ユニット型 電極式蒸気加湿器 CP3mini (PR,PD)
取付・取扱説明書
目次
１．

安全上のご注意

２．

製品仕様

３．

各部の名称と寸法

４．

機能

５．

取付方法

６．

給排水配管

1) 取付場所の選定
2) 本体取付
1) 給水配管
2) 排水配管

７．

蒸気配管1) 蒸気ノズルの取付け、加湿吸収距離Bn2) 蒸気ノズルの種類、取付位置
3) 蒸気ホース・凝縮水ホースの取付け

８．

電気配線

９．

ディスプレイと操作ボタン

１０． 設定、調整
１１． 試運転
１２． 運転方法
１３． 保守方法

1） シリンダー
2） 排水ポンプ
3） 給水電磁弁4） 電磁接触器
5） 蒸気ホース
6） その他

リセットの方法

１４． 異常の場合の点検・処理方法
１５． 補修部品図、表2568227 JP PS 0423

ピーエス工業株式会社
東京
名古屋
大阪
福岡
熊本

東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3
名古屋市昭和区広路通5-9-3
大阪府吹田市垂水町3-16-3
福岡県福岡市博多区吉塚1-45-33
熊本市中央区中唐人町１番地

https://ps-group.co.jp
TEL:03-3485-8811 FAX:03-3485-8833
TEL:052-838-5525 FAX:052-838-5526
TEL:06-6338-7151 FAX:06-6338-7187
TEL:092-710-6365 FAX:092-710-6368
TEL:096-356-2201 FAX:096-356-2269

ピーエスグループ各社
札幌
盛岡
仙台
長野
新潟

北海道北広島市共栄41-3
岩手県盛岡市愛宕町16-5
宮城県仙台市青葉区木町通1-2-28
長野県長野市若里1-23-11
新潟県新潟市西区小針6-61-13

TEL:011-372-7601 FAX:011-372-8886
TEL:019-653-3780 FAX:019-653-3784
TEL:022-211-5431 FAX:022-211-5434
TEL:026-228-4334 FAX:026-227-4328
TEL:025-230-6393 FAX:025-230-6394

１．安全上の注意● ＜取付け及び取扱＞は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行って下さい。
● ここに記した注意事項は、警告、注意に区分していますが、誤った取付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に警告の欄にまとめて記載しています。しかし、注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。
● 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

警 告● 取付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼してください。
ご自分で取付工事をされ不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
● 取付工事は、取付説明書に従って確実に行ってください。取付に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
● 取付は、重量に十分耐え、振動の無い壁面に確実に行ってください。強度が不足している場合は、機器の落下により、ケガの原因になります。
● 台風などの強風、地震に備え、所定の取付け工事を行ってください。取付け工事に不備があると転倒などによる事故の原因になることがあります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」及び本説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部ケーブルの外力が伝わらないように確実に固定して下さい。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
● 配線は、浮き上がらないように成型し、端子台へ確実に締め込んで取り付けて下さい。
端子台の締め込みが不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
● 改修、改造は絶対にしないで下さい。また、修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
● 水道法、消防法、高圧ガス取締法、毒物劇物取締法に規制される部材の取扱いについては、専門業者に依頼して下さい。

注 意● アース工事を行って下さい。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないで下さい。
アース線が不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● ドレン配管は取付説明書に従って確実に排水するように配管して下さい。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
● 長期使用で取付台等が痛んでいないか注意して下さい。痛んだ状態で放置すると機器の落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。
● メンテナンスをする時は運転を停止して、必ず電源を切って下さい。電源を全て切らないでメンテナンスをすると、ケガや感電の原因になることがあります。
また、運転直後は非常に熱くなっており、触るとやけどの恐れがありますので、充分冷えてからメンテナンス
して下さい。
半年毎に充電部のネジの増し締めを行ってください。長期使用により緩んでくると火災の恐れがあります。
● 正しい容量のヒューズ以外は使用しないで下さい。針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
● ノイズにより誤動作する場合があります。インバーターやモーター等、ノイズを発生し易い機器の近くには設置しないで下さい。

12．製品仕様
加湿器型名 CP3最大蒸気発生量
有効加湿量
消費電力
主電源電圧
運転電流
最大電流
現地工事電源線太さ
漏電遮断器容量
風量
騒音値
蒸気ホース内径
ダクト内許容静圧
空重量
運転重量
外形寸法 幅
高さ
奥行き
給水圧力
使用水質の電気導電率
給水接続口径排水接続口径
使用周囲温湿度
入力可能な信号

単位
kg/h
kg/h
kW
V
A
A
mm2
A
ｍ3/ｈ
dB(A)
mm
Pa
kg
kg
mm
mm
mm
MPa ℃
mS/m

PR1
1
0.95
0.8

PR2
2
1.9
1.6
1Φ 200V

PD1
1
0.5
0.8

PD2
2
1.4
1.6
1Φ 200Ｖ

PD3
3
2.9
2.4

PD4
4
3.8
3.1

4.0
4.8
2.0

8.0
9.6
2.0

4.0
4.8
2.0

8.0
9.6
2.0

12.0
14.4
2.0

15.5
18.6
3.5

20
22
37

20

Φ22
±800
6.2
10.2
265
650
175
0.1～0.5MPa 5～40℃
水道水 12.5～125
Ｒ1/2” オスΦ22（付属蒸気ホースを使用）
5～40℃ ～75％ＲＨ

ON/OFF
DC4-20mA (内部インピーダンス 500Ω （通電時）)
DC1～5V (内部インピーダンス 100kΩ （通電時）)
DC0～10V (内部インピーダンス 100kΩ （通電時）)
0～135Ω

付属品

給水ホース 3/8”-3/4”袋ナット φ10 L=1ｍ
継手 G3/8"-R1/2"
排水ホース内径Φ22 L=0.5ｍ
蒸気ホース用バンド 2ヶ取付・取扱説明書
取付けビスセット(壁埋込プラグ＋φ5-50×1本 φ5-70×2本 φ4-20×2本)
蒸気ホース2m・凝縮水ホース2m・蒸気ノズル 各１本。（PD1～PD4)

安全装置

シリンダー寿命検知での自動停止
給水電磁弁、排水ポンプ故障による電流異常検知での自動停止
操作回路保護電流ヒューズ
基板保護電流ヒューズ

注1) 最大蒸気発生量は瞬間的な蒸気発生量の最大値です。
注2) PR1,PR2の有効加湿量は本体からの発生量です。
PD1～PD4の有効加湿量は蒸気ホース2mと蒸気ノズル（L=450)取付時の数値です。
注3) 内部インピーダンスは電源オフの時は大きくなります。
注4) 運転中に、加湿要求等に応じて排水ポンプ、給水電磁弁の動作音がします。
注5) 東海、中部、上信越、及び北海道などでは水道水の電気導電率が低くて運転出来ない地域があります。
その場合は電熱式加湿器SU型をご使用ください。
注6） 漏電遮断器の感度電流は30mAを使用してください。

23．各部の名称と寸法

左側面図
ファン
PR型のみ

ホース接続口
ＰＤ型のみ

運転スイッチ排水接続口Φ22

電線接続口
給水接続口G3/4

3

背面図

4．機能
蒸気発生と給水
加湿要求信号が来ると、蒸気シリンダーの電極に電圧がかかります。
給水電磁弁が開き、水が集水カップを通って蒸気シリンダーへ入ります。
水位が上昇し、電極が水と接触すると、電極間に電流が流れ始め、次第に水を加熱し蒸発させます。
水に触れる電極の表面積が大きいほど、大きな電流が流れて発熱量が増加し、蒸気発生量も増加します。要求された蒸気量に達すると、給水電磁弁が閉まります。
蒸気発生、または排水により蒸気シリンダーの水位が低下し、蒸気発生量が減少した場合、要求された蒸気発生量に再び達するまで給水電磁弁が開きます。
実際の蒸気発生量が要求された蒸気発生量より高くなった場合、蒸気発生とともに水位が低下する
ことによって、適切な容量に達するまで給水電磁弁は開きません。
発生した蒸気は大気圧同等の圧力で、常に蒸気ホースを通り室内空間或いはダクトへ放出されます。
その為蒸気シリンダー内は常に大気圧同等の圧力になりますが、ダクト、及び加湿対象室の静圧に影響を受けることはあります。
満水検知
蒸気シリンダー上部に設置された満水センサーは、水位が高くなりすぎるのを感知します。
センサーが水と接触すると、給水電磁弁は閉まります。
排水
水の蒸発過程において、水分中に含まれるミネラル成分の濃縮度が高くなり、水の電気伝導度が高まります。
この濃縮度が更に高まると、許容できないほど大きな電流が流れます。
これを防ぐために、定期的に蒸気シリンダーからポンプで排水し、適正な濃縮度に調整します。

電極

リレー

給水電磁弁
メイン基板

4

5．取付方法
1）取付場所の選定
下図に示すメンテナンススペースを確保して下さい。

ＰＤ型（蒸気ホース接続）

ＰＲ型（室内直吹）

ＰＤ型の場合、蒸気ホースの長さが4ｍ以内に納まるように取付け位置を選定して下さい。
蒸気ホース1ｍあたり、100Ｐaの圧力損失が発生します。
振動の影響を受けない強固な壁・架台などに取付けて下さい。
！注意 空調機・ダクト等に直接取付けしないで下さい。加湿器が故障する恐れがあります。
ノイズにより誤動作する場合があります。
ノイズにより誤動作する場合がありますので、インバーターやモーター等、
インバーターやモーター等、ノイズを発生し易い機器の近くには設置しないでください。
ノイズを発生し易い機器の近くには設置しないでください。

52）本体取付

前面カバー

本体

中間カバー

φ5-70mm

φ5-50mm
１ 壁に取付穴 A の印をつけます。（3個所）
２ ドリル（直径10ｍｍ）で深さ50ｍｍの穴を開け、付属の壁埋め込みプラグを差込みます。（下図参照）
３ 壁取付金具を付属のネジBで固定し、水平器を使って水平と垂直の調節をします。
４ 壁取付金具に本体を引っかけます。
５ 前面カバー底面のネジを緩め、前面カバーを外します。
６ 蒸気シリンダーのホース、電極プラグを外し、蒸気シリンダーを上に持上げ、外します。
７ 中間カバーのネジ2本を外し、中間カバーを左側のピンに引っかけます。（上図参照）
8 ネジ2本（上図C)及びネジ+ワッシャ－（上図D）で本体を固定し水平の調節をします。
9 逆の手順で元通りに組立てます。
注）蒸気シリンダー受けのOリングが外れていないことを確認してください。
注）電極プラグ及び満水プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
注）電極プラグが緩んでいると過熱焼損に到りますので充分に注意してください。

直径10ｍｍ
深さ 50ｍｍ66．給排水配管※給水接続口は付属給水チューブに付属継手（Ｒ1/2”オス）を接続します。
※給水接続後、保温してください。（厚み20mm)※排水接続口はΦ22です。付属排水ホースをホースバンドで固定します。
※圧力計、サービスバルブは、現地手配品となります。
※排水受けにはスケールを捕集するために目皿を敷いてください。

7

1)給水配管
・水道直結は出来ません。給水タンクを介して接続してください。
・給水圧力は0.1MPa以上必要です。不足している時はポンプ等で加圧して下さい。
・給水圧力が0.5MPa以上のときは、減圧弁で0.2MPaに減圧して下さい。
・飲料用の水道水を使用して下さい。純水は使用できません。井戸水、軟水はご相談下さい。
・電気導伝率 12.5～125mS/m が使用範囲です。
・給水用ホース（Ｌ=1m）を付属しています。
・給水配管接続は、Ｒ1/2”メスをご用意願います。
・配管を接続する前に、配管のフラッシングを5分以上行い、配管内の溜まり水、ゴミや油分などを排出して下さい。
・加湿器にゴミや油分、鉄錆などが入ると排水ポンプが詰まったり、フォーミング（泡立ち）を起こし、運転できません。
・給水配管接続後、保温してください。（厚み20mm)

2)排水配管・付属の排水ホースとホースバンドを使用し、本体底に接続します。
本体との接続に鉄管等金属管を使用することはできません。
・この排水ホースは排水配管に直接接続せず、ホッパー受けで間接配管し、大元の排水配管からの逆流を防止して下さい。
・ホッパーから先の排水配管は耐熱塩化ビニール管か鉄管を使用して下さい。
・排水温度は60～85℃になりますので、ＶＰ管は絶対に使用しないで下さい。
・排水管勾配は詰りを生じないように1/10以上の先下がり勾配として下さい。
・排水管にはバルブを取付けないで下さい。

8

7．蒸気配管
1）蒸気ノズルの取付け、加湿吸収距離Bn

加湿前の相対湿度
φ1 ％ｒｈ
5
10
20
30
40
50
60
70

40
0.9
0.8
0.7
0.5
-

50
1.1
1.0
0.9
0.8
0.5
-

（PD型の場合）

加湿吸収距離 Ｂｎ ｍ
加湿後の相対湿度 φ2 ％ｒｈ
60
70
80
1.4
1.8
2.3
1.3
1.7
2.2
1.2
1.5
2.1
1
1.4
1.9
0.8
1.2
1.7
0.5
1
1.5
0.7
1.2
0.8

90
3.58
3.4
3.2
2.9
2.7
2.4
2.1
1.7

ダクト形状、使い方による、ノズル、センサーの取付け位置とBn
・蒸気ノズルから吹き出した蒸気がダクト壁面に凝縮、結露するのを防止するために、ダクトの縮小、拡大の前後やセンサーの前などに加湿吸収距離 Ｂｎ を設けて下さい。
・ダクト内静圧は-800Pa ～ +1500Pa が使用範囲です。

●On/Offタイマーに入ったら、Set ボタンを押します。

ダクト 前/後

92)蒸気ノズルの種類、取付位置
蒸気ノズルの長さ 望ましいダクトの巾
Ｌ ｍｍ
Ｂ ｍｍ
300
350～550450
500～700600
650～850750
800～1000
940
1000～1200
1200～1400
1150
1240
1300～1500
1440
1500～1700
1760
1800～2000
水平ダクト

蒸気ノズル

10

3） 蒸気ホース・凝縮水ホースの取付け（PD型の場合）

・蒸気の凝縮を出来るだけ抑えるために、蒸気ホースは出来るだけ短くして下さい。（最大4ｍ）
・蒸気ホースが長くなると、有効加湿量が減少します。
・蒸気配管に銅管を用いる場合でも、本体との接続には必ず専用の蒸気ホースを使用して下さい。
・蒸気配管に銅管を用いる場合、配管には必ず保温をして下さい。（保温厚20ｍｍ）
・蒸気ホースは凝縮水の溜まりができないように、勾配をつけて下さい。
・凝縮水ホースはトラップをつけて封水し、排水枡へ排水して下さい。
・ホースをたるませないために途中をクランプ類で固定するか（300mm間隔）または耐熱性のパイプの中を通して下さい。
・接続箇所は全てホースバンドで締め付けて下さい。

良い例

最小300mm●セッティングに入ったら、「On/Offタイマー」を選択します。
↓ ボタンで下に下がっていき、On/Offタイマー を選択し、Set ボタンを押します。

●On/Offタイマーに入ったら、Set ボタンを押します。

悪い例

悪い例

つぶれ

勾配20%以下

水溜まり！警告
蒸気シリンダーの中の水には電圧が掛かり電流が流れています。
本体と接続する蒸気ホースにはＣＰ３専用のホース（電気絶縁ゴム製）を使用して下さい。

11

8．電気配線と設定

注1.破線は現地施工
注2.外部表示基板はPR型：オプション、PD型：標準搭載です。
注3.電源に漏電遮断器を設置してください。
注4.ファン付きPR型の場合はSC1-SC2を短絡してください。
注5.SC1-SC2間は必ず単独回路にしてください。複数台に並列に接続すると基板が故障します。

12

9．ディスプレイと操作ボタン

ディスプレイデイスプレイと操作ボタン
運転についてのパラメータ表示
使用時間によるメンテナンス警告表示やエラー表示
CP3の設定操作
警告、エラーのリセット操作

操作ボタン

異常ランプ 赤ランプ
本体に異常がある場合に赤ランプが点灯します。
異常内容はディスプレイに表示されます。
外部インターロックが開いている時に、運転ランプと交互に点滅します。
注意ランプ 黄ランプ
シリンダーのメンテナンスが必要な時に黄ランプが点灯します。

運転ランプ 緑ランプ
本体が蒸気を発生しているときに緑ランプが点灯します。
外部インターロックが開いている時に、異常ランプと交互に点滅します。
排水スイッチ蒸気シリンダーを手動排水します。排水スイッチを押した後、ディスプレイと操作ボタンによって、排水「スタート」/「ストップ」の操作を行うことができます。
排水中は注意ランプが点滅します。
運転スイッチ （本体底面にあります）
運転 入/切 スイッチ
運転 「入」 のときは、スイッチが点灯しています。

13

10．設定、調整
湿度調節器、信号の種類の設定

CP３ PD4 ２００V2●運転スイッチをＯＮして、しばらくした状態

スタンバイ

メインメニュー
ユーザーレベル ： Ｓｅｔ
Engineering： Ｓｅｔ
ホンタイノ シンダン ： Ｓｅｔ
Esc

↑

↓

●MENU キーを押し、メインメニューを表示した状態。
↓ボタンでユーザーレベルを選択し、Set ボタンを押す。
コードニュウリョク ＞ ↑ →ボタンで 8808 と入力して Set ボタンを押す。

Set

セッティングゲンゴ： English
セイギョ
： Set
シリンダー
： Set
サイダイノウリョク ： Set●ユーザーレベルで「セッティングメニュー」を選択します。

Esc↓ ↑ボタンで セイギョ を選択し、Set ボタンを押す。

↑

↓

Set

↓ボタンでセッティングを選択し、Set ボタンを押す。
↓ ↑ボタンでゲンゴを選択し、Set ボタンを押し、Japanese を選択して、Set ボタンを押す。

↓ ↑ボタンで シツドチョウセツキ を選択し Set ボタンを押す。

セイギョ： External： 4-20mA
シツドチョウセツキ： Set
セイギョシンゴウ
シツドセッテイ
Esc
↑
↓
Set

External （比例）又は ON/OFF を選択し、Set ボタンを押す。
External （比例）をセットした場合は、↓ ↑ボタンで セイギョシンゴウ を選択してSet ボタンを押し、使用する制御信号を選択して Set ボタンを押す。
※湿度調節器の設定については、下記を参照下さい。
※工場出荷時はPD型は4-20mAに、PR型はオンオフに設定してあります。
※ESC を押すと、１つ前の状態に戻ります。

湿度調節器の設定、及び配線方法（P.12 電気配線図参照）
湿度調節器により、設定、及び電気配線接続の方法が以下のように異なります。
・External （比例信号）0-135Ωの場合
配線接続は 配線図の A2
比例電圧信号の場合 配線接続は 配線図の A1
比例電流信号の場合 配線接続は 配線図の A1
・ON/OFF
配線接続は 配線図の A3制御信号と設定
制御信号

湿度調節器設定

制御信号

制御信号

ジャンパーピン設定

配線接続位置差込

0-135Ω

External

0-5V Poti

A2

JP1 5V

比例電圧

External

0-10V 等

A1

無し

比例電流

External

4-20mA 等

A1

無し

ON/OFF

ON/OFF-A3

JP2 24V

工場出荷時の各種設定
GFCIモード
ON (ONにすると排水時電磁接触器OFF)
ドウデンリツ ＜125μS/ｃｍ （12.5mS/m)
スイシツカンリ
ドレンファクター
1
ドレンスタンバイ ゼンハイスイ （強制排水時に全部排水する スコシノコスを選ぶと少し残る）
StandbyDelay
72h （72時間加湿要求が来ないと強制排水を行う）
キョウセイハイスイ オフ （要求の有る無しに関わらず、強制排水を行うかどうかの選択）
セッテイジカン72h （ForceDrain をオンにすると表示します。10h～720ｈ内で設定できます）

14

11．試運転
試運転前の確認・蒸気シリンダーの電極プラグ、満水プラグが根元までしっかりと差し込まれている事を確認してください。
満水プラグの差込が不充分だと「キュウスイジカン オーバー」異常が出たり、水が溢れる場合があります。
・給水配管のフラッシングを5分以上行ってから加湿器のサービスバルブを開けて下さい。
・排水配管が正しく施工されていることを確認して下さい。
・蒸気ホースがたるんでいないか確認して下さい（PD型の場合）。 P11参照
・主電源の他にファンインターロック信号、湿度調節器信号の配線がされているか確認して下さい。
・湿度調節器や信号の設定が正しいか確認して下さい。（P12参照）
・空調機を作動させ、ファンインターロック信号を入れて下さい。
・湿度調節器の設定を上げ、加湿器へ要求信号を入れて下さい。
試運転
・本体底面の運転スイッチを片側に倒して電源を入れます。運転スイッチのランプが点灯します。
・運転準備の確認の後、加湿要求が無い場合には「スタンバイ」、要求がある場合には、「カシツヨウキュウ＿％」と表示します。

CP3 PD4 200V2

CP3 PD4 200V2

スタンバイ

カシツヨウキュウ 100％

加湿要求が無い場合

加湿要求がある場合

・加湿要求が来てから約1分後に、給水電磁弁が開いて給水します。
・満水の位置まで水が入ると、または加湿要求に十分な水位に達すると給水電磁弁が閉じます。
・加湿要求が無い場合は、シリンダー電極への通電はOFFし、給水電磁弁もOFFします。
・ディスプレイには、加湿要求に応じて「スタンバイ」又は「カシツヨウキュウ＿％」が表示されます。
・満水状態のときには、「W21A マンスイ」と表示します。
・しばらくすると水が沸騰して蒸気が発生します。
・水が減り、電流が減ってくると再び給水電磁弁が開き、水を補給します。
・地域の水質により、「W21A マンスイ」表示が消えるまで数日掛かることもあります。
・湿度調節器の設定を下げ、加湿器が停止することを確認して下さい。
・何らかの異常が表示されたときは、P20を参照して原因を取り除いて下さい。
・長期間運転を停止するときは、シリンダーの水を全て抜いて下さい。
・排水スイッチを押すと、ディスプレイと制御ボタンによって排水「スタート」/「ストップ」の操作をすることができます。
・シリンダー内の水が全て抜けたら、ディスプレイ表示を見ながら、ストップ ボタンを押して、排水をストップします。再び排水が必要なときには スタート ボタンを押します。
・手動で排水をストップするまで注意ランプ（黄）が点滅を続けます。
・本体底面の運転スイッチを反対側に倒すと運転が停止します。

15

現在の蒸気発生量、設定などの確認
CP3 PD4 200V2
カシツヨウキュウ 100％

CP3 PD4 200V2
サイダイノウリョク ： 100％
リクエスト A： 100％
カシツリョウ： 2kg/h
MENU

←

： 1h

MENU

→

MENU

←

→ キーを更に1回押した状態：：→

CP３ PD4 200V2
ドレンファクター ： 1.0
ドウデンリツ： ＜125μS
ドレンスタンバイ ： ゼンハイスイ
キョウセイハイスイ： オン
MENU

←

←

→ キーを更に1回押した状態→

CP３ PD4 200V2
タイマー
On/Off タイマー ： オフ
サイダイノウリョク ： オフ

MENU

→ キーを順次押すことにより、各項目の状態を確認することができます。
→ キーを1回押した状態→ キーを更に1回押した状態

ウンテンジカン
シリンダー

CP3 PD4 200V2
ソフトウエア
1.20LA00
セイギョシンゴウ
ON/OFF（加湿要求がある場合）→

CP3 PD4 200V2←●運転スイッチをＯＮして、しばらくした状態→ キーを更に1回押した状態→

水質（導電率）と蒸気発生器
・地域により水の導電率が異なります。この蒸気発生器は、シリンダー内の水に流れる電流値により蒸気発生量を制御しているため、水の導電率が非常に重要です。
・例えば、下記地域に見られるような低導電率の水を使用すると、短時間でシリンダー寿命を表示することがあります。
これらの地域では、電熱式加湿器（SU型）が適しています。

盛岡
仙台
新潟
名古屋

73μS/cm （7.3mS/m)
82μS/cm （8.2mS/m)
87μS/cm （8.7mS/m)
72μS/cm （7.2mS/m)
16

12．運転方法
・本体底面の運転スイッチを片側に倒して電源を入れます。
・満水の位置まで水が入ると、または加湿要求に十分な水位に達すると給水電磁弁が閉じます。
・ディスプレイには加湿要求量が表示されます。
・満水状態のときには、「W21A マンスイ」と表示します。
・しばらくすると水が沸騰し蒸気が発生します。
・水が減り、電流が減ってくると再び給水電磁弁が開き、水を補給します。
・地域の水質により、「W21A マンスイ」表示が消えるまで数日掛かることもあります。
・何らかの異常が表示されたときは、20ページを参照して原因を取り除いて下さい。
・本体底面の運転スイッチを反対側に倒すと電源が切れます。

17

13.保守方法

必ず元ブレーカーを切って、加湿器本体に給電されていないことを確認してから作業してください

1）シリンダーシリンダーは消耗品です。
長時間の運転により内部の電極にスケールが付着して、電流が流れにくくなったり、運転時間が2500時間に達すると、ディスプレイに「シリンダーコウカン」と表示したまま運転し、72時間後に停止します。
シリンダーは常時在庫しておき、「シリンダーコウカン」と表示されたら、ただちに運転を停止して交換して下さい
シリンダーを交換するときは電極プラグも点検し、変色していたら交換してください。
シリンダーを交換するときは、電極プラグを確実に根元まで差し込んでください。根元まで差し込まれていないと、接触不良等により焼損に至ることがありますので、十分に注意して下さい。
シリンダー交換後は基板に記憶されているタイマー時間のリセットが必要です。

1.手動排水にてシリンダー内の水を全排水します。

2.蒸気ホースのバンドを緩め、蒸気ホースを外します。

底面のネジを緩め、前面カバーを外します。

3.電極プラグと満水センサーを上に引き抜き、外します。

4.蒸気シリンダーを上に引き抜き、外します。
新しい蒸気シリンダーを逆の手順で設置してください。

リセット方法メンテナンス
リレキリセット：Set

ユーザーレベルで「メンテナンスメニュー」を選択します。
メインメニュー＞ ユーザー レベル＞ コード ニュウリョク＞ 8808 ＞↓ ↑ボタンでメンテナンスを選択して、Set ボタンを押します。

Esc

↑

↓

シリンダー A リセットを選択し、Set ボタンを押します。

シリンダーAリセット
左記表示が出たら、＜Yes＞ボタンを押して確定します。
キケン！ カナラズ シリンダー
コウカンシテカラリセットシテクダサイ

No

Yes

又、夏期など長期間使用しないときは必ずシリンダーの水を全て排水してください
水を入れたままにしておくと内部の電極が錆び、火花放電により穴あき、蒸気漏れ、最悪の場合シリンダーの焼損に至ります。この為、シリンダー交換の目安は、運転2500時間とお考え下さい。
シリンダーは消耗品ですので、洗浄して再使用は止めてください。事故の原因となります182）排水ポンプ
シリンダーを交換したときは排水ポンプを分解清掃してください。

1. コネクタを外します。
2. ホースバンドを緩めて本体を外します。
3. ポンプ底面のネジ2本と右側面のネジを外します。（底面のネジはドレンカナルを外すと見えます）

給水電磁弁

排水ポンプ

ハウジングを外し、内部をやわらかいブラシで清掃し、スケールを除去します。
その後、塗れたタオルで拭き取ります。
内部を生ぬるい中性洗剤で洗浄した後、水道水で洗い流して下さい。

3）給水電磁弁
シリンダーを交換したときは給水電磁弁を分解清掃してください。
入口ストレーナーをラジオペンチでつまみ、引き出して水で充分に洗浄してください。

出口側

入口側

入口

オリフィス
4） 電磁接触器
半年に一度，端子ネジ部の緩みを確認し、緩みがあれば増し締めを行ってください
ネジ部や樹脂部，電線に変色が無いか確認し，異常があれば交換が必要です。
5） 蒸気ホース
蒸気ホースは、2～3年を目安に交換して下さい。
6） その他
電極プラグはシリンダー交換時に必ず点検し変色していたら交換してください。
シリンダー交換時に内部ホースの劣化（亀裂，硬化）に注意し，異常があれば交換してください。
半年に一度、充電部のネジの増し締めを行ってください。
ネジ部や樹脂部，電線に変色が無いか確認し，異常があれば交換が必要です。
19

14．異常の場合の点検・処理方法
番号W1

ディスプレイ表示

LEDの状態

CFカードガナイ

E1

原因

処置

CFカードがセットされていない

CFカードをセットし直す

赤回路箔に酸化膜が出来、読み取れない

CFカードの交換 又は CPU基板の交換

E2

CFカードヨミトリフノウ

赤CFカードのデータが空

CFカードをセットし直す

E3

CF-Card Invalid

赤CFカードが無効

CFカードをセットし直す。交換する

CFカードフテキゴウ
E4

赤シリンダーの設定が間違っている
設定の変更
ﾒﾆｭｰ⇒Enginnering⇒5572⇒Core Param.⇒Cyl.Param.⇒Number：242である事を確認
CFカードが本体に適合していない

CFカードをセットし直す

本体設定が、CFカードに適合していない

本体を正しく設定し直す

E9

Illegal HW-Settings

赤パラメータが正しく設定されていない

CFカードをセットし直す パラメータを再設定

E10Flash R/W Fault

赤制御システムが無効

制御ユニットの交換

赤バックアップ電池が空（CR1632 3V)
電池交換後、時刻再設定
ﾒﾆｭｰ⇒ﾕｰｻﾞｰﾚﾍﾞﾙ⇒8808⇒ｾｯﾃｨﾝｸﾞ⇒Date及びTime より日付時刻の変更を行う

E11
W12
W20

Clock R/W Fault
Timer Disable
インターロック オープンE20

内蔵のON/OFFタイマーで制御されている
赤-緑 交互点滅 ファンインターロック、エアフローモニター、

赤ハイリミッター等の信号がきていない

必要により、タイマー設定を調整する
ファンインターロック、エアフローモニター、

ハイリミッター等の信号を入力する

Engineering LevelでRem.SafChainをONにするとW20AがE20Aに切り替わり、外部警報出力する事も可能
W21

マンスイ

E21

赤
導電率が低過ぎる。
W21（満水)検知後30分経っても電流が3％以下のときにE21に切り替わります。

まだ水が凝縮していない

ドウデンリツ＜125μS/cmに変更する

W22

キュウスイジカン オーバー

給水圧の確認E22

赤給水電磁弁故障 高静圧
給水電磁弁点検20分経っても満水にならないとW22になり、さらに220分経つとE22に切り替わり、外部警報出力

W23

デンリュウガナガレナイ

E23

赤給水電磁弁故障 高静圧
給水電磁弁点検 静圧確認
20分経過も満水にならないか満水検知していない状態で電流が3％以下のときW23発生 さらに220分経つとE23になり外部警報出力

W24

デンリュウ オーバーE24

赤排水ポンプの故障により、排水不良
排水ポンプの確認、ごみ詰まり等除去
電流値が125％を超えるとW24になり、排水動作を15回(2秒×15回)繰り返しても変わらないとE24になり外部警報出力

W25

Excess Current

E25

赤シリンダーの型式が適切ではない
正しいシリンダーに交換する
定格電流値の135%を超えるとW25になり、排水動作を3回（15秒×3回)繰り返しても変わらないとE25になり外部警報出力

マンスイデデンリュウガナガレナイ

断水

断水

給水圧が低い 水漏れ

給水圧が低い 水漏れ

加湿要求が急激に減少した排水ポンプの故障により、排水不良

赤

水が凝縮するまで待つ

給水圧の確認

水漏れの確認
静圧確認
水漏れの確認

湿度調節器の設定調整

排水ポンプの確認、交換、ごみ詰まり除去

E26

Req.Off Current

W27

フォーミング

リレーがOFFのときに電流が流れている

基板の確認、または交換

鉄さびなどの混入により、

シリンダーを一旦空にしてフラッシングする

E27

赤シリンダー内でフォーミングが発生
供給水の鉄錆び、油分を取り除く
満水にて定格電流の20%以下を検知した場合、30分間満水回数の監視が行われます。その間2回満水検知されるとW27Aになり、満水検知回数が6回達した場合、全排水発生 発生から24時間内に4回全排水動作が実行されるとE27になり外部警報出力

W28

シリンダーコウカン

E28
W29A

シリンダーコウカン

E29
W32

シリンダー交換

赤 / 故障発報 72時間後W28AからE28Aに切り替わる

交換後、エラーメッセージのリセット

黄 / 点検発報 シリンダーの最大運転時間に達した(2500h) シリンダー交換
赤 / 故障発報 72時間後W29AからE29Aに切り替わる

シツドセンサーコショウ

E32
W33

黄 / 点検発報 満水検知回数が2400回を超えた場合

内部コントローラ使用時に赤

リミットセンサーコショウ

E33

湿度信号制御入力がきていない
内部コントローラ使用時に赤リミット入力の湿度センサーがない

交換後、エラーメッセージのリセット
湿度センサーの配線確認
リミット湿度センサーの配線確認

W36

ドレンスタンバイ--

ドレンスタンバイ機能が実行された停止から72h再運転しない場合に水抜きする

W37

ゼンハイスイジッコウ--

強制排水を実行中

初期設定ではオフ

W38

ファンインターロックテンメツ--

ファンインターロックがチャタリングしている ファンインターロック接点を点検

W39

ニュウリョクシンゴウヘンドウ--

入力信号が短時間で大きく変動しているセンサー、調節器を点検

W40

ハイリミッターヘンドウ--

ハイリミッター信号が大きく変動している

ハイリミッターの動作を確認

W43

リモートセンサーコショウ--

リモート湿度センサーからの信号が無い

リモート湿度センサーを点検

W44

リモートセンサーバッテリー--

リモート湿度センサーの電池が無い

リモートセンサーの電池を交換

操作ボタンが反応しない場合、給水電磁弁や、排水ポンプの故障により基盤のヒューズが溶断している可能性があります。
給水電磁弁のコイル抵抗値（3.5～4ｋΩ）、排水ポンプの状態を確認して、問題がある場合は同時にメンテナンス、又は交換して下さい。
電流ヒューズは専用品を使用して下さい。専用品以外のヒューズを使用すると、短時間で溶断します。
注）シリンダー交換直後は、通常「マンスイ」を表示しますが、正常です。

2015．補修部品図2221

補修部品表
交換基準
番号

部品コード

部

品

名

備考

必要個数

年間運転の時

暖房時運転の時（8000時間／年） （1000時間／年）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

642549505 ＣＰＵｷﾊﾞﾝ
642543771 ﾒｲﾝｷﾊﾞﾝ
642530137 ｳﾝﾃﾝｽｲｯﾁ
642549517 ﾌﾗｯﾄｹｰﾌﾞﾙ
642549513 ﾌｧﾝ
642549512 ﾌｧﾝｹｰｽ
642547272 ﾃﾞﾝｾﾝｾｯﾄ
641101868 ﾃﾞﾝｷｮｸﾌﾟﾗｸﾞﾌﾀ ｱｶ
641115822 ﾏﾝｽｲｾﾝｻｰ
4805020053 ｼﾘﾝﾀﾞｰA242
642549466 ﾄﾞﾚﾝｶﾅﾙ
641115817 ｱｰｽﾃﾞﾝｷｮｸ
642549463 ｷｭｳｽｲﾃﾞﾝｼﾞﾍﾞﾝ 0.5L/M
642549487 ｼｭｳｽｲ ｶｯﾌﾟ
642549506 ｷｭｳｽｲﾎｰｽｾｯﾄ

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

16

642549507 ﾊｲｽｲﾎｰｽｾｯﾄ

1

17
19
20
21

22
23
24
25
26
27

642549514 ﾚﾝﾗｸﾎｰｽｾｯﾄ
642519409 ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ ﾌｧｲ19
642519405 ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ ﾌｧｲ31
4126000801 ｼﾞｮｳｷﾎｰｽDS22 (Φ22-Φ29） 1m
41260008 ｼﾞｮｳｷﾎｰｽDS22 (Φ22-Φ29） 2m
4126000803 ｼﾞｮｳｷﾎｰｽDS22 (Φ22-Φ29） 3m
4126000804 ｼﾞｮｳｷﾎｰｽDS22 (Φ22-Φ29） 4m
41260017 ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ DS22ﾖｳ Φ22-Φ40
642553702 ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟﾂｷ ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ
642549530 PRﾖｳ ﾅｲﾌﾞｼﾞｮｳｷﾎｰｽ
642549531 PDﾖｳ ﾅｲﾌﾞｼﾞｮｳｷﾎｰｽ
642522886 ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ ﾌｧｲ30
642553797 ﾌｧｲ22 ｾﾂｿﾞｸｶﾝ

1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28

642546615 ｷｭｳｽｲﾁｭｰﾌﾞ 3/4"-3/8"

1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

642543402
642549450
642549496
642549495
642549491
642549516
642549488
642549498
642549489
642547273
632550469

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

39

632529378 ｶﾞｲﾌﾞﾋｮｳｼﾞｷﾊﾞﾝ

40
41
42
44
45

642524759
642524345
642548600
641102867
642564767
642591586
632536024
642543802
642545846

ｷｭｳｽｲﾁｭｰﾌﾞﾖｳ ﾊﾟｯｷﾝ 3/4"
ｷｭｳｽｲﾁｭｰﾌﾞﾖｳ ﾊﾟｯｷﾝ 3/8"
ｾﾞﾝﾒﾝｶﾊﾞｰ PDﾖｳｾﾞﾝﾒﾝｶﾊﾞｰ PRﾖｳ
ﾁｭｳｶﾝｶﾊﾞｰ
ﾊｲﾒﾝﾊﾟﾈﾙ
ﾀﾌﾞ
ｶﾍﾞﾄﾘﾂｹｶﾅｸﾞ
ｼﾘﾝﾀﾞｰｳｹ
ﾊｲｽｲ ﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾎﾟﾝﾌﾟｶﾞｽｹｯﾄ
ﾜｲﾔﾚｽｼﾂﾄﾞｾﾝｻｰ
ﾜｲﾔﾚｽｼﾂﾄﾞｾﾝｻｰ ﾚｼｰﾊﾞｰ
ﾊｲﾒﾝﾊｲｶﾝﾖｳ ﾊｲｽｲﾎｰｽ
Oﾘﾝｸﾞ
ﾊｲｽｲﾎﾟﾝﾌﾟﾖｳﾎﾞｳｵﾝｻﾞｲ
ｷｰﾊﾟｯﾄﾞｷﾊﾞﾝﾋｭｰｽﾞ 200mA
ｷﾊﾞﾝﾋｭｰｽﾞ100mA
ｷﾊﾞﾝﾋｭｰｽﾞ1A

3～5年
3～5年
3～5年
5～8年
3年
3年
5～8年
6ヶ月
1年
3ヶ月
3年
5～8年
1年半
3年
2年

5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5年
5年
5～8年
2年
2年
2年
4年
5～8年
4年
4年
4年

2年

4年

2年
5～8年
5～8年
2年
2年
2年
2年
5～8年
2年
2年
2年
5～8年
5～8年

4年
5～8年
5～8年
3年
3年
3年
3年
5～8年
3年
3年
3年
5～8年
5～8年

3年

5年

3年
3年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
2年
3年
3年

5年
5年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
3年
4年
4年

1

（PR型：オプション PD型：標準） 3～5年

5～8年

1
1
1
1
1
1
1
1
1

オプション品

3～5年
3～5年
2年
3～5年
3～5年
3～5年
3～5年
3～5年
3～5年

5～8年
5～8年
3年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年
5～8年

PRタイプ
PRタイプ
1個単位
プラグ付き

No.19 2ヶ付属
No.19 3ヶNo.20 2ヶ付属
No.19 2ヶ付属
1個単位
1個単位
PDタイプ

PDタイプ
PRタイプ
No.26 2ヶ付属
No.26 2ヶ付属

No.29、30 1ヶ付属
給水チューブ用ｶﾊﾞｰのみNo.44付属No.38組込済
No.37ヘッド用

No.40と組み合わせ
No.26 1ヶ付属

22

この取扱説明書は 2024年6月現在のものです。
本書の内容は予告なく変更することがあります。
本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されております。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたらご連絡くださいますようお願い致します。

20240603 ＰＳK