納入製品紹介

ハロゲン電球1000W相当 LEDスポットライト

LSC-810-WW

平凸タイプ■定格・仕様単位：mm

型式名称※ 1 L ED 素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。※ 2 制御信号 DMX512/1990 は 1990年版
USI T T の規格です。

LSC-810-WW
AC 100V
0％ 〜 100％
115 Ｗ
1ch
3000Ｋ ※1
typ. Ra92
35 ℃
65 ℃
9.7kg
UP 90 〜 DN 90
UP 50 〜 DN 90
UP 90 〜 DN 50
0.1m
0.1m
LES-5112-002 200D 120F

359311定格電圧
調光範囲
定格消費電力制御チャンネル数
相関色温度
演色性
最高周囲温度
最高表面温度
本体質量
上下使用角度範囲
ハンガー使用角度範囲
スタンド使用角度範囲
最小離隔距離最小照射距離レンズ
電源ケーブル長さ
プラグ
本体材質
仕上げ色
DMX 入力コネクタ
DMX 出力コネクタ
入力信号フィルタホルダ

2.0m

1.16
2,32671.66
1,14010

FLOOD FIELD 49.38

6.44119

9.19 13.79mφ5826lxlx =中心照度

C-20P
AluminumBlack ／ Ivory
NC5MD-LX
NC5FD-LX
DMX512/1990 ※2245mm
245mm

単位：mm

レンズ
電源ケーブル長さ
プラグ
本体材質
仕上げ色
DMX 入力コネクタ
DMX 出力コネクタ
入力信号
フィルタホルダ

プロセニアムサスペンションライト
第1・第2サスペンションライト

サスペンションライトに設置された LSC-805-WW

施設概要

建築概要

所 在 地 ＝ 沖縄 県糸満市潮 崎町1丁目1番2（糸満市 役 所となり）

敷 地 面 積 ＝ 8,0 01㎡

設置主体 ＝ 糸満市

延 床 面 積 ＝ 5,991㎡

設

計 ＝ 有限会社三和総合設計・有限会社大幸設計事務所・屋プランニング設計共同企業体 （代表会社 有限会社三和総合設計）

構造・階数 ＝ 鉄 筋コンクリート造（一部鉄骨鉄 筋造・鉄骨造）監

理 ＝ 有限会社三和総合設計

地上3階竣 工 年月 ＝ 2021年10月

LSF-805-WW／ LSC-805-WW
AC 100V
0％〜 100％
115 Ｗ
1ch
3000Ｋ ※1
typ. Ra92
35 ℃
65 ℃
8.9kg
UP 90 〜 DN 90
UP 50 〜 DN 90
UP 90 〜 DN 50
0.1m
0.1m

3 59

定格電圧
調光範囲
定格消費電力制御チャンネル数
相関色温度
演色性
最高周囲温度
最高表面温度
本体質量
上下使用角度範囲
ハンガー使用角度範囲
スタンド使用角度範囲
最小離隔距離最小照射距離■納入台数(常設器具)

客席 平土間状態

2 76

型式名称

※ 1 L ED 素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。※ 2 制御信号 DMX512/1990 は 1990年版
USI T T の規格です。

フレネルタイプ／ 平凸タイプ

納入施工事例

No.320

糸満市観光文化交流拠点施設〔シャボン玉石けん くくる糸満〕

2.49mφ507lx
15m

SPOT FIELD 9.49

LSF-805-WW／ LSC-805-WW■定格・仕様47 835 9■LSC-810-WW（平凸タイプ）LIGHTINGDATASHEET35 9■LSF-805-WW（フレネルタイプ）

フレネルタイプ：LES-5112-001 200D 120F
平凸タイプ：LES-5112-002 200D 120F
2.0m
C-20P
AluminumBlack ／ Ivory
NC5MD-LX
NC5FD-LX
DMX512/1990 ※2245mm
245mm

LSC-805-WW
LSC-805-WW
LSF-805-WW

12台

各12台
各12台

■LSC-805-WW（平凸タイプ）

SPOT FIELD 18.87

1.66
2,72352.33 3.32mφ
1,389 681lx
10m7FLOOD FIELD 54.41

5.143147.20
160

10.28mφ78lx
lx =中心照度

SPOT FIELD 14.42

1.27
1,286
51.77656
72.53 mφ321lx
10m

FLOOD FIELD 54.63

5.17106

7.23
5410.33mφ
26 lx
lx =中心照度

フロントサイドライト(上手/下手)
シーリングライト

フロントサイドライトに設置された LSC-810-WW

388

LSC-810-WW
LSC-810-WW

各15台

24台

シーリングライトに設置された LSC-810-WW

ホール概要
収容人員 ＝ 582名

本 社・営 業 部

東京都千代田区神田須田町1-24☎ 03-3252- 0321

札幌営業所

北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

仙台営業所

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221名古屋営業所

愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

大阪営業所

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（WAKO稲荷大橋ビル）☎ 082-249-6400

福岡営業所

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

2022年10月31日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.320 ｜ 糸満市観光文化交流拠点施設〔シャボン玉石けん くくる糸満〕

舞台間口 ＝ 約17m
奥行 ＝ 約9m
高さ ＝ 約6m〜8m

バックナンバーのご案内

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.320 ｜ 糸満市観光文化交流拠点施設〔シャボン玉石けん くくる糸満〕

大ホール

舞台照明設備大ホール

舞台照明設備人と人の交流や文化を支えるLED舞台照明設備
空港からのアクセスも良好で、観光拠点だけでなくMICE施設としての役割も期待される本施設
では、大規模な会議や展示会、研修会など様々なニーズに応える必要があり、大ホールはまさにその中心的な存在です。
糸満の文化を伝承するとともに、人と人とが交流する場として機能する
大ホールの舞台照明はフォローピンスポットライトを除く、すべての照明器具をLED器具で構成しました。
消費電力が少なく長寿命であるLEDは、発熱量も抑えられるため空調効率も向上し、人にも環境にも優しく、県内外、国内外を問わず、多くの人が利用する施設としてふさわしい設備となっています。
調光操作卓にはタッチパネルでカラーLEDの色を調整できるLED制御機能を備えた「プリティナメガ」を採用し、直観的な操作でボーダーライトやホリゾントライトの色味を再現できます。
また、サブ卓として「プレルーチェ2s」も設備しており、舞台袖でのメモリ再生やチェイス操作なども可能です。
ホール内の電源回路はすべて直回路ですが、2kW 3ch移動型調光器も用意し、機材持ち込みによるハロゲン機材の使用も可能となっています。
制御信号は舞台照明設備として汎用性が高いDMXに加え、イーサネットによるネットワークも組んでおり、今後ますます多チャンネル化する照明機材にも十分対応できるだけのインフラ設備を確保しています。

客席から舞台「沖縄県南部観光ルートの入口部分に位置し、糸満市の暮らしや伝統文化を身近に感じることができる展示をはじめ、演劇や講演会、MICE等でお使いいただける大ホール、セミナーや会議室として利用できる小会議室を持つ文化・平和・観光振興センターです。」（ 公式サイトより引用）
シャボン玉石けん くくる糸満は、糸満市の特徴である海、グスク、戦跡などの文化資源を伝えるガイダンス施設、観光の玄関口としての地域の魅力を伝えるビジターセンター、さらにさまざまな体験や交流を図り、観光客の誘致や地域の活性化を創造する総合的な施設として、2022年（令和4年）4月23日にオープンしました。

■電源設備・調光装置
主幹直［創造発信エリア］として位置づけられている大ホールは、反響板も用意され演奏会や、演劇、講演会はもちろんのこと、移動式観覧席の採用によって客席部分が大きな平土間となる大空間としても使用でき、コンベンションなど多様なイベントに柔軟に対応します。
丸茂電機ではこの大ホールにLED舞台照明設備を納入いたしました。ほぼすべての舞台照明設備をLEDで統一することで、省エネで環境負荷のサスペンションライト

舞台上部

電源

回

調光回盤

1φ3W 80kVA

路

直20A
直40A

路

移動型調光器2kW×3ch 10台(30ch)（ 持 込 対 応 用 ）照 明 機 器 電 源 盤

3回路
20回路

直30A
直60A

28回路
2回路

※1台あたり合計3kWまで

1φ3W 40kVA 1面（舞台袖 上手）

少ない設備を実現しました。糸満市の歴史や文化、そして人と人をつなぐ施設の活動をMARUMOのあかりが鮮やかに彩っていきます。
制御信号パッチ盤■断面図■負荷設備項音響反射板を設置した舞台⑪調光操作卓（PRETYNA-M 移動型プリセット60本仕様）

⑧⑦

⑥

⑤

主幹電源盤・分岐盤

シーリングライト⑫④⑨⑩⑭② ③

舞台袖 サブ操作卓（PRELUCE 2s)⑬名 称数量※2直回路200V※3制御信号

DMX DMX
20A 30A 40A 60A 20A OUT IN LAN

8個② 舞台奥コンセント盤

2 面 （2）③ ロアーホリゾントライト (LED)

14 台④ プロセニアムサスペンションライト(LED)

1 列 （4） （4）⑤ ボーダーライト(LED)

1列2⑥ 第1サスペンションライト(LED)

1 列 （2）42

2

1⑦ 第2サスペンションライト(LED)

1 列 （2）42

2

1⑧ アッパーホリゾントライト(LED)14 台 （2）222⑨ 天井反射板ライト(LED)24台⑩ フロントサイドライト(LED 上手/下手)

2式 各（1）

各2各2各2

各1⑪ シーリングライト(LED)

1 列 （4）242

1⑫ センターピンスポットライト クセノン2kW

2台⑬ 客席用コネクタボックス

1個

8

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.320 ｜ 糸満市観光文化交流拠点施設〔シャボン玉石けん くくる糸満〕

822224222221※44※1（）内は40Aと共通回路※2 負荷側コンセントはC型20Aコンセント。
（⑭は除く。）※3 負荷側コンセントはC型30Aコンセント。
※4 負荷側コンセントは平行15A E付コンセント。

ピンスポットライト

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.320 ｜ 糸満市観光文化交流拠点施設〔シャボン玉石けん くくる糸満〕

15A

直回路
100V

① フロアーコンセントボックス⑭ 照明機器電源盤 舞台袖 上手【別電源】 1 面①※144422121