住宅用ハイブリッド蓄電システム
取扱説明書（お客様用）

システム型式NXS-MHESS001

ハイブリッドパワーコンディショナ

NXB-MHP40330

蓄電池ユニット

NXA-LU30100

システムコントローラ NEコネクト

NEDL-103FS

Reset

Power

表示モニターWLAN S-Meter RS-485 System

NEMT-101S

USB

LAN

RS-485
DC IN

【お願い】

● ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解ください。
● お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにご利用ください。

MDPD201911001 ver1.02

もくじ
もくじ

2

安全上のご注意

4

使用上のお願い8

本システムについて

10

運転モードについて

12

各部の名称と付属品

14NE コネクト･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････14
表示モニター･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････15

表示モニターの電源オン／オフ

16表示モニターの電源をオンにする･ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････16表示モニターの電源をオフにする･ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････16

ご使用前に

17

NE コネクトと表示モニターを無線 LAN 接続する･････････････････････････････････････････････････････････････17
表示モニタ―バックライトのオン / オフ切り替え･･････････････････････････････････････････････････････････････17

ホーム画面の見方

18

電力の詳細表示を見る

19

運転モードを切り替える

20

制御履歴やシステムの状態を見る

22

履歴画面の表示方法･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････22［遠隔制御履歴］画面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････23［出力制御カレンダー］画面･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････23［システム情報］画面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････24［エラー情報］画面･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････24［通信状態確認］画面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････25

停電時の対応方法

26

停電発生時･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････26
復電時･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････26

2

設定画面

27

設定画面の表示方法･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････27［運転モード切り替え］画面･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････28［アニメーション設定］画面････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････28［放電停止容量］画面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････29［VPP 設定］画面････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････29［電気料金］画面･ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････30［契約アンペア設定］画面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････30［低温予備充電設定］画面･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････31［機器交換］画面･ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････31

お手持ちの端末から監視画面にアクセスする

32

お手入れ方法34

ハイブリッドパワーコンディショナ／蓄電池ユニット････････････････････････････････････････････････････････････34

緊急停止方法35

表示モニターの設定

36

設定メニューの表示方法･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････36［無線 LAN 設定］画面･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････37［消灯設定］画面･ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････37

こんなときは38

参 考 蓄電システムアダプタによる操作･･･････････････････････････････････････････････････････････････････39

コード表示

40

仕様

45

3

安全上のご注意

必ずお守りください■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
取り扱いを誤った場合、使用者が死亡
警 告 または重傷を負うことが想定される場合。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または財産の損害の発生が想定される場合。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければいけない内容です。

ハイブリッド蓄電システム・パワーコンディショナについて警告

感電、けが、発煙、火災のおそれ■ 設置環境について
運転前に次のことを確認する。

必ず守る● 激しい風雨にさらされないか。
水の浸入による感電、発煙・発火の原因になります。
● 潮風が当たらないか。
腐食による感電、発煙・発火の原因になります。
● 腐食性ガス、温泉など硫化ガスの発生はないか。
感電、発煙・発火の原因になります。
●爆 発性・可燃性ガス、引火性液体は近くにないか。
爆発・火災の原因になります。

● 冬季に雪に埋もれるおそれや、屋根からの落雪による衝撃を受けないか。
破損による事故の原因になります。
● 蓄電システムアダプタは屋内に設置されているか。
感電、故障の原因になります。

■ 取り扱いについて必ず守る

蓄電池の保守・点検などの取り扱いは、蓄電池およびその取扱注意事項について弊社の定めるトレーニングを受けた人がおこなう。

必ず守る

知識がない人が保守・点検などを行うと重大事故の原因になります。

接触禁止

禁止

分解禁止

ぬれ手
禁止

機器本体や保護ガードに手を触れたり、保護
ガード周辺のすき間に指を入れない。
けが、やけどの原因になります。

上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしない。

異常・故障時は直ちに運転を停止し、蓄電ボッ
クスの ELCB を OFF（切）にする。
そのまま運転を続けると、感電、火災や故障の原因になります。

衝動・振動を加えない。
禁止

落下によるけが、故障の原因になります。

前面パネルをはずさない。
火災、感電の原因になります。

転落、落下によるけがや事故のおそれがあります。
別売の平地置台にも手をかけたり乗ったりしないでください。（設置時）

分解・改造・お客様ご自身での施工・修理は行わない。
火災、感電、故障の原因になります。

蓄電システムアダプタはぬれた手で触れた
り、ぬれた布で拭かない。
感電、故障の原因になります。

前面パネル

4

注意

けが、感電、発煙、動作障害、故障のおそれ■ 設置環境について
運転前に次のことを確認する。

必ず守る

●必
 要な放熱スペースに物などが置かれていないか。
発煙・発火・故障の原因になります。
● 屋内設置の場合、壁紙の変色が起きていないか。
高温によるホコリ付着で壁紙変色の原因になります。

放熱スペース
障害物
障害物
1000mm
以上

200mm
以上
200mm
以上
蓄電池

500mm
以上

100mm
以上
200mm
以上

200mm
以上

ユニット

200mm
以上

200mm
以上
蓄電池
ユニット

ハイブリッドパワー
コンディショナ

200mm
以上

ハイブリッドパワーコンディショナ
600mm 以上の作業スペース■ 取り扱いについて
接触禁止

雷鳴時、災害発生時にはハイブリッドパワー
コンディショナや蓄電池ユニットに手を触れない。
感電の原因になります。

禁止

ペースメーカー装着者は、 ハイブリッドパ
ワーコンディショナ本体に手の届く範囲に近づかない。
ペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。

禁止

ハイブリッドパワーコンディショナや蓄電シス
テムアダプタの近くで発熱機器や蒸気の出る機器、火気を使用しない。
ストーブ、加湿器、炊飯器などを近くで使用しないでください。感電・火災・故障の原因になります。

水没、埋雪した後は使用しない。

感電や発火のおそれがあります。お買い上げの販売
店や施工店にご相談ください。

近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しない。

やけどや火災の原因になります。

機器の上に物を置いたりしない。
火災などの原因になります。

5

安全上のご注意（続き）

必ずお守りください

表示モニターについて警告

感電、けが、発煙、火災のおそれ

分解・修理・改造はしない。
分解禁止

火災、感電、故障の原因になります。

万一、異常が発生したら、直ちに AC アダ
プタをコンセントから抜く。

禁止

必ず守る 火災・感電の原因になります。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・差し込みのゆるいコンセントは使わないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方
や、交流 100V 以外での使用はしない。

定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

病院などの医療機関内や医療用機器のある場所で使用しない。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた
り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

本機からの電波が医療用機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。

ぬれた手で本機を操作したり、プラグの抜き差しをしない。
また、ぬれた布で本機を拭かない。

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くとこ
ろに置いしたりしない。

感電・故障の原因になります。

落下などによって破損し、 本製品の内部が露出した場合、露出部に手を触れない。

思わぬ事故の原因になります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

感電・けがの原因になります。

ショート・感電・火災の原因になります。

屋外や浴室など水のかかる可能性のある場
所では使用しない。
感電・ショートの原因になります。

注意

けが、感電、発煙、動作障害、故障のおそれ

電源プラグをコンセントから抜くときは、AC
アダプタ部分を持って引き抜く。

必ず守る 火災、感電の原因になります。

お手入れの際は、安全のために AC アダプ
タをコンセントから抜く。
感電の原因になります。

禁止

付属の AC アダプタ以外のものを使用しない。
火災、故障の原因になります。

可燃性のエアゾール製品（エアダスターや殺虫剤）を使用しない。
引火による爆発、火災の恐れがあります。

近くで発熱機器および蒸気の出る機器を使用しない。
火災、故障の原因になります。

6

禁止

モニター画面を強く押したり、先のとがったもので触れたり、強い衝撃を与えない。

モニター画面のガラスが割れてけがの原因になります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かない。
落下してけがや破損の原因になります。
また、衝撃などにも十分にご注意ください。

モニターが割れた場合、モニター画面内部の液体には絶対に触れない。

皮膚の炎症などの原因になります。万一口に入った
場合は、すぐにうがいをした後、医師と相談してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師と相談してください。

NE コネクトについて警告

感電、けが、発煙、火災のおそれ

分解・修理・改造はしない。

分解禁止 火災、感電、故障の原因になります。

必ず守る

万一、異常が発生したら、直ちに AC アダ
プタをコンセントから抜く。

禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

病院などの医療機関内や医療用機器のある場所で使用しない。

火災・感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

本機からの電波が医療用機器に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・差し込みのゆるい
コンセントは使わないでください。

自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方
や、交流 100V 以外での使用はしない。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置いたりしない。
思わぬ事故の原因になります。

ぬれた手で本機を操作したり、プラグの抜き差しをしない。
また、ぬれた布で本機を拭かない。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電・火災の原因になります。

屋外や浴室など水のかかる可能性のある場所に設置しない。

感電・故障の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけた
り、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

感電・ショートの原因になります。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因にな
ります。

注意
必ず守る

けが、感電、発煙、動作障害、故障のおそれ

電源プラグをコンセントから抜くときは、AC
アダプタ部分を持って引き抜く。
火災、感電の原因になります。

お手入れの際は、安全のために AC アダプ
タをコンセントから抜く。
感電の原因になります。

禁止

付属の AC アダプタ以外のものを使用しない。

禁止

近くで発熱機器および蒸気の出る機器を使用しない。
火災、故障の原因になります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かない。
落下してけがや破損の原因になります。
また、衝撃などにも十分にご注意ください。

火災、故障の原因になります。

可燃性のエアゾール製品（エアダスターや殺虫剤）を使用しない。
引火による爆発、火災の恐れがあります。

7

使用上のお願い● アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところでは、無線機にノイズが発生するおそれがあります。
● ラジオ・携帯電話などは、ハイブリッドパワーコンディショナの近くで使用しないでください。
受信障害発生の可能性があります。
● 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品は、ハイブリッドパワーコンディショナの近くで使用しないでください。
電気製品の正常な動作ができなくなる可能性があります。
● 本製品の故障・不具合・誤動作によって生じた通信障害などによる損失については責任を負いかねます。

■ 毎日の運転操作は不要です• はじめてお使いになるときは、［運転／停止］
ボタンを押して、運転を開始します。

• 一度運転を開始させると、運転モードに従い、日射量・時刻・蓄電残量などに応じて自動的に運転します。

• 夜 間・雨天時や蓄電池からの放電不足で、ハイブリッドパワーコンディショナの出力が足りないときは、従来どおり、
商用電源（電力会社）
から自動的に電力供給されます。

■ 遠隔出力制御について
本製品は、2015年1月22日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。

※ ただし、各電力会社に対して申請が必要となりますので、出力制御対象時は別途お問い合わせください。
また、電力会社によっては、原則インターネット接続が必要です。

なお、
インターネット回線をご準備いただく場合は、回線契約や工事、利用に伴う費用はお客様のご負担となります。
遠隔出力制御の内容につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。

一般社団法人 環境共創イニシアチブ「令和2年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」
において、蓄電システムの補助金を受けられるお客様へ
1. 保有期間について補助金の支給を受けて本製品をご購入されたお客様は、「 法定耐用年数（6 年間）の期間、適正な管理・運用を図らなければならない」とされておりますので必ずお守りください。
2. 修理について
本製品（蓄電池ユニット、ハイブリッドパワーコンディショナ）をご購入後 10 年間は無償または有償の修理を行います。
3. 破棄についてご使用済みのリチウムイオンバッテリーのリサイクルおよび破棄に関しては、お買い上げの販売店または当社サポートセンターへご連絡ください。

8

表示モニターの取り扱いについて● 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
表示モニターの無線について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システ
ム、移動体識別用の構内無線局 ( 免許を要する無線局 ) 及び特定小電力無線局 ( 免許を要しない無線局 ) 並びにアマチュア無線局 ( 免許を要する無線局 ) が運用されています。
● 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
● 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
● 不明な点や、その他お困りのことが発生した場合は、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

2.4 DS/OF 4

使用周波数帯域：2.4GHz 帯
変調方式：DS-SS 方式および OFDM 方式
想定干渉距離：約 40m

NE コネクトの無線について● 無線 LAN は 2.4GHz 帯の電波を使用しています。
	この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信
システム、移動体識別用の構内無線局 ( 免許を要する無線局 ) 及び特定小電力無線局 ( 免許を要しない無
線局 ) 並びにアマチュア無線局 ( 免許を要する無線局 ) が運用されています。
	本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
廃棄について● 使用後は速やかにお買い上げの販売店へ連絡し、取りはずし、廃棄を行ってください。
太陽光発電システムは、関係法令（廃棄物処理法、建設リサイクル法など）に従って産業廃棄物として適切に廃棄してください。詳しくは、平成 28 年 4 月 1 日に環境省より公表された「太陽光発電設備のリサ
イクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）」を参照ください。
● 取りはずし、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、必ずお買い上げの販売店へお問い合わせください。
リサイクルについて● 本蓄電池には、リチウムイオン電池モジュールが内蔵されています。リチウムイオン電池モジュールには、
ニッケル・銅・アルミニウム等の貴重な金属が使用されています。これらの限りある資源の有効活用のた
めに、リチウムイオン電池モジュールの回収・リサイクルにご協力ください。なお、使用済み製品の廃棄に際しましては，お買い上げの販売店までお問い合わせください。

9本システムについて
本システムは、●「ハイブリッドパワーコンディショナ NXB-MHP40330」、●「蓄電池ユニット NXA-LU30100」、●「システムコントローラ NEDL-103FS」、●「表示モニター NEMT-101S」からなる住宅用ハイブリッド蓄電システムです。電気代が割安な夜間に電力をためて昼間に使ったり日中に発電して余った電力を蓄電池にためることで、電気代料金を低減することができます。
定格容量は9.216kWhで、パワーコンディショナの出力は4kWです。
また、次の4つの機能を兼ね備えています。

電力会社

主幹計測 CT

売電・買電

：直流
：交流
：通信
：CT
：既設の機器

ハイブリッドパワー
コンディショナ
NXB-MHP40330

蓄電池ユニット
NXA-LU30100
CAN
アース 配線・
接地棒

10

本システムの 4 つの主な機能● 遠隔監視機能● 出力制御対応※1

NE コネクトで太陽光発電状況、蓄電池ユニットの容量

NE コネクト ( 出力制御装置 ) が電力会社サーバから取ご確認いただけます。

力を制御します。

状況、家庭内負荷状況を把握し、インターネット経由で得したスケジュールに従い、パワーコンディショナの出● 遠隔操作・アップデート機能● バーチャルパワープラント（VPP）対応「遠隔アップデート機能」 本システムでは、ハイブリッ

NE コネクトはリソースアグリゲーターと制御情報を送受のソフトウェア更新を自動で行います。

を制御します。 蓄電池は指定された時間に指定された量

ドパワーコンディショナと蓄電池ユニット、NE コネクト

信し、ハイブリッドパワーコンディショナを介して蓄電池※遠隔アップデートにはインターネット回線が必要です。

の電力を充電したり放電を行います。

太陽電池モジュール家電

住宅用分電盤主幹
ブレーカ ELCB

分岐ブレーカLAN
ケーブル ハブ※2（RJ45）

ルータ

蓄電システム
アダプタ
切替開閉器

ELCB

・電力会社サーバ
出力制御スケジュール

無線 LAN
Reset

Power

WLAN

Wi-SUN RS-485 System

・NER クラウドサーバ
遠隔監視機能

USB

LAN

DC IN

RS-485

システムコントローラ
NEコネクト表示モニター・RA（リソースアグリゲータ）
蓄電池の充放電制御

蓄電ボックス
RS485※ 1 本製品は、2015 年 1 月 22 日公布の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する
省令と関連告示に対応した機器です。（8 ページ「■ 遠隔出力制御について」参照）※ 2 既設のルータに空きがない場合には、新たなハブの設置が必要になります。

11

運転モードについて
本製品には以下の 4 つのモードがあります。運転モードの切り替えについては 20 ページ以降をご参照ください。

経済モード
電気料金の単価が安い深夜に充電して、蓄えられた電力を昼間・夜間に放電します。
→「ピーク電力抑制」および「買電料金の抑制」につながります。

太陽光発電量
余剰電力

売電

電力使用量

深夜

朝

充電

● 蓄電池
・深夜は充電、早朝～夜間は放電します。

昼間

深夜

晩
放電※

充電

※売電中は放電は行いません。

● 売電／買電・昼間の余剰電力は売電します。
・夜間や雨天で発電できない、太陽光発電と蓄電池からの放電では電力が足りないときは買電します。
※ 系統からの充電は 2kW です。夜間の充電時間を短くすると、満充電まで充電しないことがあります。
※ 放電中は系統への逆潮流防止のため 100W 程度買電します。

バックアップモード（初期設定）
常に蓄電池ユニットが満充電になるまで充電を行い、充電完了後は停電に備えて待機します。
計画停電時などの非常用電源として使用する場合は、常に満充電状態を保つバックアップモードを推奨します。
他のモードで運用している場合も、停電が予想されているときは、あらかじめバックアップモードに変更すると、満充電状態で停電をに備えることができます。
※ 蓄電池の残量が 95% を下回ると 100% まで充電を行います。

12

自家消費モード
日中発電した電力を蓄電池の充電に回します。
→ 充電した電力を使用することで買電量を抑えます。
余剰電力はまず充電にまわり、それでも余った電力は売電します。
太陽光発電量

売電

余剰電力

充電

電力使用量

夜間

朝

昼間

晩

夜間

● 蓄電池
・朝～昼は充電し、夜は放電します。
● 売電／買電・充電しきれない電力は売電します。
・夜間や雨天で発電できない、太陽光発電と蓄電池からの放電では電力が足りないときは買電します。
※ 悪天候時など蓄電池に十分な充電ができないときは、夜間に充電時間を設定することで、系統から充電することもできます。
※ 放電中は系統への逆潮流防止のため 100W 程度買電します。

HEMS モード
本蓄電システムは ECHONET Lite 対応機器です。
HEMS 機器から発電量や、蓄電池の充電量や放電量、電池残量を確認することができます。
※ 接続できる HEMS 機器等はお問い合わせください。

13

各部の名称と付属品
NE コネクト
太陽光発電システム機器と接続して発電量等の計測値を取得します。
計測値の取得には、DHCP サーバー機能が有効になっているルーターを介して、蓄電システムアダプタ（NXBRCR01）に接続していることが必要です。
■ NE コネクト本体
正面① ②③④⑤⑥
Reset

Power

左側面

右側面

⑦

⑪
⑫

WLAN S-Meter RS-485 System

USB

⑧

LAN

⑬

⑨

RS-485DC IN⑩（カバーを外した状態）
①

Reset
ボタン

システムを再起動します。先端の細いもので押してください。
システムのパワー状態を示します。

②

Power
ランプ

赤点灯

起動中

緑点灯

動作中

黄色点滅

再起動中

無線 LAN の接続状態を示します。
黄色点滅

無線 LAN の起動中

緑の長い点滅無線 LAN の動作中

● 本機がアクセスポイントとなる場合

③

WLAN
ランプ

緑の長い点滅内部アクセスポイントの起動が成功。

赤の長い点滅内部アクセスポイントの起動に失敗。
再起動が必要です。 ※● 本機がアクセスポイントに接続する場合（本システムでは使用しません）
緑点灯

接続成功

オレンジの
長い点滅

接続成功（内部アクセスポイン
トの起動に失敗）

オレンジの
短い点滅

接続失敗

接続失敗（内部アクセスポイン
赤の短い点滅 トの 起 動に失 敗。 再 起 動 が 必
要です※）■ NE コネクト本体専用 AC アダプタ
電源プラグ

DC プラグ

14④

S-Meterランプ

スマートメーター（B ルート）の通信状態を示します。使用できません（2021 年 3 月現在）。

⑤

RS-485ランプ

RS-485 の通信状態を示します。

⑥

Systemランプ

プロセスの状態を示します。

⑦

USB
コネクタ

使用できません（2021 年 3 月現在）
。

⑧

LAN
ポート

LAN ケーブルを接続します。

⑨

プラグ
差込口

AC アダプタの DC プラグを接続します。

DIP
⑩
スイッチ

緑点灯

緑点灯

データ送受信中

監視プロセスが定期監視中

メンテナンス用のため使用しません（2 を除く）。

工場出荷値 1、2 は ON、3、4、5、6 は OFF
機能
2 は RS485 終端抵抗

（本システムでは使用しません）⑪

microSD
スロット

本機の動作に必要な microSD カードがセットされていますので、取り外さないでください。

⑫

メンテナン
ス用端子

使用できません。

⑬

RS485
端子

RJ45 端子 4 ピン：B(-) 5 ピン：A(+)※ 本システムでは使用しません。

 再起動手順※① Reset ボタンを押します。5 秒後システムが再起動したら、再度WLAN ランプを確認してください。
② ①の方法でも症状が変わらない場合は、AC アダプタを外します。
Power ランプが消灯したら AC アダプタを接続し、再度 WLAN
ランプを確認してください。

表示モニター
表示モニターは NE コネクトに無線接続し、発電量や売電量を確認したり、各種設定をすることができます。
■ 表示モニター本体
上面
電源ボタン

使用しません

正面

右側面

プラグ差込口使用しません■ 表示モニター専用 AC アダプタ× 1■ 表示モニター専用スタンド× 1

電源プラグ

DC プラグ

重要・表示モニターは落下させないようにご注意ください。

ACアダプタのコードに引っ掛けたり、テーブルの端などの不安定な場所に置くと落下の原因になりますので、コードを束ねるなどして落下させないようにご注意ください。

・操作する際は、DCプラグに負荷がかからないようにご注意ください。

15

表示モニターの電源オン／オフ
表示モニターの電源をオンにする

1

表示モニターをコンセントに接続します。
① DC プラグを表示モニターのプラグ差込口に差し込む。
② AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
スタンドを使用すると本体を立てて置くことができます。

①②

表示モニタ使用時のご注意・表示モニタにプラグを接続するときはまっすぐに差し込んでください。

・プラグを斜めに差し込まないでください（斜めに無理に押し込むと破損の原因になります）。
プラグ差し込み口

プラグ差し込み口
約 2mm

プラグ

プラグをプラグ差し込み口に対してまっすぐに差し込んでください。

プラグ

プラグ
プラグをプラグ差し込み口に対して斜めから挿入しないでください。
※無 理に押し込むと挿入部が破損することがあります。

プラグを差し込むと、モニタとの間に約 2mm の隙間ができますが故障ではありません。
※さらにプラグを押し込むと、 挿
入部が破損することがあります。

● 表示モニターはバッテリーを内蔵していませんので、コンセントに接続した状態でないと使用できません。

2

コンセントにつなぐと数秒後に自動で起動します。

表示モニターの電源をオフにする
長期間使用しないときなどは電源をオフにしてください。

1

AC アダプタの DC プラグを本体から抜き、電源プラグをコンセントから外します。
MEMO
電源ボタンを長押しして表示されるメニューから「電源を切る」を選択すると、電源が切れた後、再起動します。

16

ご使用前にNE コネクトと表示モニターを無線 LAN 接続する
初回起動時や何らかの原因で表示モニターと NE コネクトとの無線接続が切れた場合は、以下の手順で無線 LAN
接続する必要があります。

1

はじめて電源をオンにすると、「無線 LAN 設定」
画面が表示されます。
● 一度接続した後でも、一定時間バックライトをオフにした状態からオンにすると「無線 LAN 設定」画面が表示されることがあります。
その場合は SSID とパスワードは記憶されています
ので、そのまま「適用」をタップしてください。

無線LAN設定
接続状態

未接続

SSID
パスワード

（変更なし）

パスワードを表示「無線 LAN 設定」画面を再表示する場合
画面右上の設定アイコンを長押しし、表示されるメニューから「無線 LAN 設定」を選択します。

戻る

適用

戻る
長押し

画面更新
無線 LAN 設定
消灯設定

2

NE コネクトの SSID とパスワードを入力し、［適用］をタップします。

接続が成功すると、［NE ○○○○○○への接続に成功しました。］と表示されますので、［OK］をタップします。
●「SSID」と「Key（パスワード）」は NE コネクト背面の銘板に記載されています。
● 接続に失敗する場合は、再度 SSID とパスワードが正しく入力されているかご確認ください。
● 接続に成功すると、NE コネクトと表示モニター間の電波状況を数値で確認できます。
左側の値が 100 に近いほど良好です。モニターの表示が途切れたりする場合は位置を変更するなどしてご利用ください。

電波強度

無線LAN設定
接続状態

接続済み

SSID

NE000000000

パスワード（変更なし）(99/100)

パスワードを表示

戻る

適用

表示モニタ―バックライトのオン/ オフ切り替え
電源が入った状態で電源ボタンを短く押すとバックライトがオフになります。
※ 一定時間経過後に NE コネクトとの無線接続が一時切断されます。その場合は接続を行ってください。
SSID とパスワードは表示モニタ―に記憶されますので、入力は不要です。

電源ボタン

17

ホーム画面の見方
NE コネクトとの接続が成功すると、表示モニターにホーム画面が表示されます。
電気の流れに応じて矢印の向きが変わります。

①

②
③

④

⑥

⑤

⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫

画面上部
①

日時表示

現在の日時を表示します。

②

コード表示

ワーニングコードやエラーコードが出ているときに表示されます。
→ 40 ページ③

メニューアイコン

3 秒以上長押しすると、メニューが開きます。
→ 36 ページ

画面中央部
④

発電量表示

発電量を kW 単位で表示します。
本蓄電システムの接続していない発電システムがある場合、「出力 2」に発電量が表示されます。
通常は合計値のみの表示となります。

⑤

蓄電池状態表示

蓄電池の状態を表示します。［充電／放電／待機］
充放電量を kW 単位、蓄電残量を％で表示します。

⑥

消費量表示

現在の電力消費量を kW 単位で表示します。

⑦

売電／買電量表示

売電／買電量を kW 単位で表示します。
状態に応じて、「売電」または「買電」と表示されます。

画面下部⑧

運転状態表示システムの運転状態を表示します。［系統連系中／停電中］⑨

運転モード表示

現在の運転モードを表示します。［経済モード／自家消費モード／バックアップモード／ HEMS モード／太陽光発電単独モード］⑩

設定ボタン

タップすると設定画面を表示します。
→ 27 ページ⑪

履歴ボタン

タップすると制御履歴やシステムの状態を見ることができます。
→ 22 ページ⑫

お知らせボタン

タップするとシステムのお知らせ情報を見ることができます。

18

電力の詳細表示を見る
ホーム画面から電力の詳細を見たいブロックをタップします。

タップするとタップするとを表示します。

を表示します。

タップするとタップするとを表示します。

を表示します。

発電データ

消費データ

充放電データ売買電データ

電力詳細表示画面が表示されます。
グラフ表示
前日※／前月／前年のデータを表示します。

データの表示単位を変更します。
※ ローカル環境で NE コネクトに接続してデータを閲覧している場合は、1 日単位の表示だと最大 3 ヶ月前のデータをみることができます。

データの表示内容を切り替えます
表形式表示に切り替えます
表形式表示

グラフ表示に切り替えます※ 表示モニターで表示できる日グラフ ( 計測値 ) は最大 90 日間です。それ以前のデータを閲覧したい
場合は遠隔監視画面をご利用ください。詳しくは 32 ページをご覧ください。

19

運転モードを切り替える
1

ホーム画面から［設定］ボタンをタップします。

2

設定画面が表示されますので、［運転モード切り替え］をタップします。

3

運転モードを選択します。

20

運転モード説明

経済モード

電気料金の単価が安い深夜に充電して、蓄えられた電力を昼間・夜間に放電します。

自家消費モード

発電した電力を貯めて、宅内での電気使用が増えるときに放電することで買電量を抑えます。

バックアップモード（初期設定）

残量が 95% を下回ると 100% まで充電を行い、蓄電池ユニットの充電残量が常に 95%以上になるように充電を行います。
本製品を非常用電源として使用する場合は、常に満充電状態を保つバックアップモードの使用を推奨します。
他のモードで運用している場合も、停電が予定されているときは、あらかじめバックアップ
モードに変更すると、満充電状態で停電を迎えることができます。

HEMS モード

HEMS 機器で発電量や、蓄電池の充電量や放電量、電池残量を確認することができます。
※ 充放電動作の指令を行う HEMS 機器ご利用時のみ本 HEMS モードを選択してください。
HEMS 機器からの指令がない場合（モニタリングのみ時）は「経済モード」や「自家消費モード」など、他のモードを選択して本システムをご利用ください。

太陽光発電単独モード 蓄電池ユニットに不具合が生じた際にも、パワーコンディショナ単独で太陽光発電するモードです。蓄電池ユニットが正常稼働している場合は利用しないでください。

4 「経済モード」「自家消費モード」の場合は、放電時間と充電時間を設定する画面が表示されますので、それぞれ時間を設定し、［確認］ボタンをタップします。
時間帯を設定しない場合は、チェックを外します。
放電時間
指定した時間帯のみ放電します。
充電時間
指定した時間帯のみ充電します。

5

確認画面が表示されますので、［決定］をタップします。

21

制御履歴やシステムの状態を見る
履歴画面の表示方法

1

ホーム画面から［履歴］ボタンをタップします。

2 ［履歴］画面が表示されますので、確認したい項目をタップします。

22

項目

説明

ページ

遠隔制御履歴遠隔制御の履歴を表示します。

23 ページ

出力制御カレンダー

出力制御の履歴をカレンダーで確認することができます。

23 ページ

システム情報システム情報を表示します。

24 ページ

エラー情報

エラー情報を表示します。

24 ページ

通信状態確認

各機器間の通信状態を確認することができます。

25 ページ

［遠隔制御履歴］画面
VPP による制御履歴が表示されます。
1 ページに表示できるエラー情報は 5 件までです。ページ送りボタンを押すことで最大 30 件までの過去の履歴を確認いただけます。
※ 2021 年 3 月時点で VPP による制御の予定はありません。

［出力制御カレンダー］画面
出力制御が行われた日を赤色で表示します。
出力制御は、供給が多すぎた場合に需要供給を安定させるために行われます。
※ 出力制御の予定がある日の日付を選択すると、右側に 30 分間ごとの制御率の詳細が表示されます。

23

制御履歴やシステムの状態を見る（続き）［システム情報］画面
システムの情報を表示します。

※ NE コネクトのシリアルナンバーには「識別 ID」が表示されます。

［エラー情報］画面
エラー情報の一覧が表示されます。
1 ページに表示できるエラー情報は 5 件までです。ページ送りボタンを押すことで最大 30 件までの過去エラー
情報を確認いただけます。

24

［通信状態確認］画面
本システムの通信状態を表示します。
NE コネクトとインターネット接続が未接続の場合、接続しているルータが正常に動作しているかご確認ください。
蓄電システムアダプタやパワーコンディショナ、蓄電池間の接続が途切れている場合は、販売店にお問い合わせください。

「NE コネクト <--> インターネット接続」が「未接続」となっている場合は以下をご確認ください。
● NE コネクトと、ルータが LAN ケーブルできちんと接続されているかどうか。
● 接続されたルータがインターネット接続されているかどうか。
その他の項目に未接続の時は下記をお試しください。
● NE コネクトに LAN ケーブルが接続されているかどうか。
●蓄
 電システムアダプタの RESET ボタンを先の細いもので押した後に、NE コネクトの Reset ボタンを細いもので押して、5 分程度お待ちください。
Reset ボタン

Reset

Power

WLAN S-Meter RS-485 System

USB

LAN
運転 / 停止

クリア

▲

モード

セット

▼

RS-485TXD
RXD

STATUS ERROR

RS-485
DC IN

RESET

POWER ETHER

B(+)

A(‒)

RS-485

SG

N24

P24

POWER

RESET ボタン25

停電時の対応方法
停電時・復電時は、電力が自動的に切り替わりますので、お客様にしていただく作業はございません。
● 電力が切り替わるときは、一時的に停電状態となります。

停電発生時
停電が検知されると、システムが自動的に停電状態に移行します。
その間一時的 (3 秒間程度 ) に停電状態となります。

復電時
停電が解消されると、システムが自動的に連系運転中に移行します。
その間、再度一時的 (3 秒間程度 ) 停電状態となります。

重要
停電時、家庭内負荷が3kWを超えると、蓄電池保護のため、放電を停止し、再度停電します。負荷が3kWを超えないようにしてください。数秒後に自動で放電を再開します。上記動作により15分以内に3回連続で放電を停止すると、システム保護のため自動での再開を停止します。

その場合、下記で復帰を行ってください。 (復電した場合でも下記操作をしないと発電や充放電が再開しません)※ 蓄電ボックス内の蓄電システムアダプタに「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ」と表示されていることを確認してください。 表示されていない場合は、「モード」ボタンを押して表示を切り替えてください。

① 蓄電ボックス内の蓄電システムアダプタの「モード」「セット」「▼」の 3 つのボタンを 5 秒間長押ししてください。
②「運転／停止」ボタンを 3 秒間長押ししてください。
※ 異常状態でなければ動作を再開します。

＜蓄電ボックス内＞

運転 / 停止

クリア

▲

モード

セット

▼

POWER ENTER

RS-485
TXD
RXD

LED1

クリア

▲

モード

セット

▼

RS-485
TXD
RXD

B(+)

RS-485

A(‒)

N24

POWER

P24

① 3 つのボタンを同時に長押し 5 秒

ENTER

SG

A(‒)

B(+)

運転 / 停止

POWER

26

	
②「運転／停止」
ボタンを長押し3 秒

LED2

RS-485
SG

N24

P24

POWER

蓄電システム
アダプタ

LED1

LED2

設定画面
設定画面の表示方法

1

ホーム画面から［設定］ボタンをタップします。

2 ［設定］画面が表示されますので、設定したい項目をタップします。

項目

説明

ページ

運転モード切り替え

運転モードを切り替えます。

28 ページ

アニメーション設定

ホーム画面のアニメーション表示の有無を設定します。

28 ページ

放電停止容量設定

放電時に最低限蓄電池に残しておく電池残量を設定します。

29 ページ

VPP 設定VPP（Virtual Power Plant）
で蓄電池を制御するときに設定します。
2021 年 3 月現時点でご提供できるサービスはございません。

29 ページ＜システム設定＞
項目

説明

ページ

電気料金設定買電や売電の料金を設定します。
買電は時間帯ごとに設定することもできます。

30 ページ契約アンペア設定

契約アンペア容量を設定します

30 ページ

低温予備充電設定設定した温度まで蓄電池ユニットの温度が低下すると自動的に充電を行う機能を設定します。

31 ページ

機器交換

ハイブリッドパワーコンディショナまたは蓄電池ユニットを交換する際に設定します。

31 ページ27

設定画面（続き）［運転モード切り替え］画面
運転モードを切り替えることができます。
→ 20 ページ「運転モードを切り替える」参照

運転モード

説明

経済モード

電気料金の単価が安い深夜に充電して、蓄えられた電力を昼間・夜間に放電します。

自家消費モード

発電した電力を貯めて、宅内での電気使用が増えるときに放電することで買電量を抑えます。

バックアップモード（初期設定）

常に蓄電池ユニットが満充電になるまで充電を行い、充電完了後は停電に備えて待機します。
本製品を非常用電源として使用する場合は、常に満充電状態を保つバックアップモードの使用を推奨します。
他のモードで運用している場合も、停電が予定されているときは、あらかじめバックアップモードに変更すると、満充電状態で停電を迎えることができます。

HEMS モード

HEMS 機器からの指令で充放電することができます。
※ 充放電動作の指令を行う HEMS 機器ご利用時のみ本 HEMS モードを選択してください。
HEMS 機器からの指令がない場合 ( モニタリングのみ時 ) は「経済モード」や「自家消費モード」など、他のモードを選択して本システムをご利用ください。
※ HEMS 機器によっては充放電ができない可能性があります。

太陽光発電単独モード 蓄電池ユニットに不具合が生じた際にも、パワーコンディショナ単独で太陽光発電するモードです。
蓄電池ユニットが正常稼働している場合は利用しないでください。

［アニメーション設定］画面
ホーム画面の矢印表示の有無を設定できます。
［無効］に設定すると、ホーム画面の矢印が表示されなくなります。

28

［放電停止容量］画面
放電時に最低限蓄電池に残しておく電池残量を設定します。
バックアップモードの場合、本設定は適用されません。

［VPP 設定］画面
VPP（Virtual Power Plant）で蓄電池を制御するときに設定します。

29

設定画面（続き）［システム設定］画面［電気料金］画面
買電や売電の料金を設定します。
※ 小数点第一位まで入力可能です。

時間帯を複数指定することができます。

［契約アンペア設定］画面
契約アンペア容量を設定することができます。

30

［低温予備充電設定］画面
設定した温度まで蓄電池ユニットの温度が低下すると自動的に充電を行う機能です。
※ 0℃以下の天気が長く続く場合に設定いただくことで、停電時にまかなう電力を確保することができます。
※ 初期設定は「無効」に設定されています。
※「有効」に設定している際には、放電時間設定時でも優先して充電を行います。
初期設定は無効になっています。変更する際は有効を選択し、温度設定▲▼を 3℃〜 7℃の範囲で設定します。

［機器交換］画面
ハイブリッドパワーコンディショナまたは蓄電池ユニットを交換する際には必ず設定を行ってください。
設定を行わないと、過去のグラフが正常に移行されません。詳しくは施工説明書をご参照ください。
※ お客様は本操作の必要はございません。

31

お手持ちの端末から監視画面にアクセスする
スマートフォンやパソコン等のお手持ちの端末で閲覧いただくには事前の登録が必要となります。下記の手順に従って手続きを行ってください。
※ 本登録作業を行わないと遠隔での閲覧が行えません。

Reset

Power

WLAN S-Meter RS-485 System

USB

LAN

RS-485
DC IN

NE コネクト

ルーター

クラウド

表示用モニター1

お手持ちの端末

お手持ちのスマートフォンまたはパソコンなどの Web ブラウザーでメニュー画面にアクセスします。

ログイン画面へのアクセス方法は、2 通りあります。

※ 下図はサンプルです。登録は NE コネクト同梱の QR コードをご利用ください。

● QR コードでアクセス
QR コード読み取り機能のあるスマートフォンなどのデバイスで、システムコン
トローラ NE コネクトに同梱の「住宅用ハイブリッド蓄電システム お客様アカウ
ント登録シート」に記載の「QR コード」
を読み取ります。
「識別 ID」と「確認コード」が自動で入力され、「メニュー」画面が直接表示さ
れます。

32

ル
サ
ン
プ

● URL を入力しアクセス
インターネットに接続されているデバ
イスで、同じシートに記載されている「URL」を入力します。
次の「ログイン」画面で「識別 ID」と「確認コード」を求められますので、同じシートに記載されているそれぞれの文字列を入力してください。
「メニュー」画面が表示されます。

QR コードを読み取れる場合は QR コードを読み取ってください。

QR コードが読み取れない場合は、Aの URLを入力してください。

AB

次 に 表 示される画 面で、Bの「識別 ID」と「確認コード」の文字列を入力してください。

住宅用ハイブリッド蓄電システム お客様アカウント登録シート

2

メールアドレスを登録します。

① 表示される「メニュー」画面で、「登録」ボタンをタップします。

④ メールに記載された URL にアクセスします。
「パスワード登録」画面が表示されます。

②「使用許諾」画面が表示されますので、
「承諾」ボタンをタップします。

登録用 URL
https://necowww.pvsafety.jp/UserPage「メールアドレス登録」
画面が表示されます。

⑤「パスワード登録」画面で、
パスワードを登録します。

登録
情報変更
登録済み

メニュー画面③「メールアドレス登録」画面で、メールアドレスを入力し、「送信」ボタンをタップします。
自動でアカウント登録用の URL を記載したメー
ルが届きます。

「登録」ボタンをタップすると、「ログイン」画
面に戻ります。
これで、お客様アカウン
ト登録は終了です。

パスワード●●●●●●●●●●

パスワード 確認用●●●●●●●●●●識別 ID

NEDLxxxxxxxxxxxxx

確認コード

メールアドレス
xxxx@xxx.jp

xxxx

ログイン

送信

登録

メールアドレス
入力画面

パスワード登録画面■「情報変更」ボタン・「登録済み」ボタン「メニュー」画面の「情報変更」ボタンをタップすると「パスワード変更」画

面に移動し、設定したパスワードや、「自然災害補償登録」で登録した内容を変更することができます。

登録
情報変更

「登録済み」ボタンをタップすると、「ログイン」画面に移動し「ログイン」ボ

登録済み

タンをタップすると、「NE コネクトサイト」に移動します。「NE コネクトサイト」

メニュー画面

では表示モニターと同様にシステムの状態を確認することができます。

MEMO
お手持ちの端末に「メニュー」
画面をブックマーク登録していただくと、
初回以降のログインが便利になります。

3

監視画面にアクセスします。

「ログイン」画面で「パスワード」と「メールアドレス」を入力し、「ログイン」ボタンをタップすると、「NE
コネクトサイト」に移動し、表示モニターと同様にシステムの状態を確認することができます。
登録後のログイン URL
https://necowww.pvsafety.jp/Monitor/※ 遠隔監視画面では設定操作は行えません。確認のみとなります。

メールアドレス●●●●●●●●●●

パスワード●●●●●●●●●●識別 ID

NEDLxxxxxxxxxxxxx

確認コード
xxxx

ログイン
ログイン

ログイン画面※ パソコンで開いた時の画面例です。

33

お手入れ方法
注意■ 水洗いはしない■ 高圧式洗浄装置や洗剤、薬品類（スプレー剤などを含む）を使わない■ ハイブリッドパワーコンディショナ、蓄電池ユニットの前面パネルをはずさない
火災・感電、故障の原因になります。

ハイブリッドパワーコンディショナ／蓄電池ユニット
汚れたときは、水をしみこませた布を固く絞ってから拭いてください。
ひどい汚れの場合は、薄めた中性洗剤をしみこませた布を固く絞ってからよく拭いてください。その後、水をしみこませた布を固く絞ってから洗剤をふき取ってください。

34

緊急停止方法
機器に以下の症状が見られる場合は、運転を停止し、販売店もしくは施工店にご連絡ください。
● 頻繁に漏電遮断（ELCB）が動作した場合（● 太陽電池モジュールに損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合）● 蓄電池ユニット、ハイブリッドパワーコンディショナに発煙、発火、異臭が発生した場合下記の作業を行うと、蓄電システムを介さずに電力会社から宅内に電気を供給するようになります。

1＜蓄電ボックス内＞

2
3

運転 / 停止

クリア

モード

セット

POWER ENTER

1

▲

▼

LED1

LED2

A(‒)

RS-485
SG

N24

P24

POWER

RS-485
TXD
RXD

B(+)

※ 蓄電ボックス内の蓄電システムアダプタに「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ」と表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、「モード」ボタンを押して表示を切り替えてください。

蓄電ボックスの蓄電システムアダプタの
「モード」
「クリア」
「▲」
「▼」ボタンを、同時に 5 秒間長押しして、運転を停止します。

▲

モード

セット

▼

ENTER

RS-485
TXD
RXD

LED1

LED2

B(+)

RS-485

A(‒)

N24

POWER

SG

POWER

4 つのボタンを同時に
長押し 5 秒

切替開閉器のレバーを上側に上げます。

運転 / 停止

クリア

モード

セット

POWER ENTER

3ELCB のスイッチをオフ側にします。

35

A(‒)

RS-485
SG

N24

P24

POWER

RS-485
TXD
RXD

B(+)

2

クリア

P24

停止すると「BMU Shutdown」の文字が 1 秒間、LCD ディスプレイに表示されます。
コマンドが発行され、40 秒程度経過すると蓄電池
ユニットの筐体外側左側面のステータス表示 LED
A、B のランプが消えます。

運転 / 停止

▲

▼

LED1

表示モニターの設定
設定メニューの表示方法
画面右上のメニューアイコンを 3 秒間以上長押しします。

長押し表示モニターの設定メニューが表示されます。
戻る
画面更新
無線 LAN 設定
消灯設定

項目

説明

戻る

ホーム画面に戻ります。

―

画面更新

画面の表示を最新のものに更新します。

―

無線 LAN 設定

無線 LAN の設定画面を表示します。

37 ページ

消灯設定

一定時間操作がないときに、画面を自動オフにするまでの時間を設定します。

37 ページ36ページ

［無線 LAN 設定］画面
無線LAN設定
接続状態

接続済み

SSID

NE0000000000

パスワード（変更なし）（67/100）

パスワードを表示

戻る

適用

運転モード

説明

接続状態

表示モニターの接続状態を表示します。
NE コネクトと無線接続されていない場合は、「未接続」と表示されます。

SSID

NE コネクトの SSID を入力します。

パスワード（Key）

NE コネクトの無線接続パスワードを入力します。

※「SSID」「パスワード（Key）」は NE コネクト背面の銘板に記載があります。

［消灯設定］画面
一定時間操作がないときに、画面を自動オフにするまでの時間を設定します。
選択した後、「戻る」をタップすると、設定が保存されます。

消灯設定

消灯なし

2分

15秒

5分

30秒

10分

1分

30分

戻る

37

こんなときは症状
画面に「ソフトウェアアップデー
ト中です。」と表示される。

対処方法

NE コネクトのソフトがアップデート中です。
ソフトウェアアップデート中はメッセージを閉じても、メッセージが再度表示されます。
アップデートが完了すると、メッセージを閉じることができます。
アップデート中は NE コネクトの電源を切らないでください。

満充電に近づいた場合は充電速度が遅くなります。異常ではありません。
充電速度が遅い。

電池モジュールの温度が下がると保護のため充電速度が遅くなることがあります。異常ではありません。

停電時（自立運転時）、太陽光
蓄電池残量をご確認ください。停電時に蓄電池残量が 0% になった場合、電池保護のた
発電しているのに家庭内に電気
め 7% まで充電をしたのちに家庭内に電気を供給いたします。
が供給されない。
表示モニター上にエラーが表示されていないか確認してください。
充電されない。

充電時間が設定されていることを確認してください。運転モードが自家消費モードのとき、
太陽光発電がない時間帯は充電時間の設定が必要です。
蓄電池が 100% になっていないか確認してください。

表示モニターの計測値の更新は 1 分間となります。TOP 画面が表示されている場合は、表示モニターに計測値が表示さ 少しお待ちください。
れない。
NE コネクトの裏側の銘板に記載のある「SSID」「パスワード（Key）」を正しく入力して、TOP 画面を表示させてください。
満充電にならない。

太陽光発電からの充電は 3kW、系統からの充電は 2kW となります。また、周囲温度が低い場合には充電速度は遅くなります。充電の設定時間を長くするなど、十分な充電時間を確保してください。

宅内のルータがインターネット環境に接続されているかご確認ください。ルータの設定
NE コネクトとインターネット接 については機器の取扱説明書を合わせてご確認ください。
続が未接続になっている。
NE コネクトに接続されている LAN ケーブルが外れていないかご確認ください。また、一度抜いて再度差し込んでください。
表示モニターで「設定」→「契約アンペア設定」をご確認ください。ご家庭の契約容量
充電時に頻繁に主幹ブレーカがと同じであることを確認してください。実際の値より高い設定になっている場合、主幹ブ
落ちてしまう。
レーカが頻繁に落ちる可能性があります。
停電時、家庭内負荷が 3kW を超えると、蓄電池保護のため、放電を停止し、再度停電します。負荷が 3kW を超えないようにしてください。数秒後に自動で放電を再開します。
上記動作により 3 回連続で放電を停止すると、システム保護のため自動での再開を停止
します。E45: 蓄電池過負荷（自立）が表示されます。
その場合、下記手順で復帰を行ってください。
停電中なのに電気が供給されな ※ 蓄電ボックス内の蓄電システムアダプタに「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ」と表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、「モード」ボタンを押して表示を切り替えい。
てください。
① 蓄電ボックス内の蓄電システムアダプタの「モード」「セット」「▼」の 3 つのボタン
を 5 秒間長押ししてください。
②「運転／停止」ボタンを 3 秒間長押ししてください。
※ 異常状態でなければ動作を再開します。
表示モニターに画面が表示され 表示モニターと NE コネクトの接続が途切れると、一時的に画面が表示されない場合がない。
ございます。エラーメッセージが表示されたら、「キャンセル」を押してください。

38

参考

蓄電システムアダプタによる操作エラーが発生した場合などの蓄電システムアダプタの操作について下記に記載します。
本操作は通常稼働時に行う必要はございません。

■ 操作部の名称とはたらき
ステータス表示 LED（左から）LCD ディスプレイ

POWER LED
（電源が供給されると緑で点灯）

運転 / 停止ボタン
クリアボタン（変更しない場合に押す）

ETHER LED
（Ethernet で通信中、黄で点灯）

カーソルボタン▲（前の「項目」や「数値」に移動）

TXD LED（RS485 でデータ受信中、黄で点灯）

ERROR LED
（異常 / 警報状態の表示、赤
消灯：異常・警報なし 点灯：異常発生 点滅：警報発生）

カーソルボタン▼（次の「項目」や「数値」に移動）

クリア

▲

セット

▼

RS-485TXD
RXD

STATUS ERROR

モード

RESET

POWER ETHER

B(+)

A(‒)

RS-485

SG

POWER

N24

STATUS LED（系統連系状態の表示、黄消灯：停止 点灯：連系運転中 点滅：自立運転中）

運転 / 停止P24

RXD LED（RS485 でデータ送信中、黄で点灯）

RESET ボタン
セットボタン（表示値で OK の場合は確定）
モードボタン（各モードや各操作項目の移動）■ 蓄電システムアダプタ基本操作
操作の目的① 運転・停止
切り替え

操作

概要
運転/停止

3秒長押し

モード セット② 異常リセット

▼

5秒長押し

ピン押し

③ システムの緊急停止

モード クリア

▲

▼

5秒長押し

・蓄電システムを運転する時は、「運転/停止」
ボタンを3秒長押しします。LCDディス
プレイに「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ ****」と表示されます。
「****」には設置時に選択された運転モードが表示されます。
・ 停止する場合も「運転/停止」ボタンを3秒長押しします。LCDディスプレイに「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ ﾃｲｼ」と表示されます。
・ システムに異常が発生した時は、LCDディスプレイに「ｺｼｮｳｼﾞｮｳﾀｲ E〇〇」、
「ｹｲﾎｳｼﾞｮｳﾀｲ W〇〇」と表示されます。
「E〇〇」
「W〇〇」
はエラーコード、ワーニ
ングコードです。42ページの「エラーコード一覧」、40ページの「ワーニングコー
ド一覧」
を参照して対処してください。
・「異常」をリセットする時は、「モード」+「セット」+「▼」ボタンを同時に5秒長押しします。異常がリセットされると、LCDディスプレイに「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ ｹｲﾎｳﾅｼ」と表示されます。
・ 異常リセット操作を行っても、異常が解消されない場合は再び異常が表示されます。販売店に連絡してください。
・蓄電システムアダプタのリセットボタンを押して、アダプタ自体を再起動します。
・システムを緊急停止する時は、「モード」
ボタンを数回押し「ウンテンジョウタイ_○○○」にしてください。次に「モード」+「クリア」+「▲」+「▼」
ボタンを同時に5秒長押しします。
【システムが緊急停止した場合】・蓄電池ユニット：数秒後LEDが消えます…①・パワーコンディショナ：①のあと5秒後ぐらいにリレー音が鳴ります。
・ 蓄電システムアダプタ：①のあと5秒後ぐらいにLED [TXD] [RXD]が短い点滅になり、表示が「BMU Shutdown」→「ｳﾝﾃﾝｼﾞｮｳﾀｲ ﾚﾝｹｲｳﾝﾃﾝﾁｭｳ」
へ変わります。
・（35 ページ「緊急停止」
参照）

39

コード表示■ ワーニングコード

ワーニング表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
ワーニングは故障ではありません、症状が解消すると自動的に復帰します。
ワーニング
コード

内容

W02

出力電圧瞬時過電圧

W04

中間過電圧

W05

中間瞬時過電圧W06

中間瞬時不足電圧

W0D

ファン異常

原因

対処方法 ( 取説 ) 表示モニターの表示

商用電圧の瞬間的な過電圧を検知

商用電圧が正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

パワーコンディショナが電圧異常を検知正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

内部ファン異常正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

整定値の設定に誤りがないか確認してください。 商用
商用電圧の周波数上昇を検知 電圧の周波数を検知しています。
ブレーカーや ELCB が「ＯＦＦ」になっていないかをご確
商用電圧の周波数低下を検知 認の上、ブレーカーに問題が無い場合、正常に復帰すると自動的に運転を再開します。

W11

商用過周波数W12

商用不足周波数W13

逆潮流

負荷急変による逆電力を検知

W14

単独運転検出 ( 受動 )

商用電圧の周波数に異常が 商用電圧の周波数異常を検知しています。商用の周波数発生し、単独運転を検知が正常に復帰すると、自動的に運転を再開します。

W15

商用過電圧

商用電圧の上昇を検知

W16

商用不足電圧

商用電圧の低下を検知

W17

単独運転検出 ( 能動 )商用電圧の周波数に異常が発生し、単独運転を検知

W18

商用（R 相 ) 過電圧

商用電圧の上昇を検知

W19

商用（R 相 ) 不足電圧

商用電圧の低下を検知

W1A

商用（S 相 ) 過電圧

商用電圧の上昇を検知
商用電圧が低下を検知

W1B

商用（S 相 ) 不足電圧

W1C

商用（R 相 ) 不平衡過電圧

WID

商用（S 相 ) 不平衡過電圧

W1E

単独運転検出 ( 受動 )W1F

商用（R 相 ) 不平衡過電圧

W20

商用（S 相 ) 不平衡過電圧

Ｗ３０バージョンチェックW39

中間 2 過電圧

W3A

中間 2 過電圧 ( 瞬時 )W3C

中間 3 過電圧

W3D

中間 3 過電圧 ( 瞬時 )W3F

PV1 過電圧 ( 瞬時 )W40

PV2 過電圧 ( 瞬時 )W41

PV3 過電圧 ( 瞬時 )W43

PV1 過電流 ( 瞬時 )W44

PV2 過電流 ( 瞬時 )W45

PV3 過電流 ( 瞬時 )40

商用電圧の異常を検知

正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

停電もしくはブレーカーが落ちていないかをご確認の上、ブレーカーに問題が無い場合、商用電圧が正常に復帰
すると、自動的に運転を再開します。

整定値の設定に誤りがないか確認してください。 商用
電圧の周波数が正常に復帰すると、自動的に運転を再開します。

整定値の設定に誤りがないか確認してください。 商用
電圧が正常に復帰すると、自動的に運転を再開します。

商用電圧の周波数が正常に復帰すると、自動的に運転
商用電圧の周波数に異常がを再開します。継続的に発生する場合は、お買い上げの発生し、単独運転を検知
販売店へ製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
商用電圧の異常を検知

整定値の設定に誤りがないか確認してください。 商用
電圧が正常に復帰すると、自動的に運転を再開します。

ソフトウェア更新が正常終了しなかった可能性があります。 蓄電システムアダプタでエラーリセット※１を行ってパワーコンディショナのソフトください。 再度ソフトウェアの更新が必要となります。
ウェア更新に失敗しました。
お買い上げの販売店へ製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
パワーコンディショナ内部の電圧異常を検知正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

太陽電池モジュールの電圧（直流）が過電圧の状態になっています。
太陽電池モジュール入力の表示が継続する場合、太陽電池モジュールの異常また過電圧を検出は誤接続の可能性があるため、お買い上げの販売店へ
製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
太陽電池モジュールからの過電流を検知正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

ワーニング
コード

内容

W46

温度上昇 ( 抑制 )

W47

温度上昇

W48

温度低下

W4A

PV1 誤接続

W4B

PV2 誤接続

W4C

PV3 誤接続

W4D

PV1 過電圧 ( 過積載 )W4E

PV2 過電圧 ( 過積載 )W4F

PV3 過電圧 ( 過積載 )W50

PV1 電圧制御W51

PV2 電圧制御W52

PV3 電圧制御原因

対処方法 ( 取説 ) 表示モニターの表示

パワーコンディショナ内部がパワーコンディショナの設置環境（直射日光があたって高温を検知いないか等）を確認してください。 温度が正常に復帰
パワーコンディショナ内部が すると、自動的に運転を再開します。
低温を検知
太陽電池モジュールからの 表示が継続する場合、太陽電池モジュールの異常また入 力 電 流 が 異 常 な 状 態 を は誤接続の可能性があるため、お買い上げの販売店へ
検出
製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
表示が継続する場合、太陽電池モジュールの異常また
太陽電池モジュールの入力
は誤接続の可能性があるため、お買い上げの販売店へ電圧が入力電圧上限を検知
製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
パワーコンディショナが電圧の異常を検知正常復帰すると、自動的に運転を再開します。
蓄電池ユニットの動作可能範囲外の温度になっています。
蓄電池保護のため充放電動作を停止します。 故障ではありません。 動作可能範囲内に温度が収まりましたら充放電動作は自動で復帰します。

W59

蓄電池温度警報

蓄電池内バッテリセルの使用
温度範囲外

W5A

蓄電池セル電圧警報

蓄電池内バッテリセルの異常
電圧

W5B

蓄電池セル電流警報

正常に復帰すると、自動的に運転を再開します。
エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ
蓄電池内バッテリセルの異常 製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
電流
蓄電池ユニットの動作可能範囲外の温度になっています。
蓄電池保護のため充放電動作を停止します。 故障ではありません。 動作可能範囲内に温度が収まりましたら充放電動作は自動で復帰します。

W5C

蓄電池温度警報 2

蓄電池内バッテリセルの使用
温度範囲外

W5D

蓄電池セル電流警報 2

蓄電池内バッテリセルの異常電流

W5E

蓄電池セル電圧警報 2

蓄電池内バッテリセルの異常
電圧

W5F

蓄電池通信異常W60

蓄電池回路警報

蓄電池出力が短絡の可能性

W61

蓄電池リレー警報

蓄電池内リレーの使用温度
範囲外

W65

直流側 RPR

直流側逆電力を検出

W68

バージョンチェック

ソフトウェア更新が正常終了しなかった可能性があります。 蓄電システムアダプタでエラーリセット※１を行ってパワーコンディショナのソフトください。 再度ソフトウェアの更新が必要となります。
ウェア更新に失敗しました。
お買い上げの販売店へ製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
ウォッチドック異常

W79

WD 異常

W7A

ROM 異常W7B

RAM 異常

W7C

バス異常

W7D

5V 電源異常W7E

24V 電源異常

正常に復帰すると、自動的に運転を再開します。
蓄 電 池・パワーコンディシ エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ
製品型式・ワーニングコードをご連絡ください。
ョナ間の通信異常を検知

メモリー異常バス異常を検知正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

蓄電システムアダプタでエラーリセット※１を行ってください。正常復帰すると、自動的に運転を再開します。

制御電源異常を検知※１ 蓄電システムアダプタのエラーリセット方法は 39 ページをご参照ください。

41

コード表示（続き）■ エラーコード
エラー
コード
E01

E03
E04

E05
E07

インバータ瞬時出力過電流 1インバータ瞬時出力過電流 2インバータ出力電流直流分検出

交流漏電検出

E0E

出力過負荷 ( 自立 )E0F

不平衡過電圧（自立）1E11出力電流制御 ( 連系 )不平衡過電圧（自立）2E1C

商用電圧センサ

E1D

出力電流センサ

E1F

連系起動異常E1E

E20

自立起動異常リレー異常（MC1）E23リレー異常（MC6）

E24
E25
E26
E27

E2B

リレー異常（MC2）リレー異常（MC9）

E3F

E40

パワーコンディショナが異常
蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転な状態を検知を開始してください。パワーコンディショナと商用電源が正しく配線されているか確認してください。配線に問題が無い場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラー
コードをご連絡ください。

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 パワーコンディショナと蓄電シス
パワーコンディショナと蓄電
テムアダプタユニットの通信ケーブルおよび配線接続が蓄電システムアダプタ通信
システムアダプタユニット間
正しく配線されているか確認してください。配線に問題
異常の通信異常を検出が無い場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラー
コードをご連絡ください。

IPM 異常（PV）

E3E

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。

FLASH 異常E3A
E3D

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、以下の絶縁抵抗を測定してください。
・太陽電池モジュールの絶縁抵抗
・蓄電池ユニットの絶縁抵抗

外部 RAM 異常

インバータ制御基板異常E3C

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。

パラメータ異常

E31
E39

対処方法

中間電圧センサ

E21
E22

原因

IPM 異常（インバータ）

インバータ過電流

E0A

E10

42

内容

IPM 異常 ( 蓄電池 )PV1 過電圧PV2 過電圧PV3 過電圧

蓄電池過電圧蓄電池瞬時過電圧

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転
パワーコンディショナが異常 を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、な状態を検知お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡
ください。

エラー
コード

内容

E41

蓄電池低電圧E42

蓄電池瞬時過電圧

E44

蓄電池瞬時過電流

E43
E45
E46

蓄電池漏洩電流E49

蓄電池電流制御

E4B

中間電圧制御E50

中間電圧 2センサ

E52
E53
E54
E55
E56

E57

PV2DC/DCコンバータ起動
異常
PV3DC/DCコンバータ起動
異常
PV 接続シーケンス異常

E5B

リレー異常（MC10）

E5F

E60
E61

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。パワーコンディショナと蓄電池の通信ケーブルおよび配線接続が正しく配線されているか確認してください。 配線に問題が無い場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。

蓄電池起動異常

リレー異常（MC3）E5E

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、運転を停止し、再度運転を開始してください。 エラーが解消
されれば運転を再開します。エラーが解消されない場合
は、お買い上げの販売店へ連絡してください。

PV1DC/DCコンバータ起動
異常

E59

E5C

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、
パワーコンディショナが異常お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡な状態を検知ください。

蓄電池 DC/DC コンバータ
起動異常

蓄電池終了異常E5D

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、以下の絶縁抵抗を測定してください。
・太陽電池モジュールの絶縁抵抗
・蓄電池ユニットの絶縁抵抗

中間電圧 3センサ

E58

E5A

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。

蓄電池過負荷 ( 自立 )PV 漏洩電流対処方法
蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。パワーコンディショナと蓄電池が正しく配線されているか確認し、蓄電池入出力端子の電圧を測定してください。エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。

蓄電池過電流

E47

E51

原因

リレー異常（MC5）リレー異常（MC11）
リレー異常（MC12）
リレー異常（MC13）
パラメータ異常外部 RAM 異常
FLASH 異常

蓄電池が内部の異常を検知

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。お買い上げの販売店へ製品型式・
エラーコードをご連絡ください。

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡
パワーコンディショナが異常 ください。
な状態を検知お買い上げの販売店、またはコールセンターへ製品型式・
エラーコードをご連絡ください。

43

コード表示（続き）

エラー
コード

E63

内容

原因

対処方法

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転を開始してください。 パワーコンディショナと蓄電シス
パワーコンディショナと蓄電
テムアダプタユニットの通信ケーブルおよび配線接続が蓄電システムアダプタ通信
システムアダプタユニット間
正しく配線されているか確認してください。配線に問題
異常の通信異常を検知が無い場合は、お買い上げの販売店へ製品型式・エラー
コードをご連絡ください。

E69

コンバータ制御基板異常E6A

蓄電池リレー故障

E6B

蓄電池回路故障

E6C

蓄電池セル故障

E6D

蓄電池温度センサー異常

E6E

蓄電池温度異常E6F

蓄電池セル故障 2E70

蓄電池配線異常

蓄電システムアダプタにてエラーリセット※１後、再度運転
パワーコンディショナが異常 を開始してください。 エラー表示が消えない場合は、な状態を検知お買い上げの販売店へ製品型式・エラーコードをご連絡ください。
蓄 電 池 内リレ ー が 故 障 の可能性

蓄電池内電気回路が故障の可能性
蓄電池内蓄電池セルが故障の可能性

蓄 電 池 内 温 度 セン サ ー がお買い上げの販売店、またはコールセンターへ製品型式・故障の可能性
エラーコードをご連絡ください。
指 定 温 度 以 外での 使 用による蓄電池内蓄電池セルのダメージ
蓄電池内蓄電池セルが故障の可能性

蓄電池内配線が断裂の可能性※１ 蓄電システムアダプタのエラーリセット方法は 39 ページをご参照ください。

44

仕様■ 蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナ
品番

NXB-MHP40330

最大入力電流（DC）

1 回路 11A（3 回路とも）

定格入力電圧

DC330V

入力電圧範囲太陽光電池
運転可能範囲モジュール入力
MPPT 追従範囲

DC0 ～ 450V

MPPT 出力容量

2kW/1 回路

入力回路数

3 回路

放電時電力

系統連系時：2kW
自立運転時：3kW

充電時電力

太陽光充電：3kW、系統充電：2kW
自立運転時：3kW

入出力回路数１回路定格出力電力4kW

力率一定制御0.80 ～ 1.00（0.95/1.0 時のみ最大 4kW の出力可能）

蓄電ユニット入出力

系統出力

DC70 ～ 435V
DC75 ～ 435V
4kW/3 回路トータル※ 蓄電ユニットのみの場合は 3kW

冷却方式

自然空冷（内部循環）方式

外形寸法

W694 × H1,150 × D310（mm）

重量

約 98kg45

仕様（続き）■ 蓄電池ユニット
品番

NXA-LU30100

蓄電池搭載容量

10.24kWh

定格容量（実効容量）

9.216kWh

冷却方式

自然空冷方式

外形寸法

W870 × H870 × D350（mm）

重量

約 148kg46

■ NE コネクト本体
品番

NEDL-103FS

使用環境温度 / 湿度

-10℃～ 50℃ /0% RH ～ 90%（結露なきこと）

保存環境温度 / 湿度

-20℃～ 60℃ /0% RH ～ 90%（結露なきこと）

インターフェース

ルーター間（有線）

100BASE-T、RJ45

表示モニター間（無線） IEEE802.11 b/g/n

付属品

AC アダプタ

寸法・重量

本体外形寸法W126 × H126 × D36（mm）

本体重量

約 225g■ 表示モニター
NEMT-101S

品番

LCD 画面サイズ

10.1 インチ

液晶パネル画素数

1920 × 1200

無線通信

IEEE802.11 b/g/n

質量約 450g（本体のみ）

寸法

W251.8 × H166.6 × D9.9（mm）

動作環境

0 ～ 40℃（結露なきこと）

付属品

AC アダプタ、スタンド

47

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
https://www.nextenergy.jp