太陽電池モジュール

取扱説明書

目 次
ページ

1.安全上のご注意 ................................................ 2〜3

品番LP182*182-M-XXシリーズ
LP210*210-M-XXシリーズ

2.各部の名称 ........................................................ 43.設置・配線上の注意 ........................................ 5
4.標準使用状態と電気設備技術基準 ................ 6
5.太陽電池モジュールの設置
5-1.フレームを用いた固定........................ 7

5-2.フレームの取り付け位置 ........................ 8〜10
5-3.押さえ金具を用いた固定 ........................11
5-4.押さえ金具の取り付け位置................12〜14

5-5.設置工事における導道の確保について........15
6.電気配線........................................................16〜17

7.防火について................................................188.製品標識について........................................18

9.設置場所の選択について ................................18
10.メンテナンスについて ................................19
この度はリープトンエナジー製太陽電池モジュールを

11.アフターサービス........................................ 20

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

12.免責事項 ........................................................ 20

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、取扱

13.お問い合わせ先説明書を必ずお読みください。設置後も大切に保管........................................ 20

してください。
お買い上げ製品の品番は、太陽電池モジュール裏面のラベル表示でご確認ください。

リープトンエナジー株式会社

2024.6 第7版

1.安全上のご注意
ここでは、人的危害や財産の損害を防止するために必ず守っていただくことを説明しています。
■取り扱いを誤った場合に想定される危険発生の程度を
以下のように区分しています。

■お守りいただく内容を下記図番号で説明しています。

警告

死亡または重傷に結びつくもの。

感電のおそれがあります。

注意障害および物質的損害に結びつくもの。

してはならない内容です。

危険死亡または重傷を負う危険性があるもの。

指示に従わなくてはならない内容です。

警告■太陽電池モジュールは光に当たると発電します。作業前に必ず受光面を遮光してください。感電する恐れがあります。発電中に接点を切り離すとアークを引くことがあります。
■太陽電池モジュール、作業者、作業場所、工具類が濡れている場合は作業を行わず、乾いた状況下で行ってください。感電する恐れがあります。
■太陽電池モジュールを水中やその他液体に浸漬しないでください。また常時水に浸かる場所には設置しないでください。感電する恐れがあります。
■太陽電池モジュールを連系接続する場合は、接続部の防水処を十分にご確認ください。不完全な状態で使用すると、感電や漏電事故が発生する恐れがあります。
■太陽電池モジュールの設置や配線工事、あるいは点検などは、資格や知識を有する人が行ってください。
■公称開放電圧または最大システム電圧が45V以上のものは、感電する恐れがありますので製品の電気特性に十分注意を払ってください。
■太陽電池モジュールのバックシートは強く擦らないでください。フィルムが破れて感電する恐れがあります。
■関係法令に従って、アース取付け穴より接地(アース)をとってください。
■太陽電池モジュールは、発電以外の用途に使用しないでください。
■風圧、雪圧などに耐える強度がない設置架台、または取り付け台には太陽電池モジュールを設置しないでください。破損や事故の原因になります。
■太陽電池モジュールに使用されているバックシートやケーブルには傷を付けないでください。
感電や漏電等、事故の原因になります。
■太陽電池モジュール本体や出力ケーブルにストレスがかかるような無理な取付けはしないでください。
感電や漏電等、事故の原因になります。
■太陽電池モジュールに鏡やレンズなどで集光した光を当てないでください。
破損や事故の原因になります。
■洗剤や薬品類を使用して清掃しないでください。部材が変質し絶縁機能などを損なう恐れがあります。
■モジュールのいかなる部分も分解や改造は行わないでください。感電や火災・事故の原因になります。
分解や改造、誤使用に起因する事故が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。

2

警告■異常や破損の生じた太陽電池モジュールは直ちに使用を中止し、交換または回収してください。
感電や漏電等、事故の原因になります。
■太陽電池モジュールを設置架台に取り付ける場合は、ボルト・ナットやビス等で確実に固定してください。
固定が不十分な状態でのご使用は、落下による破損や事故の原因になります。
■子供が近づかない場所に設置してください。
■太陽電池システムを構築する際は、太陽電池モジュール以外の機器についても取扱説明書を十分に読み、安全にご使用ください。

注意■ガラス面やバックシートに硬いものを落とさないでください。破損する恐れがあります。
■太陽電池モジュールの上には乗らないでください。破損や事故の原因になります。
■設置架台(取り付け台)と太陽電池モジュールの寸法が合っていない場合、太陽電池モジュールを歪ませないようにご注意ください。
■太陽電池モジュールと受電機器を結線する前に、必ず極性を確認してください。接続を誤った場合、太陽電池モジュールや受電機器が破損する恐れがあります。
■太陽電池モジュールの設置や接続、許認可や検査にあたっては、国や地方が定める基準に従ってください。
■回路電圧が30V(※1)を超える太陽電池モジュールおよびシステムは、他の発電設備と同じように電気工作物として扱われます。
■太陽電池モジュールは蓄電機能を有しておりません。また発生する電力は直流電力です。
■太陽電池モジュールならびにシステムは、
誘導雷等による雷サージにより被害を受けることがあります。
雷対策として、
必要に応じて避雷素子等(アレスター、サージアブソーバー等)の保護部品の取付けをお勧めします。

危険■太陽電池モジュールは特殊な状況下で火花を発する恐れがあります。可燃性ガスなどが滞留または飛来する場所には絶対に設置しないでください。
■蓄電池(バッテリー)を併用する場合は、蓄電池の特性・安全上の注意を十分ご理解の上、お使いください。
蓄電池は大電流を流すことができるため、取り扱いを誤ると重大事故につながる恐れがあります。

※1：電気設備技術基準・解釈の解説より引用
電気事業法の電気工作物の定義において、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていない「電圧30V未満の電気的設備」は、電気工作物の定義から除かれている。要するに電圧30V未満は、危険の少ない電圧として電気事業法による規制はかからないことになっている。(電気事業法施行令第1条)

32.各部の名称
1.太陽電池モジュール

アース取付穴
排水口
固定用取付穴太陽電池セル

断面図

コネクタ

ガラス
接続BOX

EVAシートケーブル

太陽電池セル
EVAシート
バックシート
フレーム

対候性バックシート
強化ガラス

アルミフレーム

表面

裏面

2.接続ボックス

接続BOX
コネクター

−側

接続BOX
コネクター

＋側

4

3.設置・配線上の注意
太 陽 電 池 モジュール の 発 電 量 は、晴 天 時 太 陽と直 角に向 き 合った 場 合 に 最 大となります 。一 般 的 に 太 陽 電 池 モジュール の設 置 場 所 は、1年 間 の 中で日射 条 件 の 最 も 悪 い 冬至 の日にお いても、午 前 9 時 から午 後3 時 の 間に直 射日光 が あたる 場 所 が最 適と考えら れます 。
また 一 般 的 に 、太 陽 電 池 モジュール を真 南に向 け 、設 置 場 所より若 干小 さい 設 置 角 度 (仰 角)で 設 置した 時、年 間 合 計 発 電 量
は 最 大となります 。そ の 他 に 、夏・冬 2 段 階 に 設 置 角 度 を 変 えることが 出 来るようにすることや、日射 量 の 最 も 多 い 方 向に向け て 設 置 する 等 の工 夫 で 、より効 果 的 に 発 電 することが 出 来 ます。
また、設 置 場 所 につ いては 以 下 の 注 意 事 項 を 守ってください。
・落 雷 の 恐 れの あ る 地 域 で は 、十 分 に 落 雷 保 護 を 行 い、既 存 の 落 雷 防 止 設 備と 接 続 する 場 合 は、有 効 な 公 的 法 令 や規 定 に 基づ いて 行ってくださ い 。
・太 陽 電 池 モジュール を 設 置 する 際 には 、避 雷 針及び 避 雷 導 線 から、1. 5ｍ 以 上 離 れ た 場 所 に 設 置してください。
・当 社 太 陽 電 池 モジュール は 、IE C 617 01: 2 0 2 0 の 塩 水 噴 霧 腐 食 認 証 を取 得しており、重 塩 害 地 域（海 岸 から5 0 〜
5 0 0 ｍ ）に 設 置 で きます が 、ブラケットやアース 接 続 部 で 腐 食 が 発 生 する可 能 性 が あ るため、防 食 処 理 が 必 要 で す。

注意
■配線工事は電気工事士法に基づく専門技術の有資格者のみが、その業務に従事することができます。
■太陽電池モジュールのケーブルに負荷がある状態で電線を切らないでください。感電することがあります。
■太陽電池モジュールの取り付け状態を問わずに、太陽電池モジュールのケーブルの先端が接触することで火災・感電の事故を起こすことがありますので取扱いには十分注意してください。
■真夏の施工時など、モジュールのガラス部分や枠が過熱によって、やけど等の怪我の恐れがあるため、表面の接触にはご注意ください。
■雨や雪・強風時の施工は、感電等の事故になる恐れがあるので実施しないようにしてください。
■延長ケーブルは、
長期にわたり設置環境に耐えることができる材質を使用した物を選定して使用してください。
■太陽電池モジュールは、子供が近づかない場所に設置してください。
■太陽電池モジュール設置時、電流の発生を防ぐため、遮光シート等で太陽電池モジュールを遮光してください。
■太陽電池モジュールの設置または修理の際は、金属製の装身具等は取り外してください。
■電気施工の際は、完全に絶縁された道具を使用してください。太陽電池システムには、システムに適した周辺機器を選定、使用してください。
■同一システムに対して、同一タイプの太陽電池モジュールをご使用ください。
■設置された太陽電池モジュールの電流と電圧は、出荷時提示の出力数値と違う場合があります。出荷時の出力数値は標準条件で測定しており、設置条件により変化します。設計に際しては、標準条件で測定した
短絡電流と回路電圧を参考に周辺機器の定格電圧・ケーブル仕様・ヒューズ容量・ブレーカー容量等を確定してください。安全率を考慮して設計・施工することをお薦めいたします。
■太陽電池モジュール、作業者、作業場所、工具類が濡れている場合は、作業を行わないで下さい。必ず乾いた工具や絶縁された工具、ヘルメット、防護手袋、安全ベルト及び安全靴(ゴム靴)をご使用ください。
■太陽電池モジュールの設置や接続、許認可や検査については、国や地方が定める基準に従ってください■ケーブルやコネクタを破損させないでください。(漏電や感電の恐れがあります)54.標準使用状態と電気設備技術基準
太陽電池システムを設計・製作する場合、太陽電池モジュールおよびパワーコンディショナ等の電気機器の使用条件がそれぞれの取扱説明書に記載されていますので厳守してください。太陽電池モジュールのご使用にあたっては、下記の使用状態下を厳守して事故のないように取り扱ってください。
【標準使用状態】
周囲温度：-20℃〜+40℃
相対湿度：25％〜85％
太陽電池モジュールの最大積雪荷重：5400pa
最大風荷重：2400pa

太陽光発電システムに関連する電気設備の技術基準の概要
太陽光発電システムに関連する電気設備の技術基準は、次のように定められています。
詳細は「電気設備技術基準・解釈」をご確認ください。
関連条項
省令第2条
(電圧の種別等)

直流、交流の区分
低圧･･･直流；750V以下 交流:600V以下
高圧･･･直流；750Vを超え、7000V以下 交流:600Vを超え、7000V以下

省令第6条(電線等の断線の防止)別に告示する規格に適合するものを使用する

省令第58条(低圧の電路の絶縁性能)

電路の絶縁抵抗は使用電圧区分に応じて規定の値以上であること

解釈第17条(接地工事の種類)
解釈第29条D 種接地工事
C 種接地工事
A 種接地工事

100Ω以下10Ω以下
10Ω以下

低圧用機器鉄台及び金属製外箱の接地

解釈第200条(小出力発電設備の施設)

・充電部を露出しないこと
・負荷側接続点に開閉器を設置
・短絡電流保護解釈第143条

屋内電路の対地電圧の制限

使用状態について特殊使用状態
特殊使用状態とは、周囲温度等で標準使用状態以外の場所でご使用する場合をいいます。
次のような特殊使用状態でご使用することが予めわかっている場合、弊社にご相談ください。
①周囲温度が標準使用状態以外の場合②海水の飛沫がかかるなど潮風を著しく受ける場合③氷雪が特に多い場合④砂塵、ちりや埃を著しく受ける場合⑤油蒸気、腐食性ガスを著しく受ける場合⑥著しい風圧力、その他の荷重等を受ける場合⑦その他特殊な状態下でご使用される場合

使用制限事項
航空安全機器・道路管理機器等の高い信頼性を必要とするシステムに太陽電池モジュールを組み込んだ場合、
太陽電 池モジュールの信頼性を確保する為の対 策 及び事故時の対 策を施してください。故障が人命に関係するような用途には、太陽電池モジュールを使用しないでください。

65.太陽電池モジュールの設置
5-1.フレームを用いた固定モジュールの裏側にある固定用取付穴を用いて、ボルトで支持レールにモジュールを固定します。
φ9×14mmの穴にはM8ボルトを、φ7×10ｍｍの穴にはM6ボルトを使用して固定してください。
※排水口はふさがないでください。
※モジュール間は10mm以上あけてください。

留め具

M8ボルトキット

M6ボルトキット

ボルト

M8

M6

平ワッシャー①
平ワッシャー

備考

平ワッシャー②外径13外径13-16

内径8

内径8

2*6

ばね座金

8

6

ナット

M8

M6

トルク値

16N・ｍ〜20N・m

14N・ｍ〜18N・m

高耐食ステンレスボルトを使用すること。
（SUS304素材使用推奨）

フレーム固定のイメージ

太 陽 電 池 モジュール

フレ ーム

M 8 ボ ルト平ワッシャー ①

スプリング ワッシャー
架 台レ ール

平ワッシャー ②

M 8 ナット

取り付 けるときは 、M 8 防 錆 ネジ 、スプリング ワッシャー 、平ワッシャー を 使 用して 太 陽 電 池 モ ジュール を
レ ー ル に 取り 付 け ま す 。特 殊 な ブ ラ ケ ットシ ス テムや 特 殊 な 取り 付 け 方 法 が 必 要 な 場 合 ブ ラ ケ ット の
供 給 元 に再 度トル ク値 を 確 認してくださ い 。

7

5-2.フレームの取り付け位置
ネジ固定方法：外側の4つの穴を使用して取り付けます。
型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP182*182-M-54-MH
LP182*182-M-54-NH
LP182*182-M-54-NB

4個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）※安全係数1.5916(NH/NBは914）

1724（NH/NBは1722）

ネジ固定方法：外側の4つの穴を使用して取り付けます。
型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP182*182-M-60-MH
LP182*182-M-60-NH
LP182*182-M-60-NB

4個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）※安全係数1.5
1101

1909

8

5-2.フレームの取り付け位置
ネジ固定方法：内側の4つの穴を使用して取り付けます。
型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP182*182-M-72-MH
LP182*182-M-72-NH
LP182*182-M-72-NB

4個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）※安全係数1.5
1013

2279

ネジ固定方法：外側の4つ、内側の4つの穴を使用して取り付けます。
型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP182*182-M-78-MH
LP182*182-M-78-NH
LP182*182-M-78-NB

8個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）※安全係数1.5
1609
1199

2465

9

5-2.フレームの取り付け位置
ネジ固定方法：外側の4つ、内側の4つの穴を使用して取り付けます。
型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP210*210-M-66-MH
LP210*210-M-66-NH
LP210*210-M-66-NB

8個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）※安全係数1.5
1528
1118

2384

10

5.太陽電池モジュールの設置
5-3.押さえ金具を用いた固定
下記の図の様に、押さえ金具を使用して、架台のレールに太陽電池モジュールを固定します。
対となる4箇所以上に固定してください。
※排水口はふさがないでください。
※押さえ金具の使用により、前面ガラス上に影ができる可能性があるので、ご注意ください。
※いかなる場合も、モジュールやフレームの改造はしないでください。

中間押さえ金具
端部押さえ金具
架台レール
太陽電池モジュール
中間押さえ金具
端部押さえ金具

架台レール■ボルト・金具の詳細
中間固定金具

端部固定金具材質 ： ア ル ミ ニ ウ ム 合 金

材質：アルミニウム合金

厚さ ： 3m m 以 上

厚さ：3m m 以上

ボル ト ： M 8

ボルト：M 8スク リ ュ ー 締 め ト ル ク 範 囲 ： 1 6 N . m ~ 2 4 N . m

スクリュー締めトルク範囲：16N .m ~24N .m

中 間 押 さえ 金 具
ボ ルト

太 陽 電 池 モ ジュールワッシャー
端 部 押 さえ 金 具
ワッシャー
スプリング
ワッシャー
ナット

アルミフレ ーム

架 台レ ール

太陽電 池
モ ジュール
アルミフレ ームワッシャー

架 台レ ール

ワッシャー
ナット

スプリング
ワッシャー

11

5.太陽電池モジュールの設置
5-4.押さえ金具の取り付け位置
架台レールに押さえ金具を用いて太陽電池モジュールを固定する場合の金具必要数と耐荷重等は下図の通りです。
（社内基準）※設置環境の風圧荷重や積雪荷重の条件に応じて、押さえ金具を追加してください。
型番

必要金具数

設計荷重(※）

L P18 2 *18 2 - M - 5 4 - M H
L P18 2 *18 2 - M - 5 4 - N H
L P18 2 *18 2 - M - 5 4 - N B

4個以上

3 6 0 0 p a（ 正 面 ）16 0 0 p a（ 背 面 ）4 81ｍ ｍ（N H / N B は 4 8 0 ｍ ｍ）

※安全係数1.5

4 81ｍ ｍ（N H / N B は 4 8 0 ｍ ｍ ）3 81ｍ ｍ（ N H / N B は 3 8 0 ｍ ｍ）

3 81ｍ ｍ（ N H / N B は 3 8 0 ｍ ｍ）

取付範囲

取付範囲

1724（N H / N B は17 2 2 ｍ ｍ ）

型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP182*182-M-60-MH
LP182*182-M-60-ＮH
LP182*182-M-60-ＮＢ

4個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）5 2 7ｍ ｍ※安全係数1.5

5 2 7ｍ ｍ

4 2 7ｍ ｍ

4 2 7ｍ ｍ

取付範囲

取付範囲
1909

12

5-4.押さえ金具の取り付け位置（つづき）
架台レールに押さえ金具を用いて太陽電池モジュールを固定する場合の金具必要数と耐荷重等は下図の通りです。
（社内基準）※設置環境の風圧荷重や積雪荷重の条件に応じて、押さえ金具を追加してください。

型番

必要金具数

設計荷重(※）

LP182*182-M-72-MH
LP182*182-M-72-ＮH
LP182*182-M-72-ＮＢ

4個以上

3600pa（正面）1600pa（背面）※安全係数1.5

619 ｍ ｍ

619 ｍ ｍ

519 ｍ ｍ

519 ｍ ｍ

取付範囲

取付範囲
2279

型番

必要金具数

設計荷重(※）

L P18 2 *18 2 - M -7 8 - M H
L P18 2 *18 2 - M -7 8 - N H
L P18 2 *18 2 - M -7 8 - N B

８個 以 上3 6 0 0 p a（ 正 面 ）16 0 0 p a（ 背 面 ）※安全係数1.5

400ｍｍ

取付範囲

400ｍｍ

400ｍｍ

取付範囲

取付範囲
2465

400ｍｍ

取付範囲

13

5-4.押さえ金具の取り付け位置（つづき）
架台レールに押さえ金具を用いて太陽電池モジュールを固定する場合の金具必要数と耐荷重等は下図の通りです。
（社内基準）※設 置 環 境 の風 圧 荷 重や 積 雪 荷 重の 条 件 に 応じて、押 さえ 金 具 を 追 加してください。

型番

必要金具数

設計荷重(※）

L P 210 * 210 - M - 6 6 - M H
L P 210 * 210 - M - 6 6 - N H
L P 210 * 210 - M - 6 6 - N B

4個以上

3 6 0 0 p a（ 正 面 ）16 0 0 p a（ 背 面 ）※安全係数1.5

440〜540ｍｍ

440〜540ｍｍ

440〜540ｍｍ

440〜540ｍｍ

2172

14

5-5.設置工事における導通の確保について
アース穴にビスを使用して固定します。

準備するものアースプレート、アース線

ビス※アースプレート、アース線・ビスはお客様にてご用意ください。

設置イメージ15

6.電気配線準備するもの・ケーブル(コネクタは互換性があるもの、導体径3.5〜5.5m㎡推奨)・工具(ペンチ、圧着工具、カッター、+ドライバー)
・遮光物、テープ(遮光用のシート)

配線手順①太陽電池モジュール受光面を遮光する。
太陽電池モジュールは光に当たると発電します。感電防止のため、受光面全体に遮光シートを布設するか、作業時に絶縁手袋を使用する等、十分注意して下さい。
②太陽電池モジュール間を接続する(直列で使用する場合)接続BOXにあるコネクタを、下図のように深く差し込みます。※ショートしないように注意してください。

太陽電池モジュールA（−側）

太陽電池モジュールA（＋側）

差し込み後のイメージ

ケーブルの長さが不足する場合は、延長ケーブルやコネクタを使用してください。
配線の長さには余裕を持たせてください。コネクタ部分にストレスがかからない
ようにケーブルを固定して下さい。

③負荷側にケーブルを接続します。
・負荷側のコネクタの形状(＋、−)は、太陽電池モジュールに取り付けられている物とは逆になるので、ご注意ください。
・負荷側のブレーカーが切ってあることを確認してから行ってください。また感電やスパークの防止のため、負荷接続時には取り外しを行わないでください。
・公称開放電圧または最大システム電圧が45V以上のものは感電する恐れがありますので製品の電気特性に十分にご注意ください。

太陽電池モジュール側

負荷側

16

④太陽電池モジュールの連結方法と同様に接続します。
・負荷側回路がショートしていないか、確認してから行ってください。

延長ケーブル

﹣

﹢

﹣

﹢

﹢
﹣
﹢
﹣

﹢

﹣

﹢

﹢

﹣﹢

﹣

﹢

﹣

﹢

﹣

﹢

﹣
﹢
﹣
﹣﹢

延長ケーブル

負荷﹣

延長ケーブル

延長ケーブル・接続BOXには、物陰による出力の低下と発熱を抑えるためにバイパスダイオードが組み込まれています。
太陽電池モジュール内で直列接続されている太陽電池セルのグループに対して並列に接続されています。
・配線工事にあたっては、電気設備技術基準その他の関係法令に従って行って下さい。
・太陽電池モジュールの設置、配線工事や維持運用に関する保守管理には、電気主任技術者等の有資格者の配置、届出が必要な場合があります。
・設置工事は、太陽電池モジュールの使用電圧(最大システム電圧)に応じて「電気設備技術基準・解釈」に基づいた工事を行ってください。同様に使用する接地線の種類(ケーブルの規格・導体径等)についても、前述の法令において設置工事の種類に応じて規程されているので、適合したものを使用してください。
・太陽電池モジュールの設置・配線工事や、維持・運用に関する保守管理は電気主任技術者等の有資格者を選任し、届出が必要な場合があります。
・接続部がむき出しにならないようにご注意ください。
・太陽電池モジュールの出力は直流のため、アーク放電を起こすことがあります。細心の注意を払ってください。
・設置された太陽電池モジュールの電流と電圧は、出荷時提示の出力数値と違う場合があります。出荷時の出力
数値は標準条件で測定しており、設置条件により変化します。設計に際しては、標準条件で測定した短絡電流と回路電圧を参考に周辺機器の定格電圧・ケーブル仕様・ヒューズ容量・ブレーカー容量等を確定してください。
数値の125%を安全率とし、考慮して設計・施工することをお薦めいたします。

17

7.防火について①本太陽電池モジュールは特殊な状況下では、火花が発生する恐れがありますので、取扱いにご注意ください。
②可燃性ガスなどが滞留または飛来する場所には、絶対に設置しないでください。また、据え置き設置される
場合は、家屋の防火性能を確認の上設置してください。
③太陽電池モジュールはIEC61730-2:2016の適用規格・火災等級Cに適合しております。
④太陽電池モジュールを設置する場所の取り付け構造、設置場所、屋根または構築物への取り付け方法などに
よって火災等級が定められている場合は太陽電池モジュールの適用規格をご確認ください。
⑤火災防止の為、システムにはサーキットブレーカー、ヒューズ等の安全対策を考慮してください。

8.製品標識について
太陽電池モジュールには、1枚の品質表示ラベルと3枚のバーコードがあります。
①

品質表示ラベル(1枚)・・・最大出力、開放電圧、短絡電流、動作電圧、動作電流など標準条件での電気特性を記載。

②

バーコード(3枚)・・・・・・・太陽電池モジュールは、シリアル番号で管理されています。
バーコードは、各製品の製造日の通し番号とシリアル番号のデータとなります。
バーコードは下記3箇所に貼付しています。
①裏面②表面(製造中のガラスラミネート工程時に貼付)③側面(長辺外側のアルミフレーム)

9.設置場所の選択について①太陽電池モジュールは、設置環境の最適な場所に設置してください。
②太陽電池モジュールは、南向きに取り付けるとより効果的に発電することができます。
③最適な仰角を得るには、NEDOの全国日射関連データーマップなどを参考にするか、仰角の情報を提示できる太陽光発電システムの施工店にご相談ください。
④太陽電池モジュールの受光面上に「影」(部分的なものも含む)がかかると発電量が低下します。できるだけ影がかからない場所に設置してください。

18

10.メンテナンスについて
1.外観検査・太陽電池モジュールの破損の有無を定期的に確認してください。
・ガラス破損、ケーブル損傷、端子ボックスの破損等がある場合は、安全上や機能上の問題が発生する可能性があります。
太陽電池モジュールが破損した場合は交換してください。
・太陽電池モジュール交換の必要が無い場合でも、定期的に点検を実施することを推奨します。感電事故等のリスクを回避するため、保守点検は必ず電気または機械作業の有資格者にて実施してください。
・取付金具が適正に固定されていることを確認してください。
・ストリングのヒューズ、接地が機能していることを確認してください。
・配線ケーブル、接続端子、接続部のゆるみや損傷、電線管の破損の有無を確認してください。
・修理作業の際は、太陽電池モジュール前面を不透明材料で遮光して下さい。日光を受けると、太陽電池モジュールは発電し、高電圧が流れるので危険です。
・ケーブルやコネクタ等、通電部分に接触しないでください。太陽電池モジュールを取り扱う場合は、絶縁工具、絶縁手袋等を使用してください。
・メンテナンス時は太陽電池モジュール前面を遮光してください。日光を受けると発電し、高電圧が流れて危険です。

2.破損時の対応
・本書に記載された安全上の注意に遵守して作業を行ってください。
・安全手袋やその他、交換作業時に必要な保護具を着用してください。
・太陽電池モジュール取り外し作業時は、電流が流れるのを未然に防ぐため、ストリングアレイ回路を必ず遮断してください。
・不具合がある太陽電池モジュールのコネクタを付属の工具を使用して接続解除してください。
・破損した太陽電池モジュールと同仕様の新しい太陽電池モジュールと交換してください。
・ストリングアレイの開放電圧を確認し、並列接続する他のストリングとの電圧差が10V以内であることを確認してください。

3.コネクタとケーブルの検査・ケーブルはすべて確実に接続していることを確認してください。
・ケーブルは直射日光や水溜りがある場所を避けて配置されていることを予め確認してください。

4.清掃
・太陽電池モジュールの発電量は日射量に比例します。セルに影がかかると、発電量が低下するので、太陽電池モジュールは清潔な状態を保つことが重要になります。
・強風、豪雨、豪雪下での太陽電池モジュール清掃は行わないでください。
・太陽電池モジュール清掃時は、太陽電池モジュールの上に乗らないでください。また、太陽電池モジュール裏面
やケーブルに水を吹きかけないでください。コネクタは清潔で乾燥させた状態を保つようにしてください。
スチーム洗浄はしないでください。
・太陽電池モジュールアレイを遮光し、発電を妨げる可能性がある植物は、伐採してください。
・設置した太陽電池モジュールに、十分な角度(約15°)があれば、降雨によるセルフクリーニング効果があるので、一般的には太陽電池モジュールの清掃は必要ありませんが、水洗いで取り除くことが困難な汚れが付着している
場合は、市販の中性液体洗剤をご使用ください。研磨剤、アセトン、その他腐食性元素からなる洗剤を使用しないでください。

5.故障修理・設備 が 正常に稼 働しない 場合は、早急に施 工 業 者までご連 絡ください。太 陽電 池モジュール の 交 換 作 業 が 無い
場合でも、定 期 検 査を実 施 することを推 奨します。定 期 検 査は 必ず 電 気または機 械 作 業 の 有資 格 者にて実 施
してください。

19

11.アフターサービス
太 陽電 池モジュール のご購入 時に保 証書 が発 行されますので、購入された 販 売 店 で 補 償内 容 をご確 認 頂いた 上で、
所 定 事 項をご記 入ください。
発 行された保 証書は、保 証書に記 載された 無 償修 理の 保 証を受けられる際に、提 示 が必 要になりますので、お 客 様
にて大 切に保 管してください。
また 、保 証 期 間 内 にお きまして も 内 容 により 、有 償 対 応 となる 場 合 が ありま すので 、保 証 書 の 記 載 内 容 をご 確 認ください。

12.免責事項
本システムは、太 陽 光 発 電モジュールとして十 分な 品 質を 備えていますが、正しい施 工(標 準 施 工 )と適 切な 維 持 管 理 がなされていることによって、初めて発 電 性 能・耐久性・対候 性・その 他 諸 機 能 が発 揮されるものです。
従って、正しい施 工と適 切な 維 持 管 理を実 施いただくよう、お願いします。
なお、万一太 陽 光 発 電モジュールに不 具合 が 生じた場合は、下 記の免 責 事 項を踏まえた 上で、当 社にご相 談 下さい。
・施 工 説 明 書に記 載された事 項に反する立 地 条 件・設 計 が なされた場合。
・当 社標 準 施 工を導入せず、施 工により不 具合 が 生じた場合。
・取付に対して、法 令に沿った設 置 工事 を行わず、それによって不 具合または事 故 が 生じた場合。
・使 用者の 不 適 切な 維 持 管 理、改 造 又は使 用上の誤りにより不 具合 が 生じた場合。
・使 用者又は第三者の故 意 又は、過 失により不 具合 が 生じた場合。
・不 適 当な修 理 又は移 設、運 搬により故 障 又は破 損した場合。
・初 期の 損 傷を 発 見後、速やかに届け出が なされなかった場合。
・当 社 太 陽 光 発 電システムからの 落 雷により不 具合 が 生じた場合。
・ネズミなどの小 動 物の 害に起 因する損 傷、機 能 不良 が 生じた場合。
・建 物 構 造の 変 形、変 位などによって不 具合 が 生じた場合。
・地 盤 沈 下による土 地の 変 化 などによって不 具合 が 生じた場合。
・経年劣化による野 地 板の腐 食、反り、変 形によって不 具合 が 生じた場合。
・自然 災害（地 震、噴 火、津 波 等）、周辺 環 境（温 泉場、強 酸、強アルカリ、特 殊ガス、高 熱を 発する環 境）、公害（煤 煙、鳥糞 等）
・自然 特 性 又は、通常の 経年 変 化による金 属サビ、摩 耗、コケ、藻などの 汚れ、変色 などが 生じた場合。
・契 約当時での 技 術では予 測できなかったことが原 因により不 具合 が 生じた場合。
※標 準 施 工 以 外 の施 工による不 具合 が発 生した場合、当 社は責 任を負いかねます。

13.お問い合わせ先
お問い合わせ窓口：リープトンエナジー株式会社

0120-850-800
受付時間：9：00〜18：00（土・日・祝除く）

info-lp@leaptonenergy.jp

本 取 扱 説 明 書は、改 善 等 のため、予 告なく内 容 を 変 更することがあります。あらかじめご了承ください

20