①①⑤标识表示内容说明防爆标识Ex

中国或 IEC 的防爆标志，表明电气设备符合 GB 3836(IEC 60079)或 GB12476 中的列的一个或多个防爆形式。

d

隔爆外壳型：其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙进入内部的爆炸性混合物在内部爆炸而不损e增安型：是对电器设备采取一些附加措施，可以提高其安全程度，防止在正常运行或规定的异常条件下产

i

本质安全型：其电路为本质安全电路的设备，在防爆标准规定下的条件下，包括正常工作和规定的故障条m

浇封型：是将可能产生点燃爆炸性混合物的火花或发热的部件封入复合物中，使其在运行或安装条件下不p正压外壳型：保持内部保护气体的压力高于外部压力的外壳，以阻止外部爆炸性气体进入外壳。

o

油浸型：把电气设备或电气设备部件整个浸在保护液中，使设备不能够点燃液面上或外壳外部的爆炸性气

q

充砂型：把能点燃爆炸性气体的部件固定在适当位置上，且完全埋入填充材料中，以防止点燃外部爆炸性n无火花型：采用该型式的电气设备，在正常运行时和本部分规定的异常条件下，不能点燃周围的爆炸性气

iD

本质安全型：其电路为本质安全电路的设备，在防爆标准规定下的条件下，包括正常工作和规定的故障条tD

外壳保护型：所有的电气设备由外壳保护以避免粉尘或粉尘云被点燃。

mD

封浇型：是将可能产生点燃爆炸性混合物的火花或发热的部件封入复合物中，使其在运行或安装条件下不pD

正压外壳型：保持内部保护气体的压力高于外部压力的外壳，以阻止外部爆炸性粉尘进入外壳。

防爆型式
(粉体类)

防爆型式

设备类别温度组别

S

生危险温度、电弧和火花的可能性。
件，产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境。本质安全型又分 ia、ib、ic
能点燃爆炸性气体环境。浇封型又分为 ma、mb、mc体环境。
气体环境。
体环境。
件，产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性粉体环境。

能点燃爆炸性粉尘或粉尘云

特殊型 S：由于功以或作用限制，设备不能全部按照现有的防爆型式或防爆型式组合进行评定时，通过采用特殊的设计，经评定和试验达到要求保护级别的防爆型式。
I 类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。

IIA 类II 类电气设备用于除煤矿瓦斯气体环境以外的爆炸性气体环境，代表性气体丙烷。

IIB 类II 类电气设备用于除煤矿瓦斯气体环境以外的爆炸性气体环境，代表性气体乙烯。IIB>IIAIIC 类II 类电气设备用于除煤矿瓦斯气体环境以外的爆炸性气体环境，代表性气体氢气。IIC>IIB>IIA

IIIA 类

可燃性飞絮；IIIB 类

非导电性粉尘；IIIB>IIIA

IIIC 类

导电性粉尘；IIIC>IIIB>IIIA

T1

最高表面温度 450℃以下，300℃以上

T2

最高表面温度 3000℃以下，200℃以上

T3

最高表面温度 200℃以下，135℃以上

T4

最高表面温度 135℃以下，100℃以上

T5

最高表面温度 100℃以下，85℃以上

T6

最高表面温度 85℃以下

MbGa设备保护级别 EPL

坏，并且不会引起外部由一种或多种气体或蒸气形成的爆炸性气体环境的点燃。

I类Ma⑤④标识

②④③

标识项目

防爆型式(气体类)

③②

GbGc
Da
DbDc

安装在煤矿甲烷爆炸性环境中，具有“很高”的保护级别，有足够的安全性，使设备在正常运行、出现预期故障或罕见故障，甚至在气体突然出现设备仍带电的情况下均不可能成为点燃源。
安装在煤矿甲烷爆炸性环境中，具有“高”的保护级别，有足够的安全性，使设备在正常运行中或气体突然出现和设备断电之间时间内出现的预期故障条件下不可能成为点燃源。
安装在爆炸性环境中，具有“很高”的保护级别，设备在正常运行、出现预期故障或罕见故障时不是点燃源。
安装在爆炸性环境中，具有“高”的保护级别，设备在正常运行或出现预期故障时不是点燃源。
安装在爆炸性环境中，具有“一般”的保护级别，设备在正常运行时不是点燃源，也可采取打措施，在点燃源预期经常出现的情况下（如灯具故障）不会形成有效点燃。
安装在粉尘爆炸性环境中，具有“很高”的保护级别，设备在正常运行、出现预期故障或罕见故障时不是点燃源。
安装在粉尘爆炸性环境中，具有“高”的保护级别，设备在正常运行或出现预期故障时不是点燃源。
安装在粉尘爆炸性环境中，具有“一般”的保护级别，设备在正常运行时不是点燃源，也可采取打措施，在点燃源预期经常出现的情况下（如灯具故障）不会形成有效点燃。

一、危险区域适用的设备保护级别危险区域危 险 区 域 的 定 义适用设备保护级别0

爆炸性气体混合物环境连续出现或长期存在或频繁出现的场所。

Ga1220正常运行时，可能出现爆炸性气体混合物环境的场所。

Ga 或 Gb

在正常运行时，不太可能出现爆炸性气体混合物环境，即使出现也仅是短时间存在的场所。

Ga、Gb 或 Gc

可燃性粉尘云在空气中形成爆炸性环境连续出现或长期存在或频繁出现的场所。

Da2122

可燃性粉尘云在空气中形成爆炸性环境，正常运行时偶而可能出现场的场所。

Da 或 Db

可燃性粉尘云在空气中形成爆炸性环境，在正常运行时不太可能出现，即使出现也是短时存在的场所。

Da、Db 或 Dc

注：根据实际危险情况，某些时候要求的设备保护 EPL 级别比上表中的高，也可能比上表中的低。

二、粉尘防爆危险场所的设备防爆型式选择
20 区适用防爆型式tD A20 、 tD B20 、
非导电性粉尘
maD、iaDtD A20 、 tD B20 、导电性粉尘
maD、iaDtD A20 、 tD B20 、可燃性飞絮
maD、iaD粉尘类型

21 区适用防爆型式
22 区适用防爆型式
tD A20 或 tD A21、tD B20 或 tD B21、 tD A20;tD A21 或 tD A22、tD B20;tD B21 或 tD
maD 或 mbD、iaD 或 ibD、pD
B22、maD 或 mbD、iaD 或 ibD、pD
tD A20 或 tD A21、tD B20 或 tD B21、 tD A20;tD A21 或 tD A22、tD B20;tD B21 或 tD
maD 或 mbD、iaD 或 ibD、pD
B22、maD 或 mbD、iaD 或 ibD、pD
tD A20 或 tD A21、tD B20 或 tD B21、 tD A20;tD A21 或 tD A22、tD B20;tD B21 或 tD
maD 或 mbD、iaD 或 ibD、pD
B22、maD 或 mbD、iaD 或 ibD、pD

三、根据设备保护 EPL 级别对防爆型式选择
EPL

Ga

Gb

Gc

Da

Db

Dc

防 爆 型 式标 志

依 据 标 准本质安全型
浇封型光辐射设备和传输系统的保护分别符合 EPL“Gb”要求的两种独立的防爆型式
本质安全型
增安型隔爆外壳型
浇封型
油浸型
正压外壳型
充砂型
现场总线本质安全概念(FISCO)光辐射设备和传输系统的保护本质安全型
增安型浇封型无火花型
正压外壳型
现场总线本质安全概念(FISCO)光辐射设备和传输系统的保护本质安全型
浇封型外壳保护型本质安全型
浇封型外壳保护型
正压外壳型
本质安全型
浇封型外壳保护型
正压外壳型

“ia”
“ma”

GB 3836.4—2010
GB 3836.9—2014
GB/T 3836.22 —2017
GB 3836.20—2010

“ib”
“e”
“d”
“mb”
“o”
“p”、“px”或“py”“q”

GB 3836.4—2010
GB 3836.3—2010
GB 3836.2—2010
GB 3836.9—2014
GB 3836.6
GB/T 3836.5 —2017
GB 3836.7
GB 3836.19—2010
GB/T 3836.22 —2017

“ic”
“e”
“mc”
“n”或“nA”“pz”

GB 3836.4—2010
GB 3836.3—2010
GB 3836.9—2014
GB 3836.6—2014
GB/T 3836.5 —2017
GB 3836.19—2010
GB/T 3836.22 —2017

“iD”
“mb”
“tD”“iD”
“mb”
“tD”
“pD”
“iD”
“mb”
“tD”
“pD”

GB 12476.4—2010
GB 12476.6—2010
GB 12476.5—2013
GB 12476.4—2010
GB 12476.6—2010
GB 12476.5—2013
GB 12476.7—2010
GB 12476.4—2010
GB 12476.6—2010
GB 12476.5—2013
GB 12476.7—2010

根据我国的实际情况，充许形成 EPL Gb 的“e”型设备仅限于：—在正常运行中不产生火花、电弧或危险温度的接线盒和接线箱，包括接线部分为“e”型，其他部分为“d”或“mb”型的电气产品；—配置有合适热保护装置（见 GB 3836.3—2010)的“e”型低压异步电动机（启动频繁或环境恶劣条件者除外）；—“e”型荧光灯。

附 表二：