マルチアクア タイプ C 据付説明書

あああああ

２列１段４台
型式： KMAC01 – 300 – 2000

あ

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。この据付説明書は、工事作業者が正しく、安全な工事を行うために必要な説明書です。工事開始前に必ずお読みください。
1.本書の記載事項に従って工事が行われなかったことが原因で生じた故障、事故などは保証期間内での無償修理の対象になりません。
2.保証書は、大切に保管してください。紛失してしまうと、保証期間内であっても無効となることがあります。
3.指定給水装置工事事業者が施工を行ってください。

あああああああああああああああああああああ株式会社テクノフレックス

目 次

１. 安全上のご注意
２. 仕様························· １······························ ２１） 貯水部 1 台 ························· ２２） 外形寸法図と総重量····················· ２３） アンカー位置図························ ２４） 配管部 ··························· ３３. 付属部品···························· ４1） 取水用部品 ·························· ４2） 圧空側部品 ·························· ５４. 据付用部品 ···························· ６５. その他オプション品（別売り） ··················· ６６. マルチアクアの据付······················· ７１）据付前の確認························ ７２）貯水部据付························· ８３）配管部品取付 ························ １１７. 水道配管接続取り回し ······················ １５１） 1 水栓························· １５２） 2 水栓························· １５８. 通水確認··························· １６1） 1 水栓·························· １６2） 2 水栓·························· １６９. 保証について························· １７１. 安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください● お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してくだい。
● この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人へ危害や、財● 産への損害を未然に防止するために、お守りいただくことを次のように説明しています。また、● 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を、次の表で区分し、説明しています。
｢死亡または重症を負うことが想定され警告 る｣内容です。
注意

絵表示の例
「警告や注意を促す」内容のものです。
してはいけない「禁止」内容のものです。

｢傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される｣内容です。

実行していただく「指示」
内容のものです。

■ マルチアクア タイプ C 据付上の注意
運搬・保管時
作業時は、けが防止のために、必ず滑り止め付きの手袋を着用してください。
本製品は重量物ですので、取り扱いは適切な人数・機材を使用して行ってください。
本製品を放り投げたり、落下させたり、衝撃を与えないようにしてください。破損の原因になります。
保管は、水に濡れない屋内で保管してください。
本製品の上には、絶対に乗らないでください。
施工時
本製品の取水方法は「1 水栓」「2 水栓」の 2 通りあります。据付工事に取り掛かる前に、取水方法を決め、据付説明書の記載内容に従って施工してください。
● 2 水栓を選択した場合、取扱説明書 P4. 3-1）② 「表：水栓場所」にエアー抜き用給水栓● の場所を記入し、お客様へお引き渡しください。
取水用部品（高圧フットポンプ・エアーホース・エアーフィルターセット）は、お客様へ確実にお渡しください。
水道法に定められた、飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
マルチアクア貯水部入口直近に取り付ける逆止弁（別売）は、日本水道協会認証品を設置してください。
貯水部の保守管理、点検等が行える場所へ設置してください。
本製品にはカバーが取り付けられています、取り扱いには十分注意してください。
水質および残留塩素濃度確保のため、井水・雨水等での使用はしないでください。
寒冷地域・準寒冷地域の屋外は、本製品の仕様外のため、設置しないでください。
水道水が凍結する場所、凸凹のある場所、傾斜勾配のある場所、塩害（海水）の影響を受けやすい場所には、設置しないでください。

-1-

2．仕様
1） 貯水部１台
寸法

全長 2000×直径 319 ｍｍ

貯水量150 Ｌ

重量

乾燥時：44 ㎏ / 満水時：194 ㎏

許容圧力0.75 Mpa 以下

配管接続口径20A Rc ネジ または 25A Rc ネジエアーホース口径

外径 6 ｍｍ

材質ステンレス鋼

２） 外形寸法図と総重量
１列目

２列目

２段目

１段目

総重量：２３０kg（乾燥時）３） アンカー位置図
基礎寸法は、アンカー位置から基礎コンクリート端部まで下図斜線図にしたがって確保してください。

＜基礎推奨図＞-2-４） 配管部（1）1 水栓方式

給水入口

給水出口

給水出口

給水入口

（2）2 水栓方式
給水出口

給水入口

給水出口

給水出口

給水出口

給水入口

-3-

3．付属部品
貯水部以外に、以下の付属部品が含まれます。

１）取水用部品● 高圧フットポンプ

足踏みペダル

圧力ゲージ

上部穴使用
（米式バルブ）

留め具
レバー式バルブ※ 高圧フットポンプを使用し、給水栓から水を出す時に、圧力ゲージは動きませんが、故障ではありません。

フィッティングキャップ● 6φエアーホース 5m （１本）
● フィッティングキャップ（2 個）

エアーホース 5m● エアーフィルターセット① エアーフィルター（1 個）② 口金エアー継手（1 個）②口金エアー継手③ 接続用ホース ５ｃｍ （1 本）③接続用ホース 5 ㎝

エアーフィルターは、非常時①エアーフィルターに使用する時以外、袋から取エアーフィルターセットり出さないでください。

＜交換用エアーフィルター（推奨）＞CKD 株式会社 インラインフィルター

型番：FSL-100-66-4-２）圧空側部品① 圧空用ホース継手（1 個）② リリーフ弁（1 個）③ 逆止弁（1 個）④ 異径ニップル（1 個）⑤ チーズ（1 個）⑥ ブッシング（1 個）⑦ フィッティングプラグ（1 個）⑧ エアー継手カバー（1 枚）①圧空用ホース継手②リリーフ弁③逆止弁④異径ニップル⑤チーズ⑥ブッシング⑦フィッティングプラグ⑧エアー継手カバー-5-４．据付用部品① 架台ベース

（４個）

⑦ プラグ

② アンカーベース（８個）⑧ M１０ボルト３０ｍｍ（７８個）③ ステー（４個）⑨ M１０ナット（６２個）④ U バンド（４個）⑩ M１０平ワッシャー⑤ 固定プレート【上】 （４個）

（１個）

（１４０個）⑪ M１０スプリングワッシャー（７８個）⑥ 固定プレート 【下 （４個）

① 架台ベース② アンカーベース③ ステー④ U バンド⑤ 固定プレート【上】⑥ 固定プレート【下】⑦ プラグ

５．その他オプション品（別売り）● 逆止弁● ニップル

逆止弁-6-ニップル６．マルチアクアの据付
1）据付前の確認（1）給水栓本製品は、非常時の給水栓の数を「1 水栓」または「2 水栓」から選択が可能です。
以下を参考に、水栓の場所をお客様と相談の上選定してください。
「2 水栓」の場合は、取扱説明書Ｐ4 にある「水栓場所」の表に記載の上、お客様へ給水栓の場所をお知らせください。
● 1 水栓● 取水用給水栓：非常時において、給水に使用（貯水部の据付け時、非常時からの復旧時にエアー抜き給水栓を兼ねる）● 2 水栓
取水用給水栓：非常時において、給水に使用
エアー抜き用給水栓：据付け・復旧時において、エアー抜き水栓として使用※ トイレ、洗濯機は、エアー抜き用給水栓に不向きなため、選択しないでください。

（２）据付場所の選定
本製品は、以下の注意点に従い、貯水部の保守管理・点検等が行える場所を選定してください。
● 下記に示した以上のスペースが確保できること。
● 水道工事およびその付帯工事、保守ができること。
● 量水器の二次側に設置ができること。
● アンカーボルトにて固定できる、コンクリート等の床面であること。
● 水道水が凍結する場所には、設置をしないこと。
※ 据付け場所本体背面に壁などがある場合は、アンカーボルト穴位置から 150mm 以上のスペースを確保してください。

前側
300 ㎜以上

入口側の場合300 ㎜以上

出口側の場合500 ㎜以上

出口側の場合500 ㎜以上

入口側の場合300 ㎜以上

前側
300 ㎜以上-7-2）貯水部据付（１）据付方向の確認
水道管一次側を入口とするため、据付け位置（入口・出口）を事前に決めてください。
貯水部は、水平になるように据付けてください。
※入口・出口の位置は、製品の左右どちらでも可能です。

（２）据付け部品の組み立て・据付け方法【ボルト取り付け方法】【U バンド】【ナット不使用】【ナット使用】（貯水タンク固定：ナット不使用）
U バンド

ボルト

ボルト

スプリングワッシャー

スプリングワッシャー

ワッシャー

ワッシャー

ワッシャー
ワッシャー
固定物

ナット固定物

固定物
P9：（３）【1 列目の１段目】④P9：（４）【1 列目の２段目】②ナット

P９：（４）【１列目の２段目】③
P1０：（６）【２列目の２段目】③

P10：
（５）
【２列目の１段目】②P10：（６）【２列目の２段目】②（３）1 列目の 1 段目
① 架台ベースを１８０度反転し、アンカーベース２個を取り付け、ボルトを本締めする。
※ 架台ベース、アンカーベースは据付け方向があるので注意してください。
② 架台ベースに固定プレート｟下｠を取り付け、ボルトを本締めする。
※ 固定プレート｟下｠を下方（矢印方向）に押した状態でボルトを締めてください。
※ 4 個の架台ベースを組み立ててください。

※ 穴位置注意※ 固定プレートを下に押す

ボルト本締め①②ボルト本締め

アンカーベース１個にボルト３本使用-8-

③ 架台ベースにマルチアクアを挿入する。
④ 固定プレート｟下｠にマルチアクアを取り付け、ボルトを本締めする。（両サイド同作業）⑤ アンカーボルトの打ち込み作業をする。（８ヵ所）⑥ ⅰ アンカーボルトの穴を開ける。
⑥ ⅱ アンカーボルトを打ち込む。
⑥ⅲ 架台の水平、垂直確認をする。（水平が出ていない場合、シムなどで調整）⑥ 架台ベースの外側にステーを取り付け、ボルトを仮締めする。
⑦ アンカーボルトのナットを本締めする。
アンカーボルト（推奨）仕様③・ステンレスオールアンカー
SC タイプ 芯棒打ち込み式
・M10-80mm
・下穴ドリル径：10.5mm⑥ボルト仮締め⑦⑤④ボルト本締め

ナット本締め（４）１列目の２段目① １段目架台ベースの上にマルチアクアを載せる。
② １段目架台ベースと載せたマルチアクアに固定プレート｟上｠を取り付け、ボルトを仮締めす② る。
（両サイド同作業）③ ２段目マルチアクアと１段目架台ベースに U バンドを取り付け、ナットを仮締めする。
（両サイド同作業）➀ナット仮締め③②ボルト仮締め-9-

（５）２列目の１段目① 架台ベースにマルチアクアを挿入する。
② 固定プレート｟下｠にマルチアクアを取り付け、ボルトを本締めする。（両サイド同作業）③ １列目と２列目の架台ベース連結部をボルトにて本締めする。（両サイド同作業）※ １列目と２列目の架台ベース精度をプラスチックハンマー等で修正しながらボルトを締め付※ けてください。
④ アンカーボルトの打ち込み作業をする。（８ヵ所）⑥ ⅰ アンカーボルトの穴を開ける。
⑥ ⅱ アンカーボルトを打ち込む。
⑥ⅲ 架台の水平、垂直確認をする。（水平が出ていない場合、シムなどで調整）⑤ 架台ベースの外側にステーを取り付け、ボルトを仮締めする。
⑥ アンカーボルトのナットを本締めする。

ボルト２本使用①③⑤ボルト本締め②ボルト本締め

ボルト仮締め⑥④

ナット本締め（６）２列目の２段目① １段目架台ベースの上にマルチアクアを載せる。
② １段目架台ベースと載せたマルチアクアに固定プレート｟上｠を取り付け、ボルトを仮締めす② る。
（両サイド同作業）③ ２段目マルチアクアと１段目架台ベースに U バンドを取り付け、ナットを仮締めする。
（両サイド同作業）
ナット仮締め③②ボルト仮締め- 10 -①

（９）ボルト・ナットの本締め順番
下記に示した順番通りに、本締めをしてください。
※ 架台ベース精度をプラスチックハンマー等で修正しながらボルトを締め付けてください。
※ 本締め終了後、据付け状態を確認し、貯水部の水平が出ていない場合、水平になるよう調整※ してください。

１番目 ： 貯水タンク
２番目 ： ステー部

１番目

３番目 ： 全てのボルト・ナットの締め込み確認
２番目※１～３番終了後水平確認

３）配管部品取付（１） 貯水部へ配管部品の取り付け※ 以後、本体正面左側を給水入口側として説明します。
※（給水入口・出口は左右どちらも対応可能です）● 配管接続は、P12、P13 の配管レイアウト図通りに接続してください。レイアウト通りに●接続がされていない場合、本来の性能・機能に影響します。

- 11 -

【１水栓】
配管レイアウト図②①⑤③③③③④給水入口

給水出口● 配管部品図は、イメージです。詳細については、施工打合せにより決定してください。

① （付属部品） P1４参照③ （別売部品） 参考

圧空側部品② （付属部品） P６ 参照
２プラグ⑤ （別売部品） 参考④ （別売部品） 参考

P６（オプション品） 参照- 12 -

【２水栓】

配管レイアウト図⑤②①給水出口②③③③⑤④給水出口

給水入口● 配管部品図は、イメージです。詳細については、施工打合せにより決定してください。

③ （別売部品） 参考① （付属部品） P1４参照
圧空側部品② （付属部品） P６ 参照
プラグ⑤ （別売部品） 参考④ （別売部品） 参考

P６（オプション品） 参照- 13 -

（２） 圧空側部品の組み立て・エアー継手カバーの取り付け① 各種継手類にシールテープ、シール剤をねじ部先端から 1.5〜2 山残して巻く、または塗布する。
② 圧空側部品を組み立てる。
※ 継手同士は緩みが無いよう最後までしっかり締め込んでください。
③ エアー継手カバーを取り付ける。
② 圧空側部品の組み立て③ エアー継手カバーの取り付け
エアー継手カバー

リリーフ弁

エアー継手
（圧空側部品）

異径ニップル
チーズ

逆止弁
ブッシング

圧空用ホース継手
フィッティングプラグ

エアーホースとフィッテイングプラグの外し方① エアーホースとフィッテイングプラグが差し込まれている継手の、解放リングを指で押し込む。
※ この時、解放リングを均等に押してください。
② 解放リングが戻されないように指で押し込みながら、エアーホース又は、フィッティングプ② ラグを抜く。
※ 解放リングの押さえが不十分だと、抜くことができないので注意してください。

解放リング

解放リングを指で押し込みながら抜く

解放リングを指で押し込む- 14 -

7．水道配管接続取り回し
水道配管の接続の前に、必ず止水栓（元栓）を閉じてください。

1）1 水栓貯水部配管位置① 左側下部

配管接続
一次側の配管を接続する。
非常時に水を取り出したい給水栓に接続する。

② 右側下部（複数接続可）③ 左側上部

フィッティングプラグ（付属品）を取り付ける。

④ 右側上部

取水用給水栓の配管に接続する。

③④①②給水出口

給水入口2）2 水栓貯水部配管位置① 左側下部

配管接続
一次側の配管を接続する。
非常時に水を取り出したい給水栓に接続する。

② 右側下部（複数接続可）③ 左側上部

フィッティングプラグ（付属品）を取り付ける。

④ 右側上部

取水用給水栓以外の別の給水栓に接続する。

④③給水出口

②①給水出口給水入口- 15 -

8．通水確認
試運転をする前に、すべての給水栓が閉まっていることを確認してください。

1）1 水栓① 上側の開閉バルブを開きます。
② 下側の開閉バルブを閉めます。
③ 取水用給水栓を全開にします。
④ 止水栓（元栓）を開きます。
⑤ しばらくすると、③で開いた取水用給水栓からエアーを含んだ水が出てきます。
※ 水にエアーが含まれなくなるまで水を出し続けてください。
※ タンク内のエアー抜きは、ご使用の水栓によって時間が長くなることがあります。
⑥ 水量の安定を確認し、③で開いた取水用給水栓を閉めます。
※ エアーを含んだ水が出る場合は、取水用給水栓の開閉を繰り返してください。
通水時
上側 バルブ 【 開 】

上側 開閉バルブ
取水用給水栓下側 バルブ 【 閉 】

止水栓

下側 開閉バルブ2）２水栓① エアー抜き用給水栓を全開にします。
② 止水栓（元栓）を開きます。
③ しばらくすると①で開いたエアー抜き用給水栓からエアーを含んだ水が出てきます。
※ 水にエアーが含まれなくなるまで水を出し続けてください。
※ タンク内のエアー抜きは、ご使用の水栓によって時間が長くなることがあります。
④ 水量の安定を確認し、①で開いたエアー抜き用給水栓を閉めます。
※ エアーを含んだ水が出る場合は、エアー抜き用給水栓の開閉を繰り返してください。
エアー抜き用給水栓

取水用給水栓

止水栓- 16 -

9．保証について● 保証書の記載内容を確認してください。
● 万が一、故障が発生した場合、保証書内容に該当する故障内容であれば、無償交換・修理の対象となります。
【保証期間】● マルチアクア貯水部 5 年● 標準付属品１年- 17 -

お問合せ先
お問合せ先

株式会社テクノフレックス
株式会社テクノフレックス

あああああああああああああああ〒111-0051
東京都台東区蔵前１－５－１〒111- 0051 TEL
東京都台東区蔵前１－５－１
0120 – 117 732
TEL 0120 – 117 - 732

据説-CP214-00