遠心式加湿器 ＡＢＳ3
取付・取扱説明書

目次ページ

1.

安全上のご注意

22.

本体の取付け

3

3.

給排水接続

54.

電気接続

65.

機能設定

76.

運転及び停止87.

メンテナンス88.

調子がおかしい時

99.

仕様

910.

パーツリスト10

ピーエス工業株式会社
東京
名古屋
大阪
福岡
熊本

https://ps-group.co.jp

東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3

TEL:03-3485-8811 FAX:03-3485-8833

名古屋市昭和区広路通5-9-3

TEL:052-838-5525 FAX:052-838-5526

大阪府吹田市垂水町3-16-3

TEL:06-6338-7151 FAX:06-6338-7187

福岡県福岡市博多区吉塚1-45-33

TEL:092-710-6365 FAX:092-710-6368

熊本市中央区中唐人町１番地

TEL:096-356-2201 FAX:096-356-2269

PS 2559544

ピーエスグループ各社
札幌盛岡
仙台
長野

北海道北広島市共栄41-3

TEL:011-372-7601 FAX:011-372-8886

岩手県盛岡市愛宕町16-5

TEL:019-653-3780 FAX:019-653-3784

宮城県仙台市青葉区木町通1-2-28 TEL:022-211-5431 FAX:022-211-5434
長野県長野市若里1-23-11

TEL:026-228-4334 FAX:026-227-4328

1. 安全上の注意● ＜取付け及び取扱＞は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行って下さい。
● ここにしめした注意事項は、警告、注意に区分していますが、誤った取付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に警告の欄にまとめて記載しています。しかし、注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。
● 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
警 告● 取付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼してください。
ご自分で取付工事をされ不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
● 取付工事は、取付説明書に従って確実に行ってください。取付に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
● 取付は、重量に十分耐え、振動の無い壁面に確実に行ってください。強度が不足している場合は、機器の落下により、ケガの原因になります。
● 台風などの強風、地震に備え、所定の取付け工事を行ってください。取付け工事に不備があると転倒などによる事故の原因になることがあります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」及び本説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部ケーブルの外力が伝わらないように確実に固定して下さい。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
● 配線は、浮き上がらないように成型し、端子台へ確実に締め込んで取り付けて下さい。
端子台の締め込みが不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
● 改修、改造は絶対にしないで下さい。また、修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
● 水道法、消防法、高圧ガス取締法、毒物劇物取締法に規制される部材の取扱いについては、専門業者に依頼して下さい。
注 意● アース工事を行って下さい。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないで下さい。アース線が不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● ドレン配管は取付説明書に従って確実に排水するように配管して下さい。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
● 長期使用で取付台等が痛んでいないか注意して下さい。痛んだ状態で放置すると機器の落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。
● メンテナンスをする時は運転を停止して、必ず電源を切って下さい。電源を全て切らないでメンテナンスをすると、ケガや感電の原因になることがあります。
また、停止直後は製品内部の回転板が回転しており、触ると怪我の恐れがありますので、数分経ってからメンテナンスして下さい。
● ノイズにより誤動作する場合があります。インバーターやモーター等、ノイズを発生し易い機器の近くには設置しないで下さい。

2

2. 本体の取付け
振動のない強固な壁面に取り付けてください。

設置スペース
壁面設置の場合

天井吊下げの場合最小寸法 m
寸法は20℃45％RHの時

壁取付金具の取付け
4-Φ6

Φ8深さ45mmの穴を4個所あける
付属の埋込みプラグと木ネジで金具を固定する
Φ8×40埋込みプラグ+Φ5×44木ネジ
各4本

付属品：給水ホース 先端3/4“袋ナット 1.5m 1本
排水ホース Φ10/Φ12 1.5m 1本取付ネジ Φ6×20 1本
Φ5×44木ネジ Φ8×40埋込みプラグ 各4本
吊り下げ金具 3本
壁取り付け金具 1枚

3

2-1. 壁面取り付け

本体背面の金具を壁固定金具にはめ込む

下面から付属のネジ（M6×20）を六角レンチで締めこむ

2-2. 天井から吊下げ（現地手配）
鎖の最小寸法4本のネジ（V印部）を外す
本体の金具Aを外す
F印穴にネジ2本をねじ込む

残りの2本と付属のネジを使ってL型吊下金具を止める
水平器で水平に鎖で吊下げる

43. 給排水接続

A: 付属給水ホース 1.5m 端末3/4“ 袋ナット
給水は0.1～0.5MPa 5～20℃
B: 止水バルブ（現地手配）
C: 給水ストレーナ（現地手配 80メッシュ以上）
D: 付属排水ホース 1.5m Φ10/Φ12 排水勾配10°以上 トラップにならない様注意の事
E: 排水ホッパー（現地手配）

給水接続口G3/4
排水ホース接続口 Φ10付属給水ホース

付属排水ホースΦ10/Φ1254. 電気接続
本体底面のエアフィルタを外す（ネジ3本）
クリップCを外す
電装箱のフタを外す（ネジ4本）

ケーブルコネクタ1a及び1ｂを通して電源線を配線する
ケーブルコネクタ2a及び2ｂを通して信号線を配線する
下記配線図により配線する
配線後矢印部の様に付属結束バンドで2個所結束する
クリップCを固定する

端子台N-L1にAC100Vを接続する
端子台IN-24VにON/OFF湿度調節器を接続する
比例の場合はGND-INにDC0～10Vを接続する
S2:フロートスイッチ 動作
水位上昇でON／水位低下でOFF

6

5. 機能設定

F 315mAON

1. ディップスイッチ１ 「SW1」 の設定（洗浄間隔の設定）
ＮＯ12ON
運転中6時間毎に1分間洗浄OFF
左記洗浄機能OFF(純水使用時等)

72時間加湿要求が無い時、運転開始時に1分間洗浄を行う

左記洗浄機能OFF

初期設定
ＯＮＯＮ

注）1分間の洗浄で約1L排水します。
2. ロータリースイッチ２ 「ＳＷ2」 の設定（最大加湿量の設定）
最大能力は1.1L/h(目盛り0)～6.5L/h(目盛り100)の間で可変できます。
出荷時の設定は6.5L/h(目盛り100)です。
目盛りの数字は基板上に小さな文字で印刷されています。右一杯で100％です。
最大能力を絞ると間欠噴霧になります。加湿吸収距離（霧が白く見える範囲）は変わりません。

76. 運転及び停止
・電源100VをONし，給水バルブを開け，湿度調節器の要求が来ると運転を開始します。
・約1分間の洗浄後、モーターが回転し噴霧を開始します。
・定期排水は設定された時間毎に給水電磁弁が1分間開き，水槽の洗浄を行います（1L）・加湿器を停止するときは，湿度調節器の設定を下げてください。
モーターが停止し、給水電磁弁が開き、1分間洗浄を行います。(1L)
・その後、電源を切り，給水バルブを閉めてください。
・長期間使わないときは、汚れないようにビニルシート、袋等をかけてください。

7. メンテナンス
運転を開始してから約200時間後に、汚れ、傷など、外観上の異常がないか点検してください。
その後は運転状況により変わりますが、少なくとも月に2回は下記清掃を行ってください。
メンテナンスを行うまえに、必ず電源を切ってください。

フィルター

2週間毎に清掃

本体下部のネジ3本を外しB部のフィルターを外す
フィルター両面を掃除機で掃除する
A部パネルに挟み込み元通りに取付けてください
フィルターは1年を目安に交換してください

ドレンサイホン

2週間毎に清掃

インサート（P11参照）の六角ネジ6本を外しサイホンフタのネジ2本を外す
サイホン、フロートスイッチ周辺を清掃する
ビニルホースBを抜く
C部のネジ2本を外しコネクターAを外し、サイホンパイプ内部を清掃する
半年毎に清掃給水電磁弁
給水ホースAを外す

B部給水電磁弁内部のストレーナを外し清掃する

8

8. 調子がおかしい時
状況
モーターが回らず、霧が出ない

原因
電源（100Ｖ）が来ていない
湿度調節器の設定が低い

対処
ブレーカーをONにする設定を上げるモーターは回るが、霧が出ない水が来ていない
給水電磁弁のストレーナが詰まっている
比例制御信号が少ないドレンサイホンが汚れている
フィルターが汚れている

止水バルブを開ける
ストレーナを清掃する

比例制御運転中正常動作です

排水ホースがたるんでいる
インサート内部が汚れている
ドレンサイホンが詰まっている

たるみを無くす
インサート内部を清掃する
ドレンサイホンを清掃する

回転部に緩みがある

回転部を点検する

霧が間欠的に出るフィルターから水が垂れる

騒音が発生するようになった

湿度設定を上げる
ドレンサイホンを清掃する
フィルターを清掃する*運転中、カンカンという音がしますが、これは正常です。

9. 仕様
型式 ＡＢＳ3－120360

吹出し方向

1方向

3方向

電源

AC100V 50/60Hz

加湿量

6.5L/h定格消費電力230W (凍結防止ヒータ使用時0.3ｋＷ)

風量280ｍ３/ｈ

重量17.6kg

給水接続口3/4”袋ナット （付属給水ホース）

排水ホース

Φ10/Φ12 ビニルホース

給水圧力0.1～0.5ＭＰａ

供給水質

水道水 又は 純水

入力信号ON/OFF
DC0-10V（内部インピーダンス20kΩ）

周囲温湿度

1～35℃ 0～100％ＲＨ（凍結防止ヒータ使用時-2℃～35℃）

騒音値

59ｄＢ（Ａ）

99.補修部品図1010. パーツリスト
番号

部品コード部品名

必要数量/台備 考

交換時期の目安1632546270 1ﾎｳｺｳﾌｷﾀﾞｼｸﾞﾁ

1

1方向吹き出し用

5～7年

2632546271 3ﾎｳｺｳﾌｷﾀﾞｼｸﾞﾁ

1

3方向吹き出し用

5～7年

3632546315 ﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ

15～7年

4632546283 ﾓｰﾀｰｶﾊﾞｰ

15～7年

5632546286 ﾓｰﾀｰ 100V

15年

6632546287 ﾒｲﾝﾎﾞﾃﾞｨ

15～7年

7632546307 ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｨｽｸ

15～7年

8632546310 ﾄﾞﾚﾝｴﾙﾎﾞ

15年

9632546321 ﾅｲﾌﾞﾎｰｽ

1

3～5年

10632546282 ｽｲｱｹﾞｶﾝ

15年

11632546299 ﾃﾞﾝｿｳﾊﾞｺ ｸﾘｯﾌﾟ

15～7年

12632547152 ｾｲｷﾞｮｷﾊﾞﾝ 100V

15年

13632402957 ｹｰﾌﾞﾙｺﾈｸﾀｰ

15～7年

14632546290 ｵﾝﾄﾞｾﾝｻｰ

15年

15632546312 ﾃﾞﾝｿｳﾊﾞｺ

1

5～7年

16632546268 ﾎﾝﾀｲｶﾅｸﾞ

1

10年

17632547369 ｷｭｳｽｲﾃﾞﾝｼﾞﾍﾞﾝ 100V

118632546281 ｶｲﾃﾝﾊﾞﾝ

1

5～7年

19632546311 ｻｲﾎﾝ

15年

20632546289 ｸﾞﾘｯﾄﾞ

15年

21632546267 ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ

11年

22632546308 ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ

15年

23632546269 ｲﾝｻｰﾄ

15年

24632546280 ｽｲｺﾐｸﾞﾁ

15～7年

25632546285 ﾌｨﾙﾀｰ

1

1～2年

26632546279 ﾂﾘｻｹﾞｶﾅｸﾞ

15～7年

27632546278 ｷｭｳｽｲﾎｰｽ

15年

28632546273 ｶﾍﾞﾄﾘﾂｹｶﾅｸﾞ

110年

29632546322 ﾊｲｽｲﾎｰｽ

15年---642577833 ｷﾊﾞﾝﾋｭｰｽﾞ315MA

15年

0.45L/min

交換時期の目安は年間1000時間運転の場合です。
111年

この取扱説明書は 2024年6月現在のものです。
本書の内容は予告なく変更することがあります。
本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されております。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたらご連絡下さいますようお願い致します。

20240603 PSK