レベル2地震動適応製品

http://www.shinmei-ri.co.jp/

あ ら ゆ る 管 種 に 対 応 しま す 。

【 技術の概要 】
この継手は本体ゴム、中押リング、締付バンドおよび、防護リV字二重筒状構造の本体ゴムと、独自の断面形状を有する中押リングのングで構成され、可とう性、耐震性および、施工性を有して抜群の止水性能は、地下水を汚染しない環境に優しい継手です。

押リングを拡径し、本体ゴムをマンホール削孔内面へ押圧組合せによりマンホールと本管接合部を地震から守ります。

レ ベ ル 2 地 震 動 に 適 応います。
マンホールへの装着は、専用の拡径治具を用いて中します。本管との接続は、本管を本体ゴムへ挿入し、締付バンドで締め付けます。

レベル2地震動に適応する性能としては、屈曲角1 かつ管軸方向 60㎜の変位が生じても、外水圧0.10MPaおよび内水圧0.05MPaに耐える水密性を有します。

優 れ た 可 と う 性【 製品寸法表 】
管種100【鉛直方向の屈曲変位】…………15（リブ管では10 ）【管軸直角方向の変位】………… 20㎜（リブ管では 10㎜）

耐 久 性 の 優 れ た 素 材■ 本 体 ゴム 材 質 E P D M は 、耐 候 性・耐 薬 品 性 に 優 れ 、物 理 的 性 質 は125
硬質塩化ビニル管【管軸方向の変位】……………… 60㎜

JIS K 6353 水道用ゴム Ⅳ類規格に準ずるものです。

施 工 性150■雨天でも施工可能です。
（接着剤・シール剤は不要）
リブ管【 外水圧試験 】

200300■短時間で取付けが可能です。
（即埋め戻しが可能です）

レ ベ ル２地 震 動 の テ スト状 況150250■中押リング・締付バンドとも、SUS材を使用しています。

■取付作業は専用治具を使用しますので、初めてでも簡単に取り付けできます。

呼び径200250【 内水圧試験 】

300

鉄筋コンクリート管

150200250

NⅢ名称

適用削孔径

曲面対応品

平面対応品

VU-100-A

̶

210

VU-100-B

̶206

VU-125-A

VU-125-AF

262

VU-125-B

VU-125-BF

252

VU-150-A

VU-150-AF

262

VU-150-B

VU-150-BF

252

VU-200-A

VU-200-AF

314

VU-200-B

VU-200-BF

304

VU-250-A

VU-250-AF

366

VU-250-B

VU-250-BF

356

VU-300-A

VU-300-AF

420

VU-300-B

VU-300BF

410

PRP-150-A

PRP-150-AF

262

PRP-150-B

PRP-150-BF

252

PRP-200-A

PRP-200-AF

314

PRP-200-B

PRP-200-BF

304

PRP-250-APRP-250-AF

366

PRP-250-B

PRP-250-BF

356

PRP-300-A

PRP-300-AF

420

PRP-300-B

PRP-300-BF

410

HP-150-A

HP-150-AF

314

HP-150-B

HP-150-BF

304

HP-200-A

HP-200-AF

366

HP-200-B

HP-200-BF

356

HP-250-A

HP-250-AF

420

HP-250-B

HP-250-BF

410※削孔は適応削孔径にあわせてください。
削孔のくぼみや段差は補修してください。
※内目地にバックアップ材をご利用下さい。

変位量（屈曲角1 かつ外側60㎜）に移動し、外水圧0.10MPaを保持する。

変位量（屈曲角1 かつ外側60㎜）に移動し内水圧0.05MPaを保持する。

管外径
114

140165216267

318

171

228.8

286.2

343.6

202

254

306

abcd

●取付用治具＜油圧式＞（別売品）

ea 防護リング■塩ビ管・ヒューム管（ポリエチレンフォーム）

b 中押リング（SUS304）

c 締付バンド

使用例●取付用治具＜簡易式＞（別売品）（SUS304）d 本体ゴム

本体ゴム
防護リング
締付バンド

（EPDM）

本管

e バックアップ材■リブ管（ウレタンスポンジ）
使用例

取 付 手 順削孔は適応削孔径にあわせてください。

本体ゴム
中押リング

マンホールへの取付（塩ビ管・ヒューム管・リブ管共通）❶ 削孔面の清掃及び確認❷ 本体ゴムをセット

締付バンド❸ 専用治具をセット

本管❹ 中押リング拡径後の状態
バックアップ材
内目地
中押リング
マンホール

内目地

削孔面のホコリ等をウエスでふき取ります。
くぼみや段差がある場合は補修してください。削孔径が適正か確認して下さい。

本体ゴムの↑印を上にしてストッパー位置まで押し込みます。セット後筒部をマンホール内に折り返します。

中押リングが定位置に有ることを確認し、取付用治具4箇所のツメを中押リングにセットします。

中押リングがロックしたらOKです。先端部分の凸凹がかみ合っていることを確認します。

【現場作業】＜ 塩ビ管・ヒューム管 ＞❺ 本管セット

本体ゴムの筒部を外側に戻し、締付バンドをセットします。防護リングを本管に預け、本管を挿入してください。

❻ バンドの締付❼ 防護リングのセット締付バンドを締めます。ボックスレンチ等でしっかり締めてください。
（締付トルク：5〜7N・m）

防護リングを隙間に挿入してください。本
体ゴムの保護および、可とう部が土砂等で埋まらないようにします。

❻ バンドの締付❼ 防護リングのセット

ゴムリング【 取付歩掛表 】
呼び径150200250300塩ビ管0.05人

0.06人

0.07人

0.08人

リブ管
ヒューム管0.06人

0.07人

0.08人

0.09人

バックアップ材
防護リング
マンホール※施工手順①〜⑧を連続して作業した場合の1ヶ所あたりの目安です。

❽ バックアップ材の挿入★本管の位置決め

本体ゴムと本管の間にバックアップ材を挿入します。

本管の位置決めにはキャンバー等使うと（キャンバーは別売）便利です。

【現場作業】＜ リブ管 ＞❺ 本管セット

止水ゴムリング（付属品）

本体ゴムの筒部を外側に戻し、締付バンドをセットします。防護リングを本管に預け、本管を挿入してください。止水ゴムリング（付属品）が締付バンドの位置にくるようにセットして下さい。

2本の締付バンドは、交互にしっかりと締めます。ボックスレンチ等でしっかり締めてください。
（締付トルク：5〜7N・m）

防護リングを隙間に挿入してください。本
体ゴムの保護および、可とう部が土砂等で埋まらないようにします。

下水道管路用耐震シリーズ製品
マンホール用耐震性継手【WIDEジョイント】

VU400〜600

PRP700〜2000

HP500〜2000【スペーサージョイント SR】

VU300〜500

PRP／HP／HC300〜450【スペーサージョイント DR】（推進管用 内付けタイプ）
V150〜600

HP-D250〜3000

RS200〜700

取付け管用可とう支管継手【メカロック支管】

VU／VP150〜300 100〜150

HP／CP／HC200〜250 100〜150【FL支管】

HP500〜 VU150・200（本管 取付管） HP-D350〜 VU150・200（本管 取付管）

マンホール用止水バンド【SUバンド】

可とう性継ぎ手用

弾性目地材【スペーサー・ソフトメジSS】

マンホール浮上防止対策工法【WIDE セフティパイプ工法】

公益財団法人 日本下水道新技術機構「新技術研究成果証明書」
取得【本社】（東京営業部）〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センタービル531号＜TEL＞03-3767-4300 ＜FAX＞03-3767-4310【大阪営業所】〒561-0822 大阪府豊中市三国1-3-20 サカエビル＜TEL＞06-6333-2010 ＜FAX＞06-6333-2022【新潟営業所】〒954-0214 新潟県長岡市中条新田1402番地＜TEL＞0256-97-4771 ＜FAX＞0256-98-3525【新潟工場】〒954-0214 新潟県長岡市中条新田1402番地＜TEL＞0256-97-4984 ＜FAX＞0256-98-3525※このカタログに記載の寸法・仕様などは、製品改良などにより予告なく変更する場合があります。

1703-3T