2022年度 第２回
地熱発電・熱水活用研究会

熱回収に関する現状の装置の課題

新たな装置の今後の活用先について2022年7月15日

ジオシステム（株）
高杉 真司
1高杉真司 自己紹介
・地熱発電関連（1976年～2002年）
日本重化学工業(関係会社出向）で勤務
主に探査業務(MT法など)
・地中熱関連（2003年～現在）
ジオシステム(株)主に計測関連業務(TRTなど）
NEDO関連研究開発(熱交換器G-HEX開発など)
産総研FREAシーズ事業関連など

講演の概要1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル
2．地中熱エネルギー
熱交換器の開発とともに拡大
3．熱回収技術としての流水熱交換投げ込み式（浸漬型）熱交換器の開発
4．樹脂製熱交換器
ポリエチレンは長寿命
5．再生可能エネルギー熱回収技術
活用先の拡大1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ達成に向けたｲﾒｰｼﾞ
廃熱回収等の省エネﾌﾟﾛｾｽの拡大
省エネ機器(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ機器、LED照明)の拡充
建築物の省エネ化(ZEB, ZEH)の拡大
輸送機関の省燃費化

回収CO2と相殺(実質0へ)

ｾﾞﾛｴﾐ電気(再ｴﾈ電気、原子力等)の拡大
ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ燃料(水素、ｱﾝﾓﾆｱ、CRﾒﾀﾝ)への転換
熱需要での再ｴﾈ熱の有効活用(出所)
資源ｴﾈ庁基本政策分科会(36回)資料から作成

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル
２０３０年４６％
2013年比日本のCO2排出量(2050)
実質排出量 0※ 実質とは、CO2残余排出量とCO2回収量との相殺を意味する(電力部門)

経産省（エネルギー基本計画など）
国交省（省エネ対策のあり方など）
環境省（国地方脱炭素実現会議など）

5

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

家庭・業務・産業部門
における用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費動向

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の過半は熱供給用
経産省ｴﾈﾙｷﾞｰ白書2019から引用

6

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

２０３０年４６％
2013年比7

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

81．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの比較
再生可能エネルギーには、電力利用と熱利用
地中熱

地熱

太陽熱

太陽光

風力

小水力

バイオマス

雪氷

場所の制約

なし

火山・温泉の近傍

なし

なし

風況調査
が必要

落差のある（要搬送）
河川

積雪地近
傍
（要搬送）

時間の制約

なし

なし

昼間

昼間

風の吹く時
間帯

渇水期以
外

（要搬送）

事業用発
電
自家用発
電

主に事業用 主に事業用
発電
発電

電気

―

エネル
ギー
利用形態

熱

冷暖房
給湯
融雪

自家用発
主に事業用 主に事業用 電
発電
発電
事業用発
電
暖房
給湯
融雪

給湯
（冷）暖房

―

――

（要搬送）

（冷）暖房
給湯

―

冷蔵
冷房

欧州連合の2009年5月の指令では「廃熱利用、水熱利用、空気熱利用」を定義に含む
9

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

６

主な地熱利用法 （広義での地熱）

地下の温熱を利用。発電・熱利用

地下が温度一定であることを利用。省エネ・節電

１）地熱発電３）地中熱ヒートポンプ

２）直接利用太陽熱 300W/m2
10

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル• 地熱とは、地球内部に保有されている熱の総称（地学事典）• 火山のある我が国では、高温の地熱を利用して、地熱発電が行われている。地熱の熱源は、600～1200℃のマグマ。

• 一方、地中熱とは浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギー。
地中熱の熱源は、太陽の熱。

地熱と地中熱11

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル

再生可能ｴﾈ熱の導入ポテンシャルの比較

高橋渓(２０２２)国内における再エネ熱と未利用熱のポテンシャル、えねるみくす、101，91-97
12

1．再生可能エネルギー熱
地中熱は最大の導入ポテンシャル
熱エネルギーが利用される温度帯と主な供給方法
再エネ熱
利用
促
進

ﾀｰｹﾞｯﾄ
温排水
工場排水
化石燃料からのシフトでCO2削減
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁資料から引用

13

2．地中熱エネルギー
熱交換器の開発とともに拡大
地中熱利用システムで利用されている 地中熱交換器の分類◼ 地中熱交換器は、産業技術総合研究所の開発分を合わせると6種類に区分される。

デモ予定 熱交換器(出所)産業技術総合研究所「地中熱交換器の種類」

2．地中熱エネルギー
熱交換器の開発とともに拡大

シート状熱交換器熱交換器（G-カーペット）
Ｇカーペットは、樹脂製のシート状の熱交換器で、イスラエルで開発され、太陽熱集熱器・農業用放熱器・水産用放熱器として利用されてきた。
全世界で活用され、近年は、２0万枚/年利用されている。
米国では、約10年前から地中熱用熱交換器として利用され始めた。

ヘツダー部と多条細管はインサート成型（融着）で一体化● 汚れ、腐食に対して優れた高性能ポリエチレン製熱交換器の開発● 排水路などの流路では、熱交換性能を重視した平板型● 貯水槽などでは、設置性の優れた小型・軽量なバスケット型熱交換器● エアーレーション機能による熱交換能力アップ ※特許技術15● 低圧損のためポンプ動力が小さくて済む● 補助金無しでも５年以内で設置費用を回収

15

2．地中熱エネルギー
熱交換器の開発とともに拡大
浅層地中熱交換器

水ー水熱交換器●スリンキーに比べて30％程度熱交換特性が良い●地下水流がある地盤ほど熱交換特性が良い●NEDOプロジェクトにおいて、フレコンバッグ型熱交換器を開発。4年間経過。

●1台当たりの熱交換能力は地中埋設より大きい●流れがある水路、池などでの設置●水質が悪い井水でも熱交換器として利用可能

浅層地盤埋設（T邸）

フレコンバッグ型
注：ＮＥＤＯ事業「地中熱・流水熱利用型クローズドシステム技術開発」にて設置

池等への設置例

井水熱交換器（T邸）
注：ヒートポンプとの組み合わせたシス
テムはETVで実証済み

16

2．地中熱エネルギー
熱交換器の開発とともに拡大

プール加温用太陽熱収集器としての実績

農業ハウスの植物局所加温用放熱器としての実績

17

内陸における魚養殖場用水の冷却/加温のための放熱器

173．熱回収技術としての流水熱交換投げ込み式（浸漬型）熱交換器の開発
NEDO事業における農村工学研究所での評価確認
全長：15m
幅：1.6m
側壁：1.6m

全長：15m
幅：1.6m
側壁：1.6m

実験水路（側面から）80cm
上流側からの写真
流れる水の水位0～1.4ｍ

GC設置状況
流れる水の流速0m/分
0.1m/分（200㌧/日
1m/分（2000㌧/日）

クレーン（1㌧）

実験水路（側面から）実験水路（正面から）

下流側からの写真

シジオステム（株）、（株）角藤は、八千代エンジニヤリング（株）、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）、 18
東北大学および金沢大学（6組織）と共同で、流水専用の樹脂製投げ込み式熱交換ユニット：G-HEXを開発

3．熱回収技術としての流水熱交換投げ込み式（浸漬型）熱交換器の開発
G-HEXの有用性に関して、未利用熱回収に使用する熱交換器としてこれまで多く用いられてきたプレート熱交換器等と比較した。
種類

プレート材質一般的な特徴SUS、チタン等

コンパクトで熱交換性能が高い。
ゴミ、スケールなどによる目詰まりし易いので、前段にフィルターが必須。
分解清掃、交換用ガスケットなどが高価。

プレート（日阪製作所webより）

シェルアンドチューブ SUS、チタン等

比較的コンパクトで熱交換性能が高い。
ゴミ、スケールなどによる目詰まりは比較的しにくいが、フィルターは必須。
分解清掃、交換用部品が高価。

投げ込み式（浸漬型） SUS、チタン、樹脂比較的大きい。
ゴミ、スケールなどへの耐性がある。
清掃は比較的簡単。

G-HEX （バスケット型）

エクセル・ヘックス（三菱ケミカルインフラテック）

NAS型投込式

シェルアンドチューブ（MDI（株）webより）

19

3．熱回収技術としての流水熱交換投げ込み式（浸漬型）熱交換器の開発
NEDO事業を通じて開発 未利用熱回収用 オール樹脂製熱交換器 G-HEX

井水や工場排水等の未利用熱回収用熱交換器● 汚れ、腐食に対して優れた高性能ポリエチレン製熱交換器の開発● 排水路などの流路では、熱交換性能を重視した平板型● 貯水槽などでは、設置性の優れた小型・軽量なバスケット型熱交換器● エアーレーション機能による熱交換能力アップ ※特許技術● 低圧損のためポンプ動力が小さくて済む● 補助金無しでも５年以内で設置費用を回収

バスケット型
熱交換ユニット（直径50cm）
11.7kW(注（エアレーション有り）

バスケット型

注：ＮＥＤＯ事業「地中熱・流水熱利用型クローズドシステム技術開発」にて測定

20

3．熱回収技術としての流水熱交換
投げ込み式（浸漬型）熱交換器の開発

従来の投げ込み式（浸漬型）熱交換器との比較① 流路の圧力損失が小さく、他社φ500mm製品と比較し、圧力損失：1/10以下、熱交換能力：5倍と圧倒的に経済的② 50年以上の推定寿命を有するポリエチレン樹脂(PE100)で構成され、長寿命③ 温泉水等の腐食性の水質に強く、サビ対策も不要④ 目詰まりに強く、水死を気にせず使用できる。
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ｼｰﾄ状熱交換器内蔵しているポリエチレン製シート状熱交換器

名称

設置場所

熱交換量(kW)

流速

エアレ－ション

（m/min）

バスケット型（G-カーペット1枚）
他
架橋ポリエチレン社
製 熱交換器 13A
熱 防蝕ステンレス
交換 フレキ熱交換器
10m巻、15A器

有材質

φ500 x
H1,20035（エア無）30

PE10060

5.5(30L/min)

無11.7※1 6.8※1
排水槽
排湯槽
蓄熱槽など

設置面積当り定格流量の熱交換量（L/min)2(kW/m )

代表的寸法
（mm）

耐熱温度 圧力損失
（℃）
(kPa)

-

2.2

φ500 x
H1,35311（エア無）6.7

架橋ポリエチレン

80

100(7L/min)-

1.1

φ200 x Ｈ595

35（エア無）-SUS836L-

100(14L/min)※熱交換量能力は、熱交換器内と熱源の温度差を5℃として算定。熱交換量は実測値で、保証値ではありません。

注：ＮＥＤＯ事業「地中熱・流水熱利用型クローズドシステム技術開発」にて測定

21

3．熱回収技術としての流水熱交換投げ込み式（浸漬型）熱交換器の開発
G-HEXと競合品の価格比較
注） 熱交換器の配管工事等を含まず
G-HEX
ｴｸｾﾙﾍｯｸｽ
NS型投込式(ﾊﾞｽｹｯﾄ型)
熱交換量11.7kW
2.2kW
1.1kW
ｴｱﾚｰｼｮﾝ有
設計価格
45万円/台 12万円/台
20万円/台
単位熱量当り単価 3.8万円
5.5万円
18.2万円/kW/kW/kW
台数減少により、ヘッダーも小型化可能、さらに、
G-HEXは、流路の圧力損失が低いため、循環ﾎﾟﾝﾌﾟの動力費を大幅に低減可能
コスト、動力費も約半減

G-HEX機器22

4．樹脂製熱交換器
ポリエチレンは長寿命
なぜﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂製熱交換器が必要なのか?
《従来の考え方》
効率的な熱交換 ⇒ 熱伝導率の良い金属素材で熱交換部を構成《金属素材の水-水熱交換器で生じた問題》
海水や温泉水など熱源水による腐食や錆発生のため耐久性に難
熱源水中の汚濁物質やｽｹｰﾙによる目詰まり
ｽｹｰﾙ付着による熱交換性能の急低下《金属素材からﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂素材へ》
熱源水による腐食や錆発生が無く、50年程度の耐久性有剥離特性が良く熱源水中の汚濁物質やｽｹｰﾙによる目詰まり回避
付着ｽｹｰﾙによる熱伝導率低下が少なく、熱交換性能は安定《残された課題(熱交換効率の改善)への対処》
熱交換効率の向上は熱交換部の表面積増でﾘｶﾊﾞﾘｰできる

23

4．樹脂製熱交換器
ポリエチレンは長寿命
液-液熱交換器のﾀｲﾌﾟ別特質比較

井水・工場排水のパッシブ/アクティブ熱利用
樹脂製熱交換器： G-HEX

G-HEXは、水質対策不要、長期使用可能だが、熱効率が良くないため、熱交換器が大きくなる
24

4．樹脂製熱交換器
ポリエチレンは長寿命
内圧ｸﾘｰﾌﾟ試験の経時変化(10000時間)の結果から50年後の残存強度(ﾌｰﾌﾟｽﾄﾚｽ)を推定するPE樹脂の長期寿命評価方法がISO9080に規定されており、PE100ｸﾞﾚｰﾄﾞ(20℃で、 50年後10MPa以上の残存強度のあるグレード)で作られたG-HEX
は、ガス用PE管や水道用PE管同様、50年以上の耐久性があることを示している。

G-HEXの耐久性

Re: ISO9080 ISO12162

25

4．樹脂製熱交換器
ポリエチレンは長寿命
宮城県のイチゴ生産農家では、地下水を利用したヒートポンプでイチゴのクラウン冷却にチャレンジし、出荷の前倒しで収益増を実現。

G-HEXをタンクの中に入れ、地下水との熱交換を行い、ヒートポンプの熱源。
イチゴの開花をコントロールし、出荷を前倒し(4年間の実績)

実証施設

タンク式熱交換器とヒートポンプ

タンク式熱交換器（非売品）

宮城県亘理郡山元町

イチゴ生産農家 26

4．樹脂製熱交換器
実施例

清掃時期

ﾊｳｽ園芸 設置後1年(宮城県)

ポリエチレンは長寿命
清掃前後の熱交換性能
清掃前 清掃後1.42kW/K（エアレーション有）

清掃前後の状況

1.65kW/K（エアレーション有）
清掃前

農工研
ため池
(茨城県)

設置後４年

0.85kW/K（エアレーション無）清掃後

0.92kW/K（エアレーション無）

清掃前

清掃中

熱源水の水質に対する許容性が高く、目詰まりしにくく、頻繁な清掃は不要
藻やｽｹｰﾙが付着しても熱交換性能の低下は小さく、安定した熱交換能力を継続保持
27

4．樹脂製熱交換器

ポリエチレンは長寿命

・ エアーレーションのもう一つの効果を確認しました

エアーレーションは熱交換能力の向上に効果があることが確認できていました。
さらに、鉄コロイド対策に効果があることを確認できました。
写真－左 赤水と呼ばれる、鉄コロイドが発生するような水では、ユックリとした水の流れの中では、鉄コロイドが凝集・浮遊し、真っ赤になります。
写真－右 エアーレーションにより、鉄コロイドを凝集させずに、排出できることを確認できました。

エアーレーション 無し

エアーレーション 有り
宮城県亘理郡山元町 イチゴ生産農家 28

5．再生可能エネルギー熱回収技術：G-HEX
実施例と活用先の拡大
実施例ｰ1 廃水を熱源としたパッシブ融雪：
学校給食センターでは、約40℃の廃水をバクテリアによる生物処理し、下水に流している。このエアーレーションをしている槽の中に、G-HEXを20機導入し、不凍液を加熱し、ボイラーを使用せずに、給食センター周囲の道路（約1000m2）の融雪を行っている。

長野市給食センター(4校分)
敷地面積 6,827 m2
工場周囲状況
周囲は運搬道路の融雪面積(923m2)
工場排水量: 200t/day
工場排水温度: 約 30 deg.C
バクテリア処理: 排水温度 10 deg.C以上確保

Constructed in 2019 winter by Kakuto

5．再生可能エネルギー熱回収技術：G-HEX
実施例と活用先の拡大
給食センター外観と設備写真

曝気槽内に設置された20台のG-HEX

道路路盤内に設置された融雪設備

5．再生可能エネルギー熱回収技術：G-HEX
実施例と活用先の拡大
実施例ｰ2 井戸水を熱源とする冷暖房：
石川県のある工場では、以前は、冷暖房にスポットクーラー、灯油ストーブを利用していたが、SDG’sへの取り組みの一環として、ビルマル方式の地中熱（オープンループ方式）に変更した。地下水との熱交換には、スケール付着も無く長寿命のG-HEXを用いた。

● 天井高 9.5m の製造工場の冷暖房● 地下水利用ヒートポンプ利用熱交換器 G-HEX● エアーダクト利用のスポットクーラーシステム採用● 熱交換効率向上のためエアーレーション利用(特許工法● 空気熱源ヒートポンプとより大幅な省エネ
Constructed in 2019 winter by Seiko Denki5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
石川県の工場
井水・ブロア制御盤 ※3

データ計測盤

PCHT

測定器凡例

屋外温湿度
地上置き※２タンク式熱交換器

HT 温湿度計
測温抵抗体Pt100

室内機

G-カーペット
電磁弁

吹出温度

※1

W 電力計

AS

エア
ブロア

F 流量計

W

排水FHT

地中熱HP

W

AS 電流スイッチ

冷媒

室温湿度

F

P-1
熱源水ポンプ

井戸水※1揚水ポンプ、ブロア、FCUの電力はまとめて測定。HPの電力は単独で測定。

井水熱交換槽内のG-HEX3台※2 地中埋設タンクは、ターポリンタンクにG-HEXを設置する。
揚水ポンプ

主要機器表
記号HP-1G-Carpet
P-0※3 井戸水の供給は熱源水HP入口温度を一定に保つように制御する。
ブロアは循環水流動と連動させる。

W

名称
概略仕様
水熱源ヒートポンプ 三菱水熱源ビルマル 膨張タンク、循環ポンプ別途
シート型熱交換器 13kWタイプ、幅0.9m×長さ5.6m
揚水ポンプ
流量60L/min

数量
1台
3枚1台

井戸水を熱源とするヒートポンプシステムの模式図

ﾀﾝｸ式熱交換器を用いた井水利用空調システムの例

32

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
実施例ｰ3 温泉を熱源とする熱回収：
岐阜県平山温泉にて、源泉（88℃）に沢水を注入後、揚湯ポンプで汲み上げた80℃弱の源泉
約400L/minのうち約110L/minをPE-RT製G-HEXを内蔵した採熱水槽（6m3）に注入し、熱交換特性を測定するとともに、長期の耐久性を確認した（2020年11月および2021年11月）。
温泉成分
温泉温度
pH
温泉汲み上げ量
テスト期間

Na, Ca, Hydrogen-carbonate
80 ℃ (after water added)
6.7
400 L/min
11月 2020～11月 2021

PE-RT
80deg.

PE-10060deg.

33

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
実施例3ｰ2 高温泉における熱交換特性の確認
約80℃の源泉約110L/minを採熱水槽に流入させ、内部に設置したG-HEXに約10℃の沢水を流し、熱交換特性を確認した。
G-HEXへの通水流量に対する熱交換量および得られる温水温度の関係を求めることができた。定格流量の30L/minでの温水は50℃程度あり、30馬力ヒートポンプに相当する80kW程度の温水造成能力が確認された。
熱交換特性は、4ヶ月が経過した2021年11月でも、ほとんど変化しないことを確認できた。
PE-RT製G-HEXの流量と熱交換量、出口温度
120
2020/11/17
温泉温度：平均 77.7℃
温泉流量：平均 109L/min
冷水温度：平均 10.1℃
G-HEX １台使用
エアレーション有り

温度（℃）、熱交換量（kW）

100

2021/11/16
温泉温度：平均 74.9℃
温泉流量：平均 66.1L/min
冷水温度：平均 10.1℃
G-HEX １台使用
エアレーション無し

熱交換量2020/11/17

熱交換量2021/11/16

8060

出口温度2021/11/16

40

G-HEXからの出口温度2020/11/17
20

00

5

1015

20

2530
流量（L/min）

35

定格流量

40

45

5034

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
実施例3ｰ3 かまど地獄 別符温泉 におけるシリカｽｹｰﾙ対策の確認
温泉成分Na, Chloride, NaCl

温泉温度86.4 ℃

pH

7.4

ｽｹｰﾙ

シリカｽｹｰﾙ

試験開始時

スケール付着状況

4ヶ月後の状況

水洗によるスケール除去実施例

実施例3ｰ4 塚原温泉火口乃湯 湯布院町 耐酸性の確認
温泉成分

Fe, 硫酸塩泉

温泉温度60 ℃pH

1.4

耐酸性試験状況

試験金属片設置試験状況

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大

実施例4 農業用水からの熱回収
農業用水路・排水路

流速=0.01m/s〜3m/s

幹線水路 約4.7万km 支線水路 約40万km（農林水産省HP）

流量=0.001m3/s〜50m3/s

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
⽔路の⻑さ 4 2 m
浅⽔型G -H E X

⼆次側G -H E X

Pt

Pt

⽔の流れゲート

1 .0 m

実験水路

上流

Pt

⽔冷式ヒ ート ポン プ

Pt

バルブ
Pt

⽩⾦抵抗体

F

流量計

GSHP

熱媒往路

全長：42.0 m
幅 ：1.0 m
側壁：1.2 m

F

熱媒復路
①

⽔路⽔温⽤⽩⾦抵抗体

ヒートポンプシステム

上流側に向いて撮影

実験状況

Gカーペットの保護設備を付ける事で熱交換器保護

YouTube上の農研機構サイトNARO Channelに農業用水での試験状況などをアップロード

https://youtu.be/5JfN2Whd0n8 <https://youtu.be/5JfN2Whd0n8>37①Pt

上流5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
1. HeatExchange System “G-Hex”
実施例5 ベトナム ハノイ における冷熱回収(＠鶏肉処理工場)◼ Installed System✓✓✓

Chicken Processing company is discharging Cold water (2 ℃)
Wastewater contain fat, meat-fragment, feather etc.
Conventional “Metal” Heat Exchanger won’t work
*Plate Heat
Exchanger

22.5℃

0℃

19.5℃
2℃

Existing
Chiller

27℃

35L/min

PreTreatment
Tank

Tank type G-HEX
3 units

Copy Rights 2022 ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO.,LTD.

30℃
Industrial water(circulating)
17℃
Discharge38

5．再生可能エネルギー熱回収技術
1. HeatG-HEXの実施例と活用先の拡大
Exchange System “G-Hex”◼ Photos

39
Copy Rights 2022 ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO.,LTD.

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
実施例6 地中熱利用による亜熱帯性植物栽培

2

2022年度福島再生可能エネルギー研究所研究成果報告会資料より抜粋

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大

2

2022年度福島再生可能エネルギー研究所研究成果報告会資料より抜粋

5．再生可能エネルギー熱回収技術
G-HEXの実施例と活用先の拡大
G-HEX 廃水処理フロー
工業用水
地下水・農業用水
20℃

給食センタ
実施例140℃程度
高温水処理温廃水

GｰHEXUnit

工業用水
地下水・農業用水
20℃

冷房暖実施襟2

０℃程度

20℃程度
冷廃水

低温水処理

温泉

各種温泉
実施例360℃程度

Gｰ
HEX
Unit

冷水

工業用水
地下水・農業用水
20℃

GｰHEX
Unit

冷暖房

冷熱源

高温HP
高温温泉

冷房暖
実施襟4

鶏肉加工
実施例5

温熱源
高温水

房暖
実施襟6

温冷熱源
チラー

冷水/温水

冷暖房HP

廃水

ポリエチレン管の活用事例
樹脂製熱交換器： G-HEX
温排水や冷排水 ⇒ 熱エネルギーを捨てている ⇒ お金を捨てている
G-HEXで熱を回収する ⇒ 省エネ/省マネー
エネルギー使用量の削減 ⇒CO2排出量削減 ⇒SDGs（持続可能な開発目標）に貢献
本発表の内容の幾つかは、NEDO「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」の一環で実施したものである。感謝の意を評する。
takasugi@geo-system.jp

関連文献
実施例1
前田敬文（2020）施設排水を熱源としたパッシブ方式での設備導入事例（給食センター内の融雪設備への利用）、建築設備と配管工事、58，32～35
実施例2
夏梅大輔（2020）樹脂製熱交換器G-HEXによる地中熱交換空調システム（（株）成宏電機におけるエネルギー自産
自省の取り組み）、建築設備と配管工事、58，22～24