日本電算設備株式会社
http://www.nissetsu.co.jp〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎18-10東成ビル

TEL :03-3666-5551 / FAX :03-3666-5659
大阪支店
札幌営業所
仙台営業所
名古屋営業所: 06-6300-5777: 011-271-1663: 022-225-1506: 052-757-8333

広島営業所
四国営業所
福岡営業所
沖縄営業所

: 082-264-7440: 088-824-8636: 092-714-1066: 098-870-9737

TheEP‑
2000FieldProtectionＥＰ‑２０００ 高周波ノイズ・サージ吸収装置

ＥＰの革新
回路内ブレーカー（フューズ）

過電圧
クランプ
回 路

スペクトラム低域通過

マルチプライアー

フィルター

このようなトランジェント、サージ、高周波ノイズが電源ラインに引き起こす悪影響を防ぎ解決する方法は、これらを吸収し、熱として消散することにより、システム回路から除去することです。

吸収・消散
回路

エンバイロンメンタル・ポテンシャルズ社の（EnvironmentalPotentials:ＥＰ社)
ＥＰ‑２０００は、電源周波数(６０Hｚ、５０Hz)の正弦波に重畳する サージ、スパイク、高周波ノイズ等の不規則で異常な電圧波形を、フィルターし、時間的に遅延させ、吸収するという動作原理に基づき開発されました。
ＥＰ‑２０００は、電源周波数(５０Hz、６０Hz)波形の上に高いトランジェントまたはサージが表れると正弦波の電圧のピーク値より少し高い電圧でクランプする働きを持っています。
このクランプ動作により「トランジェントのピーク電圧とクランプ電圧との電位差」「ＥＰ‑２０００の本体内のクランプ素子のインピ−タンス」「サージの継続時間」の３要素によって決まる熱が発生します。
この熱はジュールの単位で表されます。

ノイズとサージの吸収
従来からの一般的な高電圧スイッチング・サージを除去する方法として、金属酸化バリスタ（MetalOxide Varistor：MOV）が使用されています。この素子（MOV）の電極間に高い電圧（過電圧）が印加されると、抵抗値が、非常に高い値から低い値に変動する特性を利用しています。この過電圧は事前に設定されたクリップ電圧（電源ライン・ピーク電圧の約１０%アップ）でクランプされます。
サージ電圧がクランプされることは、言い換えるとクランプ動作で低くなった抵抗値のＭＯＶにトランジェントと同じレベルの電圧が印加されるということです。結果として、高いインパルス電流が流れことになります。この高いインパルス電流は、リンギングテール（共振成分）を伴ってシステム回路にフィードバックされます。このインパルス電流は相線ラインに表れシステム回路の抵抗値が最も低い部分を駆けめぐることになります。
したがって、金属酸化バリスタ（ＭＯＶ）は、非常に速い速度で上昇する「インパルス電流発生装置」と見なすことができます。
トランジェントやサージの過電圧によって生じるＭＯＶによる電圧クランプ動作は、結果として発生したインパルス電流を電源ラインに雪崩のように流し込むことになります。

図1 ＥＰ‑２０００のフィルターの特性:

・ＥＰ‑２０００フィルタは７kHzがブレークポイント（カットオフ周波数）です。
・６０Hzから７kHzまでは、３dB（１／√２）の減衰です。
・６０Hzから７０kHzまでは、２０dB（１／１０）の減衰です。
・７kHzから７００kHzまでは、４０dB（１／１００）の減衰です。
グラフでは、周波数が高くなるにつれて、減衰率も高くなっていることに注意して下さい。
ＥＰ‑２０００は、電源ラインに重畳するあらゆるタイプのノイズに対しても、このような特性によって反応します。
ノイズ発生器と高出力アンプを使ってランダムなノイズを発生させ、ＥＰフィルター回路のノイズ吸収力のテストを実施しました。
テストに使用されたノイズは、一般の事務所や工場にある可変速モーター、ＤＣ整流器、インバータ、スイッチング電源、アーク溶接機等から電源ラインに流出するノイズと同じ性格ものです。

サージ耐量ＥＰ‑２０００の利用

ＥＰユニットは電源ラインのピーク電圧を１０％以上超過するトランジェントに対して作動し、除去します。
ピーク電圧とは実効値（ R.M.S ）電圧の１.４１倍の電圧です。
例えば、２００Ｖrmsの電圧ラインのピーク電圧は２８２Ｖpeakです。
すなわち、ＥＰ-２０００は、３１０Ｖ(ピーク電圧の１０%以上)で、過電圧をクリップする動作を開始します。続いて、ユニットは、電圧、電流、ノイズの不規則な変化部分をフィルターの利用により、格納し、取り除きます。
このクリップ動作は、関連してリンギング又はリングウェーブを生じさせます。
ＥＰ-２０００は他のアクティブタイプの電圧ゲートウェイよりユニークな方法で、このリンギングをキャッチし、取り除きます。
この動作におけるＥＰ製品の大きな特徴は、あらゆるトランジエント又はサージイベントのｄｖ／ｄｔを削減することが出来ることです

電力汚染の９０％が貴方の事務所、工場の内部から発生しています。
この汚染は、短い持続時間のトランジェント、サージ高周波ノイズの高速に上昇する電圧を、容量性及び誘導性の非線形負荷に与えることにより発生します。
Dirty Sine Wave

75 ft.

Other Equip.

30 ft.

25 ft.

35 ft.

MOTORSHEAT AND AIRCOMPUTERS

A1 Ring at 180 Degrees
1400
各負荷及び「サブ・パネル」におけるこれらの影響を除去することは、同じパネルに接続されている周辺の設備への影響、ダメージを無くすことになります

1200
1000
800
600

Dirty Sine Wave

400

Volts

75 ft.

2000-200

30 ft.

25 ft.

35 ft.

MOTORSHEAT AND AIRCOMPUTERS

-400
-600
-800
-1000
ＥＰ-２０００は、屋外で発生する雷等の波形を表す
下記のデーターを用いてベンチマーク・テストを実施しました。

-1200
-1400
0.000020.000030.00004

0.00005

0.00006

Time(Seconds)
PF1
図２EP

PF2

Ａ１リングウェーブ

上記のフィルターは、１.
２/５０μｓ ６k
Ｖの電圧、８／２０μｓ３kAの電流を使用してテスト・ＩＥＥＥ Ｃ６２.４１カテゴリＡ１
0.5μs×100kHz、2kV、70A リングウェーブ
・ＩＥＥＥ Ｃ６２.４１カテゴリＢ３0.5 μs×100kHz、6kV、500Aのリングウェーブと波形の正のピーク時、ゼロクロス、負のピーク時のフィルターパフォーマンス。
・ＩＥＥＥ C６２．４１カテゴリ Ｂ１
1.2／50μs 2kV と 8／20μs 1kＡの組合せ
波形(正方向のパルス)

EP-2000 SPECIFICATION & MODEL GUIDE
製品仕様
モデルタイプモデル

及びＥＰ‑２０００ＪＡ 単相

ＥＰ‑２０００ＪＦ 三相デルタ

回路内ブレーカー → 過電圧クランプ回路（ＭＯＶ）
回路解説→ スペクトラム・マルチプライアー → 低域通過フィルター→ 吸収・消散回路

相線―中性線電圧（パラレル接続）

１００/２００Ｖ

２００Ｖ（DELTA）

該当無し（パラレル接続機器）

最大連続動作電流
最大連続動作電圧(ＭＣＯＶ)

１２０Ｖr
ms

２３０Ｖr
msワイヤーリード接続
ＳＰＤの保護モード

相線−中性線
12,500 Amps

最大サージ電流
ピーク電圧
クランプ電圧

相線−相線

４００V

５００Ｖ

相線−中性線 １５５Ｖ

相線−Ground ３２５Ｖ

６０Ｈｚ〜７００ｋＨｚ ４０ｄB 減衰

EMI‑RFIＵＬ１４４９ ２ｎｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ ＴＶＳＳ Ｔｅｓｔｉｎｇ
安全基準

ＣＳＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｌ
ａｓｓ ９０９１ ０１ ＆ ９０９１ ８１
ＣＳＡ std.ｃ２２．２ Ｎｏ.
８‑Ｍ１９８６

安全格付け

FireRati
ng９４Ｖ−０

適用環境カテゴリーＡ &カテゴリーＢ

外形寸法

寸法：１００mm、奥行き：１２３mm

重１.
２ｋｇ

さ

アルミ製筐体、ＬＥＤインジケータ
材

質ワイヤー ： １４ｇａ ６００Ｖ
不良モードの際、構成回路を完全保護するため回路はエポキシで密封

ワイヤーサイズ、長さ

１４ｇａ、３フィート

アクセサリー

黄色ＬＥＤインジケータ電球（活線相）

応答速度

初期反応速度；±１ナノセカンド

日本電算設備株式会社
http://www.nissetsu.co.jp〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎18-10東成ビル

TEL :03-3666-5551 / FAX :03-3666-5659
大阪支店
札幌営業所
仙台営業所
名古屋営業所: 06-6300-5777: 011-271-1663: 022-225-1506: 052-757-8333

広島営業所
四国営業所
福岡営業所
沖縄営業所

: 082-264-7440: 088-824-8636: 092-714-1066: 098-870-9737