国内クレジットアイデア事例集
１００選

平成２０年１０月２１日

業務部門52

オフィスビルにおける事例

53

オフィスビルにおけるコージェネレーションの導入事業○既存の蒸気ボイラーをコージェネレーションに更新。
○使用燃料をA重油から天然ガスに燃料転換し、温室効果ガス排出量を削減。

コージェネレーション

低効率ボイラ
化石燃料使用量削減
燃料転換

重油

天然ガス

排出削減量＝ 更新前ボイラー・更新前燃料による温室効果ガス排出量−更新後コージェネレーション・更新後燃料による温室効果ガス排出量
54

オフィスビルにおける高効率熱源システムの導入○オフィスビルにインバータ制御等の高効率熱源システムを導入○下水熱を有効利用するなどにより、温室効果ガスを削減

出所：グリーンＩＴ推進協議会
http://www.greenitpc.jp/topics/release/080925.html 55

オフィスビルにおける高効率ターボ冷凍機への更新○複数段階の圧縮機を持つ、ターボ構造の採用などにより効率の改善を図った冷凍機の採用により、従来型冷凍機に比べて効率の改善を図り、エネルギー使用量の削減を図る。

1.多段階圧縮機の導入により冷媒圧縮効率を改善。
2.危機構造の改善により連続運転負荷に対する耐久性を改善し、大型工場、設備の空調機器としての適性を高める。

ダイキン工業㈱ホームページより

排出削減量＝既存空調設備の温室効果ガス排出量− 高効率ターボ冷凍機導入後の温室効果ガス排出量56

オフィスビルにおける高効率冷却塔への更新○ビル空調や地域冷暖房設備等で使用されている冷却塔を高効率型の製品に更新し、冷却ファンのエネルギー消費量を削減。

冷却塔（クーリングタワー）
冷却塔充填材を大きくし熱交換に必要な表面積を確保することで、ファン動力の削減を図る。

エネルギー消費量削減
出所：日本冷却塔工業会ホームページ
http://www.coolingtower.jp/ct-b.html

排出削減量＝従来冷却塔での燃料使用に伴う温室効果ガス排出量− 省エネ型冷却塔を導入した場合の燃料使用に伴う温室効果ガス排出量57

オフィスビルにおける空冷式ヒートポンプエアコンへの更新○フロア全体を一括で空調する「中央方式」では、残業対応時には、フロア全体の空調となり、室内温度にもムラが発生○高効率な空冷式ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）を導入し、エネルギー消費を削減

電力使用量削減によるＣＯ２削減
放熱

電子膨張弁

事務室

事務室

インバータ
圧縮機
高圧
低圧

運転リモコン
ビル用マルチのシステム構造

排出削減量＝ 従来設備での中央方式に伴う温室効果ガス排出量−空冷式ヒートポンプエアコンによる温室効果ガス排出量58

オフィスビルにおける高周波点灯形（Hf）照明設備の導入○事務所ビルなどの照明設備を、高周波点灯形（Hf）照明器具に更新。
○Hf照明に置き替えることにより、照明設備にかかる電力消費量を削減。

オフィスの照明設備をHf照明に置き換え■Hf型照明設備のメリット
・従来の蛍光灯に比べて従来の蛍光灯に比べて、高周波点灯のため発光効高周波点灯のため発光効率が高いことから、照明電力消費を削減することができる。
・高周波点灯形照明は、従来型に比べてランプ光束が高いことから、照度が高く、器具台数を削減することができる。

排出削減量＝従来照明設備の温室効果ガス排出量−Hf照明導入後の照明設備の温室効果ガス排出量59

オフィスビルにおける照明設備のインバータ安定器への更新○比較的点灯時間が長い蛍光灯に、従来型の銅鉄型安定器を使用している場合、インバータ安定器に更新し、蛍光灯の電力消費量を削減。

従来型の銅鉄型安定器をインバータ安定器に更新■インバータ安定器のメリット■インバ
タ安定器のメリット
・従来型の銅鉄型安定器を使用している蛍光灯に比べて、インバータ安定器を使用した場合の方が、蛍光灯の電力消費を概ね10〜20％削減することができる。

排出削減量＝従来照明設備の温室効果ガス排出量−Hf照明導入後の照明設備の温室効果ガス排出量60

オフィスビルにおける照明設備への反射板の導入○店舗・事務所ビルなどで使用されている照明設備に反射板を設置。
○既存の照明設備に反射板を取り付けることにより、照度を高くし、照明にかかる電力消費量を削減。

照明設備に反射板を取り付けた場合照明設備だけの場合

照明設備に反射板を取り付けることにより、明るさがアップ

排出削減量＝従来照明設備の温室効果ガス排出量−反射板導入後の照明設備の温室効果ガス排出量61

オフィスビルにおける蓄光式避難誘導標識の導入○誘導標識は、消防法により常時点灯することが義務付けられている。
○蓄光式避難誘導標識は、昼間の太陽光或いは照明の光を自らの板内に蓄光し、夜間になると光を放つ。災害などにより、夜間停電した場合に、十分な明るさを30分以上供給でき、誘導標識の点灯にかかる電力消費量を削減。

蓄光式避難誘導標識の設置

出所：沖縄県立北部病院ESCO事業紹介ホームページ
http://datasample.sakura.ne.jp/esco/technique/tech10.html

排出削減量＝従来誘導標識の温室効果ガス排出量−蓄光式避難誘導標識の温室効果ガス排出量62

オフィスビルにおける省エネ型パーソナルコンピューターの導入○交流／直流変換の効率性アップのほか、待機電力を削減したPCの導入により電力使用量を削減

長時間スイッチを入れた状態で使用することの多いパソコン等のOA機器は｢必要なエネル
ギ を必要な時 効率よく使う｣
ギーを必要な時に効率よく使う｣という省エネル
う省 ネル
ギーの観点から、電源は入っているが動作していない状態の消費電力（待機時消費電力）をいかに削減するかがポイントとなる。

排出削減量＝更新前PCの温室効果ガス排出量 − 更新後PCの温室効果ガス排出量63

オフィスビルにおけるサーバー交換・物理的統合○個別のラック型サーバーを、BladeCenterにより物理的に統合○統合に伴い、個別サーバーを更新

ラック型サーバー
BladeCenter

サーバー電気代削減
個別サーバーによる電力消費統合により電力消費量削減

ベースラインでの発電端稼動を抑制することにより、温室効果ガスの発生を回避したと見なし、排出削減を訴求する。
排出削減量＝ ラック型サーバー複数個の温室効果ガス排出量−対象サーバーをブレード・サーバーに統合した場合の当該ブレード・サーバーの温室効果ガス排出量64

オフィスビルにおける空調機･換気ファンの高効率ファンベルトの導入○空調機・換気ファンで使用されているファンベルトを、動力伝達損失を低減する高効率ファンベ
ルトに取替えることにより、動力伝達損失を軽減し、電力消費量の削減を図る。

高効率ファンベルトは、ベルト底面に特殊な凹加工を施すことにより、ベルトがプ リ（滑車）に巻き付く力ベルトがプーリ（滑車）に巻き付く力「曲げ応力」を小さくすることにより、省エネ効果（ベルト曲げ応力損失の削減）を得る。
出所：株式会社ミトヨホームページ
http://www.mitoyo-net.co.jp/ecored.htm

電力消費量削減排出削減量＝ 従来のファンベルトによる温室効果ガス排出量−更新後のファンベルトによる温室効果ガス排出量65

オフィスビルにおける油圧式エレベーターの電動式への転換○従来の油圧式エレベーターを、ロープ巻き上げ電動式エレベーターへ変更し、電力消費量を削減する○電力消費は油圧式の4分の1程度
従来の油圧式エレベーター

エレベーター

油圧シリンダ
エレベーター
油圧ユニット
モーター
タ

電力
カウンター
ウェイト

モーター$油圧ポンプ$油の流れによりエネルギーロスが大きい

機械室レスのロープ巻き上げ電動式
エレベーター

排出削減量＝油圧ポンプの温室効果ガス排出量−モーターの温室効果ガス排出量66

オフィスビルにおける高効率エスカレーターの導入○ 勾配を調整し、エスカレーターの長さを短縮させる。
○人感センサーやインバーター制御を行う。

勾配を急にすることで、エスカレーターの斜行長さの短縮させる。それに伴い、エスカレーターの速度を低速にし、15％程度、電力度、度、電消費量を削減する。また、人感センサーやインバーター制御により、無人時の電力消費量を削減する。

排出削減量＝ 更新前エスカレータの温室効果ガス排出量− 更新後エスカレータの温室効果ガス排出量67

オフィスビルにおける低損失コンデンサへの更新○受変電設備に設置するコンデンサは、稼動年数が10年を超えると急激に効率が低下する。低損失コンデンサを採用し、電力消費量の削減を図る。

低損失コンデンサへの更新
電極間に挟む絶縁材料の進歩により、最新コンデンサ機器は従来機器の1/2〜1/5も消費電力を削減。

受変電設備

電力消費量削減

排出削減量＝従来設備の温室効果ガス排出量−低損失コンデンサ導入後の設備の温室効果ガス排出量68

オフィスビルにおける氷蓄熱システム導入○事務所ビルの全館空調に、省エネルギー型氷蓄熱ビル用マルチエアコンを導入。
○水熱交換機で冷却する冷媒回路を新冷媒に適用することにより、氷を有効に利用し、冷房時の電力消費量を削減。

氷蓄熱ビル用
マルチエアコン

事務室

事務室

ダイキン工業㈱ホームページより

電力消費量削減

排出削減量＝従来空調設備の温室効果ガス排出量−氷蓄熱導入後の空調設備による温室効果ガス排出量69

オフィスビルにおけるエネルギー管理システム導入○エネルギー管理システムを導入し、ビル内の照明、空調、熱源等をコンピューターで最適制御し、省エネを図る。

エネルギー消費機器をコンピューターで制御し、最も省エネルギーになるように管理するオフィスビルコンピュータによるエネルギー管理

照明、空調を最適制御

排出削減量＝ 従来の温室効果ガス排出量− エネルギー管理システム導入後の温室効果ガス排出量70

オフィスビルにおける外気取り入れによる空調の効率化○冷房負荷の大きい夏期に、夜間や早朝の冷たい外気を積極的に取り入れ、冷房負荷を削減○冬期に冷房需要があるビルで、外気温度が室温より低い時には、冷凍機を運転せずに送風運転のみを行う外気冷房を実施
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

温度ｾﾝｻ

外気取り入れ給排気ファン

常時冷房需要のある設備

室内と外気の温度差に応じて給排気ファンを制御。
間欠運転を行うことで省エネルギーを実現

排出削減量＝ 従来の温室効果ガス排出量−外気取り入れ後の温室効果ガス排出量71

オフィスビルにおけるサーバーの局所冷却○室温三次元モニターを実施し、局所運転とエアーフローの調節を行うことにより空調機運転を効率化し電力消費量を削減する。

電力消費量節減

サーバー群

サーバー群

3次元モニターを利用した空調機運転制御
エアーフローの最適化
局所冷却の実施
排出削減量＝従来空調設備の温室効果ガス排出量−制御された空調設備の温室効果ガス排出量72

オフィスビルにおける人感センサーによる照明の効率化○人間の動きを感知して、必要な照明だけを点灯

人感センサー

排出削減量＝従来照明設備の温室効果ガス排出量−人感センサー導入後の照明設備の温室効果ガス排出量73

オフィスビルにおけるサーバーの更新・仮想統合○個別のサーバーを、仮想的に統合し、各サーバーの稼働率を最適化○統合に伴い、個別サーバーを更新

個別サーバー（稼働率多様）

サーバーの仮想統合（稼働率安定化）

サーバー電気代削減
個別サーバーによる電力消費統合により電力消費量削減

排出削減量＝ サーバー複数個の温室効果ガス排出量−対象サーバーを仮想統合した場合の仮想サーバーの温室効果ガス排出量74

オフィスビルにおける窓断熱・日照調整フィルムの導入○既存オフィスビルの窓ガラスの室内・外側に、窓断熱フィルムや日照調整フィルムを貼り、窓の断熱化や日射遮蔽性能を高めることで、室内空調にかかるエネルギー消費量を削減。

エネルギー消費量削減

窓面は最も貫流熱損失が大きいことから、夏季は日射熱により冷房負荷が増加し、逆に冬季は窓からの熱損失により暖房負荷が増加する。

出所：住友３Mホームページhttp://www.mmm.co.jp/

窓ガラスの室内・外側に窓断熱フィルムや日照調整フィルムを貼ることにより、ガラスの断熱化や日射遮蔽を実現し、空調のエネルギー使用量を削減。

排出削減量＝従来空調設備の温室効果ガス排出量−断熱フィルム導入後の空調設備の温室効果ガス排出量75

オフィスビルの屋上緑化による室温制御○工場、オフィスビル、家庭の屋上を緑化することにより、室内の温度変化を抑制○空調負荷が低下することにより、電力使用量を削減し、温室効果ガスを削減。

オフィスビル

家庭エネルギー使用量削減
によるＣＯ２削減
工場

排出削減量＝ 従来空調設備の温室効果ガス排出量−屋上緑化後の空調設備の温室効果ガス排出量76宿泊施設における厨房の負圧制御○宿泊施設の厨房は、臭いを出さないために負圧に設定○負圧が強すぎる施設では、他の部屋の排気のためのエネルギー消費が増大

厨房内の吸排気バランスを最適化し、施設全体の排気ファンの稼働を最適化
負圧制御

電力使用量削減

排出削減量＝（既存設備のエネルギー効率−設備導入後のエネルギー効率） × 空調稼働時間数 × 排出係数77

宿泊施設における空調機ファンのインバータ制御○宿泊施設では、宴会室など未利用時間の多い部屋の空調にロスが発生○未利用時間の多い部屋を中心に空調機の変風量方式をインバータ方式に変更

空調機ファンのインバータ制御

利用時間に合わせた空調機の制御。

電力使用量削減

排出削減量＝（既存設備のエネルギー効率−設備導入後のエネルギー効率） × 空調稼働時間数 × 排出係数78

宿泊施設における外調機の制御○宿泊施設では、外空調が２４時間運転の場合が多い○外気の状態を考慮し、不必要な冷却・加熱を避ける。

外気温に合わせた外調機の制御。

電力使用量削減
排出削減量＝（既存設備のエネルギー効率−設備導入後のエネルギー効率） × 空調稼働時間数 × 排出係数79宿泊施設における太陽熱温水器導入○太陽熱をコレクタに収集し、給湯器を使わず業務用温水を供給■太陽熱温水器の仕組み

燃料使用量削減

太陽熱温水器

宿泊施設
貯湯タンク

給湯水

給湯器を使わずに太陽熱を利用して業務用温水を供給することで温室効果ガス排出量削減に貢献する
排出削減量＝（従来の給湯器燃料使用量−太陽熱温水器導入の給湯器燃料使用量）×排出係数80

商店街における事例

81

商店街における空調設備の更新○商店街歩廊、共用部の空調を高効率の省エネ型空調機に更新し、温室効果ガス排出量を削減◆空調機更新による電力削減手法
・プラグファン送風機による効率アップ
・楕円管熱交換器の採用
・ファンモーターを直動とすることによる伝導ロス低減

排出削減量＝（既存設備のエネルギー効率−設備導入後のエネルギー効率） × 空調稼働時間数 × 排出係数82

商店街におけるデシカント空調の導入○冷凍機や冷水などを用いる従来のシステムと違い、乾燥剤（吸湿剤）を用いて空気中の湿度を除去することで空調を行うデシカント空調を導入○排熱を有効活用することで、空調にかかる負荷を削減●マイクロコージェネからの排熱を有効に利用することにより、優れた省エネルギー性を実現します。
を実現します●導入外気をデシカント処理することにより外気負荷を削減し、省エネルギー性に貢献します。

出所：東京ガスホームページ
http://eee.tokyo-gas.co.jp/product/gascogene/f13-2.html

排出削減量＝（既存設備のエネルギー効率−設備導入後のエネルギー効率） × 空調稼働時間数 × 排出係数83

商店街における配送ルート効率化

店舗

店舗

店舗

店舗
店舗

店舗

個別の顧客と店舗の間を往復する。

顧客を一巡するなどのルート配送、回収を行う。

排出削減量＝（個別往復をした場合のエネルギー使用量−ルート配送した場合のエネルギー使用量）
×排出係数
84

商店街における太陽光パネルなど自然エネルギーの活用○太陽光パネル・小型風力発電などの導入による電力消費量の削減を通じ、排出削減○既存アーケード、歩廊などの屋上にパネルを設置する、あるいは街灯などに小型風力発電機を設置し街灯、案内板などの電源として利活用することで、電力消費量を削減

商店街ニュースホームページより

排出削減量＝
太陽光パネル及び小型風力発電機の発電量 × 排出係数

ゼファー株式会社ホームページより85

商店街における照明設備の更新○商店街歩廊の街灯、天井灯、もしくは共用部の照明をハライド化、LED化することにより、電力使用量と製品の長寿命化を図り、温室効果ガス排出量を削減

商店街歩廊
共用部の照明設備を、ハライド化 LED照明設備に更新化、LED照明設備に更新。

排出削減量＝（従来型照明による電力使用量−改良型照明による電力使用量） × 排出係数86

商店街における蒸気バルブ･蒸気配管の断熱強化○ボイラーから蒸気使用設備までの配管が、外気にさらされるなどにより、熱が放散され利用端での需要を効率的に供給できていない場合、当該配管にブラケット、保温カバーなどを適宜、装着しボイラー等、蒸気発生装置から、需要箇所への効率的なエネルギー供給によりエネル
ギーロスを低減

保温ブラケット・保温カバー等の装着により、配管結節部からの放熱を回避 エネルギー効率を放熱を回避。エネルギー効率を改善し、エネルギー使用量を削減する。

排出削減量＝（断熱実施前エネルギー使用量 − 断熱実施後エネルギー使用量）× 排出係数87

商店街における省エネ型自動販売機の導入○高気密・高断熱性、ヒートポンプ技術の採用により高効率型にする。
○トップランナー基準販売機普及率をより促進させることがポイントとなる。

◆自動販売機の省エネルギーのポイント
・ コンプレッサー：高効率圧縮方式
・ 熱リーク：気密性向上、庫内冷熱風路の整流化
・ 照明：蛍光灯の調光率向上
・ 制御系：金銭処理機の効率改善

排出削減量＝ 3 （ 既存自動販売機消費電力 − 新自動販売機消費電力） × 排出係数88

商店街における廃食油の燃料利用○家庭用・業務用の廃食油を回収し、バイオディーゼルを製造○ディーゼルの燃料をバイオディーゼルで代替し、化石燃料使用量を削減

食堂
商業施設

家庭

商業ビル

バイオディーゼルの製造
家庭用・業務用
廃食油の回収ディーゼル発電機で利用■バイオディーゼル（BDF）の特徴①バイオディーゼル燃料使用により発生するCO2は、地球環境中のCO2を増加させない。
②黒煙が、軽油と比較し約3分の1以下に減少する。
③硫黄酸化物がほとんど含まれていない。
④市販のディーゼル車が使用でき、特別変更をする必要がない。
⑤バイオディーゼルは、軽油と同等の燃費である。

排出削減量＝ バイオディーゼル導入前の温室効果ガス排出量− （バイオディーゼル導入後の温室効果ガス排出量＋リーケージ排出量）
89

商店街におけるヒートポンプによる冷熱供給○商店街の業務用冷蔵庫に対して、ヒートポンプにより冷熱を供給

ヒートポンプによる冷熱の供給

業務用冷蔵庫

電力消費量の削減

排出削減量＝ ヒートポンプ導入前の温室効果ガス排出量
ー ヒートポンプ導入後の温室効果ガス排出量90

スポーツ施設におけるボイラー更新・ドレン水回収･断熱強化○ボイラの更新による効率改善と同時に、配管断熱の強化、ドレン水排熱の回収により、システム効率を改善し、エネルギー使用量を削減

ボイラ効率の改善

http://www.kodamakouiki.jp/jigyougaiyou/yonetu.html

ドレン水排熱回収

ドレン水排水配管断熱強化

排出削減量＝（従来型設備によるエネルギー使用量−改善後設備によるエネルギー使用量） × 排出係数91

スポーツジムの局所冷却○室温三次元モニターを実施し、局所運転とエアーフローの調節を行うことにより空調機運転を効率化し電力消費量を削減する。

電力消費量節減

・3次元モニター
・空調機運転制御
・エアーフローの最適化
・局所冷却の実施

排出削減量＝従来空調設備の温室効果ガス排出量 − 制御された空調設備の温室効果ガス排出量92公衆浴場におけるボイラー更新・燃料転換○天然ガスへの燃料転換、ボイラ更新による効率改善により、化石燃料使用量を削減

重油・灯油など天然ガス

ボイラ効率の改善
排出削減量＝（従来型設備によるエネルギー使用量−改善後設備によるエネルギー使用量） × 排出係数
画像出所：http://www004.upp.so-net.ne.jp/mcdls/cm/img2/myojinyu.jpg

93

クリーニング店における高効率乾燥機の導入○クリーニング店における乾燥機を高効率タイプに更新し、エネルギー使用量を削減

乾燥機

高効率乾燥機

排出削減量＝従来乾燥機の温室効果ガス排出量−高効率乾燥機の温室効果ガス排出量94

クリーニング店におけるスポット空調の採用○室内全体を空調するのではなく、スポット空調を導入することで、快適度を損なうことなく、エネルギー使用量を削減
従来型空調機

空調

空調

スポット空調機

排出削減量＝（従来型空調機によるエネルギー使用量−スポット空調機によるエネルギー使用量）
×排出係数

95

家庭・小売店との協力に基づく温室効果ガス排出削減事業○一般家庭と小売店の協力に基づき、エネルギー消費の少ない家電を普及し温室効果ガス排出量を削減

製品を供給

低エネルギー消費製品ﾒｰｶｰ・モニタリングをどのように実施するのかが課題となる

協 力

一般家庭

小売販売店
事業実施者

複数の低エネルギー消費製品の組合わせによる温室効果ガス排出削減

排出削減量＝エネルギー効率の向上分×製品の使用時間 × 排出係数96

流通店舗向け省エネシステムの導入○無線技術により店舗内のエネルギー使用の状況を監視し、空調や照明の無駄遣いを低減。
○全国店舗全体のシステムを構築

出所：グリーンＩＴ推進協議会
http://www.greenitpc.jp/topics/release/080925.html

97医療機関等における高効率吸収式冷温水器への更新○医療機関等で使用される吸収式冷温水器を高効率設備に置き替えることにより、燃料消費量を削減し、温室効果ガス排出量の削減を図る。

燃料使用量削減

出所：大阪府立母子総合医療センター 〜ESCO事業の実施例より〜

排出削減量＝ 更新前冷温水器の燃料消費による温室効果ガス排出量−更新後冷温水器の燃料消費による温室効果ガス排出量98

医療機関等における蒸気配管・蒸気弁の断熱強化○ボイラーから蒸気使用設備までの配管や蒸気弁が、外気にさらされるなどにより、熱が放散され利用端での需要を効率的に供給できていない場合、当該配管・弁にブラケット、保温カバーなどを適宜、装着しボイラー等、蒸気発生装置から、需要箇所への効率的なエネルギー供給によりエネルギーロスを低減。

保温ブラケット・保温カバー等の装着により、放熱を回避。
エネルギー効率を改善し、エネルギー使用量を削減する。
出所：省エネルギーセンターホームページ 〜病院の省エネルギー〜
http://www.eccj.or.jp/hospital/index.html

エネルギー使用量削減

排出削減量＝（断熱実施前エネルギー使用量 − 断熱実施後エネルギー使用量） × 排出係数99

学校・教育機関における重油焚ボイラーのヒートポンプへの転換○重油焚ボイラーをヒートポンプ給湯機に改修し、高効率化を図るとともに、燃料を重油から電力に切り替えることにより、温室効果ガス排出量を削減

重油焚ﾎﾞｲﾗｰ

重油ﾀﾝｸ■ヒートポンプの仕組み

空気からくみあげた熱に圧力をかけて高温にし、その熱をプールの加温・暖房等に使用排出削減量＝従来の燃料使用に伴う温室効果ガス排出量 − ヒートポンプの電力使用に伴う温室効果ガス排出量100学校・教育機関における熱源ポンプのインバータ制御○熱源ポンプを、負荷流量に応じて圧力制御と流量制御を行う○搬送動力の削減により、温室効果ガス排出量を削減

エネルギー使用量削減
空調熱源ポンプ

インバータ

空調の熱源ポンプを負荷流量に応じてインバータ制御し、エネルギー使用量を削減する。

排出削減量＝ 更新前設備の電力使用に伴う温室効果ガス排出量− 更新後設備の電力使用に伴う温室効果ガス排出量
画像出所： http://www.senki.biz/engineering/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BE00/esco/urawa/index.htm

101

学校・教育機関における照明インバータ安定器の導入○教室等で使用されている蛍光灯に、従来型の鉄芯型安定器を使用している場合、インバータ安定器に更新し、蛍光灯の電力使用量を削減

電力使用量削減

蛍光灯の鉄芯型安定器をインバータ安定器に更新

排出削減量＝（従来照明設備の電力使用量−Hf照明導入後の照明設備の電力使用量） × 排出係数102

学校・教育機関におけるプールろ過ポンプのインバータ制御○プールで使用しているろ過ポンプを、インバータによる使用状況に応じた流量制御を行い、搬送動力を削減することで、温室効果ガス排出量を削減
使用状況に応じてプールの流量を制御

プールろ過ポンプ

エネルギー使用量削減
排出削減量＝ 更新前設備の電力使用に伴う温室効果ガス排出量− 更新後設備の電力使用に伴う温室効果ガス排出量103