CZseries

CZ 電流センサ（CZCS91B1）
製品仕様書
V 1.0
電波法 工事設計認証番号：006-000980
電気通信事業法 認証番号：D20-0196001
製造元：ZiFi Sense Info Tech Co., Ltd.
販売元：株式会社ギブテック

改訂履歴

版 数
V1.0

日付

改訂内容

2024.01.28

初ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

版

CZCS91B1目 次
1.製品紹介 ........................................................................................................................................ 1
1.1 機能特徴 ...................................................................................................................... 1
1.2 ハードウェア仕様 ........................................................................................................ 11.3 製品外観 ....................................................................................................................... 2
２.コマンドおよびデータフォーマット ........................................................................................... 2
2.1 デフォルト設定 .......................................................................................................... 2
2.1 データフォーマット ................................................................................................... 33.試運転.......................................................................................................................................... 14
3.1 本製品の動作確認検査 ............................................................................................. 14
3.2LED 表示 .................................................................................................................... 154.設置 .............................................................................................................................................. 16
4.1 注意事項 .................................................................................................................... 16
4.1.1 設置環境 ................................................................................................................. 16
4.1.2 設備移動 .................................................................................................................. 16
4.1.3 電気安全 .................................................................................................................. 16
4.2 工具............................................................................................................................ 17
4.3 パッケージリスト..................................................................................................... 175.設置手順 ...................................................................................................................................... 17
5.1 注意事項 .................................................................................................................... 175.2 設置............................................................................................................................ 18
6.一般的な障害と処置................................................................................................................... 19ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
1.製品紹介CZ 電流センサはZETA通信をサポートするZiFiSense社製センサ(子機)で、電気通信事業法におけるJAZE AP(親機)の子機として登録済みです。
電流センサは、高精度ホールセンサによりAC単相電流を検出し定期的に電流値をZETA通信パケットで出力します。また、警報用のしきい値設定が可能です。しセキュアプロトコルが実装され、ZETA通信におけるセキュリティ機能を標準で実装しています。電源はDC9~36VでRFアンテナは外付型です。
1.1 機能特徴◼

R3 版 ZETA 双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P・ZETA-S)◼

DC9~36V 電源◼

セキュリティ機能搭載◼

屋内使用専用仕様

1.2 ハードウェア仕様
製品名

無線特性

電気特性
センサ性能

物理特性

CZCS91B1

通信プロトコルR3 版 ZETA

動作周波数

920MHz 帯

送信出力

10dBm(10mW)

電源
電流検出範囲DC9~36V
0~50A

精度

1%

サイズ

36×87×59mm 70g(センサ部を除く)

筐体素材

ABS

RF アンテナ
作業環境(ZETA-P・ZETA-S)

グルースティックアンテナ

作動温度-20℃～+60℃

保存温度-25℃～+70℃

1ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
1.3 製品外観
CZ 電流センサ CZCS91B1 の外観

センサ

本体

図1

外観図

２.コマンドおよびデータフォーマット
2.1 デフォルト設定
パラメータ

デフォルト値説

ハートビートサイクル6 時間

固定値

データ送信サイクル

1 時間

1~65535 分

アラーム周期

0

1 回のみ

過電流アラーム値

10A

過電流アラーム解除値

8A

アラーム有効化

有効保持時間30 秒

データ取得サイクル

1秒

測定範囲

50A

校正値

02ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

明
可変

CZCS91B1
2.1 データフォーマット
1.

バージョン報告（0x00）
電源投入後に一度だけ報告される。
データの型

バージョン

1 バイト

1 バイト

• データの型：

固定：0x00• バージョン

1 バイト
上位 3 ビットがメインバージョン、下位 5 ビットが改訂バージョンで、例えば V1.1 なら 0x21。

2.

データ送信（0x01）
注：設備の電源投入後、1 回のデータ送信が実行される。
データの型

動作状態

電流値

1 バイト

1 バイト

2 バイト

• データの型：

固定：0x01• 動作状態

通常：0x00
過電流アラーム：0x01
データ取得異常：0xFF（取得値≦2mA）• 電流値2 バイト、単位 0.1A

3.

アラーム報告（0x02）
データの型

アラームタイプ

電流値

1 バイト

1 バイト

2 バイト

• データの型：

固定：0x02• アラームタイプ

過電流アラーム：0x01
データ取得異常：0xFF （取得値≦2mA）
3ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1• 電流値

2 バイト、単位 0.1A

4.

アラーム解除の報告（0x03）
データの型

アラーム解除のタイプ

電流値

1 バイト

1 バイト

2 バイト

• データの型：

固定：0x03• アラーム解除のタイプ

過電流アラーム：0x01
データ取得異常：0xFF （取得値≦2mA）• 電流値

2 バイト、単位 0.1A

5.

データ送信周期の設定（0x10）
データの型

周期

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x10• 周期

単位：min、範囲 1~65535

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x10• 周期

単位：min、範囲 1~65535

4ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
6.

データ送信周期の照会（0x11）
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x11

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x11• 周期

単位：min、範囲 1~65535

7.

アラーム報告周期の設定（0x12）
データの型

周期

1 バイト

1 バイト

• 設定タイプ

固定：0x12• 周期

単位：分、0 はアラームが 1 回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x12• 周期

単位：分、0 はアラームが 1 回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

5ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
8.

アラーム報告周期の照会（0x13）
データの型
1 バイト• データの型

固定：0x13

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x13• 周期

単位：分、0 はアラームが 1 回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

9.

過電流値の設定（0x20）
アラームタイプ

過電流値

保持時間

1 バイト

2 バイト

2 バイト

• 設定タイプ

固定：0x20• 過電流値

2 バイト、単位 0.1A
• 保持時間2 バイト、範囲 1~65535、単位 秒
過電流が発生し継続時間がこの値を超えると、過電流アラームが報告される。

デバイスのフィードバック：
データの型

閾値上限

閾値下限

1 バイト

2 バイト

2 バイト

• 設定タイプ

固定：0x20• 過電流値

2 バイト、単位 0.1A

6ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1• 保持時間2 バイト、範囲 1~65535、単位 秒
過電流が発生し継続時間がこの値を超えると、過電流アラームが報告される。

10.

過電流値の照会（0x21）
アラームタイプ
1 バイト• 設定タイプ

固定：0x21

デバイスのフィードバック：
アラームタイプ

過電流値

保持時間

1 バイト

2 バイト

2 バイト

• 設定タイプ

固定：0x21• 過電流値

2 バイト、単位 0.1A
• 保持時間2 バイト、範囲 1~65535、単位 秒
過電流が発生し継続時間がこの値を超えると、過電流アラームが報告される。

11.

アラーム解除値の設定（0x30）

データの型

アラーム解除閾値

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x30• 過電流アラーム解除値

1 バイト、単位 0.1A

7

ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
デバイスのフィードバック：
データの型

過電流アラーム解除値

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x30• 過電流アラーム解除値

1 バイト、単位 0.1A

12.

過電流アラーム解除値の照会（0x31）
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x31

デバイスのフィードバック：
データの型

過電流アラーム解除値

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x31• 過電流アラーム解除値

1 バイト、単位 0.1A

13.

アラーム有効化の設定（0x40）
データの型

アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x40• アラーム有効化

bit0：過電流アラーム 0:報告なし、1:報告あり
データ異常アラームは検知する必要があることに注意
bit1~bir7：予約

8ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x40• アラーム有効化

bit0：過電流アラーム 0:報告なし、1:報告あり
bit1~bir7：予約

14.

アラーム有効化の照会（0x41）
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x41

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x41• アラーム有効化

bit0：過電流アラーム 0:報告なし、1:報告あり
データ異常アラームは検知する必要があることに注意
bit1~bir7：予約

15. 取得期間の設定（0x50）
データの型

取得期間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x50• 取得時間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

9ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
デバイスのフィードバック：
データの型

取得期間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x50• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

16. 取得期間の照会（0x51）
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x51• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

デバイスのフィードバック：
データの型

取得期間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x51• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

17. 範囲の設定（0x60）
データの型

範囲

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x60• 範囲

範囲 0~65535 単位 0.1A

10ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
デバイスのフィードバック：
データの型

範囲

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x60• 範囲

範囲 0~65535 単位 0.1A
18. 範囲の照会（0x61）
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x61• 範囲

範囲 0~65535 単位 0.1A

デバイスのフィードバック：
データの型

範囲

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x61• 範囲

範囲 0~65535 単位 0.1A

19.

初期化校正の設定（0x70）
Server->設備
データの型

標準値

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x70• 標準値

範囲：0～設定範囲 単位 0.1A11ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
設備->server
設備がメッセージを受信すると、校正が開始され、現在の校正値がフィードバックされる。
データの型

校正値

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x70• 校正値

範囲：-5000~+5000（範囲を超えた場合は 0xFF 0xFF を報告）単位 0.1A

20.

校正値の照会（0x71）
Server->設備
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x71

設備->server
設備がメッセージを受信すると、現在の校正値がフィードバックされる。
データの型

校正値

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x71• 校正値

範囲：設定値（符号付きタイプ、正の場合最上位ビットは 0、負の場合は 1）単位 0.1A
0xFF 0xFF の場合は設定失敗。

21.

設備状態の照会（0xE0）
Server->設備
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0xE0

12ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
設備->Server
データの型

動作状態

電流値

1 バイト

1 バイト

2 バイト

• 設定タイプ

固定：0xE0• 動作状態

通常：0x00
過電流アラーム：0x01
データ取得異常：0xFF（取得値≦2mA）• 電流値

2 バイト、単位 0.1A
22.

バージョンの照会（0xE1）
Server->設備
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0xE1

設備->Server
データの型

バージョン

1 バイト

1 バイト

• 設定タイプ

固定：0xE1• バージョン

1 バイト

13ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
3.試運転
3.1 本製品の動作確認検査◼

本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)の自社アカウントに本製品の MAC アドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MAC アドレスを登録する MS 情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となる JAZE AP を(Mote が必要な場合はMote も)起動し、正常に動作していることを ZETA サーバで確認してください。本製品の DC 電源端子に DC9~36V を供給すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約 1 分後(ZETA-P プロトコルの場合、ZETA-S プロトコルでは約 5 分後)、本製品のオンライン情報が ZETA サーバ上に表示されます。ZETA サーバ上でオンラインであることが確認できましたら、Module 管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、をクリックし所属認証 (セキュリティ機能)を有効にします。画面遷移は下記の通りです。

上記設定が正常に完了していると、Module 管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した場合、ボタンはと表示されます。

この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
注）電源投入作業時には必ず人体静電気の除電をしてください。故障の原因になります。
注）事前に ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)のアカウント登録が必要です。
注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
注）「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、サーバ上で認証エラーとなり、以降 8 時間は再認証が行えなくなりますのでご注意ください。

14ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1

3.2LED 表示• 赤色、電源インジケーター： 正常な電源供給時の長時間の点灯• 緑色点灯： スリープ時はゆっくり点滅（1s 消灯、500ms 点灯）、ネットワーク接続時は高速点滅（250ms 消灯、50ms 点灯）、ネットワーク接続成功で常時点灯。
• 黄色点灯： データ収集毎に 1s 点灯。アラーム発生時 500ms 点灯、500ms 消灯。

<注意事項>• バージョン：電源投入後に一度だけ報告され、上位 3 桁がメインバージョン、下位5 桁が改訂バージョンを表し、例えば V1.1 は 0x21。
• データ送信：デバイスは、電源投入後に 1 回データ送信を実行し、その後は設定したデータ送信周期サイクル（単位は分、デフォルト 1 時間）毎に送信します。
• アラーム有効：過電流アラーム値を超えた場合にアラームを報知、過電流アラーム解除値まで回復した場合には アラームを解除します。
• アラーム期間：アラームが発生するとアラームが解除されるまでデバイスは設定されたアラーム周期に従ってアラーム報告します。 アラーム周期デフォルトは 0、アラームが一度だけ報告されることを意味します。
• 過電流アラーム値：単位 0.1A、測定範囲を超えて設定はできません。
• 過電流アラーム解除値：アラームは設定された過電流アラーム解除値に戻った時のみ解除されます。
• アラーム保持時間：アラームを検出した後、取得サイクルに従ってデータを収集し、アラーム保持時間設定時間中アラーム状態が継続すればアラームが報告され、そうでなければフィルタリングされます、単位は秒。
• 収集周期：デバイスによるセンサデータ収集の周期、0 はリアルタイム収集を意味

し、単位は秒。 デフォルトは 1 秒周期。

15ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1• 初期化校正：収集データに校正することができます、範囲：-5000~+5000(設定範囲を超えない範囲)、単位：0.1A。
• 状態照会：現在の動作状態と電流値を返します。

4.設置
4.1 注意事項
4.1.1 設置環境
◆ 長期高温、多塵、有害ガス、引火性ガス、爆発性物質、電磁干渉(大型レーダ,電波局,変電所)、不安定電源電圧、強振動、大騒音等、センサの稼働に不利な厳しい環境への設置は避けてください。
◆ 設置環境は乾燥状態を維持する必要があります。水溜まり、水漏れ、結露などが生じやすい場所で取り付けは避けてください。
◆ 本製品は屋内で使用するために設計されております。屋外では使用しないでください。
4.1.2 設備移動
◆ 設備の設置完了後は頻繁に移動しないでください。
◆ やむを得ず移動する場合は、電源をオフ(ER 電池パックを取り外す)にして作業してください。
4.1.3 電気安全
◆ 地面が湿っている等、作業領域の危険エリアの有無を事前に確認の上、注意してください。
◆ 本製品を湿った場所に放置しないでください。また、本製品に液体をかけたりしないでください。
◆ 電波局、大型レーダ、高周波大電流、業務用電子レンジなどの強力な無線発信設備から離してください。

16ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
4.2 工具設置にあたり必要なツールは、お客様においてご準備ください。
尚、デスク上等に直接水平に設置する場合には工具は必要ありません。
4.3 パッケージリスト
設置前に下記パッケージリストにより内容物を確認してください。
名称

数量

CZCS91B1 本体

1

グルースティックアンテナ

1

備考

上記リストは一般的な出荷の場合に適用されます。実際の出荷では、内容が異なる場合がございます。パッケージ内容物に疑問がある場合は、仕入先にお問合せください。

5.設置手順5.1 注意事項◆ 設置作業にあたり本製品の電源をオフにしてください。
◆ 十分な換気が行われる場所に設置してください。
◆ 高温環境には設置しないでください。
◆ 設置場所は高圧電線ケーブルから離してください。
◆ 激しい雷雨や強電磁場環境から離して設置してください。
◆ 設置時は本製品を確実に固定してください。

17ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1

5.2 設置本製品(CZCS91B1)は、DIN レールに設置します。以下に設置方法例について説明します。

1) DIN レールの取り付け：DIN レールの取り付け面や、取り付ける壁を洗浄します。
2) DIN レールを取り付け、ボルト穴の位置を確認しボルトを順番に締めていきます。

1) 本製品を DIN レールにはめ込み、製品下部のクリップを押し DIN レールに固定します。

18ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1+/-：DC 電源、DC 9～36V
NC：予約済み、配線不要
Ain:4~20mA アナログ入力
1) 本製品のラベル表示に従い電源およびセンサと正しく配線します。
(＊) +12V/+24DC 出力は、接続するセンサに電源供給できます。

6.一般的な障害と処置➢ CZ 電流センサに電源投入にしたのに、ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)上にオンライン表示されません。
◼

DC 電源が正しく接続されているか確認してください。

◼

ZETA サーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているかを確認してください。

◼

親機となる JAZE AP が(Mote が必要な場合は Mote も)正しく起動、動作していることを ZETA サーバで確認してください。

19ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1
上記すべてを確認しても動作しない場合は、CZ 電流センサの DC 電源を OFF にした後、再度電源を ON にしてお試しください。

株式会社ギブテック
神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7 階TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109〒215-0004

URL:https://giv-tech.co.jp E-mail：gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETA アライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp
20ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZCS91B1

21ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.