–防災計画評定・避難耐火性能評価–（一財）日本建築総合試験所

GBRCメルマガ

建築確認評定センター

性能評定課 Vol.02 2018.8 (1/5)

【お知らせ】 避難計算演習半日セミナー
初心者向け

ご好評につき、追加開催が決定しました！！

防災計画書作成時に必要となる避難計算についてのセミナーを開催しております。
避難計算の基礎的内容の解説や簡単な計算演習（小規模な共同住宅の実例演習等）を予定しておりますので、奮ってのご参加をお待ちしております。
これまでの参加いただいた方からのご意見を反映して、事例演習の時間を30分延長して実施します！

日時

2018年

10月26日 金 14:00-17:00

無料

プログラム

14：00～15：00 概要説明（避難計算のしくみ）
15：00～17：00 避難計算事例演習＋解説

会場（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター
大阪市中央区内本町2-4-7 大阪U2ビル6F会議室

定員

申込み

10名

参加者の声をご紹介します
初心者にとって、説明がとても丁寧で分かりやすかったです
居室避難、階避難の段階毎の演習で理解が深められました

下記HPからお申込みください
http://hyotei.gbrc.cloud/seminar/joins/add/17

事例演習をもっと実施して欲しかったです–防災計画評定・避難耐火性能評価–（一財）日本建築総合試験所

GBRCメルマガ

建築確認評定センター

性能評定課 Vol.02 2018.8 (2/5)

【内規紹介Vol.2】廊下の自然排煙について
防災計画評定に関する、当法人の内規について解説する内規紹介シリーズ。 Vol.2では廊下の自然排煙についてご説明します。
当法人では、下記のような中廊下型のプランの場合、２方向の排煙窓を設けることを原則として推奨しています。
中廊下型かつ１方向のみの自然排煙の場合、廊下への給気ルートがないため、廊下の排煙を効率的に行えないと考えられるためです。（下記に原則プランを例示しております。）

原則：中廊下には、2方向に排煙窓を設ける。
原 則
廊下の両端（2方向）に排煙窓を設けることが望ましい。

【1方向排煙の場合】窓が1つの場合は、煙が流動しにくく排煙を効率的に行えない。

煙層

中性帯

圧力分布

住戸
廊下
廊下

２方向に排煙窓を設置すると、火災時に廊下全体の煙を排出することが可能。

住戸【2方向排煙の場合】

煙層

煙層
中性帯

住戸

排煙ルート：
給気ルート：

中性帯

住戸
圧力分布

圧力分布

（次頁につづく）

–防災計画評定・避難耐火性能評価–（一財）日本建築総合試験所

GBRCメルマガ

建築確認評定センター

性能評定課 Vol.02 2018.8 (3/5)

【内規紹介Vol.2】廊下の自然排煙について（つづき）
一方で平面プランの関係上、どうしても2方向目の排煙窓を確保することは難しい計画も見受けられます。
その場合、下記のいずれかの対策を施すことで、効果的な排煙を確保できているとみなしております。

対策①： 1方向の排煙窓に加えて、反対方向に給気口を設ける。（給気口は下部に設置）
対策②： 1方向の排煙窓のみであるが、排煙窓の高さ（Ｈ）を可能な限り大きくする。
対策①
対策後

対策前
この部分に窓を設置することができない。

廊下

住戸

.

廊下
住戸

住戸

対策②
排煙窓の寸法：W=600,H=400

対策前

住戸
廊下
廊下

住戸

廊下
廊下

住戸

排煙窓の寸法をW=600,H=1000に拡大

煙層

対策後

住戸

住戸

住戸

住戸

廊下
廊下
住戸

排煙ルート：
給気ルート：

給気口

2m2m

住戸

給気することにより、スムーズに煙が排出される。

屋外避難階段

屋外避難階段

圧力分布

中性帯

下部から給気すると、排煙窓の位置での圧力差(排煙効率)が大きくなる。

窓の高さを大きくすると、圧力差(排煙効率)が大きくなる。

住戸
煙層
中性帯

住戸
圧力分布

排煙ルート：
給気ルート：

給気口

–防災計画評定・避難耐火性能評価–（一財）日本建築総合試験所

GBRCメルマガ

建築確認評定センター

性能評定課 Vol.02 2018.8 (4/5)

【法改正情報】 延焼の恐れのある部分の定義の見直し
建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第67号）の概要が示されました（平成30年6月27日公布）。
平成30年7月25日にこの改正に関する説明会が開催されました。説明会から得られた情報の中から、 防火・避難規定に関する事項として、「延焼の恐れのある部分」の定義の見直しについてご紹介します。

＜延焼の恐れのある部分の定義＞

現 行

改正後
(1年以内施行)①隣地境界線、②道路中心線、③同一敷地内の２以上の建築物相互の外壁間の中心線 のいずれかから、１階は３ｍ以内、２階以上は５ｍ以内の距離にある建築物の部分※を「延焼の恐れのある部分」として定義※ただし書により、防火上有効な広場や川など空地・水面、耐火構造の壁等に面する部分は除かれる。
建築物の外壁面と隣地境界線等の角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼する恐れのないものとして国土交通大臣が定める部分については、「延焼の恐れのある部分」には該当しないものとする。

例）

火源と正対していると熱影響が多い0°45°
受熱点から５mの範囲

正対しない場合

開口部

θ

隣地境界線等放射面

具体的には3ｍ

隣地境界線と壁面が正対する場合

3ｍ

火源を形態係数が最大となる隣地境界線上の位置に移動

隣地境界線

火源に対して角度があると、同じ距離でも熱影響が小さい

角度に応じた延焼のおそれのある部分の範囲

d ＝ 5 － 0.00034×θ2

d ：離隔距離
θ：受害側壁面角度

平成30年7月25日に開催された説明会資料をもとに作成

–防災計画評定・避難耐火性能評価–（一財）日本建築総合試験所

GBRCメルマガ

建築確認評定センター

性能評定課 Vol.02 2018.8 (5/5)

【お知らせ】メルマガバックナンバーについて【ご紹介】委員会スケジュールについて

当法人のホームページにて、これまでに発行しました過去のメールマガジンバックナンバーを閲覧することができます。
法改正情報やGBRC内部規定の確認などにご活用ください。

今後の委員会日程は下記のとおりです。HPにも掲載しております。
（http://www.gbrc.or.jp/building_confirm/committee/）

STEP1

STEP2
トップページ

建築防災計画評定
または避難・耐火性能評価をクリック

防災計画評定委員会

STEP4

10月

11月

12月

20161917(１月以降は未定)「性能評価・性能証明等」をクリック

STEP3

9月

避難・耐火性能評価委員会
バックナンバーをご確認ください。
(順次、最新号が追加されます)

9月

10月

11月

12月

2430

30

21

1月

2月

3月

4月

25

1929

未定

(※2018/08/28現在)【お知らせ】申請者等変更手続きについてメールサービスをクリック

下記アドレスからでもバックナンバーを確認できます。
http://www.gbrc.or.jp/building_confirm/hinan_bosai_mail/防災評定や性能評価の受付から、防災計画評定書・大臣認定書取得までの間に、会社名、代表者名、所在地等に変更が生じた
場合は、変更届の提出が必要です。
変更が生じましたら、早急に下記担当者までお知らせ下さい。 変更【編集後記】
この前とあるお客様より、ダイエットの秘訣をご教授して頂いたことから、現在は夕食に炭水化物を抜いていこう運動を人知れず実施中です。どうも皆様こんにちは、防災避難メルマガ担当の長野(体重は前回時からキープ)です。
さて、今回が防災避難メルマガの第2号となります。10/26(金)には避難計算演習半日セミナーの追加開催も決定致しましたので、皆様の奮ってのご参加をお待ちしています。

発行者：一般財団法人 日本建築総合試験所
建築確認評定センター 性能評定課 避難・防災グループ
担当：中野、中道、長野
TEL：06(6966)7600 FAX：06(6966)7680
E-mail：seinou2@gbrc.or.jp