ＴＢ－８００型シリーズ
ＴＢ－８８０型シリーズ
スチームトラップ取扱説明書
この度はヨシタケ製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しく安全にご使用して頂くためにご使用になる前に必ず本文をお読み下さい。
また、この書類は大切に保存して頂きますようお願い致します。
―――本文の中で使用されている記号は以下のようになっています。―――
取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が警告 生じることが想定される場合。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが注意 発生する危険の状態が生じることが想定される場合。
目 次

１．製品用途 ·········································································································· １２．仕様及び性能
２．１ 仕様 ································································································ １～２２．２ 呼び径選定·················································································· ３～５３．寸法及び質量 ································································································ ６４．作動説明 ·································································································· ７～８５．設置要領
５．１ 設置時の警告、注意事項······························································ ９５．２ 配管図例 ··························································································· １０６．運転要領 ······································································································· １１６．１ 運転時の警告、注意事項··························································· １１７．保守要領
７．１ 保守・点検時の警告、注意事項 ·············································· １１７．２ 日常点検・定期点検・定期交換 ··············································· １２７．３ 故障と対策 ······················································································· １２７．４ 分解方法 ··························································································· １２アフターサービスについて■PDT-019L■

１．製品用途
スチームトラップは、熱管理において欠かすことのできない機器です。現在のスチームトラップの使用目的の主流は、低負荷（蒸気の輸送管におけるウォーターハンマーの防止及び蒸気の高質化を目的とした使用）・低排出のスチームトラップです。
２．仕様及び性能
２．１ 仕様≪ＴＢ－８００シリーズ≫
型式
呼適び用径
流

TB-811-16

TB-812-16

TB-813-16

TB-814-16

TB-815-16

TB-816-16

15A･20A･25A

15A･20A

20A･25A

25A･32A

32A･40A･50A

50A･65A

体

蒸気ドレン

最高圧
力
最高作動圧力差MPa
最高温度１.６MPa材 質

本

オリフィス一覧表をご参照下さい。
２２０℃

体

ねずみ鋳鉄

弁 体 ・ 弁 座
バケ

ッ焼入れクローム鋼

トステンレス鋼ガ ス ケ ッ ト

ノンアスベスト

接続ＪＩＳ Ｒｃ

≪ＴＢ－８８０シリーズ≫
型式
呼び径

適用流体

最高圧力

最高作動圧力差 MPa
最高温本
材 質ケ

TB-882-16

TB-883-16

15A･20A

15A･20A･25A

15A･20A

20A･25A･32A

蒸気ドレン
１.０５MPa

１.６MPaオリフィス一覧表をご参照下さい。
２２０℃

体

ねずみ鋳鉄
焼入れクローム鋼

トステンレス鋼ガ ス ケ ッ ト

ノンアスベスト内蔵ストレーナステンレス鋼

接ッTB-881-16度

弁 体 ・ 弁 座
バTB-880-10

続ＪＩＳ Ｒｃ

注意（１）製品に付いている銘板の表示内容と注文された型式の仕様内容を確認して下さい。
※内容が違っている場合は、使用しないで当社にお問い合わせ下さい。

- 1 -■PDT-019L■

■オプション
●ラージベント（ＬＶ）
エアー及び気体の処理能力を高めるため、バケットのベント孔を大きくしたものです。
●サーミックベント付バケット（Ｔ）
バイメタル式の補助エアーベントで、通気当初の大量のエアーを排出するために有効です。
最高使用圧力は 1.6MPa になります。
●内蔵式チェッキ弁（ＣＶ）
ステンレス鋼製で、スプリング止め式チャッキ弁をトラップの入口側又は案内管の上部に直接取り付けいたします。外部にチャッキ弁を取り付けるよりもコストの低減が出来ます。
●ベントワイヤー付バケット（ＶＷ）
エアーベント孔の目詰りを防止するためのワイヤーです。ドレンの中に油等が混入していたり、配管からのスケールが大量にある場合に使用し、エアーベント孔の目詰りによるエアーロックを防止します。
■アクセサリー●ポップドレン：凍結防止弁
蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。
通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の圧力が０.０３５MPa 以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを自動的に排出させます。
トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。
蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が０.０３５MPa に達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰します。
※通常品は、常用運転圧力が０.１MPa 以下の場合にはポップドレンは使用できません。
常用運転圧力が０.０５MPa 以上のものも製作致します。

※TB-880 型は内蔵式チェッキ弁・サーミックベント付バケットのどちらか一方しか取り付けできません。

- 2 -■PDT-019L■

２．２ 呼び径選定（１）トラップは、入口側圧力と出口側圧力（背圧）との差（作動圧力差）によってドレンを排出するものですから、必ず背圧を考慮した排出量選定をして下さい。
【例】入口側圧力０.５MPa、出口側圧力０.２MPa の場合には、作動圧力差０.３MPa 時の排出量となります。
（２）選定する場合には、通常安全率を２～３お取り下さい。
【例】１００kg/h の排出を必要とする場合には、２００～３００kg/h の能力（最大排出量）をもつトラップを使用するのが経済的です。
■排出量●ＴＢ－８８０●ＴＢ－８１１・８８１●ＴＢ－８１２・８８２●ＴＢ－８１３・８８３- 3 -■PDT-019L■

●ＴＢ－８１４●ＴＢ－８１５●ＴＢ－８１６※排出量は表示圧力差における連続排出量（kg）を示します。
※最高作動圧力差はそれぞれの円内に表示されています。
（白ヌキ表示のものは標準在庫、他は特別注文品になります。）- 4 -■PDT-019L■

■オリフィスサイズ一覧表
最高作動圧力差は、各オリフィスサイズにより異なります。
下記一覧表にてご選定下さい。
最高作動圧力差 MPa
型 式
TB-811
TB-812
TB-813
TB-880
TB-814
TB-881
TB-882
TB-883

TB-815

TB-816

オリフィスサイズ

11/16 （27.0 mm）―――――――――

―――

―――

―――

0.1

7/8 （22.0 mm）―――――――――

―――

―――

―――

0.17

3/4 （19.0 mm）

―――

―――

―――

―――

―――

0.1

0.28

5/8 （15.9 mm）

―――

―――

―――

―――

0.1

―――

0.42

9/16 （14.3 mm）

―――

―――

―――

―――

―――

0.21

0.56

1/2 （12.7 mm）

―――

―――

―――

0.1

0.21

―――

0.87

7/16 （11.2 mm）

―――

―――

―――

―――

―――

0.42

1.26

3/8 （ 9.5 mm）

―――

―――

―――

0.21

0.42

0.7

1.6

11/32 （ 8.7 mm）

―――

―――

―――

―――

0.56

0.87

―――

5/16 （ 7.9 mm）

―――

―――

0.1

0.42

0.87

1.26

―――

9/32 （ 7.1 mm）

―――

―――

―――

0.56

1.26

―――

―――

1/4 （ 6.4 mm）

―――

0.1

0.21

0.87

1.6

1.6

―――

7/32 （ 5.6 mm）

―――

―――

―――

1.26

―――

―――

―――

3/16 （ 4.8 mm）

0.14

0.21

0.49

1.6

―――

―――

―――

5/32 （ 4.0 mm）

―――

0.49

0.87

―――

―――

―――

―――

1/8 （ 3.2 mm）

0.56

0.87

1.4

―――

―――

―――

―――

7/64 （ 2.8 mm）

0.87

1.4

1.6

―――

―――

―――

―――

＃38 （ 2.5 mm）

1.05

1.6

―――

―――

―――

―――

―――

※太字は標準在庫品です。

- 5 -■PDT-019L■

３．寸法及び質量【ＴＢ－８００シリーズ】【ＴＢ－８８０シリーズ】●ＴＢ－８００シリーズ
（mm）
型 式

呼び径Ａ

15･20A
95.2
25A
95.2
15A･
TB-812
143
20A
20A･
TB-813
178
25A
TB-81425･32A203
32･40･
TB-815
229
50A
50A･
TB-816292
65A※プラグＮｏは、Ｐ7：部品Ｎｏより参照。
TB-811

108
108

プラグ
No.8
NPT1/4
NPT1/4プラグ
No.12
NPT1/2
NPT1/2

165

137

NPT1/2

NPT1/2

6.8

299

197

179

NPT3/4

NPT1/2

12.5

346

229

198

NPT1

NPT120

413

260

203

NPT1-1/2

NPT1-1/2

32

541

330

279

NPT2

NPT259.4

Ｈ

Ｌ

Ｈ１175
175

127
134

230

質量（kg）
2.82.8●ＴＢ－８８０シリーズ（ストレーナ内蔵形）
（mm）
型 式

呼び径Ａ

Ｈ

Ｌ

Ｈ１プラグ
No.8プラグ
No.17※TB-880

15･20A

95.2

154

127

87

NPT 1/4

NPT 3/8No.17 ﾌﾟﾗｸﾞ
六角ﾚﾝﾁｻｲｽﾞ
5/16 ｲﾝﾁ

15･20A

95.2

179

127

113

NPT 1/4

NPT 3/8

5/16 ｲﾝﾁ

2.8
2.9
7.1

TB-881
TB-882

25A

95.2

185

134

113

NPT 1/4

NPT 3/8

5/16 ｲﾝﾁ

15･20A

143

238

165

146

NPT 1/2

NPT 3/8

5/16 ｲﾝﾁ

20･25･
178
314
200
187
NPT 3/4
NPT 1/2
3/8 ｲﾝﾁ
32A※内蔵式チェッキ弁・サーミックベント付バケットはどちらか一方しか取り付けできません。
※プラグＮｏは、Ｐ7：部品Ｎｏより参照。
TB-883- 6 -質量（kg）
2.514.1■PDT-019L■

４．作動説明●ＴＢ－８００シリーズ
No.

部品名

1

本体

2ふた3弁体

4弁座

5バケット

6レバー

7

入口案内管

8プラグ

9ガスケット10

パイプノック11ボルト＆ナット

12プラグ

13

銘板

●ＴＢ－８８０シリーズ

No.

※キャップ⑬は、本体から外すことが出来ません。

- 7 -

部品名

1

本体

2ふた3弁体

4弁座

5バケット

6レバー

7

入口案内管

8プラグ

9ガスケット10

パイプノック11ボルト＆ナット

12

ストレーナ

13

キャップ

14ガスケット

15

銘板

17プラグ

■PDT-019L■

（１）バケットは、自重により下降してトラップの底部に位置し、バルブは全開の状態となっています。
本体内に流入するドレンは、バケット及び本体を満たし、余剰のドレンは全開のバルブを通って排水されます。

（２）蒸気及びエアーと気体との混合体は、トラップ内に流入するとバケットの上部に溜まります。この混合体の量が一定以上（バケットの約２／３）に達すると、バケットに浮力が生じて上昇し、バルブを閉弁します。ドレンの流入がなければ、トラップは閉弁し続けます。

（３）トラップにドレンが再び流入すると、バケット内部の蒸気が凝縮し、バケット内の液体のレベルが上昇します。この速度はドレンの流入量により加減されます。また、バケット内のエアー等の気体は、バケット上部のエアーベントを通して排出され、トラップの上部に溜まります。このエアーベントからは蒸気も排出されますが、本体内には圧力差がなく蒸気とドレンの比重差のみによる非常に微細な気泡としてドレン内を上昇するため、トラップ上部に到達するまでに凝縮し、スチーム・ロスとはなりません。

（４）ドレンの流入により、バケット内の蒸気の凝縮による液体レベルの上昇が続き、一定位（バケットの約１／３）を超えるとバケットは浮力を失って沈み、バルブが開きます。トラップ内部に溜まった気体がまず排出され、続いてドレンが微細な異物と共にバルブを通って排出されます。この開弁の頻度は、ドレンの流入量により増減します。バケットのベントより抜けたエアー等の気体が多量にトラップ上部に溜まり、バケット内部の水位を押し上げることによってもバケットは浮力を失い、沈むことによって開弁し、気体を排出します。
以上で作動サイクルは完了し、このサイクルが反復されます。

- 8 -■PDT-019L■

５．設置要領
５．１設置時の警告、注意事項

警告（１）出口側配管は、スチームドレンが吹き出しても安全な場所へ導いて下さい。
※流体の吹き出しにより危険です。

注意（１）製品を配管する際、配管内の異物・スケール等を必ず除去してください。また、配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤等が、配管内に入らないようにしてください。
※異物・スケール・シール剤などが混入しますと、作動不良等の原因になります。
（２）取付は、出入口配管を間違えないよう取り付けて下さい。
※取付方向を間違えますと、製品の機能が果たされません。
（３）製品に無理な荷重・曲げ・振動が伝わらないよう配管して下さい。
※製品の作動不良や寿命が著しく短くなる恐れがあります。
（４）製品と配管との接続は確実に行ってください。
※接続が不十分ですと振動などにより接続部から流体が漏れて、やけどやけがをする危険があります。
（５）ウォーターハンマーなどの衝撃圧が加わらないようにしてください。また、製品の前後での急開閉弁などの使用は避けてください。
※大きな衝撃圧により製品が破損して流体が吹き出し、やけどやけがをする危険があります。
（６）製品の接続に高圧ニップル継手（配管）を使用する場合は、ねじ込みすぎに注意して下さい。ねじ込みすぎると、製品の接続ねじ部に割れが生じる恐れがあります。
（７）製品を配管に取り付ける際、ねじ込み過ぎないようにして下さい。ねじ込みに当たっては、手で 5 山程度ねじ込んだ後、工具にてさらに 1.5 山程度締めつけてください。
※シール材の種類によっては、ねじ込みの抵抗が軽減され、ねじ込みすぎると製品が破損する恐れがあります。
（８）保守・点検の容易な場所に取り付けて下さい。
（９）トラップの入口及び出口の抵抗をできるだけ小さくして下さい。
（１０）ドレンが重力でトラップに流れ込むように、配管勾配を設けて下さい。
（１１）正しい作動をさせるために、水平に取り付けて下さい。
（１２）出口側に背圧が加わる場合、トラップの出口側にチェッキ弁を取り付けて下さい。
（１３）電位差が生じる異種金属配管は行なわないでください。
※製品や部品が腐食します。
（１４）バイパス管をトラップと並列に設けると次のような利点があります。
・バイパス弁を開くことにより、通気始めの多量なドレン及び空気の排出を迅速に行なうことができます。
・新設配管時のブローオフが、トラップ前後の弁を閉めバイパス弁を開くことにより、容易にできます。
・トラップの点検及び部品の交換など、運転を休止せずにできます。

- 9 -■PDT-019L■

５．２ 配管図例

キャップ

ストレーナの清掃については、ブロー用の配管をキャップに設けてブローを行なって下さい。
キャップの六角穴付プラグはＮＰＴです。
取外しは、必ずインチ用の六角レンチにて行って下さい。

20A

20A

- 10 -■PDT-019L■

６．運転要領
６．１ 運転時の警告、注意事項

警告（１）蒸気を流す前に、配管接続部が確実に接続されていること、ゆるみ等がないことを確認してください。
※蒸気・ドレンが吹き出して、やけどやけがをするおそれがあります。
（２）製品の運転中は、素手で直接製品に触れないでください。
※やけどをするおそれがあります。
（３）製品の運転中は、出口開口部の前に立たないでください。
※ドレンの吹出しによって、やけどやけがをするおそれがあります。

注意（１）ウォーターハンマーを避けるために、配管の各止弁はゆっくり開いてください。
※止弁を急激に開くと、ハンチングやウォーターハンマー等を起こし、機器が破損するおそれがあります。
７．保守要領製品の故障の多くは配管内の異物によるものです。配管内の異物には十分注意してください。お客様のご使用においての異物噛みによる故障につきましては、有料修理となります。御了承ください。
７．１保守・点検時の警告・注意事項

警告(1)定期点検や部品交換する時は必ず製品や配管内の圧力が大気圧になっていることを確認し、製品本体を素手で触れるまで冷やしてから、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が行ってください。
※製品や配管の残圧によって、けがをする危険があります。また、高温状態の場合はやけどをする危険があります。
(2)本体とふたの接合部から漏れている場合、六角ボルトは増締めしないで、必ずガスケットを新品に交換してください。
※六角ボルトを増締めするとガスケットが破損し、蒸気が吹出して、やけどをする危険があります。

注意(1)製品の機能、性能を維持するため、定期点検を行ってください。
※一般の使用者は熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）に処置を依頼してください。
(2)長期間運転を休止した場合は、再運転前に定期点検を行ってください。その後６.運転要領にしたがって再運転してください。
※製品や配管内の錆発生により、製品が作動不良を起こす場合があります。
(3)ストレーナの清掃については、ブロー用の配管をキャップに設けてブローを行なってください。
(５．２ 配管図例参照)※キャップは本体から外すことが出来ません。

- 11 -■PDT-019L■

７．２日常点検・定期点検・定期交換
製品の機能・性能を維持するため日常点検・定期点検及び定期交換を実施してください。異常時の処置
は「７．３ 故障と対策」を参照してください。
●日常点検 （1 回/日）
製品運転時に点検を実施してください。
点 検 項 目点 検 基 準ドレンの排出具合ドレンをスムーズに排出すること。

外部漏れの有無

ドレンまたは蒸気の外部漏れがないこと。

●定期点検 （1 回/年）
定期的に分解点検を実施してください。
点 検 項 目点 検 基 準弁体及び弁座のシート面シート面に傷や摩耗、異物の噛み込みがないこと。

スクリーンの内の異物堆積

ブロー用配管より異物を取り除いてください。

７．３ 故障と対策
故障状況

故障原因対策及び処置
１.適正圧力のトラップと交換して下さい。

ドレンが出ない。

１.使用圧力が、トラップの適正圧力よりも高い。
２.異物などにより、弁座穴が詰まっている。

ドレンの出が悪い。

１.仕様に対し、トラップの排出能力が１.適正容量のトラップと交換して下さい。
不足している。
２.背圧が高すぎるため、作動圧力差が ２.配管系統及びトラップの出入口圧力十分ない。の検討をして下さい。
３.ストレーナ⑫が目詰りしている。
３.ブロー用配管にて、ブローを行なって（ＴＢ－８８０シリーズ）下さい。

ドレンが吹き放し。

１.トラップの容量が不足している。

蒸気が漏れる。

１.弁体③・弁座④に異物の噛み込みが １.分解して、弁体③・弁座④を清掃してある。
下さい。
２.バイパス弁が漏れている。
２.修理するか交換して下さい。

２.分解して、弁座穴を清掃して下さい。

１.適正容量のトラップと交換して下さい。

７．４ 分解方法

警告（１）分解・点検は熟練した専門の方や専門のメーカーにて行なって下さい。
（２）分解・点検する時は、必ず製品・配管・機器の内部圧力を完全に抜き、冷やしてから行なって下さい。
※残圧によってけがややけどをする場合があります。
（３）本体①フランジ部のボルト＆ナット⑪を取り、ふた②を持ち上げれば各部品が取り出せます。
（４）ふた②よりレバー⑥及び、バケット⑤を外します。
（５）組立は、分解手順の逆になります。ガスケット類は、新品に交換して下さい。

- 12 -■PDT-019L■

アフターサービスについて
１．納入品の保証範囲及び保証期間納入された製品は高度の技術と厳しい品質管理の基で製造いたしております。取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正しくご使用ください。万一材料または製造上の不具合がありました場合には、無料で修理させていただきます。
納入品の保証期間は、ユーザー様に納入し試運転開始後１ヶ年とさせていただきます。

２．製造中止後の部品の供給について製品は予告なく製造中止、改良を行うことがございます。製造中止した製品の部品の供給は、中止後５年間とします。但し、個別契約に基づく場合は除きます。

３．保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
(1)配管内のゴミ等による弁漏れ、または不安定作動が起こる場合。
(2)不当な取扱い、または使用による場合。
(3)消耗のはなはだしい部品などで、弊社から予めその旨申し出を行っている場合。
(4)異常水圧、異常水質等の供給側の事情による場合。
(5)水垢もしくは凍結に起因する場合。
(6)電源、空気源に起因する場合。
(7)弊社以外の不適当な改造がされた場合。
(8)設計仕様条件を超えた過酷な環境下(たとえば屋外使用による腐食の場合など)での使用による場合。
(9)火災、水害、地震、落雷その他天災地変による場合。
(10)消耗部品（たとえばテクニカルガイドブックに記載されているＯリング、ガスケット、ダイヤフラムなど）
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので納入品の故障や瑕疵により誘発される損害については、含まれませんのでご了承ください。

４．保証期間経過後、修理を依頼されるとき修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。なお、アフターサービスについては、弊社ホームページ（www.yoshitake.co.jp）のサポート＆サービ
スからお問い合わせ窓口一覧より最寄りの営業所までご相談ください。

PDD-022z