［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方３号機湿分分離加熱器ドレンタンクのドレン弁からの蒸気漏えいについて
22.３.５
原子力安全対策推進監(内線2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
［評価レベル － ］
Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量－]
２２年３月５日 ９時３０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
３月５日(金)10時00分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ 調整運転中の３号機において、高圧タービンから湿分分離加熱器Ａ号機及びＢ号機の間にそれぞれ設置しているドレン弁が閉状態であるにもかかわらず、下流のドレン受けに少量の蒸気が漏えいしているため、本日９時30分、当該弁の補修をすることとした。
２ 本事象による環境への放射能の影響はない。
３月５日(金)16時35分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ その後の調査の結果、第１報にてお知らせしたドレン弁に不具合はなく、第１段及び第２段湿分分離加熱器ドレンタンクドレン弁（計２ヶ所）の増し締め等を行ったところ、蒸気の漏えいは停止したことから、ドレン受けの蒸気はこの弁のシートリークによるものが廻り込んだものと推定した。
２ ２つのドレン弁は、現状で問題ないが、念のため、次回定期検査で点検する。
３ この２つ以外には蒸気の漏えいがないことを確認した。
４ 本事象による環境への放射能の影響はない。

県では、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
運転中（出力101％） ・停止中運転中（出力101％） ・停止中
調整運転中（出力 73％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値・異常値

（参考）１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器
原子炉で温め られた高温の水を利用 して別の水（２次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲ冷却 器：管理区域（高 圧タ ービ ンへ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃料を核 分裂させ て、その時に 出る熱で 水（１次冷却 水）を高温にする。

格 納容 器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧 タ ー ビ ンを 出 た 蒸気を加 熱 し 、 蒸気 中 の 水滴を除去する。

高圧 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン※

余熱 除去 冷却 器

循環水ポンプ
発電機

余 熱除 去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。

当該箇所※ ※排水ピットへ復水ポンプ○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

２次冷却 水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

充てんポンプ

主給水ポンプ

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット管 理区域内で使 用した
清 掃用の紙や布 等を焼却し、体積を減らす。

放水口
○復水器
ター ビンをまわした蒸気を 海水で冷やして水に戻す。

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次 冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

伊方発電所３号機 湿分分離加熱器まわり概略系統図
第２段加熱蒸気（主蒸気）第１段加熱蒸気（抽気）湿分分離加熱器

低圧タービン
3V-RS-122B 3V-RS-122A

湿分分離加熱器
ドレンタンク

高圧タービン
当初漏えいと推定した弁第６高圧
ヒータ脱気器へ
3V-RS-304A

3V-RS-300A

復 水復器水 器

3V-RS-301A

蒸気発生器
ドレン受け

ドレン受け

当該箇所排水ピットへ

復水ポンプ
給水ポンプ

脱気器

当初漏えいと推定した弁

ドレン受けの蓋をはずした状態

ドレン受けをからみた状態

当該弁第２段湿分分離加熱器
ドレンタンクドレン弁

当該弁
第１段湿分分離加熱器
ドレンタンクドレン弁

用語の解説○湿分分離加熱器
高圧タービンと低圧タービンの間に設置され、蒸気中の水分を除去し、蒸気をさらに加熱するための装置。伊方３号機には、Ａ、Ｂ２台設置している。加熱するための蒸気には、蒸気発生器で発生した２次系蒸気を利用している。
○湿分分離加熱器ドレンタンク
湿分分離加熱器で発生したドレン水を集めるためのタンク。各湿分分離加熱器に対して、第１段２基、第２段２基設置している。集めたドレン水は、高圧給水加熱器等の加熱用水として利用する。
○シートリーク
弁が全閉状態であるにもかかわらず、少量の内部流体が弁の下流側に流れている状態であり、主に弁シート面の異物の挟まり等により発生する。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ 装置 により確認 ）平成22年3月5日(金)（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
測定値 （シンチレーション検出器）
平常の変動幅の最大値
9:20
9:30
9:40
9:50 降雨時 降雨時以外
17171817４６１９25
25
2425
４８２５16171717３７１６20
1920
20４６２２232324
23５１２７1213
1212４３１４242425
25５４３０2222
21
22３６２２1415
1515４１１７15151414４４１６141414
14４５１６1313
13
13４６１５1414
14
14
４４
１６

測定局
時刻
9:30
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越)17
九町ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
17媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
20
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
23
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
12
加周ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
25
大成ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
21
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
15
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.1
14電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.2
15
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.313㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄNo.414※ 降雨の 状況：有 ・無伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
１ 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等によ り変動 するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「 平 常 の 変 動 幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 18、 19年 度 ） の 測 定 値 を 統 計 処 理 し た 幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 (グﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表 す 線 量 (ｼ-ベﾙﾄ)に 換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量 率 約 20ﾅﾉグﾚｲ／ 時 の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ-ベﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 け る こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。