Q＆A【暖テック】

何分で暖まるの？

電気代はどれくらい？

床暖房だけでお部屋は暖まるの？

ＳＴＣヒータの暖テックは省エネが自慢です。従来の電気式床暖房と比較すると大変お得になります。
８帖間１日８時間使用で３,83０円／月が目安です。１ KWh＝３１円

冷え切った朝にはエアコンやファンヒータなどの併用が望ましいです。
一旦お部屋が暖まれば、人それぞれの体感温度の差などがあります
が、床暖房だけでも暖かく感じられます。

床の上に家具などの物を置いても大丈夫ですか？
床との接触面積の大きなものは置かないでください。家具、床に変色、変形のおそれがあります。

低温やけどはしないの？
赤ちゃんやお年寄り、体の不自由な方、皮膚の弱い方などは低温やけどのおそれがありますのでご注意ください。

電磁波は大丈夫？
自然界や電化製品（テレビ、携帯電話等）で計測される電磁波よりも極めて低く、安全な床暖房システムと言えます。

床表面温度は何度まで上昇するの？
室温、仕上げ材、断熱性能、敷設面積などによって変わりますが３０℃前後〜３３℃程度です。

カーペットや絨毯を敷いても大丈夫？
暖かさが十分に伝わらず、またこもり熱による床の変色、変形のおそれがあります。

１５分〜２０分程度で床表面が暖かくなってきます。
（室温、仕上げ材、断熱性能、敷設面積などによって変わります）

遠赤外線電気床暖房

耐久性はあるの？
ヒータはシンプルな構造のため、故障の心配はありません。保証期間も１０年となっていますので安心です。

メンテナンスは必要なの？
メンテナンスフリーです。夏期等、長期間使 用にならない場合はブレーカを切ることをお薦めします。

保証はあるの？
保証期間はヒータ１０年、制御機器２年です。
ＰＬ法に基づいた保証もありますのでご安心ください。

水がこぼれても大丈夫？
すぐに拭き取っていただくなど、通常の生活範囲であれば大丈夫です。

ピアノを置いても大丈夫ですか？
ピアノは音に狂いが生じる場合がありますので、お避けください。

安全に関するご注意●ご使用の前に［取扱説明書］をよくお読みの上、正しくお使いください。
●床暖房範囲では、釘・ビス等を打ち付けないでください。
漏電・感電の恐れがあります。
●乳幼児や体の不自由な方などが長時間使用する際は、低温やけどにご注意ください。 ●本製品の施工は電気工事法が適用されますので電気工事店にご依頼ください。

●お問い合わせは信用と実績のある当店へ

株式会社 ダンテック〒630-0222

奈良県生駒市壱分町277-6

TEL.0743-84-8585

FAX.0743-84-8622

E-mail info@dantecjp.com

https://www.dantecjp.com※仕様・意匠は改良のため変更することがあります。 ※このカタログの内容は令和5年9月1日現在のものです。

電気用品安全法
基準適合商品株式会社 ダンテック

制御機器
床暖房の制御機器として「コントローラ」と「リレーボックス」があります。
ヒータ面積最大 8 帖（ヒータ長さ43.2m）まで接続可能。
それ以上はリレーボックスを追加して対応します。
出力端子が３つあるため、必要な部分だけを暖める設定が可能です。
（1〜 3 分割可能）■ コントローラ DCR-50S● コントローラ本体1台で最大 3 面制御可能です。

暖テック
コントローラ特徴快適・健康！
遠赤外線で芯からぽかぽか！

暖テックの床暖房■ リレーボックス RB-SS● 大きな液晶画面でとても見やすいです。

（リレーボックス追加で最大 4 面可能）

● リレーボックスを増やすことで大面積にも対応可能です。
● タイマーは1日、2プログラム（ON、OFF）設定可能です。
● 便利なワンタッチタイマーを装備しています。

■ コントローラ DCR-50S

外形寸法図※リレーボックスも同寸法（RB-SS)

体全体をやさしく暖めます。
遠赤外線を発する特殊インクをフィルムに印刷、薄さ 0.4 ミリの画期的なヒータです。
新築はもちろん、リフォームにも最適。
また、自己温度制御（STC）
で安心してお使いいただけ、電気代もお得です。
遠赤外線床暖房｢暖テック｣で快適な生活をご提案いたします。

暖テックは安心の STC ヒータです。
ヒータ自体が設定温度を記憶し、エコで安心の機能

遠赤外線で快適な環境● コントローラ・リレーボックス 2 年保証

丈夫で長持ち暖テックは温度ムラのない STC 面状発熱体ヒータです。
床全体

暖テックから放射される遠赤外線の波長が、人体を構成する分子に温度を一定に保ちます。
ヒータ全体が温度センサの働きを行いますを均一に暖めます。
ニクロム線のヒータや、温水式などではアル共鳴し、毛細血管を広げます。
その結果、体の深部を暖め、細胞の心配はありません。
使用している絶縁フィルムは熱可塑性高分子ポので異常加熱は起こりません。

ミ板などの均熱版、及び温度センサと呼ばれるものが必要です

代謝、細胞の若返りを促進し、健康へと導きます。

リマー樹脂（PET）を原料とするもので、とくに熱や張力、薬品に優れが安心のSTCヒータ暖テックにはその必要がありません。
温度／電流
高設定温度以上には上がりません

暖テックは効率よく暖めるため、ムダなエネルギーを使いません。
専用コントローラでさらに電気代を節約できます。

大

快適な生活を提供する心地よい暖かさ

電流

低小時間

人と地球に優しい

暖テックはニクロム線などを使用していないため、酸化して劣化するた素材を使用。
通常の使用では他に類をみないほど耐久力に優れています。
※ヒータは10 年保証、制御機器は 2 年保証

足元が温かい床暖房は、頭寒足熱の理想的な暖房です。
・お部屋の温度差が少ない。
・お部屋やお肌を乾燥しすぎません。
。
・燃焼による空気の汚れがありません（CO2 を排出しません）

メンテナンス不要
温水式床暖房では定期的なメンテナンスが必要なのに加え、熱源暖テックは燃焼による暖房とは違いますので、CO2 などを発生するこ・気流によるホコリの舞い上がりがありません。

機等の耐用年数も考慮しなければなりませんが、暖テックはメンテとはありません。
また、発熱体として印刷するインクにも有害物質は一・床から直接伝わる伝導熱と遠赤外線の輻射熱で体全体を優しくナンスの必要はありません。

切含まれていません。
環境にも人にも優しいヒータです。

2● 切り忘れ防止のため、24 時間で自動的に停止します。

【 定 格 電 圧 】AC100/200［V］、50/60［Hz］
SDAヒータ使用の場合200［V］［V］【 許 容 電 圧 】AC90〜220【 消 費 電 力 】3［W］以下［MΩ］
以上【 絶 縁 抵 抗 】DC500Vメガにて100（１次側端子-ケース間）【 耐 電 圧 】AC1500［V］､50/60Hz 1分間またはAC1800［V］､50/60Hz 1秒間（１次側端子-ケース間）【寸法】116×120×51［g］【質量】約250【 ケ ー ス 材 質 】ABS樹脂（深型）【 取 り 付 け 】スイッチボックス２個用（両切り）【 制 御 出 力 】有電圧リレー接点出力【 出 力 定 格 】15［A］MAX 抵抗負荷
【表示】LCD表示：温度・時計・タイマ・動作 LED表示：運転【時計】表示：２４時間表示
停電バックアップ：約２日【 タ イ マ ー 動 作 】運転、停止時刻を最大２セット毎日繰り返し動作可能 ワンタッチタイマー【 温 度 制 御 】ON/OFF制御（24時間後自動停止）

床から直接伝わる伝導熱と遠赤外線の輻射熱で自己温度制御（STC）Self Temperature Control● バックライト点灯でお部屋が暗くても見やすいです。

暖めます。

※シーズンオフにはブレーカを切って電源を遮断していただくことをお勧めします。

3

施工プラン例

暖テックシート

頭寒足熱の理想的な床暖房

6 種類の STCヒータでどのお部屋にも対応できます

床から直接伝わる伝導熱と遠赤外線の輻射熱で体全体を芯からやさしく暖めます。

耐久性抜群、丈夫で長持ち！ メンテナンス不要です。

コントローラの設定により、必要な部分を暖められる分割制御が可能です。

STCヒータはシンプル構造のため、故障の心配がありません。
暖テックの床暖房は、他に類をみないほど耐久性に優れています。

10 帖タイプ（２面制御）

トイレ

敷設面積
ランニングコスト
消費電力
標準小売価格ヒータ
コントローラ

敷設面積
ランニングコスト
消費電力
標準小売価格ヒータ
コントローラ

2700×3636 9.82 ㎡
5,110 円／月
1,524W
583,000 円（税込）
SDA-2700 12 枚
DCR-50S
1台

洗面
600×606
0.364 ㎡200 円／月
58W
104,500 円（税込）
SDA-600
2枚
DCR-50S
1台

敷設面積
ランニングコスト
消費電力
標準小売価格ヒータ
コントローラヒータの保証期間は、10 年。
900×909 0.82 ㎡530 円／月
129W
119,350 円（税込）
SDA-900
3枚
DCR-50S
1台

ＳＤＡ‐３６００／ 3600×270（㎜）ＳＤＡ‐２７００／ 2700×270（㎜）

浴室
キッチン

ＳＤＡ‐２４００／ 2400×270（㎜）

下駄箱

ＳＤＡ‐
１８００／ 1800×270（㎜）
クローゼットＳＤＡ‐９００／ 900×270（㎜）

クローゼットＳＤＡ‐６００／ 600×270（㎜）

押入

■ 価格表

200V

６帖タイプ
敷設面積
ランニングコスト
消費電力
標準小売価格ヒータ
コントローラ

48 帖タイプ
1800×2727 4.91㎡
2,570 円／月
765W
332,200 円（税込）
SDA-1800 9 枚
DCR-50S
1台

敷設面積
ランニングコスト
消費電力
標準小売価格ヒータ
コントローラ

ＳＤＡ‐６００

１６帖 LDK タイプ（3 面制御）
2700×2727 7.36 ㎡
3,830 円／月
1,143W
455,950 円（税込）
SDA-2700 9 枚
DCR-50S
1台

敷設面積

2400×606 1.45 ㎡
2700×4848 13.09 ㎡
ランニングコスト 7,560 円／月
消費電力
2,258W
標準小売価格 876,700 円（税込）
ヒータ
SDA-2400 2 枚
SDA-2700 16 枚
コントローラDCR-50S
1台
リレーボックス RB-SS
1台

制御機器
断熱材
接着剤

起動電力 定格消費電力 ランニングコスト（Ｗ）（Ｗ）（円 / 月）

商品名

寸法

抵抗値（Ω）

SDA‑3600

3600×270×0.4mm

170 〜 256

180

169

570

５７，２００円 （税別 ５２，０００円）

SDA‑2700

2700×270×0.4mm

226 〜 340

135

127

430

４２，３５０円 （税別 ３８，５００円）

SDA‑2400

2400×270×0.4mm

255 〜 383

120113380

３７，４００円 （税別 ３４，０００円）

SDA‑1800

1800×270×0.4mm

340 〜 510

9085

290

２８，６００円 （税別 ２６，０００円）

SDA‑900

900×270×0.4mm

680 〜 1020

4543150

１４，８５０円 （税別 １３，５００円）

SDA‑600

600×270×0.4mm 1020 〜 1530

302998１４，８５０円 （税別 １３，５００円）

DCR‑50S

コントローラ

７４，８００円 （税別 ６８，０００円）

RB‑SS

リレーボックス

４９，５００円（税別 ４５，０００円）

DZ‑55

1820×910×5.5mm

７，７００円 （税別 ７，０００円）

DZ‑1201820×910×12mm

９，９００円 （税別 ９，０００円）

ＴＫ床束アルミパック

標準小売価格

２，７５０円 （税別 ２，５００円）

コントローラ１台で最大３面制御可能。
リレーボックスを１台追加することで最大４面制御可能です。
ランニングコスト：定格消費電力×８ｈ×電気料金×30 日×通電率 45％ １KWｈ＝31円
１回路でヒータ面積 ８帖（ヒータ長さ 43.2m）まで制御可能です。
８帖以上の場合は、リレーボックスを追加して対応致します。最大 10 台接続可能です。

51 下地の確認

床構造 シート工法

2 突起物の確認

3 折り曲げ、切取り、水濡れ厳禁!!

暖テックは熱源分離型なので、どの様な仕上げ材にも対応いたします。

床仕上げ材

●木質床材
（床暖房用）●タイル●カーペット（毛足 8mm 以下）

仕上材別施工図 ※根太間断熱がない時は、推奨断熱材（5.5ｍｍ）を使用してください。
● フローリング施工図●クッションフロア（床暖房用）●床暖房専用畳■断面図
口出し線側基準線
フローリング中央

釘の頭が出ていないように構造合板は使用しない

針金で繋がった釘は使用しない

コンパネの段差は削りとる

水漏れ厳禁

脚立を直接置かない

土足で歩かない

火気厳禁

折り曲げない下地は必ず乾燥材を使い、釘の頭や針金、段差や節などを平滑に処理し、その後、掃除機などでゴミ、木クズなどをきれいに掃除します。

誤って針金で繋がった釘を下地の固定に使用した場合は、針金は残らず取り除いてください。

商品は現場で加工しないでください。
保証対象外になります。

4 ヒータの向き5 ヒータとヒータを重ねないでください

6 電極部開口

床暖房用フローリング
発熱体※フィルムの電極部は必ず下にしてください！

暖テックシート0.4mm

フローリング
下地合板

根太4㎜
配線穴

下部

合板9mm

● CF、タイル、タイルカーペット、絨毯施工図（タイルの場合は5.5mm）

50 ㎜

口出し線

ザグリ穴

断熱材（硬質発泡）

配線穴
または上部断熱材（硬質発泡）

捨貼合板12mm

配線穴

ヒータ(フィルム)

電線

0.4 ㎜

φ50 ㎜

CF、タイル、タイルカーペット、絨毯電極部の厚み５㎜をけずります。
1 枚に 2 か所必要です。
ヒータ電源線落し込
み穴（10φ程度）を開けます。

釘打箇所

暖テックシート0.4mm

接着剤

5㎜

電極部電極部分が出ている方が下になります。

■施工寸法

40 ㎜
5㎜

7 シートの固定

8 漏電テスト

9 フロアの固定

捨貼合板12mm
釘打箇所

根太● 遮音フロア施工図

接着剤

両面テープ

両面テープ

断熱材（硬質発泡）

遮音フロア

暖テックシート0.4mm
断熱材5.5mm
270 ㎜

耐水ベニヤ12mm

303 ㎜

270 ㎜
33 ㎜

303 ㎜

270 ㎜
33 ㎜

303 ㎜

270 ㎜

ヒータ裏側の両面テープで固定します。

33 ㎜

絶縁抵抗計（500V メガ）で漏電テストしてください。50MΩ以上で合格です。
シート敷設後必ず測定してください。

ヒータとヒータの間に接着材を塗布し、釘でフロアを固定します。
この時ヒータには決して釘を打たないでください。

スラブ■電極部寸法● 畳施工図① 床下電源線接続
20 ㎜

床暖房用畳
ザグリ中心点捨貼合板12mm

15 ㎜

根太
断熱材（硬質発泡）
40 ㎜

6電極

50 ㎜

電気工事

暖テックシート0.4mm

使用電線は内線規程に準ずるものを使用して下さい。
（VVF ケーブルφ1.6mm２芯以上）
ジョイントボックス内に接続部を収めます。
接続は圧着端子を使用します。
② 電源の固定
床下配線を根太に固定します。
③ 漏電テスト絶縁抵抗計（500V メガ）で漏電テストをしてください。
50MΩ以上で合格です。
仕上げ材完了後必ず測定してください。
④ 抵抗値
テスターで抵抗値を確認します。
仕上材完了後必ず測定してください。
⑤ コントローラの取付 添付の電気結線図に従いコントローラと接続し、コントローラを取り付けてください。
⑥ 試運転
施主様に引渡す前に電源を入れ試運転を行ってください。

7