多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況

1 建築設備改修工事（水槽）工事概要と施工範囲
本工事で整備するＦＲＰ水槽※は、メーカーが補修を推奨する年数である設計耐用年数が 15 年となっており、設置後 25 年が更新の目安となっています。
当工場内のＦＲＰ水槽は平成 10 年の竣工以来 23 年が経過しており、タンクを構成する FRP パネルの経年劣化や水の出入りに伴う水圧の変化の影響で、漏水の発生やタンクの破損につながる恐れがあります。
本工事では、屋内に設置されている水槽 8 基については水槽内部のライニング補修による漏水防止対策を施します。また、屋外に設置され、紫外線等により劣化している飲料水高架水槽 2 基については更新を実施します。
なお、本工事は断水を伴うため、施設の稼働に支障のないように令和４年度に予定されている３回の全炉停止期間を活用して、以下に示す全 10 基のタンクについてＡ工事からＤ工事に分けて実施します。
※FRP 水槽：ガラス繊維強化プラスチック（FRP）製のパネルを組み合わせて作られた水槽
対象機器一覧
パネルタンク名称

有効水量

施工内容

実施時期

⑴飲料用高架水槽（管理棟）（TWH-1）

1.5㎥

更新

令和４年４月29日～５月１日（A工事）⑵プラント用高置水槽

5.1㎥

ライニング補修

令和４年６月３日～５日（B工事）⑶冷却水高置水槽

90㎥

ライニング補修

令和４年６月５日～15日（B工事）⑷飲料用高架水槽（工場棟）（TWH-2）

4.2㎥

更新

令和4年11月3日～7日（A工事）⑸飲料用受水槽（TW-1）

18㎥

ライニング補修

令和４年９月23日～26日（A工事）⑹井水原水槽（TW-２）

9㎥

ライニング補修

令和４年10月17日～20日（C工事）⑺井水処理水槽（TW-３）

60㎥

ライニング補修

令和４年10月20日～31日（C工事）⑻減温水タンク

10㎥

ライニング補修

令和５年２月５日～９日（D工事）⑼ろ過器送水槽15㎥

ライニング補修

令和５年２月９日～14日（D工事）⑽再利用水高置水槽

5.9㎥

ライニング補修

令和５年２月14日～17日（D工事）

工事期間について（B、C、D工事は全炉停止期間に実施する）

令和4年度の全炉停止期間

A工事：令和４年４月から10月

令和４年6月3日～6月18日

B工事：令和４年６月３日から６月15日

令和４年10月17日～11月1日

C工事：令和４年10月17日から10月31日

令和５年2月4日～２月17日

D工事：令和５年２月5日から２月17日

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－1
実施日：令和４年４月 29 日から令和４年５月１日⑴飲料用高架水槽（管理棟）の更新
飲料用高架水槽（管理棟）は管理棟内に飲料水及び生活用水を供給するための水槽です。
本水槽は屋外に設置されていることから、紫外線や風雨の影響で FRP パネルの劣化が進んでいたため、本工事では水槽及び水槽周りの配管の更新を実施しました。
水槽及び配管の更新、水槽内の洗浄・消毒作業を行い、水質検査を実施して水の安全を確認します。
③解体後

①施工前

④組立中

②解体中

⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－2
実施日：令和４年６月３日から令和４年６月５日⑵プラント用高置水槽の補修
プラント用高置水槽は工場内の床洗浄用水や汚水処理設備に使用する薬剤を希釈する水を供給するための水槽です。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するため、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。
本水槽は、外観は綺麗に見えますが、内部はプラント水の鉄分が多くこびりついているため、補修前の清掃及び下地処理（研磨加工）に時間がかかりました。

③施工中 内部下地処理（研磨加工）

補修箇所①プラント用高置水槽（外観）④施工中 内部ライニング補修②プラント用高置水槽（内部） 施工前⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－3
実施日：令和４年６月５日から令和４年６月 15 日

⑶冷却水高置水槽の補修
冷却水高置水槽は工場内の機器（タービン発電機、ボイラ給水ポンプ、誘引送風機等）の冷却に使用する水（冷却水）を供給するための水パネル接合部の劣化槽です。
本水槽はパネル接合部が広がり、パッキンが露出している箇所がありました。このまま劣化が進むと漏水の原因となります。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するため、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。

③施工中 内部下地処理後（研磨加工）

パネル接合部が広がり、パッキンが露出している。
劣化が進むと漏水の原因となる。

①冷却水高置水槽（外観）④施工中 パネル接合部劣化状況（拡大）補修箇所②冷却水高置水槽（内部）施工前⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－4
実施日：令和４年 11 月 3 日から令和４年 11 月 6 日⑷飲料用高架水槽（工場棟）の更新
飲料水高架水槽（工場棟）は工場棟内に飲料水及び生活用水を供給するための水槽で、FRP製のパネルで構成されています。
本水槽は屋外に設置されていることから、紫外線や風雨の影響で FRP パネルの劣化が進んでいたため、本工事では水槽及び水槽周りの配管の更新を実施しました。
あ
水槽及び配管の更新後、水槽内の洗浄・消毒作業を行い、水質検査を実施して水の安全を確認します。
③解 体 後①施 工 前

④組 立 中②解 体 中⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－5
実施日：令和４年 9 月 23 日から令和４年 9 月 26 日

⑸飲料用受水槽の補修
飲料用受水槽は上水を受け入れて貯留する水槽です。この水槽から揚水ポンプにより管理棟及び工場棟に設置された高架水槽に送水し、施設内で生活用水として使用されます。

パネル接合部の研磨本工事では、漏水及び強度低下を防止するため、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にガラスマットとポリエステル樹脂によるライあニング補修を施しました。
補修完了後は飲料用高架水槽と同様に水槽内の洗浄・消毒作業を行い、水質検査を実施して水の安全を確認します。

③施工中 内部下地処理後（研磨加工）

補修箇所①飲料用受水槽（外観）②飲料用受水槽（内部）施工前④施工中 パネル接合部ライニング⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－6
実施日：令和４年 10 月 17 日から令和４年 10 月 20 日

⑹井水原水槽の補修
パネル接合部の研磨

井水原水槽は管理棟北側の井戸から汲みあげた井戸水を貯留しています。この水は井水処理装置を経て井水処理水槽に送られ、工場内のプラント用水として使用されます。
水槽内部は井戸水に含まれる鉄分が付着・堆積するため、毎年清掃点検を行っています。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するたあめ、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。
③施工中 下地処理後（研磨加工）

ガラスマット貼り付け中①井水原水槽（外観）④施工中 パネル接合部ライニング（側面）ライニング箇所②井水原水槽（内部）施工前⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－7
実施日：令和４年 10 月 20 日から令和４年 10 月 31 日

⑺井水処理水槽の補修
パネル接合部の研磨

井水処理水槽は井水原水槽に貯留された井戸水に多く含まれる鉄分を井水処理装置により除去し、滅菌した処理水を溜めておく水槽です。処理水は工場内でプラント水として機器冷却や薬液希釈などに使用されます。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するため、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にあガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。
本水槽は一部に漏水が確認されていましたが、今回の補修により改善されました。

③施工中 内部下地処理後（研磨加工）

ガラスマット貼り付け中①井水処理水槽（外観）④施工中 パネル接合部ライニングライニング箇所②井水処理水槽（内部）施工前⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－8実施日：令和 5 年 2 月５日から令和 5 年 2 月９日⑻減温水タンクの補修
パネル接合部の研磨

減温水タンクは、焼却炉から発生した排ガスの温度を下げるために使用する減温水を貯留しています。
なお、減温水は工場内の汚水を処理した再利用水を使用しています。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するため、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にあガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。
③施工中 内部下地処理後（研磨加工）
ガラスマット貼り付け中①減温水タンク（外観）④施工中 パネル接合部ライニング（側面）ライニング箇所②減温水タンク（内部）施工前⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－9実施日：令和 5 年 2 月９日から令和 5 年 2 月 14 日

⑼ろ過器送水槽の補修
パネル接合部の研磨ろ過器送水槽は、汚水処理の最終工程となる急速ろ過器（砂や砂利でろ過する設備）に送る水を貯留しています。
工場内から排出された汚水は pH 調整や凝集沈殿工程を経てろ過器送水槽に貯留され、最終工程の急速ろ過器に送水しています。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するた
あめ、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。
③施工中 内部下地処理後（研磨加工）
ガラスマット貼り付け中①ろ過器送水槽（外観）④施工中 パネル接合部ライニング（側面）ライニング箇所②ろ過器送水槽（内部）施工前⑤施工完了

多摩川衛生組合

施設延命化工事の進捗状況
水槽－10
実施日：令和 5 年 2 月 14 日から令和 5 年 2 月 17 日

⑽再利用水高置水槽の補修
パネル接合部の研磨再利用水高置水槽は、工場内から排出された汚水を処理した再利用水を貯留しています。
貯留された再利用水は、落下灰コンベアや排ガス温度を下げるための減温水として使用されます。
本工事では、漏水及び強度低下を防止するため、水槽内部側面及び底面のパネル接合部分にあガラスマットとポリエステル樹脂によるライニング補修を施しました。
③施工中 内部下地処理後（研磨加工）

ガラスマット貼り付け中①再利用水高置水槽（外観）④施工中 パネル接合部ライニング（側面）ライニング箇所②再利用水高置水槽（内部）施工前⑤施工完了