客席エリアの舞台照明設備・納入製品紹介

客席エリアの舞台照明設備

LIGHTING
DATA
SHEET

納入施工事例

No.323

ライカ南国ホール
施設概要

建築概要（鹿児島中央タワー）

所 在 地 ＝ 鹿児島県 鹿児島市中央町19 - 4 0 L i - Ka1920 5階

敷 地 面 積 ＝ 4,390㎡

設置主体 ＝ 中央町19・20 番 街区市 街 地再開発 組合

延 床 面 積 ＝ 約47,70 0㎡（ホール：約350㎡/ホワイエ約260㎡）

設

構造・階数 ＝ 鉄骨造 一部鉄 筋コンクリート造

計 ＝ 三菱地所設 計・東 条設 計・竹中工務店設 計共同企業体

竣 工 年月 ＝ 2021年3月
客席サスペンションライト

地上24階 地下1階

サイドバルコニーライト

客席エリアの舞台照明設備としては、昇降可能な3列の客席サスペンションライトや、サイドバルコニー用コンセントボックス、８個のキャットウォークコンセント、フロアレベルには舞台 側に5個、客席側に6個のウォールコンセントが設備され、会 場レイアウトに合わせて様々な場所で照明機材をお使いいただけます。

納入製品紹介ハロゲン電球1000W相当 LEDスポットライト

LSF-805-WW／ LSC-805-WW■定格・仕様単位：mm
LSF-805-WW／ LSC-805-WW

レンズ
電源ケーブル長さ
プラグ
本体材質
仕上げ色
DMX 入力コネクタ
DMX 出力コネクタ
入力信号
フィルタホルダ

AC 100V
0％〜 100％
115 Ｗ
1ch
3000Ｋ ※1
typ. Ra92
35 ℃
65 ℃
8.9kg
UP 90 〜 DN 90
UP 50 〜 DN 90
UP 90 〜 DN 50
0.1m
0.1m

3 59

定格電圧
調光範囲
定格消費電力制御チャンネル数
相関色温度
演色性
最高周囲温度
最高表面温度
本体質量
上下使用角度範囲
ハンガー使用角度範囲
スタンド使用角度範囲
最小離隔距離最小照射距離2 76

型式名称

客席サスペンションライトに設置された
LSC-805-WW

フレネルタイプ／ 平凸タイプ

35 9■LSF-805-WW（フレネルタイプ）

フレネルタイプ：LES-5112-001 200D 120F
平凸タイプ：LES-5112-002 200D 120F
2.0m
C-20P
AluminumBlack ／ Ivory
NC5MD-LX
NC5FD-LX
DMX512/1990 ※2245mm245mm■LSC-805-WW（平凸タイプ）

SPOT FIELD 18.87

1.66
2,723
52.33 3.32mφ
1,389 681lx
10m7FLOOD FIELD 54.41

5.143147.20
16010.28mφ78lxlx =中心照度

SPOT FIELD 14.42

1.27
1,28651.7765672.53 mφ321lx
10m

FLOOD FIELD 54.63

5.17106

7.23
5410.33mφ26 lxlx =中心照度※1 LED素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。
※2 制御信号 DMX512/1990 は1990年版USITT の規格です。

■納入台数

26台

LSF-805-WW（フレネルタイプ)

388

LSC-805-WW（平凸タイプ）

50台

ホール概要
収容人員 ＝

本 社・営 業 部

東京都千代田区神田須田町1-24
北海道札幌市中央区南1条西7-12（都市ビル）☎ 011-261- 0321

仙台営業所

宮城県仙台市青葉区二日町3-10（グラン・シャリオビル）☎ 022-263-0221

名古屋営業所愛知県名古屋市東区武平町5-1（名古屋栄ビルディング）☎ 052-951-7425

大阪営業所

大阪府大阪市北区西天満4-11-23（満電ビル）☎ 06- 6312-1913

広島営業所

広島県広島市中区銀山町1-11（WAKO稲荷大橋ビル）☎ 082-249-6400

福岡営業所

福岡県福岡市中央区大名1-14-45（Qʻiz TENJIN）☎ 092-741-4762

沖縄出張所

沖縄県那覇市安里2-6-23（インペリアルハイム喜納Ⅰ 308） ☎ 098-951-0360

札幌営業所

2023年3月10日 発行 ｜ LIGHTING DATA SHEET ｜ No.323 ｜ ライカ南国ホール☎ 03-3252- 0321

ステージサイズ（ステージデッキ35台使用時）
間口 ＝ 12.6m

スクール形式 約240名
シアター形式 移動観覧席利用 約400名
平土間利用

約450名

奥行 ＝4.5ｍ

高さ ＝ 5.52ｍ（舞台〜キャットウォーク下）

バックナンバーのご案内

客席 平土間状態

LIGHTING DATA SHEET は MARUMO WEB で、バックナンバーを含めて閲覧できます。詳しくは https://marumo.co.jp をご覧ください。
LIGHTING DATA SHEET ｜ No.323 ｜ ライカ南国ホール

ホール

舞台照明設備ホール

舞台照明設備自由な会場レイアウトを支えるホール各所に配置された充実の負荷設備
移動観覧席を展開させたシアター形式や、テーブルとイスを並べたスクール形式、フルフラットな平土間空間を利用したブース形式など、イベントに合わせて会場レイアウトを自由に変更できる本ホールでは、多様な形式でのライティングに対応するため、ホール各所で効率よく照明機材を使用できるよう客席エリアを中心に充実した設備が配置されています。
例えば、ホール天井部のサスペンションライトは舞台側の３列に加え、客席側にも電動昇降できるサスペンションライトが３列設けられています。
この６列のサスペンションライトはすべて同じ種類の電源、回路数、コンセント数を持ち、舞台、客席エリア問わず、均一の条件で照明機材を仕込むことが可能となっています。
さらに、ホール両側のサイドバルコニーや、客席天井部のキャットウォーク、フロア壁面など随所にコンセントボックスを設置し、ホール内のあらゆる所からの投光を可能とし、空間全体を活かした照明演出を実現します。
基本の常設器具としてはピンスポットライトを除き、すべてLED器具で構成していますが、各ポジションに100V 60Aおよび200V 20Aの直回路が給電されているほか、制御信号線として扱いやすいDMXと大容量のデータ伝送が可能なイーサネットの両方の回線が敷設されており、移動型調光器を用いたハロゲン器具の使用や海外製のムービングライトなど多彩な持込機材に対しても場所を選ばず迅速に対応できる利便性の高い設備となっています。

客席から舞台ライカ南国ホールは、鹿児島市中央町19・20番街区の再開発事業として建設された「鹿児島中央タワー」内の複合商業施設「Li-Ka 1920」5階に位置する多目的ホールで、2021年(令和3年)6月にオープンしました。
九州新幹線の終着駅であるJR鹿児島中央駅からペデストリアンデッキで直結というアクセスのしやすさと、ロールバック式の移動観覧席や組み立て式のステージ採用によるフレキシブルな会場レイアウトが特長のホールで、セミナーや説明会、展示会などのビジネスイベントから、音楽ライブや演劇などエンターテインメント性の高い催し物まで幅広い用途に利用できます。ホール後方のスライディングウォールを開放することで、駅前周辺の街並みを一望できるホワイエと一体となる大空間としても活用でき、災害時には帰宅困難者等の一時的な避難場所の役割も期待されています。また、同フロアには貸会議室やコワーキングラウンジも併設されており、それぞれのワークスタイルや目的に合わせた使い方ができる多機能施設となっています。

サスペンションライト

舞台上部■電源設備・調光装置
主幹直調電源回
光回盤1φ3W 90kVA

路

直20A
直60A

路

（ 持 込 対 応 用 ）丸茂電機では、ライカ南国ホールに機能性に優れた最新の舞台照明設備を納入しました。鹿児島の新たな情報発信拠点として、あらゆるイベントニーズに応えるホールの活動をMARUMOの技術が支えていきます。

照 明 機 器 電 源 盤

20回路
24回路

直30A
2回路
200V20A 10回路

移動型調光器2kW×3ch 10台（30ch）
1φ3W 60kVA（上手サイドバルコニー）
制御信号パッチ盤

キャットウォーク

■負荷設備
■断面図

調光操作卓
（PRETYNA-M 据置型プリセット60本仕様）

⑪⑭

①②

⑥ ⑤ ④

⑪⑦

⑩⑬
①③⑫⑪⑧

⑨③③

数量

① 舞台ウォールコンセント

5個※② ロアーホリゾントライト
（LED）

9台

③ 客席ウォールコンセント

6個④ 第1サスペンションライト
（LED）

1 列 （24）⑤ 第2サスペンションライト
（LED）

持込照明機器電源盤

LIGHTING DATA SHEET ｜ No.323 ｜ ライカ南国ホール

直回路
200V

制御信号

60A

20A

DMX DMXOUT
IN

LAN

4225242262

3

1

1

11 列 （24）3

11

1⑥ 第3サスペンションライト
（LED）

1 列 （24）

3

1

1

1⑦ 客席第1サスペンションライト
（LED）

1 列 （24）

3

1

1

1⑧ 客席第2サスペンションライト
（LED）

1 列 （24）

3

1

1

1

⑨ 客席第3サスペンションライト
（LED）

1 列 （24）

3

1

1

1⑩ サイドバルコニーコンセント（LED）

2 個 （8）22

2⑪ キャットウォークコンセント

8個

20A

1個

2

⑭ 持込照明機器電源盤

1面

4LIGHTING DATA SHEET ｜ No.323 ｜ ライカ南国ホール

82⑬ 持込卓用コネクタボックス

ピンスポットライト

30A8⑫ フォローピンスポットライト クセノン1kW 2 台※①舞台ウォールコンセントより給電。

主幹電源盤・分岐盤

直回路
100V

名 称項4211

1

11