取扱説明書（お客様保管用）

住宅用太陽光発電システム

屋外用マルチストリング型
パワーコンディショナ( 接続箱一体型 )（遠隔出力制御システム対応型）
џᓹ

品番 GPM59B(5.9kW タイプ )

⣌⟵

⢪Ṿ

⅋ᴗ

ἕ᳒ᶟ

も

əɷȻɻչ၁

2

システムの構成とはたらき

4

各部の名前

5

ご使用の前に

7

パワーコンディショナの運転

8

パワーコンディショナの停止

9

積算電力量の表示

10

発電電力の表示11

停電時の連系運転と自立運転の切り替え12

こんなときは14

点検とお手入れのしかた

17

仕様

18

アフターサービス

裏表紙

DC0215-0

長くお使いいただくために

BM164119988000

安全上のご注意

ご使用方法● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」（2 ～ 3 ページ）を必ずお読みください。
● この商品を利用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This equipment is designed for domestic use
in Japan only and cannot be used in any othercountries.

じご使用の前に

このたびは、パワーコンディショナをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。

く安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
「死亡や重傷を負うおそれがある内容」

警告 です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発

注意 生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）
してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告
設置環境について■ 運転前に次のことを確認する● 製品質量（壁取付板などを含み約 35kg）に十分耐える取り付けか（落下によるけがや故障のおそれ）● 激しい風雨にさらされないか（水の浸入による感電、発煙・発火のおそれ）● 潮風が当たらないか（腐食による感電、発煙・発火のおそれ）● 腐食性ガス、温泉など硫化ガスの発生はないか（感電、発煙・発火のおそれ）● 爆発性・可燃性ガス、引火性液体は近くにないか（爆発・火災のおそれ）● 冬季に屋根からの落雪による衝撃を受けないか（製品落下による事故のおそれ）● Ｄ種接地相当工事（接地抵抗 100 Ω以下）が行われているか（感電のおそれ）● 一括制御リモコンは屋内や屋外設置用 BOX 内に設置されているか（感電、故障のおそれ）取り扱いについて■ 機器本体や放熱フィンに手を触れない
やけどのおそれがあります。
別売のトップカバー装着時にはトップカバーにも触れないでください。

■ すき間に指を入れない
けがのおそれがあります。
別売のトップカバーとのすき間にも指を入れないでください。（装着時）■ 上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしない
転落、落下によるけがや事故のおそれがあります。別売のトップカバー
や平地置台にも手をかけたり乗ったりしないでください。（設置時）■ 分解・改造・お客様ご自身での施工・修理は行わない
火災、感電、故障の原因となります。

2■ お手入れをする際は、運転を停止し太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする
やけどや感電のおそれがあります。

■ 異常・故障時は直ちに運転を停止し、太陽光発電システム専用ブレーカをOFF（切）にする
そのまま運転を続けると、感電、火災や故障の原因となります。

■ 衝撃・振動を加えない落下によるけが、故障の原因となります。

■ 一括制御リモコンはぬれた手でふれたり、ぬれた布で拭かない
感電、故障の原因となります。

警告
自立運転コンセントの使用について■ 途中で電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれがある電気製品は使用しない
発電電力が不足した場合や夜間は電源が切れます。すべての医療機器、灯油やガスを用いる冷暖房機器、電熱機器などは絶対に使用しないでください。デスクトップパソコンなどは、データ破損などの原因となります。ノートパソコンは内蔵バッテリーを付けてご使用ください。

■ 自立運転出力に機器を接続したままにしない
火災、感電の原因となります。使用時には機器が安全な状態であることをご確認ください。

注意
設置環境について■運転前に次のことを確認する●必要な放熱スペース（6 ページ参照）が確保されているか（発煙・発火・故障のおそれ）●屋内設置の場合、壁紙の変色が気にならないか（高温によるホコリ付着で壁紙変色のおそれ）取り扱いについて■ 雷鳴時、災害発生時には一括制御
リモコンに手を触れない■ ペースメーカー装着者は、パワー
コンディショナ本体に手の届く範囲に近づかない
ペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。

ご使用の前にパワーコンディショナ本体にも手を触れないでください。感電のおそれがあります。

■ パワーコンディショナや一括制御
リモコンの近くで発熱機器や蒸気の出る機器、火気を使用しない
ストーブ、加湿器、炊飯器等を近くで使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。

■ 水没した後は使用しない
感 電 や 発 火 の お そ れ が あ り ま す。
お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。

自立運転コンセントの使用について■ モーターを使用している電気製品は、他の電気製品と同時に使用しない
過電圧の発生により、他の電気製品が故障する原因となります。

■ 異臭や異音がした場合は、直ちに自立運転を停止する■ 使用する電気製品が安全な状態であることを確認してから使用する

そのまま運転を続けると、感電・火災や故障の原因となります。

不安全な状態で使用すると、感電・火災や事故、故障の原因となります。

設置・使用上のお願い■ アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところには、設置しないでください。
無線機にノイズが発生する可能性があります。

■ ラジオ・携帯電話などは、パワーコンディショナの近くで使用しないでください。
受信障害発生の可能性があります。

■ 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品は、パワーコンディショナの近くで使用しな
いでください。
電気製品の正常な動作ができなくなる原因となります。

3システムの構成とはたらき2015 年 1 月 22 日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。

● 外部受令装置（別売のカラーモニターと送信ユニット）による遠隔出力制御機能あり（遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。また、遠隔出力制御システムの設置につきましては、各電力会社のホームページ
をご覧ください。）※通信に関わるランニングコストについて
インターネット回線契約に伴う回線料費用は、ご負担いただくことになります。
パワーコンディショナは太陽電池モジュールの直流電力を交流電力に変換し、商用電源として住宅用分電盤に供給します。商用電源とは電力会社から供給される交流電源のことです。

● 連系運転（通常時）
・ ご家庭の商用電源と接続し、電力を供給します（連系運転）。この場合、自立運転コンセント※に電力は送られません。
・ ご家庭の消費電力量とパワーコンディショナの発電量に応じて自動的に電力会社との間で売買電されます。( 電力会社との契約によります。)
・ 日没時など太陽電池モジュールの発電がなくなった場合、自動的にパワーコンディショナは運転を停止し、日の出時に発電を開始すると自動的に運転を再開します。
・ 商用電源が停電するとパワーコンディショナは自動的に運転を停止し、復電すると自動的に運転を再開します。

● 自立運転（停電時 ⇒ 12 ～ 13 ページ）・ 停電が長くなった場合でも、太陽電池モジュールで発電があれば、自立運転により自立運転コンセン
トから電力を供給します。
・ 自立運転には、手動による切り替え操作が必要です。
・ 自立運転時に発電した電力は住宅用分電盤には送られません。また、売電することもできません。
চ⭫⯍ᖆɪɀɭʀɳチচ⭫⯍ᖆɪɀɭʀɳǷǾƸ⓹ᄋǽচ⭫⯍ᖆ⾷Ƀɳ⾸ȡチᬼ։ȍǮǾ˔։ǺယỮǦƸヒኣǽəɋȹʀɀǺଖӱǦチཀ┶ǽ⯍ࡿƸ⯍ᘓǛൡȘțȚȗǕǺǦǮȑǽǶǨƹチΣફ᧸ո⯍ᬬチɞɴʀȳȡ͒Ǧǵ⯍ᕧȡチ۬⤴ୖǺո⥎ǦȍǨƹチəɷʀȻɻɏȫȿɯɒচ⭫⯍ᖆǶ᫘⯍ǦǮᬼᘓ⯍‫מ‬ȡ⯍‫מ‬Ή᰷ǚȘϜỔǤțȚǽǷ۴ǧ̰ᘓ⯍‫מ‬Ǻং၁ǦȍǨƹチʶྯ֝൧ɲɪȻɻチΣફୖԑǽॕǺ‫ۄ‬ș͛ǠƸチəɷʀȻɻɏȫȿɯɒȡႣΰǦȍǨƹチø⅋ᴗ⣌⟵ȻɻɃɻɐチ⅋ᴗ⣌⟵ᆣǺ⯍ᕧᑿࠔȡယỮǦȍǨƹ֌⢛Ƹ▚Έక̗Ǜർ┶ǶǨƹチ▚ΈईཀǾǙ೟ᚡǦᆣǺǣ᯺◜ǞǯǤǓƹ

4⾷ ȬɩʀɀࡖǶǑșƸી⭾ǽ▚ΈチᣞᗇȡᰳǨȑǽǶǾǑșȍǪȢƹ⾸ॹ⯍᧸⯍‫╹מ‬チ᫘⯍ǦǮ⯍‫מ‬ǽǕǰƸΣફǶπ᧸ǤțǹǓέǲǮ⯍‫מ‬Ǿ⯍‫מ‬Ή᰷ǺॹȚǢǷǛǶ
ǜȍǨƹǬǽ⯍‫⦖מ‬ȡ╹⦖ǦȍǨƹチ⛷⯍᧸⯍‫╹מ‬チΣફǶπ᧸ǦǵǓȚަ᧸⯍ᛠǽ⯍‫╹מ‬ǶƸ঑⫻ȓᅠଙ⦖ǽଦǹǓᆣǺ⯍‫מ‬Ή᰷ǚȘ✱ӱǨȚ⯍‫⦖מ‬ȡ╹⦖ǦȍǨƹチ

各部の名前パワーコンディショナ本体ყᡡɝȫɻ⣌⟵˛ȓџᓹᬼൖǾƸყᡡɝȫɻȓ֭ⰢəɕɳƸቊΧˀⰢƸఖۡѩⰢǽᚩಏǛⶲǞǹǲǵǓȍǨƹ
ཆȡ╮țǹǓȗǕǺǦǵǞǯǤǓƹ

֭Ⱒəɕɳ

઻጗ɱɡɳ

ご使用の前に⚋‫ܝ‬ɱɡɳ

一括制御リモコン（別売品）
一括制御リモコン 1 台で最大 5 台までのパワーコンディショナを操作できます。
⣌⟵ バ џᓹɁȬɋɉ⣌⟵ǺչșራǗȚǷ❆Ǔ↠ǛᥰțȍǨ

⒙ᰳ⤴
᫘⯍⦖ɿ⣌⟵ᣞຎȡ⒙ᰳǦȍǨøࡖǾ◻ᅽǽǮȐƸӴǵǽƷԑ૓ȡ⒙ᰳǦǵǓȍǨ

џᓹ⣌⟵⅋ᴗɱɻɟ⾷ᑾ⾸⢪Ṿ⅋ᴗ⅋ᴗ⣌⟵˛Ǻ᠊៩ǦȍǨ
⾷ヒビ ɢʀɀ⾸ἕ᳒ᶟəɷȻɻչ၁

ἕ᳒ᶟɤɇɻ
ἕ᳒ᶟ⯍‫⦖מ‬ȡ⒙ᰳǦȍǨ⾷ヒパ ɢʀɀ⾸⢪Ṿɱɻɟ⾷἗⾸⢪Ṿ⣌⟵˛Ǻ᠊៩ǦȍǨ
⾷ベƸヒビ ɢʀɀ⾸əɷȻɻչ၁ɤɇɻ
ɤɇɻȡྍǨǮȂǺ۬əɷʀȻɻɏȫȿɯɒǽ᫘⯍⦖ȡ⒙ᰳǦȍǨ⾷ヒヒ ɢʀɀ⾸ȍǮƸἕ᳒ᶟɤɇɻȡྍǦǵǚȘƸəɷȻɻչ
၁ɤɇɻȡྍǨǷ۬əɷʀȻɻɏȫȿɯɒǽἕ᳒ᶟ⯍‫⦖מ‬ȡ⒙ᰳǦȍǨ⾷ヒパ ɢʀɀ⾸⾷ɤɇɻႣΰǾƸᢐȓᯒǓȑǽƸӞǽǷǛǲǮ
ȑǽǶ⒅ȞǹǓǶǞǯǤǓƹᯊ၏ȓჩ⭿ǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨƹ⾸5

■ パワーコンディショナの前面には点検スペースとして 800 mm 以上を確保することを推奨します。また、上下左右は放熱、点検のために、右図に示すスペースが必要です。

200mm 以上

200mm 以上

200mm 以上

パワーコンディ
ショナ本体※取付高さ 1350 mm を確保できない場合や、放熱フィンに容易に手が触れるおそれのある場合は、別売の「トップカバー」を取り付けてご使用ください。

400mm 以上
取付高さ
1350mm 以上

地面、床面

専用別売品
部品名

通信ケーブル①

屋外マルチ
パワコン・リモコン間ケーブル

屋外マルチ②
パワコン間ケーブル③

屋外マルチ
リモコン・送信Ｕ間ケーブル

長さ
5m

品番
POKC050B ※15 m

POKC150B

30 m

POKC300B ※5m

POKC050P

30 m

POKC300P ※3m

POKC030F

15 m

POKC150F※

用途
パワーコンディショナ本体と一括制御リモ
コンの接続に必要です
パワーコンディショナを複数台設置する場
合に、パワーコンディショナ本体を相互にわたり接続します
送信ユニット（GP-PCM2A-TX）を設置した場合に一括制御リモコンと接続します※非在庫品です。

⿀

⿁

⿂ əɷʀ
Ȼɻɏȫȿɯɒ

⢌Јɮɓɋɐ
⾷ヨヱノヱヤヮビモノヵヹ⾸Ōŋ⿀ɿ⓹ᄋ۞⥎ΈǾブ۞ȍǶ‫⃆۝‬ǶǨƹɿ⮃ȉǓ⥎ἠᆣǾȹʀɞɳǾॕǽƷ˛ȡ⢡ǨǮȐ╀ǗȍǪȢƹ

ʶྯ֝൧ɲɪȻɻ

ō

部品名

屋外マルチパワコン用
平地置台セット
設置用部材

屋外マルチパワコン用
トップカバー

屋外マルチパワコン用
耐塩害仕様壁取付板※ 1ŋǽȹʀɞɳǾർǩർ┶ŌǾ۞ᄋǺඅǧǮቊᄋǛർ┶ōǾȳɱʀɪɓɇʀɿ⢌ЈɮɓɋɐƷ▚ΈᆣǺർ┶ǷǹșȍǨƹ形状

品番

POKKP59ST

用途
パワーコンディショナ本体を壁に掛けずに平地置きする場合に必要です
トップカバーとセットになっています

取付高さ（1350mm 以上）を確保できない場合や放熱フィンに容易に触れるおそれ
POKGP59STがある場合に必要です
パワーコンディショナの天面に設置します
塩害地域に設置する場合に必要です
柱のピッチ 500mm 対応も兼ねています
POKTP59ST（パワーコンディショナ本体の両端からそれぞれ約 14mm ずつ見えます）※ 1 耐重塩害仕様ではありませんので、沖縄、離島は海岸から 500m 以上、その他の地域は海岸から 300m 以上離れ、かつ潮風が当たらない場所に設置してください。

6

ご使用の前に＊ご利用地域の周波数に自動設定されます。

ǾǧȐǵǙπǓǺǹȚǷǜǾƸᅄకಅǺǵǅ⢪Ṿ⣌⟵ȡ⫳਀ǨȚǆȍǶȡીᅄǦǵǓǮǯǓ
ǵǞǯǤǓ⾷⣌⟵֭Ǻ⯍‫מ‬Ή᰷Ƿǽ⢪Ṿ‫⚑ٴ‬ǷᴯకᎰዶǛർ┶ǶǨƹ⾸⯍ᛠȡӱțȚ⾷ヘɢʀɀ⾸⢪Ṿ⣌⟵ȡ⫳਀ǨȚ⾷ベɢʀɀ⾸џ⯍ᆣǺ⯍ᕧ⓯‫ݨ‬ȡπǕ⢡౐ᆣџ⯍ᆣǽ⣌⟵
џ⯍ǚȘ൩ᅢ

ø⢪Ṿ⣌⟵

ø⅋ᴗ⣌⟵
⾷ヒビ」ヒピɢʀɀ⾸øȿɁɎɨǽᐦ༔ǷǾǮȘǜȑǣ╒ǞǯǤǓ⾷フɢʀɀ⾸

電源を入れる※以下の操作は、施工店に実施していただいてください
以下の操作は、施工店に実施していただいてくださいヒハ Σફ᧸ո⯍ᬬǽচ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ

ご使用の前にΣફ᧸ո⯍ᬬǽøո⯍ᬬǷ֌Έǜǽচ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ Ʒई۰ǛǑșȍǨƹ
ଗ᧸ɞɴʀȳ

ଗ᧸ɞɴʀȳȡヰワ⾷ӱ⾸ǺǨȚONƷƷƷƷƷチ⾷əɷʀȻɻɏȫȿɯɒǛピ۞ƷƷƷƷƷƷယỮǤțǵǓȚό⾸əɷȻɻȡ⓹ᄋ۞▚ΈǦǮई۰ǾƸယỮǤțǵǓȚəɷȻɻǽᨯ‫ۥ‬Ǜ⒙ᰳǤțȍǨƹø
ø঑⫻ǾΩȑ⒙ᰳǤțȍǪȢƹǮǯǦƸἕ᳒ᶟɤɇɻƸ‫ڻ‬ǾəɷȻɻչ၁ɤɇɻȡႣΰǨȚǢǷǶƸᨋⰢ⒙ᰳǛ൩ైǦȍǨƹᅠ˛Ƹ⒙ᰳ⤴ǺΩȑ⒙ᰳǤțǹǓई۰ȓ঑⫻ƸɤɇɻႣΰȡ⒅ǲǵȑ⒙ᰳ⤴ǺΩȑ⒙ᰳǤțǹǓई۰ǾƸ⯍‫מ‬ἠǽᄺἠȓʶྯ֝൧ɲ
ɪȻɻǽჩ⭿Ǜ‬ǗȘțȍǨǽǶƸǙ⛷ǓᕷȐǽ⛩ॹಅǺǣᭀ☐ǞǯǤǓƹ

7

パワーコンディショナの運転
昼間の晴れているときに、停電でないことを確認してから操作を始めてください。

連系運転を開始する
パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、ふだんの運転操作は不要です。お客様の操作で運転を停止した場合（9 ページ）は、以下の操作で運転を再開することができます。

џᓹ

⣌⟵

џᓹ
⣌⟵ ɁȬɋɉȡǃ⣌⟵Ǆ
ヒハ ƷƷƷƷƷƷƷチ

ǺǨȚ
џᓹ

⣌⟵

əɷȻɻ ヒビピ⢪Ṿ⅋ᴗド ⣌⟵ǺչșራǗȚǷ❆Ǔ↠ǛチチᥰțȍǨ ナ

џᓹ

⣌⟵

ἕ᳒ᶟ
ㄌヸ
əɷȻɻ ヒビピəɷȻɻչ၁൏ᑿ˛ƪチẇブոൖƸ⣌⟵ȡ⫳਀᫘⯍ƪチǃ᫘⯍ǄǙȗȂ
ㄌヸəɷȻɻ ヒビピ⢪ṾøˀǽȬɱɁɐǾ ピ ۞ယỮᆣǽόǶǨƹƪチɜɋǷⱮǛǦǵƸチ ǃ൏ᑿ˛ǑșǄƸパハパ⿺ヸǷ⒙ᰳ

チ ᫘⯍⯍‫מ‬ȡ⒙ᰳ
⾷ǢǽόǶǾヒビハブㄌヸ⾸⅋ᴗƪチ⢪ Ṿɱɻɟ⾷἗⾸Ǜ᠊៩ƪチᅠଙቷͲǹǸǺȗșƸ൏ᑿᆣ⫻ǛংȞȚई۰ǛǑșȍǨƹƪチ⅋ᴗɱɻɟ⾷ᑾ⾸Ǜ᠊ ៩ǦǮई۰ǾƸচ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨଗ᧸ɞɴʀȳǛヰョョ⾷չ⾸ǺǹǲǵǓǹǓǚ᯺◜ǦǵǞǯǤǓƹ

お知らせ● 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。（システムの容量、天候などによっても変化します。）
発電量の目安としてご活用ください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）● 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば 5 分程度で自動的に運転を再開します。（ 運転 / 停止スイッチは操作不要です。）● 夜間や日中晴れていても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。

■「抑制」の表示について⾷əɷȻɻ ヒ ǽ᫘⯍⯍‫מ‬Ǜ ピハパㄌヸ ǽό⾸əɷȻɻ ヒ8ոƪチ⒙ᰳ⤴Ǻǃཱ֝ǄǛ⒙ᰳǤțǵǓȚǷǜǾƸަ᧸⯍ᛠǽ⯍ࡿǛ╄઻о⾷⯍‫מ‬Ή᰷ǺȗǲǵᖑȐȘțǮ࿀઻о⾸ȡ❞ǗǹǓȗǕǺƸəɷʀȻɻɏȫȿɯɒǾ᫘⯍⯍‫מ‬ȡ⅋ؔǶཱǗǵǓȍǨƹチ চ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨǚȘǽॹ⯍⦖ǛଦǹǞǹȚ‫⃆۝‬මǛǑșȍǨƹƪチަ᧸⯍ᛠǽ⯍ࡿǛᓺ౐ᶽࡕǺ༻țǿƸ⅋ؔ᫢Ǻ᫘⯍⯍‫מ‬ǽཱ֝ؔΰȡȓȐǵƸ⢡౐⣌⟵Ǻ༻șƸ
ǃཱ֝Ǆ⒙ᰳȑᘲǗȍǨƹȁȢȀȢǺ᫘᧯ǨȚई۰ǾƸ⯍‫מ‬ṾỚѩǶǽଓᵾǛർ┶ǶǨǽǶƸǙ⛷Ǔˀǡǽ⛩ॹಅȍǮǾᅄకಅǺǣᭀ☐ǞǯǤǓƹƪチἕ᳒ᶟɤɇɻȡ⫧ྍǦ⾷ブᲈᲦಏ⾸ǨȚǷƸəɷȻɻヒǽẪཱ᳒֝ᆣ⫻Ǜ⒙ᰳǤțȍǨƹ⾷ἕ᳒ᶟɤɇɻȡǤȘǺビࡋྍǨǚƸブᲈყΈǶәǽ⒙ᰳǺ༻șȍǨƹ⾸⾷əɷȻɻ ヒ ǽẪཱ᳒֝ƪチẪཱ᳒֝ᆣ⫻⒙ᰳ˛ǺəɷȻɻչ၁ɤɇɻȡྍǨǷƸ۬əɷʀȻɻɏȫȿɯɒǽẪᆣ⫻Ǜ ヘブ ոǽό⾸ཱ᳒֝ᆣ⫻ǛⱽǺ⒙ᰳǤțȍǨƹ
チ ⾷ἕ᳒ᶟɤɇɻȡǤȘǺビࡋྍǨǚƸブᲈყΈǶәǽ⒙ᰳǺ༻șȍǨƹ⾸パワーコンディショナの停止
連系運転を停止するにはパワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますが、お客様の操作により停止させることもできます。

џᓹџᓹ⣌⟵ ɁȬɋɉȡǃџᓹǄ
ヒハ ƷƷƷƷƷƷƷチ

⣌⟵

ǺǨȚ
џᓹ

⣌⟵

ƪチǃɜʀɋǄǷⱮǛǦǵǃ᫘⯍ǄǙȗȂ᫘⯍⯍‫מ‬⒙ᰳǛᘲǗȍǨƪチ⢪Ṿɱɻɟ⾷἗⾸ǛᘲǗ⣌⟵ȡџᓹǦȍǨ

əɷȻɻ ヒビピ

⢪Ṿ

⅋ᴗ

⢪Ṿ

ἕ᳒ᶟ

⅋ᴗ

⿋Ǚ᮪ȘǪ⿍ƪチᅠᖳᆣǾƸ⅋ؔ᫢Ǻ⣌⟵ȡџᓹǦȍǨƹチ ⾷‑ቁƸচ⭫⯍ᖆǛ᫘⯍ȡ਀ȐȚǷƸ⅋ؔ᫢Ǻ⣌⟵ȡ⫳਀ǦȍǨƹ⾸əɷȻɻչ၁

øˀǽȬɱɁɐǾ ピ ۞ယỮᆣǽόǶǨƹ

太陽光発電システム全体を停止したい場合は…

ご使用方法Σફ᧸ո⯍ᬬǽøո⯍ᬬǷ֌Έǜǽচ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ Ʒई۰ǛǑșȍǨƹ
ଗ᧸ɞɴʀȳџᓹ⣌⟵ǃџᓹǄヒハ ƷƷƷƷチチƷƷƷチɁȬɋɉȡ

ǺǨȚ

OFF

џᓹ

⣌⟵

ビハ চ ⭫ ӟ ᫘ ⯍ȿɁɎɨଗ ᧸ ɞɴʀȳヰョョ⾷չ⾸ǺǨȚ※異常時や故障時、お手入れを行う前には、必ず上記操作を行いシステム全体を停止してください。

9

積算電力量の表示
・ 各パワーコンディショナの総積算電力量と合計の総積算電力量を一括制御リモコンで簡単に確認できます。
・ 夜間にパワーコンディショナが自動で運転を停止している場合でも、総積算表示は可能です。
（ただし、夜間に停電していた場合を除く。）

各パワーコンディショナの合計の総積算電力量を表示させる

џᓹ

ヒハ チ

⣌⟵

ɤɇɻȡྍǨ
ƪチ チচ ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ⢪Ṿ⅋ᴗ⾷əɷʀȻɻɏȫȿɯɒ ピ ۞ǽ۰╹Ǜ ヒビピフブㄌヸㄉ ǽό⾸ἕ᳒ᶟ

ビハ チ ԙಏ

ɤɇɻȡྍǨ
ƪチ チ۬ ə ɷ ʀ Ȼ ɻ ɏ ȫəɷȻɻչ၁

øˀǽȬɱɁɐǾピ۞ယỮᆣǽόǶǨƹȡ▚ΈǦƸ᫘⯍ȡ⫳਀ǦǵǚȘǽ۬əɷʀȻɻɏȫȿɯɒǽ۰╹ǽἕ᫘⯍⯍‫מ‬⦖ȡ⒙ᰳȿɯɒǽ۰╹ǽ᫘⯍⯍‫מ‬⒙ᰳǺ༻Țƪチ チႣ ΰǦǹǓǷẇ ブ ᲈ⾷əɷʀȻɻɏȫȿɯɒ ピ ۞ǽൖǺәǽᨋⰢǺ༻ș۰╹Ǜ ヒビハブㄌヸ ǽό⾸ȍǨ

各パワーコンディショナの総積算電力量を表示させる
џᓹ

⣌⟵

ヒハ チ

ɤɇɻȡྍǦǵǚȘ

チɤɇɻȡྍǨ
ƪチ チচ ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ

⢪Ṿ

⅋ᴗ

ἕ᳒ᶟ

⾷əɷʀȻɻɏȫȿɯɒ ヒ ǽἕ᳒ᶟ⯍‫⦖מ‬Ǜ プヘベㄌヸㄉ ǽό⾸ビハ チȡ▚ΈǦƸ᫘⯍ȡ⫳਀ǦǵǚȘǽ۬əɷʀȻɻɏȫȿɯɒǽ۰╹ǽἕ᫘⯍⯍‫מ‬⦖ȡ⒙ᰳɤɇɻȡྍǨǮȂǺ
ƪチ チ۬ ə ɷ ʀ Ȼ ɻ ɏ ȫəɷȻɻչ၁

øˀǽȬɱɁɐǾピ۞ယỮᆣǽόǶǨƹ

10ȿɯɒǽἕ᫘⯍⯍‫מ‬⦖ǛⱽǺ⒙ᰳǤțȍǨ⾷əɷʀȻɻɏȫȿɯɒ ビ ǽἕ ƪチ チႣ ΰǦǹǓǷẇ ブ ᲈ᳒ᶟ⯍‫⦖מ‬Ǜ ペパㄌヸㄉ ǽό⾸ൖǺәǽᨋⰢǺ༻șȍǨ

発電電力の表示
・ 各パワーコンディショナの状態表示を切り換えることができます。
（発電電力、総積算、点検コードなど）
・ 通常は、各パワーコンディショナの合計の発電電力が表示されています。

各パワーコンディショナの発電電力を表示させる

џᓹ

⣌⟵

ヒハ チ

ɤɇɻȡྍǨƪ チ۬ ə ɷ ʀ Ȼ ɻ ɏ ȫȿɯɒǽ᫘⯍⯍‫מ‬ȡ
⒙ᰳ⾷ǢǽόǶǾəɷʀȻɻɏȫȿɯɒヒǽ᫘⯍⯍‫מ‬Ǜフハパㄌヸ⾸

⢪Ṿ

⅋ᴗ

ἕ᳒ᶟ
əɷȻɻչ၁

ビハ

ɤɇɻȡྍǨǮȂǺəɷȻɻヒビピチ

əɷȻɻヒəɷȻɻピチəɷȻɻビƪ チఖ ࡖǽȗǕǺʶྯ֝øˀǽȬɱɁɐǾピ۞ယỮᆣǽόǶǨƹ൧ɲɪȻɻ⒙ᰳǛչș၁ȞșȍǨƪ チႣ ΰǦǹǓǷẇ ブ ᲈൖǺәǽᨋⰢǺ༻șȍǨ⾷ǢǽόǶǾəɷȻɻビǽ᫘⯍⯍‫מ‬フハビㄌヸƸəɷȻɻピǽ᫘⯍⯍‫מ‬フハピㄌヸƸəɷȻɻピ۞ǽ۰╹᫘⯍⯍‫מ‬
ヒビハブㄌヸ⾸ご使用方法

11

停電時の連系運転と自立運転の切り替え
連系運転から自立運転にするには
太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にすることにより、自立運転に切り替えることができます。自立運転モードでは、自立運転コンセントから供給される電力により、電気製品を使用することができます。※予め自立運転コンセントの設置工事が必要です。

Σફ᧸ո⯍ᬬǽøո⯍ᬬǷ֌Έǜǽচ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ Ʒई۰ǛǑșȍǨƹ
ଗ᧸ɞɴʀȳџᓹ⣌⟵ǃџᓹǄヒハ ƷƷƷƷチチƷƷƷチɁȬɋɉȡ

ǺǨȚ
џᓹ

⣌⟵

ƪチəɷʀȻɻɏȫȿɯɒǾ⣌⟵ȡџᓹǦȍǨ

OFFビハ চ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨଗ᧸ɞɴʀȳȡヰョョ⾷չ⾸ǺǨȚピハ ƷƷƷƷチチƷƷƷチɁȬɋɉȡ
џᓹ
⣌⟵
ǃ⣌⟵Ǆ
ǺǨȚ

ƪチヒパ」ビパᲈൖǺ⅋ᴗɱɻɟ⾷ᑾ⾸Ǜ᠊៩Ƹ⅋ᴗ⣌џᓹ⣌⟵⟵ȻɻɃɻɐǺモヤヒパパヷ
ᘲ⛻Ǜլ‫מ‬ǤțȍǨ
ƪチ⅋ ᴗ⣌⟵ᆣǽ⯍‫מ‬⒙ᰳㄌヸəɷȻɻ ヒビピǾƸ⅋ᴗ⣌⟵ȻɻɃɻɐ
⢪Ṿ⅋ᴗǺယỮǤțǮᑿࠔǽᘲ⛻⯍‫ٸ⾷מ‬Ρ⿉ㄌヸ⾸ǶǨ（消費電力が 1.2kW の場合）

自立運転から連系運転に戻すにはΣફ᧸ո⯍ᬬǽøո⯍ᬬǷ֌Έǜǽচ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨ Ʒई۰ǛǑșȍǨƹ
ଗ᧸ɞɴʀȳџᓹ⣌⟵ǃџᓹǄヒハ ƷƷƷƷチチƷƷƷチɁȬɋɉȡ

ǺǨȚ
џᓹ

ON

⣌⟵

ƪチəɷʀȻɻɏȫȿɯɒǾ⣌⟵ȡџᓹǦȍǨ

ビハ চ⭫ӟ᫘⯍ȿɁɎɨଗ᧸ɞɴʀȳȡヰワ⾷ӱ⾸ǺǨȚџᓹ⣌⟵
ピハ ƷƷƷƷチチƷƷƷチɁȬɋɉȡ
ǃ⣌⟵Ǆ

ǺǨȚ
џᓹ

⣌⟵
᫘⯍
ㄌヸ

ƪチẇ⿄ոൖƸ⢪ Ṿ ⣌ ⟵ȡ⫳਀ƪチ⢪Ṿɱɻɟ⾷἗⾸Ǜ᠊៩᫘⯍⯍‫מ‬Ǜ⒙ᰳǤțȍǨəɷȻɻ ヒビピ

⢪Ṿ

12

⅋ᴗ

チ⾷ǢǽόǶǾヒビハブㄌヸ⾸自立運転コンセントで使える機器の例

テレビ

ラジオ

充電器
（携帯電話用など）

警告
自立運転コンセントの使用について■ 自立運転コンセントに以下の製品をつながない
自立運転時の発電電力は天候により変動します。パワーコンディショナの発電電力が自立運転用コンセントにつないだ電気機器の消費電力より小さい時は運転を停止します。途中
で電源が切れると、生命や財産に損害を受けるおそれがある以下の機器はご使用にならな
いでください。
・すべての医療機器、灯油やガスを用いる暖房機器、電熱機器など
・デスクトップパソコンなどの情報機器およびその周辺機器、炊飯器、電子レンジなどの調理機器
・その他、電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器

ご使用方法

自立運転時のご注意（点検コードは 16 ページ参照）● くもりや朝夕など太陽電池モジュールの発電量が少ない場合は、使用する電気製品の消費電力によって運転できずに、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、16 ページの点検コードをご覧ください。
● 15A を超える電流が流れた場合、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、16 ページの点検コードをご覧ください。最大消費電力が 1,500W 以上の機器は使用できません。自立運転コンセントは、最大 15A 以下でご使用ください。
( 機器により異なりますが、概ね 1,000 ～ 1,500W のもの。)● タコ足配線での使用はおやめください。
● 太陽電池モジュールが十分に発電している時でも、洗濯機、掃除機など、モータを内蔵している電気
製品は、運転開始時に大きな電流が流れるため、使用できない場合があります。冷蔵庫のような、連続的に電力の供給が必要な機器も使用できません。
● 自立運転モードで日没となった場合、翌朝は自動的に連系運転モードが選択されます。住宅用分電盤
運転 スイッチを「停止」→「運転」の太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）であれば 停止にすることで、自立運転を開始します。

13

こんなときは一括制御リモコンの表示が以下の場合には、下記を参考に処置してください。
表示

処置内容

日中、一括制御リモコンに何も表示されない

商用電源と接続するケーブル、一括制御リモコンの通信線の断線または一括制御リモコンの故障の可能性があります。お買い上げの販売店または施工店に連絡してください。

夜間、一括制御リモコンに何も表示されない

夜間は一括制御リモコンには何も表示されません。ただし、運転 /停止スイッチ以外のボタンを操作することで、画面表示が復帰します。総積算、パワコン切換ボタンを操作しても何も表示されない場
合、商用電源と接続するケーブルの断線や一括制御リモコンの故障の可能性があります。
お買い上げの販売店または施工店に連絡してください。

一括制御リモコンに「抑制」と表示されている

商用電源の電圧が規定の値（電力会社の指示により設定される）を超えないように、パワーコンディショナは出力を抑制しますが、異常ではありません。太陽光発電システムからの売電量が少なくなる
可能性があります。
商用電源の電圧が正常な範囲内にもどれば、自動的に抑制動作をやめて、通常運転にもどります。
ひんぱんに発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

発電電力が少ない（「抑制」の表示なし）

本体に直射日光が当たっていたり、周囲温度が高い場合には、保護のために発電を抑制することがあります。異常ではありません。
ひんぱんに発生する場合は、設置場所等の変更が発生する場合がありますので、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

お知らせ● 発電電力について
太陽電池の定格出力は、JIS（日本工業規格）で定められた一定の条件下で算出された数値が示されています。実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。
したがって、晴天日であっても常に定格通りの発電が行われているわけではありません。晴天の日中では、定格出力の約 7 ～ 8 割の発電電力が、おおよその目安です。なお年間の発電電力量の目安は南面設置で太陽電池 1kW あたり約 1,000kWh です。

● 余剰電力（売電電力）料金のご請求
電力会社が、毎月売電用電力量計を読み取り、お客様に購入電力量を通知します。これにもとづき電力
会社に請求を行ってください。自動で振込みがある電力会社もあります。電力会社との契約書などをご確認ください。

● 停電時のデータ保存について
太陽電池モジュールの発電停止のタイミング（日没や日射不安定時）と商用電源の停電が重なった場合には、総積算電力量などのデータが正常に保存されない場合があります。

● 電力量表示の最大値について

14

・ 一括制御リモコンでは、各パワーコンディショナの積算電力量を 199999kWh まで表示し、それを超えると 0kWh 表示に戻り積算を続けます。また、各パワーコンディショナの合計の積算電力量は999999kWh まで表示され、それを超えると 0kWh 表示に戻り積算を続けます。
・ 一括制御リモコンでは、各パワーコンディショナの累積抑制時間を 999999 分まで表示し、それを超えても 999999 分表示が続きます。

こんなときは（つづき）
一括制御リモコンの表示部に右図のような点検コード（E または F と数字の組み合わせ）が表示された
場合は、下記に従って処置してください。
⾷əɷȻɻ ヒ Ƕ ユヒフ ǽ᠊ᎰチȻʀɑǛ⒙ᰳǤțǮई۰⾸●連系運転時の点検コード
1. E の点検コード（商用電源側）の内容と処置の仕方（一括制御リモコンのブザーは鳴りません）
これは故障ではありません。

1～

E

停電または商用電源の乱れによる運転停止
原因が解消されれば、自動的に運転を再開
します。

E 14

E 99

商用電源が正常になるまでお待ちください。
住宅内の他の電気製品が、正常に使用できるにもかかわらず、
長い間この状態が継続する場合は太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）でないかを確認し、OFF（切）であれ
ば ON（入）にしてみてください。また、太陽光発電システ
ム専用ブレーカがひんぱんに OFF（切）になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。

停電または商用電源の乱れにより運転停止 ひんぱんに表示されるようであれば、お買い上げの販売店にしました
ご連絡ください。
原因は解消されているため、運転・停止ス
イッチをいったん停止にしてから再度運転にすることで 10 秒後に運転を再開します。
( 保護リレー時限の設定が手動になっているため自動復帰しません )お知らせとお願い● 運転 / 停止スイッチを「運転」にしたときに自立ランプ（橙）が点灯する場合は、商用電源が停電しているか、太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）になっている可能性があります。
一度、運転 / 停止スイッチを「停止」にし、停電であれば商用電源が正常に戻った後に、太陽光発電
システム専用ブレーカが OFF（切）になっていれば ON（入）にし、再度運転 / 停止スイッチを「運転」にしてください。太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんに OFF（切）になるようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

2. F の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（一括制御リモコンのブザーが鳴ります）
お客さまの使用環境により設定変更が必要となる場合があります。

こんなときは再度ご確認ください。

～

1

～

F 50
F 57
F 70
F 16

長くお使いいただくためにF正常にもどれば 10 秒～数分後に自動的に運転を再開します。
ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。
正常にもどれば 10 秒～数分後に運転を再開します。
ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
表示直後はブザーが鳴りませんが、表示したまま 5 分経過するとブザーが鳴ります。通信が復帰し正常にもどると自動的に運転を再開します。
ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※一括制御リモコンのブザーを止めるには、運転 / 停止スイッチを「停止」にしてください。

15

● 自立運転時の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（F の点検コードのときのみ、一括制御リモコンのブザーが鳴ります。E の点検コードでは一括制御リモコンのブザーは鳴りません。）
こんなときは再度ご確認ください。（これは故障ではありません）

1～

E

運転中に異常を検出（異常内容に該当する点検コー
ドを表示）

太陽電池の発電量に対して、使用する電気製品の消費電力が極端に大きくなっています。
（太陽電池の発電量以上の電力が必要な電気製品は使用できません。
）「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。

E 14
E 99

翌朝、運転開始は、自動的に連系運転モードが選択されています。
自立運転モードで日没を迎えた 「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。

F 81

過電流検出
（自立運転時）消費電力の大きな電気製品（入力15A を超えるもの）
を使用していませんか？
（運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品も含みます。）
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。

F 82

不足電圧検出
（自立運転時）太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなっています。
（太陽電池の発電量以上の電力が必要な電気製品は使用できません。
）
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。

F 83

過電圧検出
（自立運転時）接続される電気製品の種類などにより発生することがあります。
ひんぱんに発生する場合は、対象となった電気製品は使用しないでください。
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。

自立リレー接続前不足電圧検出

太陽電池の発電量が不足している可能性があります。
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。

自立リレー接続前過電圧検出

太陽電池の発電量が日射急変などによって不安定な可能性があります。
正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。

「F81」を 8 回検出

該当の点検コード欄を確認し、処置してください。その後、「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。

F 87
F 88
F 89
F 90
F 91

「F82」を 8 回検出「F83」を 8 回検出● パワーコンディショナが発生する音について
キュー音
ジィージィー音
チリチリ音
チャリチャリ音
キー音
カチッ音
ブーン音

左記の音は故障ではありません● キュー音は朝・夕の日射の少ないときや、太陽電
パワーコンディショナ運転による池モジュールが降雪・落ち葉などで覆われている
インバーターの高周波スイッチングと、しばらくの間発生することがありますが故障動作により発生する音です。
ではありません。
● とくに小さなお子様や青少年の方に周波数の高い
連系用リレーの動作音です。
音（キー音）が聞こえる場合がありますが故障では（運転開始時と、停止時に発生します。）
ありません。
内蔵ファンの動作音です。
制御電源の起動音です。

● パワーコンディショナの温度上昇について日射が多く、パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、パワーコンディショナの放熱フィンや上面などが温度上昇しますが、故障ではありません。
パワーコンディショナ本体は不用意に手を触れないでください。やけどの原因となることがあります。

● 積雪時の運転について
太陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量が増えてくるとパワーコンディショナが停止することがありますが、故障ではありません。
太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。

● パワーコンディショナのにおいについて
パワーコンディショナの使用当初や運転状況により、においがすることがありますが故障ではありません。

16

点検とお手入れのしかた
注意■ 水洗いはしない■ 高圧式洗浄装置や洗剤、薬品類（スプレー剤などを含む）を使わない
火災・感電、故障の原因となります。

● 安心してお使いいただくために、日常の点検を行ってください。
・ 正常に発電していますか。 一括制御リモコンが点検コードを表示していたり、一括制御リモコンのブザーがひんぱんに鳴っていたら、１5 ～１6 ページの内容に従って処置してください。
・ パワーコンディショナの上に物が置かれていたり、放熱フィンの間に落ち葉などがたまっていたら、下記に沿ってお手入れを行ってください。
・ 施工説明書をご覧になり PFD 管の割れ、パテのはがれ、アンカーボルトのサビ（別売の平地置台設置時）などがあれば、お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。
・ パワーコンディショナ本体に傷や打痕など異常がある場合、お買い上げの販売店や施工店にご相談く
ださい。

お手入れのしかた
1. 一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「停止」にして、運転を停止する。
2. 太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にする。
3. パワーコンディショナ本体が十分に冷えたことを確認する。
4. 置かれた物や落ち葉などを取り除いたり、乾いた布または固く絞った布で本体を拭いてください。一括制御リモコンが汚れたら、乾いた布でから拭きしてください。
● パワーコンディショナ本体や一括制御リモコンには直接水をかけないでください。
● シンナー・アルコールなどの溶剤は使わないでください。（変形・変色の原因となります）
お手入れ後は、太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）にし、一括制御リモコンの運転／停止スイッ
チを「運転」にして、運転を行ってください。

特にこのような場合はご注意
長くお使いいただくために

以下の 3 つのケース、・ ひんぱんに漏電遮断機（ELCB）が動作した場合
・ 太陽電池パネルに損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合
・ 太陽光発電システムを取り外す場合のいずれかに該当する場合は、太陽電池および架台には手を触れずに下記の①②をおこなってから、販売店もしくは施工店までご連絡ください。
①一括制御リモコンの運転 / 停止スイッチを「停止」にする。
②太陽光発電システム専用ブレーカを切（OFF）にする。

17

仕様● パワーコンディショナ（系統連系用）
項目

品

番 GPM59B

主

回

路

方

仕

様

式 電圧型電流制御方式

ス イ ッ チ ン グ 方 式 正弦波 PWM 方式
回 路 数（ 昇 圧 ） ５回路入
定 格 入 力 電 圧 DC330 V力
入 力 電 圧 範 囲 DC70 V ～ DC450 V
格容
量 5.9 kW出 定
定 格 出 力 電 圧 AC202 V（単相 2 線式
力 定 格 出 力 周 波 数 50 Hz/60 Hz

但し連系は単相 3 線式）

電 力 変 換 効 率
96 ％（定格入力電圧 DC330V 入力時、JIS C8961 による）
（ 定 格 出 力 時 ）
絶
電

縁
力

保
連

方

制

御

護
系

式 トランスレス方式（直流地絡保護機能、出力直流分検出機能）
方

機

保

護

式 太陽電池最大電力追尾制御
能 直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常機

能単 独 運 転 検 出 機 能

自立

能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
受動方式：電圧位相跳躍検出方式

転

機

主回路方式
能 定格容量定格出力電圧運

転時 0 W/0 VA

待機

時 1 W 未満（一括制御リモコン消費電力 0.1W 含む）/50 Hz：25 VA 未満、60Hz：30 VA 未満運

消 費 電 力交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制、
多数台連系対応型単独運転防止、FRT（系統事故時運転継続）要件

電圧型電圧制御方式
1.5 kVA
AC101 V（50 Hz/60 Hz）

遠 隔 出 力 制 御 機 能 対応
外形寸

法 503（幅）× 688（高さ）× 167（奥行）（mm）

質

量 約 32 kg（壁取付板を除く）

設

置

場

所 屋内・屋外兼用

動作

温度 － 20 ℃～＋ 50 ℃

動

作

湿

度 90 ％以下（結露のないこと）

お 客 様 用 取扱説明書（1）、自立運転コンセントラベル（1）
付

属

品

施

工

壁取付板（1）、防水ネジ M4 × 12（1）、壁取付板固定ネジ 5 × 60（11）、工事用型紙（1）、検査成績書（1）、施工説明書（1）、開閉器用端子カバー（5）、開閉器用圧着端子（12）、絶縁チューブ TCM-53（黒：6、白：6、緑：1）、用
絶縁チューブ TCM-81（青：4）、絶縁チューブ TCM-141（青：4）、アース線用圧着端子（1）、系統側接続用ケーブル用圧着端子（8mm2 用：4、14mm2 用：4）、設置についてのチラシ（1）● 一括制御リモコン（別売品）
項

目

品
液

仕

様

番 GP-PM204RM晶表

示

部 Ｗ５０×Ｈ２３（ｍｍ）、6 桁表示デ ー タ 通 信 方 法 ワイヤード（ＲＳ－４８５）
設

置

方

法 屋内壁固定方式

特徴機

能 LED 表示部（運転状態）、点検コード表示

定

格

入

力

電

圧 DC ８V（パワーコンディショナより受電）

最

大

消

費

電

力 0.1W

使 用 温 度 範 囲（ 推 奨 ） － 20 ℃～＋ 50 ℃
使

用

外

湿

度

形

範

寸

法 70（幅）× 120（高さ）× 18（奥行）（mm）※突起物を除く

質
付

18

囲 90 ％以下（結露のないこと）
量 0.09kg（取付金具を除く）

属品（1）、かんたん操作ガイド（1）、パワコン番号識別ラベル（1）
お 客 様 用 一括制御リモコン（取付金具を含む）
施

工

用 リモコン用木ネジ（2）、静電気注意チラシ（1）●この仕様は JIS（日本工業規格）に基づいた数値です。

長くお使いいただくために

19

アフターサービス（よくお読みください）● 太陽電池発電設備整定値のお客様控え
保護機能

整定値

時限

保護機能

整定値

時限

過電圧

OVR

V

秒

不足電圧

UVR

V

秒

周波数上昇

OFR

Hz

秒

単
独
運
転
検
出

復帰時間

秒

周波数低下

UFR

Hz

秒

電圧上昇抑制V

修理を依頼されるときは●保証期間中は保証書の規定に従って修理させていただきます。
●保証期間が過ぎている場合でも、修理すればご使用できる時には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
●修理料金の仕組み
技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機
器等設備費、一般管理費等が含まれます。
出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
部品代：修理に使用した部品代金です。その他
修理に付帯する部材等が含まれています。

受動的方式
能動的方式

度 0.5 秒以内に動作----------

0.2 秒以内に動作●ご連絡いただきたい内容

商品
名パワーコンディショナ
品番
GPM59B
お 買 い あ げ 日
年月日● 故障の状況
できるだけ詳しくお願いします。
● おところ付近の目印等もあわせてお知らせください。
● おなまえ● 電話番号● 訪問希望日

補修用性能部品の保有期間●このパワーコンディショナの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買いあげの販売店、もしくは下記まで
お問い合わせください。

サンテックパワージャパン株式会社
お客様サポートデスク 電話（0120）965−171
受付時間 平日9：00〜17：00（土・日・祝日を除く）

ヘッドオフィス

〒160−0023 東京都新宿区西新宿3-6-11
西新宿KSビル6F

電話（03）3342−3838

長野プラント〒385−0004 長野県佐久市安原825-1

電話（0267）67−1691