ユーザー訪問
国会議事堂の避雷設備

エースライオン（株）

本社：東京都荒川区
東日暮里5-34-2

な 粒はマイナスの電 気 を 帯びて雲の下に溜っていき 雷

その氷の粒がぶつかり 合って電 気が生 まれま す ︒大 きて正しく理解しておきたい︒て来た雷︒
いまやオヤジの威厳はどこへやらだが︑雷の驚異は年々増大している︒その被害 推 定 額 は︑落 雷 事故による工 場の操 業
停 止などの二次 的 被
害 額 も 含 める と ︑年

電 気 設 備・機 械 設 備などを保 護 するか﹂という 新たなかべる とわか りや石の実 験 を 思い浮通電して雷発生！の電 気が集まり︑それが通 電 すると雷が発 生します ﹂雲になります ︒雷雲が近づいて来ると地上には︑プラス﹁水が蒸発し︑上空で氷の粒となり雲ができますが︑そもそも雷はどうやって発生するのだろう？

雷雲が地上の電気を引き寄せる？

ーズンも到 来 する︒その前に︑ぜひ雷と避 雷 設 備につい多発し︑雷の驚異は増すばかりだ︒これからは︑台風シ

地 球 温 暖 化の影 響なのか︑いま全 国でゲリラ豪 雨がね﹂と松島氏が教えてくれた︒

間 一〇〇〇億円からの報告より︶にもなる︒

こうした状 況から︑従 来の〝外部雷保護概念〟
で設と高野氏 ︒〝内部雷保護概念〟による規 格が二〇 〇三年に確立さすいでしょう ︒プラ

雷の仕組みや雷保護システムについて
エースライオン（株）のホームページで詳しく解説しています。

http://www.acelion.co.jp

定されていたJ I S 規 格に加 え︑﹁ 直 撃 雷または誘 導れた ︒この外 部 雷 保 護 ︑内 部 雷 保 護の両システムを 研スとマイ ナスは 引﹁ 子 供の頃の磁究・普及している会社が﹃エースライオン株式会社 ﹄だ︒

き 付 け 合いま す ︒

雷・進 入 雷を含めた電 撃から︑いかに建 築 物 内の人 間・﹁いま一般 家 庭には︑パソコンをはじめ半 導 体 回 路を＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋＋＋

例 え として 並べられ二〇〇〇億円︵日本 雷 保 護システム工業 会二〇 〇六年

ので︑実 際には先 出の被 害 額の何 倍にもなるでしょう

家庭の落 雷被害まではこの数字に余り含まれていないが︑これらは雷の影 響を受けやす くなっています ︒一般

取り 入れた微 弱な電 気で動 く 家 電が急 増しています

創業は1938年。70年を超える歴史の中で、受配電盤と外部雷保護の両方を主要分野に豊富な実績がある。建築物を直撃雷から保護する「外部雷保護システム」。低圧配電線から供給される二次側の電力・計測・制御・通信回路の過電圧保護に関するデバイスなどの「内部雷保護システム」。この2つの研究を進めるとともに、海外メーカーとも業務提携し、時代の要請に応えている。

­ ­ ­ ­

高野 清貴氏ヤジ ﹂と ︑恐いものの今回の取材先
エースライオン株式会社代表取締役社長﹁ 地 震・雷・火 事・オ

高度情報化とともに拡大する雷の被害

雷からあなたを守る﹃ 銅 ﹄既設避雷針周囲に銅線の導体を強化

松島 利守氏
エースライオン株式会社
取締役 技術統括部長­­­

2003年9月、激しい雷雨の中、国会議事堂中央尖塔部に落雷事故が発生。雷が落ちたのは避雷針ではなく、その脇の御影石だった。国会議事堂は旧JIS制度前の施工だが、それに近い避雷設備は施されていた。
「 避雷針があるのになぜ？」く
しくもこの落雷事故の2ヵ月前に新しいJIS規格が制定されたばかりだ。国会議事堂の重要性、周囲の環境条件などを勘案し、新しいJIS規格への対応が必要である。現地を調査すると国会議事堂の避雷針は、あえて地上から目立たないように設置されていたことがわかった。そこで避雷針の本数を増やすのではなく、既存避雷針の周囲と塔頂部下の稜線部に受雷部導体を配置する方法で、新しいJIS規格への対応を行った。

8

が︑上 空の雷 雲に引 き 寄せられ︑通 電が起 きると考 えい寄せられ伸びていき ま すが︑あんな形で地 上の電 気

砂 鉄に磁石 を 近 付 けていくと︑砂 鉄が磁石に向って吸板は︑六〇 〇×六〇 〇×一・五ミリなどとかなりのサイ端 子の銅 板にもクロームメッキが施されている︒接 地 銅

突 針 とは︑避 雷 針のこと︒他にも 接 続 端 子 ︑水 切 りりせん︶と呼ばれるこの業 界 独 特のもの︒
一般 的に二ミズだ ︒導 線や導 体に使われる銅 線は︑鬼 撚 線︵ おによリの銅 線を十三本撚り合わせて作られるが︑粗くよる

つま り 雷は︑落 ちて来るのではなく ︑雲 と地 上 を 電てください﹂と松島氏が解説 ︒
気 が 行 き 来 する現 象 ︒
一度︑ピカッと光る間に︑多い時ことで︑表面積を多くし︑電気を通りやすくしている︒

これからの雷保護は︑二段階のシステム化が必要定しているので信頼できます﹂と高野氏の評価は高い︒﹁銅は耐久性にも優れていますし︑とにかく品質が安には約二十六回も電気のやりとりが行われるそうだ︒

安全な場所に雷を呼び込む避雷針
では避雷針は︑どうやって雷を避けているのだろう ︒﹁避雷針には〝避ける〟という漢字を使っていますが︑それは雷を怖がる人を安心させるための先人の知恵 ︒﹁雷雲が近づいて来ると︑いつどこが通電してもおかし

先 端の技 術 を 有 するドイツのメーカーと業 務 提 携 し

雷 保 護システムの要です ︒当 社は︑この分 野で世 界 最﹁これはサージ防 護デバイスと呼ばれるもので︑内 部〝SPD〟という聞き慣れない物があるが？

くない危険な状態になります ︒そこで雷雲と地上の近ています ︒このSPDを接続することで等電位化を行雷を避けるのではなく︑呼び込んでいる？

実は︑雷を呼び込んでいるのです﹂と松島氏 ︒

い場所︑つまり高い位置に避雷針を設置し︑そこに雷をします﹂い︑室 内にあるパソコンなどの設 備 機 器 を 雷から保 護

I T 化︑インテリジェント

呼び込み︑導 線を通じて地 中に雷を逃します ︒そのたいます︒突針は銅棒︑導体や導線は銅線︑地上に逃がす

化が進 むビル︑施 設 ︑工場 ︑め昔から避雷針には︑電気を通しやすい銅を使用してアースの役 目となるものは銅 板と︑避 雷 設 備に銅は不第一段 階 として﹁ 直 撃 雷のか らの雷 保 護 システムは ︑そして高層住宅などのこれここで一般的な雷保護システムについて解説してもら可欠な存在であり︑より安全性が保証されています﹂
ったのが上図︒そこには様々な銅製品が使用されていた︒

落 雷 を 想 定 した 外 部 保 護システムを備 える﹂こと︒そしていま す ︒突 針 を一本 もので開 発しているのは当 社

ける場 所なので耐 食 性 を 考 えクロームメッキなどを 施﹁ 突 針にも 様々な 種 類 が あ り ま す が︑雷 を 直 接 受

それぞれの製品について高野氏に伺ってみる︒

サポートできるように︑研よりトータルに避雷設備をなる ︒
エースライオンでは︑を設 置 する﹂ことが必 須と弱 電 機 器の保 護にS P D

9だから通電しやすい銅が使われるだけです ︒組 立て型だと風などの振 動により ︑やがて究開発が進められている︒

明治8年、金沢市の尾山神社の神門に日本最初の避雷針が設置された。

1.5mm厚600mm

600mm
第129条の14：法33条の規定による避雷設
備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
建築基準法施行令

して第二段 階 として﹁ 各 種はネジ山がすり減り︑外れてしまう恐れがあります﹂︒

日本最初の避雷針○接地銅板※この図は、基本的な雷保護システムのイメージです。実際には、建築物の規模・条件、建築基準法などに基づき、様々なタイプのシステムを使い分け、設置します。

第33条：高さ20mをこえる建物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合にお建築基準法いては、この限りではない。
（主務大臣：国土交通大臣） 第88条：煙突・広告塔・高架水槽・擁壁その他
これらに類する工作物で政令に指定するもの
以外は第33条の規定を準用する。

○試験用
端子箱
ＴＶなど
家電類 パソコン

○SPD
規定の概要
法規の名称

住居
【雷対策関連の主要法規より一部抜粋】

鬼撚線

サーバ パソコン プリンタなど○SPD○引き下げ導線

オフィス
接続端子、水切端子、接地棒、
鬼撚線、接地棒用リード線（写真上から）

○水平導体
○突 針

○接続端子箱