THT-EX

nvironmental Friendly.

L1203

型

防爆形LED照明

THTZone
1Zone
21

防爆構造

標準規格

• Ex db IIB + H2 T5 / T4 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31

d51203P90

電圧, 1=110V, 2=220V, 3=24V
温度クラス, 4=T4, 5=T5

取付金具タイプ
H90=垂下 90°
S25/90=支柱 25°/90°
P90=パイプ吊り
M=移動性防爆タイプ, d=耐圧防爆形
消費電力, 20W=20W
現在のLEDモジュール, A=AC
商品の種類,２L＝LED照明はDCOB LEDモジュールを使用• 塩霧試験1,000時間合格。

垂下 90° (H90)

移動性 (M)

パイプ吊り (P90)157.6

消費電力 (±10%)20W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください。）

アンペア

20W 24V: 0.83A, 110V: 0.18A, 220V: 0.09A

相関色温度

3000K (電球色) / 5000K (昼白色)

使用温度範囲-20°C ~ +40°C, (電球色: T5, 昼白色: T4)

力率cos≧0.9

演色性

昼白色≧70 / 電球色≧80
20W

3000K

1800lm

5000K

2000lm光線角度

X-110° / Y-110°

周波数50 / 60 Hz

保護等級

IP67 / NEMA 6
アルミニュウム合金
強化ガラス

•本 体
•前面ガラス

入口ねじ山

5 × G 1/2”

光学レポート

192.8

187.8

2.0 kg (4.4 lb)

支柱 90° (S90)93.

5259.225°

187.8 (7.39)236.9

寸法単位mm（インチ）

COB test

COB test-/+180C0/180C90/270

150-150

2.0 kg (4.4 lb)

支柱 25° (S25)°

60,000 時間以上

179.0

90

LED寿命

107.3

93.5
93.5

Ø123.0 (4.84)

COB

267.9

24V / 110V / 220V AC

定格光束 (±10%)2.8 kg (6.2 lb)-120

2.8 kg (6.2 lb)

2.2 kg (4.8 lb)

1200 0-90

90

-60

光度分布図

適用できる区域6030-30059

C

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）

定格電圧 (±10%)極座標配光曲線

2

ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

• 軽量で携帯性。

材料

20W

型名, 1203=モデル 1203

• 薄型デザイン。

技術資料

A

C.C.T., C=昼白色, W=電球色

特徴

質量 : 1.8 kg (4.0 lb)2Lコード）

NEMA
6IP67

• Ex tb IIIC T105˚C Db

20W

記号（モデルUNIT: cd
C0/180C90/270-180 -144 -108 -72-3603672

108 144 180• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.20 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

60

THT-EXnvironmental Friendly.

L1203

型

防爆形LED照明

THTZone
1Zone
21

防爆構造

標準規格

• Ex db IIB + H2 T5 / T4 Gb

JNIOSH-TR-46-1
JNIOSH-TR-46-2
JNIOSH-TR-46-9
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-31

d51203P90

電圧, 1=110V, 2=220V, 3=24V
温度クラス, 4=T4, 5=T5取付金具タイプ
H90=垂下 90°
S25/90=支柱 25°/90°
P90=パイプ吊り
M=移動性防爆タイプ, d=耐圧防爆形
消費電力, 20W=20W
現在のLEDモジュール, A=AC
商品の種類,２L＝LED照明はCOB LEDモジュールを使用• 塩霧試験1,000時間合格。

垂下 90° (H90)

移動性 (M)

パイプ吊り (P90)157.6

消費電力 (±10%)20W（24Vでのワットは異なります、詳細についてはお問い合わせください。）

アンペア

20W 24V: 0.83A, 110V: 0.18A, 220V: 0.09A

相関色温度

3000K (電球色) / 5000K (昼白色)

使用温度範囲-20°C ~ +40°C, (電球色: T5, 昼白色: T4)

力率cos≧0.9

演色性

昼白色≧70 / 電球色≧8020W

3000K

1800lm

5000K

2000lm光線角度

X-110° / Y-110°

周波数50 / 60 Hz

保護等級

IP67 / NEMA 6
アルミニュウム合金
強化ガラス

•本 体
•前面ガラス

入口ねじ山

5 × G 1/2”

光学レポート

192.8

187.8

2.0 kg (4.4 lb)

支柱 90° (S90)

93.

5

259.2

25°

187.8 (7.39)236.9

寸法単位mm（インチ）

COB test

COB test-/+180C0/180C90/270

150-150

2.0 kg (4.4 lb)

支柱 25° (S25)°

60,000 時間以上

179.090

LED寿命

107.3

93.5
93.5

Ø123.0 (4.84)

COB

267.9

24V / 110V / 220V AC

定格光束 (±10%)2.8 kg (6.2 lb)-120

2.8 kg (6.2 lb)

2.2 kg (4.8 lb)

1200 0-9090-60

光度分布図

適用できる区域6030-30059

C

取付オプション及び寸法（単位は全てｍｍ）

定格電圧 (±10%)極座標配光曲線

2ブランド, THT=Top Hi-Tech Co, Ltd.

• 軽量で携帯性。

材料

20W

型名, 1203=モデル 1203

• 薄型デザイン。

技術資料

A

C.C.T., C=昼白色, W=電球色

特徴

質量 : 1.8 kg (4.0 lb)

2Lコード）NEMA
6IP67• Ex tb IIIC T105˚C Db

20W

記号（モデルUNIT: cd
C0/180C90/270-180 -144 -108 -72-3603672

108 144 180• 液化輸送• 塗装施設• 製油所• 海上基地• 石油ガス• 天然ガス輸送• 石油化学コンビナート（石油および天然ガス）

ANGLE (DEG)
AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 111.20 DEG

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

THT-EXは可能な限り最良の製品を供給するために随時変更を加える権利を留保します。

60