蒸気加湿器 RS,EL 用 ファンユニット BP
取付・取扱説明書
目次ページ

1.

安全上のご注意

1

2.

製品仕様

2

3.

各部の名称

3

4.

取付方法

45.

試運転

116.

運転方法

117.

メンテナンス

128.

異常なとき

129.

補修部品図

1410

補修部品表

15

※※※※※※※※※

ピーエス工業株式会社
東京
名古屋
大阪
福岡
熊本

https://ps-group.co.jp

東京都渋谷区富ヶ谷1-1-3
名古屋市昭和区広路通5-9-3
大阪府吹田市垂水町3-16-3
福岡県福岡市博多区吉塚1-45-33
熊本市中央区中唐人町１番地

TEL:03-3485-8811 FAX:03-3485-8833
TEL:052-838-5525 FAX:052-838-5526
TEL:06-6338-7151 FAX:06-6338-7187
TEL:092-710-6365 FAX:092-710-6368
TEL:096-356-2201 FAX:096-356-2269

ピーエスグループ各社
札幌
北海道北広島市共栄41-3
盛岡
岩手県盛岡市愛宕町16-5
仙台
宮城県仙台市青葉区木町通1-2-28
長野
長野県長野市若里1-23-11
新潟
新潟県新潟市西区小針6-61-13

TEL:011-372-7601 FAX:011-372-8886
TEL:019-653-3780 FAX:019-653-3784
TEL:022-211-5431 FAX:022-211-5434
TEL:026-228-4334 FAX:026-227-4328
TEL:025-230-6393 FAX:025-230-6394

１．安全上の注意● ＜取付け及び取扱＞は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行って下さい。
● ここにしめした注意事項は、警告、注意に区分していますが、誤った取付けをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に警告の欄にまとめて記載しています。
しかし、注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。
● 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

警 告● 取付は、お買い上げの販売店又は専門業者に依頼してください。
ご自分で取付工事をされ不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
● 取付工事は、取付説明書に従って確実に行ってください。取付に不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。
● 取付は、重量に十分耐え、振動の無い壁面に確実に行ってください。強度が不足している場合は、機器の落下により、ケガの原因になります。
● 台風などの強風、地震に備え、所定の取付け工事を行ってください。取付け工事に不備があると転倒などによる事故の原因になることがあります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」及び本説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部ケーブルの外力が伝わらないように確実に固定して下さい。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
● 配線は、浮き上がらないように成型し、端子台へ確実に締め込んで取り付けて下さい。
端子台の締め込みが不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
● 改修、改造は絶対にしないで下さい。また、修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。
修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
● 水道法、消防法、高圧ガス取締法、毒物劇物取締法に規制される部材の取扱いについては、専門業者に依頼して下さい。

注意● アース工事を行って下さい。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないで下さい。
アース線が不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
● ドレン配管は取付説明書に従って確実に排水するように配管して下さい。配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因になることがあります。
● 長期使用で取付台等が痛んでいないか注意して下さい。痛んだ状態で放置すると機器の落下につながり、ケガなどの原因になることがあります。
● メンテナンスをする時は運転を停止して、必ず電源を切って下さい。電源を全て切らないでメンテナンスをすると、ケガや感電の原因になることがあります。
また、運転直後は非常に熱くなっており、触るとやけどの恐れがありますので、充分冷えてからメンテナンスして下さい。
● 正しい容量のヒューズ以外は使用しないで下さい。針金や銅線を使用すると故障や火災の原因になることがあります。
● ノイズにより誤動作する場合があります。インバーターやモーター等、ノイズを発生し易い機器の近くには設置しないで下さい。

12．製品仕様
ファンユニット BP
30 ｋｇ/ｈ
1Φ200Ｖ 50/60Hz
108Ｗ
61/52ｄＢ（A) （強風/弱風）
562/392 m3/h (強風/弱風）
13kg
巾421*高さ258*奥行400 mm
蒸気接続管Φ45凝縮水ホース Φ8/Φ12 1.6m
ホースバンド DS80用
ワイヤバンド Φ8/Φ12ホース用
電源線 2.4m
信号線 2.4m
本体取付けネジ(壁埋込プラグ＋Φ6-50)
蒸気接続管用取付ネジ M4×16
取付ネジΦ4×10
加湿器直付け固定用ネジ M4×6
エンドキャップ
グロメット
インシュロック
取付・取扱説明書
注）蒸気ホースは組み合わせする加湿器本体に付属します。
型名
適用最大加湿量
電源電圧
消費電力
騒音値
風量
重量
外形寸法
付属品

1個
1本2個
3個
1本1本4本3本3本2本1個
2個3本
1

本体寸法図

強弱切替スイッチ
通常は強風で使用してください

23．各部の名称

1234567

エアフィルター
天面カバー
ファン
インターロック用リレー
本体ケース
本体銘板
インターロック用信号線

89101112133

電源線
電流ヒューズ4A
強弱切替えスイッチ
蒸気接続管
ディストリビュータ
発停スイッチ

4．取付方法
4-1 蒸気接続管の取付上面
エンドキャップ

均圧管接続口Φ10mm

付属 Φ5ネジ
均圧管接続口にキャップを差し込み、付属のワイヤバンドで固定してください

蒸気入口

蒸気接続管
取付ネジM4×16 3本

蒸気接続管を付属のM4×16ネジ 3本で固定します

44．取付方法
4-2 壁面への取付
下図 A.Bの位置に穴を開け、付属のΦ6-50mmネジ４本で固定してください。
(下穴Φ10mm 深さ50mm)

ネジを外して天面カバーを外す
天面カバー

付属 Φ5ネジファンユニット

取付ネジΦ6

注意・蒸気ホースの長さが4ｍ以内に納まるように取付け位置を選定して下さい。
・振動の影響を受けない強固な壁・架台などに取付けて下さい。
グラグラするアングル枠や空調機側面に設置すると、振動で樹脂が割れ水漏れの恐れがあります。
・天井からは0.5m位空けてください。（強風で運転時） 弱風の場合は1.5m位必要になります。
但し、高い所に設置すると、メンテナンス時に高所作業車やローリングタワーが必要になります。
脚立で作業できる程度のところに設置してください。
インバーターやモーター等、ノイズを発生し易い機器の近くには設置しないでください。
側面や底面が空いていないとメンテナンスが困難になります。

54．取付方法
4-3 ホースの接続

付属 Φ5ネジ

1蒸気ホース接続口Φ45

4

凝縮水ホース Φ8/Φ122

蒸気ホースバンドDS80用

5ワイヤバンド3

蒸気ホースDS80(内径Φ45）6

凝縮水接続口蒸気ホースと、凝縮水ホースを上図のように接続します
蒸気ホースは組み合わせする加湿器本体に付属します。

64．取付方法
4-4 加湿器へのホース接続
凝縮水ホース
15％以上の勾配をつけてください
蒸気ホース（最長4m)
トラップ
直径Φ15015%以上の勾配をつけてください

蒸気ホースバンド
ワイヤバンド蒸気ホース接続管

凝縮水ホース接続口

加湿器

上図のように、凝縮水ホースは直径Φ150位のトラップをつけて、加湿器天面の接続口に接続してください。
4-5 取付スペース

離して取付の場合

DD

直付けの場合DD

B

BEAACC

加湿量 （kg/h）
A min （m）

5 ～ 10 10 ～ 20 20 ～ 30
2.0

3.0

B min （m）

0.5

C min （m）

2.2

D min （m）

0.5

E（m）

4.5

min：1.0 / max：4.0（推奨2.0）
7※ファンスピードは 強標準状態で15℃、60％RHの場合

4．取付方法
4-6 電気配線

電源線接続口信号線接続口付属 Φ5ネジ

付属グロメット

天面のノックアウト穴を開けて電源線を通してください

加湿器基板

ファンユニットの電源線を加湿器のMODULE Bへ接続し、SC1-SC2を短絡線で短絡してください。
信号線をBlower端子に接続してください。

MODULE B

ファンユニット

Blowerインターロック線
ジャンパー線を外す

8

4．取付方法
4-7 加湿器直付けの場合
下記3か所のノックアウト穴を開けてください。
1. ファンユニット取付穴
2. 凝縮水ホース貫通穴

3. 電線貫通穴

付属 Φ5ネジ前ページを参照し、電源線と信号線を背面側に差し込んでください

付属グロメットをはめてください

94．取付方法
4-7 加湿器直付けの場合

凝縮水ホース Φ8/Φ12

凝縮水ホース Φ5/Φ10 (EL-5～8JH、5～15Jのみ）
トラップ

付属 Φ5ネジ
凝縮水ホースΦ8/Φ12差込口

ドレンカナル
凝縮水ホースをドレンカナルまで導いてください

固定ネジ
M4×6

固定ネジ
M4×6105．試運転
・加湿器を運転し、蒸気が吹出し口から出始めると内部の発停スイッチがオンになり、ファンが回ります。
加湿器が停止後、ファンは残留運転を行い、冷えてくると停止します。
この動作を確認してください。

・通常は強弱切替スイッチは強風で使用します。
弱風は天井などに結露しないか確認した上で切り替えてください。
強弱切替スイッチは本体右側面にあります。
・ファンユニットからボコボコという音がする時は、蒸気ホースがつぶれているか、凝縮水ホースがつぶれている恐れがあります。
これらの状態を確認してください。
・1時間以上運転し、ファンユニット、ホース、加湿器から水漏れしていないことを確認してください。
・様子がおかしいときは、13ページの 「8.異常な時」を参照し、確認してください。

6. 運転方法
・加湿器を運転すると、ファンユニットは自動的に運転します。
蒸気が吹出し口から出始めると内部の発停スイッチがオンになり、ファンが回ります。
加湿器が停止後、ファンは残留運転を行い、冷えてくると停止します。
・ファンユニットの電流ヒューズが溶断すると、インターロックリレーがオフになり、加湿器の運転は停止します。
・様子がおかしいときは、13ページの 「8.異常な時」を参照し、確認してください。

11

7. メンテナンス
項目

水漏れの確認期間

作業

加湿器、ファンユニットからの水漏れが無いことを確認してください

毎年使用開始時

水漏れ部は交換、増し締めをしてください
フィルターの清掃
フィルターの交換掃除機でフィルターを清掃してください

毎年使用開始時汚れていると風量が低下します

2年毎

2年毎にフィルターを交換してください

又は毎年又は、状況により毎年交換してください
電源線の増し締めをしてください

電源線の増し締め

毎年使用開始時

全体の清掃

毎年使用開始時

Oリングの交換

2年毎

2年毎にOリングを交換してください

蒸気接続管の交換

2年毎

2年毎に蒸気接続管を交換してください

ホースの交換2年毎 または1万時間

どちらか短い期間で交換してください

変色していたら交換してください
本体、ファン、吹出し口を清掃してください
固く絞った雑巾で拭いてください

ディストリビュータの交換 2年毎

2年毎にディストリビュータを交換してください

発停スイッチの交換

5年毎に発停スイッチを交換してください

5年毎

128. 異常なとき
状況
ファンが回らない

原因
蒸気が出始めるとファンが回ります

対処方法
蒸気が出るまで待ってください

電源が来ていない

電流ヒューズ（4Ａ）を確認してください
加湿器の出力を確認してください

加湿器は運転しているが 蒸気ホースが折れている

蒸気ホースの折れ、つぶれを確認してください

ファンが回らない

発停スイッチが故障している

発停スイッチを交換してください

起動用コンデンサ（2μF)の故障起動用コンデンサ（2μF)を交換してください

天板がファンに接触している天板を奥側へずらして固定してください。

ファンは回っているが停止時の残留運転です

冷えるとファンが停止します

蒸気が出てこない

発停スイッチが溶着している

発停スイッチを交換してください

インターロック信号線が接続されていインターロック信号線を接続してください
加湿器にインターロック ない
オープンの表示がでて電流ヒューズが切れている
電流ヒューズ（4Ａ）を確認してくださいいるインターロック用リレーが故障している
インターロック用リレーを交換してください
強弱の切替ができない

切替スイッチが故障している切替スイッチを交換してください

強弱切替用コンデンサ（5μF)の故障 コンデンサ（5μF)を交換してください

回路図

発停スイッチ

強弱切替スイッチ
ヒューズ4Aリレー

ファンユニット内
電源 単相200V

Blower端子139. 補修部品図

1410．補修部品表
番号1

部品番号

部品名

必要数量/台備考

交換時期の目安

632579375

ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ (ﾌｨﾙﾀｰﾌｸﾑ)

1-2632579670

ﾌｨﾙﾀｰ

12年

3632579532

ﾃﾝﾒﾝｶﾊﾞｰ

1-4632579389

ﾌｧﾝ

15年

5632579386

ｲﾝﾀｰﾛｯｸﾖｳﾘﾚｰ

15年

6632579387

ｷﾄﾞｳﾖｳｺﾝﾃﾞﾝｻ 2UF

12μF

5年

7632579388

ｷｮｳｼﾞｬｸｷﾘｶｴﾖｳｺﾝﾃﾞﾝｻ 5UF

15μF

5年

8632579391

ｼﾝｺﾞｳｾﾝﾖｳｺﾈｸﾀｾｯﾄ

110年

9632579667

ﾃﾞﾝｹﾞﾝｾﾝﾖｳｺﾈｸﾀｾｯﾄ

110年

10632579392

ﾃﾞﾝﾘｭｳﾋｭｰｽﾞ 4A

15年

11632579385

ｷｮｳｼﾞｬｸｷﾘｶｴｽｲｯﾁ

15年

12632579533

ｽﾍﾟｰｻｰ

1-

13632581246

ｼﾞｮｳｷｾﾂﾂﾞｸｶﾝ 45MM(0ﾘﾝｸﾞﾌｸﾑ)

12年

14632579681

Oﾘﾝｸﾞ

115

BP接続口用

2年

632579384

ﾃﾞｨﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ(Oﾘﾝｸﾞﾌｸﾑ)

12年

16632581244

ﾊｯﾃｲｽｲｯﾁ

15年-

632586478

ｷﾞｮｳｼｭｸｽｲﾎｰｽ 8/12ｾｯﾄ(ﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞﾌｸﾑ)
12年-

642607916

ｷﾞｮｳｼｭｸｽｲﾎｰｽ ﾌｧｲ5×10 ｾｯﾄ

115

EL-5～15J組み合わせ時のみ使用

2年

この取付説明書は 2024年6月現在のものです。
本書の内容は予告なく変更することがあります。
本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されております。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたらご連絡下さいますようお願い致します。

20240603 ＰＳK