信頼と実績を誇る、無菌・無じん化フィルター。
̶ エイコーベントフィルター

エイコーベントフィルターは、タンク内に流入する空気をろ過し、無菌・無じん化してクリーン・エアとする、タンク呼吸用のエアフィルターです。
半導体工業やファインケミカル工業・食品工業・製薬工業・化粧品工業等においてタンクは、純水を始めとして液状の原料・中間製品・最終製品等の一時的貯蔵・輸送に欠かせない存在となっていますが、ともすると、このタンクに流入する外気の無菌・無じん化管理がおざなりにされがちです。
また、食品工業・製薬工業等における真空凍結乾燥や医療器具等の殺菌に伴う真空復圧に際しては、短時間に大量の空気が流入するため、タンクと同様に、復圧のための空気も無菌・無じん化を行なうことが不可欠です。
エイコーベントフィルターは、タンクの幅広い使用目的と使用状況に応じて、各種タイプを取り揃えていますので、最も適した型式のフィルターをお選びください。
《種別》■エイコーベントフィルター VCM 型・VCL 型…加圧蒸気殺菌タイプ■エイコーベントフィルター VE 型…撥水性超高性能フィルター利用大風量タイプ特１. シリンダー型の構造で、取付ベース部分は、タンクに直接取付けられるよう各種取り揃えています。（サニタリーネジ、ガスネジ、フェルール、フランジ）
2. フィルターエレメントは、取付けベースから容易に分離できます。
3. オートクレーブによる繰返し殺菌が可能。
（121℃ 20 分間で捕集効率の保持可能
回数は約 100 回）
4. フィルターを取付けた状態でも、タンクにスチームを通す事が可能です。

長ＶＣＬ型●ポリプロピレンの極細繊維を用いており、一般細菌に対して高い捕集効率を有しています。

ＶＣＭ型

メンブレン・フィルターの表面（2000 倍）●フッ素樹脂系のメンブレン膜を用いており、0.2μ超微粒子に対して高いろ過性能を有しています。
●フィルターは全数完全性試験(プレッシャーホールド)合格品。
●食品衛生法合成樹脂製の器具又は容器包装規格試験合格品。

エイコーベントフィルター（蒸気殺菌タイプ）μｍ（VCM 型）を捕える。
0.2・
VCM VCL型

蒸気殺菌により、高精度な無菌・無じん化を必要とする場合には、
ベントフィルター VCM 型・VCL 型をおすすめします。
VCM 型は、0.2 μｍ超微粒子に対して 99.999％以上の捕集効率を誇り、製薬・食品工業等、タンク内の無菌・無じん化が高度に求められる用途において、優れた効果を発揮します。
また、フィルターをタンクに取付けたまま、タンク内にスチームを通すことが可能なため、フィルターをその都度取外す手間も不要です。
サポート
瞬間着脱継手ろ過材

エンドキャップ

保護筒（外）

防滴カバー

保護筒（内）

エイコーベントフィルター（蒸気殺菌タイプ）

0.2μｍ（VCM 型）超微粒子

VCM・VCL フィルター装着のまま型■基準セット（800 型）■全セット（400 型）の、ろ過効率 99.999％以上。
タンク内殺菌も可能。
■通気量と空気抵抗の関係（Pa） 2000

初期空気抵抗値

VCM・VCL-800

1500■構造図（VCM-400 型）
真空微差圧計
使用温度範囲
（-5 〜 +45℃）

VCM・VCL-400

1000

500

0100

200300400500

600

700

800

900（ℓ /min）■標準規格型

VCM式

VCM-400

通 気 量（ℓ /min）
空 気 抵 抗 （Pa）

4001470
外形寸法（標準セット）全高（mm） 164.5 〜 172.5
フィルターベース B・S 外径（mm）
115
フィルターベース K
全高（mm）
180.5（サニタリーフェルール）外径（mm）
115
フィルター取付けベースのねじサイズ（サニタリー）

VCL-400

0.2 μｍの微粒子に対し99.999 ＜ろ 過 効 率 （％）■セーフティケージ

VCL
VCM-800

800
1470
271.5 〜 279.5
115
287.5
115

VCL-800

一般細菌に対し99.999 ＜4001470
164.5 〜 172.5
115
180.5
115

800
1470
271.5 〜 279.5
115
287.5
115

各型式に 1S、1 1/2S、2S、2 1/2S、3S（上記サイズ以外のガス管用ねじ又はサニタリーフェルール型、フランジ型も製作可能）

■標準材質
ゲージ

セット

区 分 並 び に 部 品 名型式
真空微差圧計：ダイヤフラム
瞬間着脱継手

全準セ ットト

基 準 セ ッ トッフ ィ ル タ ー エ レ メ ン ト ︿ 交 換 部 分 ﹀標セ

詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

材

質
VCL
BS

ソケット
プラグ
防 滴 カ バ ー

SUS304
SUS304
SUS304

SUS304

ろ過材

PTFE（フッ素樹脂）
メンブレン
ポリプロピレンポリフェニルサルフォン
SUS304
SUS304
特殊接着剤
SUS304
シリコンゴムポリプロピレン
極細繊維ー←←←←←←←←

サポート
エンドキャップ、エンドプレート
ステンレスキャップ
保護筒
シール材
セット用リング、ビスセット用パッキン

取付け用フィルターベース
付属Ｌ型パッキン
安全対策の一環として、セーフティケージ（オプション）もございます。

標準VCM
接空部のみ SUS316

SUS304NBR

SS クロームメッキ
SUS304

エイコーベントフィルター

ろ過効率 0.2 μｍ 99.999％以上。

（大風量・蒸気殺菌タイプ）

VCM 装着のままタンク内蒸気殺菌も可能。
型

■標準規格
形式

VCM-2400

ろ 過 効 率（％）
通 気 量（ℓ /min）
空 気 抵 抗（Pa）
外形寸法（全セット）全幅（mm）
外径（mm）

VCM-4800

0.2 μｍの微粒子に対し99.999％以上
2400
4800
1470
1470
488488222 φ322 φ

■標準材質
ゲージ
セット

区 分 並 び に 部 品 名型式
真空微差圧計：ダイヤフラム

準材
質VCM
接空部のみ SUS316

瞬間着脱継手全フ ィ ル タ ー エ レ メ ン ト ︿ 交 換 部 分 ﹀基 準 セ ッ ト標 準 セ ッ トセット

ソケット
プラグ
防 滴 カ バ ーろ過材

標

サポート
エンドキャップ、エンドプレート
ステンレスキャップ
保護筒
シール材
セット用ボルト
セット用 O リング
取付け用フィルターベース

SUS304
SUS304
SUS304PTFE（フッ素樹脂）
メンブレン
ポリプロピレン
SUS304
SUS304
SUS304
特殊接着剤
SUS304バイトン
SUS304 JIS10KFF（VCM-2400：80A）（VCM）-4800：100A）

211

488
89

メインフィルターろ材（内外保護筒）

VC
0

100
M48

圧力損失

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
（Pa） 800
700
600
500
400
300
200
100
0

VC

188

真空微差圧計
使用温度範囲
（-5 〜 +45℃）

M-2400流量表

2345流量（㎥ /min）
寸法67値

VCM-2400
VCM-4800
80A（3B） 108.3100A（4B）
Ａ 83.1
Ｂ 89.1114.3
Ｃ 185210
Ｄ 222322
Ｅ 33Ｆ 1818

エイコーベントフィルター（撥水性超高性能フィルター利用VE

大風量タイプ）型

0.15μｍ微粒子を99.9995％以上除去。
任意の空気量設定が可能で、大風量にも対応。

蒸気殺菌を必要とせず、ミクロン以下の微粒子を除去し、かつ大風量の空気を処理したい場合には、撥水性超高性能フィルター NPT 型を用いたベントフィルター VE 型をおすすめします。
※ NPT 型の詳細はエコルターシリーズ P12 を参照ください。

■特長
●捕集効率

■構造

■用途

目詰りを知るための微差圧計が標準装備（構大型給水タンクの吸気口、真空結晶缶の復圧

撥水性超高性能フィルターの使用により、造図参照）されています。また、粗じんフィなど。

0.15 μｍ粒子に対しては 99.9995％以ルターをプレフィルターとして使用し、撥水上を捕集します。

性超高性能フィルターを保護しています。

●通気量
撥水性超高性能フィルターを選択して組合わせることにより、任意の空気量を設定することが可能です。

■構造図（VE-4000・VE-6000型）■標準規格型式
標準空気量（ℓ /min）
初期抵抗（Pa）

VE-1500AM〜 1,500〜 265

VE-4000AM〜 4,000〜 265

VE-6000AM〜 6,000〜 265

使用フィルター撥水性超高性能フィルター エコルター NPT-20 エコルター NPT-40 エコルター NPT-60
プレフィルター
エコルター F-200 エコルター F-300 エコルター F-300
差圧ラインフィルター CB2TMO.2-330
CB2TMO.2-330
CB2TMO.2-330
接続 JIS10KFF
50A
100A
100A
外形寸法（mm） 290 × 300 × 330 Ｈ 390 × 400 × 330 Ｈ 390 × 400 × 330 Ｈ
ケーシング材質
SUS304
SUS304
SUS304重量（kg）
111718☆マノスタースイッチ付については特注にて製作いたします。次の条件をお知らせください。
●空気量 ●接続方法・寸法

営業品目
エイコーフィルター
エイコー式空気除菌装置−ディスク型、シリンダー型（圧縮空気用蒸気殺菌型エアフィルター）スチームフィルター
（スチーム中の鉄錆、微粒子除去）
エイコーベントフィルター（タンク内空気の無菌化用エアフィルター）エコルター（高、中性能ユニット型除じん、除菌用エアフィルター）液体フィルター（除菌用、微粒子除去用）
クリーンルーム（プレハブ型クリーンルーム）
エイコークリーンブース（組立移動可能、垂直層流型清浄室）
エアシャワー（無菌室、クリーンルームの出入管理用）
パスボックス（無菌室、クリーンルームの物品出入管理用）
フィルターユニット（HEPA 組込吹出口・外気処理）
ファンフィルターユニット（送風機内蔵型 HEPA 吹出口）
その他クリーンルーム関連機器、機材、測定器
上記に関連する無菌無じん空調工事の設計施工
ドイツ ウルトラフィルター社カートリッジフィルターアメリカ メイズナー社
エキスパンドメタル

E-Mail：info@eikoh-ﬁlter.com
WEB SITE http://www.eikoh-ﬁlter.com/
本社 〒174-0054 東 京 都 板 橋 区 宮 本 町 4 7 - 2
電話 03（5914）5101番（代表）FAX 03（5914）5109
大阪営業所 〒531-0072 大 阪 府 大 阪 市 北 区 豊 崎 6 - 8 - 6
電話 06（6940）6861番（代表）FAX 06（6940）6863

2022.6.2000.SPS