紫外線カットフィルム

３円

・ハトメ（２個）

２円

・結束バンド

５円

合計

６８円

１箇所あたり・・・１１円

おわりに今回考案した「１１９Ｒコード」は、スマートフォン等で誰もが瞬時に消防・防災情報を取得することができるもので、ＱＲコードの作成についても無料のＷＥＢサイトを使用するので、特別なシステムの構築や、新たに消防車両への機器の取り付けも必要なく、簡単に短時間で、そして安価に作成することができます。
また、入力する情報に量的制限はないことから、河川の氾濫や津波、火山の噴火等による被害が予測される地域を示したハザードマップを掲載し、地域に潜んでいる危険性を住民に周知することや、外国人観光客や外国人労働者の多い地域では、外国語での表記も併せて行うことで、より多くの人が活用できるなど、それぞれの地域の特性を加味し作成すれば、活用法には無限の可能性があります。
「 困 っ た 時 に 消 火 栓 の 近 く に 行 け ば 、 １ １ ９ Ｒ コ ー ド が あ る 。」

－ 93 －

このことを、ホームページ等の様々な媒体を活用して広報活動を行えば、住民にとって、消火栓が「消防・防災の窓口」となり、地域 に 密 着 し た 消 防・防 災 情 報 の 発 信 源 と し て 、「 １ １ ９ Ｒ コ ー ド 」は地域防災の新たな基盤となるものと考えます。

－ 94 －

【資料№１】（ネットワーク上への保存方法）

資料

撮影した消火栓付近の写真

ネットワーク上のファイル共有サーバに保存（今回使用したサイト「https://withphoto.jp」）①写真の保存②写真の補足説明文を入力する部分に、消防・防災情報を入力する③ＵＲＬ（ネットワーク上の住所）が作成、表示される
https://withphoto.jp/album/higashi119/286085/↑作成されたＵＲＬをコピーする－ 95 －

【資料№２】（ＱＲコードへの変換方法）①ＱＲコード変換サイト(https://www.cman.jp/QRcode)に作成したＵＲＬを貼り付ける②作成ボタンをクリック③ＱＲコードの完成－ 96 －

【資料№３】

ＡＢ

写真をタップすると、Ａ及びＢの写真が拡大表示される

１１９Ｒコードを読み込むとスマートフォンに表示される画面入力文字数に制限がないことから、この部分には、必須情報に加えて地域の実情にあった情報が入力可能－ 97 －

写真【写真№１】

消火栓設置位置を三角測量で表示

6.7

電柱を表したもの
3.0

6.0
消火栓を表したもの
現在の表示方法（電柱）【写真№２】

消火栓設置位置を方向と距離で表示

現在の表示方法（ポール）－ 98 －

【写真№３】１２ｃｍ１２ｃｍ※実物大

電柱に設置する１１９Ｒコード
大きさ １２ｃｍ四方
厚さ０．２ｍｍ※今回作成した１１９Ｒコードで、スマートフォン等で読み込みが可能です【写真№４】

ラミネートフィルムに紫外線カットフィルムを貼る５ｃｍ

※実物大
５ｃｍ
ポールに設置する１１９Ｒコード
大きさ ５ｃｍ四方
厚さ０．２ｍｍ－ 99 －

ハトメで穴を補強

【写真№５】

１１９Ｒコード
電柱への設置状況【写真№６】

１１９Ｒコード
ポールへの設置状況－ 100 －