ホール

舞台床の設備・リハーサル室 舞台照明設備

ホール 舞台床の設備

LIGHTINGDATASHEET

フ ロ ア コ ン セ ント は ケ ーブ ル 類 を 床 下 に 収 納
で き る フ ロ ア ピ ット に 加 え 、取 り 回 し の よ い
ピックテール方式を採用しました。
フロア回路は地 下に設 置されたフロア 電 源 盤 の切 替スイッチで１回 路ごとに調 光/ 直 回 路 の選 択が 可 能 で 、状 況 に 応じた 使 い 分 け が で きま す 。
フロアピット

フロア電源盤

フロア回路用移動型調光器

納入施工事例

No.324磐田市民文化会館「かたりあ」

リハーサル室

施設概要

建築概要

所 在 地 ＝ 静岡県磐田市上新屋678番地1

敷 地 面 積 ＝ 19,590.27㎡

設置主体 ＝ 磐田市

延 床 面 積 ＝ 7,439㎡

設構造・階数 ＝ 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造

計 ＝ 株式会社石本建築事務所

竣 工 年月 ＝ 2022年1月

リハーサル室

外観 *ⅰ

地上3階

リハーサル室（カーテン使用時）■リハーサル室 電源設備
主幹電源盤

1φ3W

70kVA

電源ユニットボックス

1φ3W電源 12kVA

調移動型調光器
2kW×3ch 4台（12ch）

光回路

持 込 機 器 電 源 盤

1φ3W

7台

60kVA 1面
ウォールコンセントボックス■断面図

持込コンセント盤

■負荷設備
項

②③④

リハーサル室 ギャラリー

①

①

名 称数量

① ウォールコンセントボックス

直回路※1
100V

直回路※1200V

20A 60A

20A

6台

1φ3W 100V 100V 100V 100V
12kVA 15A 20A 30A 60A

6 （12）（6） （6） （12）② シーリングライト コンセントボックス 1 台①電源ユニットボックス

1③ 照明主幹電源盤

1 式 1※2④ 持込機器電源盤【別電源】

1 面 （2） （4）（6）⑤ 持込コンセント盤 ※3

1面

26

4移動型
制御信号調光回路
2ｋW

12DMX DMXIN OUT

6（2） （1） （1） （2）11※4 2※4※1 直回路はDMXパッチ盤でON/OFFが可能。
※2 ピン電源用※3 持込機器電源盤より電源供給。
※4 別途、音響コネクタ盤に設置。

⑤

ホール概要
*ⅰ〜Ⅴ 磐田市提供： 撮影 川澄・小林研二写真事務所

本 社・営 業 部

東京都千代田区神田須田町1-24

仙台営業所

大阪営業所

福岡営業所

3ｋW

☎ 03-3252- 0321

●ホール

●リハーサル室

収容人員 ＝ 1508名

収容人員 ＝ 150名

舞台間口 ＝ 約18m

札幌営業所

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

奥行 ＝ 約18ｍ

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

高さ ＝ 12ｍ

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（WAKO稲荷大橋ビル）☎ 082-249-6400

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

2023年4月25日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.324 ｜ 磐田市民文化会館「かたりあ」

床面積 ＝ 260㎡（約18ｍ×約14.5m）

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.324 ｜ 磐田市民文化会館「かたりあ」

ホール

舞台照明設備ホール

舞台照明設備移動型調光器分散方式と1φ3W電源ユニットボックス採用による柔軟性と機動性を備えた舞台照明設備

静岡県西 部最 大 級の客席 数を誇る本ホールは、式 典や講 演 会 から学 校の発 表 会、プロによる演 劇やコンサート、ミュージカル興行まで多岐にわたる用途での利用が想定されます。当然使用される照明機材や必要とされる回路、仕込み状況も変わり、それらに迅速に対応しなければなりません。日ごとに変わる多彩な催し物に対応するため、柔軟性と機動性に優れた移動型調光器による分散方式を採用しました。
移動型調光器と、その電源になる1φ3W電源ユニットボックスをホール内に分散配置し、各所の負荷設備側で調光回路と直回路を選択できるようにしています。
電源ユニットボックスは直回路100V 60A/30A、200V 20Ａの各種コンセントが用意されており、仕込み時の効率を向上させるとともに、LED機材の使用にも十二分に対応できます。頻繁に器具の吊り替えを行うサスペンションライトは作業性を考慮して従来のフライダクト仕様としました。
フライダクトの電源端子部から伸びたケーブルは移動型調光器に接続されており、通常は調光回路として使用されていますが、電源ユニットボックスにつなぎかえることで直回路としても使用することができます。
電源盤も一か所に集中させず、各拠点に分散させたことで電源盤から負荷側までの距離が短くなり電圧降下を抑制します。
各電源盤の電力使用量や漏電情報は調光室でモニターできるようシステムを構築し、より安定した電源運用を実現しました。
また、各電源盤を中継地として負荷末端まで敷設したイーサネット回線とDMX-Nodeによるネットワークを組んでいるため、多チャンネルを必要とする機材にも対応可能な拡張性の高い設備となっています。

ホール 客席から舞台 *ⅱ

1979年(昭和54年)の開館から約40年もの間、磐田市民に愛されてきた磐田市民文化会館が老朽化による移転、建て替えのため、2022年（令和4年）７月に磐田市民文化会館「かたりあ」として新たに生まれ変わりました。
木のぬくもりに包まれたホールは音響性に優れ、旧市民会館と同じ1500席の客席数はそのままに千鳥に配置された座席や、ゆとりある座席間隔を確保しつつ舞台と客席の距離が近いつくりで、より見やすく一体感や親密感を高めた設計となっています。

ホール

舞台上部

ホール

■ホール 電源設備・調光装置
電源

盤

ホールの主舞台と同じ大きさ、同じヒノキの床材を持つリハーサル室は、本番さながらの練習ができるだけでなく、小規模公演に対応する小ホールとしても利用できます。
ほかにも音楽練習や集会などに利用できる4つの創造活動室や、誰もが気軽に利用できる開放感あふれる交流ロビーなどを備え、市民の文化活動や市民同士の交流を促進させます。
さらに「ホールサポーター」
として市民が積極的にホール運営に携われる取り組みも行われており、まさに市民による市民のための施設となっています。
丸茂電機ではこの新しい磐田市民文化会館「かたりあ」に舞台照明設備を納入しました。
柔軟性と機動性を兼ね備えたシステムにより、市民の文化団体による発表会からプロの公演まで様々なジャンルの演目に対応します。
これからも末永く市民に愛される文化会館の活動を光の技術でアシストしていきます。

サスペンションライト

照明主幹電源盤
フロア上手/下手電源盤
スノコ前方/後方電源盤
客席前方/後方電源盤

1φ3W
60KVA
1φ3W
80KVA
1φ3W 100KVA
1φ3W 120KVA

電源ユニットボックス

1φ3W電源 12ｋVA 37台

直路

直20A
直60A

路

移動型調光器回調

光回

照 明 機 器 電 源 盤

20回路
8回路

直30A
200V

1面2面2面2面

72回路
6回路

3kW×2ch 62台（124ch）
2kW×3ch 32台（96ch）

1φ3W 60kVA

2面（舞台袖 上手/下手）

1φ3Ｗ電源ユニットボックス

キャットウォークに設置された
照明主幹電源盤

■負荷設備
■断面図

ホール 音響反射板を設置した舞台 *ⅲ

ホール フロントサイドライト

項⑬⑧⑧⑥⑤⑦④⑱②①⑭⑦⑧⑪⑩⑫

ホール 第2シーリングライト

直回路※1200V

20A 30A 60A

20A

数量

① フロアコンセントボックス

16個（46）※2（LED）② ロアーホリゾントライト

15台

2（上手/下手）③ 舞台袖コンセント盤

2面 各2 （各6）※2（上手/下手）④ 舞台奥コンセント盤

2面（上手/下手）⑤ 鳥屋口コンセント

2面移動型
調光回路

1各6※2⑤③①⑯⑰⑮⑧ 第1/第2/第3/第4サスペンションライト

4列

各3各2各2（各2）※3

2列 各3

制御信号

46※2各2（LED）⑦ 第1/第2ボーダーライト（各2）※3
各1
各1（各4）
各4 （各8）
（各8）
（各4）

各3

各16

各4（LED）⑨ アッパーホリゾントライト

15台

2（LED）⑩ 天井反射板ライト

44台

4⑪ 客席サスペンションライト

1列

3（6） （3） （6） （3） 18

3（上手/下手）⑫ フロントサイドライト

2式

（各8）
（各4）各18
各4 （各8）（各4）各4⑬ 第1シーリングライト

1列4（8） （4） （8） （4） 24

4（上手/下手）⑭ 第2シーリングライト

2列（各4）（各2） 各9
各2 （各4）（各2）

各2⑮ センターピンスポットライト クセノン3kW

2台⑯ バルコニーライト

2式（4） （2) （4） （2）2⑰ 客席コンセント盤

1面

1142
2

⑱ 持込照明機器電源盤 舞台袖【別電源】 2面 各2各4

2

2各8各3

※1 直回路は調光室でON/OFFが可能。
※2 フロア上手電源盤/下手電源盤の直調切替スイッチにより、1回路単位で直回路、調光回路の変更が可能。
※3 ①フロアコンセントボックス（オケピ用）と共通回路。

ホール ピンスポットライト *Ⅴ

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.324 ｜ 磐田市民文化会館「かたりあ」

電源ユニットボックス

1φ3W 100V 100V 100V 200V 2ｋW 3ｋW DMX LAN
12kVA 15A 30A 60A 20A
OUT⑥ フライギャラリー（作業灯LED 上手/下手） 2列 各1ホール
調光操作卓（PRETYNA-M 据置型プリセット100本仕様）⑨ ⑧

ホール 第1シーリングライト *Ⅳ

直回路※1100V

名 称

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.324 ｜ 磐田市民文化会館「かたりあ」