エリア空調機
32

室内ユニット据付工事説明書

ZI-P280シリーズ(５) 未回収の機器は引き渡してはいけません。

据付前の準備室内ユニットの据付据付工事後の確認

13. スマートメンテナンス機能

4456・７89・101111111212・1313・1414

当社指定の冷媒（R32）（R410A）
以外は絶対に封入しない。
以外は絶対に封入しない。
●法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生の恐れがあります。
●封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
●それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

室内外ユニットの端子カバー（パネル）を確実に取付ける。
●端子盤カバー（パネル）取付けに不備があると、ほこり・水等により、感電・火災等の原因になります。

密閉された部屋あるいは小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。
●限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。

据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R32）以外のものを混入させない。
●空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。
●指定冷媒以外を封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。

据付工事は、冷媒R32用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。
使用している HFC 系 R32 冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。
専用の配管部材を使用しなかったり、据付に不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
●据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に充分に耐えるところに確実に行う。
●強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

別売品やフィルターは、必ず当社指定の部品を使用する。

●冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

●取付けは専門の業者に依頼してください。
ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

●修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607に適合したものを使用し、配管接続を確実に行う。
●配管接続に不備があると、アース接続が不充分となり感電の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。
また途中接続は絶対に行わない。
●接続や固定が不完全な場合や途中接続の場合は、発熱、火災等の原因になります。

室内外接続用端子盤および電源用端子盤に単線とより線を併用しない。
また、異なったサイズの単線またはより線を併用しない。
●端子盤のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。

次の場所への据付けは避ける。
・可燃性ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、 ・化粧箱、特殊なスプレーを頻繁に機器に影響する物質の発生するところ使用するところ・機械油を使用するところ
・海浜地区等塩分の多いところ
・車両・船舶等、移動するものへの設置
・積雪の多いところ・高周波を発生する機械を使用するところ●性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

可燃性のガスの発生・流入・滞留・漏れの恐れがある場所、小動物のすみかや雑草などが生い茂る場所へは据付けない。
●万一ガスがユニットの周囲に溜まると、発火・爆発の原因になります。
●小動物が侵入し、電気部品に触れると故障、発火の原因になります。

製品の運搬・据付けは充分注意して行う。
●20 ㎏以上の製品は原則として 2 人以上で行ってください。PP バンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。
●素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
●不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等を発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
●接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないよう保温すること。
●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

据付台等が傷んだ状態で放置しない。
●傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガ等の原因になります。

改造は絶対にしない。

お客様自身で移動・再据付けはしない。
●据付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。
お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

設置工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認する。
●冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

ロウ付作業時には、換気を適切に行う。
●密閉された部屋あるいは小部屋などで作業する場合は、作業前に必ず冷媒漏洩が無いことを確認してください。
万一冷媒が漏れて滞留すると有毒ガスが発生します。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所へは据付けない。
●万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

製品は強固な場所に水平にかつしっかり固定する。
●転倒などによる事故の原因になります。

精密機器・食品・動植物・美術品の保存等特殊用途には使用しない。
●保存物の品質低下等の原因になります。

濡れて困るものの上にユニットを据付けない。
●湿度が 80% を超える場合やドレイン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合もあります。
また、暖房時には室外ユニット（本体底面穴）よりドレインが垂れますので、必要に応じ室外ユニットの集中排水工事をしてください。

病院・通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズに対する備えを十分に行う。
●インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

配管接続部には点検口を設置する。
●天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検口等を設けてください。

電気部品に水をかけない。
●感電の原因になります。

ユニットは必ず左右水平に据付けること。
●据付けに不備があると露たれ、騒音の原因になります。

空調機の設置・修理等の作業を行う場所では、ガス燃焼機器・電気ヒーター等の火元（着火源）となるものは、十分に遠ざける。
●冷媒が火気が触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

梱包材の処理は、確実に行う。
●窒息事故のおそれがあります。

元電源を切った後に電気工事をする。
● 感 電・故 障や動 作 不 良 の 原 因になります 。

パネルやガードを外した状態で運転をしない。

323232323232

液冷媒にて封入してください。
●ガス冷 媒 で 封 入 するとボンベ 内 冷 媒 の 組 織 が 変 化し、能 力 不 測 等 の原 因になります 。

● 本 機 種 は、一 般 の 工 場や倉 庫 などの 空 調 用として 設 計されて います 。
下 記 のような 特 殊 用 途 で の 使 用 はできませ ん 。
・低 温 、中 温 用 途（ 冷 蔵 倉 庫 など）
・高 湿 度 環 境（ 農 業 用 ハウスなど）

設置室内の床面積が確保できるところ。
（4ページの「据付前の準備」を参照してください。）● 吹き出し空気が部屋全体に行き渡るところ。
● 据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。
● 侵入外気の影響のないところ。
● 吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。
● テレビ、ラジオより1m以上離れたところ。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）● 吹出口側の火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。
（暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動する恐れがあります。）● 真下に食品・食器を置かないところ。
● 調理器具が発する熱の影響を受けないところ。
● フライヤーの真上など油・粉・蒸気などを直接、吸い込むところには設置しないでください。
● 天井内が高温多湿雰囲気（相対湿度80%以上）で、長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件下で使用する可能性がある場合には、室内ユニットの表面全てに断熱材（10〜20mm)を追加し、結露しないようにしてください。
●

次のような場所でご使用になりますと、エアコンの故障のもとになりますので避けてください。
● 機械油の多いところ● 温泉地帯● 海浜地区など塩分の多いところ。
● 硫黄、塩素、酸、アルカリなど特殊なガスがあるところ。
● 粉の飛散があるところ。
● 多量の蒸気があるところ。
●酢（酢酸）を多量に使用するところ。
● 可燃性ガスのあるところ。
● 高圧配電線のあるところ。
● その他周囲の雰囲気が特殊なところ。
● 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（調理場や機械工場など）ではプラスチッ
クが変質破損することがありますので、ご使用は避けてください。
● 高周波機器、無線機器などがあるところ（誤作動します）● クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
● 積雪により室外ユニットが塞がれるところ。
● 炎の近くや溶接時のスパッターなどの火の粉が飛び散るところ。

据付前の準備1）必要な据付、サービススペース
実際の据付にあたっては、必ず室外ユニットに同梱している「R32冷媒施工時チェックシート」に必要事項を記入の上、設置室内の床面積を確認してください。
●設置室内の床面積（参考値）
室外ユニット設置室内の床面積

KBHP-ZP28０−K81㎡以上※１※１ この床面積は、下記条件における許容床面積を示します。
・冷媒充填量（初期充填量+追加充填量） ： 9.2kg（冷媒配管長51〜100m時)
・室内ユニット設置高さ ： 1.5m

メンテナンスの妨げになりますので、冷媒配管、ドレン配管、配線その他は下図の斜線部（電装BOX、フィルタ）にかかることのないように施工してください。

背面吸込スペース
150mm 以上

450mm 以上

サービススペース
1000mm 以上

300mm 以上

吹出口

電装BOX
吹出口

※吹出口から1500mm以内に障害物を置かないでください。

吹出口

2）冷媒配管、ドレン配管位置
サイズ

項目

メンテナンスパネル( 機内点検用）

φ12.7
φ25.4

21225A（R1メネジ）
冷媒配管（ガス側）
ドレン排水口

200292冷媒配管（液側）
137
207

ガス管

ドレン配管

◆反サービススペース側

55

液管

冷媒配管
(ロウ付接続)◆サービススペース側

3）吊ボルト、据付ボルトピッチ
本品は「吊下げ」「架台への据付」の2種類の据付ができます。
吊ボルトピッチ、据付ボルトピッチは下図を参照してください。

25◆架台への据付の場合・施工イメージ図・据付ボルトピッチ
251625

25343

343

83

28

28

M10 吊りボルト
・吊ボルトピッチ（現地手配）
251625M10 据付ボルト（現地手配）

282883◆吊下げの場合
・施工イメージ図

架台（現地施工）

室内ユニットの据付●据付けは、質量に充分耐えるところに確実に行う。強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより事故の原因になります。

●

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

※吊下・据付箇所は室内ユニット重量に耐えられる強固な構造としてください。
室内ユニット重量：93kg
1）吊下げて施工する場合①吊りボルトピッチに合わせ、ボルトを4本設置する。
②ナットM10（現地手配）と座金（現地手配）を吊りボルトにセットする。
・必ず吊り金具の上下両側からナットと座金を用いて確実に固定してください。
・吊り金具部分に防振ゴム等を介して固定した場合、ボルトが抜け落ちる可能性があるため、絶対に行わないでください。
③ユニットを吊りボルトにセットする。
④ユニットの高さの調節をする。
⑤ユニットの水平度を確認する。
・ドレン水の排水を確実に行うため、水準器等を使用して、必ず水平に据付けてください。

吊りボルト固定
吊ボルトM10(現地手配)
吊金具

室内ユニット

ナットM10(現地手配)
座金(現地手配)

座金（現地手配）ダブルナットM10（現地手配）

2）架台に据付けて施工する場合◆本体の位置確認および吊りボルトの固定・ダブルナット及び座金を用い、確実に本体と架台を固定してください。
・ドレン水の排水を確実に行うため、本体の据付時、水準器等を使用して、必ず水平に据付けてください。

据付ボルトM10(現地手配)

ダブルナット(現地手配）
座金(現地手配）架台（現地施工）

室内ユニット32
32

半地下に冷媒配管途上の接合部を施設する場合、機械接手ではなくロウ付で接合してください。
ロウ付作業を行う場合は、ガス漏れ検知器を携行し冷媒漏れが無いことを確認してください。
機械接手を使用する場合は、ISO14903 に適合したものを使用してください。

3232

据付けや作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取付ける。
●

空冷媒配管を取付けていない状態で、ストップ（ボール）バルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。
（断熱材・・・・・・耐熱温度120℃・厚み15mm以上）※高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。
● 冷媒配管の断熱は耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニッ
トと断熱材および断熱材間の継目に隙間のないよう行ってください。
（配管が露出していると結露や接触による火傷の原因となります。）● 本ユニットは、配管長30mまで冷媒追加チャージ不要です。
● 配管長が30mを超える場合は本ページの許容配管長内で、冷媒追加チャージ（R32）を行ってください。
※冷媒追加チャージは延長配管及び室内機を真空引きした後、ストップバルブより行ってください（ユニット停止中）。
吸入側チェックバルブより冷媒を追加する場合にはセーフティチャージャー等を使用して液冷媒を直接吸入しないように留意してください（ユニット運転中）。
※冷媒充填時にはサービス要領書（製品に貼付）の記録表に充填量等を記入してください。
その他、本説明書冒頭の「冷媒R32使用機器使用上のお願い」もあわせてご覧ください。
●表1■チャージレス長を超える場合の追加充填量
内外セット型式
ZAHP-P280-S※１

冷媒追加チャージ量（ｋｇ）
許容許容配管長 高低差 31〜40m以下 41〜50m以下 51〜60m以下 61〜70m以下 71〜80m以下 81〜90m以下 91〜100m以下
100m 30m
0.9kg
1.8kg
2.7kg ※１以下
以下2.7kg が追加量の上限■再充填時の冷媒量
内外セット型式

許容許容
配管長 高低差

ZAHP-P280-S

100m
以下

30m
以下

10ｍ以下

11〜20m21〜30m

6.0kg

6.25kg6.5kg

再充填時の冷媒量（ｋｇ）
31〜40m 41〜50m 51〜60m
7.4kg

8.3kg

※２ 9.2kg が充填量の上限※冷媒の過充填は室外ユニットの不具合（圧縮機故障、異常音、異常振動など）の原因になります。

室内ユニット100m

30m70m1261〜70m

71〜80m9.2kg※281〜90m

91〜100m

ZAHP-P280-S
シリーズの場合

室内ユニット

室外ユニットZI-P280シリーズ

KBHP-ZP280
シリーズ

φ12.7

φ12.7ｔ0.8ｔ0.8

φ25.4

φ25.4ｔ1.0ｔ1.0

本ユニットは左記に示す配管が標準サイズとなります。
標準サイズと異なる径の配管を使用する場合は、能力が低下したり冷媒追加が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

室内ユニット

低温用ロウは強度が低いため使用しないでください。

④冷媒配管接続後に現地接続配管と室内ユニットの気密試験・真空引き乾燥を行ってください。
気密試験・真空引き乾燥の手順については、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

◆室内ユニット 冷媒配管接続部についてのお願い
冷媒配管接続完了後、接続部（ロウ付け部）を下図の如く断熱材（現地手配）にて断熱処理をお願いします。
１．ユニットの配管先端（液・ガス）のキャップを取り外して、配管内に封入されている窒素ガスを抜いてください。
2．現地冷媒配管の断熱材を引張り、ユニット配管とロウ付後元通りに戻してください。
※冷媒配管ロウ付時、本体パイプカバーの焼け及び熱による縮みを防止する為、必ず本体パイプカバーに濡れた布等を巻いてロウ付してください。
また、ユニット本体に火が当たらないように十分ご注意願います。

●断熱材 ( 現地手配品 )ひっぱる

元に戻すロウ付け部
パイプカバー（本体取付済）隙間なきこと！

※銅配管が露出しますと、結露の原因になりますので細心の注意を払ってください。

ドレン配管は、確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう保温してください。
●

配管工事に不備があると水漏れし、家財を濡らす原因になります。

ドレン配管は室外側（排水側）が下り勾配（1/100以上）となるようにしてください。
（下図）
ドレン配管の横引きは20ｍ（高低差は含みません）以下にしてください。
また、ドレン配管が長い場合には途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくしてください。
（下図）
エア抜き管は絶対につけないで下さい。
ドレンが噴き出る場合があります。
● 運転中、室内ユニット内部は大気圧に対して負圧となりますので、ドレントラップはドレン配管出口（末端）で必ず取ってください。
●●

1.5 〜 2m

本体下面
室内ユニット

室内ユニット集合配管●

100mm 以上

室内ユニット

できる限り大きくとる
10cm 以上

支持金具
下り勾配
1/100 以上50mm 以上
50mm 以上

断熱材

室内ユニット下り勾配
1/100 以上

本体ドレン配管と現地ドレン配管接続部は断熱材を使用して必ず断熱工事を行ってください。断熱材の合わせ目は、必ず上に向けてください。

断熱材（現地手配）

接続部
断熱材は根本へつける

断熱材（現地手配）

室内ユニット側

断熱材（現地手配）
結束バンド（現地手配 )接合部を上にして、隙間ない様に結束バンドで締結してください。

ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。
ドレン配管はイオウ系ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。
●ドレン配管工事後、ドレン水がスムーズに流れるか確認してください。
●●

電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。
・電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災などの原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また、途中接続は絶対に行わない。
・接続や固定が不完全な場合や、途中接続の場合は、発熱・火災などの原因になります。

電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。
内外接続線（AC200V 仕様）は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号通りに接続してください。
天井裏内の配線（電源・リモコン・室内外接続線）はネズミなどにより、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管などの保護管内に通してください。
電源線及び内外接続線は途中接続しないこと。発煙・発火又は通信異常の原因になります。
リモコン用端子盤には、200V 電源を絶対に接続しないでください。
（故障の原因になります）

必ず D 種接地工事を行ってください。
ユニットの外部では、リモコン線と電源配線・室内外接続線・他系統のリモコン線が直接接触しないようにできるだけ離して施工してください。
電源線及び内外接続線のシース（保護外被覆）むき部が電気品箱の外に出ないよう、シースむき代を調整してください。
配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。

室内外接続用端子盤及び電源用端子盤に単線とより線を併用しない。また、異なったサイズの単線又はより線を併用しない。
・端子盤のねじ緩みや接続不良が生じ、発煙・発火の原因になります。

＜作業手順＞①ドライバーで、電装ボックスのカバーを固定しているネジ（4本）を外して下さい。 ・・・図1②グロメットに電線を通します。
③電線をネジでしっかり締め付けて固定します。
④必ずD種（第3種）設置工事を行ってください。
＜アース仕様＞φ2.0mm以上（接地抵抗100Ω以下）⑤電源配線（内外接続線）及びリモコン配線は、図2のようにそれぞれ電装ボックス内のステーに結束バンドで固定します。
⑥配線が終わりましたら、緩みのないことを再度確認の上、逆の手順で端子盤ボックスのカバーを取付けてください。
※）端子盤ボックスのカバーを取付ける際、配線を挟み込まないで下さい。断線の原因となります。
電装ボックス
カバー

図1

図2

ネジ止め

内外通信線

電源線
結束バンド

アース

リモコン線

グロメット

電線２）配線取入れ部の隙間塞ぎについて●配線接続終了後、電装ボックス入線口のグロメットを結束バンド及びシール材等で隙間無きよう処置してください。
昆虫などの小動物、水分、粉じんなどの侵入により故障の原因となります。

グロメット
結束バンド（付属品）

機種
三相280形

定格電流50A

（G）

（A）
漏電遮断器
定格感度電流100mA

動作時間
0.1S以内

（C）

（D）

（E）

（F）

室外ユニット
電源線太さ

内外接続線
太さ（㎜）

アース線
太さ(㎜)

14㎟

φ2.0（3.5㎟）

室内ユニット
配線長70m以下 配線長70〜120m以下
φ2.0(3.5m㎡)
φ2.6(5.5m㎡)

漏電遮断器（ELB) の選定※漏電遮断器は下記仕様または同等品を選定ください。
定格電流

50A

漏電遮断器形名

NV50-C シリーズ

定格感度電流動作時間

100mA
0.1S 以内

NV は三菱電機製品の形名です

φ2.0

D

VCT などキャブタイヤケーブルを使用する際は、総延長 30m 以内にしてください。

VCT ケーブルを想定し(E)室内ユニット電源線(E)室内ユニット電源線
室内ユニット

室内ユニット

(G)
(G)

(F)

(F)
(F)

(E)室内ユニット電源線(F)
室内ユニット(G)

内外別受電方式の場合

室外・室内ユニットをそれぞれ別の電源から受電する
場合、下記のように配線してください。
(F)(E)室内ユニット電源線(F)
室内ユニット

(G)

(F)
(F)

機種
室内ユニット

定格電流15A（H)
漏電遮断器
定格感度電流 動作時間
0.1S 以内
30mA

お願い・シールドケーブルは使用しないでください。
・電源（ブレーカー）は室外ユニットから先に ON してください。
その後、室内ユニットの電源（ブレーカー）を ON にしてください。

施工要領に地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器（三菱電機製
NV-C シリーズ又は、その同等品）を選定してください。

漏電遮断器１台に対し接続は室外ユニット 1 台のみとしてください。

■据付工事完了後、下記確認項目に従ってもう１度点検を行い、チェック欄に○印などで記入してください。
不具合がありましたら必ず直してください。
室外機同梱の「R32 冷媒施工時チェックシート」で床面積を確認されましたか
室内外ユニット据付

ボルトなどで確実に固定されていますか

4項
ユニット落下・転倒、振動・騒音の発生、火災

3項
3項

ネジ・ボルトなどの緩みはありませんか
振動・騒音の発生、水漏れ
室内外ユニットの吸込口・吹出口が障害物で塞がれていま
せんか

2項、3項

3項
2項
4項

ドレンは排出されていますか
ドレン排水

接続箇所で水漏れはありませんか

5項

ドレン配管の断熱は確実に行われていますか
6項
6項
電源電圧は製品銘板の表示と同じですか
6項■据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。
また、この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

8.

室内ユニット9.

10.

室内ユニット

停電前の空調機の状態

微風

室内ユニット11.
室内・室外ユニット

11.

（つづき）

室内ユニット

室内ユニット

室内ユニット12.

室内ユニット

室内ユニット

します。冷媒アドレスを変 更する場 合は室内ユニット形名を登録

12.

（つづき）

13.
室内／室外ユニット

YBG02-20236 改定 2024.4.1