OSBZX23A

製 品 仕 様 · 取 扱 説 明 書
電動バタフライバルブ

日本バルブコントロールズ株式会社

Z シリーズ

SP-1519

本製品を正しくご使用いただけますよう本書を最後までよくお読みください。
概要
バタフライバルブに高性能な強力型電動操作機を搭載。

操作機
AE1 : AC 電源用
AE2 : AC 電源用

バルブ
Z

ねじ込み形

シリーズ さまざまな用途に使える小口径バタフライバルブ。

ソケット形

耐腐食、耐付着性に優れた PPS 製弁体を採用。
3 ピース構造でメンテナンス性が抜群です。

製品コード
Z シリーズ

ねじ込み形

Z -

5 T U

-

-

ソケット形 (PVC)

Z -

7 T P

--

Z 7 T H(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)-(C-PVC)(1)(1) 操作機型式
AE1
AE2(2) 弁型式
Z(3) 電源電圧
1 : AC100 / 110 V
2 : AC200 / 220 V(4) ランク
0 : 標準
1 : 軽荷重
2 : 重荷重(5) 接続規格
5 : Rc ねじ込み形
7 : ソケット形(6) 本体材質
T : SCS13A(7) キャップ材質
U : SCS14A(7) ソケット材質
P : PVC
H : C-PVC(8) シート材質
E : EPDM
B : NBRV : FKM(9) 呼び径 [A]ex. 25 A ® 025
1/9

(9)

(10)

(10) オプション
L0 : 補助リミットスイッチ
L2 : 補助リミットスイッチ

OSBZX23A

バルブ仕様

冷·温水

弁型式

Z

本体形状

3 ピース構造

接続規格

ねじ込み形 Rc

油

気体

蒸気

化学薬品

海水

スラリー

負圧条件

ソケット形

適用流体
最大圧力1 MPa

呼び径 [A]

15 ~ 50

弁材質

ステムシール

本体SCS13A

弁体

PPS 樹脂キャップ

SCS14A-ソケット-PVC

シート

EPDM

O リング

選定したシートと同じ材質となります

NBR

C-PVC

FKM

シート材質選定表
流体温度

シート材質
EPDM

-20 ~ +80 °C

NBR-10 ~ +60 °C

FKM-0 ~ +90 °C

用途注意• EPDM 製シート及び O リングは油脂類には使用できません。
• 温水は 80 °C までとし、蒸気には使用できません。
• 海水に使用する場合は PVC 製ソケットと EPDM 製シートの組合せを選定してください。

使用圧力と温度範囲
シート

キャップ / ソケット

固有流量特性Cv (%)

バルブ開度 (%)

レンジアビリティ 30:1
2/9

OSBZX23A

電動操作機仕様

AE1シリーズ

型式 ( : 電源コード) AE1-120-

AC100 / 110 V ±10 %AC200 / 220 V ±10 %

電源定格トルク

AE1-300-[N m] 12

AE1-600-50/60 Hz
50/60 Hz

AE1-02K-

AE1-06K-

200

600(電源コード: 1)(電源コード: 2)

3060

開閉時間

[s] 10/8.5 (50/60 Hz) 7.2/6 (50/60 Hz) 15/12 (50/60 Hz) 30/25 (50/60 Hz)

消費電力[VA] 19

60110350

リバーシブルモータ メカニカルブレーキ (内蔵式)モータ

シンクロナスモータ

モータ保護

サーマルプロテクタ式

制御方式

電源振替入力式

動作

SW が S 側で 出力軸が 時 計 方 向 回 転 で 閉 。 閉位置で S. LS 作動し 閉 PL 点灯。
SW が O 側で 出力軸が 反時計方向回転 で 開 。 開位置で O. LS 作動し 開 PL 点灯。
注) 回転方向は、カバー側から見た場合。

出力信号接点容量

抵抗負荷 AC250 V 3 A (最小 0.1 A)

負荷時間率20 % 15 min.

使用周囲温度-20 ~ 55 °C

スペースヒータ電力

3W

手動操作手動操作軸

保護形式

IP65 相当 (JIS C 0920) 防噴流形

モータケース

アルミダイカストケース (アクリル樹脂系焼付塗装)

電線接続

ねじ端子台 M3 (アース用ねじ M3)

電線引込形式

2-G1/2 付属品: ケーブルグランド ( 6 ~ 12 mm キャブタイヤケーブル用) 、プラグ

結線図
TP
電源
AC100/110V
AC200/220V

S.LS
O.LS
SH

SH

閉ＰＬ
開ＰＬ

アース端子 (M3)注) 同一接点 (切換 SW) で 2 台以上の操作機を並列駆動すると誤動作します。操作機毎に別々の接点を設けてください。

3/9

OSBZX23A

電動操作機仕様

AE2シリーズ

型式 ( : 電源コード) AE2-120-

AC100 / 110 V ±10 %AC200 / 220 V ±10 %

電源定格トルクAE2-300-[N m] 12AE2-600-

50/60 Hz50/60 Hz

AE2-02K-

AE2-06K-

200600(電源コード: 1)(電源コード: 2)

3060

開閉時間

[s] 11/9.5 (50/60 Hz) 8.2/7 (50/60 Hz) 16/13 (50/60 Hz) 31/26 (50/60 Hz)

消費電力[VA] 2660110350

リバーシブルモータ メカニカルブレーキ (内蔵式)モータ

シンクロナスモータ

モータ保護

タイマ式

制御方式

a 接点信号入力式

動作

SW が OFF で 出力軸が 時計方向回転 で 閉 。 閉位置で閉信号出力。
SW が ON で 出力軸が 反時計方向回転 で 開 。 開位置で開信号出力。
オーバートルクで異常信号出力。
注) 回転方向は、カバー側から見た場合。

入力信号電流O 端子入力電流 9 mA (許容漏れ電流 1 mA 以下)

出力信号接点容量

抵抗負荷

AC125 V 0.5 A

微小負荷

DC5 V 1 mA

DC24 V 1 A

異常信号過負荷でモータの保護回路が作動した時に出力 (接点 ON) します。
逆動作信号または電源再投入で復帰します。

負荷時間率20 % 15 min.

使用周囲温度-20 ~ 55 °C

スペースヒータ電力

3W

手動操作

手動操作軸

保護形式

IP65 相当 (JIS C 0920) 防噴流形

モータケース

アルミダイカストケース (アクリル樹脂系焼付塗装)

電線接続

ねじ端子台 M3 (アース用ねじ M3)

電線引込形式

2-G1/2 付属品: ケーブルグランド ( 6 ~ 12 mm キャブタイヤケーブル用)、プラグ

結線図
電源
AC100/110V
AC200/220V
DC24V

モータ
制御

com.
S.LS

閉信号
開信号

O.LS

異常信号
アース端子 (M3)注) スイッチ (SW) に、トライアック、CR 付リレー等漏れ電流のあるものを使用する場合は、漏れ電流が 1 mA 以下のものを使用して下さい。

4/9

OSBZX23A

電動操作機仕様

オプション分類

コード

補助リミットスイッチ

開閉信号をドライ接点で独立して出力します。

AE1AE2 概

要L0

標準信号用

L2

微小負荷信号用信号用補助リミットスイッチ (L0 / L2) の詳細は、オプション仕様書にてご確認ください。
オプション結線図
L0 L2

信号用補助リミットスイッチ
電動操作機
com.

LC

閉側信号

LS

SLS

開側信号LO

OLS

バルブ閉側 で LC と LS が ON
バルブ開側 で LC と LO が ON
SLS

ON
OFF

OLS

閉

開ON ポイントはカム調整で任意に設定
可能

構造図

外形寸法図

AE
AE-120, 300, 360

AE-600, 700

AE-02K

145

145

175

60

2-G1/260

2-G1/2

63

AE-06K
220

2-G1/2

75

195

160

6597

66060

122

122

675

767744554533332471010101

1119998889678910リミットスイッチ
SW 設定カム出力軸
手動操作軸
ゴムパッキン

5/92322108

部品名称
1 本体
2 カバー
3 モータ
4 制御基板
5 端子台

13011521942145102129102

2-G1/2OSBZX23A

電動弁取扱注意事項
ご使用にあたって運送上の注意
丁寧に取扱い、落としたり、投げ下ろしたりしないでください。
保管上の注意• 長期又は一時保管の場合は梱包のまま整理して保管してください。直射日光が当たる場所、ほこりの多い場所、水滴がかかる場所は避け、製品に無理な力が加わらないようにしてください。
• 配管ポートの防塵キャップは配管するまで外さないでください。
製品の確認• 据え付け前に、必ず製品型式が正しいか、確認してください。
• ボルト類に緩みが発生していないか点検してください。

取付け姿勢
取付け姿勢は正立から横向きまでとし、逆立は避けてください。製品の周辺には、手動操作、点検、交換作業が行えるスペースを設けて下さい。
操作機上部に必要なメンテナンススペース

トルク [N m]

1525 ~ 35

2040 ~ 50

2550 ~ 60

3260 ~ 80

4075 ~ 855090 ~ 110

105 mm 以上

AE (02K / 06K)

120 mm 以上

その他の注意ケーブルグランドに配線されるまでは、操作機内部の結露、水の浸入がないようにしてください。これはケーブルグランドの保護キャップは防塵の為で、防水ではない為です。

電動弁の取付け配管の注意• バルブを接続する前に、配管内に異物 (溶接スパッタ、さび、スケール、砂等) が残存しないように清掃してください。
• 取り付けの際は弁体を閉状態にしてください。
• EPDM シートのバルブを使用する場合は、シート面に機械油、鉱物系グリスが付着しないようにしてください。
ねじ込み形• ねじ切り過ぎたパイプの使用はバルブを破損させる恐れがあります。
• シールテープやシール剤がバルブ内部に侵入すると弁座漏れや作動不良の原因となります。
• 管や継手のバルブへの接続は、挿入する側の八角または六角部に工具をかけてねじ込んでください。
• 締付けは下表の適正トルクを目安とし、過大なトルクを掛けないでください。

呼び径 [A]AE (120 / 300 / 600)

ソケット形
• 接着剤は、バルブ材質に応じ適切なものをご使用ください。
• 接着剤メーカーの接着方法、注意事項に従い接着してください。
取付け環境• 高温 (55 °C 以上) 、腐食性ガス等の雰囲気、又は振動の多い場所 (0.5 G 以上) は避けてください。
• 輻射熱により、操作機の表面温度が 55 °C 以上になる場合は、適切な遮蔽板を設けてください。
• 流体または製品の作動部が凍結するおそれがある場合は、凍結防止策を施してください。

6/9

OSBZX23A

電動弁取扱注意事項
制御
AE1
同一接点 (SW) で 2 台以上、又は他の負荷と連動すると誤動作の原因になります。これはモータコンデンサ等を経由して回り回路が出来るためです。必ず個々に別接点を設けてください。
AE2• 開閉の制御 (SW) にトライアック、CR 付リレー等、漏れ電流 (1 mA 以上) のあるものを使用すると誤動作の原因となることがあります。信号用のリレーを使用してください。
• ドライ接点信号用に微弱電圧を使用する場合、ノイズの多い場所や長距離の配線は他の動力ラインと分け、シールド線を使用してください。
開閉信号の使用
開閉信号を取り出し使用する場合は信号接点容量の範囲内で使用してください。

結線
配線上の注意• 配線作業は、操作機カバーを取り外して行ってください。
• 操作機下部の配線引込み口 (G1/2×2 口) にキャブタイヤケーブル用ケーブルグランド×1 と、プラグ×1 が取り付けてあります。適応キャブタイヤケーブル外径は 6 ~ 12 mm となります。
• 電源線と信号線を分ける場合や、他サイズのケーブルを使用する場合は、別途ケーブルグランドをご用意ください。
• フレキチューブを使用する場合はチューブ内部から呼吸作用により、操作機内部で結露が発生し動作不良となることが有ります。シール剤でフレキチューブコネクタ部をシールしてください。
• シール剤を操作機内部で使用する場合、リミットスイッチ等の接点に悪影響のない電気機器用の物を使用してください。
• 電圧降下に注意し、操作機の端子電圧が定格の 90 %以下にならないようにしてください。
結線上の注意• 屋外で使用する場合、雨天での結線は避けてください。
• 電源電圧を確認し、結線図通り正しく結線してください。
• 使用しない端子には結線しないでください。
• アース等の感電防止対策をとってください。操作機内ではアース表示 ( ) のねじをご利用ください。

運転
試運転の手順• 電源を入れる前に一度、結線及び電源電圧が正しいか確認してください。
• 電動操作機を作動させ、動作や開閉信号が正常か確認してください。
運転状態の確認通常運転時、開閉頻度が規定の負荷時間率の範囲内であるか確認してください。負荷時間率の範囲を超えて使用すると製品の劣化、焼損の原因になることがあります。

結露防止• 結線後、操作機上部カバーを取付ける時は、ボルトは仮締、本締の手順で行い、ゴムパッキンが均一に締まっていることを確認してください。
• 電線引込口から浸水しないよう、ケーブルグランドのナットが締め込まれている事を確認してください。

負荷時間率は電動弁の開閉頻度を規定する値で、20 %15 min. は 15 分の間にその 20 % (3 分) の時間の連動又は断続の開閉動作が可能であることを意味します。操作機の開閉時間により可能な開閉回数が計算できます。
運転上の注意• 結露防止スペースヒータを内蔵していますので、常時通電してください。
• 機械動作部 (コネクタ部) がありますので、運転時は動作部に手を近づけないようにしてください。
• 動作中に逆転信号が入るような使い方は、製品の寿命を縮めますので極力避けてください。
• 操作機上に物を置いたり、足場にしたりすることは、絶対に避けてください。

7/9

OSBZX23A

電動弁取扱注意事項
保守 点検• 感電を防止するため、操作機のカバーを開ける際は必ず電源を切って下さい。
• 使用状況、環境に応じ、定期的に点検を行ってください。
• 通常半年に一度下記に従って行ってください。
• 長期間運転しない場合は 3 ヶ月に 1 度程度運転を行い、動作を確認してください。

手動操作
手動操作時の注意事項• 安全のため必ず電源を切り、下記の要領で行ってください。
• 手動操作は開度表示を見ながら行い、全開、全閉位置を確認して、それ以上回し過ぎないようにしてください。
手動操作方法AEAE (06K)

点検内容• 開閉の動作に異常はないか• 操作機内部が異常に熱くないか• 作動時の異音、振動の有無• ねじ類の緩みの有無• 操作機内部に水の浸入、結露の発生はないか• 流体温度、使用圧力の確認• バルブのステム周りからの漏洩の有無

手動操作軸

操作機下部に手動操作軸がでています。
開閉方向を確認し、手動操作軸をモンキー等でゆっくりと回してください。

操作機下部にあるキャップを取り外し、開閉方向に動かすことにより、直接手動操作が可能です。
呼び 8 の六角棒スパナを差し込み、ゆっくりと回してください。

いずれも自動運転に移る前に必ず工具は外してください。

8/9

OSBZX23A

電動弁取扱注意事項
故障と処置
製品が正常に作動しない場合は、下記項目で調査、点検をしてください。原因が不明、部品交換、修理が必要な場合は、その状況をご連絡ください。
故障状況

原因

作動しない

結線が間違ってい 正しく結線する
る
電圧が来ていな
い処置

故障状況

原因

中間位置で止まる

シートに異物の噛 開閉動作を繰り返し、異み込み物を除去する
トルク増大で保護 モータ保護回路の温度が回路が働いた
下がるまで 2 ~ 3 分電源を切ってください
AE1

電圧を確認

電源電圧が正しく 過大な電圧がかかった場
ない
合は操作機を交換する

動作不安定

配線のショート、接触不良

配線、接続を見直す

モータの寿命

モータ交換 (工場修理)

サージ電圧、異常電圧が加わった• 制御基板、リミットスイッ
チを交換 (工場修理)• 操作機交換

操作機内に雨水の浸入• 内部を乾燥• 操作機交換

処置逆動作信号又は電源再投入で復帰
AE2
異常信号
出力
AE2

インバータからのインバータメーカオプションの高周波ノイズが加 各ノイズフィルタを取付けわるる。配線をシールドしてアースする

バルブ内部(シート) から漏れるシートの摩耗、キズステム部から漏れるパッキンが摩耗した

バルブを交換する

バルブ、操作機、部品を交換する場合、不明な点は、弊社までお問い合わせ、又は交換要領書をご請求ください。

誘導ノイズが加わ 三相モータ等の動力配線ると遠ざける。配線をシールドしてアースする同一接点で他の負荷も制御している
AE1

電動操作機ごとに接点を設ける

漏れ電流のあるSW を使用
AE2

漏れ電流が 1 mA 以下になるようにする。

この製品についてのご意見、ご質問は最寄りの代理店又は弊社企画営業部へお申しつけください。記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

日本バルブコントロールズ株式会社〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-21-19 TEL: 052-582-6435 FAX: 052-582-6439

9/9