［異常時通報連絡の公表文（様式１−１ ）］雑固体焼却設備の排ガスブロア軸受部の損傷について
20．４．９原子力安全対策推進監(内線 2352)［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
異常の概要

発生場所
種類

有・
無
[評価レベル − ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ有・
無
[漏えい量 − ]２０年４月８日１８時１５分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他［異常の内容］
４月８日(火)18時56分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ ４月８日(火)18時15分、焼却炉設備の排ガスブロアの故障を保修員が確認した。
２ 発電支障および環境への放射能の影響はない。

４月９日(水)９時30分、四国電力(株)から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。
１ 当該排ガスブロアは運転中に振動が通常より若干大きくなったため、念のため、焼却炉の運転を見合わせ詳細な振動分析等の点検を実施していた。
２ 更に、原因調査のため分解して目視点検を実施した結果、排ガスブロアに２箇所ある軸受の金属内表面のモータ側軸受下部に最大約３cm程度、軸端側の軸受下部に最大約1.5cm程度の傷が認められた。
３ 軸受のその他の部位に目視では異常は認められていない。
４ 今後引き続き、詳細点検を行い調査する。
５ 本事象によるプラント運転及び環境への放射能の影響はない。
県としては、八幡浜支局原子力安全室の職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。
（伊方発電所及び周辺の状況）
１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況

運転中（出力102％） ・停止中
調整運転中（出力102％） ・停止中
運転中（出力103％） ・停止中
通常値
・異常値
通常値
・異常値

（参考）

１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子 炉の規制に関する法律に基づき、国（経済 産業省原子力安全・保安院等）に対し 、一定レベル以上の事故・故障等を報告す ることが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象 に該当すれば、国際原子力機関が定めた評 価尺度に基づき、７から評価対象外ま での９段階の評価レベルが示されるので、 異常の程度を判断する目安となる。評 価対象外以下のものについては、安全に関 係しない事象とされている。

２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射 能の放出 、原子 炉の停止 、出力抑 制を伴う 事故・故 障、国へ の報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電 所の運転 ・管理 に関する 重要な計 器の機能 低下、指 示値の有 意な変化
○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ
３○区分Ａ，Ｂ以外の事項
管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管 理等を適切に実施するため、一定レベル（ ３月間に１．３ミリシーベルト）を超 える被ばくの可能性がある区域を法律で管 理区域として定めている。原子炉格納 容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、 放射能を含む一次冷却水の流れている 系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性 廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か 外かによって、異常の程度を判断する目安 となる。

伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]○蒸気発生器原子炉 で温め られた高温の水 を利用 して別の水（２ 次冷却 水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷 却器：管理区域（高 圧 タ ー ビ ン へ ）原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]○原子炉容器ウ ラン燃 料を核 分裂させ て、そ の時に 出る熱で 水（１ 次冷却 水）を高温にする。

格納容器ｽﾌﾟﾚｲﾎﾟﾝﾌﾟ
緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。

○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

高圧注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
緊 急時に 原子炉 に低圧大容量で注水 し、燃 料を冷 却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

循環水ポンプ
発電機

余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

取水口

Ｍ

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ○復水器
ター ビンを まわした蒸気を 海水で 冷やして水に戻す。

２ 次冷却 水を加 熱し、熱効率を向上させる。

高圧
給水加熱器

主給水ポンプ

低圧
給水加熱器

○脱気器
２次冷 却水中 に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済
燃料排ｶﾞｽﾌｨﾙﾀ ﾌｧﾝ

使用済燃料ピット

管理 区域内 で使用した清掃 用の紙 や布等を焼却し、体積を減らす。

発生場所

伊方発電所 雑固体焼却設備系統概略図
排ガスブロア部拡大図
排ガスの流れ雑固体供給機

ブロア軸

モー
タ側

カバー

軸
端側

当該箇所
羽根車

排気筒

軸 受
モニタ
（当該損傷箇所）

排気筒
モニタ
１次フィルタ

２次フィルタ
排気
筒

8

排ガス

焼却炉

排ガスフィルタ
排ガスブロア空気

排ガス
補助フィルタ
排ガス補助ブロア

排ガスブロア軸受部状況(モーター側)

下部軸受けメタル状況(モーター側)

排ガスブロア軸受部状況(軸端側)

下部軸受けメタル状況（軸端側）

用語の解説雑固体焼却設備
荷揚岸壁付近に設置している付属設備で、管理区域内の作業で発生した紙ウエス、布切れ等の可燃性の低レベル放射性廃棄物を焼却する設備。焼却した灰は、セメントなどで固めて200Lドラム缶に密閉する。

排ガスブロア
焼却炉で雑固体を焼却する際、発生するガスを焼却炉排気筒へ送るための送風機。

軸受
軸を正確かつなめらかに回転させるために、回転軸に接して荷重を受け支える部品。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県 環境放 射線テ レメー タ装置 により 確認）
平成20年４月８日(火)
測定値（シンチレーション検出器）
測定局
時刻
18:00 18:10 18:20 18:30
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(九町越) １６１６１６１６
九町ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２３２３２３２３
愛 湊浦ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
１４１４１４１５媛 伊方越 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１９１９１９１９
県 川永田 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
２５２４２４２４
豊之浦 ﾓﾆﾀﾘﾝグポｽﾄ
１２１２１２１２
加周ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２６２６２６２６
大成ﾓﾆﾀﾘﾝ グポｽﾄ
２１２１２１２０
四 ﾓﾆﾀﾘﾝグｽﾃｰｼｮﾝ
１４１４１４１３
国 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.1
１３１４１４１４電 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.2１３１４１３１３
力 ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.3１２１２１２１２㈱ ﾓﾆﾀﾘﾝグポ ｽﾄNo.4１４１２１３１３※降 雨の状況： 有 ・ 無
伊方 発電所の排 気筒モニタ等 にも異常なか った。

（単位：ﾅﾉグﾚｲ／時）
平常の変動幅の最大値
18:40 降雨時 降雨時以外
１６４５１９２３４７２６１４３６１７１９４５２３２４５０２８１２４２１４２６５２２９２１３６２２
１４４１
１７１３４３
１６１３４４１６１２４５１５１３４４１６（参考）１ 環 境 放 射 線 の 測 定 値 は 、 降 雨 等 の 気 象 要 因 や 自 然 条件 の 変 化 等 に よ り 変 動 す る ので 、 原 子 力 安 全委 員 会 の 環 境 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 基 づ き 、 測 定 値 を 「 平常 の変 動 幅 」 と 比 較し て 評 価 し て い ま す 。
「 平 常 の 変 動幅 」 は 、 過 去 ２ 年 間 （ 平 成 17、 18年 度 ） の 測 定 値 を 統 計処 理 し た 幅（ 平 均 値 ± 標 準偏 差 の ３ 倍 ） と し て お り 、 一 般 に 、 測 定 値 が 「 平 常 の 変 動 幅 」の 最
大 値 以 下 で あ れば 、 問 題 の な い 測 定 値 と 判 断 さ れ ま す 。
２ 環 境 放 射 線 は 線 量 ( グ ﾚｲ)で 表 さ れ ま す が 、 一 般 的 に 、 こ れ に 0.8を 乗 じ て 、 人 の 被ば く の 程 度 を 表す 線 量 (ｼ- ベ ﾙﾄ)に換 算 し て い ま す 。
例 え ば 、 線 量率 約 20ﾅﾉ グ ﾚｲ／ 時の 地 点 で は 、 １ 年 間 に 約 0.14ﾐﾘｼ- ベ ﾙﾄ（ ミ リ は ナ ノの 100万 倍 を 表 す ） の 自 然 放 射 線 を 受 ける こ と と な り ま す が 、 こ れ は 、 胃 の Ｘ 線 検 診
を １ 回 受 け た 場合 の ４ 分 の １ 程 度 の 量 で す 。