納入製品紹介

LIGHTING
DATA
SHEET

LEDロアーホリゾントライト（LEF-3MH-3C） 12台納入
定格・仕様
定格電圧

ＡＣ100Ｖ

LED灯体の仰角

調光範囲

0％〜100％ヒューズ

F-7161-125V-3A ※3

定格消費電力

100Ｗ

電源コード長さ0.8m

制御チャンネル数

3ch ※1

プラグ

C-20P

LEDカラー構成

R・G・B ※2

電源コネクタボディ

C-20B

最高周囲温度

35 ℃

本体材質

Steel・Aluminum

最高表面温度

60 ℃

仕上げ色

Black

本体質量

7.6kg

DMX入力コネクタ

NC5MD-LX

最小離隔距離0.1m

DMX出力コネクタ

NC5FD-LX

最小照射距離0.1m

入力信号

DMX512/1990 ※4サイズ562※2 LED素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。
※3 製品に組み込まれている物とは別に予備品を付属します。

m

施設概要

●照射距離 1.0m

●器具の傾き 4564建築概要

所 在 地 ＝ 静岡県浜松市北区新都田三丁目２番１号

敷 地 面 積 ＝ 30,035㎡

設置主体 ＝ 浜松市

延 床 面 積 ＝ 6,388㎡

設

構造・階数 ＝ 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造

計 ＝ 山下・中川設計共同企業体

竣工年月 ＝ 2021年3月

地上5階

20（243 ）※4 制御信号DMX512/1990は1990年版USITTの規格です。

ホリゾント高さ︵ ︶517

8納入施工事例

No.317浜松市市民音楽ホール〔サーラ音楽ホール〕

ホリゾントへの配光分布図●単位：mm※1 1ch-R（Red）、2ch-G（Green）、3ch-B（Blue）

30 から100

0500

1色点灯

162

1000

照度（lx）

1500

3色点灯※ただし、色により照度、見え方が異なることがあります。

ホール概要
LEDロアーホリゾントライト

LEF-3MH-3Cで染めた舞台

収容人員 ＝ 1,414名（車いす席8席含む）
舞台間口 ＝ 21.2m
本 社・営 業 部

東京都千代田区神田須田町1-24☎ 03-3252- 0321

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

仙台営業所

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

大阪営業所

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（フジスカイビル）☎ 082-249-6400

福岡営業所

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

札幌営業所

2021年8月1日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET No.317 ｜ 浜松市市民音楽ホール〔サーラ音楽ホール〕

奥行 ＝ 12.4ｍ
高さ ＝ 13ｍ

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.317 ｜ 浜松市市民音楽ホール〔サーラ音楽ホール〕

ホール

舞台照明設備ホール

舞台照明設備快適な演奏空間と省エネを実現するLED舞台照明設備
ＬＥＤ器具は従来のハロゲン電球器具と比べて発熱量が少ないため、舞台の温度上昇を抑えることができ、快適な演奏空間を提供します。
そのため、音楽ホールとしての運用が期待される本ホールでは、ほとんどの舞台照明設備をＬＥＤ器具で構成しました。
消費電力は最大でハロゲンの1/9程度に抑えられ、ランニングコストや環境負荷の低減にも大きく貢献しています。
舞台上部の天井反射板には開閉式のスリットが設けられ、そこから2列のサスペンションライトを降下させて使用することで、多彩な演出や様々な催し物に対応します。
ホールの電源設備としては、LED器具に必要な純直回路で統一し、制御信号としてDMX信号を各負荷設備まで敷設しています。舞台までの照射距離やグレアを考慮し、ハロゲンスポットライトを採用したシーリングライトにおいても、コンセントまでは直回路で給電し、移動型調光器によって調光回路をとっているため、将来的なLED化に対してスムーズに移行できるようになっています。

客席から舞台(サスペンションライト展開状態)

浜松市市民音楽ホール〔サーラ音楽ホール〕は、「 市民の音楽文化活動や学習成果等の発表の場」として、2021年（令和3年）6月に開館しました。
メインとなるホールはシューボックス型のコンサートホールで、8 0人 編成の吹 奏楽 演奏にも対応できる広さの舞台を備え、吸音効果を持つカーテンや幕類で音の響きを調節して、吹奏楽・オーケストラ・合唱など様々な音楽活動に対応します。舞台の床材には地元の天竜材が使用され、親しみやすく、ぬくもりのある雰囲気を与えています。建物内には他に、ホールの舞台と同規模の広さを持ち、リハーサルや練習に最適な多目的室が2室、講演会などで 使用できる多目的室が1室、それぞれ分かりやすい動線で配置されており、誰もが使いやすい施設をコンセプトに設計されています。さらにホール、多目的室にはオンライン配信ができる設備も整っており、市民が気軽に音楽に触れ、広く発信できる施設となっています。
丸茂電機では「音楽の都・浜松」に新たに誕生したこの音楽ホールに、舞台照明設備を納入。スポットライトなど約9割の演出照明器具にLEDを採用しました。1,400席規模のホールでここまでＬＥＤ化を進めた事例は、全国的に見ても先進的であり、次世代の音楽文化の担い手を育成する施設の活動を将来にわたって支援します。環境に優しく、理想の演奏空間を実現するＬＥＤ器具と、シンプルな操作性の調光設備で市民の舞台上部（サスペンションライト展開状態）

舞台から客席■電源設備・調光装置
主幹

直調

電源回
光回盤

1φ3W 80kVA

路

直20A
直60A

路

移動型調光器2kW×3ch（合計3kWまで） 8台（ シ ー リン グ ラ イト 用 ）持 込 機 器 電 源 盤

11回路
2回路

直30A32回路

1φ3W 20kVA×2面（上手 / 下手）

音楽文化活動をサポートしていきます。

シーリングライト用 移動型調光器

■断面図

■負荷設備

⑪項

⑩

客席から舞台(サスペンションライト収納状態)③調光操作卓（PRETYNA-M 据置型プリセット60本仕様）⑫⑥④⑦ ⑤⑨①

主幹電源盤・分岐盤

シーリングライト

⑧②⑬

名 称

直回路
100V

直回路
200V

制御信号

20A 30A 60A 20A DMX IN DMX OUT① フロアーコンセント

6個② ロアーホリゾントライト
（LED）

12 台

1③ プロセニアムサスペンションライト
（LED） 1 列

2661

2

2

④ 第１サスペンションライト
（LED）

1列

42

⑤ 第２サスペンションライト
（LED）

1列

42

⑥ 第１天井反射板ライト
（LED）

15 台

11⑦ 第２天井反射板ライト
（LED）

15 台

11⑧ 第３天井反射板ライト（LED）

20 台21⑨ フロントサイドライト 上手/下手（LED）

2 式 各1

各1⑩ シーリングライト

1列2⑫ 持込卓用コネクタボックス

2面（持込機器）
電源盤 上手/下手【別電源】⑬ 仮設

2 面 各2 各2

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.317 ｜ 浜松市市民音楽ホール〔サーラ音楽ホール〕

216⑪ センターピンスポットライト（クセノン2kW） 2 台

ピンスポットライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.317 ｜ 浜松市市民音楽ホール〔サーラ音楽ホール〕

数量

4

2各2各2各2