汎用制御盤 MTCP シリーズ

カタログ

株式会社ミナテック

汎用制御盤 MTCP シリーズは盤内に電源回路、シーケンサ（ＰＬＣ）、安全回路を当社標準の回路構成であらかじめ設置しており、お客様により必要な機能（回路）を追加頂けます。
シーケンサは Ethernet ユニット、各種通信ユニット、リモートＩ/Ｏマスタユニットを備えており、拡張性は万全です。
安全回路は安全ＰＬＣを使用することで、多様な安全回路を構成することができ、また海外規格の適合も容易になっております。

１．制御盤を一から設計するより、設計コストが削減できます。
２．基本回路が出来ているので、製作時間が短縮できます。
３．実績のある当社標準回路構成なので安心です。
４．複数台制御盤を作成したとき盤内部品が共通化でき予備品点数が削減できます。
５，基本回路が同じなのでメンテナンスに有利です。

MTCP シリーズは盤のサイズ、塗装色、電線種類（国内規格・海外規格）電線色など、お客様よりご指定又はご選択頂けますので、ぜひお問い合わせください。

汎用制御盤のラインナップは設備の規模に合わせて下記３種類をご用意しております。
・大規模設備用 MTCP-Ｌシリーズ
・小中規模設備用（増設スペース無） MTCP-ＭＳシリーズ
・小中規模設備用（増設スペース有） MTCP-ＭＩシリーズ

2

分電盤と汎用制御盤を組み合わせて使用するシリーズで、動力電源が１００Ａを超える大規模設備の構築が可能です。安全回路も安全 PLC を導入することにより、大規模設備への対応が可能になっております。
【仕様一覧】

MTCP-L-01Mシリーズ
グレード

MTCP-L-01M-10

MTCP-L-01M-06

MTCP-L-01M-04

MTCP-L-01M-03

Q06UDEH

Q04UDEH

Q03UDEH

シーケンサ
Q10UDEH
CPUユニット
シーケンサCPU ユニバーサルモデル Ethernet内蔵タイプ
ベースユニット

Q312B（12スロット）

Q312B（12スロット）

Q312B（12スロット）

Q312B（12スロット）

Q61P/Q36P
電源ユニット
入力：AC100～240V 出力：DC5V 6A/入力：DC24V 出力：DC5V 6A
CPU（三菱電機）

QJ71GF11-T2

CC-LINK IEフィールドユニット
マスタ局/ローカル局

QX42
入力ユニット

DC入力：64点 DC24V 4mA 応答時間：1/5/10/20/70ms
32点1コモン プラスコモンタイプ 40ピンコネクタ×2
QY42P

出力ユニット

トランジスタ出力：64点 DC12～24V 0.1A/1点，2A/1コモン 応答時間：1ms
32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ×2
制御盤

制御盤本体サイズ※1

幅800×高1600×奥行350

架台サイズ※1

幅800×高50×奥行350

設置場所

屋内用

扉

片扉

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y7/1)／クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

鉄

取付基盤

鉄製基盤(2.3mm)

キャビネット板厚

扉1.6mm ボディ1.6mm

ハンドル

防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)

構造

水切、防塵パッキン付

3

【仕様一覧】

MTCP-L-01Mシリーズ
電源
AC100V 単相 50Hz/60Hz
動力電源
---

2次側使用可能電流

AC100V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
制御電源

DC24V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
動力用電源色R相：赤 S相：白 T相：青AC制御電線色

黄

DC制御電線色青CT2次側回路色黒

外部電源線色オレンジ

電線色 ※3

圧着端子 ※4アース線

緑・黄ストライプ

動力回路

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（AC100V）

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（DC24V）

Y型端子 裸圧着端子 ／JST
安全シーケンサ

セーフティコントローラ

QS001CPU

基本ベースユニット

QS034B
QS061P-A1

電源ユニット
安全PLC

入力：AC100～120V 出力：DC5V 6A
CC-LINK IEフィールドネットワーク
マスタ・ローカルユニット
CC-LINK Safetyシステム
マスタユニット
CC-LINK Safetyシステム
リモートI/Oユニット

QS0J71GF11-T2
QS0J61BT12
QS0J65BTB2-12TD
通信I/F

Ethernet

盤内 HUBポートに4ポート空きあり

リモート通信----PLC⇔安全PLC間

CC-LINK IEフィールド※1：制御盤サイズは変更可能です。
※2：2次側使用電流量は、指定可能です。
※3：電線色は、指定可能です。
※4：圧着端子は、指定可能です。

4【仕様一覧】

MTCP-L-01Oシリーズ
グレード

MTCP-L-01O-67

MTCP-L-01O-66

MTCP-L-01O-65

MTCP-L-01O-64

CJ2H-CPU66-EIP

CJ2H-CPU65-EIP

CJ2H-CPU64-EIP

シーケンサ
CJ2H-CPU67-EIP
CPUユニット
CJ2H(EtherNet/IP機能付）
CJ1W-PA205C/CJ1W-PD025
電源ユニット
入力：AC100～240V 出力：DC5V 5A/入力：DC24V 出力：DC5V 5A
CJ1W-DRM21
DeviceNetユニット
マスター、スレーブ機能付きCPU（OMRON）

CJ1W-CRM21
CompoNetユニット

CJ1W-ID261
入力ユニット
入力：64点 DC24V 4mA 16点1コモン 富士通コネクタ
CJ1W-OD261
出力ユニット
出力：64点 DC12～24V 0.3A 16点1コモン 富士通コネクタ
CJ1W-TER01

エンドカバー
制御盤
制御盤本体サイズ※1

幅800×高1600×奥行350

架台サイズ※1

幅800×高50×奥行350

設置場所

屋内用扉

片扉

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y7/1)／クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

鉄

取付基盤

鉄製基盤(2.3mm)

キャビネット板厚

扉1.6mm ボディ1.6mm

ハンドル

防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)

構造

水切、防塵パッキン付

5

【仕様一覧】

MTCP-L-01Oシリーズ
電源
AC100V 単相 50Hz/60Hz
動力電源
---

2次側使用可能電流

AC100V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
制御電源

DC24V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
動力用電源色R相：赤 S相：白 T相：青AC制御電線色

黄

DC制御電線色青CT2次側回路色黒

外部電源線色オレンジ

電線色 ※3

圧着端子 ※4アース線

緑・黄ストライプ

動力回路

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（AC100V）

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（DC24V）

Y型端子 裸圧着端子 ／JST
安全シーケンサ

安全PLC

NE1A-SCPU02

セーフティコントローラ
通信I/F

Ethernet

盤内 HUBポートに4ポート空きあり

リモート通信

DeviceNet※1：制御盤サイズは変更可能です。
※2：2次側使用電流量は、指定可能です。
※3：電線色は、指定可能です。
※4：圧着端子は、指定可能です。

6

大規模設備用

MTCP-Ｌシリーズ 外形図

7制御盤の中に分電盤の機能が内蔵されており、動力電源１００Ａまでの小中規模設備の構築が可能です。専用機能部分を別制御盤として構築されることを想定したシリーズです。
【仕様一覧】

MTCP-MS-01Mシリーズ
グレードMTCP-MS-01M-10

MTCP-MS-01M-06

MTCP-MS-01M-04

MTCP-MS-01M-03

Q06UDEH

Q04UDEH

Q03UDEH

シーケンサ
Q10UDEH
CPUユニット
シーケンサCPU ユニバーサルモデル Ethernet内蔵タイプ
ベースユニット

Q38B（8スロット）

Q38B（8スロット）

Q38B（8スロット）

Q38B（8スロット）

Q61P/Q36P
電源ユニット
入力：AC100～240V 出力：DC5V 6A/入力：DC24V 出力：DC5V 6A
CPU（三菱電機）

QJ61BT11N
CC-LINKユニット
CC-Linkマスタ/ローカル局
QX42
入力ユニット

DC入力：64点 DC24V 4mA 応答時間：1/5/10/20/70ms
32点1コモン プラスコモンタイプ 40ピンコネクタ×2
QY42P

出力ユニット

トランジスタ出力：64点 DC12～24V 0.1A/1点，2A/1コモン 応答時間：1ms
32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ×2
制御盤

8制御盤本体サイズ※1幅800×高1600×奥行350

架台サイズ※1

幅800×高50×奥行350

設置場所

屋内用扉

片扉

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y7/1)／クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

鉄

取付基盤

鉄製基盤(2.3mm)

キャビネット板厚

扉1.6mm ボディ1.6mm

ハンドル

防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)

構造

水切、防塵パッキン付

【仕様一覧】

MTCP-MS-01Mシリーズ
電源
AC200V 3相3線式 50Hz/60Hz
動力電源
100A

2次側使用可能電流

AC100V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
制御電源

DC24V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
動力用電源色R相：赤 S相：白 T相：青AC制御電線色

黄

DC制御電線色青CT2次側回路色黒

外部電源線色オレンジ

電線色 ※3

圧着端子 ※4アース線

緑・黄ストライプ

動力回路

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（AC100V）

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（DC24V）

Y型端子 裸圧着端子 ／JST
安全シーケンサ

安全PLC

セーフティコントローラ

WS0-CPU000200

CC-LINKインターフェースユニット

WS0GCC100202

安全入出力混合ユニット

WS0-XTI084202
通信I/F

Ethernet

盤内 HUBポートに4ポート空きあり

リモート通信

CC-LINK※1：制御盤サイズは変更可能です。
※2：2次側使用電流量は、指定可能です。
※3：電線色は、指定可能です。
※4：圧着端子は、指定可能です。

9【仕様一覧】

MTCP-MS-01Oシリーズ
グレード

MTCP-MS-01O-67

MTCP-MS-01O-66

MTCP-MS-01O-65

MTCP-MS-01O-64

CJ2H-CPU66-EIP

CJ2H-CPU65-EIP

CJ2H-CPU64-EIP

シーケンサ
CJ2H-CPU67-EIP
CPUユニット
CJ2H(EtherNet/IP機能付）
CJ1W-PA205C/CJ1W-PD025
電源ユニット
入力：AC100～240V 出力：DC5V 5A/入力：DC24V 出力：DC5V 5A
CJ1W-DRM21
DeviceNetユニット
マスター、スレーブ機能付きCPU（OMRON）

CJ1W-CRM21
CompoNetユニット

CJ1W-ID261
入力ユニット
入力：64点 DC24V 4mA 16点1コモン 富士通コネクタ
CJ1W-OD261
出力ユニット
出力：64点 DC12～24V 0.3A 16点1コモン 富士通コネクタ
CJ1W-TER01

エンドカバー
制御盤

10

制御盤本体サイズ※1

幅800×高1600×奥行350

架台サイズ※1

幅800×高50×奥行350

設置場所

屋内用

扉

片扉

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y7/1)／クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

鉄

取付基盤

鉄製基盤(2.3mm)

キャビネット板厚

扉1.6mm ボディ1.6mm

ハンドル

防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)

構造

水切、防塵パッキン付

【仕様一覧】

MTCP-MS-01Oシリーズ
電源AC200V 3相3線式 50Hz/60Hz
動力電源
100A

2次側使用可能電流

AC100V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
制御電源

DC24V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
動力用電源色R相：赤 S相：白 T相：青AC制御電線色

黄

DC制御電線色青CT2次側回路色黒

外部電源線色オレンジ

電線色 ※3

圧着端子 ※4アース線

緑・黄ストライプ

動力回路

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（AC100V）

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（DC24V）

Y型端子 裸圧着端子 ／JST
安全シーケンサ

安全PLC

NE1A-SCPU02

セーフティコントローラ
通信I/F

Ethernet

盤内 HUBポートに4ポート空きあり

リモート通信

DeviceNet※1：制御盤サイズは変更可能です。
※2：2次側使用電流量は、指定可能です。
※3：電線色は、指定可能です。
※4：圧着端子は、指定可能です。

11

小中規模設備用

12MTCP-ＭＳシリーズ 外形図制御盤の中に分電盤の機能が内蔵されており、動力電源１００Ａまでの小中規模設備の構築が可能です。またサーボアンプ、インバータなどの機器を設置する為のスペースを盤内に確保していますので、汎用制御盤内に専用機能を組み込むことが可能です。
【仕様一覧】

MTCP-MI-01Mシリーズ
グレード

MTCP-MI-01M10

MTCP-MI-01M06

MTCP-MI-01M04

MTCP-MI-01M03

Q06UDEH

Q04UDEH

Q03UDEH

シーケンサ
Q10UDEH
CPUユニット
シーケンサCPU ユニバーサルモデル Ethernet内蔵タイプ
ベースユニット

Q38B（8スロット）

Q38B（8スロット）

Q38B（8スロット）

Q38B（8スロット）

Q61P/Q36P
電源ユニット
入力：AC100～240V 出力：DC5V 6A/入力：DC24V 出力：DC5V 6A
CPU（三菱電機）

QJ61BT11N
CC-LINKユニット
CC-Linkマスタ/ローカル局
QX42
入力ユニット

DC入力：64点 DC24V 4mA 応答時間：1/5/10/20/70ms
32点1コモン プラスコモンタイプ 40ピンコネクタ×2
QY42P

出力ユニット

トランジスタ出力：64点 DC12～24V 0.1A/1点，2A/1コモン 応答時間：1ms
32点1コモン シンクタイプ 40ピンコネクタ×2
制御盤

制御盤本体サイズ※1

幅1600×高1600×奥行350

架台サイズ※1

幅1600×高50×奥行350

設置場所

屋内用

扉

両扉

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y7/1)／クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

鉄

取付基盤

鉄製基盤(2.3mm)

キャビネット板厚

扉1.6mm ボディ1.6mm

ハンドル

防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)

構造

水切、防塵パッキン付

13

【仕様一覧】

MTCP-MI-01Mシリーズ
電源
AC200V 3相3線式 50Hz/60Hz
動力電源
100A

2次側使用可能電流

AC100V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
制御電源

DC24V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
動力用電源色R相：赤 S相：白 T相：青AC制御電線色

黄

DC制御電線色青CT2次側回路色黒

外部電源線色オレンジ

電線色 ※3

圧着端子 ※4アース線

緑・黄ストライプ

動力回路

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（AC100V）

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（DC24V）

Y型端子 裸圧着端子 ／JST
安全シーケンサ

安全PLC

セーフティコントローラ

WS0-CPU000200

CC-LINKインターフェースユニット

WS0GCC100202

安全入出力混合ユニット

WS0-XTI084202
通信I/F

Ethernet

盤内 HUBポートに4ポート空きあり

リモート通信

CC-LINK※1：制御盤サイズは変更可能です。
※2：2次側使用電流量は、指定可能です。
※3：電線色は、指定可能です。
※4：圧着端子は、指定可能です。

14

【仕様一覧】

MTCP-MI-01Oシリーズ
グレード

MTCP-MI-01O-67

MTCP-MI-01O-66

MTCP-MI-01O-65

MTCP-MI-01O-64

CJ2H-CPU66-EIP

CJ2H-CPU65-EIP

CJ2H-CPU64-EIP

シーケンサ
CJ2H-CPU67-EIP
CPUユニット
CJ2H(EtherNet/IP機能付）
CJ1W-PA205C/CJ1W-PD025
電源ユニット
入力：AC100～240V 出力：DC5V 5A/入力：DC24V 出力：DC5V 5A
CJ1W-DRM21
DeviceNetユニット
マスター、スレーブ機能付きCPU（OMRON）

CJ1W-CRM21
CompoNetユニット

CJ1W-ID261
入力ユニット
入力：64点 DC24V 4mA 16点1コモン 富士通コネクタ
CJ1W-OD261
出力ユニット
出力：64点 DC12～24V 0.3A 16点1コモン 富士通コネクタ
CJ1W-TER01

エンドカバー
制御盤
制御盤本体サイズ※1

幅1600×高1600×奥行350

架台サイズ※1

幅1600×高50×奥行350

設置場所

屋内用扉

両扉

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y7/1)／クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

鉄

取付基盤

鉄製基盤(2.3mm)

キャビネット板厚

扉1.6mm ボディ1.6mm

ハンドル

防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)

構造

水切、防塵パッキン付

15

【仕様一覧】

MTCP-MI-01Oシリーズ
電源
AC200V 3相3線式 50Hz/60Hz
動力電源
100A

2次側使用可能電流

AC100V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
制御電源

DC24V
5A/10A/15A

2次側使用可能電流 ※2
動力用電源色R相：赤 S相：白 T相：青AC制御電線色

黄

DC制御電線色青CT2次側回路色黒

外部電源線色オレンジ

電線色 ※3

圧着端子 ※4アース線

緑・黄ストライプ

動力回路

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（AC100V）

丸型端子 裸圧着端子 ／JST

制御回路（DC24V）

Y型端子 裸圧着端子 ／JST
安全シーケンサ

安全PLC

NE1A-SCPU02

セーフティコントローラ
通信I/F

Ethernet

盤内 HUBポートに4ポート空きあり

リモート通信

DeviceNet※1：制御盤サイズは変更可能です。
※2：2次側使用電流量は、指定可能です。
※3：電線色は、指定可能です。
※4：圧着端子は、指定可能です。

16

小中規模設備用

MTCP-ＭＩシリーズ 外形図

17

株式会社ミナテック
お問い合わせ先■電話

0749-72-3847■FAX

0749-72-3857■URL

http://www.mina-tech.com■メール

info@mina-tech.com■営業時間 9:00～17:00■営業日

土・日・祝祭日・春期・夏期・年末年始休暇を除く