多目的ホール

舞台照明設備LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例

No.321©中山保寛写真事務所

平塚文化芸術ホール
施設概要
多目的ホール（スライディングウォール無）多目的ホール（スライディングウォール有）建築概要

所 在 地 ＝ 神奈川県平塚市見附町16-1

敷 地 面 積 ＝ 8,585㎡

設置主体 ＝ 平塚市

延 床 面 積 ＝ 8,360㎡

設

構造・階数 ＝ 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造

計 ＝ 清水建設株式会社・株式会社安井建築設計事務所(大和情報サービス株式会社グループ )地上4階

竣 工 年月 ＝ 2022年2月

多目的ホール トラス

多目的ホール ギャラリー■多目的ホール 電源設備
主幹盤

1φ3W

60kVA

路

直20A

26回路

照 明 機 器 電 源 盤

1φ3W

直電源

回40kVA

多目的ホール の舞 台照明 設 備は オール L E Dで 構 成しつつも、移 動 型 調 光 器 が 使 用
直60A

20回路1面できるよう大容量の直回路60Aコンセントをホール各所に設備し、ハロゲン器具等の持込機材にも配慮した設備になっています。上部のトラスは3つのブロックごとに昇降できるようになっています。

■断面図

■負荷設備
項

②⑤⑦ ①③⑤④⑤⑥名 称数量

直回路
100V
15A

直回路
200V

20A

60A

20A

制御信号
DMX
IN

DMX
OUT

34

① ウォールコンセント（LH 9台：LED）

4個

2

4② トラスバトン1（UH 9台：LED）

1式

64

6③ トラスバトン2

1式

64

6④ トラスバトン3

1式

64

6⑤ サイドギャラリー（上手/下手）

2式

各2各2

各4

⑥ センターピンスポットライト（LED）

2台⑦ 持込照明機器用電源盤【別電源】

1面

2214222ホール概要①●大ホール●多目的ホール

収容人員 ＝ 1,200名（オーケストラピット使用時 1,034席）車椅子 7席
本 社・営 業 部

東京都千代田区神田須田町1-24

仙台営業所☎ 03-3252- 0321

舞台間口 ＝ 18〜20m(可変)音響反射板設置時 20m

収容人数の目安 ＝ 平土間利用時 200名｜仮設舞台利用時 100名
床面積 ＝ 251.10㎡

札幌営業所

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

奥行 ＝ 16ｍ

音響反射板使用時 12ｍ

間口 ＝ スライディングウォール有 11.23ｍ

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

高さ ＝ 8〜12ｍ(可変)音響反射板使用時 12ｍ

スライディングウォール無 14.97m

大阪営業所

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（WAKO稲荷大橋ビル）☎ 082-249-6400

福岡営業所

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

2022年11月15日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.321 ｜ 平塚文化芸術ホール

奥行 ＝ 15ｍ

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.321 ｜ 平塚文化芸術ホール

大ホール

舞台照明設備大ホール

舞台照明設備

新開発のプラグイン調光器と移動型調光器を併用した適材適所のシステム構成を実現
大ホールの舞台照明設備の特徴としては、新開発のプラグイン調光器による集中制御方式と、移動型調光器による分散方式を適材適所でエリアごとに分けて採用したことです。プラグイン調光器は調光器盤から容易に取り外しが可能なユニット式になっており、将来的なLED化に伴い直回路への変更が必要となった場合や、故障時にユニット単位で交換が可能です。
シーリングライトやフロントサイドライトなど幕前の設備は、器具の吊り替えが少なく、基本仕込みの常設器具の使用が想定されるため、常設調光器盤に内蔵されたプラグイン調光器から調光回路を送っています。また、舞台床のフロアーコンセントは移動型調光器の設置スペースが限られるため、プラグイン調光器を採用しました。一方、サスペンションライトなど幕中の設備は、公演ごとに都度、移動器具の吊り替えを行うことから、移動型調光器による分散方式としました。
この方式では、演目や演出ごとに各バトンの調光回路を増減させるなどの柔軟な回路構成が可能です。
また、移動型調光器の電源となる電源ユニットボックスは1φ3W電源で供給し、負荷側で直100V、200Vを共用することで、多種多様な照明機材に対応します。

大ホール

客席から舞台大ホール

平塚文化芸術ホールは、「体験する」「、きわめる」「、交流する、賑わう」
をテーマに文化芸術の創造及び賑わいの創出拠点として、2022年（令和4年）3月26日にオープンしました。施設内にはコンサートや演劇、バレエ、企業の式典や講演会に利用できる1,200席の大ホールや、隣接する見附台公園やエント

大ホール

舞台上部

■大ホール 電源設備・調光装置

ランスホールとシームレスな空間を構成できる最大200名収容の多目的ホール、大小の練習室や会議室、和室、キッズルームなど8室を備えています。

主盤

整備事業の発注にあたり、設計、施工だけでなくオープン後の維持管理、運営も一括で委託するDBO（Design Build Operate）
方式が採用され、ハード面

1φ3W 200KVA（幕前）
1φ3W 140kVA（幕中）

電源ユニットボックス

1φ3W電源 12ｋVA 20台

直路

直15A
直60A

路

プラグイン調光器
調光2kW×145ch
プラグイン直ユニット 直2kW×21ch
移動型調光器
2kW×3ch 52台（156ch）

だけでなく、ソフト面での一貫性も図られています。
例えば、プロのアーティストや一般公募によって選ばれた出演者による定期的なライブパフォーマンスや、体験型イベントの開催、市民の文化活動の情報発信ができる「市民文化・交流コーナー」の設置など、地元の文化活動を後押しし、気軽に文化芸術に触れられる事業を展開しています。

調丸茂電機では、平塚文化芸術ホールに新開発のプラグイン調光器をはじめとした最新の舞台照明設備を納入いたしました。
プラグイン調光器と移動型調光器を併用した調光システムの構築により、様々なジャンルの演目に幅広く対応していきます。地域に根ざした芸術拠点としての施設の活動をサスペンションライト

幹電源回
光回

3回路
17回路

1φ3W 60kVA

照 明 機 器 電 源 盤

直20A
34回路
直200V20A 16回路

2面
（舞台袖 上手/下手）

電源ユニットボックスと移動型調光器

プラグイン調光器ユニット

MARUMOの技術が支えていきます。

■断面図

■負荷設備
項

⑰⑯©中山保寛写真事務所

大ホール 音響反射板を設置した舞台

大ホール
調光操作卓
（PRETYNA-M 据置型プリセット80本仕様）⑦ ⑧⑦ ⑧ ⑧⑫⑬⑮⑧⑨⑩⑭⑪⑮⑱⑱⑧⑥⑤④ ①⑲②③

名 称

数量

直回路
100V

直回路
200V

1列② フロアーコンセントボックス

20個③ ロアーホリゾントライト
（LED）

16台

④ 仮花道フロアーコンセント

2個

4⑤ 鳥屋口ウォールコンセント

2個

4⑥ 客席ウォールコンセント

2個

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.321 ｜ 平塚文化芸術ホール

制御信号

44137883

32（LED） 2列 各
⑦ 第1ボーダーライト/第2ボーダーライト（4） 各4⑧ 第1/第2/第3/第4サスペンションライト

4列 各（4） 各4（8）各（8）各24
各4 各（LED）⑨ アッパーホリゾントライト

16台 （2） 22（LED）⑩ 天井反射板ライト62台（上手/下手）⑪ 東西ライトバトン2式 各1⑫ コンダクターライト

2個⑬ 客席サスペンションライト

1列 （2） 2（上手/下手）⑭ フロントサイドライト

2式⑮ バルコニーライト

2列 各（4）⑯ シーリングライト

1列2⑰ センターピンスポットライト クセノン2kW

2台

4⑱ 持込卓用コネクタボックス

2面 (4)※②フロアーコンセントボックスと共通回路

大ホール シーリングライト

移動型 プラグイン
調光回路 調光回路① フットライト大ホール ピンスポットライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.321 ｜ 平塚文化芸術ホール

各2各（4）各（4）1
12各3各3各6各3

2

12各2

1各（4）各（4） 12各2各20 各2各2各2各6 各2各22

40

22各4※
（12）

44

⑲ 持込照明機器用電源盤 舞台袖【別電源】 2面 各2 各1 各2調光器盤

電源ユニットボックス

15A 20A 60A 20A 1φ3W 100V 200V 2ｋW 2ｋW 直20A DMX DMX LAN
12kVA 60A 20A
IN OUT2各2