データ収集ソフトウェア−ミランダ−
製造プロセスの「見える化」で生産性向上に貢献ものづくりの課題解決は、製造プロセスの可視化から。
63

1装置・製
造ラ
イン

4

中央
管理室

所
事務所
他場

現場
事務所

24
502

試験・調整トラブル解析

●設備動作状態の確認●制御パラメータの調整●チョコ停・だんまり停止の原因解析●トラブル発生時の原因切り分け

運転状態監視トレーサビリティ

生産性の改善運転状態監視トレーサビリティ

オプション

映像とデータの連携で現場の状況を確認
トラブル解析

6

トレーサビリティ

離れた場所からMirandaのデータを閲覧
トラブル解析

5

生産性の改善MELSEC iQ-Rを用いた超高速(1ms)データ収集
運転状態監視4

トラブル解析

複数台のPLCから各種ネットワーク経由でデータ収集
運転状態監視3●不良ロット発生時の製造実績●運転状態の長期間記録●他システムとの連携

１台のPLCから簡単にデータ収集
試験・調整

2

●稼働率改善●サイクルタイムの短縮

トレーサビリティ●データ・映像のリアルタイム監視●アラーム発生時のデータ確認

1生産性の改善

運転状態監視トレーサビリティ

オプション

Mirandaで収集したデータをデータベースへ転送・記録
トラブル解析

トレーサビリティ

03

共通機能

Mirandaシリーズの共通機能
リアルタイムトレンド

PLCから収集したデータをリアルタイムにトレンド表示

データのリアルタイム表示が可能。少し前のデータもさかのぼって確認できます。

ヒストリカルトレンド

PLCから収集した過去のデータを表示

日時指定やロット番号の指定、信号の値変化など、さまざまな条件での検索が可能。詳細確認から傾向確認まで、表示期間も自由自在に指定できます。

アラーム・イベント

収集データを用いて異常を検出

04

収集したデータを監視して、しきい値を超えたらアラームとして表示。過去に発生したアラームの検索や、フィルタによる絞り込みも可能です。

データ収集ソフトウェア

トレンド分析

パレート図

ガンチャート

正常時と異常時を比較

発生頻度が高いアラームを表示 アラームの発生期間を表示

収集時刻が異なる複数のデータを１つ発生したアラームの件数を集計し、発のグラフに表示。 正常時と不良発生、 生件数順にパレート図を表示。 指定
改善前と改善後のデータを重ねて確期間内の発生件数や比率を確認でき認できます。
ます。

発生したアラームの件数を集計し、発生期間をグラフ表示。指定期間内の発生件数や発生時間を確認できます。

映像表示 [Video Option]

データとカメラの映像を同期して表示

収集データとカメラ映像を連携して表示可能。トラ
ブル発生直前の現場の状況が確認できます。

DB登録 [DB Option]

収集したデータをデータベースへ自動格納

収集したデータを自動でデータベースへ転送・格納。
データベースのテーブル作成スクリプトで、初心者の方も安心して運用できます。

05ラインアップ

試験・調整

トラブル解析

生産性の改善１台のPLCから簡単にデータ収集機器の増設やプログラムの改造をしなくても、データの収集が可能です。MELSEC の各種シリーズとの接続はもちろん、オムロン株式会社製 SYSMAC など各社 PLC と OPC サーバソフトを経由して接続が可能※です。
PLCに応じた接続方法

簡単導入

収集周期と点数

収集対象とする PLC に応じて MELSEC
接続と OPC 接続方式※から選択できます。

PLC とパソコンをケーブルで接続するだけで簡単にデータ収集が可能です。

最短収集周期 10ms、最大 1,024 点のデータ収集が可能です。

中央管理室

他場所事務所

現場事務所

装置・製造ライン

MELSEC 接続

OPC 接続※●USB●Ethernet●RS-232C
etc...

●USB●Ethernet●RS-232C
etc...

選択可能※別途 OPC サーバが必要です。

価格表
製品

Miranda Lite

06

Miranda Lite追加ライセンス

分

類

サーバ製品

型

番

価

格

MCR-120A¥198,000

MCR-120A(A)¥120,000

備考

MCR-120Aと同時に購入頂くライセンスですデータ収集ソフトウェア

運転状態監視トレーサビリティ

複数台のPLCから各種ネットワーク経由でデータ収集
制御・情報ネットワークにつながった複数台の PLC から、高速・大容量データを収集できます。
各種制御・情報ネットワークに対応しています。
各種ネットワークに対応

高速・大容量のデータ収集

複数台からのデータ収集

MELSEC における主要ネットワークに対応。収集対象とするネットワークに応じて接続方式の切替えが可能です。

最短 5ms、最大 32,768 点のデータ収集が可能です。

PLC 複数台からのデータ収集が可能です。

中央管理室

他場所事務所

現場事務所

※※※

※

※

装置・製造ライン

MELSECNET/H, MELSECNET/10

MELSEC iQ-R, Q

MELSEC iQ-R, Q

MELSEC iQ-R, Q,
QnA, A

Ethernet

FL-netMELSEC iQ-R, Q,
QnA, A, FX, etc.

各社 PLC※ Miranda Pro は基本ソフトウェアにパソコン、パソコン用インタフェースボードを含んだセット販売となります。

価格表
製品

Miranda Proセット

分類

サーバ製品型番

MCR-121A-SET

価格¥2,000,000

備考パソコン+パソコン用インタフェースボード込み

07

ラインアップ

運転状態監視トレーサビリティ

MELSEC iQ-Rを用いた超高速(1ms)データ収集
MELSEC iQ-R シリーズのデータを最短 1ms で収集可能。
AI/DI ユニットからの高速収集や、複数の CC-Link IE ネットワークからの収集も可能です。
複数ネットワークに対応

柔軟なシステム構成

高速・高精度データ収集

複数の CC-Link IE ネットワークからのデータ収集が可能です。

通信経路や AI/DI 点数に応じてユニットを選定。 ゲートウェイ MELSEC 設置により、既設 NET/H、NET10 からの収集も可能です。

MELSEC iQ-R C 言語コントローラを使用して、最短 1ms 周期の高速収集が可能です。

中央管理室

他場所事務所

GX Works3,CW Conﬁgurator※
現場事務所
データ装置・製造ライン

MELSEC iQ-R
C 言語コントローラ※

MELSEC iQ-R, Q
CPU ユニット※

MELSEC iQ-R, Q
CPU ユニット※

アナログ入力デジタル入力

データ収集対象※ Miranda EX は三菱電機株式会社製シーケンサ MELSEC iQ-R シリーズの CPU ユニット、C 言語コントローラユニット R12CCPU-V、およびエンジニアリングソフトウェア
GX Works3、C 言語コントローラユニット用設定・モニタツール CW Configurator が必要です。

価格表製
Miranda EX

08

品

分

類

システム製品型

番MCR-122A

価

格¥1,650,000

備

考データ収集ソフトウェア

トラブル解析

生産性の改善運転状態監視トレーサビリティ

離れた場所からMirandaのデータを閲覧
現場の Miranda で収集したデータを、事務所などの離れた場所で確認可能。
現場から USB メモリなどで持ち帰ったデータの確認も可能です。
オンラインで離れた場所でもリアルタイム閲覧

オフラインで離れた場所でもデータ確認

複数工程のデータを検索・表示可能離れた事務所から、ネットワークを通じてリアルタイムに現場のデータを閲覧できます。

USB メモリなどで現場からデータを持ち帰り、離れた事務所で確認ができます。

現場の複数台の Miranda に蓄積されたデータを検索・表示できます。 事務所のパソコン１台で、現場の複数工程のデータが確認できます。

中央管理室

他場所事務所オンライン環境

オフライン環境

データデータバックアップ

現場事務所

装置・製造ライン

価格表
製品

Miranda Client
Miranda Client追加ライセンス

分

類

クライアント製品型番価格

MCR-123A¥198,000

MCR-123A(A)¥120,000

備考

MCR-123Aと同時に購入頂くライセンスです09ラインアップ

オプション

トラブル解析

運転状態監視トレーサビリティ

映像とデータの連携で現場の状況を確認
カメラの映像と PLC のデータを連携して表示します。
トラブル発生時の映像をすばやく表示できます。
映像とデータを連携表示

用途・規模に応じた映像保存方式

様々なメーカーのネットワークカメラに対応

カメラの映像とデータを同期して表示できます。
トラブル発生時の映像をすばやく表示し、トラブル発生に至る過程を映像とデータで確認できます。

ネカ録保存とパソコン保存の映像保存方式をご用意。
据置き／持ち運び、大規模／小規模など、用途・規模に応じた切替えが可能です。

三菱電機をはじめとする各社ネットワークカメラ（パナソニック株式会社製、キヤノン株式会社製など）との接続が可能です。
豊富な機種の中から、最適なネットワークカメラを選択できます。

中央管理室

他場所事務所

ネカ録保存ネカ録※（映像レコーダ）

連携選択可能映像データ

データ

パソコン保存

配信

現場事務所データ映像
データ装置・製造ライン

最大64台

PLC データと映像を連携表示

最大4台※別途三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社のネットワークカメラ用録画・配信サーバー「ネカ録」が必要です。

価格表製品

Miranda Video Option

10分

類

オプション製品型

番

MCR-124A

価

格¥300,000

備

考データ収集ソフトウェア

オプション

トラブル解析

トレーサビリティ

Mirandaで収集したデータをデータベースへ転送・記録
Miranda で収集したデータを市販データベースに登録可能。
過去に収集したデータの一括登録も可能です。
初めてでも安心の簡単設定

各社FAシステムと連携可能

データベースのテーブルと収集データの紐づけだけで簡単にデータベース登録の設定ができます。テーブル作成を支援する機能もあり、データベース初心者でも簡単に利用できます。

収集したデータを自動でデータベースに登録します。
各社 FA システムのデータベースへの格納も可能です。

中央管理室

他場所事務所

市販データベース※（SQL Server）

格納
データ

現場事務所

参照

各社FAシステム

装置・製造ライン※別途 SQL サーバ（市販品）が必要です。

価格表製品

Miranda DB Option

分類

オプション製品

型番MCR-125A

価格

備考¥500,00011ユースケース

試験・調整●設備動作状態の確認●制御パラメータの調整

リアルタイムトレンド

マルチカーソル

ライン立上げに伴う機器の調整時、設備を動作させながらリアルタイムにデータを確認できるため、立上げ・調整時間を短縮できます。

白と青の 2 本のカーソルで、カーソル間の時間差や値の差分を簡単に確認できます。設備の動作時間や値の変化を確認しながら制御パラメータを調整できます。

グラフ調整

シミュレータ接続※

マウスドラッグでのグラフの重ね合わせや、グラフ上でのスケール変更が可能です。はじめての人でも簡単にグラフの調整が可能です。

GX Works3、GX Works2 のシミュレータ機 能や GX
Simulator と接続できます。机上でのプログラムデバッグにより、プログラム開発時間を短縮できます。

GX Works3 シミュレータ機能

デバイスコメントインポート※

接続先指定※GX Developer や GX Works2 のプロジェクトファイルからデバ
MELSEC と の 接 続 設 定 に は、GX Developer や GX
イスコメントをインポートできます。データ収集に必要な設定がWorks2、GX Works3 と同様の接続先設定画面を使用
短時間でできるため、すぐにデータ収集を始めることができます。 します。見慣れた画面で、迷わず簡単に設定できます。

12※ Miranda Lite の MELSEC 接続時、Miranda Pro の Ethernet 接続時のみの機能です。

データ収集ソフトウェア

トラブル解析

生産性の改善●チョコ停・だんまり停止の原因解析●トラブル発生時の原因切り分け●稼働率改善●サイクルタイムの短縮
カーソルジャンプ

バックアップ

目的の日時を指定して検索するだけで、カーソルを指定の日時にジャンプします。チョコ停発生時やトラブル発生時のデータをすぐに確認できます。

Miranda で収集したデータを任意のフォルダに取り出し可能です。現場の Miranda からトラブル発生時のデータを持ち帰り、事務所の Miranda でデータを確認できます。

アラーム・イベント［定数比較］

アラーム・イベント［タイムアウト監視］

収集した値がしきい値を超えた場合にアラームとして表示します。PLC のプログラム変更無しで異常の検出が可能です。

指定時間内にデータが変化しない場合にアラームとして表示します。PLC のプログラム変更無しでだんまり停止の検出が可能です。

アラーム発生アラーム復帰監視開始（M0がONした）

しきい値

アラーム発生アラーム復帰（指定時間以内にM1がONしない） （M1がONした）

M0

D0

M1
時間

時間

アラームの発生期間

アラームの発生期間

サイクル毎のデータ保存

トレンド分析

サイクルの開始／終了トリガを用いた、サイクル毎のデー
タ保存が可能です。設備の稼動データ分析やサイクルタイムの短縮確認に役立ちます。

カイゼン前後のグラフを重ねて表示できるため、カイゼン前後の設備動作時間の比較やデータの比較に活用できます。

LOT
00070
LOT
00071
LOT
00072
LOT
00073

…

13ユースケース

運転状態監視●データ・映像のリアルタイム監視●アラーム発生時のデータ確認

グラフのロット番号表示

棒グラフ

PLC 内のロット番号などの ASCII 文字列をグラフに表示できます。加工中のワークのロット番号と合わせてデータを確認できます。

収集したデータの値を棒グラフで表示します。定格値に対する値の割合が一目で確認できます。データの最大値／最小値の表示も可能です。

グラフのアラーム表示

アラームのレベル設定

アラームが発生した場合、グラフにアラーム発生を示す
アラームは、重アラーム、軽アラーム、イベントの 3 種類マークを表示します。異常発生した箇所が一目でわかります。 のレベルを設定できます。レベル設定により、異常発生までの事象を時系列に確認できます。

14

アラームからのカーソルジャンプ

マルチライブモニタ※

アラームをダブルクリックするだけで、発生時刻のデータをすぐに表示できます。トラブル発生後の調査時間を短縮できます。

最大 16 台のライブ映像を 1 画面に表示できます。アラー
ムが発生した映像の映像表示や、PLC のデータによるカメラ切替も可能です。

※ Miranda Video Option のみの機能です。

データ収集ソフトウェア

トレーサビリティ●不良ロット発生時の製造実績●運転状態の長期間記録●他システムとの連携

ロット番号検索値検索

ロット番号を指定した検索が可能です。不良ロットを生産した際のデータをすぐに確認できます。

蓄積したデータから、しきい値を超えたデータや最大値／最小値のデータを検索できます。サンプリング毎の膨大なデータから、目的のデータをくまなく検索できます。

グラフ連結

表示期間指定データの表示期間が短い場合、前の期間や次の期間のデータを連結して表示できます。データ確認時、前後の期間のデータを簡単に確認できます。

指定した期間のデータを 1 画面に表示します。数時間〜数日間にわたる値の変化を確認できます。

パソコン画面の映像記録・再生※1、※2

データベース登録※3

パソコンの画面を映像として記録・再生できます。トラブル発生直前の監視画面や検査画面の再現により、トラブル発生に至る様子を確認できます。

収集したデータは市販のデータベースに自動登録できます。
トレーサビリティシステムとの連携や、クラウドへのデータ格納、AI での分析に活用できます。

FAシステムクラウドAI※ 1. Video Optipn のみの機能です。
※ 2. パソコン保存の場合、別途画像配信用の機材が必要です。
※ 3. DB Option のみの機能です。

15お問い合わせは下記へどうぞ
東関

京西

トータルソリューション事業所 営業部 営業課（東京）〒140-0014 東京都品川区大井1丁目20番6号 住友大井町ビル北館4F・・・・・・・・・・・・・・TEL.（03）5718-3350
トータルソリューション事業所〒652-8555

名古屋

営業部

FAX.（03）3772-8282

営業課（関西）神戸市兵庫区和田崎町1丁目1番2号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL.
（078）686-5850

トータルソリューション事業所 営業部 営業課（名古屋）〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3丁目15番58号

大曽根フロントビル6F・・TEL.（052）910-1671FAX.
（078）686-5280
FAX.
（052）
910-1672

E-mailmirandas@mcr.co.jp

Mirandaの製品ホームページ● インターネットからhttp://www.mcr.co.jp/products/miranda/

MCR Miranda● QRコードから

本社〒650-0027

安全にお使いいただくために●このカタログに記載された製品を正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
●この製 品は一 般 工 業などを対 象とした汎 用 品として製 作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
●この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業担当窓口までご照会ください。

文書番号：MC020-C0-0W001

兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号
http://www.mcr.co.jp/

JR神戸駅NKビル12F

・ Mirandaは三菱電機コントロールソフトウェア株式会社の登録商標です。
・ MELSEC、MELSECNET、CC-Link IE、GX Developer、GX Works、GOT、MELOOKは三菱電機株式会社の登録商標です。
・ ネカ録は、三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社の登録商標です。
・ Epiphan、Epiphan Systems、Epiphan Systems Inc. とその商品名とロゴはEpiphan Systems Inc. の商標または登録商標です。
・ ONVIFは、ONVIF Inc.の登録商標です。
・ Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
・ Microsoft、Windows、Excelは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・ Intel、Coreは、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・ その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
・ 記載されている会社名および製品名などには、必ずしも商標表示（®、™）を付記していません。

製品の仕様およびパッケージ内容は、予告なく変更することがありますのでご了承願います。

2021年2月作成