2022.6 改訂5版

工場配管を安心してお使いいただくために

劣 化 診 断 のご提 案

屋外配管

耐候性

UVストロング®

耐候性

薬液配管

耐食性

耐震性

プラントハイパー® BK

耐薬品性

プラントVPパイプ

工場内の配管に関してお困りごとはございませんか？
塩ビ配管のトップメーカーである積水化学が長年の知見を活かして塩ビ配管の劣化を総合的に診断、工場の安定操業に貢献する製品をご提案します。

塩ビ配管の劣化にご不安を抱えておられませんか？
劣化症状

外から見える変化

白 化

黒 化

ふくらみ

中から見える変化

浸み出し

ブリスター

白 化

黒 化

クラック

クラック

ブリスター

減 肉

屋外配管（紫外線劣化）
健全な塩ビ

二重結合のある塩ビ

H

H

H

H

H

H

CCC

C

C

C

Cl

H Cl

H ClH

紫外線H

H

H

H

H

H

CCCC

CCCl

H Cl

H

HCl

ポリエンのある塩ビ紫外線H

H

H

H

H

H

H

H

C

CC

CCCCC

ClH

分子鎖切断（低分子化）

脱 塩 酸 HCl HCl

ボイド・凹凸形成

ポリエン生成

脆性増大

光の乱反射

光の吸収

破 壊

白電子顕微鏡写真（×10000倍）

化

黒化

薬液配管（薬液劣化）
VP管（JIS K6741）

HI管（JIS K6742）

HT管（JIS K6776）

塩酸35%×常温×約6年

硫酸90%×常温×約3年

NaOH25%×40℃×約6年

内面から外面への浸透

表面エネルギー低下

内面の酸化

応 力

［2.6mm］［3.3mm］

浸み出し

塩 酸

Na O H

硫 酸
黒化・ブリスター

応 力クラック

近 年 、 工 場を取り巻く環 境は一 層 厳しさを増していく一 方で、さまざまな原因で発生する配管からの漏洩の懸念は相変わらず続いています。なかでも、屋外使用や薬液配管など過酷な状況下では配管寿命を予測することはこれまで困難とされてきました。
そこで弊社では、塩ビ配管トップメーカーとして豊富な知見を活かし、配管の劣化を診断する手法を確立しました。

屋外配管には紫外線劣化診断

見た目にも分かりやすい変化のある紫外線劣化。表層をサンプリングするため配管はご使用中のままで流体を止める必要はありません。
サンプリング方法
弊社から送付するサンプリングキットにて、変色部分の表層を削り取り、返送して頂きます。
サンプル大きさ（重量）：
長さ30mm以上×幅3mm以上×3本以上（約5mg）※管表面のごく薄い層の採取となりますので、通水等の使用上における影響はありません。

対象管種：
VP管
（HI管、HT管は別途ご相談ください）

分析・診断方法
表面劣化度測定

強度低下の推定

紫外線による表層の化学構造の変化割合を測定

継続使用可否を診断※

弊社データベースにより、表面劣化度から、強度低下を推定

判定

診断結果

○ 更新検討を要する化学的劣化は見られません。
△ 強度低下が推定されます。
△年以内での更新検討を推奨します。
× 顕著な強度低下が懸念されます。
早期の更新検討を推奨します。
※診断結果は、サンプリング箇所の試験結果に基づくものであり、前後の配管全体の劣化及び品質を決定づけるものではありません。

劣化診断の進め方
サンプリング・ 弊社へ送付

状況聞き取り診断内容説明、お見積もり

材料分析 ・ 劣化診断

診断結果の報告

サンプルが弊社に届いてから約4週間※積水化学では、これらの劣化診断を有償にて承っております。

薬液配管には薬 液 劣 化 診 断

薬液劣化は、複合的な要因で内面から発生するため症状も様々です。従って、最大７項目の試験を行うため流体を止めて配管を抜き取る必要があります。
サンプリング方法
現場から所定の長さの配管を抜き取り、お送りください。
サンプル長さ：700mm以上（13〜40A）、500mm以上（50〜300A）
対象管種：
VP管、HI管、HT管、FW管（いずれも呼び径300Aまで）（LP管、その他管種、呼び径については別途ご相談ください）

試験・診断方法
事前準備
試験項目に応じて、規定寸法に切り出すなどの試験前の準備
パイプ

試験片をパイプから切り出し

弊社データベースにより、JIS規格に基づく試験
試験項目

劣化レベルの診断※ 総合判定
評価・確認内容1

引 張 降 伏 強 度 水圧に対する強度の低下

2

引 張 破 断 伸 び 変形に追随する機能低下

3

偏4衝5減

6

内

7

断 面 変 色 度 肉厚方向の薬液浸透度合い

平 変形に対する耐性低下
撃性 衝撃に対する耐性低下
肉 配管肉厚の減少量

面

観

察 割れを誘発する微細クラック

判定

診断結果

A

劣化もしくは性能低下はほとんど見られません。
劣化等の低下が若干見られます。
3年以内の再診断を推奨します。

BCD劣化等の低下が見られます。
2年以内の更新を推奨します。
劣化等の低下が顕著です。
早期の更新を推奨します。

※診断結果は、サンプリング箇所の試験結果に基づくものであり、前後の配管全体の劣化及び品質を決定づけるものではありません。

屋外配管にエスロンパイプVP UVストロング®に登録！
（CB-200003-A）

サイズ 20〜200

耐候性樹脂をコーティングした工場の屋外用配管に最適なVPパイプです。

※DV継手は対象外です■ 耐候性に優れており外観の変色、物性の低下を抑制します。

耐候性試験後50%割れ高さ【cm】

屋 外 配 管● 耐候性促進評価（耐衝撃性）
400
350
UVストロング300
硬質塩化ビニル管（VP）
250
耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HI）
200
150
100
500

一般VPパイプ

UVストロング

05101520
屋外暴露相当年数（年）

内層：硬質ポリ塩化ビニル樹脂
屋外暴露の促進試験に お い て 、1 0 年 相 当
でも衝撃性能の低下が10%程度です。

25■ 一般VPパイプ・TS継手（+塗装）
より約20％コストダウン。配管ラインの低コスト化に貢献します。
※50A試算■ 紫外線による物性低下を抑制し、長寿命化が可能です。

屋外配管・薬液配管に

エスロン プラントハイパー® BK（外層：耐候性向上樹脂

サイズ 25〜300
350以上はご相談ください優れた耐震性に加えて耐候性を保有しており、屋外の工業用水、薬液配管等に最適なポリエチレンパイプです。
■ 高耐候性仕様（黒色）により屋外配管が可能です。
■ 酸・アルカリに対して耐薬品性が良好です。

）に登録！
（CB-200004-A）■ 耐食性・耐震性に優れた、軽量で柔軟な管材です。
■ EF接合による施工で管路を強固に一体化します。
ポリエチレン管（青色）に比べ、大幅に耐候性を向上しています。

100％
80％
60％

水道用ポリエチレンパイプ

40％

プラントハイパーBK（左図：スーパーUVテス
ターで照射後試験実施）

20％0％05101520253035404550

屋外暴露相当年数（年）※促進評価結果

薬液配管にエスロン プラントVPパイプ

JIS認証取得!

（JIS K 6741）

サイズ16〜300

耐薬品性、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。外部衝撃割れや薬液漏れなどのトラブルを解消します。
■ 耐薬液劣化・浸透性(浸み出し)が飛躍的に向上しました。

■ 現場での不慮の衝撃・打撃に割れにくく安心の、高い耐衝撃性です。
[cm]
400

浸み出し評価350

塩酸の浸み出しあり（26日後）

0.50mm/div

一般硬質塩化ビニル管

0.50mm/div

プラントVPパイプ

360日後（10倍以上）でも浸み出し無し！

50％破壊割れ高さ

薬 液 配 管引張伸び保持（%）

● 耐候性

300
250
200
150

口径：50A
温度：0℃

HI-VPJIS規格値
JIS規格値
HI-VP（円錐形状-錘使用時）（円錐形状-錘使用時）

100

JIS HI
規格以上の耐衝撃性を確保

500

一般硬質VP

プラント エスロン
VPパイプ HIゴールド＊印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
＊記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2015年 3月
2022年 6月

初版
改訂5版

劣化診断のご提案パンフレット

積水化学工業株式会社
プラントシステム事業部
ツールコードNo. 06271
2022. 6. 3TH TX