THT-EX

nvironmental Friendly.

L1217

型 記号（モデル コード）

防爆形LED照明

THT-EXZone
21Zone
1IP67APE6A

防爆構造

標準規格

• Ex d IIB + H2 T6 / T5 / T4 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31

LED搭載, 6=6セットLED
上部の囲い, E=L1217 上部の囲い
電圧, A=24V, B=100V, C=110V, D=200V,
E=220V, F=120V, G=208V
C.C.T., C=昼白色, W=電球色
型名, 1217=モデル L1217
ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

特徴

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）• 高温環境に適用できる。

壁取付 25° (W25)• IP67 保護等級。

壁取付 90° (W90)

垂下 90°(H90)

相関色温度3000K (電球色) / 5000K (昼白色)

使用温度範囲-20°C ~ +40°C, 24V only: T6, 電球色 / 昼白色 (60Hz): T5, 昼白色 (50Hz): T4

力率

cos≧0.9

演色性昼白色≧70 / 電球色≧80
110W

120W

9900lm10800lm

5000K

11000lm

12000lm

78.

60,000 時間以上

入口ねじ山

4 × M25 or 1×G 1 1/2"

442.8

366.5

25°078.

Ø2

Ø278.0 (10.94)
寸法単位mm（インチ）

COB test(243.7)
155.4

380.5
Ø278.0
310.0
330.8

110.0
Ø200.0Ø12.5.0

C0/180C90/270150

12.0 kg (26.5 lb)-120

Ø12.5Ø278.0

COB test-/+180-150

投光型 (RO)
Angle adjustable

.4

LED寿命

光学レポート

支柱 90° (S90)11.3 kg (24.9 lb)

155

アルミニュウム合金
強化ガラス

•本 体
•前面ガラス

支柱 25° (S25)

12.1 kg (26.7 lb)

155.4

IP67 / NEMA 6

12.1 kg (26.7 lb)

°

保護等級

12.1 kg (26.7 lb)

90

50 / 60 Hz

Ø278.0Ø278.0 (10.94)
290.4 (11.43)
243.7 (9.59)
155.4 (6.12)

周波数0Ø278.0X-110° / Y-110°

光線角度25°

Ø2

155.4 (6.12)

COB
3000K

70.0
243.7

技術資料

70.0

110W 24V: 4.58A, 100V: 1.1A, 110V: 1.00A, 120V:0.92A, 200V: 0.55A,208V: 0.53A, 220V: 0.50A / 120W 24V: 5.00A, 100V: 1.20A, 110V: 1.09A,
120V:1.00A, 200V: 0.60A, 208V: 0.58A, 220V: 0.55A

342.6

アンペア

268.0

110W / 120W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください。）

268.0

消費電力 (±10%)10.0

投光型 (RO)

24V / 100V / 110V / 120V / 200V / 208V / 220V AC

定格光束 (±10%)12.1 kg (26.7 lb)

12.3 kg (27.1 lb)

1200 0-9090-60

光度分布図

適用できる区域6030-30061

パイプ吊り (P90)

268.0
220.0
172.0

定格電圧 (±10%)極座標配光曲線取付金具タイプ
W25/90=壁取付 25°/90°
S25/90=支柱 25°/90°
H90=垂下 25°/90°
P90=パイプ吊り
RP=投光型

LED筐体, P=筐体

技術資料

材料

P90

消費電力, A=110W (10W+20W LED),
2=120W (20W LED)

• 高いワットはルーメンを良くする。
質量 : 11.0 kg (24.2 lb)

CNEMA
6

• Ex tb IIIC T105˚C Db

110W / 120W

1217

UNIT: cd
C0/180C90/270-180 -144 -108-72

-36

03672

108 144180• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.20 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

62THT-EX

nvironmental Friendly.

L1217

型 記号（モデル コード）

防爆形LED照明

THT-EXZone
21Zone
1IP67APE6A

防爆構造

標準規格

• Ex d IIB + H2 T6 / T5 / T4 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31

LED搭載, 6=6セットLED
上部の囲い, E=L1217 上部の囲い
電圧, A=24V, B=100V, C=110V, D=200V,
E=220V, F=120V, G=208V
C.C.T., C=昼白色, W=電球色
型名, 1217=モデル L1217
ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

特徴

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）• 高温環境に適用できる。

壁取付 25° (W25)• IP67 保護等級。

壁取付 90° (W90)

垂下 90°(H90)

相関色温度3000K (電球色) / 5000K (昼白色)

使用温度範囲-20°C ~ +40°C, 24V only: T6, 電球色 / 昼白色 (60Hz): T5, 昼白色 (50Hz): T4

力率

cos≧0.9

演色性

昼白色≧70 / 電球色≧80
110W

120W

9900lm10800lm

5000K

11000lm

12000lm

78.

60,000 時間以上

入口ねじ山

4 × M25 or 1×G 1 1/2"

442.8

366.5

25°078.

Ø2

Ø278.0 (10.94)
寸法単位mm（インチ）

COB test(243.7)
155.4

380.5
Ø278.0
310.0
330.8

110.0
Ø200.0Ø12.5.0

C0/180C90/270150

12.0 kg (26.5 lb)
-120

Ø12.5

Ø278.0

COB test-/+180-150

投光型 (RO)
Angle adjustable

.4

LED寿命

光学レポート

支柱 90° (S90)11.3 kg (24.9 lb)

155

アルミニュウム合金
強化ガラス

•本 体
•前面ガラス

支柱 25° (S25)

12.1 kg (26.7 lb)

155.4

IP67 / NEMA 6

12.1 kg (26.7 lb)

°

保護等級

12.1 kg (26.7 lb)

90

50 / 60 Hz

Ø278.0Ø278.0 (10.94)
290.4 (11.43)
243.7 (9.59)
155.4 (6.12)

周波数0Ø278.0X-110° / Y-110°

光線角度25°

Ø2

155.4 (6.12)

COB
3000K

70.0
243.7

技術資料70.0

110W 24V: 4.58A, 100V: 1.1A, 110V: 1.00A, 120V:0.92A, 200V: 0.55A,208V: 0.53A, 220V: 0.50A / 120W 24V: 5.00A, 100V: 1.20A, 110V: 1.09A,120V:1.00A, 200V: 0.60A, 208V: 0.58A, 220V: 0.55A

342.6

アンペア

268.0

110W / 120W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください。）

268.0

消費電力 (±10%)10.0

投光型 (RO)

24V / 100V / 110V / 120V / 200V / 208V / 220V AC

定格光束 (±10%)12.1 kg (26.7 lb)

12.3 kg (27.1 lb)

120

0 0-9090-60

光度分布図

適用できる区域6030-30061

パイプ吊り (P90)

268.0
220.0
172.0

定格電圧 (±10%)極座標配光曲線

取付金具タイプ
W25/90=壁取付 25°/90°
S25/90=支柱 25°/90°
H90=垂下 25°/90°
P90=パイプ吊り
RO=投光型

LED筐体, P=筐体

技術資料

材料

P90

消費電力, A=110W (10W+20W LED),
2=120W (20W LED)

• 高いワットはルーメンを良くする。
質量 : 11.0 kg (24.2 lb)

CNEMA
6

• Ex tb IIIC T105˚C Db

110W / 120W

1217

UNIT: cd
C0/180C90/270-180 -144 -108-72-3603672

108 144180• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.20 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

62