設計・施工説明書
リンクコントローラ
macラベルをここに貼付してください。

巻末に保証書を添付しておりますので、必要事項をご記入の上、必ずユーザー様に本説明書をお渡しください。
●記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。
●詳しくは、本説明書及び下記のHPをご参照ください。
設計・施工説明書
http://www.cextension.jp/tostem̲p/manual.asp?cat̲id=MAM484

アプリユーザーマニュアル
https://www.cextension.jp/tostem̲p/manual.asp?cat̲id=MAM485

Life Assist の商品情報
https://www.lixil.co.jp/lineup/solar̲roof̲outerwall/lifeassist/ユーザー様への引渡し品
・設計施工説明書（本誌※保証書に記入ください）・リンクコントローラのmacラベル（本誌表紙に貼付）
・温湿度センサの電池
・LifeAssist web申込書
・LifeAssist サービス申込お客様番号（ユーザー様用封筒のみ）

1

目次
１．
はじめに ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P3〜P14
1-1．安全にお使いいただくために ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P3
1-2．使用上のご注意 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P4
1-3．
システムの特長 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P6
1-4.システムの連携概念図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P7
1-5.システムの機能と役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P9
1-6．
システム構成と接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P11
1-7.アシストルール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥P13
２.商品の名称と機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P15〜P24
2-1.専用無線LANルータ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P15
2-2.ホームコントローラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P16
2-3.リンクコントローラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P17
2-4.屋内カメラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P18
2-5.ドア窓センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P19
2-6.モーションセンサー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P20
2-7.温湿度センサハブ/温湿度センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P21
2-8.ローカル用USBメモリ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P22
2-9.システム機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P23
３．
本システムを利用するまでの流れ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P25〜P66
3-1.本システム導入フロー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P25
3-2. Ⅰ ご購入商品の決定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P26
3-3. Ⅱ 機器設置位置と先行配線位置の決定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P27
3-4. Ⅲ 初期動作確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P28
1）
ホームコントローラ システムのみの接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P28
2）
リンクコントローラ＋ホームコントローラ システムの接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P31
3-5. Ⅳ ホームコントローラの初期設定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P37
3-6. Ⅴ 機器の設置・接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P421）専用無線LANルータ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P42
2）
ホームコントローラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P44
3）
リンクコントローラ（ゲートウェイ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P46
4）屋内カメラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P48
5）ドア窓センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P506）広域人感センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P537）狭域人感センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P568）温湿度センサハブ/温湿度センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P60
3-7. Ⅵ 絶縁シートの挟み込み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P61
3-8. Ⅶ インターネット回線の申込 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P62
3-9. Ⅷ クレジットカード情報の登録・申し込み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P62
3-10. Ⅸ アプリのダウンロード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P62
3-11. Ⅹ アシストルールの設定・停止・解除方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P63
1）例１：外出モード時のルール（お出かけ時） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P632）例２：外出モード時のルール（不在） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P643）例３：音声認識によるルール（スマートスピーカー）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P66
3-12.アプリ画面遷移 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P68
4．接続機器を追加・交換・削除する場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P69〜P80
4-1.各機器のペアリング（追加）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P69
1）
ホームコントローラの追加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P69
2）
リンクコントローラ（ゲートウェイ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P70
3）屋内カメラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P72
4）ドア窓センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P735）広域人感センサ/狭域人感センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P74
6）温湿度センサハブ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P76
7）温湿度センサ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P77
4-2.機器の削除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P79
5．家電・建材との連携 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P81〜82
5-1.ECHONET Liteの対応機器と連携について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P81
5-2.ホワイトリストについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P82
6．
トラブルシューティング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P83〜86
7．IoTホームリンクサービス「LifeAssist」利用規約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P87〜89
8．保証とアフターサービス（よくお読みください）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P90
保証規定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P91
保証書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ P94

2

１．
はじめに

１-１．安全にお使いいただくためにここに示した注意事項は、安全な設置作業および安全にご使用いただくための重大な内容を記載しています。
必ずお守りください。誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害を、次のように区分して説明しています。

警告

取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。

注意

取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害 ※の発生が想定されます。

※物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットなどに関わる拡大損害を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
● 禁止

禁止の通告

● 分解禁止機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告● 指示

使用者の行為を指示する表示

警告
電気工事は「電気設備に関する技術基準」「内線規程」など該当法規制に従い、有資格者が実施してください。感電、火災のおそれがあります。
必ず専用ACアダプタをご利用下さい。
専用ACアダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります。
植込み型医療機器を装着した人が、本製品をご使用される場合は、植込み型医療機器の取扱説明書
および担当医師の指示に従ってください。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。
発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないでください。
発煙・発火・火災・爆発のおそれがあります。
ぬれた手で触れないでください。
感電による傷害や機器故障のおそれがあります。
次のような場所には設置しないでください。焼損のおそれがあります。
●屋外や軒下等の雨水があたるところ。
●浴室、洗面所、脱衣所、作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が25〜85%RH 以外のところ。
分解・改造しないでください。
感電による傷害や発煙・発火・火災が起こるおそれがあります。電波法でも禁止されています。
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。

3

注意
ユーザー様の目の届かない環境での機器操作『遠隔操作』をする場合、以下のことをお守りのうえ、ユーザー様ご自身のご判断で使用可否を判断し、ご自身の責任のもとで使用してください。機器がユーザー様の意図しない作動をすることにより、ケガや防犯性の低下などが起こる事があります。
例１：電動シャッターの閉操作によるご家族の方の締め出し、シャッターによる挟み込み、動作に驚いて転倒するなど。
例２：サッシが施錠されていない状態での電動シャッターの開操作による防犯性の低下。
例３：玄関電気錠の施錠によるご家族の方の締め出し。
・遠隔操作を行う機器は弊社ホームページ掲載の最新の「LifeAssistホワイトリスト」より選定してください。
・事前に機器に必要な日常点検などで異常がない事を確認し、機器周辺に機器の動作を妨げるものまたは機器の操作により影響を受ける可能性のあるものがないことを確認してから操作してください。
スマートスピーカーなどからの機器操作『音声操作』をする場合、以下のことをお守りのうえ、ユーザー様ご自身のご判断で使用可否を判断し、ご自身の責任のもとで使用してください。第三者の音声操作によりユーザー様の意図しない機器が作動をすることにより、ケガや防犯性の低下などが起こる事があります。
・音声操作を行う機器は弊社ホームページに掲載の最新の「LifeAssistホワイトリスト」より選定してください。
・音声操作のための言葉『指示語』を登録できる機能がある場合、必ずユーザー様ご自身で登録し、第三者に知られないようにしてください。
・『指示語』を登録できる機能がある場合、第三者に類推されにくい指示語を登録し、定期的に変更してください。

１- 2．使用上のご注意

安全上の要点以下に示す項目は安全を確保する上で必要なことですので、必ずお守りください。
●Life Assistに発煙、発熱、その他の異常を感じた場合は、電源を切りコンセントまたは電池を抜いてくだ
さい。
●機器の電源コネクタには、付属の専用ACアダプタ以外を接続しないでください。
●水などがかからないように注意してください。
●押入や階段下など、通風を妨げるような場所に設置しないでください。
●振動、衝撃の影響が大きいところには保管・設置（輸送を含む）
しないでください。

使用上のご注意●ご利用前に必ず利用規約を十分に理解し、ご承諾の上利用を開始してください。
●電波強度によって設置希望場所にデバイスを設置できない場合があります。
●リンクコントローラは常時電源を入れた状態にしておいてください。
電源を抜いてしまうと、接続されたデバ
イスの電池寿命が著しく低下してしまいます。
●Life Assist機器は常時電源が入った状態で、インターネットに接続されている必要があります。
インターネッ
ト回線障害時や、停電時にはサービスは利用できません。
●デバイスを移設すると電波強度に影響を及ぼし、正常に動作しなくなる可能性があります。
●ユーザー様保有のルーターに起因する接続不具合についてはサポート対象外となります。
●インターネットの上り速度によっては、カメラのライブ映像の途切れ、コマ落ちが発生する場合があります。
●LifeAssistのご使用時には1つのパッケージで30Mbps以上の通信回線速度を推奨します。ただし、複数台の屋内カメラやご家庭で他の通信を併用される場合は余裕を持った通信回線をご用意ください。
●本製品は計量法に定める指定期間が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力量の証明には使用できません。
●インターネットに接続しない使用環境で、日時の設定を変更した場合、または停電が発生する場合、実績データに影響を与えることがあります。
日時は正しく設定してください。
●技術適合証明のラベルを剥がさないでください。
ラベルのないものは、使用が禁止されています。
●Life Assist機器の電源を切る際には機器それぞれの電源ボタンを押し、コンセントから外してください。
また、再度通電する場合はインターネットの上位側から順に数分ずつ間隔をあけて電源を投入してください。
機器が破損する場合があります。
4

１．
はじめに

１- 2．使用上のご注意

操作に関するご注意をする場合、
ユーザー様ご自身の判断で使用可否●ユーザー様の目の届かない環境での機器操作『遠隔操作』を決定し、ご自身の責任のもとで使用してください。
これによる損害について弊社は一切の責任を負いません。
●スマートスピーカーなどからの機器操作『音声操作』はユーザー様ご自身の判断で使用可否を決定し、ご自身の責任のもとで使用してください。
これによる損害について弊社は一切の責任を負いません。
●ご使用になるパスワードはご自身で管理し、定期的に変更してください。

使用場所に関するご注意●次のような場所に設置しないでください。
−直射日光のあたるところ−虫や小動物が多いところ−湿度変化が激しいところ−潮風にさらされるところ−風雨にさらされるところ−水を浴びる、水の侵入があるところ−氷結するところ−浴室、脱衣所、台所などの水蒸気、結露のあるところ−揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガスのあるところ−使用温度・湿度範囲以外になるところ：各機器の環境条件をご確認ください。
−標高2000ｍを超えるところ
−塵埃
（粉塵、
砂塵、
棉ホコリ、
金属粉、
ワラ屑など）の多いところ−金属・金具類に覆われたところ、金属の壁への設置、金属の机の上、金属製品のそば、無線通信を行う
機器間に以下の物質・建材がある場合（鉄板や鉄筋・コンクリート・セメント・石・レンガ・網入りガラスに近いところ）、電子レンジ及び無線に影響を与える機器（電話機・FAX・パソコン・パソコン周辺機器・
テレビ・IH製品など）の近く−電波環境・無線通信による影響が発生するところ・機器（高圧線・変電施設・アマチュア無線基地・架線・発電施設・気象レーダー・衛星レーダー・空港・近隣住宅の類似機器など）の近く−機器の特性上の電磁音（モスキート音）
及び動作音が気になるところ−天井裏など隠蔽されたところ−３階以上の建物の部屋間など複数の壁や構造材をまたぐ環境。
（有線通信機器をのぞく）

その他のご注意●廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則等に従ってください。
●機器に触れる場合は、静電気に注意してください。
●ケーブルを強く引っ張らないでください。
●保管する場合は、以下の温湿度範囲で保管してください。
−温度：-10〜50℃※リンクコントローラの保存温度は0〜40℃−湿度：25〜85％RH ※リンクコントローラの保存湿度は5〜85％RH●電池駆動のデバイスの電池が切れた場合は、お客様ご自身での電池交換をお願い致します。
●センサー端末は両面テープ及びビス止め施工になりますので、機器取り外し後、壁などにテープ剥がし跡、ビス穴などが残る場合があります。
●システムメンテナンス時は、
一部、
または全てのサービスが利用できなくなる可能性があります。
●他製品のメンテナンスツールを使用しないでください。
本製品が故障するおそれがあります。
●サポート対応において、ユーザー様のセンサーの反応履歴を確認させていただきます。カメラのライブ動画、保存された動画、写真についてはLIXIL側では確認することができません。
●端末によりアプリケーションが動作しな場合があります。
●お使いの端末・機種・ソフトウェアのバージョンや時期などによって、本書の説明内容と差異のある場合があります。
その際はお手元に表示されている実際の内容を優先してご使用ください。
5

1-3．
システムの特長

生活シーンに合わせた便利機能
さまざまな生活シーン、時間帯などに合わせてユーザー様の生活を豊かにアシスト。
例えば、
スマートスピーカーと連携することで、朝のお出かけ時に「いってきます！」と発話すれば、
自動でシャッターが閉まり、エアコンと照明をOFFにするといったことができます。
（LifeAssist機器と連携可能な機器との連携をおこなった場合）

おはよう！
自動でシャッターが
上がり、
エアコンと
照明がON!

いってきます！

6

自動でシャッターが
閉まり、
エアコンと
照明がOFF!

3

9

24
hours

24

12
カギ閉めたっけ？
スマホで”閉め忘れ”を確認！

21

15

おやすみ…
お風呂を
沸かしておこうエアコンと照明が自動でOFF！

帰宅前にお湯はり開始

ただいまー！
子どもの帰宅を動画で確認！

建材・家電等の留守宅や実家の遠隔操作

見守り/モニタリング

遠隔操作に対応した家電、建材を
スマートフォンなどから操作できます。

留守宅の確認や離れて暮らす
ご家族をやさしく見守りできます。

センサや音声認識による自動制御

エネルギーや生活習慣の
ON

見える化

VOICE

センサやスマートスピーカーと宅内の消費電力などエネルギーが連携して、遠隔操作に対応した機器を操作できます。 分かりやすく確認できます。
6

１．
はじめに

1-4.システムの連携概念図
LifeAssistのシステムはエネルギーマネジメント・家電制御を行う「ホームコントローラ」と、
センサ・カメラによるモ
ニタリング・見守りを行う「リンクコントローラ」の2つのサブシステムで構成され、これらをインターネットを介して連携することで、1つのアプリで一括管理・操作します。
「ホームコントローラ」とこれに連携する機器、「リンクコントローラ」とこれに連携する機器は、それぞれ 独立したシステムとして設置・操作することができます。例えば、HEMS
機能のみを使用したい場合は、「専用無線LANルータ」「ホームコントローラ」と「スマート分電盤」のみで 使用することができます。

操作機器と各種セ

太陽光発電

ホーム
コントローラ

照明

蓄電池
エアコン

スマートメーター
給湯設備

玄関ドア
スマート分電盤
7

シャッター

ひとつの
アプリで
一括管理！

インターネット

専用無線
LANルータンサが一括連携！

リンク
コントローラ
人感センサ（広域/狭域）

屋内カメラ

ドア窓センサスマートスピーカー

温湿度
センサハブ
8

温湿度
センサ

１．
はじめに

1-5.システムの機能と役割

専用無線LANルータの機能と役割
LifeAssistのシステムに接続する各製品機器をつなぐためのものです。
LifeAssistのシステムに接続する製品のみに使用してください。
※配線図は「1-6．システム構成と接続」をご覧ください。

ホームコントローラの機能と役割
エネルギーの見える化機能（HEMS）
スマート分電盤と接続することで、電力量や水道・ガスの使用量などのエネルギーマネジメントが行えます。※１

遠隔制御機能「ECHONET Lite規格」に対応した建材・家電の状態確認を行ったり、遠隔操作を行います。エアコン・照明・蓄電池・太陽光発電・給湯機・スマートメーター・シャッター・電気錠などと連携することができます。※２

スマート
メーター
ホームコントローラ

専用無線
LANルータ

スマート
分電盤
照明

エアコン
リンクコントローラ
玄関ドア

シャッター

「ECHONET Lite」機器
LIXIL製品9

リンクコントローラの機能と役割
見守り/モニタリング機能
留守宅の確認や離れて暮らすご家族をやさしく見守りできます。※３

自動制御機能センサやスマートスピーカーと連携して遠隔操作に対応した機器を操作できます。※４

ホームコントローラ
専用無線
LANルータ

ドア窓
センサ

人感センサ
（広域/狭域）屋内カメラ

リンクコントローラ

温湿度
センサハブ

温湿度
センサ

LIXIL製品※1 スマート分電盤とは、分岐ブレーカ毎に電力量用のセンサが組込まれ、計測できる分電盤です。LifeAssistでは連携動作が確認された機器を「ホワイトリスト」
として当社のホームページで公開していますので、ご確認のうえ連携機器をご選定ください。水道・ガスの使用量を計測する場合は、分電盤の仕様に従って、対応可能機器をご選定ください。
ただし、公開している機器との動作保証を行うものではありません。
※2 ECHONET Lite規格とは、スマートハウスを実現するための通信規格で、遠隔制御機能を有する多くの電気機器で採用されています。LifeAssistでは動作が確認された機器を当社のホームページで公開していますので、ご確認のうえ連携機器をご選定ください。ただし、公開している機器との動作保証を行うものではありません。
※3「見守り/モニタリング」の機能は、センサの動作や電力の使用量などを使用者様にご確認いただけるようにする
ことにより、ご使用者様ご自身で判断頂けるようにする機能です。通信の状況やセンサの動作などによりご確認ができなかったことによる保証を行うものではありません。
※4「1-7.アシストルール」の項目をご確認ください。

10

１．
はじめに

1-6．
システム構成と接続
ECHONET Lite 対応機器

太陽光発電

照明

など

蓄電池

給湯設備 スマートメーター

エアコン④LANケーブル
または無線(Wi-Fi)※3⑤LANケーブル
または
無線(Wi-Fi）
⑥
専用線

㉔無線
(Wi-Fi）※6⑨LANケーブル
または
無線(Wi-Fi)⑫無線（Wi-Fi）⑭-1 LANケーブル⑭-2 無線(Wi-SUN)

ドアホン JEM-A
アダプタ

ドアホン

⑦専用線

JEM-A
アダプタ

㉕専用線

変換アダプタ loTホームリンク対応
シャッター用壁スイッチ

タイマー付
壁スイッチ
㉖専用線

⑯LANケーブル⑩専用線

電気錠
コントローラ⑧専用線

スマート分電盤③無線(Wi-SUN)

⑬無線
（BLE）

⑮専用線

ホーム
コントローラ

⑪専用線

詳細

2-2

Ⅴ -2）
注意事項 3-6 ◯

玄関ドア

玄関ドア

有線LAN
ケーブル

シャッター

有線LANケーブルまたは 無線

スマート電動シャッター シャッター
無線（Wi-Fi、Wi-SUN、ZigBee、BLE）※配線を隠ぺいする場合、壁内への先行配線が必要です。
※連携する機器の仕様に従い配線・接続方法をご確認のうえ工事・設置を行ってください。

ACアダプタ用のコンセントをご用意ください。

※JEM-Aアダプタは直結可能です。

Life Assist製品の電源について:「専用無線LANルータ」、「 ホームコントローラ」、「リンクコントローラ」、「 温湿度センサハブ」、「 屋内カメラ」にはAC100Vコンセントをご用意ください。

Life Assist製品以外の電源について:
ご利用になる機器の仕様に合わせて電源・信号線の工事を行ってください。

設置上のご注意
３階以上の建物の部屋間や壁・金属・構造材をまたぐ環境では通信用の電波が不安定または遮断されることがありますので設置を避けてください。本書「安全にお使いいただくために」、「使用上のご注意」をよくお読みのうえ設置機器／設置場所をご選定ください。
配線についてNo

配線種
専用無線LANルータ① LANケーブル
専用無線LANルータ② LANケーブル
ホームコントローラ③ 無線（Wi-SUN）④ LANケーブルまたは無線（Wi-Fi）専用無線LANルータ⑤ LANケーブルまたは無線（Wi-Fi）専用無線LANルータ
JEM‐Aアダプタ⑥ 専用線（３芯）JEM‐Aアダプタ⑦ 専用線（４芯）

接続機器
備考
家庭用モデム/ONU/ユーザー様ルータ 専用無線LANルータに同梱（0.5m）
スマート分電盤
現地手配※1
スマートメーター
ECHONET Lite対応家電・住宅設備機器 現地手配※2
現地手配※2JEM-Aアダプタ
※3
ドアホン
現地手配
現地手配(JEM-Aアダプタに同梱）
電気錠コントローラ

11インターネット

水道・ガス計量センサ②LANケーブル①LANケーブル

※4

スマート
スピーカー
㉓無線（Wi-Fi）

ユーザー様ルータ

LIXIL 製品LifeAssist 製品㉒LANケーブルまたは無線（Wi-Fi）※5

屋内カメラ

専用無線LANルータ

詳細 2-4Ⅴ -4）
注意事項 3-6 ◯Ⅴ -1）
詳細 2-1 注意事項 3-6 ◯⑳LANケーブル

ドア窓センサ

⑰無線(Wi-Fi)⑱無線(ZigBee）

詳細

2-5

Ⅴ -5）
注意事項 3-6 ◯⑲無線(ZigBee）

広域/狭域
人感センサ

リンクコントローラ

詳細

Ⅴ -3）
詳細 2-3 注意事項 3-6 ◯

Ⅴ -6）
〜7）
注意事項 3-6 ◯

2-6

温湿度
センサハブ
詳細

2-7

Ⅴ -8）
注意事項 3-6 ◯㉑無線(COSS）

温湿度センサ
詳細

2-7

Ⅴ -8）
注意事項 3-6 ◯

No
配線種
接続機器
備考
電気錠コントローラ
玄関ドア(電気錠)
現地手配(電気錠関連部品に同梱）⑧ 専用線
現地手配※2JEM-Aアダプタ⑨ LANケーブルまたは無線(Wi-Fi） 専用無線LANルータ⑩ 専用線（４芯）JEM‐Aアダプタ
タイマー付壁スイッチ
現地手配(JEM‐Aアダプタに同梱）⑪ 専用線（8芯）タイマー付壁スイッチ
シャッター本体
電動シャッターに同梱
専用無線LANルータ
変換アダプタ⑫ 無線（Wi-Fi）
変換アダプタシャッター本体⑬ 無線（BLE）⑭-1 LANケーブル
専用無線LANルータ
loTホームリンク対応シャッター用壁スイッチ
有線接続の場合 現地手配※2⑭-2 無線（Wi-SUN）
ホームコントローラ
loTホームリンク対応シャッター用壁スイッチ⑮ 専用線（8芯）loTホームリンク対応シャッター用壁スイッチ
シャッター本体
電動シャッターに同梱⑯ LANケーブル
専用無線LANルータ
ホームコントローラ
ホームコントローラに同梱(0.5m)⑰ 無線（Wi-Fi）
専用無線LANルータ
リンクコントローラ⑱ 無線（Zig-Bee）
リンクコントローラ
ドア・窓センサ⑲ 無線（Zig-Bee）
リンクコントローラ
広域／狭域人感センサ
専用無線LANルータ
温湿度センサハブ
温湿度センサハブに同梱（1.0m）⑳ LANケーブル㉑ 無線（COSS）
温湿度センサハブ
温湿度センサ屋内カメラ㉒ LANケーブルまたは無線（Wi-Fi）専用無線LANルータ
現地手配※5
専用無線LANルータ
スマートスピーカー㉓ 無線（Wi-Fi）
現地手配
専用無線LANルータ
ドアホン※6㉔ 無線（Wi-Fi）
現地手配
ドアホン※6電気錠コントローラ㉕ 専用線（４芯）
現地手配（電気錠関連部品に同梱）
電気錠コントローラ
玄関ドア(電気錠)㉖ 専用線
現地手配（電気錠関連部品に同梱）※1 水道・ガス計量センサへの接続は分電盤の仕様に従ってください。
※2 連携する機器に合せて、接続方法を選定してください。通信の安定のため、LANケーブルでの接続を推奨します。
※3 JEM-Aアダプタと連携可能なドアホンは、パナソニック社製「どこでもドアホン」
・「外でもドアホン」シリーズです。
※4 LANポートが不足する場合専用無線LANルータの接続確認済のハブより機器を選定し、接続例に従ってください。LifeAssist機器・
ECHONET Lite機器はこれに接続してください。
※5 LANケーブルはPOE給電対応のストレートタイプケーブル/CAT5eUTP以上/AWG24以上/最長30m以下のものをお使いください。
新築など隠ぺい配線の場合は、先行配線を行ってください。
※6 連携可能なドアホンは、
アイホン（株）製「WP-24」
シリーズです。

12

１．
はじめに

1-7.アシストルール

一人ひとりの生活スタイルに合わせて、おうちの中を自由にルール設定できます。
ルール機能とはルールを複数組み合わせて、1つのトリガから複数の機器を自動制御することができます。
さまざまな生活シーンに合わせて、ユーザー様に「モード」を設定していただきます。
「モード」起動中のある条件のとき、きっかけとなる「トリガ」が発生すると、機器に「アクション」を起こさせるよう、設定ができます。例えば、ご家族の帰宅をお知りになりたい場合、生活シーンは「外出中」、
トリガとなる「ドア窓センサ」、
アクションを「カメラ」
で撮影し、予め設定した送付先に「メール」を送信するような設定をすることができます。

Mode モード

Trigger きっかけ

Action 動作
建材

在宅

ドア窓センサスマートスピーカー

玄関キー シャッター
その他設備機器

etc.
人感センサ（広域/狭域）

温湿度
センサ

給湯設備 屋内カメラ

例えばこんな使い方

在宅在宅時に、部屋の温度が、指定温度を超えたら、自動で冷房を入れることができます。
外出時に、ドア窓センサが開くと、カメラでビデをを撮り、ユーザー様へメールを送信する等ができます。
夜にトイレに起きると、狭域人感センサが反応し、廊下やトイレの照明を自動で点ける事ができます。
ドアや窓が開いたら、ビデオを撮ってLINEに通知したり、自動で照明を点ける事で、長期的に家を留守にする際も、お家を見守る事ができます。

13

IFTTT（イフト）とは専門知識なしで、さまざまなウェブサービスやアプリ、IoTデバイスなどの異なるプラットフォームを連携する便利なツールです。LifeAssistと他社の製品を連携させる場合に使用します。

IFTTT
if

Recipeif this then that

this then that

Trigger

ActionLifeAssistと連携させたいサービス同士やIoTデバイスなどでアプレット（ルール）を作ります。

if

（もし）

this

then that（ならば）

スマートスピーカー

照明

例えばこんな使い方
声を掛けるだけで自動で操作が可能になります。
「ダイニングの照明を明るくして」
対象の照明が点灯します。

音声でおうちをコントロール
エアコンや照明、テレビなどの家電製品を音声でコントロール「リビングのエアコンを冷房でつけて」
対象のエアコンが運転開始します。

本書「安全にお使いいただくために」、「使用上のご注意」をご確認ください。
注意スマートスピーカーなどからの機器操作『音声操作』
をする場合、
以下のことをお守りのうえ、
ユーザー様
ご自身のご判断で使用可否を判断し、ご自身の責任のもとで使用してください。
第三者の音声操作によりユーザー様の意図しない機器が作動をすることにより、ケガや防犯性の低下などが起こる事があります。
・音声操作を行う機器は弊社ホームページに掲載の最新の「ＬｉｆｅＡｓｓｉｓｔ ホワイトリスト」より選定してください。
・音声操作のための言葉『指示語』を登録できる機能がある場合、必ずユーザー様ご自身で登録し、第三者に知られないようにしてください。
・『指示語』を登録できる機能がある場合、第三者に類推されにくい指示語を登録し、定期的に変更してください。

使用上のご注意
発話登録する指示語は、他人に推察され難いものを設定ください。
他人の音声などによる宅外からの操作により、家電や建材の思わぬ動作や防犯性の低下を招くことがあります。
例１:『 シャッターを開けて 』⇒ 留守中にシャッターが開き、防犯性を低下させる可能性があります。
例２:『 鍵を掛けて 』⇒ 玄関の外に出ている際に締め出しの可能性があります。
14

２. 商品の名称と機能

2-1.専用無線LANルータ
製品

製品名称
商品コード

専用無線LANルータ
Z-C001-NRAC

製品型番

WSR-300HP

機能説明

LifeAssist機器を、
インターネット環境へ接続するための専用無線LANルータ。

31

背面

（45）

(35)

（68）

140

形状
（1490）
8
（64）

（113）
140

※（

）の寸法は参考値です。

●LAN (RJ-45) 3ポート
外部インター●INTERNET 1ポート
フェイス
●DC IN
DC 5V※ホームコントローラ、温湿度センサハブ、屋内カメラ (or Wi-Fi)へ接続※WAN側(インターネット回線側)※付属ACアダプタ接続

無線インターフェイス ●Wi-Fi※IEEE802.11b/g/n 準拠 ※参考値：見通し通信距離 50m

2.4GHzハードウェア仕様

スイッチ●電源スイッチ●AOSSスイッチ●Resetスイッチ●モードスイッチ※本体の電源オン/オフを行う。
※AOSS/WPS利用時に使用。
※5秒以上押しで、全て初期化（ペアリング解除）されます。通常使用しません。
※動作モードを設定するスイッチ（LifeAssist使用時は、AUTOモードを推奨。）※電源状態表示表示●Power ランプ●WIRELESSランプ●INTERNETランプ●ROUTERランプ

外形※無線通信状態表示※インターネット接続状態表示※ルータ/ブリッジ モード状態表示

W31×H140×D140 mm

質量

232g
DC12V 1A
消費電力
最大5.8W
設置条件
屋内設置
動作温度範囲(℃) 0〜40℃
動作湿度範囲(%) 10〜85% RH
付属品
ACアダプタ…1個
電源※ACアダプタ供給(AC100V 50/60Hz)

環境条件※直射日光の当たらない場所※結露なきこと

LANケーブル…1本（0.5m) スタンド…1個

15

取扱説明書…1部

2-2.ホームコントローラ
製品

製品名称
商品コード

ホームコントローラMIRUECO mini

製品型番

Z-A001-NRAC
MIRUECO mini

機能説明

エネルギーの見える化（電気、ガス、水道）、家電制御（ECHONET Lite対応機器）を行うコントローラ。
35

背面

95

120

形状
※ACアダプタは2種類ありますType1:47／ :53／ :25
Type2:50／ :64／ :26.5※（ ）の寸法は参考値です。
※WAN側(専用無線LANルータ)へ接続※ローカル用USBメモリ差込（ローカル時のみ）

無線インターフェイス ●Wi-SUN※Wi-SUN HAN対応 ※参考値：見通し通信距離 100m

ハードウェア仕様●LAN (RJ-45) 1ポート
1ポート
外部インター ●USB2.0
●DC
IN
DC 5V
フェイス
●AIF認証920MHz※付属ACアダプタ接続●ディップスイッチ※起動時（電源ON時）に約1分程押し続ける事により「工場出荷状態戻る」となります。
通常は押しても何も変化はありません。
※ローカル/オンライン切替時に利用。通常使用しません。

表示●Power ランプ●SERVERランプ●S-METERランプ●EXT.ランプ※電源状態表示※ネットワーク通信状態表示※スマートメーター通信状態表示※機能拡張用（未使用）

外形

W35×H120×D95mm

質量

250g

スイッチ

●Resetスイッチ

電源

DC5V 2.4A※ACアダプタ供給(AC100V 50/60Hz)
最大10W
設置条件
屋内設置
※直射日光の当たらない場所
動作温度範囲(℃) 0 〜40℃
※結露なきこと
動作湿度範囲(%) 10 〜 90% RH
保存温度範囲(℃) -10 〜 50℃※結露なきこと
保存湿度範囲(%) 10 〜 90% RH
スマート電力量メータークラス、家庭用エアコンクラス、電気温水器クラス、蓄電池クラス、燃料電池クラス、瞬間式給湯器クラス 取得
AIF認証
ACアダプタ…1個 LANケーブル…1本（0.5m) 取扱説明書…1部
付属品
消費電力

環境条件

16

２. 商品の名称と機能

2-3.リンクコントローラ
製品

製品名称
商品コード

リンクコントローラ
Z-D001-NRAC

製品型番

FCL5320A

機能説明

各種センサ、
カメラによる検知、監視、
スマートスピーカによる遠隔制御を行うコントローラ。
60

（32）

95

形状

（25）

※（

）の寸法は参考値です。

外部インターフェイス ●USBポート 1ポート

※メンテナンス用

無線インター ●Wi-Fi
フェイス●ZigBee※WAN側(専用無線LANルータ)へ接続 ※参考値：見通し通信距離 50m

ハードウェア仕様

スイッチ

2.4GHz
2.4GHz●Resetスイッチ●WPSスイッチ●LED(3色)ランプ

表示

外形※各センサへ接続 ※参考値：見通し通信距離 30m※長押しで全て初期化（ペアリング解除）されます。
ご注意ください。通常使用しません。
※メンテナンス用です。使用しないでください。
※赤点灯：アクティベーション時…初期処理モード：セットアップ後…オフライン※赤点滅：アクティベーション時…アクセスポイントモード：セットアップ後…ペアリング済みデバイスのエラーアラート※橙点灯：タイムアウト⇒電源の抜き差し必要。
※橙点滅：アクティベーション準備モード※白点灯：オンラインモード※白点滅：ファームウェア更新中 ⇒電源を抜かないこと。

W60×H95×D48 mm

質量96g
AC100V 50/60Hz 0.1A
消費電力
最大10W
※直射日光の当たらない場所
設置条件
屋内設置
動作温度範囲(℃) 0〜40℃※結露なきこと
動作湿度範囲(%) 5〜85%RH
固定用アタッチメント…1個（使いません） 固定ねじ…1本（使いません） MACアドレスシール…1枚（保管してください） 取扱説明書…1部
付属品
電源

環境条件

17

2-4.屋内カメラ
製品

製品名称
商品コード

屋内カメラ
Z-D201-NRAC

製品型番

iCamera2

機能説明

静止画撮影、動画撮影、赤外線による暗所撮影、モーション検知による撮影を行うネットワークカメラ。

①
(45)

(35)

②

③

(68)
76.8

(38.6)

形状
190
76.8

120

（1490）

（72）

32.7

86.75
※（

180

86.75

）の寸法は参考値です。

外部インター ●LAN (RJ-45) 1ポート
フェイス

※POE給電に使用。
（LANケーブル経由で電源を供給します）※専用無線LANルータと有線接続または無線接続で通信することが可能。

無線インター ●Wi-Fi
フェイス※参考値：見通し通信距離 50m

ハードウェア仕様

スイッチ
表示
外形
質量
電源
消費電力

2.4GHz●WPS/リセットスイッチ※短押：WPS利用時に使用。
されます。
ご注意ください。
通常使用しません。
※長押し:全て初期化（ペアリング解除）●電源/WiFi ランプ(正面下部 右側)(電源ON後、5分間のみ) ※緑点灯：電源オン ※緑点滅：WiFi電波強度確認中。
※緑点灯：ネットワーク接続確立済み ※緑点滅：ネットワーク通信中。
●Networkランプ(正面下部 中心)※緑点灯：WPS接続失敗時、5秒点灯 ※緑点滅：WPS接続処理中。
●WPS ランプ(正面下部 左側)

W76.8×H76.8×D32.7mm (スタンド除く)
165g(スタンド含む)
POE給電(DC12V/1A)
最大12W※ACアダプタ供給(AC100V 50/60Hz)

視野角

環境条件

110度
720P HD(1280×720)
設置条件
屋内設置
動作温度範囲(℃) -20℃〜45℃
動作湿度範囲(%) 10%〜85% RH
解像度

付属品

※直射日光の当たらない場所※結露なきこと①ACアダプタ…1個 カメラスタンド…1個 保護キャップ…1個 ③電源変換ケーブル(黒)…1本②ペアリング用ケーブル(白)…1本 LANケーブル…1本（1.5m）
固定ねじ…3本 固定ねじ用アンカー…3本 取扱説明書…1部

18

２. 商品の名称と機能

2-5.ドア窓センサ
製品

製品名称

ドア窓センサ

商品コード
製品型番

Z-D101-NRAC
MCT-350 SMA

機能説明

ドア、窓などに取り付け、開閉状態の検知、通知を行うセンサ。
マグネット

センサ本体
59.5

形状

29

10

11

スペーサー
（センサ本体用）

65

22

33

無線インター ●ZigBee 2.4GHz
フェイス
ハードウェア仕様

構成
スイッチ
表示
外形
質量
電源

環境条件

設置条件

●センサ本体●マグネット※閉時のセンサ本体とマグネットの隙間は、
正しい向きで15mm以内の設置にて使用｡●ペアリング用スイッチ ※ペアリング準備モードにする場合に使用。
●ペアリング用LED (緑) ※ペアリング準備モード時に点滅。
●センサ本体:W29×H59.5×D11 mm● マグネット:W10×H59.5×D11mm●センサ本体:20g（電池含む）●マグネット: 13g

コイン型リチウム電池 ※付属の電池は動作確認用です。ご利用の際にはお早めに交換してください。
(CR2450)…1個

屋内設置
動作温度範囲(℃) -10〜50℃
動作湿度範囲(%) 5〜85% RH
付属品※リンクコントローラへ接続※参考値：見通し通信距離 30m※直射日光の当たらない場所※結露なきこと

スペーサー（マグネット用）…1セット スペーサー（センサ本体用）…1個
両面テープ（マグネット用）…1枚 両面テープ（センサ本体用/スペーサー用）…1枚
リチウム電池（CR2450）…1個 取扱説明書…1部

19

2-6.モーションセンサー
製品

製品名称
商品コード

広域人感センサ
Z-D121-NRAC

狭域人感センサ
Z-D111-NRAC

製品型番

MP-841
人の動きを広域で検知、通知するセンサ。

Clip SMA
人の動きを狭域で検知、通知するセンサ。

機能説明

(65)

79

105

背面

形状
119

(36)
(19)
※（

33.5

）の寸法は参考値です。

※（

無線インター ●ZigBee 2.4GHz ※リンクコントローラへ接続※参考値：見通し通信距離 30m
フェイス
スイッチ

ハードウェア仕様

検知範囲）の寸法は参考値です。

●ZigBee 2.4GHz●Resetスイッチ ※本体リセット時に使用。通常使用しません。 ●Resetスイッチ※リンクコントローラへ接続※参考値：見通し通信距離 30m※本体リセット時に使用。通常使用しません。

※電源起動時に点滅。
●ペアリング用LED（赤） ※ペアリング準備モード時に点滅。
※モーション検知時に点灯。
※通信異常時に3秒点灯。

●赤LED
表示

(35)

●緑LED（本体内部に実装） ※本体リセット時に点灯。 ●RFモジュールLED（緑） ※本体リセット時に点滅。
通常18本のビームを照射しており、そのうち※2本を遮った場合に検知します。
●検知距離：最大約15ｍ（設置高2.1mの時）●検知角度：水平方向約90度

通常2本のビームを照射しており、2本を遮った場合に検知します。
●検知距離：最大約5ｍ●検知角度：水平方向約9.5度※小さなお子様や小動物（38kg以下）は検知しない場合があります。

外形

W79×H119×D33.5mm

W35×H105×D35 mm

質量119g (電池含む)

60g (電池含む)

電源

リチウム電池 ※付属の電池は動作確認用です。
ご利用の際にはお早めに交換(CR123A)…2個 してください。

リチウム電池(CR123A)…1個

環境条件

消費電力

最大10W
設置条件
屋内設置
動作温度範囲(℃) -10〜50℃※直射日光の当たらない場所

動作湿度範囲(%) 5〜85% RH※結露なきこと

付属品

最大10W
屋内設置
-10〜50℃
5〜85% RH

※付属の電池は動作確認用です。
ご利用の際にはお早めに交換してください。

※直射日光の当たらない場所※結露なきこと

両面テープ…1枚 固定ねじ…2本 固定ねじ用アンカー…2本 両面テープ…1枚 固定ねじ…2本 固定ねじ用アンカー…2本
リチウム電池 (CR123A)…2個 取扱説明書…1部
横付け用ブラケット…1セット リチウム電池 (CR123A)…1個 取扱説明書…1部

20

２. 商品の名称と機能

2-7.温湿度センサハブ/温湿度センサ
製品

製品名称
商品コード

温湿度センサハブ
Z-D131-NRAC

温湿度センサZ-D141-NRAC

製品型番

LS090WH

LS091WH

機能説明

温湿度センサと管理サーバを中継するハブ。

温度、湿度、照度を計測、通知するセンサ。

110.8

28

110.8

16.2

LifeSmart
裏面

38

形状

LifeSmart

(42)

%RH

℃

38

(16)

LifeSmart

※（

(42)

）の寸法は参考値です。

●LAN (RJ-45) 1ポート ※WAN側(専用無線LANルータ)へ接続
外部インター●DC IN
DC 5V ※付属ACアダプタ接続
フェイス
ハードウェア仕様※温湿度センサハブへ接続※温湿度センサへ接続
無線インター ●COSS
922MHz ※参考値：見通し通信距離30m●COSS 922MHz ※参考値：見通し通信距離30m
フェイス●Resetスイッチ ※本体リセット時に使用。通常使用しません。 ●ペアリングスイッチ※ペアリング時に使用。
スイッチ
●LCD
※温度表示４桁 ※湿度表示４桁
表示●電源LED（白） ※電源ON時に点灯。

外形

W110.8×H110.8×D28mm

W38×H38×D16.2mm

質量

120g

25g

電源

DC5V 1A※ACアダプタ供給(AC100V 50/60Hz)

リチウム電池(CR2450)…1個※付属の電池は動作確認用です。
ご利用の際には
お早めに交換してください。

消費電力※直射日光の当たらない場所

動作湿度範囲(%) 5〜95% RH※結露なきこと

環境条件

最大2.5W
設置条件
屋内設置
動作温度範囲(℃) -20〜40℃

付属品

ACアダプタ…1個 電源ケーブル…1本（1.5m）
LANケーブル…1本（1.0m） 取扱説明書…1部

21

屋内設置
-20〜40℃
5〜90% RH

※直射日光の当たらない場所※結露なきこと

両面テープ…1枚 リチウム電池（CR2450）…1個
取扱説明書…1部

2-8.ローカル用USBメモリ
製品

製品名称
商品コード
機能説明

ローカル用USBメモリ
Z-A101-NRAC
ホームコントローラをインターネット接続しない場合のみ使用。インターネットが未設置時の機器の動作確認用。

4.6
24.7

13.8

形状

ホーム
コントローラ接続時

ハードウェア仕様※（(14)）の寸法は参考値です。

インターフェイス USB2.0

メモリ容量
外形
質量
電源

4GB
W13.8×H24.7×D4.6 mm
2.6g
DC5V

22

２. 商品の名称と機能

2-9.システム機能
1.システムの最大接続台数
機器名

台数 [ 台 ]専用無線ＬＡＮルータ

1

ホームコントーラ

1

リンクコントローラ

1

屋内カメラ

6

ドア窓センサ(64)

広域人感センサ(64)

狭域人感センサ(64)

温湿度センサハブ(1)

温湿度センサ(16)

ローカル用ＵＳＢメモリ

1

ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ機器

LAN(Wi-Fi 5台を含む)：30台/ Wi-SUN:16台 ※2

※1

合計 64

※1：屋内カメラが複数台の場合は有線 LAN 接続にしてください。
※2：機器の台数は機器に搭載されている ECHONET Lite のインスタンス数を合計したものです。
例：（ハイブリッド蓄電＝３、水量＝１、ガス量＝１、
コイズミ照明 ( 株 ) 製 メモリーライトコントローラ =５）
接続台数が上限に達した場合、LifeAssist アプリのホームコントローラ機器の操作画面の最上部に「上限に達している」とアラートが表示されます。

2.最長通信距離（参考値）
通信方法
有線 LAN

通信距離 [m]※3
100

Wi-Fi

50

Wi-SUN100

ZigBee30※3 ： 無線通信は障害物・障害となる電波がなく、見通しが可能な場合の参考距離です。

3.各種情報の保存数、保存期間
保存情報
ルール設定

保存数
− ※4

保存期間
− ※4

カメラ画像（静止画）

500 枚 /１日

60 日間

カメラ画像（動画 -１５秒間）

100 個 /１日

60 日間

センサ検知・異常− ※4

履歴 60 日間

温度 / 湿度 / 照度 ( 温湿度センサ )(15 分毎自動保存 ) 表示は 1 時間単位

30 日間

電力量

1 データ /１時間

10 年間

水道量

1 データ /１時間

10 年間

ガス量

1 データ /１時間

10 年間

※4 ：「ー」で表示の項目は制限がありません。

23

4.データ計測
計測データ

計測単位

計測頻度

表示単位

計測数

電力量 ( スマートメータ )0.01kWh
0.01kWh
0.01m³0.01m³30 分毎 ※6
5 分毎 ※6
5 分毎
5 分毎

kWh/1時間
kWh/1時間m³/1時間m³/1時間2(買電/売電)
max 60分岐
max 5
max 5

1℃ ※5
1% ※5
1lux ※5

15分毎
15分毎
15分毎

℃/1時間 (センサ液晶表示：0.01℃) max 16%/1時間 (センサ液晶表示:0.01%) max 16
lux/1時間(センサ液晶表示:無し)
max 16

電力量 ( スマート分電盤 )水道量
ガス量
温度データ ( 温湿度センサ）
湿度データ（温湿度センサ）
照度データ（温湿度センサ）※5：LifeAssistアプリでの表示単位。センサーの液晶表示での表示単位は、異なります。
※6：リアルタイムの瞬時値表示（W）は10秒毎（データ保存は無し）になります。

5.通信環境通信環境

推奨速度

インターネット回線

下り 30Mbps、上り 3Mbps 以上※カメラが複数の場合は有線ＬＡＮ接続とし、１台当たり上り回線速度 3Mbps 以上のネットワーク環境を推奨します。

6.アプリの対応OS
アプリの対応 OS

OS バージョン

AndroidVer. 5.0 以降

ｉOS

Ver. 10.0 以降

7.停電時のデータ取得＊停電前に各サーバに接続し、格納された計測値、情報は保持されます。
＊停電中のデータ計測はできません。復電後に再び計測を開始します。

8.メール送信先の登録件数/LINEお友達登録件数
メール送信先の登録件数

最大30件 (2019年4月時点)

LINEお友達登録件数

最大30件 (2019年4月時点)

24

3．本システムを利用するまでの流れ

3-1.本システム導入フロー
例：新築の工程（抜粋）

ビルダー様

施工業者様

Ⅰ 利用目的に合わせて、商品を選択します。
Ⅱ 住宅設計段階で、
機器の設置

設計依頼
基本設計

ユーザー様

位置・電源コンセント位置を決めます。各機器の有効検知範囲などを参考に決定してください。

スタート
LifeAssistのご提案

Ⅰ ご購入商品※LifeAssistを住宅完成後に導入する場合は、機器設置
位置にご留意ください。

の決定

Ⅲ 電気工事完了後、
システム

ご契約

機器の初期動作確認を行ないます。
1.ホームコントローラ
システムのみの接続

Ⅱ 機器設置位置

詳細設計

と先行配線
位置の決定

Ⅲ -1）
3-4 ◯

対象パック名：HEMS
2.リンクコントローラ+
ホームコントローラの接続仕様・設備・コンセント
配置等

確認申請

Ⅲ -2）
3-4 ◯

対象パック名：・おうち自動化パッケージ・おうちモニタリング
・ご家族みまもり・親孝行みまもり

着工
分電盤設置

先行配線
LANケーブルなど

Ⅳ ホームコントローラの初期設定

電気工事

配線

Ⅴ

コンセントなど

Ⅱ
3-3 ◯以降を参考に機器設置します。
Ⅲ 初期動作確認

Ⅵ 機器の動作確認後、絶縁シートを挟み込んだり電池を外して、電池の消耗をおさえます。
※一度電源が入るとシステム接続するまで電波を発します。ネットワークが切断されている場合、通常より早く電池を消耗することになります。

Ⅴ 機器設置竣工

Ⅵ 絶縁シートのインターネット
Ⅶ ユーザー様にて、挟み込み環境をご用意いただきます。
Ⅶ インターネット

引き渡し・入居

環境の用意
Ⅳ ホームコントローラの初期設定
Ⅷ クレジット

カード情報の登録・申し込み

Ⅸ アプリDL・接続

Ⅹ アシスト

ルール設定
ご利用開始※上記はパッケージ商品（ペアリング済）をご購入の場合のフローチャートです。
※接続機器の追加・交換・削除（ペアリング）を行なう場合は、4-1、4-2をご参照ください。

25

Ⅷ リンクコントローラ側のシステム（おうち自動化パッケージ、おうちモニタ
リング、ご家族みまもり、親孝行みまもり）をご利用いただく場合、クレジットカード
情報の登録・申し込みが必要です。
※詳しくはⅧ をご参照ください。
3-9 ◯Ⅸ 本システムのアプリをダウンロード

し、申し込み時の登録メールアドレスに送付されたユーザー様専用ID/PW
にてログインします。システムの電源を入れて、順次接続していきます。
Ⅹ 全機器の接続確認後、アプリ内でルールを作成し、機器の連携を設定します。

3-2. Ⅰ ご購入商品の決定
ご利用者様の生活パターン・使い方に合せ、機器の組合せをお選びください。
より選びやすいパッケージもご用意しています。

HEMS
スマート分電盤と接続する事で、エネルギーの見える化（電気、ガス、水道）、家電制御（ECHONET Lite対応
機器）を行うコントローラです。

おうち自動化パッケージ
家電・建材・スマートメーターなどを遠隔で状態確認や操作することができます。
家電機器・建材機器は「2.4GHzのWi-Fi」または「有線LAN」で接続され、「 ECHONET Lite」通信に対応している必要があります。当社HPに掲載のホワイトリストより動作確認済みの機器からご選定ください。

おうちモニタリング「おうち自動化パッケージ」に加え、各種センサ、屋内カメラを遠隔で状態確認や操作することができます。

ご家族みまもり
屋内カメラ、温湿度センサを遠隔で状態確認することができます。

親 孝 行みまもり
ドア窓センサ、広域人感センサ、温湿度センサを遠隔で状態確認することができます。

各パッケージに含まれる機器
屋内 ドア窓 広域人感 狭域人感 温湿度 温湿度 USB
リンク
ホーム
専用無線
LANルータ コントローラ コントローラ カメラ センサ センサ センサ センサハブ センサ メモリ
HEMS

1

1

おうち自動化
パッケージ※1
おうちモニタリング

1

1

1

1

1

1

1

ご家族みまもり

1

1

1

1

親孝行みまもり

1

1

1

2
2

※1.お好みで各カメラ・センサを追加し、カスタマイズできます。

26

1
1

1

2

1

1
（台/個）

3．本システムを利用するまでの流れ

3-3. Ⅱ 機器設置位置と先行配線位置の決定
・宅内でのホームコントローラ・専用無線LANルータの設置位置などを必要に応じて選定ください。
※ホームコントローラ・専用無線LANルータは隣接して設置します。

・スマート分電盤⇔ホームコントーラ間を直結するLANケーブルなどを必要に応じて先行（隠ぺい）配線
してください。
Ⅴ -1）※ハブを介した接続はできません。ハブを利用して接続する場合、の接続例に従ってください。
3-6 ◯※LANケーブルは100ｍ以下になるようご配慮ください。

・インターネットに接続されるLANケーブルをホームコントローラ設置位置まで先行（隠ぺい）配線してください。
※ユーザー様ご用意のルータが、ホームコントローラと隣接して設置される場合は、同梱のLANケーブル(0.5m)をご使用いただけます。

・ホームコントローラ設置位置に出力口の間隔が37mm以上離れている２口以上のコンセントをご準備ください。
※ホームコントローラ・専用無線LANルータの電源はACアダプタでの電源供給となります。
※ユーザー様ご用意のルータ・ONUなどが隣接設置される場合は、それらの機器用のコンセントもご用意ください。

ホームコントローラ配置イメージ

ホームコントローラ
専用無線LANルータ
Ⅲ -1）
設置の手順は 3-4 ◯をご覧ください。

ご家庭用ルータ※最終的に図の配置になるよう集めておき、
ご家庭用モデム/ONU
最初は電源コンセントを挿さないでください。
※ご家庭用ルータとモデム/ONUの電源は別途必要になります。

リンクコントローラ配置イメージ※特に右枠内の機器は設置する前に動作をご確認ください。
※最終的に図の配置になるよう集めておき、最初は電源コンセントを挿さないでください。
※ご家庭用ルータとモデム/ONUの電源は別途必要になります。

屋内カメラ

ドア窓
センサ

広域人感 狭域人感
センサ
センサ
温湿度
センサ
LifeSmart
%RH

Lif

eS

m

ar
t

℃

温湿度センサハブ
ホームコントローラ
専用無線LANルータ
ご家庭用ルータ

リンクコントローラ

ご家庭用モデム/ONU
27
25

Ⅲ -2）
設置の手順は 3-4 ◯をご覧ください。

3-4. Ⅲ 初期動作確認

1）ホームコントローラシステムのみの接続

インターネットが開通している場合・・・以下の❶〜❹の手順をご覧ください。
インターネットの開通前に動作確認を行う場合・・・次ページの「インターネットの開通前に動作確認を行う場合」をご覧ください。
Ⅳ ホームコントローラの初期設定 をご覧ください。
※スマート分電盤、
スマートメーターなどへの接続は3-5◯

インターネットが開通している場合
事前環境準備作業を始める前にご用意ください。

・スマートフォンorタブレット ・「LifeAssist」Web利用申込 お客様番号
・インターネット環境 ・電源タップ（出力口の間隔が37mm以上離れているものをご使用してください）

動作確認の手順1 機器の準備・LifeAssistの機器を半径1.5ｍ以内に集めて動作確認できるようにします。
配置イメージ

ホームコントローラ
専用無線LANルータ※ご家庭用ルータとモデム/ONUの電源は別途必要になります。

ご家庭用ルータ
ご家庭用モデム/ONU

2 インターネット環境の接続①専用無線LANルータ背面のモードスイッチがAUTOになっていることを確認します。
②インターネット環境が一時的に利用できないなどの場合は、右図のように、モバイルWi-Fiルータなどを接続して、インターネットに接続してください。
③専用無線LANルータのPowerランプ点灯後、全てのランプが緑点灯
することをご確認ください。
（約5分）◆全てのランプが点灯しない場合は、以下をご確認ください。
・各機器の電源が入っていること。
・LANケーブルが正しく接続されていること。
・PC、
スマホなどから専用無線LANルータとペアリングし、
インターネットにアクセスできること。

点灯

WiFi
専用無線
LANルータ3 ホームコントローラの接続①LANケーブルで専用無線LANルータと接続してください。
（P42参照）※ホームコントローラをインターネット環境でご使用になる場合は、
ローカル用
USBメモリは差し込まないでください。

②ホームコントローラのPOWERランプが緑点灯後、SEVERランプが緑
点灯することご確認ください。
（約5分）◆POWER,SERVERランプが緑点灯しない場合は以下をご確認ください。
・ホームコントローラの電源が入っていること。
・LANケーブルが各機器間で、正しく接続されていこと。
・専用無線LANルータとホームコントローラのLANケーブルが正しく接続されていること。
28
26

赤（点灯）
ルータ／モデムが接続されていません。

緑（点灯）
インターネットが接続されています。

ホーム
コントローラ3．本システムを利用するまでの流れ

3-4. Ⅲ 初期動作確認（LifeAssist）へのアクセス確認
4 ホームコントローラ ユーザー様向けサイト
Ⅳ ホームコントローラの初期設定 をご覧ください。
※続けて初期設定を行う場合は 3-5 ◯①ホームコントローラ本体に同梱されております『「LifeAssist」Web利用申込
お客様番号』をお手元にご用意ください。

①
④
②
③

② QRコードリーダーからアクセスする場合。
『「LifeAssist」Web利用申込 お客様番号』に記載されているQRコードから「申し込みに必要な情報のご確認」ページへアクセスしてください。
③ QRコードリーダーからアクセスしない場合。
ブラウザを立ち上げ、
QRコードの下に記載されているURLへアクセスしてください。
どちらの場合でも、左の画面が表示されます。
④ 以下を入力し、送信をタップしてください。
・ご利用になるメールアドレス ・HEMS識別コード ・確認コード●左の画面が表示されることにより、ホームコントローラがサーバと接続できた
ことの確認となります。
●左の画面が確認できない場合は以下をご確認ください。
・専用無線LANルータに接続したＰＣ、
スマホ等からインターネットにアクセスできること。
・各機器の電源が入っていること。
・LANケーブルが正しく接続されていこと。
・専用無線ＬＡＮルータの全てのランプが緑点灯していること。
・ホームコントローラのPOWER,SERVER ランプが緑点灯していること。
※ホームコントローラの「SERVER」が緑色点滅している場合は、「 ローカルモード」に設定されている場合があります。ホームコントローラに同梱のサービスマニュアル（ローカル運用版）に記載されている“動作モードの設定変更”をご参照の上、クラウドモードに切替えてください。

インターネットの開通前に動作確認を行う場合※機器設置時の動作確認用です。
スマート分電盤からの電力量計測、ECHONET Lite機器の一括制御や省エ
ネレポートなど一部の機能がご使用いただけません。
事前環境準備作業を始める前にご用意ください。
・ホームコントローラに同梱のローカルWebサーバ運用マニュアルに記載の、ローカルWeb
サーバ専用のユーザー名/パスワード
・ローカル用USBメモリ

1 機器の接続①ホームコントローラにローカル用USBメモリを挿入します。
②同梱の専用無線LANルータにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。
③電源ボタンをONにします。
④ホームコントローラにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。
⑤ホームコントローラと専用無線LANルータの「LAN」
ポートを同梱のLANケーブルで接続します。
⑥ホームコントローラ正面のLEDが（図1）ならばローカル運用の機器接続OKです。
29

2 専用無線LANルータとスマートフォンの接続①スマートフォンの「設定」
よりWi-Fi選択画面を開きます。
②Wi-Fi選択画面上で、専用無線LANルータ側面にある「SSID」を選択するとパスワード入力画面に遷移するので、専用無線LANルータ側面の「Key」
を入力します。

Key②③専用無線LANルータの設定
専用無線LANルータとスマートフォンの接続が完了すると、自動的に右記の画面が立ち上がります。インターネット回線がな
くても専用無線LANルータを使用できるようにする設定を行います。
※この画面は表示されない場合があり
ますが、その場合は❸「見える化画面
へ の ログ イン 」へ 進 んでくだ さい 。

入力

「Internet側の 「password」を 「INTERNETポートを 上記画面が表示さ確認を行う」を パスワード欄に 設定しないで使用 れたら「完了」をタッ
タップ
入力
する」をタップ
プし画面を閉じる

3 見える化画面へのログイン①ローカル運用版見える化画面へのログイン
QRコードまたはhttp://192.168.11.238/hems/index.htmlより
見える化画面へログインする。
②認証画面が表示された場合
ユーザー名：admin パスワード：mediotecMIRUECOminiを入力します。
③ホーム画面表示確認
右図のようなおうちの画像が表示されればログイン成功です。

4 ローカルモードからクラウドモードへの設定変更※インターネットが開通してから以下を実施してください。
①右記QRコードまたはhttp://192.168.11.238/hems/index.htmlより設定画面へアクセスします。
②ログイン画面が表示された場合
ユーザー名：admin パスワード：mediotecMIRUECOminiを入力します。
③画面右下の「設定」をタップし、
ドロップダウンメニューから「クラウドモードへ変更」
を選択し「送信」ボタンを押します。
※万一、送信に失敗した場合は再度③を繰り返してください。
④ホームコントローラからローカル用USBメモリを取り外します。
※取り外したUSBメモリは他のコントローラには流用できません。

「クラウドモードへ変更」を選択し「送信」ボタンを押す「設定」をタップ
Ⅳ ホームコントローラの初期設定 をご覧のうえ、
ホームコントローラの初期登録がお済でない場合、3-5 ◯
ご利用に必要な情報のご登録をお願いします。
30

3．本システムを利用するまでの流れ

3-4. Ⅲ 初期動作確認2）リンクコントローラ+ホームコントローラシステムの接続
事前環境準備作業を始める前にご用意ください。

・LifeAssistアプリを利用する為のスマートフォンorタブレット・LifeAssistアプリ ・施工業者様用の封筒（仮ユーザーID/PW） ・インターネット環境
・電源タップ（出力口の間隔が37mm以上離れているもの）
・プラスドライバー（＃１でにぎりが細いもの）
・マイナスドライバー（狭域人感センサ用） ・ドリル刃（φ4、φ7）

動作確認の手順1 機器の準備と配線
・LifeAssistの機器を半径1.5ｍ以内に集めて動作確認できるようにします。
※「 3-3.Ⅱ 機器設置位置と先行配線位置の決定 」を参考に配置/接続を行ってください。

配置イメージ
屋内カメラ

ドア窓
センサ

広域人感 狭域人感
センサ
センサ
温湿度
センサ
LifeSmart
%RH

℃

Lif

eS

m

ar

t

※特に右枠内の機器は、固定前に動作確認することで手戻りを防ぐことができます。
※最終的に図の配置になるよう集めておき、最初は電源コンセントを挿さないでください。
※ご家庭用ルータとモデム/ONUの電源は別途必要になります。

温湿度センサハブ
ホームコントローラ
専用無線LANルータ
ご家庭用ルータ

リンクコントローラ

2 インターネット環境の接続

ご家庭用モデム/ONU①専用無線LANルータ背面のモードスイッチをAUTOに切替してください。
②電源ボタンをONにします。
（POWERランプが点灯）③インターネット環境が未開通の場合は、
右図のように、
モバイル
Wi-Fiルータなどを接続して、インターネットに接続してください。
④専用無線LANルータのPowerランプ点灯後、5分程度で、全てのランプが緑点灯することをご確認ください。
◆全てのランプが点灯しない場合は以下をご確認ください。
・各機器の電源が入っていること。
・LANケーブルが正しく接続されていること。
・PC、スマホなどから専用無線LANルータとペアリングし、
インターネットにアクセスできること。
31

点灯

WiFi
専用無線
LANルータ3 リンクコントローラの接続

オフライン

赤点灯（サーバに接続されていません）①リンクコントローラを電源コンセントに挿してください。
②LEDランプが赤点灯後、橙点滅を経て、白点灯になるこ
橙点灯（接続中）とをご確認ください。
（約5分）③更に赤点滅になることをご確認後、次の手順に進んでオンライン
白点灯（サーバに接続されています）
ください。
◆白点灯に変わらない場合は以下をご確認ください。
アクセスポイントモード
・リンクコントローラと専用無線LANルータの距離が、 赤点滅 （ペアリング機器が接続
1.5m以内であること。
されていない状態です）

リンク
コントローラ4 アプリケーションの準備
iOS端末の方はApp Storeから、Android端末の方はGoogle Playストアから【LifeAssist】と検索し、LifeAssistアプリをダウンロード、または、施工業者様・
ユーザー様用の封筒に同梱のQRコードよりダウンロードしてください。
アプリ名：ライフアシスト/ L i f e A s s i s t
提 供 者： L I X I L■ LifeAssistアプリ 対応端末
・iOS10.0以降 ・Android TM 5.0以降※端末によりアプリケーションが動作しない場合があります。
※初期動作確認を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。
（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）

5 LifeAssistアプリへのログイン①LifeAssist 機器に同梱されている施工業者様用封筒の中にある、仮ユーザー名と仮パスワードの書類をご用意ください。
②ログイン画面のユーザー名・パスワードの欄にそれぞれ
仮ユーザー名と仮パスワードを入力し、❶ログイン
ボタンを押してログインします。
※パスワードは通常非表示ですが、❷ボタンをタップすると表示確認に切り替わります。
③自動でホーム画面へ移動します。
ログイン

ログインに失敗した場合ログインに連続5回失敗すると、なりすまし防止の為30分
間ブロックされますので、ご注意ください。ブロックされている間は、正しいユーザー名とパスワードで再度ログインを試みても、ログインできません。
❷

30分間以上時間をおいてから、再度ログインしてください。
❶

32

3．本システムを利用するまでの流れ

3-4. Ⅲ 初期動作確認
6 各機器の初期動作確認
ご使用される機器に応じて以下の確認を行ってください。

屋内カメラの動作確認
Ⅴ -4）①ACアダプタをコンセントに挿してください。
（ 3-6 ◯
参照）
②屋内カメラの映像が表示されているかご確認ください。

※インターネット環境の回線速度が遅い場合は、映像表示に時間がかかります。
※屋内カメラを利用しない場合は表示されません。

◆数分待っても映像の読み込みができない場合は以下をご確認ください。
・Wi-Fiルータとの距離が1.5m以内であること。
または有線であること。
・インターネット回線の通信が正常であること。

ドア窓センサの動作確認③ドア窓センサを用意して、以下の動作とアプリ
画面の表示を確認してください。

開①絶縁シートを引き抜いてください。
※動作確認後には再度使います
ので捨てないでください。

ポイント②「ホーム画面「センサー」
をタップします。

閉

Zone1

Zone1

センサ本体とマグネットが離れている場合の表示です。

センサ本体とマグネッ
トの距離が近い場合の表示です。

初期設定時は、各センサ名称は「Zone１」「Zone２」などとなっております。名称を設置場所に合わせて変更することで、取付位置などがわかりやすくなります。

◆ドア窓センサの開閉が検知されない場合は以下をご確認ください。
・ドア窓センサに電池が入っていること。
・絶縁シートが引き抜かれていること。
・リンクコントローラとの距離が1.5m以内であること。
・インターネット回線の通信が正常であること。
・電池残量があること。
（無い場合は新しいものに交換してください。）

33

広域人感センサの動作確認①カバーを外してください。
Ⅴ -6）参照）（ 3-6 ◯

⑤赤点滅が終了したことを確認してから（約5分）
以下の動作とアプリ画面の表示をご確認ください。

検知②絶縁シートを引き抜いてください。
※動作確認後には再度使いますので捨てないでください。

③カバーを戻してください。
※カバーを戻さないと、動作確認ができません。

ポイント④ホーム 画 面「 センサー」
をタップします。

未検知

モーションセンサ

モーションセンサ

センサが人を検知している場合の表示です。

センサが人を検 知していない場合の表示です。

※手などをかざして、検知させてください。

初期設定時は、各センサ名称は「モーションセンサ１」「 モーションセンサ２」などとなっております。名称を設置場所に合わせて変更することで、取付位置などがわかりやすくなります。

電池を入れ、
カバー取り付け後の動作
検知・通知を行わない
非検知

0分

2分

※電池を入れ、カバー取り付け後は一定時間テストモードとなります

検知される度に通知
検知

検知

検知

通知

通知

通知

LED点滅

検知される度にLED点滅

2分間

13分間（テストモード）

15分以降の動作はP53を参照してください。

・検知：センサが、人（動物）を検知した状態です。検知のみで、サーバへの通知は行いません。
・通知：センサーが人（動物）を検知し、上記通知可能な条件を満たした場合に、サーバへ検知したことを通知します
電池を入れ、
カバー取り付け後、
約2分間は、
LEDが点滅し、その間、検知、通知は行いません。
その後、
約13分間テストモードに入ります。
テストモードでは、検知される度にLEDが点滅し通知を行いますので、この間に、検知範囲の確認を行うことができます。なお、頻繁に通知が行われますので、ご注意お願い致します。

◆広域人感センサの検知がされない場合は以下をご確認ください。
・検知通知は、前回検知通知後２分以上経過していること。・広域人感センサに電池が入っていること。・絶縁シートがⅤ -6）引き抜かれていること。・リンクコントローラとの距離が1.5m以内であること。
（詳細は、3-6 ◯の「通知について」
を参照してください。）
・インターネット回線の通信が正常であること。・電池残量があること。
（無い場合は新しいものに交換してください。）

34

3．本システムを利用するまでの流れ

3-4. Ⅲ 初期動作確認
狭域人感センサの動作確認①カバーを外してください。
Ⅴ -7）（ 3-6 ◯
参照）

⑤赤点滅が終了したことを確認してから（約5分）以下の動作とアプリ画面の表示をご確認
ください。

検知

②絶縁シートを引き抜いてください。

モーションセンサ※動作確認後には再度使いますので捨てないでください。

③カバーを戻してください。
※カバーを戻さないと、動作確認ができません。

ポイント

未検知

④ホーム 画 面「 センサー」
をタップします。

センサが人を検知している場合の表示です。
※手などをかざして、検知させてください。

モーションセンサ

センサが人を検 知していない場合の表示です。

初期設定時は、各センサー名称は「モーションセンサ１」「モーションセンサ２」などとなっております。名称を設置場所に合わせて変更することで、取付位置などがわかりやすくなります。

電池を入れ、
カバー取り付け後の動作
検知・通知を行わない
非検知

0分

2分

※電池を入れ、カバー取り付け後は一定時間テストモードとなります

検知される度に通知
検知

検知

検知

通知

通知

通知

LED点滅

検知される度にLED点滅

2分間

13分間（テストモード）

15分
Ⅴ -7）
以降の動作は 3-6 ◯を参照してください。

・検知：センサが、人（動物）を検知した状態です。検知のみで、サーバへの通知は行いません。
・通知：センサーが人（動物）を検知し、上記通知可能な条件を満たした場合に、サーバへ検知したことを通知します
電池を入れ、
カバー取り付け後、
約2分間は、
LEDが点滅し、その間、検知、通知は行いません。
その後、
約13分間テストモードに入ります。
テストモードでは、検知される度にLEDが点滅し通知を行いますので、この間に、検知範囲の確認を行うことができます。なお、頻繁に通知が行われますので、ご注意お願い致します。

◆狭域人感センサの検知がされない場合は以下をご確認ください。
・狭域人感センサに電池が入っていること。・絶縁シートが引き抜かれていること。・リンクコントローラとの距離がⅤ -7）
1.5m以内であること。・検知通知は、
前回検知通知後２分以上の間隔が必要です。
（詳細は、
の
「通知
3-6 ◯
について」
を参照してください。
）
・インターネット回線の通信が正常であること。・電池残量があること。
（無い場合は新しいものに交換してく
ださい。）

35

温湿度センサの動作確認④温湿度センサのカバーを
Ⅴ -8）
外してください。
（3-6 ◯）⑤「絶縁シートを引き抜いてください」①「温湿度センサハブ」と「専用無線LANルータ」にⅤ -8）参照）LANケーブルを接続してください。
（ 3-6 ◯②「温湿度センサハブ」のACアダプタをコンセントに挿してください。
③白ランプ点滅後、白点灯することを確認します。
（約5分）※動作確認後には再度使います
ので捨てないでください。

⑥カバーを戻してください。

ポイント

⑧例：
「環境センサー0044」⑨温湿度センサとアプリのをタップしてください。
温度と湿度が合っている⑦ホーム画面の「Lifeことをご確認ください。
Smart」をタップします。

初期設定時は、各センサ
名称は「環 境センサー
0 0 4 4」「 環 境センサー
0 08D」などとなっております。
名称を設置場所に合わせて変更することで、取付位置などがわ
かりやすくなります。

◆温湿度センサの検知がされない場合は以下をご確認ください。
・温湿度センサに電池が入っていること。
・絶縁シートが引き抜かれていること。
・リンクコントローラとの距離が1.5m以内であること。
・インターネット回線の通信が正常であること。
・電池残量があること。
（無い場合は新しいものに交換してください。
）

7 ホームコントローラの動作確認①ACアダプタをコンセントへ接続。
②LANケーブルで専用無線LANルータとⅤ -2）参照）
接続してください。
（ 3-6 ◯
③右図のように推移して、最終的にホームコントローラのPOWERランプが緑点灯後、SEVERランプが緑点灯することをご確認くだ
さい。
（約５分）
◆POWER,SERVERランプが緑点灯しない場合は以下をご確認ください。
・ホームコントローラの電源が入っていること。
・LANケーブルが各機器間で、正しく接続
されていこと。
・専用無線LANルータとホームコントロー
ラのLANケーブルが正しく接続されていること。
④アプリでホーム画面を確認します。

ルータ／モデムが接続されていません。
赤（点灯）NTP同期中。
赤（点滅）
接続中。
緑（点滅）
ホームコントローラ

インターネットが接続されています。
緑（点灯）ホーム画面の「ホームコントローラ」をタップしてください。
36

ホームコントローラの ホーム画面が表 示 され たら完了です。

3．本システムを利用するまでの流れ

3-5. Ⅳ ホームコントローラの初期設定
1 ユーザー様サイトへの利用申込※リンクコントローラをご使用の場合、Life Assistアプリのホーム画面の「ホームコントーラ」
メニューから
手順「❹ 表示設定」に進むことができます。
「Life Assist」
web申込 お客様番号①①ホームコントローラに同 梱 の申 込 資 料 の ①
QRコードから入力画面を開きます。

②登録に使用するメールアド
レスを記入し申込資料のHEMS識別コード・確認コー
ドを入力して「送信」
します。

③上記の画面が表示されたら②で登録したメー
ルアドレスの受信トレイを確認します。

④発信者「Life assist」のメー ル に 記 載され たURLをクリックして情報登録画面に進みます。

⑤お申込み内容を入力し、利用規約をご確認のうえ、「送信」します。ログイン名・パス
ワードは大切に保管します。

⑥お申込み完了が表示されましたら登 録 完了で す。
「戻る」ボタンで⑦ログイ
ン画面に進みます。

登録された内容がメールで通知されますので確認します。

⑦⑤で登録したログイン
名（ ログインI D ）・パ ス
ワードを入力して「ログイン」します。

スマートフォンのトップ画面に専用アイコンを作成しておくと便利です。手順❷
ログインＩＤ・パスワードを記憶させる場合は手順❸を参考にしてください。
ログイン画面

2 Life Assist専用アイコンの作成

スマートフォンのトップ画面に専用アイコンを作成しない場合この手順は不要です。
【iPhone（ブラウザが「Safari」）
をお使いの場合】①ログイン画面下のアイ
コンをタップします。

②「 ホ ーム画 面 に 追 加 」をタップします。

37③「完了」
をタップします。

④ホーム画面にアイコンが追加されます。

【Android（ブラウザが「Chrome」）
をお使いの場合】①ログイン画面右上の設定
ボタンをタップします。

②「 ホ ーム画 面 に 追 加 」をタップします。

③「追加」
をタップします。
※次の画面でも「追加」
をタップします。

④ホーム画面にアイコンが追加されます。

3 ログインID・パスワードをブラウザに記憶させる
ログインID・パスワードを記憶させない場合この手順は不要です。
【iPhone（ブラウザが「Safari」）の場合】 ※Android端末の場合は各機種の設定方法をご確認ください。

①ホーム画面の「設定」をクリックします。

②「パスワードとアカウント」
をタップします。

③「パスワードを自動入力」をONにし設定完了です。

④ホームコントローラのロ
グイン画面で「ログイン
ID」と「パスワード」を入力します。

⑤「パスワード」をタップします。

⑥「このパスワードを保存」
をタップし保存完了です。

⑦ 再ログインの際には、ログイン 画面のログイ
ンIDをタップ します。

⑧認証を行いログインします。

設定方法は、ご使用のブラウザ、バージョンなどにより異なります。
ご利用のブラウザの手順をご確認ください。
38

3．本システムを利用するまでの流れ

3-5. Ⅳ ホームコントローラの初期設定
4 表示設定アプリ内で表示される売買電力量、太陽光発電量、分岐回路の消費電力量などの初期設定を行います。

1）ホーム画面に表示する売買電力量の表示設定
スマート分電盤またはスマートメーターから選択できますのでご自宅に設置されている機器からお選びください。
※スマート分電盤をご選択の場合は、分電盤設置業者様による分電盤の初期設定が必要です。
※スマートメーターをご選択の場合は、この表示設定後、「スマートメーターへの接続」
を行ってください。

① ホ ー ム画 面 右 下 の「その他」をタップします。

②「 設 定 」をタップします。

③「収集するデータの由来の設定」をタップします。

④「スマートメーター
由来」
または「分電盤
由 来 」を 選 択し「 保存」
をタップします。

2）スマート分電盤と専用無線LANルータの接続
スマート分電盤に接続されているLANケーブルを専用無線LANルータのLAN端子に接続してください。
スマート分電盤の分岐回路の情報をユーザー様にお渡しください。

スマート分電盤※隠ぺい配線されている
場合があります。

専用無線LANルータ

3）スマート分電盤での計測機器設定 ※太陽光発電、エネファーム、蓄電池等の計測にも設定が必要です。
②「利用する(ReleaseF)」
を選択します。

①設定メニューから「ECHONET Lite
分電盤連携設定」
をタップします。

②③④③分電盤が複数設置されている場合、使用する分電盤を選択します。
④分岐ブレーカの数は自動で設定されます。
⑤分電盤のタイプを「EcoEye/スマート
コスモ/その他」から機器に合せて選択します。
⑥「分岐ブレーカを収集する」
を選択します。

⑤
①

⑥
⑦
⑧

39

⑦太陽光発電、
エネファーム、蓄電池などの機器がある場合「拡張計測を収集する」
を選択します。
⑧「保存」
をタップします。
※次ページへ

⑩

⑨

⑪
⑫

⑨再度、
設定メニューの「ECHONET Lite 分電盤
連携設定」
をタップします。

⑬⑩電力量の計測を行うチャンネル（CH）は「有効」をタップし、分りやすい名称を入力します。
※太陽光発電、
エネファーム等は⑪・⑫の拡張計測
での設定を行ってください。
⑪拡張計測機器（太陽光発電やエネファーム、蓄電池等）の台数を設定します。
※分電盤の接続・設定が正しく行われていれば、
自動で機器台数分の数値が表示されています。
⑫発電量・消費量の計測を行うチャンネル（CH）は「有効」
をタップし、分りやすい名称を入力します。
※左の例は太陽光発電機器が2台の事例です。
⑬「保存」
をタップします。

4）太陽光発電量の表示設定
２つの太陽光発電システムが接続されている場合の例②②ドロップダウンメニューから「利用する」
を選択する。

③③電力会社様と契約された売電単価を入力します。

④④システム１に分りやすい名称を入力し、「収集する」
を選択します。

⑤⑤システム２に分りやすい名称を入力し、「収集する」
を選択します。

太陽光発電①①

太陽光発電②①ホーム画面右下の
「その他」
→
「設定」
メニューの
「ECHONET
Lite 住宅用太陽光発電連携」
をタップします。

⑥

40

⑥「保存」
をタップします。

3．本システムを利用するまでの流れ

3-5. Ⅳ ホームコントローラの初期設定
5）スマートメーターとの接続
ユーザー様ご自身でご契約の電力会社様に、スマートメーターの利用申請をしていただき、認証ID/パスワードをご準備ください。
ユーザー様ご自身もしくはユーザー様立会いの下でホームコントローラのページへログイン後、以下の操作を行なってください。
④スマートメーターへの接続が完了すると、ホームコントロー
ラのS-METERランプが緑色点灯になります。

赤（点灯）スマートメーターへ接続されていません。

緑（点灯）スマートメーターへ接続されています。

①ホーム画面から❶「そ ②「スマートメーター利の他」❷「設定」
をタッ
用・B ルート設 定 」をプしてください。
タップしてください。

ホーム
コントローラ

③設定後、
「保存」
をタッ
プして完了です。

◆スマートメーターへの接続ができない場合は、
スマートメーター利用・Bルート設定で設定した内容（Bルート認
証ID、パスワード等）
をご確認ください。

6）ECHONET Lite機器との接続①ECHONET Lite機器の取扱説明書を基に設置・接続してください。
②ECHONET Lite機器と専用無線LANルータを有線LANケーブル、
もしくは、
無線LANで、接続・ペアリングしてください。
③ECHONET Lite機器が専用無線LANルータに接続されると、ホームコントローラに自動的にECHONET Lite機器が登録されます。
※機器により、
アプリに反映されるまでに数分〜数時間かかる場合があります。
◆左記の図でECHONET Lite機器が確認されない場合は以下をご確認ください。
・ECHONET Lite機器の電源が入っていること。
・ECHONET Lite機器と無線LANルータが、接続されていること。
・LANケーブルが正しく接続されていこと。
・専用無線LANルータの全てのランプが緑点灯していること。
・ホームコントローラのPOWER、SERVERランプが緑点灯していること。

④ホーム画面から「操作」
をタップします。

⑤「 動 作 状 態 の 確 認と操作 」の下部にE C H O N E T
Lite機器が登録されます。
41

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続1）専用無線LANルータ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。
注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。
名称と機能

①
②

⑥

③
④
⑤

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪

①AOSSボタン②POWERランプ▶緑色点灯：電源ＯＮ時▶緑色点滅：システム起動中▶消灯：電源オフ時▶橙点滅：エラー発生時※エラー発生時は、電源を入れ直してください。

③WIRELESSランプ▶緑色点灯：無線LAN動作時▶2回緑色点滅：AOSS/WPS待ち受け時▶緑色連続点滅：AOSS/WPS失敗▶消灯：無線LAN無効時④INTERNETランプ▶緑色点灯：インターネット接続が可能な状態▶消灯：インターネットに未接続の状態⑤ROUTERランプ▶緑色点灯：ルータとして動作中▶消灯：ブリッジ（AP）
として動作中
⑥モードスイッチ⑦LAN端子⑧INTERNET端子⑨電源ボタン⑩DCコネクタ⑪リセットボタン※RESETボタンは底面にあります。

42

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続1）専用無線LANルータ（つづき）
接続例①③LAN1〜3ポートへ②INTERNETポートへ

モデム/ONU/ルータ⑤DC INへ④スイッチングハブへ

以下のハブは接続を確認済みです。
●8ポートハブ BUFFALO LSW5-GT-8NS●5ポートハブ BUFFALO LSW4-TX-5EPL●8ポートハブ ELECOM EHC-F08PA-JB
照明

エアコン

スマート分電盤

給湯設備※通信状況は、インターネット環境により、変わります。全てのインターネット環境での動作を保証するものではありません①背面のスイッチが「AUTO」
であることを確認してください。
※上位にユーザー様のルーターが設置されており、インターネットへの接続が上手くいかない場合は「AP」に切替えてご確認ください。
②モデム/ONU/ルータと専用無線LANルータのINTERNETポートを付属のLANケーブルで接続してください。
③有線接続が必要なものは、「LAN1〜3」のポートから各機器にLANケーブルで接続してください。
④有線LANポートの数が不足する場合は、市販のスイッチングハブを増設してください。
⑤付属のACアダプタの端子を専用無線LANルータの背面の「DC IN」に接続し、電源に接続してください。

ACアダプタの見分け方
図の位置にシールがあるものが専用無線LANルータのACアダプタです。

警告
必ず専用ACアダプタをご利用下さい。
専用ACアダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります。

※屋内カメラと同一形状のため、接続間違いにご注意ください。

432）ホームコントローラ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。
必ず専用ACアダプタをご利用下さい。
専用ACアダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります。
注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。

名称と機能

①
②
③

⑤

④
⑥
⑦

①POWERランプ⑤USBポート
電源状態を示します。
ローカル用USBメモリの▶緑色点灯：正常
差込口▶緑色点滅：起動中▶橙色点滅：本体バージョンアップ中 ⑥LANポート
ご利用者様所有のルータと▶赤色点灯：工場出荷起動
付属のLANケーブルを▶赤色点滅：起動失敗
利用して接続します。
②SERVERランプ
ネットワークの通信状態を示します。 ⑦DC- INポート
付属のACアダプタを▶緑色点灯：正常
接続します。
▶緑色点滅：接続中/ローカルモード▶橙色点灯：上位サーバー接続異常▶赤色点灯：DHCP/IP取得中▶赤色点滅：NTP同期中③S-METERランプ
スマートメーターとの通信状態を示します。
▶緑色点灯：正常▶緑色点滅：接続中▶橙色点滅：スマートメーター異常▶赤色点灯：無線異常▶赤色点滅：認証異常④EXT.ランプ
機能拡張用ランプです。
現在は利用しておりません。

44

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
2）ホームコントローラ（つづき）
接続例
モデム/ONU/ルータ②①①ホームコントローラと専用無線LANルータをLANケーブルで接続します。
②ホームコントローラと付属のACアダプタを接続し、アダプタをコンセントに接続します。
③ホームコントローラ正面のLEDランプ表示が以下ならばインターネットへの接続OKです。

緑色点灯
緑色点灯
消灯 ※
消灯
スマート分電盤

ホームコントローラ

スマート分電盤、
スマートメーター、他のECHONET Lite機器との接続は
Ⅳ ホームコントローラの初期設定 をご覧ください。
3-5 ◯

45

※スマートメーターと接続後、消灯→緑色点灯へ変わります。

3）
リンクコントローラ（アプリ内では「ゲートウェイ」と表示されます。）
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。

使用上のご注意●次のような場所に設置しないでください。
ー３階以上の異なる階や部屋間など多数の壁や構造材をまたぐ環境。

名称と機能①LEDランプ
色・点灯・点滅の組み合わせで状態を表示します。
②①③

赤点灯：アクティベーション時…初期処理モード
セットアップ後…オフライン
赤点滅：アクティベーション時…
アクセスポイントモード
セットアップ後…
ペアリング済みデバイスのエラーアラート
橙点灯：タイムアウト（電源を抜き差ししてください）
橙点滅：アクティベーション準備モード
白点灯：オンラインモード
白点滅：ファームウェア更新中②リセットボタン（RESET）
通電している状態で長押しすると、全て初期化（ペアリング解除）されます。
操作しないでください。
③WPSボタン（WPS)
メンテンス用です。
使用しないでください。

④④USBポート
メンテナンス用です。
使用しないでください。

46

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
3）
リンクコントローラ（つづき）
接続例

接続する専用無線LANルータの電波の届く範囲内に、
リンクコントローラ（ゲートウェイ）を設置します。

赤点灯
白点灯
平行
地面

地面

本体側面に書かれている文字が地面と水平になるように、設置してください。

電源ONになると、
LEDランプは赤点灯後、白点灯します。

設置不可な場所
家具裏など、電波が届きにくい場所は避け、
なるべく遮蔽物のない高い位置にあるコンセントを選んでください。

電波の通りやすい高い位置に設置してください。

家具の裏などは避けてください。

家具と家具の隙間等は避けてください。

47

4）屋内カメラ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。

名称と機能

①レンズ
レンズを通して撮影をします。
②ライトセンサ
明るさ（LUX）
を検知します。
③電源／Wi-Fiランプ
点灯：電源ON
点滅：Wi-Fi 電波強度表示中（電源ON後5分間のみ）④ネットワークランプ
点灯：ネットワーク接続確立済み
点滅：ネットワーク通信中⑤ WPSランプ
点灯：WPS接続に失敗すると5秒点灯します
点滅：WPS接続処理中（接続に成功すると消灯し、④ネットワークランプが点灯します）⑥ LANポート⑦ WPS／リセットボタン
短押し：WPSモード切替
長押し：11秒以上長押しした場合、全て初期化（ペアリング解除）されます。
ご注意ください。

⑥

①
②
③
④

⑤

⑦

再ペアリングの方法は4-1-3）をご覧ください。

【使用するLANケーブルについて】
付属のケーブル（約1.5ｍ）以外で延長などする場合は、以下の要件を満たすケーブルをご購入ください。
推奨ケーブル：POE 給電対応／Cat5eUTP以上／芯線断面積仕様がAWG24単線以上／ケーブル長は最大30ｍ
48

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
4）屋内カメラ（つづき）
設置手順
図1: 初期動作確認または有線LAN接続の場合

1 屋内カメラの準備
初期動作確認または有線LAN接続の場合は（図1）、無線接続の場合は（図2）を参考に 接 続してください 。
（ 保 護 キャップ は
環境に応じてお使いください）
2 屋内カメラの仮設置と動作確認。
専用無線LANルータと無線で接続する場合
屋内カメラを設置する位置まで移動させ、付近のコンセントにACアダプタを差してください。
アプリホーム画面で屋内カメラの映像が反映されていることを確認してください。

カメラ本体
専用無線LANルータ

カメラスタンドLAN
ケーブル
ペアリング用ケーブル

ACアダプタ

図2: 無線接続の場合※反映されていない場合は、適切な位置を再検討してください。

またはビス留めにて
3 屋内カメラを据置き、本設置してください。
アプリホーム画面で屋内カメラの映像が反映されていることを確認してください。

LANケーブル

設置不可な場所

40

お願い

カメラスタンド
ACアダプタ

映像の確認方法は
4-1-3）をご覧ください。

ネジ固定の方法

カメラ本体

電源変換ケーブル

カメラスタンドの取付に必要なため、本体と天井・障害物との間を40㎜以上距離をとって設置してください。

●必ず、動作確認後に行って下さい。

①
カメラスタンドの底板を外します。

②
底板を の3箇所の穴に合わせてネジで壁に固定してください。

ACアダプタの見分け方③
固 定し た 底 板にカメラスタンドを戻して完了です。
警告

図の位置にシールがあるものが屋内カメラのACアダプタです。

必ず専用ACアダプタをご利用下さい。
専用ACアダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります。

※専用無線LANルータと同一形状のため、接続間違いにご注意ください。

49

5）
ドア窓センサ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。

名称と機能
④

①

①LEDランプ
ペアリング準備モード時に点滅します。
②センサ本体③マグネット④スイッチ
ペアリング準備モードにする場合に使用します。
⑤ボタン電池CR2450（Panasonic製推奨）

②

③

⑤

設置時の注意
ドア窓センサは、「閉」を検出する接近方向と、「開」を検出する離脱方向に距離の差があります。
必ず開閉動作を検出したい位置に仮固定して動作確認後に本固定してください。
検出範囲の目安
接近方向
（閉）
検出

約15mm以下

離脱方向
（開）
検出

約80mm以上※金属が隣接した状態の検出範囲は通常より狭まりますので、ご注意ください。

センサ本体のマグネット検出面側にマグネットが位置するように設置してください。

50

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
5）
ドア窓センサ（つづき）
接続例

1 絶縁シートが外れていることを確認してください。
※出荷時は絶縁シートが貼られています2 両面テープをセンサ本体・マグネットそれぞれの裏面に貼り付けて、設置位置にしっかり固定してください。
ただし、スペーサー（センサ本体用）を使用される場合は、センサ本体には貼らず、スペーサー（センサ本体）の裏面に貼付けてください。
※性能を十分発揮するために、正しい向きで貼り付けてください。
※センサ本体とマグネットの隙間は、約15mm以内になるように、できるだけ近付けて貼り付けてください。
※本設置前に、動作確認を必ず行ってください。※両面テープに表裏はありません。
※事前に貼付する面をきれいにしてください。

両面テープは、はみ出さな
い様に裏面の中心に貼り付けてください。

設置不可な場所
電 池 交 換 の 際 、カ バ ー をスライドして外すため、本体と天井・障害物との間を40㎜以上距離をとって設置
してください。

40

室内ドアの場合

センサ本体とマグネットの隙間を15mm以内に、高さを合わせて貼り付けます。

センサ本体とマグネットの隙間が15mm以上離れています。

センサ本体とマグネットの高さがずれています。

玄関ドアの場合
ドア枠と扉に段差がある場合、
セン サ 本 体 を 付 属 のス ペ ー
サーにセットし、マグネットとの距離が15mm以内になるよ
う調整してください。
51※スペーサーは貼付け面から17mmかさ上げ可能です。
※スペーサー裏面に両面テープを貼り、扉に貼り付けてください。
※ セン サ 本 体とマグ ネット間 は 5 m m 以 上
15mm以内で間隔を空けてください。

窓の場合
引違い窓の場合、召合框（めしあわせカマチ）の上部側（額縁面から100mm程度）の外障子側（ガラス面）にマグネットを貼り付け、内障
子側の框にセンサ本体を貼付けます。外障子のガラス面と框面との間隔が11.5mm以上必要です。

100mm程度

外障子のガラス面

内障子（框）

以下の場合はドア窓センサが取付できませんので、狭域人感センサなど他の機器で代用してください。
マグネット

・外障子のガラス面と内障子の框との間隔が11.5mm
より小さい場合・引違い以外の窓の場合
・直射日光が当る場所
・雨が降り込む場所
・結露が発生する場所
ドア窓センサ設置可否（引違い窓）窓

LIXIL品種 取付
サーモスX

屋外側
外障子（框）

ドア窓センサ設置可否（玄関ドア）
ドア LIXIL品種
取付○

玄関ドアDA○

サーモス -H ○

ジエスタ２

○

○

グランデル２○エルスターS○○

エルスターX×

玄関 プレナスX
ドア
アヴァントス
引戸
エルムーブ
玄関引戸PG○

玄関引戸k6、k3○

引違い サーモスL

センサ本体

外障子のガラス面
11.5ｍｍ以上
外障子の框面

○

マグネット
センサ本体

○

内障子（框）
屋内側※設置可否表については随時追加しますので、当社ＨＰのホワイトリストよりご確認ください。
※製品に貼られているラベルにて品種をご確認ください。

電池を交換する●使用電池種類:コイン型リチウム電池 CR2450タイプ。Panasonic製推奨。

電池切れの際はLifeAssistアプリにアラートが表示されます。

カバーの外し方
グレーの面に親指で力を掛けながら約1cm下にスライドさせます。
図の方向に白いカバーを持ち上げて取り外します。

電池を上の方向に持ち上 げて、取り出します。
52

新しい電池をプラ
スの電極面を上にして入れます。

電池カバーを閉じて完了です。

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続6）広域人感センサ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。
注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。
名称と機能

④
①
②
③
裏面（カバーを外した状態）

⑤

①緑LED
（本体内部に実装）
本体リセット時に点灯します。
②スイッチ
ペアリング準備モードにする場合に使用します。
③リチウム電池
CR123A（Panasonic製推奨）④センサ
人の動きを検知します。
⑤赤LED
電源起動時に点滅します。
※通信異常時に、3秒点灯。

正面

通知について1度目①検知すると即時アプリでの確
認兼、通知します。
②ただし1度目の検知通知の後の次の検知通知は、２分経過以降になります。
③検知通知の後の、２分以内の検知は非通知となります。次の検知通知は、その時点から２分経過以降になります。
④検知非通知後の２分以内の検知も非通知となります。次の検知通知は、再びその時点か
ら２分経過以降になります。

次検知

検知

検知

通知

通知

0分
①

2分以降
検知

②

次検知

非通知

通知

0分
③

検知

2分以降

2分以内
検知
非通知

0分

次検知

検知
通知

2分以降

2分以内

④

・検知：センサが、人（動物）を検知した状態です。検知のみで、サーバへの通知は行いません。
・通知：センサーが人（動物）を検知し、上記通知可能な条件を満たした場合に、サーバへ検知したことを通知します
電池を入れ、カバー取り付け後、約2分間は、LEDが点滅し、その間、検知、通知は行いません。その後、約13分間テストモードに入ります。テストモードでは、検知される度にLEDが点滅し通知を行いますので、この間に、検知範囲の確認を行うことができます。なお、頻繁に通知が行われますので、ご注意お願い致します。

53

検知範囲
上から見た図横から見た図

10m
90°

2.1m

0

5

10

15m

0

5

10

15m

0

1.8m

10m
0

5

10

※取付位置の高さにより検知範囲が垂直に変動します。
※検知範囲は最大15mです。

15m

設置不可な場所

暖房／冷房源の近くに設置しないでください。

窓に向けないでください。

屋 外 に設 置しな いでください。

設備に直射日光が当たらない場所に設置してください。

40

高い電圧の電源の近くに設置しないでください。

障害物の裏側に設置しないでください。

不安定な面に設置しな
いでください。

54

電池交換の際、カバーをスライドして外すため、本体と天井・障害物との間を40mm以上距離をとって設置して下さい。

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続6）広域人感センサ（つづき）
ネジ固定の方法

お願い●必ず、動作確認後に行って下さい。

プラスターボードなどに設置する際は付属のアンカーをご利用ください。

カバーの外し方
本体の「PUSH」
部分に親指を当てます。

コーナーに取付ける場合の 上 部 2 箇 所 に 穴を空け、ネジを締めます。

本体とカバーをそれぞれの手で支えながら親指に力を加え、本体を矢印の方向にスライドします。

壁面に取付ける場合 側面を使って取付ける場合の2箇所に穴を空け、の左右どちらか2箇所ネジを締めます。
に穴を空け、ネジを締めます。

両面テープを使用する場合の左右どちらかを両面
テープで壁に固定します。

※出荷時は絶縁シートが貼られています絶 縁シートが 外 れていることを確認してください。

電池を交換する

使用電池種類:リチウム電池CR123Aタイプ。Panasonic製推奨。
通常電池寿命:3年。ただし使用環境により大きく変動します。
※機器内部のばねスイッチは押さないでください。
電池切れの際はLifeAssistアプリにアラートが表示されます。

固定されたカバーに本体を戻して完了です。
カバーを本体に戻す時の注意
カバーを本体に戻す時は、本体に対して水平に挿入してください。上や、斜め方向から挿入すると、破損の原因となります。

本体①カバーを外します。

②プラス、マイナスの方向を確認して新しい電池を取り付けてください。

③カバーを戻して完了です。
55

カバー①本体とカバーの間隔が10㎜くらいの位置でカバーを垂直に下ろします

上から挿入② そ の まま 水 平にカバーを挿入します。

斜めから挿入7）狭域人感センサ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。
注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。
名称と機能

正面

①リチウム電池
CR123A（Panasonic製推奨）① ②スイッチ
ペアリング準備モードにする場合に使用します。
③LEDランプ
点灯：モーション検知時、タンパ検知時に約3秒間点灯②③
点滅：電池挿入時（挿入後から約2分間）
またはカバーを④閉めた際に点滅④センサ
人の動きを検知します。
⑤⑤RFモジュールLED
ペアリング準備モード時に点滅します。
裏面（カバーを外した状態）

通知について1度目①検知すると即時アプリでの確
認兼、通知します。
②ただし1度目の検知通知の後の次の検知通知は、２分経過以降になります。
③検知通知の後の、２分以内の検知は非通知となります。次の検知通知は、その時点から２分経過以降になります。
④検知非通知後の２分以内の検知も非通知となります。次の検知通知は、再びその時点か
ら２分経過以降になります。

次検知

検知

検知

通知

通知

0分
①

2分以降
検知

②

次検知

非通知

通知

0分
③

検知

2分以降

2分以内
検知
非通知

0分
④

次検知

検知
通知

2分以降

2分以内

・検知：センサが、人（動物）を検知した状態です。検知のみで、サーバへの通知は行いません。
・通知：センサーが人（動物）を検知し、上記通知可能な条件を満たした場合に、サーバへ検知したことを通知します
電池を入れ、カバー取り付け後、約2分間は、LEDが点滅し、その間、検知、通知は行いません。その後、約13分間テストモードに入ります。テストモードでは、検知される度にLEDが点滅し通知を行いますので、この間に、検知範囲の確認を行うことができます。なお、頻繁に通知が行われますので、ご注意お願い致します。

56

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
7）狭域人感センサ（つづき）
検知範囲
下向き

上向き

オプションA

オプションB

検出カーテン
最大距離5m

最大幅1m

壁掛け式の検知範囲

小動物を考慮した設置

ドア枠内への設置設置不可な場所

暖房／冷房源の近くに設置しないでください。

高い電圧の電源の近くに設置しないでください。

設備に直射日光が当たらない場所に設置してください。

窓に向けないでください。

40

屋外に設置しないでくだ
さい。

障害物の裏側に設置しないでください。

不安定な面に設置しな
いでください。

57

本体と天井・障害物との間を40mm以上空けて設置して下さい。

ネジ固定の方法

直接固定の場合

お願い●固定する前に設置する位置で動作確認してください。

マイナスドライバーを用いると外しやすくなります。

本体のネジを外し、 本体 部分の爪を左右（また は ゆるめて） に押し広げながら基板
カバーを外します。 を外して下さい。
※マイナスドライバー
を用いると外しやすくなります。

プラスターボード等に設置する際は付属のアンカーをご利用ください。

※基板の金属部分に触れない様、
ご注意ください。

部分の2箇所に
Φ4の穴を空け、ネ
ジを壁へとめてください。

基板を元に戻し、側面から爪がきっちり基板に掛かっている
事を確認ください。

ブラケットを使用する場合

本 体 の ネ ジ をとめたら完了です。
※引き渡し時は電池に
絶縁シートを挟んで戻してください。

壁に垂直に固定
したい場合。

壁に角度を付けて固定したい場合。

本体のネジを外し、 本体 部分の爪を左右（また は ゆるめて） に押し広げながら基板
カバーを外します。 を外して下さい。
※マイナスドライバー
を用いると外しやすくなります。

※基板の金属部分に触れない様、
ご注意ください。

部分の2箇所に ブラケット 部分のΦ7の穴を空けてく 上下2箇所を選んで壁にネジで止めて
ださい。
ください。

ネジの固定位置で本体の傾きを微調整できます。

両面テープを使用する場合ブラケットに本体カバーを装着し、付属の留め具を取付てください。

留め具の上の穴か
ら通して下にスライドさせてください。

基板を元に戻し、側面の爪がきっちり基板に掛かっている事を確認ください。

58

本体のネジをとめたら完了です。
※引き渡し時は電池に
絶縁シートを挟んで戻してください。

はみ出さない様に本体の中心に貼り付けてください。

3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
7）狭域人感センサ（つづき）
電池を交換する
電池切れの際はLifeAssistアプリ

使用電池種類:リチウム電池CR123Aタイプ。Panasonic製推奨。
にアラートが表示されます。
通常電池寿命:3年。ただし使用環境により大きく変動します。

機器下部のネジを外します。
（または緩めます）

カバーを開きます。

プラス、マイナスの方向を確認して新しい電池を取り付けてください。

※電池は固めに装着されております。注意して外してください。
※プラスドライバーは#1で握りが細いものを使用してください。

59

カバーを戻し、ネジをしめて完了です。

8）温湿度センサハブ/温湿度センサ
警告
異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

注意
振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。
落下によりケガをするおそれがあります。
乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。
製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。
ケガのおそれがあります。

名称と機能

温湿度センサ

温湿度センサハブ④

LifeSmart%RH℃

LifeSmart

① ②

③

④

①

②

③

①LCD画面 ②照明センサ③ボタン電池 CR2450（Panasonic製推奨）④ペアリングスイッチ①電源アダプターポート ②リセットボタン③Ethernetポート ④LED
電源状態を示します。
▶白色点灯：正常▶白色点滅：接続中

設置の一例

モデム/ONU/ルータ

専用無線LANルータ、ホームコントローラなどの近くに設置してください。
温湿度センサハブ60

専用無線LANルータ3．本システムを利用するまでの流れ

3-6. Ⅴ 機器の設置・接続
8）温湿度センサハブ/温湿度センサ（つづき）
電池を交換する
使用電池種類:リチウム電池CR123Aタイプ。Panasonic製推奨。※他メーカー製電池は使用できないことがあります。
通常電池寿命:3年。ただし使用環境により大きく変動します。
カバーの外し方
本体裏面を親指で押しながら下に約5mmス
ライドさせてください。

図の方向に白いカ
バーをずらして取り外します。

電池を上の方向に持ち上 げて、取り出します。

プラスの電極面を上にし、電池を入れます。

電池カバーを閉じて完了です。

両面テープを使用する場合
はみ出さない様に本体の中心に貼り付 けてください。

3-7. Ⅵ 絶縁シートの挟み込み
すぐにご利用されない場合は、絶縁シートを挟みこんでください。
※サービスご利用時にユーザー様にて絶縁シートを外していただきます。
※通電したままシステムを作動させなかった場合、通常より早く電池を消耗することになります。

ドア窓センサ

広域人感センサ

狭域人感センサ

温湿度センサ
電池を外して同梱されている小袋に入れ保管し、ユーザー様へ、お渡し願います。

ここまでが施工業者様の実施内容です。
61ここからがユーザー様に実施いただく内容です。
3-8. Ⅶ インターネット回線の申込
任意のプロバイダーへ、事前に契約・開通をお願い致します。

3-9. Ⅷクレジットカード情報の登録・申し込み ※リンクコントローラご使用の場合
LifeAssist機器に同梱されているユーザー様用封筒の中にある用紙のQRコードを読み込んで、登録画面へ進んでください。

❷①申し込み用Webサ
イトにアクセス。②外部
連系ID,MAC ID 下4桁を入力

❸ユーザー情報を入力❹決済情報（カード情報）を入力❶「LifeAssist」
サービス申し込み
お客様番号をお手元に用意して
ください。

❻登録完了

❺確認画面
にて、内容確認後、登録❼登録完了後に確認メー
ルが届きます。添付のＵ
ＲＬより登 録 情 報 の 確
認・修正ができますので大切に保管してください。

3-10. Ⅸ アプリのダウンロード ※リンクコントローラご使用の場合
iOS端末の方はApp Storeから、Android端末の方はGoogle Playストアから【LifeAssist】と検索し、LifeAssistアプリをダウンロード、または、施工業者様・ユーザー様用の封筒に同梱のQRコードよりダウンロードしてください。

■ LifeAssistアプリ 対応端末
・iOS10.0以降 ・Android TM 5.0以降※端末によりアプリケーションが動作しない場合があります。
※ダウンロードにかかる通信料はユーザー
様ご自身のご負担となります。
62

アプリ名：
ライフアシスト/LifeAssist
提 供 者：LIXIL

3．本システムを利用するまでの流れ

3-11. Ⅹ アシストルール（アシストルールの設定・停止・解除方法）
1）例1：外出モード時のルール（お出かけ時）
・アプリで「外出モード」に変更すると、照明が消える

Mode モード※照明のコントロール機器が必要です

Action 動作

照明

モード変更に応じて作動します
操作手順

Mode設定ホーム画面で「ルール」
をタップします。

「＋」
をタップします。

「モードを条件にする
方法」
をタップします。

Action設定「照明 消灯」
をチェックして、「次へ」をタップします。
63

作成したルールを確認して、「保存」
をタップします。

「外出」をチェックして、「次へ」をタップします。

2）例2：外出モード時のルール（不在）・外出モード中に、
ドア窓センサが開くと、カメラでビデオを撮り、ユーザーへメールを送信する。

Mode モード

Trigger きっかけ
ドア窓
センサ

Action 動作

屋内カメラ

人の動作に反応して作動します
操作手順

Trigger設定

ホーム画面で「ルール」
をタップします。

「＋」
をタップします。

「センサーを条件にする
方法」
をタップします。

「窓センサー」をチェックし 「リビング窓センサ」をチェックて、「次へ」をタップします。 して、「次へ」をタップします。

「開」
をチェックして、「次へ」をタップします。

64

3．本システムを利用するまでの流れ

3-11. Ⅹ アシストルール（アシストルールの設定・停止・解除方法）
操作手順（続き）

Action設定「 ビ デ オ を 撮 る 」をチェックして、「 次へ」をタップします。

「リビングカメラ」をチェックして、「 次へ」をタップします。

「 連 絡 先 に 送 付 」をチェックして、「 次へ」をタップします。

「 メ ー ル 送 付 先 」をチェックして、「 次へ」をタップします。

Mode設定ルール画面下部の「 モ ード の 選 択 」をチェックします。

「 外 出 」を チェック
して、
「次へ」
をタップ
します。

65

作 成し た ル ー ル を
確 認して、「 保 存 」をタップします。

3）例3：音声認識によるルール（スマートスピーカー）

Mode モード

Trigger きっかけ

Action 動作

在宅時

照明 給湯設備
スマートスピーカー
エアコン
人の声に反応して作動します
削除手順は「アプリユーザーマニュアル」の「IFTTTとの接続（音声操作）」をご覧ください。

例えばこんな使い方
声を掛けるだけで自動で操作が可能になります。
「ダイニングの照明を明るくして」
対象の照明が点灯します。

音声でおうちをコントロール
エアコンや照明、テレビなどの家電製品を音声でコントロール「リビングのエアコンを冷房でつけて」
対象のエアコンが運転開始します。

本書「安全にお使いいただくために」、「使用上のご注意」をご確認ください。
注意スマートスピーカーなどからの機器操作『音声操作』
をする場合、
以下のことをお守りのうえ、
ユーザー様
ご自身のご判断で使用可否を判断し、ご自身の責任のもとで使用してください。
第三者の音声操作によりユーザー様の意図しない機器が作動をすることにより、ケガや防犯性の低下などが起こる事があります。
・音声操作を行う機器は弊社ホームページに掲載の最新の「LifeAssistホワイトリスト」
より選定してください。
・音声操作のための言葉『指示語』
を登録できる機能がある場合、必ずユーザー様ご自身で登録し、第三者に知られないようにしてください。
・『指示語』
を登録できる機能がある場合、第三者に類推されにくい指示語を登録し、定期的に変更してください。

使用上のご注意
発話登録する指示語は、他人に推察され難いものを設定ください。
他人の音声などによる宅外からの操作により、家電や建材の思わぬ動作や防犯性の低下を招くことがあります。
例１:『 シャッターを開けて 』⇒ 留守中にシャッターが開き、防犯性を低下させる可能性があります。
例２:『 鍵を掛けて 』⇒ 玄関の外に出ている際に締め出しの可能性があります。
66

3．本システムを利用するまでの流れ

3-11. Ⅹ アシストルール（アシストルールの設定・停止・解除方法）
アシストルールの手順（停止／解除（削除））

ルールの停止ルールの解除（削除）① 停止したいルールをタップします。

① 解除（削除）
したいルールをタップします。

② ル ー ルを使 用 のスイッチを左 へ 。
続けて保存をタップ。
以上で、ルールの停止完了です。

②下部の削除をタップして完了です。

67

3-12.アプリ画面遷移
アプリ起動

ルールの編集

ログイン画 面

ホーム

履歴

ルール

設定

デバイスの管 理

アカウント

68

連 絡 先の管 理システム設 定

4．接続機器を追加・交換・削除する場合※接続機器の追加、交換、削除を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。

4-1.各機器のペアリング（追加）
1）ホームコントローラの追加※ホームコントローラは1つのシステムに1台まで接続可能です。

リンクコントローラシステムへ、後からホームコントローラを追加する場合。
Ⅲ -2）① 3-4 ◯
記載の 動作確認の手順 ❶機器の準備と配線 を参考に、ホームコントローラを設置してください。
Ⅲ② 3-4 ◯ -1）の手順にて、Web申込を行ってください。
③Web申込み手続きにて設定していただいた、新規のお客様ID,パスワードを、お控えください。
④以下手順にて、ホームコントローラを追加してください。

ホーム 画 面 の「 設定」をタップします。

「デバイスの管理」
をタップします。

「サービスの接続」
をタップします。

「ホームコントローラ」
をタップします。

ホームコントローラ
を電源へ接続し、「続行」
をタップします。

利用許可確認が表示されるので、「許可する」
をタップします。

「終了」
をタップします。

登録できると「サービスに接続」画面に切り替わります。

入力

全てチェックを入
れて
「続行」
をタッ
プします。

「ログインID」
および「パスワード」を入力
してください。
※Web申込手続きにて設定して頂いた、ロ
グイン名,パスワードを入力してください69

（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）※接続機器の交換の場合は機器の削除（4-2）を行った後、機器の追加（4-1.1〜7）の手順を行ってください。

2）
リンクコントローラ（ゲートウェイ）の追加 ※リンクコントローラは1つのシステムに1台まで接続可能です。
ペアリング①センサ類一式（ドア窓センサ、広域/狭域人感センサ、温湿度センサ等）を用意します。
②ペアリングする専用無線LANルータの電源ON、及びインターネット環境に接続します。

「 壁 面 埋 込 型 」をタップします。

内容を確認し、「チェック」「 続行」をタップします。

内容を確認し、「続行」
をタップします。

内容を確認し、「続行」
をタップします。

内容を確認し、「 続行」
をタップします。

内容を確認し、「続行」
をタップします。

内容を確認し、「続行」
をタップします。

「Intelligent-Home・・・・・・」
を選択します。

※リンクコントローラを交換する場合は、”お問い合わせ窓口”へお問い合わせください。

70

4．接続機器を追加・交換・削除する場合※接続機器の追加、交換、削除を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。

4-1.各機器のペアリング（追加）
2）
リンクコントローラ（ゲートウェイ／つづき）

内容を確認し、「続行」
をタップします。

専用ルータのSSIDを
選択し、
次画面で、
パス
ワードを入力します。

サーバーと接続されると、通知設定画面が表 示されます ので 、内容を確認し、「続行」
をタップします。

サーバーと接 続 中 画 面 が 表 示されますので 、
2〜10分ほどお待ちください。
※環境によって接続に掛かる時間が異なります。

再 度 、サ ー バ ーと
接続中画面が表示されます ので 、数分お待ちください。

設 定 が 完了 すると、上 記 画 面 が 表示されます。

LEDランプLEDランプが赤色→
橙色→白色に変わるとペアリング 完了です。

71

（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）※接続機器の交換の場合は機器の削除（4-2）を行った後、機器の追加（4-1.1〜7）の手順を行ってください。

3）屋内カメラ
Ⅴ -4）
ペアリング 設置は 3-6 ◯をご参照ください。
Ⅴ -4）①電源／Wi-Fiランプ（ 3-6 ◯）が点滅から点灯の状態に変わるまで、
しばらくお待ちください（約5分間）。
②専用無線LANルータのAOSS（WPS）ボタンを押し、その後、屋内カメラ背面のWPS／リセットボタンをカチッとなるまで深く押してください。WPS／リセットランプが点滅を開始します。
③点灯を確認したら、【機器の管理】→【デバイスの追加】のアプリを立ち上げ、デバイスの追加を実行してください。

※ 有線LAN接続の場合は、①②は行う必要はありません、③から実施してください。

「設定」より「デバイスの追加」をタップします。

カメラをタップします。

カメラの追加⇒「続行」
をタップします。

カメラの 電 源 オン ⇒「続行」
をタップします。

LED表示の確認⇒「続行」
をタップします。

ルーターのWPSボタンを押す⇒「続行」をタップします。

カメラのWPSボタンを押す⇒「続行」をタップします。

５分程度待ちます。

入力

カメラが接続された画面に デバイス設置画面になりなりますので、カメラ画像を ますので、”デバイスの設置確認し、"続行"をタップします が完了”をタップします。
72

設定⇒デバイスの管理
より、追加したカメラを
タップします。

カメラに名 前を付 け、
センサ 感 度を設 定し、”完了”をタップします。

4．接続機器を追加・交換・削除する場合※接続機器の追加、交換、削除を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。

4-1.各機器のペアリング（追加）
4）
ドア窓センサペアリング① アプリを立ち上げ、【設定】→【機器の管理】→【デバイスの追加】→【ドア窓センサ】
を続けてタップします。
②ドア窓センサに差し込まれている絶縁テープを引き出し、【続行】をタップします。
その際、LEDランプが5秒毎に3回点滅することを確認してください。
デバイスが読み込まれ、緑色の【】が表示されたら完了です。
センサとマグ
ネットを近づけたり離したりして、開閉が反応するか確認し、【続行】をタップしてください。
③デバイスの追加完了後、ドア窓センサの名前を設定します。
【編集】をタップし、名前を変更したのち、【保存】をタップしてください。
①「設定」より「デバイ
スの追加」をタップします。

②

ドア窓センサをタップします。

内容を確認し、「続行」をタップします。

③

A

B

「続行」
をタップします。
デバイスがペアリン デバイス追加成功 Ⓐデバイス名を変更す 内容を確認し、グされたら、「 続行」 に なりま す の で 、 る場合は、「編集」をタッをタップします。
「続行」をタップし プ すると、右 の 設 定 にます。
継続します。Ⓑ 変更しない場合は、「デバイスの設置が完了」をタップすると、終了します。
73

（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）※接続機器の交換の場合は機器の削除（4-2）を行った後、機器の追加（4-1.1〜7）の手順を行ってください。

内容を確認し、「続行」
をタップします。

ドアまた は 窓を選択し、デバイス名を
入 力し、「 完了 」をタップします。

成功が表示されたら、「 続行」をタップすると、ペアリングの完了です。

※デバイスの追加がうまくいかない場合は、一度【機器の管理】画面に戻り、デバイスが追加されていないかご確認ください。
※2分以上経ってもデバイスのスキャンが終わらない場合や、LEDランプが点滅しない場合は、P85 再ペアリングを実施
してください。

5）広域人感センサ/狭域人感センサ
ペアリング①アプリを立ち上げ、【設定】→【機器の管理】→【デバイスの追加】→【モーションセンサー】
を続けてタップします。
②広域/狭域人感センサの絶縁シートを抜き、【続行】をタップします。
デバイスが読み込まれ、緑色の【 】が表示されたら完了です。
【続行】もしくは【戻る】
をタップしてください。
③デバイスの追加完了後、モーションセンサーの名前を設定します。
【編集】をタップし名前を変更したのち、【デバ
イス名が完了しました】
をタップしてください。
①「設定」より「デバイスの追加」をタップします。

②

モーションセンサ ーをタップします。

内容を確認し、「続行」
をタップします。

74

4．接続機器を追加・交換・削除する場合※接続機器の追加、交換、削除を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。

4-1.各機器のペアリング（追加）5）広域人感センサ/狭域人感センサ（つづき）③

A

B

デバイスがペアリン
グされたら、「 続行」
をタップします。

Ⓐデバイス名を変更する場合は、「編集」をタッ
プ すると、以下 設 定 に継続します。Ⓑ 変更しない場合は、「デバイスの設置が完了」をタップすると、終了します。

内容を確認し、「続行」をタップします。

デ バ イス 名 を 入 力
し、
「完了」
をタップし
ます。

成 功 が 表 示され たら、「 続行」をタップすると、ペアリングの完了です。

※ デバイスの追加がうまくいかない場合は、一度【機器の管理】画面に戻り、デバイスが追加されていないかご確認ください。
※ 2分以上経ってもデバイスのスキャンが終わらない場合は、P86 再ペアリングを実施してください。
※ 置場所とデバイス名を組み合わせて名前を付けると、センサ通知やルール設定の際に便利です。名前はオンラインモード
時はいつでも編集することができます。例「玄関ドアセンサ」

75（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）※接続機器の交換の場合は機器の削除（4-2）を行った後、機器の追加（4-1.1〜7）の手順を行ってください。

6）温湿度センサハブ
ペアリング 設置は 3-6 ◯Ⅴ -8）をご参照ください。
①電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
②温湿度センサハブ本体が数十秒ほど点滅しますので、点灯に変わるまで待ちます。
③点灯を確認したら、LifeAssistアプリから以下手順で、ペアリングを行います。
温湿度センサハブのペアリング「設定」をタップします。

「デバイスの管理」
をタップします。

「サービスの接続」
をタップします。

「Life Smart」をタップします。

「続行」
をタップし
ます。

次頁へ
続く

入力

「サービス接続」
を
タップします。

全てチェックを入
れて
「続行」
をタッ
プします。
本体背面上部に記 載されている
バ ーコード（ 英 数
字12桁）を入力してください。

76

サービスに接続できた画面が出るの
で「終了」
をタップ
します。

”サービスに接続”
画 面 に戻るので 、LifeSmartが接続中になっていることをご確認ください。

4．接続機器を追加・交換・削除する場合※接続機器の追加、交換、削除を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。

4-1.各機器のペアリング（追加）
7）温湿度センサ
温湿度センサのペアリング「ホーム画面」に戻ると「LSハブ」が追加されているので、「LSハブ」
をタップします。

温湿度センサを追加す
るので、
「＋」
をタップし
ます。

温湿度センサのペアリン
グスイッチを押したまま、「追加」
をタップします。

温湿度センサがペアリングされた画面になるので、完了をタップします。
※ここで、「リビング温度」などわかりやすい名前を入力しておくと便利です。

LifeSmartアプリを終了し、再びログインすると、「ホーム画面」が更新されます。LSハブが、「LifeSmart」になっていることを確認して、「LifeSmart」をタップします。

温湿度センサハブ（LSハブ ）と、温 湿 度セン
サ（ 環境センサ）が追加されていることを確認します 。
「 環 境 センサ」
をタップします。

温度、湿度が計測され て いることを 確
認して、完了です。

77

（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）※接続機器の交換の場合は機器の削除（4-2）を行った後、機器の追加（4-1.1〜7）の手順を行ってください。

2機目以降の温湿度センサを追加する場合「ホーム画面」から「Life
Smart」
をタップします。

「LSハブ」をタップします。

画面の指示に従い、ペアリ
ングボタンを押したまま、「追加」をタップします。

温湿度センサがペアリングされた画面になるので、完了をタップします。
※ここで、「リビング温度」
等わかりやすい名前を入力しておくと便利です。

78

温湿度センサを追加するので、「＋」をタップします。

4．接続機器を追加・交換・削除する場合※接続機器の追加、交換、削除を行う場合は、必ず１台の端末から、操作してください。

4-2.機器の削除
屋内カメラ/ドア窓センサ/広域人感センサ/狭域人感センサ
ペアリングの解除①ホーム画面から、【設定】【デバイスの管理】をタップします。
②「デバイスの管理」画面になりますので、解除する機器をタップします。
（例：Zone 8）③「デバイスの編集」画面になりますので、下部の【デバイスの削除】をタップします。
④確認画面になりますので、【削除】をタップします。
⑤「デバイス管理」画面で、デバイス（例：Zone8）が解除されたことを確認します。

「 ホ ー ム 画 面 」から「 設定」をタップします。

「デバイスの管理」
をタッ
プします。

「削除する機器」をタップします。

「デバイスの削除」
をタッ
プします。

「削除」
をタップします。

デバイスが削除されていることを確認して完了です。

79

（複数の端末から同時に操作すると、正常に操作できない場合があります。）※接続機器の交換の場合は機器の削除（4-2）を行った後、機器の追加（4-1.1〜7）の手順を行ってください。

温湿度センサハブ/温湿度センサ/ホームコントローラ
ペアリングの解除①ホーム画面から、【設定】【デバイスの管理】をタップします。
②「デバイスの管理」画面になりますので、【サービスの接続】をタップします。
③「サービスに接続」画面になりますので、切断するサービスをタップします。
（例：LifeSmart）④サービス画面になりますので、下部の【切断】をタップ、確認窓が現れるので【OK】をタップします。
⑤「サービスに接続」画面で、「接続されたサービス」から解除されたことを確認します。

「 ホ ー ム 画 面 」から「 設定」をタップします。

「デバイスの管理」
をタッ
プします。

「サービスの接続」
をタップ
します。

「デバイスの削除」
をタッ
プします。

「ＯＫ」
をタップします。

接続されたサービスから解除されていることを確認して完了です。

80

5．家電・建材との連携

5-1.ECHONET Lite機器との連携について●(株)LIXIL製の対応機器と連携について
ビルダー様側工事範囲（株）LIXIL製
電動シャッター

LifeAssist設置範囲（株）LIXIL製
loTホームリンク対応
シャッター用壁スイッチ

ユーザー様
ご手配

Wi-SUN/有線LAN※有線LANの場合は専用無線LANルータへ接続（株）LIXIL製
変換アダプタ（株）LIXIL製
スマート電動シャッター

Wi-Fi（株）LIXIL製
電動シャッター（株）LIXIL製
タイマー付壁スイッチ

ホーム
コントローラ
有線LAN

Panasonic（株）製
IP/JEM-Aアダプタ

JEM-A

インターネット

Wi-Fi/
有線LAN（株）LIXIL製
玄関ドア
（電気錠）

（株）LIXIL製
電気錠コントローラ

専用無線LAN
ルータ

アイホン
（株）製
ドアホン
JEM-A
Wi-Fi

（株）LIXIL製
玄関ドア
（電気錠）

（株）LIXIL製
電気錠コントローラ
JEM-A
Wi-Fi/
有線LAN
専用線 3芯Panasonic（株）製 ドアホン

電動シャッターの場合
LIXILのシャッター スマート電動の採風タイプ、標準タイプと変換アダプタ（Z-03-GCYS)を組み合わせることで、Life
Assistのアプリから遠隔操作や一括操作ができます。
アリーズ電動SRS、
イタリヤ電動SRS、
クワトロ電動SRS、
イタリヤマルチ電動、
エアリスマルチ電動の場合、
IoTホームリンク対応シャッター用壁スイッチを接続するか、タイマー付壁スイッチ（Z-03-GCJA)にパナソニック（株）製
IP/JEM-A変換アダプタ 品番：HF-JA1-Wを接続することでLife Assistアプリからの操作ができます。
※無線接続の場合2.4GHzでご使用ください。

玄関ドア
（電気錠）
の場合
LIXIL製の電気錠付玄関ドア（玄関ドアDA、
グランデル２、ジエスタ２、
プレナスX、
アヴァントスのAC100v仕様の”システムキー”）、
電気錠付玄関引戸（エルムーブ、
PG、
k6、
k3シリーズの”システム拡張基本セット”）の電気錠コントローラに下記のいずれかを接続することでLife Assistのアプリから操作ができます。
・アイホン
（株）
製ドアホン
「WP-24」シリーズ
・パナソニック（株）
製IP/JEM‐A変換アダプタ 品番HF-JA１-W
この時ドアホンと電気錠を連携する場合は、パナソニック（株）製”外でもドアホン”、”どこでもドアホン”シリーズが対象となります。
※電気錠の遠隔操作は「施錠」のみとなります。
※連携する機器の仕様に従い配線・接続方法をご確認の上、工事・設置を行ってください。
※無線接続の場合2.4GHzでご使用ください。

81

●(株)LIXIL製以外のECHONET Lite対応機器と連携について
LifeAssist設置範囲

ビルダー様側工事範囲
スマート分電盤

ユーザー様
ご手配

有線LAN

エアコン

ホーム
コントローラ

Wi-Fi/有線LAN

コイズミ照明 株( 製)照明器具

コイズミ照明（株）製
コイズミ照明（株）製
メモリーライトスマートアダプタ
コントローラ
VVF
←100v
←100v
CPEV0.9 2芯

有線LAN

有線
LAN
コイズミ照明（株）製
1回路On-Offスイッチ
←100v
VVF

インターネット

専用無線LANルータ
図は接 続関 係を模 式化したものです。必ずメーカー様の
施 工説明書に従った設置 工事を行ってください。

●他社ECHONET Lite機器との連携について連携可能な機器は当社ホームページのホワイトリストよりご選定の上、設置してください。
通信の接続は有線LAN または 無線LAN（Wi-Fi 2.4GHz）となりますので、有線LANの場合はルータと各機器間にLANケーブルを敷設ください。

5-2.ホワイトリストについて
ホワイトリストとは
当社はLifeAssistとの連携動作が確認できた機器（自社製・他社製を含む）
を「ホワイトリスト」として当社ホームページで公開します。当社の「ホワイトリスト」は公開日の時点で、LifeAssist製品と連携機器とを双方の通信仕様と実機検証のいずれか、
または両方で一定以上の操作・状態情報の取得が確認できた機器を掲載しておりますので、最新のホワイトリストをご確認のうえ、連携機器を選定ください。但し、このリストにより操作・状態情報の取得を保証するものではありません。
（http://www.lixil.co.jp/lineup/solar̲roof̲outerwall/lifeassist/specification/whitelist/）82

6．
トラブルシューティング
一般的な通信エラー
ほとんどの通信エラーは一過性で、機器の再起動により解消される可能性が高いため、まずは下記の手順による再起動をお願いいたします。
①専用無線LANルータ背面のモードスイッチがAUTOになっていることを確認してください。
②ホームコントローラ接続に使用しているユーザー様ルータ・専用ルータまたはケーブルモデムを再起動
してください。
③ホームコントローラを再起動してください。
なお、再起動後も問題が解決しない場合は、下記のエラーメッセージごとの解決策をご覧ください。
サービス事業者からの指示がない限り、リンクコントローラをリセットしないでください。
リンクコントローラをリセットすると、全て初期化され正常に動作しなくなります。

専用無線LANルータに関するトラブルシューティング
原因 / 解決方法

症状「INTERNET」
ランプが緑色点灯しない。 インターネット回線との通信が途絶えました。
上記、一般的な通信エラー及び、P28 ②インターネット環境の接続にアプリから全ての操作・確認ができない。 記載されている内容をご確認ください。

ホームコントローラに関するトラブルシューティング
症状

原因 / 解決方法「POWER」が赤色点滅している。

ホームコントローラ起動時に異常が発生しました。ACアダプタを電源から外し、少ししてから再度ACアダプタを挿して再起動してください。

「SERVER」が緑色点滅している。

インターネットに接続できていません。専用無線LANルータに関するトラブルシューティングの「INTERNETランプが緑色点灯しない。」の項
目をご確認ください。

「SERVER」が緑色点滅している。

ホームコントローラがローカルWebモードになっています。インター
ネットのある環境で使用する場合（通常はこちらです）、ホームコント
ローラに同梱の「サービスマニュアル（ローカル運用版）」に記載されている”動作モードの設定変更”をご参照の上、クラウドモードに切替
えてください。

インターネット環境で、ローカル用
USBを挿して起動してしまった。
「S‐METER」が赤色点灯 または赤点滅している。

スマートメーターとホームコントローラの通信に問題があります。
ホームコントローラに同梱されている「ご利用/取扱説明/保証書」に記載の”スマートメーターとの接続”を行ってください。

全てのランプが赤色点灯している。 本体のACアダプタを外してから、ローカル用USBメモリを本体に挿し、再度ACアダプタを挿して起動してください。その後、ホームコントローラに同梱の「サービスマニュアル（ローカル運用版）」に記載されている”動作モードの設定変更”をご参照の上、クラウドモードに切替えてください。
「クラウドモード」と「ローカルWeb 「クラウドモード」はインターネット回線と接続して、外出先などからでもサーバー」の使い分けがわかりま エネルギーの見える化やECHONET Lite機器の操作などが行えます。
せん。
「ローカルWebサーバー」の場合は、ECHONET Lite機器（エアコン、照明など）の一括操作やスマート分電盤からの電力量計測など一部の機能がご使用になれませんので設置後の動作確認などにお使いください。
83

リンクコントローラに関するトラブルシューティング
原因 / 解決方法

症状
アプリに「ゲートウェイオフライン
システム障害」と表示されている。

リンクコントローラと専用無線LANルータ間のWi-Fi通信または
インターネット回線が途絶えました。
リンクコントローラの電源、無線ＬＡＮルータの電源を、入れ直してください。それでも復旧しない場合は、LifeAssistアプリに表示される内容に従ってください。

リンクコントローラの LED が赤点滅している。

ペアリング済の機器（屋内カメラ・狭域人感センサ・広域人感センサ・
ドア窓センサ）にエラー（通信障害・バッテリー低下・タンパ障害）が発生しています。各機器のトラブルシューティングに従いエラー状態を解除してください。

リンクコントローラのLEDが橙色（オレンジ）点灯している。
（白点灯に戻らない）

インターネットを経由したサーバーとの通信が途絶えました。
以下の手順で回線側に近い機器から順に再起動を行って正常動作することを確認してください。
①ONU・ユーザー様ルータ： 機器のマニュアル等で正常動作をご確認ください。
②専用無線LANルータ：POWER/WIRELESS/INTERNET/ROUTER
LEDが緑色点灯（AP動作時は、ROUTER LEDは消灯）③ホームコントローラ：POWER/SERVER LEDが緑色点灯④リンクコントローラ：LEDが 赤色点灯⇒橙色点灯⇒白色点灯（約5分）
上記電源の入れ直しで復旧しない場合は、”お問い合わせ窓口”へ問い合わせください。

屋内カメラに関するトラブルシューティング
原因 / 解決方法

症状
アプリに「通信障害です」と表示されている。

専用無線LANルータと屋内カメラ間のWi-Fi通信が途絶えました。
屋内カメラのACアダプタを電源から抜き挿しし、再起動後、電源/Wi-Fiランプが点滅から点灯の状態に変わるまでしばらくお待ちください。
（約５分）。

ドア窓センサに関するトラブルシューティング
症状

原因 / 解決方法

アプリに「タンパ障害です」と表示されている。

ドア窓センサの電池カバーが開いています。

アプリに「通信障害です」と表示されている。

リンクコントローラとドア窓センサの通信が途絶えました。
ドア窓セン
サの電池の交換 または 取付位置の見直しを行ってください。
本紙、
”3-6．
Ⅴ機器の設置・接続”の”５）ドア窓センサ”をご覧ください。

アプリに「バッテリー低下」と表示されている。

電池が消耗しています。
ドア窓センサの電池を交換してください。
本紙、
”3-6．
Ⅴ機器の設置・接続”の”５）ドア窓センサ”をご覧ください。

電池カバーを閉めてください。

84

6．
トラブルシューティング
モーションセンサ（広域人感センサ・狭域人感センサ）に関するトラブルシューティング
症状
アプリに「タンパ障害です」と表示されている。

原因 / 解決方法
モーションセンサの電池カバーが開いています。
電池カバーを閉めてください。

アプリに「通信障害です」と表示されている。

リンクコントローラとモーションセンサの通信が途絶えました。モーションセンサの電池の交換 または取付位置の見直しを行ってください。
本紙、”3-6．Ⅴ機器の設置・接続”の”6）広域人感センサ ”7）狭域人感センサ”をご覧ください。

アプリに「バッテリー低下」と表示されている。

電池が消耗しています。モーションセンサの電池を交換してください。
本紙、”3-6．Ⅴ機器の設置・接続”の”6）広域人感センサ ” 7）狭域人感センサ”をご覧ください。

広域人感センサが子供やペットの動きに反応しない。

広域モーションセンサは、お子様やペットなどには反応しない場合があります。
（目安体重38kg以上で反応する仕様です。）

連携可能機器（ECHONET Lite機器を含む）に関するトラブルシューティング
症状

原因 / 解決方法

ECHONET Lite機器との接続方法が分かりません。

本紙「1-6.システム構成と接続」および「5-1．ECHNET Lite機器との連携について」
をご参照ください。機器の設置に電気工事が発生する場
合は、
電気工事店様にご相談ください。

スマート分電盤の選定方法が分かりません。

ホワイトリストに掲載のメーカー・シリーズ品から、主幹ブレーカ・
分岐回路数・リミッタスペースの有無などの条件を元に選定ください。
詳細は各分電盤メーカー様にご確認ください。

スマート分電盤が無い場合は電力量の確認はできませんか？

スマートメーターが設置されている場合は確認ができます。
スマート
メーターとの通信にはご契約の電力会社様へのお申込みが必要です。
お申込みに関しては電力会社様にご確認ください。

水道・ガスの計測機器の選定・接続方法が分かりません。

ホワイトリストに掲載のメーカー様の仕様によりますので、ご採用のメーカー様にご確認ください。

ECHONET Lite対応機器（エアコン・ 接続後、最短５分程度の時間が掛かりますが、多数の機器を接続している場
照明など）を設置しているが、アプリ 合は更に時間が掛かる事があります。
しばらく待っても表示されない場合は、に表示されません。
①ホワイトリストに掲載されている機器かご確認ください。本紙「5-2．
ホワイトリストについて」をご参照ください。
②ECHONET Lite機器が専用無線LANルータに接続（Wi-Fiの場合はペアリング）がされているかご確認ください。
③ECHONET Lite機器の初期設定が完了しているかご確認ください。
ECHONET Lite対応機器がアプリから操作できなくなりました。

機器の異常や停電後などにより、機器がエラー状態になっている可能性があります。機器の説明書に従って復旧操作を行ってください。

システム全般（FAQ含む）
症状

原因 / 解決方法

アプリで複数の電動シャッターなどの一括操作は可能ですか？

LifeAssistアプリのホームコントローラメニューから一括操作する機器を設定して操作する事が可能です。

インターネット接続は必要ですか？

インターネットとの接続が無い場合、ホームコントローラでの限られた機能しかご使用になれません。
インターネット接続を推奨します。
85

システム全般（FAQ含む）続き症状

原因 / 解決方法

インターネットについて、ケーブルTVや、 インターネットの回線種別については、特に制限がありませんが、光回線など有線
ADSLではだめなどの制限はありますか？ で接続された回線で、通信速度は下り30Mbps、上り3Mbps以上をご準備下さい。
スマートスピーカでECHONET Lite リンクコントローラで”IFTTT”の機能を利用して操作しますので、必機器を操作する場合、リンクコント 要になります。
ローラは必要ですか？
スマートスピーカーを使用して、複数の リンクコントローラで”IFTTT”の機能を利用して、一括操作すること
電動シャッターの一括操作は可能ですか？ が可能です。
センサやカメラを使用しなければ、 屋内カメラ、狭域人感センサ、広域人感センサ、温湿度センサ（ハブ）、
リンクコントローラは不要ですか？ スマートスピーカーなどIFTTTとの連携を行わない場合は不要です。
温湿度センサハブ 1つで、複数の温湿度センサに対応できますか？

ハブ１つで、温湿度センサ16個まで対応可能です。

太陽光発電の出力制御はできますか？

LifeAssistシステムでは、太陽光発電の出力制御は、できません。
出力制御対応のパワコン等で行ってください。

再ペアリング
機器の動作に不具合があった場合、以下の方法で機器の再起動を行ってください。再起動後は改めてペアリングを行ってください。

Ⅴ をご覧ください。
機器の接続は 3-6 ◯リンクコントローラ
リンクコントローラをコンセントから抜き差ししてください。

屋内カメラ①カメラの裏のリセットボタンを15秒長押しします。
②カメラ前面に赤ランプが点灯し、一度消灯してから再度点灯するのを確認します。

ドア窓センサ①電池を外す。
②スイッチを押しながら電池を挿入。
③LEDが点滅したらスイッチから手を離し、本体カバーを装着。

広域人感センサ①電池を外してください。
②スイッチ（蓋を開けていただき、電池BOXの横にある黒いスイッチです）を押しながら電池２本のうち１本を入れ、４秒以内にタンパースイッチを離すことで、全て初期化されます。

狭域人感センサ①電池を外します。
②スイッチを押しながら電池を挿入します。
③RFモジュールLEDが点滅したらスイッチから手を離し、4秒以内に再度スイッチ
を押し、本体カバーを装着したら完了です。

温湿度センサハブ/温湿度センサ①リセットボタンを押下。
②本体正面のLEDが点滅することを確認。
機器固定用両面テープ、3M製VHBタイプよりご選定ください。
86

②スイッチ

7．IoTホームリンクサービス「Life Assist」利用規約
株式会社ＬＩＸＩＬ（以下「当社」といいます）は、当社の提供する IoT ホーム
リンクサービス（以下「本サービス」といいます）および本サービス利用アプリ「LifeAssist」（以下「本アプリ」といます）に関し、これらを利用する方（以下「利用者」といいます）に対し下記のとおり利用規約（以下「本規約」といいます）
を定めます。
第１条 総則１．本規約は、当社が利用者に提供する本サービスおよび本アプリ（以下本サービスと本アプリを総称して「本サービス等」といいます）の利用に関し利用者が遵守すべき事項を定めるものです。
２．利用者は、本サービス等の利用について、本規約に同意いただく必要があります。
３．当社は、本サービスに関する WEB サイト（以下「本サイト」といいます）上に掲載することにより、本サービス等の利用上の細則を定めることがあります。この場合、本サイト上に掲載された内容も本規約の一部を構成するものとします。
４．本規約は、当社の都合により改定されることがあります。
５．前項の場合、当社は本サービスの WEB サイト上または当社が別に定める方法にて利用者に事前に告知するものとし、告知後に利用者が本サービス等を利用した場合は本規約の改定に同意したものとみなします。
６．前項にかかわらず、緊急を要する場合その他当社が必要と判断した場合、事前の告知を行わずに本規約の改定を行うことがあります。

第６条 本サービス等の利用資格
１．利用者は、本アプリを起動したうえ、必要事項を登録し、本規約の内容に同意の上、本サービス等の利用申し込みを行うものとします。本サービス等の申し込みが完了し、当社が承諾した時点をもって、当社と利用者の間に、本サービス等の利用契約（以下「本利用契約」といいます）が成立するものとします。ただし、本サービス等のうち有償のサービスを利用する場合には、申込完了に加え、利用料金の支払いに関する決済方法の確認が完了し、当社が承諾した時点をもって、本利用契約が成立するものとします。
２．利用者は、本利用契約成立時より、本サービス等を利用することができます。
３．当社は利用者に対し本サービス等を利用するために必要な識別符号（以下「お客様ＩＤ」といいます）およびログインパスワードを付与のうえ、その内容を当社が別途定める方法により通知します。
４．本利用契約が終了した場合または利用者が本サービス等の利用資格を失った場合であって、再度利用者が本サービス等の利用を希望する場合には、第 1 項
に従い、再度利用契約を締結する必要があります。
第７条 お客様ＩＤおよびログインパスワードの管理
利用者は、自己の責任においてお客様ＩＤおよびログインパスワードを管理する
ものとします。
第８条 お客様ＩＤおよびログインパスワードの使用責任等
１．利用者は、お客様ＩＤおよびログインパスワードの使用に起因して起こるすべての事象に対して全責任を負うものとし、当社は、お客様ＩＤの使用（第三者による不正または誤使用を含む）に起因して利用者に損害が生じてもいかなる責任も負いません。
２．利用者は、自己の責任において、お客様 ID およびログインパスワードを第三者に利用させることができます。この場合において、利用者は、当該第三者に対し、本規約に基づき利用者が負うべき義務を負わせるものとし、当該第三者の行為はすべて利用者の行為とみなされるものとします。
３．前項にかかわらず、利用者は、幼児、年少者その他本アプリの正確かつ安全な操作が期待できない者に対しては本アプリを操作させないものとします。
４．お客様ＩＤおよびログインパスワードの使用（第三者による不正または誤使用を含む）に起因して当社に損害が発生した場合、当社は利用者に対し当該損害の賠償を請求できるものとします。
５．利用者がお客様ＩＤの不正使用を知り得た場合は、直ちに当社が指定する方法に基づき、当社にその旨を通知するものとします。
６．利用者は、第三者に対し、本利用契約上の地位及びこれに付随する権利の全部又は一部について譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為をできないものとします。
７．利用者の死亡その他の事由により利用者が本サービスの利用資格を失った場合、当社は当該利用者のお客様 ID の利用を停止することができるものとします。

第２条 本サービスの目的
本サービスは、家庭内の電気・熱・水・ガスなどのエネルギー消費量を可視化し管理することで、節電喚起や機器のコントロールによる省エネ、創エネ、蓄エネについて、最適化を図ることができます。また、利用者の端末で本アプリを操作することにより、インターネット回線を経由して住宅に設置した機器を遠隔でコントロールできる
ホーム・コントロール及びホーム・モニタリング型サービスが含まれます。これらにより、最適な機器の導入、サービスの選択、機器や人の見守りその他のサービスとの連携により、家庭内の利便性の向上を図ることを目的とします。
第３条 本サービスの利用方法
１．IoT ホームリンク「LifeAssist」サービスの管理システムの構成機器（以下「IoT 機器」といいます）を通じて収集した計測データを、利用者が維持・管理するインターネット
回線（以下「利用者回線」といいます）を通じて当社が契約している「LifeAssist」サーバ（以下「本サーバ」といいます）に蓄積します。
２．利用者が本サービス等を利用するためには、利用者の負担で IoT 機器の設置が必要となります。
３．本サービス等を利用するための本サイトおよび本サーバへの接続は、利用者が自己の費用で利用者回線を通じて行うものとします。
４．利用者は必要に応じて本アプリを通じて、IoT 機器に関する本サーバ内のデータを閲覧でき、また、本サービスに接続された電子機器を操作できます。
５．前項までの規定にかかわらず、本サービスの利用方法は変更される場合があります。
第４条 本サービス等の利用環境等
１．利用者が本サービス等を利用するためには、原則としてインターネットに常時接続できる環境が必要です。ただし、一部のサービスはこの限りではありません。
２．利用者は利用者の使用するスマートフォンまたはタブレット端末機器等の性能、通信環境等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾する
ものとします。
３．利用者の環境により IoT 機器の設置ができない場合、本サービス等は利用できません。
４．利用者は、取扱説明書、操作マニュアル等に従い本サービス等を利用するものとします。
第５条 本サービス等の種類
１．本サービス等には、以下の種類の機能が含まれます。
（１）電力・水道・ガス使用量の計測（計測には対応分電盤機器の導入が必要です）など
エネルギーマネジメントに関するサービス（２）太陽発電システムの発電量異常や水道未使用時、電力消費量の目標値超過時のお知らせ機能（３）建材設備や家電機器のホーム・コントロール（４）センサ・カメラ等によるホーム・モニタリング（５）その他、利用者の暮らしの利便性を向上するサービスで、当社が設定したもの
２．当社は、本サービス等の種類、接続可能な機器類及び建材等について、随時、追 加、変更等を行います。

87

第９条 利用期間
１．本利用契約の有効期間は 1 か月間とします。ただし、当該有効期間が満了する前において利用期間を解約する旨の申し出がない限り、自動的に 1 か月間更新するものとし、以後同様とします。
２．利用者は本利用契約に基づく本サービス等の提供を受けることを一時停止することはできません。
第１０条 業務の委託
利用者は、当社が本サービス等の運営にあたって当社の定める指定業者に運営
業務の全部または一部を委託することを予め承諾します。
第１１条 本サービス等の利用料金および支払方法
１．本サービス等は、一部（次項に定める）を除き、無償で利用いただけます。
２．本サービス等のうち「リンクコントローラ」の利用については、当社が別途定める
本サービス利用料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
３．本サービス等の利用にあたっては IoT 機器代金およびその保守に要する費用が発生し、これらは全て利用者が負担するものとします。
４．第 2 項に定める利用料金は当社指定の方法で支払期日までにお支払いいただ
くものとします。また、支払いに必要な手数料その他の費用は、すべて利用者が負担するものとします。
５．本サービス等の利用料金は、本利用契約が成立した日が属する月の翌月から発生します。

６．利用者が本サービス利用料金の支払を一部でも遅延した場合、年 14.6％による遅延損害金を加算してお支払いいただくものとします。
第１２条 利用契約の申込みの拒絶および利用資格の取消等
１．利用者が以下各号のいずれかに該当する場合、当社は、本利用契約の申し込みを承諾しない場合があります。
（１）本サービスの利用料金その他当社に対する債務の支払を現に怠り、又は怠る
おそれがあると当社が判断した場合（２）本サービス等の申し込みの際の記入事項に虚偽の記載があることが判明した場合（３）利用者が未成年者であり、法定代理人の同意を得ていない場合（４）利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、
社会活動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ等その他これらに準ずる者である場合
又はこれらの者と関係を有する場合（５）過去に当社が本利用契約の申し込みの拒絶または解除を行ったことがある場合（６）その他、当社が本サービス等の利用について不適当と判断する場合
２．利用者が以下各号のいずれかの事由に該当した場合には、当社の判断により本利用契約の解除、または本サービス等の提供を中止することがあります。
（１）前項各号のいずれかに該当した場合（２）当社に対する金銭債務の支払いを一部でも怠った場合（３）お客様ＩＤまたはログインパスワードを不正に使用した場合（４）当社が本サービス等で提供した情報を不正に使用した場合（５）第 18 条に定める禁止事項のほか、本規約に違反する行為があった場合（６）その他、当社が本サービス等の利用について不適当と判断した場合
３．当社は、前項の規定により本利用契約の解除または本サービス等の提供の中止を行う場合、利用者にその旨を通知します。
４．当社が、当社および利用者その他の第三者に損害を与える危険があると判断した場合には、当社の裁量により、当該利用者に対し、何ら通知をすることなく、かつその理由を開示することなく、本サービス等の提供を一時停止するか、または本利用契約を解除することができるものとします。
５．本利用契約が終了した場合（終了事由を問いません）または当社が本サービスの提供を中止した場合、当該利用者は、これと同時にお客様 ID およびログイン
パスワードの利用資格も喪失するものとします。
６．当社は、本利用契約が終了した場合（終了事由を問いません）、利用期間中に送信されたデータおよび IoT 機器から送信されるデータの保持・保管はこれを保証致しません。
７．当社が本利用契約を解除した場合において、利用者が当社に対して支払うべき債務を負っている場合、当該債務の全てについて当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を支払うものとします。
第１３条 保証の否認
１．当社は、本アプリその他本サービス等に関し利用者に提供する本サービスの内容
及び当社が提供する情報につき、以下の事項の保証を行うものではありません。
（１）本サービス等の内容が利用者の要求に合致すること、または有益であること（２）本サービス等が中断、中止、廃止されないこと（３）本サービス等がタイムリーに提供されること（４）本サービス等が安全であること（５）本サービス等においていかなるエラー（本アプリのバグを含む）も発生しな
いこと（６）本サービス等にいかなる瑕疵もないこと（７）利用者が本サービス等を通じて取得する情報が正確であること（８）利用者が本サービス等を利用して行った行為が利用者の特定の目的に適合すること（９）本サービス等を通じて利用者が登録する利用者情報が消失しないこと
２．利用者は、利用者自身の責任において本サービス等を利用するものとし、利用者
は、本サービス等の機能の利用に起因または関連して、利用者のコンピューター
等の通信機器およびデータその他本サービスに接続された電子機器等に発生した損害について、自ら責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
３．当社は、利用者が本サービス等の機能を利用して購入した商品・サービスや取引に関していかなる保証もいたしません。
４．本サービス等によって得られる計測数値および料金表示については、他社 IoT
機器および電力会社から提示される数値と完全に一致するものであることを保証いたしません。

第１４条 免責
１．当社は、以下の各号に該当する場合は本サービス等の提供に関し責任を負いません。
（１）利用者回線・無線ＬAＮ環境、その他の通信回線等の都合で本サーバ（本サービスの提供のため当社が設置したサーバをいいます。以下同じ。）への接続が中断した場合（２）当社の責に帰すべき事由によらず、本サービス等の利用に起因して利用者が被った損害（本サービスに接続された電子機器の不具合、異常に起因して生じた損害、情報等が破損または滅失したことによる損害、および利用者が本サービス等から得た情報等を利用した結果生じた損害を含みますがそれらに限定されません）（３）当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、本サーバに保存されている設定情報の欠落、滅失があった場合
２．本サービスは、太陽光発電システムのすべての故障・異常の検知を保証する
ものではありません。また、点検により故障・異常が確認された太陽光発電シス
テム機器の修理及び保証については、各機器の保証規約等に準拠します。修理・機器交換に関わる費用を補償するものではありません。
３．本サービスのうち、人感センサやカメラ等は、利用者ご自身により住居、施設内の状況を確認することを目的とした製品であり、住居、施設の防犯、警備及び子ども、高齢者の監視などのための専用品ではありません。また、機器の性能及び機能上、死角が生じる場合、センサが反応しない場合等があります。
４．本サービスの利用中に生じた侵入、盗難その他の事件・事故の発生および生命、
身体、財産に生じた損害などについて、当社は責任を負いません。
第１５条 責任１．当社の故意または過失に基づき利用者に損害が生じた場合（債務不履行、不法行為その他請求原因を問いません）、当社は、利用者に現実に生じた、直接かつ通常の損害に限り賠償するものとします。ただし、当社に故意または重大な過失がない限り、当社が当該利用者から過去 1 年間の間に受領した本サービス等の利用料金の総額を賠償額の上限とします。また、本規約において別段の定めがある場合を除きます。
２．当社は当社が本規約の定めに従って実施した行為の結果発生した損害、使用機会の逸失、本サービスの提供の中止・本利用契約の解除の結果発生した損害、データの滅失、業務の中断、または前項に定める損害を除くあらゆる種類の損害（間接損害、特別損害、派生損害、逸失利益を含む）に対してたとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしてもいかなる責任も負いません。
第１６条 著作物
本サイトおよび本アプリ上の画像を含めた本サービス等により提供されるテキスト
情報およびデジタル情報は、すべて当社の著作物です。
第１７条 利用者に関する情報の利用
１．当社は、利用者が本サービスの申し込み時に当社に提供した情報、本サービス等を利用するに際して当社が収集した個人情報（以下「個人情報」といいます）
を以下の目的のために使用することができるものとします。
（１）本サービス等の提供（２）アンケートおよび新商品・サービスの紹介等のための電話・電子メール・
ダイレクトメール等 による情報発信（３）IoT データ利活用サービス（４）本サービスのアフターサービス、メンテナンス（５）本サービスおよび当社製品の改良（６）本サービスその他当社のサービスについて満足度の調査
２．当社は、個人情報を、以下の目的のために第三者に提供することがあります。
（１）本サービスを提供するため、第三者に業務を委託する場合（２）IoT データ利活用サービスを提供する際に、第三者となるサービス事業者に個人情報を提供する場合
３．前 2 項のほか、利用者が当社に提供した情報、データ等について、利用者個人を特定できない形態において利用しまたは第三者に提供することがあります。
４．本条に定めるほか、当社は個人情報の取り扱いに関して当社ウェブサイト
に 掲 載 す る「プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー」に 従 い 取 り 扱 う も の とし ま す。
（http://www.lixil.co.jp/privacy/）88

7．IoTホームリンクサービス「Life Assist」利用規約
第１８条 禁止事項
当社は、利用者が以下の各号の行為を行うことを禁止します。
（１）本サービス等により提供される情報について、その全部または一部を問わず、本サービスの目的以外に使用する行為（２）IoT 機器を設置時の状態から変更する行為（３）本サービスの内容調査、分析、解析、情報取得その他本サービスの本来の利用目的以外の目的に利用する行為（４）本サービスとして提供するプログラム、ソフトウェア等を複製、改変、編集し、又はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくは
ソースコードの発見を試みる行為（５）本サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為（６）本サーバに有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為（７）本サーバまたは本サイトに過度な負荷をかける行為（８）第三者のお客様 ID もしくはログインパスワードを使用する行為（９）当社（当社の子会社及び関係会社を含む。以下本条において同じ）その他
第三者の財産、信用、名誉、プライバシーを侵害する行為（10）当社の著作権その他の知的財産権その他の権利を侵害する行為（11）前２号に掲げるもののほか、他人の権利又は法的に保護される利益を侵害する行為（12）法令又は公序良俗に違反する行為（13）本規約、取扱説明書、操作マニュアル等に違反する行為（14）本サービスの運営を妨げる行為（15）その他、当社が不適当と判断する行為
第１９条 利用者の責任
利用者は、自己が前条各号のいずれかに該当したこと、その他利用者の責に帰すべき事由により当社に生じた損失、損害を賠償する責を負うものとします。

２．利用者が前項の届け出を怠ったこと、または誤った届出をしたことにより利用者に生じた不利益又は損害について、当社は一切その責任を負いません。
３．利用者の住所の変更に伴い、IoT 機器の撤去と設置を当社に依頼する場合、当社は有償で行うものとします。
第２３条 本利用契約の解約
１．利用者は、当社が別途定める方法により当社に通知することにより、本利用契約
を将来に向かって解約することができます。なお、解約日は、当社が利用者からの通知を受領した日の属する月の末日とします。
２．利用者は本利用契約の解約後、本サービス等および本サービスが提供する情報を一切利用することはできません。
３．本サービス等の解約時に IoT 機器の撤去工事を希望され、当社に対して依頼される場合は有償となります。撤去工事の実施有無は、利用者のご希望によります。
第２４条 反社会的勢力の排除
１．利用者は本サービスの利用申込時及び本利用契約締結後において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会活動標榜
ゴロ、政治活動標榜ゴロ等その他これらに準ずる者に該当しないことおよびこれらの者と関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
２．利用者が前項に該当すると当社が判断した場合、当社は、会員に対する何らの通知および催告なく、本利用契約の解除を行うことができるものとします。また、これにより、当該利用者に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負いません。
３．当社は、利用者が本条に違反したことにより被った損害を利用者に請求できるものとします。
４．第 12 条第 7 項の規定は本条第 2 項の場合に準用します。
第２５条 準拠法
当社と利用者との本利用契約および本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第２０条 本サービス等の一時的な中断
１．当社は、本サービス等を提供するための設備（サーバ、通信回線等を含む）及び
本サイト、本アプリの保守、点検、修理、更新作業等のため、一時的に本サービスの提供を停止又は中止する場合があります。この場合、当社は利用者に対し、事前に通知又は公表するものとします。
２．前項にかかわらず、当社は、以下の事由の何れかに該当する場合、利用者に事前に通知又は公表することなく、一時的に本サービス等の提供を中断することがあります。
（１）本サービス等を提供するためのシステムの保守、点検、修理などを緊急に行う必要がある場合（２）地震、落雷、火災その他の不可抗力、停電、通信回線の途絶、その他本サービス等を提供するためのシステムの不具合によりサービスの提供ができなくなった場合（３）その他、運用上または技術上、本サービス等の一時的な中断を必要とした場合
３．当社は、本サービス等の中断により利用者に損害が発生した場合でも利用者に対し一切の責任を負わないものとします。

第２６条 合意管轄裁判所
当社と利用者との本利用契約または本規約から生じるまたは関連するいかなる訴訟および訴訟手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第２７条 補完１．本規約のいずれかの規定が裁判所によって法律に違反していると判断された場合には、効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向をできる限り反映するように解釈することとします。
２．本条項のいずれかの条項が無効または実施できないと判断された場合には、それらの条項の有効または実施できる部分および本規約の残りの条項は、引続き有効かつ実施できるものとします。
３．当社は、本サービス等に関する事業を第三者に譲渡する場合、最低３０日間の予告期間をおいて、事前に利用者に本サイトまたは本アプリその他当社が定める方法により告知した上、本規約に基づくすべての当社の権利および義務を承継、売却、合併、その他の方法で譲渡できるものとします。また、この場合において、利用者は当社がかかる権利および義務を譲り受ける者に利用者情報、追加情報の開示をすることを了承するものとします。

第２１条 本サービス等の変更・廃止
１．当社は、当社が必要と判断した場合、当社が相当と判断する期間をもって、利用者に対し事前に通知または公表したうえ、本サービス等の内容の全部または一部について変更または廃止することができるものとします。
２．前項にかかわらず、本サービス等の内容を緊急に変更または廃止する必要があると当社が判断した場合、当社は、事前の通知または公表なしに本サービス等の内容を変更または廃止することができるものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
３．前 2 項に基づく措置により利用者に不利益または損害が発生した場合でも当社は一切その責任を負わないものとします。
４．当社は、最低３０日間の予告期間をおいて本サービス等の全部を停止または廃止することができるものとします。本サービス等の停止または廃止の告知は、本サイト
または本アプリその他当社が適切と判断する方法で行うものとし、当社が告知手続きを行った後に本サービス等を停止または廃止した場合には、当社は、一切の損害賠償等の責を負わないものとします。

＜サービス利用料金＞
IoT ホームリンク「LifeAssist」＜問い合わせ先＞株式会社 LIXIL
フリーダイヤル 0120 - 69 - 4633

第２２条 届出事項の変更
１．利用者は、その氏名、住所その他本サービスの利用申し込み時に当社に提供した情報に変更があったときは、速やかに当社の指定する方法によりその旨を当社に届け出るものとします。

＜本規約の制定＞2018 年 4 月 1 日

89

月額 1,980 円（税別）8．保証とアフターサービス（よくお読みください）■保証書について●保証書は、取扱販売店より所定事項を記入の上、お渡し致します。
保証書は、大切に保管してください。
●保証期間中の修理については、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理について●保証期間経過後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により有償修理させていただきます。

■修理を依頼される前に●修理を依頼される前に、本書の「6.トラブルシューティング」にしたがってご確認ください。

■アフターサービスについて●アフターサービスについては、お買い上げの販売店・施工店へお問い合わせください。
保証規定にもとづき対応させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買い上げの販売店、もしくは下記まで
お問い合わせください。
お問い合わせの際にお客様から頂いた個人情報は、お客様への回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。
会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

Life Assist商品のご購入・使い方などのご相談は、Life Assistお問い合わせ窓口まで

TEL.

0120-694-614

受付時間/月〜金 9：00〜18：00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

90

保 証 規 定
本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無償修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お買い上げの販売店修理を依頼してください。
■対象商品
本書の商品名にチェックと数量が記入されている商品。但し、当社が販売・供給した機器に限定するものとし、それ以外
は保証の対象外となります。
■保証内容
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無償修理致します。
■保証期間
当該商品のお引き渡し日から起算して12ヶ月間■免責事項
次の免責事項に該当する場合は、いかなる場合においても本書による保証対象外とし、当社は責任を負いませんのでご了承ください。
(1) 取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱、不適切な洗浄・清掃及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具 合。
(2) 取扱い説明書およびカタログに指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
(3) 経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。ヒビ 割れ、変色、ネジの緩みなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）または、
これらに伴う不具合、および電池などの消耗品の損傷や故障。
(4) 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合。
(5) 環境が特に悪い場所に取り付けられたことに起因する不具合。
(6) 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、誘電雷、火災、津波、噴火、低温による凍害、地盤変動、土 砂崩れ、電磁環境両立性の不調和等周辺環境の変化など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
(7) 戦争、暴動、火災、爆発、投石など故意又は偶然且つ外来の事故が発生した場合の不具合。
(8) 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
(9) 不当な修理や加工、改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。
(10) 販売店及び当社指定の工事店または所有者が採用したり、又は、採用させた材料、部品、機器、設置工事方法等で、当社が事前に承諾していないものに起因する場合。
(11) 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
(12) 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
(13) 引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
(14) 購入後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
(15) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
(16) 機器に表示してある以外の使用電源（電圧・周波数）で使用した場合の不具合。
(17) 配線部材の選定不適切など、設置業者の過失に伴う故障及び損傷。
(18) 系統連系している商用電源ノイズ、電圧変動等電源品質等に起因する場合。
(19) 電気事業法に定める所有者の性能維持義務を怠った事に起因する場合。
■保証期間内でも次に該当する場合は、別途修理費用を請求させて頂きます。
(1) 本書の提示がない場合。
(2) 本書の所定事項の未記入、判読不能あるいは字句を書き換えられた場合。
(3) 使用上の誤り又は不当な修理や改造による異常や損傷。
(4) 消耗品が損耗し取り替えを要する場合。
(5) 本書の免責事項に該当する場合で、お客様が当社に修理を要望される場合。
■その他注意事項(1) 本書は日本国内において販売され、使用される構成機器にのみ有効です。
(2) 本保証が適用される修理品又は代替品の設置につきましては本書記載の販売店にお問い合わせ下さい。
(3) 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて製品保証を約束するものです。本書によって販売店及び当社指定の工事店または所有者の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきまして、疑問が生じた場合は本書記載の販売店、又は株式会社ＬＩＸＩＬへお問合せ下さい。
(4) お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
(5) 本製品の仕様および不具合の発生によって、ニ次的に発生した損害（事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等）につきましては、弊社では一切責任を負いません。
(6) 本システムは、
ご利用者様自身が施設内の状況を確認するための製品であり、施設の防犯、警備および子ども・高齢者の監視などのための専用品ではありません。本システムの利用中に生じた侵入・盗難その他の事件・事故の発生および生命・身体・財産に生じた損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(7) 本システムは無線通信を利用した製品であるため、通信機器の接続不具合などにより本システムの利用ができない場合があります。また、本システムを提供するための設備の保守、点検などのため、一時的に本サービスの提供を停止又は中止する場合があります。
これらによる事件・事故の発生および生命・身体・財産に生じた損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(8) センサー等について、設置場所の温湿度がセンサー等の動作温度範囲を超える場合または急激な温度変化、ペット、シーリングファン、カーテン等の動き、FAX感熱紙、風、電波等の状況の影響により正確な動作がしない場合があります。電波等の状況の影響により正確な動作がしない場合があります。
(9) 屋内カメラにて撮影したライブ映像が、インターネット回線の通信速度等の設置環境の影響により、コマ落ち等する場合があります。
(10) 本製品に接続することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外について修理費等は一切保証致しません。
(11) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。

91

92

93

ユーザー様用IoT ホーム Link

LifeAssist
保 証 書
この保証書は「保証規定」に記載の内容で、無償修理をお約束するものです。お引き渡しの日から下記の保証期間中に故障が発生した場合、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
★お客様へ
この保証書をお受け取りになる時に、お買い上げ商品、数量、お引き渡しの日、販売店名などが記入してあることを確認してください。保証の対象は下記商品名にチェックと数量が記入されている商品となります。本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
（ 保証書および取扱説明書は紛失などの時、有償で再発行致しますが、保証書の内容は記載いたしかねますので、あらかじめご承知おきください。）

ご芳名様

ユーザー様 ご住所

店名

印

住所
施工業者

電話番号
※以下商品のチェック、数量記入、お引き渡し日は販売店で記入の上、ユーザー様にお渡しください。

商品名

有無（有の場合チェック） 数量

無線 LAN ルータ WSR−300HP
ホームコントローラ miruecomini
リンクコントローラ FCL5320A
ドア窓センサ MCT-350 SMA
広域人感センサ MP-841
狭域人感センサ Clip SMA
屋内カメラ i Camera2
温湿度センサハブ LS090WH
温湿度センサ LS091WH
ローカル用 USB メモリ
保証期間

下記日付から12ヶ月間

お引き渡し、もしくはお買い上げ日

年

株式会社 LIXIL 〒136-8535 東京都江東区大島 2 - 1- 1 LIXIL WINGビル

94

月

日

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

Life Assist商品のご購入、使い方などのご相談は、Life Assistお問い合わせ窓口まで

TEL.

0120-694-614

受付時間/月〜金 9:00〜18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、
メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」
をご覧ください。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

業務用MAM-484D

2019.04.01発行