ロックウール充てん断熱のNEWスタンダード

RWS工法

Simple Smart Strong Shield

筋かい、気流止め材施工の省力化

賢く性能発揮

面材で耐震省令準耐火にも対応可

高断熱と省令準耐火を簡単に実現できる
ロックウールによる新しい標準工法

ロックウールちゃん

RWS「RWS工法」は、高断熱・高気密・耐震・耐火性能の向上を簡単に実現できる、ロックウールによる新しい標準工法です。
今後益々求められる住宅性能の向上と施工性の向上に大いに貢献できる工法です。

シンプ ル

SimpleSmart

構造用合板やせっこうボード等を利用して面倒な施工をすることなく筋かいを減らしたり、気密性・断熱性の気流止め材施工を省略できる確保が可能

簡易施工

Strong
ストロング1

スマート

RWS工法
4つのS

Shield
シールド

構造用合板やせっこうボード等をせっこうボードを張り上げることで利用して壁耐力を向上、耐火性が向上、地震に強い家を実現

省令準耐火にも対応可能

AA
B

ACF

B
ACE

FA

DDDE

DC

F

A

B

● 本 パンフレットに 掲 載 されている 仕 様 は 、R W S 工 法 の コンセプトの 一 例 で す。
● 断 熱 材 • 防 湿 気 密 材 など の 施 工 方 法 以 外 にも 様 々な 材 料 や 設 計 • 施 工 の 条 件 が 必 要となります。

2

【施工手順】①柱･間柱間に､最下部から胴差しや軒げた下端まで壁用ロックウールを充填します。
②せっこうボードを胴差しや軒げたまで張り上げ、天井野縁を取り付けます。

Ⓐ③天井に、防湿気密フィルムと天井用ロックウールを施工します。

外壁と天井の取り合い部①②【外壁の室内側･間仕切り壁】
ロックウール野縁

外壁の室内側

間仕切り壁

500mm
以下

間柱(目地部分以外)

500mm
以下

間柱(目地部分以外)
500mm
以下

間柱(目地部分)

外壁：防火構造の屋外側の仕様等

500mm
以下

間柱(目地部分)

屋外側

屋内側
せっこうボード㋐12以上③

当て木(目地部分)

せっこうボード
12mm以上当て木(目地部分)

せっこうボード
12mm以上防湿気密フィルムせっこうボード
㋐12以上

木下地

GNF40

木下地

留め金具
GNF40

GNF40

留め付け間隔外周部

中間部

150mm以下【施工手順】①間仕切り壁の柱･間柱間に、野縁の下端ラインと木材の上端を合わせて取り付け、その上部にロックウールを充填します。

Ⓑ

間仕切り壁と天井の取り合い部②間仕切り壁の両面に、野縁の下端ラインまでせっこうボードを張り上げ、天井野縁を取り付けます。
③ 天井に、防湿気密フィルムと天井用ロックウールを施工し、天井野縁下にせっこうボードを留め付けます。

①②③〈天井①上階に床がない場合〉

野縁受け

ロックウール

防火被覆
せっこうボード
12mm以上野縁
防湿気密フィルム

野縁

防火被覆裏面不要
せっこうボード㋐12以上

ファイヤーストップ材

吊り木
留め金具
GNF40または28mm以上の木ネジ等

3

留め付け間隔外周部

中間部

150mm以下

200mm以下

【施工手順】

B
間仕切り壁と天井の取り合い部①②間仕切り壁の両面にせっこうボードを張り上げます。
③ せっこうボードの目地に当て木となるよう天井野縁を設置し、天井野縁下に強化せっこうボードを留め付けます。
①②③〈天井②上階に床がある場合〉

野縁受け
防火被覆
強化せっこうボード
12mm以上野縁

野縁

せっこうボード㋐12以上

強化せっこうボード ㋐12以上

吊り木

当て木(目地部分)
30mm 38mm以上

ファイヤーストップ材

留め金具

留め付け間隔

GNF40

外周部

中間部

150mm以下

200mm以下【施工手順】①胴差し下端から下屋の天井野縁下端まで､下がり壁をつくります。
②下屋の天井に､天井用ロックウールを敷き詰め、下がり壁に壁用ロックウールを充填します。
③天井野縁の下に防湿気密フィルムを張り、せっこうボードで留め付けます。
また、下がり壁の室内側にもせっこうボードを張ります。

Ⓒ下屋①

防湿気密フィルム
ロックウール

せっこうボード
㋐12以上

1③②③

●防火被覆

強化せっこうボード12mm以上＋裏面目地措置①上階に床がある天井の場合●防火被覆

せっこうボード12mm以上②上階に床がない天井の場合

野縁

2ファイヤーストップ材

●留め金具

留め金具
GNF40または28mm以上の木ネジ等

留め付け間隔外周部

中間部

150mm以下

200mm以下4

【施工手順】①土台･大引き間に剛床用専用ピン（不織布のついた、ピンレス用断熱材を用いる場合は不要です）を取り付けます。
②土台･大引き間に剛床用断熱材を充填します。
③床合板を土台･大引き上端に取り付けます。
■専用ピン仕様①②③②③Ⓓ

床と壁の取り合い部■ピンレス仕様①

柱 周りでは 、床 合 板と柱 の 間 に隙 間 ができるので 、気 密 部 材 等を用いて気 密 処 理を行う必 要 があります。

ロックウール
防湿気密フィルム

●防火被覆

せっこうボード12mm以上●留め金具留め金具
GNF40

留め付け間隔外周部

中間部

150mm以下

ロックウール

その他の
省令準耐火構造の仕様＜一部抜粋※＞※その他必要事項は、住宅金融支援機構「省令準耐火構造の仕様の概要」をご参照ください。

5●防火被覆を貫通して設備機器を取り付ける場合(コンセントボックス等)●防火被覆を貫通して木材を取り付ける場合（階段の側げた）
せっこうボード
12mm以上ロックウール

厚さ30mm以上

鋼製の枠

当て木
せっこうボード
12mm以上せっこうボード
12mm以上

踏板（木製）
側げた（木製）

①構造用合板（JAS規定品・特類）
は9mm以上を使用します。
②構造用合板は、柱、間柱、土台、はり、けたなどにN50釘で確実に留め付けます。
③構造用合板をやむを得ず、下地のない部分で継ぐ場合の受け材の断面寸法はⒺ

外壁室内側に、「せっこうボード12mm以上」を張ることで、さらに壁倍率が上がります●構造用合板を継ぐ場合の木下地
105mm
以上

N50

壁倍率の仕様

構造用合板の場合45mm以上

構造用合板( JAS規定品・特類)
9mm以上
留め金具

N50

筋かいがほとんど不要になることで、ロックウールの施工が容易になります。
せっこうボードの施工については、Ⓕを参照
してください。

留め付け間隔外周部 中間部150mm以下

留め金具

留め付け間隔GNF40
またはGNC40

外周部 中間部150mm以下①せっこうボード（JIS規格品GB-R）
は12mm以上を使用します。
②せっこうボードは、柱、間柱、土台、はり、けたなどにGNF40またはGNC40（※）で確実に留め付けます。
③せっこうボードをやむを得ず、下地のない部分で継ぐ場合の受け材の断面寸法は、す。

Ⓕ

間仕切壁間仕切り壁の場合は、両方に張ることでさらに壁倍率が上がります●床勝ちの場合の木下地の留め付け方●せっこうボードを継ぐ場合の木下地
せっこうボード（JIS規格品・GB-R）12mm以上

105mm
以上
45mm以上GNF40またはGNC40（※）

壁倍率の仕様せっこうボードの場合

留め金具留め付け間隔

GNF40
またはGNC40（※）

外周部 中間部N75以上のくぎを30cm以下の間隔で土台や大引きに留め付ける

30cm以内
留め付け用木下地
30mm以上（厚さ）×105mm

150mm以下※ビス等その 他 の 留め 金 具を使 用する場 合 は ､各 金 具メーカー に認 定 内 容をお問 合 せください 。

6

省令準耐火構造の住宅の場合､一般の住宅よりも火災保険料•地震保険料が大幅に安くなるメリットがあります。

例：保険料（保険期間5年）

一般の木造住宅（H構造）

省令準耐火構造の木造住宅（T構造）

火災保険料

129,100 円

地震保険料

65,000 円

差額

138,800 円

設定条件
在地 ： 東京● 火災保険金額 ： 建物2,000万円● 火災保険期間 ： 5年
● 地震保険金額 ： 建物1,000万円● 地震保険期間 ： 5年
● 所

145,400 円

まもる

90,100 円

つよし
ロックウールちゃん〒111-0052 東京都台東区柳橋2-21-13 東洋ビル4階
TEL 03-5835-2569 FAX 03-5835-2570

https://www.rwa.gr.jp/

2020年8月発行