SELEMION™

イオン交換膜「セレミオン ®」／ SELEMION™ ION-EXCHANGE MEMBRANES

安全に関するご注意 Safety Warning
ご使用にあたっては、本製品に付属する取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。

Before using the products, please be sure to read and observe the cautions printed in the user's manual.

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地1 WＢGマリブウエスト19階 〒261-7119
TEL 043-350-3401 FAX 043-350-3383 www.agec.co.jp
WBG Marive West 19F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, CHIBA 261-7119, JAPAN
Tel: +81-43-350-3401 Fax: +81-43-350-3383
QD JAN 2024

FORBLUE SELEMION Is a Pio neer Ion-Exchange Membrane.
®

™

フォアブルー セレミオン®はイオン交換膜の代表ブランドです。
TM

FORBLUE ® SELEMION™, the Most Famous Ion-Exchange Membrane in the World

セレミオン ® の応用分野

イオン交換膜「セレミオン ®」Applications of SELEMION™

SELEMION™ Ion-Exchange Membranes

セレミオン ® はAGCグループの総力を結集し、開発・製造する炭化水素系のイオン交換膜です。
SELEMION™ is a hydrocarbon type ion-exchange membrane that has been developed
and manufactured by AGC Group.

プロセス

応用分野

Process

Application

拡散透析
Diﬀusion Dialysis

酸回収
Acid recovery

1950年の開発当初から現在にいたるまで、イオン交換膜のパイオニアとしてたゆまざる技術開発によりイオン交換膜の世界を広げてきました。

食塩製造
Table salt production

Since we entered the membrane business in 1950, we have made continuous
developments as a pioneering company, and through this we have tried to expand the range ofapplications of membranes.

食品脱塩
Demineralization in the food industry

セレミオン®の機能を十分に発揮するために、用途や規模に応じて数多くの電気透析槽・拡散透析槽を用意しています。

セレミオン®
SELEMION™

電気透析
Electrodialysis

工程廃水脱塩Industrial wastewater reclamation
造水
Desalination (tap water)

We are able to provide various types of electrodialyzers and diﬀusion dialyzers
to achieve the best membrane performance.

酸回収
Acid recovery

セレミオン®の豊富な経験から、お客様に最適なイオン交換膜プロセスを提案させていただきます。
On the basis of our long and wide-ranging experience, we are able to propose the optimum
membrane process for each of our customers.

セレミオン®の製造から、透析槽の製作、プロセス設計、及びエンジニアリングとメンテナンスのサポートまでを一貫して行ないます。
Through close cooperation between AGC and AGEC (AGC ENGINEERING Company), we perform
membrane manufacture, process design, stack assembly, engineering support and maintenance support.

置換反応
Substitutional reactions
電気分解
Electrolysis

酸化・還元
Reduction/oxidation reactions
有機合成
Electroorganic synthesis※電気分解については別途ご説明いたしますので、お問い合わせください。

For more information about electrolysis, please contact us.

1

2

セレミオン®一覧表

セレミオン®利用プロセス

SELEMION™ Reference Data

SELEMION™ Process「一般膜/General purpose membranes」
種
別
Type

陽イオン交換膜
Cation Exchange Membrane

商品名/Product Name

CMVN

CMTE

特
性
Characteristic

標準Standard

高強度
Strong(Thick)

用
途
Usage

電気透析
ED
100

膜
厚
Thicknessμm

対イオンCounterion

抵 抗（25°C）
Resistance（77°F）
輸率Transport
Number

AMVN

DSVN

標準
Standard

低抵抗
Low
resistance

電気透析
ED

電気透析
ED

拡散透析
DD

250

100

95

+

+

-

Na

Cl

200

1150

250

150

Ωcm2

2.0

4.0

2.0

0.8

0.25 mol/L Na2SO4 Ωcm2

2.0

4.0

3.0

1.2

0.5 mol/L NaCl

kPa

Cl

Ωcm

0.8

0.25 mol/L H2SO4 Ωcm2

1.2

0.5 mol/L HCl

2

+

>0.95

t-Na
t-Cl

特

徴 Characteristics
電気透析は直流電流を駆動力として脱塩・濃縮を行ないます。
Electrodialysis is a method of desalination and concentration involving the application of a DC current.

イオン交換樹脂のような再生操作を必要としないため、薬剤の使用量を大幅に削減することができます。

-

Na

破裂強度
Burst Strength

電 気 透 析 Electrodialysis

陰イオン交換膜
Anion Exchange Membrane

Electrodialysis does not require chemicals that are commonly used in ion-exchange resin tower regeneration.

非イオン性の化合物はイオン交換膜を透過しないため、有機物と塩の分離が効率良く行なえます。
Electrodialysis can separate valuable organic materials from salt because it only permits
ionic materials to pass through the membrane.
脱塩液

濃縮液

Diluted soln.

A

C

A
Na＋

>0.94

-

>0.95

Na＋

Na＋

>0.95

CL

−

CL−

CL−
認

証

C

EC̲1935/2004

EC̲1935/2004

Na＋
Na＋

Na

＋

CL−

「特殊膜/Special purpose membranes」
種
別
Type

陽イオン交換膜
Cation Exchange Membrane

ASVN

高耐久性

難プロトン透過性

1価選択透過High
durability

Low proton
leakageMonovalention-selective

耐高温
耐アルカリ性High temp. &Alkali-proof

電気透析

電気透析

電気透析

電気透析

電気透析

ED

ED

ED

ED

ED

160

440

120

120

300

+

H

+

SO42-

Cl

550

1000

550

200

1200

Ωcm2

25

2.5

4.0

20

0.25 mol/L Na2SO4 Ωcm2

40

2.5

12

45

0.5 mol/L HCl

Ωcm2

0.6

0.5

7.0

15

0.25 mol/L H2SO4 Ωcm2

0.9

0.5

25

55

特
性
Characteristic

水素イオン
選択透過
H+selective

用
途
Usage
膜
厚
Thicknessμm

対イオンCounterion

抵 抗（25°C）
Resistance（77°F）

破裂強度
Burst Strength

輸率

Na＋

AAVN

HSFN

Transport
Number

陰イオン交換膜
Anion Exchange Membrane

CMF

商品名/Product Name

0.5 mol/L NaCl

+

t-Na
t-Cl

-

H
kPa

CL−

CL−

-

AHO

Br

-

Na＋

Na＋

NaCl 液NaCl soln.

脱塩室

Desalinationchamber

濃縮室

Concentrationchamber

脱塩室

Desalinationchamber

A：陰イオン交換膜／Anion exchange membrane
C：陽イオン交換膜／Cation exchange membrane

Concentrated soln.

［原理］

陽イオン交換膜と陰イオン交換膜を交互に、スペーサーを介して多数組積層し、その両端に１対の電極を配置します。陽極側の陰イオン交換膜と陰極側の陽イオン交換膜で仕切られたスペー
スは脱塩室（Ｄ室）と呼ばれ、それとは反対に陽極側の陽イオン交換膜と陰極側の陰イオン交換膜で仕切られたスペースは濃縮室（Ｃ室）と呼ばれます。電気透析槽ではＤ室とＣ室が交互に配置され脱塩室に原液を供給すると陽イオンは陰極に向かって陽イ
オン交換膜を透過して右隣のＣ室に移動しますが、Ｃ室の陰極側は陰イオン交換膜で仕切られているために、さらに右隣のＤ室に移動することはできません。
同様にして陰イオンはＤ室から左隣のＣ室に移動します。結果としてＤ室で脱塩され、Ｃ室に濃縮されることになります。
［ Description］
An electrodialyzer is composed of anion and cation exchange
membranes stacked alternately with thin spacers between
them and a pair of electrodes at both ends.
In an electrodialyzer, two types of chambers are thus placed
between a pair of electrodes.
One is a desalination (D) chamber partitioned with an anion
exchange membrane on the anode side and a cationexchange membrane on the cathode side.
The second is a concentration (C) chamber partitioned with acation exchange membrane on the anode side and an anion
exchange membrane on the cathode side.
Saline water is desalinated in the D chamber and isconcentrated in the C chamber, as a result of the electricalpotential.

>0.95
>0.95

>0.95

注1:本カタログ記載の数値は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
The data published in this catalog are subject to change without notice.
注2:これらのデータは参考値であり、イオン交換膜の性能を保証するものではありません。
The values in these tables are only for reference, and are not guaranteed values.
34拡散透析 Diﬀusion Dialysis

置換電気透析 Substitutional Electrodialysis

特徴 Characteristics

特

拡散透析はAGCが開発したイオン交換膜プロセスです。

セレミオン®を使用した電気透析の応用プロセスとして置換電気透析があります。
対イオンを酸又は塩基に置換することで中性塩からの酸誘導体、塩基誘導体の製造が行えます。
アミノ酸、各種有機酸及び強塩基性化合物の製造に使われています。

Diffusion dialysis is an original state-of-the-art ion-exchange membrane process that has been developed by AGC.

金属表面処理工程等から排出される金属塩を含んだ廃酸から、遊離酸のみを分離回収します。
This process for diffusion dialysis enables the recovery of clean acid from waste acid that contains metal ions,such as that used in pickling or aluminum anodizing processes.

徴 Characteristics

Substitutional electrodialysis is an applied electrodialysis process.
This process enables the manufacture of an organic acid or base derivative from a corresponding salt form
by replacing the counter ions with hydrogen ions or hydroxide ions.

回収された酸は、表面処理工程等にて再利用されるため、酸を有効に使用できます。

Na2SO4・H2SO4

The recovered acid can again be effectively used in the above processes.

AM・H
C

拡散透析は濃度差を駆動力とするため、イオンを移動させるための直流電力を必要としません。
そのためランニングコストが安く、装置もシンプルで、日常の運転管理が容易です。

C

C

C

C

C

Diffusion dialysis is cost-effective because the difference between the acid concentration on both sides ofthe membrane is used as the driving force for acid recovery instead of electricity.
+［原理］

純水/Pure Water

透析液/Dialysate

H2O

A
H2SO4

A
H2SO4

Al2(SO4)3

H2SO4

A
H2SO4

Al2(SO4)3

Al2(SO4)3

H2SO4
H2SO4

A

H2SO4

H2SO4

H2SO4

廃酸/Waste Acid
Al2(SO4)3, H2SO4

A：陰イオン交換膜／Anion exchange membrane

H

拡散透析用に設計された陰イオン交換膜を、スペーサーを介して多数組積層します。積層された陰イオン交換膜の片側に廃酸を、その反対側に水を向流で流します。陰イオン交換膜を介して生じた濃度差により、廃酸液側から水側（回収酸側）へ酸が拡散移動
しますが、大きな多価陽イオンを持つ金属塩は陰イオン交換膜を透過することができず、透析液側に残ります。このようにして、遊離酸を金属塩と分離して回収することができます。

Al2 (SO4)3, (H2SO4)

A

Na

回収酸/Recovered Acid
H2SO4

［ Description ］
Many anion exchange membranes specially designed for thispurpose are stacked with a thin spacer gasket inserted
between each membrane. Waste acid is fed on one side of themembranes, and water is supplied to the other side of themembranes as a counterflow. Acid in the waste is recoveredon the water side, through the membrane, owing to thedifference in acid concentration. On the other hand, metal ionsremain in the waste because of their large size and theirpositive valence is repelled by the anion exchange membrane.
Thus, clean acid is recovered effectively with a diffusion
dialyzer.

Na

+

H

AM

-

+

+

-

2-

AM

SO4

AM・Na

C：陽イオン交換膜／Cation exchange membrane
ＡM：アミノ酸イオン／Amino acid ion

H2SO4

複置換電気透析 Double Substitutional Electrodialysis
特徴 Characteristics

電気透析により、二種類の化合物の間で対イオンの交換を行います。
生成物への原料の混入が無いため、晶析・分離が不要です。
生成物の同時濃縮が可能です。
Double substitutional electrodialysis exchanges counter ions between two ionic chemicals.
In this process, no additional purification process such as crystallization is necessary andsimultaneous concentration is also possible.
NaCI
KNO3

dil-NaNO3
dil-KCI
A

C

K

A

C

+

-

KCI
NaNO3

5

C

+

Na

KNO3
CI

A

K

NaCl
-

NO3

A

C

+

Na

+

KNO3
CI

-

-

NO3

A：陰イオン交換膜／Anion exchange membrane
C：陽イオン交換膜／Cation exchange membrane6

セレミオン®利用例
Application of SELEMION™

利用例1：電気透析脱塩/濃縮 Electrodialysis Desalination/Concentration
電気透析脱塩は、最も一般的なイオン交換膜プロセスで多くの分野で利用されています。

例1：食塩製造（海水濃縮）Electrodialysis desalination is the most popular ion-exchange membrane process and(1) Table salt production from seawater

is used in various ﬁelds such as the following:

脱塩水
Dilute

海水濃縮による食塩製造

海水SeawaterTable salt production from seawater

一次濾過
1st Filter

二次濾過

2nd Filter

各種工程排水の脱塩再利用

電気透析

Electrodialysis

濃縮水

Desalination and reclaiming of wastewater in various industries

Concentrate

井戸水の脱塩・脱Nによる飲料水の製造
Desalination and nitrate removal for tap water

海水

各種食品脱塩蒸発

Evaporation

遠心分離

Centrifuge

濃縮水

SeawaterConcentrate

NaCI

25.70g/L

190.10g/L

活性汚泥廃水の脱塩リサイクル

Ca

0.38g/L

1.20g/L

Desalination of wastewater from an activated sludge process

Mg

1.20g/L

1.20g/L

最終処分場浸出水の脱塩

SO42.54g/L

0.24g/L

Desalination in the food industry

放流

Discharge

並塩

Wet Salt

乾燥

Dryer

食塩

Table Salt

Desalination of leachate from a landfill site

例2：井戸水の脱N

DW-3E型（Type DW-3E）

電気透析プロセスフロー例
Electrodialysis process ﬂow(2) Nitrate removal for tap water

整流器

井戸ポンプ

Rectiﬁer

Well Pump

濾過

Filter

D

水道水

井戸水

脱塩水
DiluteConcentrate

流量/Flow Rate

90m3/h

85.3m3/h

4.7m3/h

TDS

910ppm523ppm7,894ppm

NO3

120ppm45ppm

1,474ppm

Well Water

Electrodialyzer

Filter

殺菌Disinfection

電気透折槽

濾過器

電気透析

Electrodialysis

Tap Water

濃縮水

C

例3：最終処分場浸出水(3) Leachate from a landﬁll site

脱塩水

HCL

Dilute

空放放流・再利用Discharge/Reclaim

Expose to theatmosphere

浸出水

Leachate

生物処理

Biological Treatment

凝集沈殿

活性炭

Coagulation

Activated Carbon

浸出水

脱塩水

キレート樹脂Chelate Resin

濾過

Filter

電気透析

Electrodialysis

原液

Raw Solution

脱塩液タンク
Dilute Tank

脱塩液
Dilute7

濃縮液タンクConcentrate Tank

濃縮液

Concentrate

陽極液タンク
Anolyte Tank

陰極液タンク ブロワー
Catholyte Tank

BlowerLeachate

濃縮水

DiluteConcentrate

流量/Flow Rate

1.9m3/h

1.58m3/h

0.32m3/hTDS21,700ppm

460ppm126,600ppm

Cl

12,000ppm

200ppm70,300ppm

濃縮水

Concentrate

蒸発

Evaporation

固形塩
Salt

8

利用例2：拡散透析酸回収 Diﬀusion Dialysis Acid Recovery

利用例3：電気透析酸回収

拡散透析酸回収はAGCが開発・実商化したプロセスです。
イオン移動の駆動力として電気を使用しないため、プロセスが簡単で運転管理が容易です。

電気透析酸回収は、AGCが開発した水素イオン選択透過膜を利用した酸回収プロセスです。
水素イオンを選択的に透過し、金属イオンを透過しにくい水素イオン選択透過膜を使用することにより、電気透析での酸の分離・濃縮回収が可能となりました。

An original diﬀusion dialysis acid recovery process has been developed by AGC.

Electrodialysis Acid Recovery

An electrodialysis acid recovery process has been developed by AGC.
A hydrogen-ion-selective membrane has been newly designed for this process.
The membrane makes possible to recover a concentrated acid from a waste acid containing metal ions.

This diﬀusion dialysis process is simple and easy to perform because the acid concentration diﬀerence is utilized as the acid transfer
driving force instead of electricity.

アルミサッシ表面処理液
Aluminum sash anodizing acid

例：アルマイト電解浴の硫酸回収

電解コンデンサーアルミ箔エッチング液

Acid recovery from aluminum sash anodizing acid

Aluminum foil etching acid

鋼板表面処理液

アルミ濃縮液Aluminum sulfate

Steel surface treatment acid

ステンレス表面処理液

Stainless steel surface treatment acid

貴金属工業

回収酸
Recovered acid

Flow rate

368 L/hFlow rate

H2SO4

40 g/L

H2SO4

183 g/LAl

40 g/LAl

0.96 g/L

1,117 L/h

Noble metal industries

各種金属工業Electrodialyzer

Various metal industries

その他

酸の分離・回収T-4型（Type T-4）

Other acid separation or recovery processes

例１：ステンレス廃酸の弗硝酸回収

例2：アルマイト電解浴の硫酸回収(1) Acid recovery from steel surface treatment acid

純水/Pure water
Flow rate

550.0 L/h

透析液/Dialysate

純水/Pure water

Flow rate 1,473.4 L/hFlow rate 1,333.4 L/h

H+

0.4 mol/L

H2SO4

34.6 g/L

T-NO3

40.4 g/L

Al

9.94 g/L

T-F

36.4 g/L

Fe

27.2 g/L

回収率／Recovery

Diﬀusion
Dialyzer

廃酸/Waste acid

純水/Pure water(2) Acid recovery from aluminum sash anodizing acid

透析液/Dialysate
Flow rate 556.5 L/h

CH-4型（Type CH-4）

H+

88%

T-NO3

78%

T-F

38%

Fe

7%

Diﬀusion
Dialyzer

回収酸/Recovered acid

廃酸/Waste acidH2SO4

156 g/LAl

11 g/L

Rectiﬁer

電気透折槽

回収酸/Recovered acidH+

3.5 mol/L

H+

3.1 mol/L

Flow rate

1,400 L/h

Flow rate

1,260 L/h

T-NO3

185.0 g/L

T-NO3

145.1 g/L

H2SO4

156 g/L

H2SO4

132.9 g/L

T-F

60.0 g/L

T-F

22.8 g/LAl

11 g/LAl

0.59 g/L

Fe

30.0 g/L

Fe

2.0 g/LElectrodialyzer

D

拡散透析プロセスフロー例

ヘッドタンクDiﬀusion dialysis process ﬂow

ヘッドタンクHeader Tank

76 L/h整流器

Electrodialysis recovery process ﬂow

Flow rate

533.5 L/h

1,409 L/h

電気透析酸回収プロセスフロー例

540.0 L/h

Flow rate

Flow rate

廃酸/Waste acid
Flow rate

C

純水

Header Tank

Pure Water

空放

廃酸

Expose tothe atmosphere

Waste Acid

廃酸

Waste Acid

透析液

回収酸

濾過器

Recovered Acid(Diﬀusate)

Filter

Dialysate

加熱器
Heater

拡散透折槽

脱酸液タンク
Deacidiﬁcation
Tank

脱酸液

Deacidiﬁcation
Solution

回収酸タンクRecovered
Acid Tank

電極液タンク ブロワー
Electrode
Tank

Blower

回収酸

RecoveredAcid

Diﬀusion Dialyzer

透 析 液 タンク 廃 酸 タンク
Dialysate Tank

9

Waste Acid Tank

純水タンク

Pure Water Tank

回収酸タンクRecovered Acid Tank

10

実験用電気透析装置・拡散透析装置
Dialyzers for Lab-Scale Tests

電 気 透 析 Electrodialyzers

拡散透析 Diﬀusion Dialyzer

小型化した電気透析槽にタンク・ポンプ・整流器が付属した、実験用の電気透析装置です。
イオン交換膜を組み込んで、どなたにでもすぐに電気透析実験が行えます。
得られたデータは、実機へのスケールアップの資料として有効にご利用いただけます。
サイズの違う『CH-0』と『DW-Lab』の2種類のラインナップの中からお選びいただけます。

『T-0』は小型化した拡散透析槽です。
AGCが開発した拡散透析プロセスの実験が可能です。
得られたデータは、実機へのスケールアップの資料として有効にご利用いただけます。

The CH-0 complete set and DW-Lab are miniaturized electrodialyzer units to be used in the laboratory.
These sets contain an electrodialyzer, rectifier, pumps, tanks and all the accessories necessary to startexperiments with SELEMION™ ion-exchange membranes. These units are designed to easily obtain reliabledata that can be utilized as the design basis for a full-scale plant.

T-0 is a miniaturized diffusion dialyzer for experiments on AGC diffusion dialysis in the laboratory.
This unit is designed to easily obtain reliable data that can be utilized for the design basis of a full scale plant.

装置仕様 Speciﬁcations
膜寸法mm

160 × 240

膜有効面積

m2/枚
m2/piece0.01７

標準膜組込枚数枚
Sheets19

標準処理流量L/h

0.17 〜 0.68

Membrane sizeEﬀective membrane area
Membrane sheets

T-0 透析槽
T-0 diﬀusion dialyzer
CH-0 透析槽
CH-0 electrodialyzer

CH-0 ユニット（コンプリートセット）
CH-0 unit (complete set)

DW-Lab

※『T-0』は本体のみの販売となりますが、ご要望に応じて周辺機器の販売も承ります※The T-0 diﬀusion dialyzer is basically sold without accessories.
Accessories can be sold upon request.

Examination of diﬀusion dialysis ﬂow

型式 Type

11

Processing capacity

拡散透析実験フロー例

装置仕様 Speciﬁcations
膜寸法
Membrane size
膜有効面積
Eﬀective membrane area
標準膜組込対数
Cell pairs
陽極板材質
Anode plate
陰極板材質
Cathode plate
EDユニットサイズ
ED unit size
EDユニット質量ED unit weight
整流器 出力Rectiﬁer output
整流器入力電源
Rectiﬁer input power
整流器サイズ
Rectiﬁer size
整流器質量Rectiﬁer weight
各付属タンク容量
Attached tank capacity
ポンプ
Pump
ポンプ入力電源Pump input power
流量計
Standard ﬂow meterT-0 透析槽 T-0 diﬀusion dialyzer

型式 TypeCH-0 ユニット CH-0 unit

DW-Lab160×280

80×130

0.021

0.003

10

5

ー

チタンにイリジウムコーティング
Ir coated Ti Plate

チタンにイリジウムコーティング
Ir coated Ti PlateーSUS316

SUS316mm
m /枚
m2/piece
対
Pairs
2

mm

650(W)×500(D)×1300(H)

300(W)×200(D)×400(H)

kg

50

6.0

ー

DC 35V / 10A

DC 18V / 2Aー

235(W) × 425(D) ×160(H)

107(W)×305(D)×134(H)

kg

17

5.0

L

3.0

0.40

ー
L/h

加熱器
HeaterAC 単相 100[V] 50/60[Hz]AC 単相 100[V] 50/60[Hz]
100 [V] AC, single phase, 50/60［Hz］100 [V] AC, single phase, 50/60［Hz］

mm

ー

拡散透折槽

Diﬀusion Dialyzer

温水タンク
Warm Water

チューブポンプ
廃 液 チューブポンプ
Tube Pump
Waste Acidまたはマグネットポンプ

透析液
Dialysate

回収酸

Recovered Acid

チューブポンプ
Tube Pump

水

Water

Tube Pump or
Magnetic Pump

マグネットポンプ
マグネットポンプ
Magnetic drive pump
Magnetic drive pump
AC 単相 100[V] 50/60[Hz]AC 単相 100[V] 50/60[Hz]
100 [V] AC, single phase, 50/60［Hz］100 [V] AC, single phase, 50/60［Hz］
付属しておりません
60 〜 600
Not attached※電気透析槽本体のみでの販売もいたしております※The electrodialyzer can be sold without unit accessories upon request.
※特殊用途（酸回収など）の場合は改造も承ります。
※We will also accept the remodeling work for special purposes (acid recovery, etc.).

本カタログ記載の仕様は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
The speciﬁcations published in this catalog are subject to change without notice.

12「実用電気透析槽・拡散透析槽」一覧表
Commercial-Scale Dialyzers

電気透析槽Electrodialyzer

形式 / Dialyzer Type
規模

型式

用途

Size

Type

Purpose

拡散透析槽
Diﬀusion Dialyzer

DW

DS

DB

CS

CH

T

一般脱塩
GeneralDesalination

高脱塩High-Level
Desalination

造水

濃縮

酸回収

酸回収

Tap Water

Concentration

Acid Recovery

Acid Recovery

膜寸法/Membrane sizemm

180×550

180×550

180×550

膜面積/Membrane area

m

0.099

0.099

0.099

膜有効寸法/Eﬀective membrane sizemm

130×390110×380

130×390

膜有効面積/Eﬀective membrane area

m2

0.051

0.042

0.051

最大対数/Maximum cell pairs

−

200

100

100 (sheets)

膜寸法/Membrane sizemm

550×1,120

550×1,120

膜面積/Membrane area

m2

0.616

0.616

膜有効寸法/Eﬀective membrane sizemm

450×860

470×900

膜有効面積/Eﬀective membrane area

m2

0.387

0.423

最大対数/Maximum cell pairs−200

220 (sheets)

膜寸法/Membrane sizemm

550×1,120

膜面積/Membrane area

m

0.616

膜有効寸法/Eﬀective membrane sizemm

470×840250×1,700

膜有効面積/Eﬀective membrane area

m

0.395

0.425

最大対数/Maximum cell pairs

−

220

300

膜寸法/Membrane sizemm

550×1,120

３Ｆ型

膜面積/Membrane area

m

0.616

Type 3F

膜有効寸法/Eﬀective membrane sizemm

470×840

膜有効面積/Eﬀective membrane area

m2

0.395

最大対数/Maximum cell pairs−

750

膜寸法/Membrane size

mm

1,120×1,120

540×2,240

1,120×1,120

1,120×1,120

膜面積/Membrane area

m2

1.254

1.210

1.254

1.254

膜有効寸法/Eﬀective membrane size

mm1,020×838

400×1,960

1,020×890

1,020×900

膜有効面積/Eﬀective membrane area

m2

0.855

0.784

0.908

0.918

大型

最大対数/Maximum cell pairs

−

1,000

330

720

1,200 (sheets)

Large

膜寸法/Membrane size

mm

1,120×2,300

1,120×2,300

膜面積/Membrane area

m2

2.576

2.576

膜有効寸法/Eﬀective membrane size

mm

920×1,940

920×1,940

膜有効面積/Eﬀective membrane area

2

m

1.785

1.785

最大対数/Maximum cell pairs

−

2,400

2,250 (sheets)

小型

１型

Small

Type 1３型
Type 3中型

３Ｅ型

Medium Type 3E

４型
Type 4５型
Type 522

2

2

350×2,000

工程排水脱塩 DB-4 型 電気透析槽（320 対）／ 770m2
DB-4 electrodialyzer (320 cell pairs) / 770m2

廃酸回収 T-5C 型 拡散透析槽（1,720 枚）／ 4,430m2
T-5C diﬀusion dialyzer (1,720 sheets) / 4,430m2

0.700

海水濃縮製塩 CS-5 型 電気透析槽（1,800 対）／ 9,280m2
CS-5 electrodialyzer (1,800 cell pairs) / 9,280m2

本カタログ記載の仕様は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
The speciﬁcations published in this catalog are subject to change without notice.

13

14

Notes

お問い合わせシート Inquiry Sheet

セレミオンの標準販売サイズ
Standard Sizes of SELEMION™

セレミオン ® は１６x28,１８x55, 55x112, 112x112[cm] の4サイズにて販売しております。

1 枚からご購入いただけます。
Minimum order size : 1 unit

使用する原液に関するご注意
Precautions for applying solution on SELEMION™

Address: https://www.agec.co.jp/contact/selemion/

その他のサイズについては別途お問い合わせください。
The standard sizes of SELEMION™ are 16x28, 18x55, 55x112 and 112x112[cm].
For other sizes, please contact us.

脂分、SS分、界面活性剤、強酸化性物質、イオン化高分子有機物などは、イオン交換膜の性能低下の原因となります。

Phone: +81-(0)43-350-3401 Fax: +81-(0)43-350-3383
お問い合わせの際は、下記項目についてお答えいただける範囲でご連絡ください。
Please ﬁll out this questionnaire and send us your inquiry.
Customer's name (Required)

お客様のお名前 ( 必須 )Oils, suspended solids, surfactants, oxidants and ionized organic polymers may cause a decreasein the eﬃciency of the membrane.

原液の pH は中性〜酸性領域としてください。アルカリ性原液は膜寿命の低下を引き起こします。

国名 ( 必須 )country (Required)

詳細はお問い合わせください。
The recommended pH is 7 or below: a pH of 5-7 is recommended. Alkaline solution may degrade
the membrane.
For more details, please contact us.

所属企業・団体名 ( 必須 )Company or organization (Required)

セレミオン®プロセス ご注文までの流れ

ご連絡先 ( 電話番号、E-mail アドレス )( 必須 )Ordering process

お問い合わせInquiry

インタビューInterview

お電話、E メールにてお問い合わせください。右のお問い合わせシートをご活用ください。
Please contact us by phone or E-mail. Please use the Inquiry Sheet on the next page.

We will ask for some information so that we can start considering a suitable process.

ご提供いただいた原液もしくは模擬液を使用し、実験用透析槽によるテストを実施します。

Lab tests

We will run several lab tests using the provided feed solution.

ラボテストの結果とお客様へのインタビューに基づき、装置と設備の仕様およびコストを試算いたします。

Speciﬁcation development

On the basis of the results of the lab tests and interview,
we will estimate the process speciﬁcations and costs.

お打合せ

プロセスの仕様をご検討いただき、ご意見をお伺いします。

Meeting

パイロットテスト

Field tests

最終確認

Conﬁrmation

小型の装置を現場に持ち込み、より実情に近いテストを実施します。

Please check your type of inquiry□ セレミオン ® のプロセスを検討したい SELEMION™ process inquiry□ セレミオン ® や透析槽ユニットを選定・購入したい SELEMION™ purchase inquiry□ 技術的な問合せをしたい Technical inquiry□ その他のお問い合わせ Other inquiries
お問い合わせ内容

Content of inquiry

その他使用条件（原液の水質、処理液の目標水質、処理量、温度など）
Information (composition of raw solution or target solution, processing capacity, temperature, etc.)

We will run several tests at the customers site.

最終的なお見積内容をご確認いただきます。

Please conﬁrm all speciﬁcations and costs before placing an order.

＊本ページのコピーに記載の上、ファックスや E-mail で送信いただいても結構です。
Handwritten inquiries are also possible. Please send us a copy by Fax or E-mail.

プロセス導入後のメンテナンス（お客様の現場、引き取り）も承ります。別途ご相談ください。
We can carry out maintenance at your site or our workshop.

15

お問い合わせ項目をお選びください

We will exchange opinions and feedback of the estimate with the customer.

ご注文

Order

Intended purpose of ion-exchange membrane (Required)膜の選定・プロセス検討に必要な情報をお伺いいたします。

ラボテスト

仕様検討

イオン交換膜の使用目的 ( 必須 )Contact information (E-mail address or phone number) (Required)※お問合せにご記入いただいた個人情報は、お客様からのお問い合わせに回答することを目的として利用いたします。
お客様の個人情報の取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
AGC ENGINEERING will only use personal information for the purpose of responding to inquiries made by the customers.
For more information about the customer personal information, please refer to our website.

16

AGC Is the Leader in Ion-Exchange Membranes.
AGCはイオン交換膜の先駆者です。

AGC Has the Best Ion-Exchange Membranes in the World.

イオン交換膜
Ion-Exchange Membranes

イオン交換膜の製造法（陰イオン交換膜）

イオン交換膜はシート状に成形された有機高分子材料で、スルフォン酸や4級アンモニウム等のイオン交換基を含んでいます。
An ion-exchange membrane is a sheet made of organic polymer materials that
include a sulfonic acid group or quarternary ammonium group as an ion-exchange functional group.

イオン交換膜は用途に応じて数多くの種類が用意されていますが、基本的には陽イオンを透過する陽イオン交換膜と陰イオンを透過する陰イオン交換膜に分類されます。

Ion-exchange membrane manufacturing process(anion-exchange membrane)
CH＝CH2

CH＝CH2

CH＝CH2スチレン

CH2CI
クロロメチルスチレン

CH＝CH2ジビニル
ベンゼン

Styrene

Although many types of ion-exchange membranes are now available, membranes arebasically classiﬁed into two categories: anion-exchange membranes and cation-exchange membranes.

Chloromethylstyrene

Copolymerization

Divinylbenzene

共重合‐C H‐CH 2‐C H‐CH 2‐C H‐CH 2‐C H‐CH 2‐

陽イオン交換膜にはマイナス荷電を帯びた官能基（通常はスルフォン酸）が、陰イオン交換膜にはプラス荷電を帯びた官能基（通常は４級アンモニウム）が固定されているため、固定荷電と同荷電のイオンは膜内の透過を疎外され、反対荷電のイオンだけが膜内を透過できます。

CH2
CI

Because a negatively charged functional group is ﬁxed inside the cation-exchange membrane,
only oppositely charged cations are permitted to pass through the cation-exchange membrane.
On the other hand, an anion-exchange membrane permits only anions to pass through it.

‐C H‐CH 2‐C H‐CH 2‐
CH2CI

4級アミノ化NR 3

Introduction ofion-exchange group‐C H‐C H 2‐C H‐C H 2‐C H‐C H 2‐C H‐C H 2‐
DC

ノート
イオン交換膜の名称は、イオン交換膜を透過するイオンによって区別されるため、膜内の固定電荷とイオン交換膜の名称に使われる電荷は反対になります。
Note:
An ion-exchange membrane takes its name fromthe ions that it allows to pass through it.
Therefore, the charge referent in the membranename is the opposite of the ﬁxed functional groupcharge in the membrane itself.
17

Na

CH2

+

N R3
CI

+

Na
陽極
Anode

NaCI

‐C H 2‐C H 2‐C H‐C H 2‐

+

CI

-

CI

-

+

陰極
Cathode+CH2N R3
CI

Na

-

CI

陽イオン交換膜
Cation exchange membrane

陰イオン交換膜
Anion exchange membrane18