S1455-V3

重要事項■配管・配線等の施工に関して。(図は一例を示します。)

配管については、建物竣工後、通信事業者等が別途配線工事を容易に行えるよう、下記のような施工を実施願います。
・TD-1432-1
施工例:①CD管に通したリード線は、本体カバーを空けた際に見える位置まで引き出し、行き先等がわかるようにタグ等を付けてください。
:②ケーブルは500mm以上CD管より引き出してください。
:③下段から上段（上段から下段)へ配線する場合は必ず斜線部を通してから結線してください。
斜線部を通さないと上段マウント金具を開閉できない可能性があります。

斜線部
壁ケーブル

タグ

壁リード線

S1455-V3

ひかり配線ボックス(小型タイプ)取扱説明書
警告●この製品の改造はしないでください。
→火災・感電・故障の原因となることがあります。
●負荷容量を守ってご使用ください。
→焼損・火災の原因となることがあります。
●水や洗剤や薬品などをかけたりしないでください。
→火災・感電・故障の原因となることがあります。

注意●施工に際して使用環境は製品の性能にあった場所でご使用ください。また、薬品や火の近くなどの環境下では使用しないでください。故障の原因となる可能性があります。
●ノックアウト加工についてノックアウトの加工部は、バリが残らないように確実に除去してください。
→配線等に傷がつく可能性があります。
●ボックスの取付についてボックスは十分な強度のある壁面で平坦な面に確実に固定してください。
→ボックスが落下し、機器の故障やケガの原因になる可能性があります。
●コンセントの配線は端末加工をし、確実に結線してください。
→焼損、火災、故障の原因となることがあります。
●配線は無理な曲げやパネル角部との接触を避け、電線に出来るだけ負担がかからないようにしてください。
→発熱・断線・ノイズ・通信速度の低下の原因となることがあります。
●使用に際して換気口は塞がないように使用してください。→故障の原因となる可能性があります。

■部品と名称と型番■

換気口カバー

TD-1432-1

上段マウント金具

サイド金具
サイド金具
トリプルコンセントベース

下段マウント木板◆お問い合わせ先◆
東日本：042-795-7648
西日本：06-6350-1361

https://www.terada-ele.co.jp/－1－S1455-V3

■部品構成
部品名

型番TD-1432-1

備考

ベース

1

材質:PC/ABS 色：白

カバー

1

材質:PC/ABS 色：白

上段マウント金具

1

下段マウント木板

1

サイド金具

2

トリプルコンセント

1

材質：鋼板
色：黒
材質：鋼板
色：黒
材質：鋼板
色：黒
3P 15A125V 型番：WK1022W
取扱説明書付属■付属品構成部品名

型番

TD-1432-1

備考

面ファスナー

1

付属品 L=3m

取扱説明書各種

2

付属品
本書含む

■カバーの開閉について・カバーの開け方①カバーの凸凹を両手で押します。
②①を押しながらカバーを開けてください。
③カバー側凸部をベース側凹部から外し、カバーを取り外してください。

・カバーの閉め方①カバー側凸部をベース側凹部に合わせてください。
②カバー下側凸部をベース側の穴に入れてカバーを閉めてください。
カバー下側凸部カバー側凸部→→

ベース側凹部

押す

押す11
ベース側の穴322－2－→

■ボックス取付方法

S1455-V3・指定の寸法に壁を開口してください。
・天井から70mm以上離して開口してください。
・開口した壁にボックスを入れてネジ止めしてください。
・壁面の材質により、最良のネジを選定してください。
（推奨ネジ径：φ4 推奨ネジ長さ：L=25mm)・ボックスの向きはベースの「天」の文字が上になるように取付けてください。
70mm以上天井

天井+10(壁開口)

A部詳細図

265穴

A

壁

305+10(壁開口)取付ネジ■ボックス寸法

補強用ネジ穴281

B
補強用ネジ穴

75.6

321
340

599300壁5-3-.5R6

B部詳細図

292.5247

S1455-V3

上段マウント金具外し状態■上段マウント金具の左開きについて・矢印の①つまみを外側に開いて、上段マウント金具を取り外してください。
・矢印の②つまみを外側に開いて、上段マウント金具を取付けてください。
※注意1：上段マウント金具の左開きは右開きで対応できない場合に御使用ください。
左開きは機器を固定する際、落下しやすい構造になっていますので注意してください。
※注意2：トリプルコンセントも図の位置に付け替えてください。
1
上側→

C

C部詳細図

下側→
上側→
2

上側下側→→
D部詳細図

トリプルコンセント(注意2)
D→ 下側-4-

S1455-V3■機器搭載例※注意3：光ローゼット又は小型光成端箱とハブは52mm以上離した位置に搭載してください。
※注意4：ルータ、ONU単体型等を上段マウント金具の表面だけで搭載できない場合は上段マウント金具の裏面に取付けてください。
※注意5：下記以外の機器を搭載する場合は、機器の配置を確認し、上段マウント金具の開閉や、カバーの開閉に支障ないか確認後施工してください。
数量 項目
品名
ONU一体型光電話対応ルータ
1112
ひかり電話対応ルータ
13
回線終端装置ONU
宅内側メディアコンバータ(ONU)
14
15
電話用スター配線端子板
16
宅内ハブ

型番
PR-S300SE
RT-S300SE
GE-PON-ONU
OMC-3301FX/SSM-B-1310

メーカー
備考
外形240×175×44.2
NTT
外形190×175×41.5
NTT
外形150×135×41
NTT
外形200×130×50
NTT

WTJC-64S2
LSW4-GT-8NS

BUFFALO 外形180.5×104.5×30.5

渡辺製作所

外形155×54.5×32.5

TERADA

1芯
外形50×93×18
4芯
外形64×124.2×24.5

CSD-776B

サン電子

外形118.5×52.2×22

WK1022W

パナソニック電工

3口
外形76×48×28

17

光ローゼット

NTT

18

小型光端箱

TD-1230-00

19

TV用6分配器110

トリプルコンセント

注意3

例152以上76

15109上段マウント金具開いた状態
注意3

例2252以上

7365109
上段マウント金具開いた状態
例3

4

注意352以上

865109-5-

上段マウント金具開いた状態

S1455-V3■機器固定方法
・添付されている面ファスナーを適切な長さに切断し、面ファスナーで上段マウント金具と機器を固定してください。
※注意6:上段マウント金具の裏面にも機器を取付ける場合は先に表面に機器を取付ける為の面ファスナーを上段マウント金具の穴に通しておき、裏面に機器を固定した後、表面に機器を取付けてください。

面ファスナー(付属品)■露出配線
・カバーのノックアウト部をカットし、バリを確実に除去してください。
・薄肉の溝に沿ってニッパーやカッターで切り込みを入れて取り除いてください。

-6-

S1455-V3■壁開口について寸法通りに開口してください。
注意1:開口は天井から70mm以上離して切断する。
注意2:太線部分(6ヵ所)は取付ネジ穴に影響を与える為慎重に切断する。

取付ネジ穴6-φ5+10(壁開口寸法)

ベース

開口部

265

切断線

A
壁305+10（壁開口寸法)

8830

注意2

壁ベース83030+1305 0(壁開口寸法)

-7-

注意2

A部詳細図(S=1:2)