. . . f o r a l l c l i m a t es a r o u n d t h e w o r l d

BG 700300-1650 kW

BG 800380-2400 kW

Gas Burner• Energy saving and compatible
with environmental
requirements• Quiet in operation anddesigned for easy
maintenance• Reliable and trouble freeGasbrenner• Energiesparend undumweltfreundlich• Leise und servicefreundlich• Zuverlässig und problemlosBrûleur à gaz• Economise l’énergie etprotège l’environnement• Silencieux et facile àentretenir• Fiable et sans problèmes

The picture illustrates a version of the burner type.
Das Bild zeigt eine Variante des Brennertyps.
Le brûleur répresenté est une variante du type de brûleur.

• Designed and approved inaccordance with the European
standard EN 676• 2-stage or modulating• Plug-in contact facilitates
the installation• Two valves, slow opening• Gas connection left or right• Available for natural gas, LPG
town gas, biogas• When biogas is used, Bentone
shall always be contacted• Konstruiert und genehmigt nachder europäischen Norm EN 676• 2-stufig oder stufenlos• Eurostecker erleichtert dieInstallation• Zwei langsam öffnende Ventile• Gasanschluss links oder rechts• Erhältlich für Erdgas, Flüssiggas,Stadtgas, Biogas• Wenn Biogas verwendet wird,
setzen Sie sich bitte immer mit
Bentone in Verbindung• Construit et agréé selon la norme
européenne EN 676• 2 allures ou modulant• Prise européenne facilitantl´installation• Deux vannes, ouverture lente• Arrivée du gaz, à gauche ou àdroite• Peut être obtenu pour gaz naturel,GPL, gaz de ville, biogaz• Quand biogaz est utilisé, prenez
toujours contact avec Bentone

170 085 17 04-02

TypeTypBG 700Natural Gas, Erdgas, gaz naturel **kW

300-1500

BG 700

LPG, Flüssiggas, GPL ***kW

380-1650

BG 800Natural Gas, Erdgas, gaz naturel

kW

Motor

Motor

MoteurControl unit

Feuerungsautomat

Contrôle automatiqueMax. inlet pressure

Max. AnschlussdruckPression d’ alimentation max. mbar

Fittings

Gasarmatur

Appareillage gaz

Flame monitoringÜberwachung

Surveillance de flamme

Air damper motor

Stellmotor

Servo moteur

Ball valve

Kugelhahn

Vanne d’ arrêt

Pressure gauge

Manometer

ManomètreLeakage control

Dichtkontrolle

Contrôle d’ étanchéitéRegulator RM 16

Regulator RM 16

Regulator RM 16

Gross weightGewicht, brutto

Poids brut

VolumeTypeVolumen

BG 700

BG 800380-2400

V/Hz/W

420/50/3000

420/50/5500

Landis & Staefa
360
Dungs GasMultiBloc
Ionisation

••
***
kg c.

167

170

3Volumem c.

1,2• Standard* Accessories/Zubehören/Accessoires.
Available for 60 Hz on request/Für 60 Hz erhältlich auf Anforderung/Disponible pour les frequences de 60 Hz sur demande.
mbar

mbar
30,0
BG 80020,020,0

***

BG700

10,0**

BG700

10,00,00,01000

1500

kW

500

1500

1000

2000

2500
kW

øL
JøD

øE

K

500

HCI

øM

AB

F

GA

BC

øD

øE

FG

H

IJKøL

øM

BG 700

425

935

403

230

199

328

820

403

513

781

M14

320-380

206

BG 800

435

950

403

261

206

361

820

403

513

781

M14

320-380

206

Available with a 300 mm longer blast tube/Mit einem um 300 mm längeren Brennerrohr erhältlich/Peut être livré avec un tube diffuseur plus longde 300 mm.

Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés

Enertech AB
Box 309 • SE-341 26 Ljungby Sweden
Fax 0372-861 55
www.bentone.com