出荷時 0FF になっています。
ご使用を開始される際に ON にしてください）

現場設置形データロガー Webロガー 2（電池の消耗を防ぐため、電池バックアップ機能は株式会社エム･システム技研
株式会社エムジー

Total Components Supplier for PA/FA/BA（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 04

改14

NC-8570

1刷発行

500487

スケジュール機能を強化した高機能仕様タイプ
新登場！

データロガーの機能を現場設置ユニット内で実現しました！

・正常時はRUN接点出力ON。電源投入前または異常時（内部メモリ異常、SDカード異常およびR30カード異常）はRUN接点出力OFF。

（EU指令適合品として使用する場合は50V AC未満となります）

消 費 電 力：約 18W

現場設置形データロガー

Web ロガー２

24V DC（最大出力電流 500mA 時）
内 部 電 源■ 高機能仕様タイプ

形式：DL30-G
基本価格：176,000円〜■ 標準仕様タイプ

形式：DL30-N
基本価格：165,000円〜ユーザー登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報」を E メールでお知らせします。

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

www8.mgco.jp/koho/UserRegistration●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

Webロガー 2（形式：DL30）は、現場でデータを収集してロギング（記録）すると同時に、帳票（日報／月報／年報）のフォーマットに編集して蓄積し、このデータを元に各種のWeb画面を生成します。そして、これらのWeb画面は、LANやインターネット経由でPCやタブレットから監視できます。監視側のPCやタブレットにはブラウザさえあれば良いので、機種やOSの種類を問いま株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

代理店

せん。さらに、Webロガー 2は、現場で発生した警報や機器の運転・停止などのイベントをメールにより自動的に通報する機能も装備しています。これらの機能を支える各種の通信プロトコルを内蔵しており、PLCやリモートI/O機器との通信によるデータ収集、ロギングデータや帳票データのファイル転送など多彩なアプリケーションに対応できます。

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX

06-7525-8810

・画面はハメコミ合成です。 ・画像はイメージです。 ・記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
・当社はスマートフォン（スマホ）、タブレットの携帯電話通信事業を取り扱っておりません。

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

モバイル端末にはブラウザさえあればよくアプリケーションソフトは一切不要です。
PC

タブレット

サーバ

スマートフォン
メール

光モデムルータ

モバイル回線

モバイル回線1

モバイル回線

1

3

1
光モデム
ルータ

モバイル
ルータ

光モデム
ルータ

2

n

Webロガー２
DL30
Webロガー２
DL30

光モデム
ルータ

モバイル
ルータ

Webロガー２
DL30

Webロガー２
DL30

Webロガー2
DL30
本体

7

16〜20

入出力信号
無線LANルータ

入出力信号

入出力信号

2

入出力信号

3

Web ロガー 2 には、以下の 7 つの便利な機能をすべて組込ん であります。
通信ログ例

データログ例

ロギング機能が充実しています。

便利な帳票作成機能を備えています。

現場の測定値やイベントデータを大容量メモリに収録し、収録したデータから日報／月報／年報を自動作成します。

併せて SD カードに転送して記録します。

外部の PC 用帳票作成ソフトなどは不要です。

・メンテナンスフリーで 10 年以上のデータが記録できます。

・作成した帳票は、CSV ファイルとして・現場データに各種演算処理をして収録ができます。

日報例
月報例

アップロードできます。

・記録したデータは、CSV ファイルとして・ファイルをメールに添付したり、Web 画面からアップロードできます。

監視したりできます。

ブラウザのある端末ならどこからでもアクセスできる現場設置の Web サーバです。

ロギング機能帳票作成機能詳細は 6〜7ページ

10〜11ページ

年報例

詳細は 6〜7ページ

メールで通報する、現場の見張り番です。

現場の状態が PC やスマートフォンからリアルタイムで見える各種 Web 画面を生成します。

現場データが異常値になった場合や、・端末側（PC やスマートフォンなど）にはブラウザさえあればアプリケーションソフトは一切不要です。

機器が運転・停止した場合などに自動的にメール通報します。

・トレンド画面、データ画面、イベント画面、帳票画面、ダウンロード画面、・通報先は最大 64 箇所、宛先や通報内容を遠隔設定で変更できます。

スケジュール画面などを標準で装備しています。

・通報カレンダを内蔵し、休業日はメール停止もできます。

遠隔監視・ユーザ定義画面も作成できます。
・監視だけでなく、遠隔操作もできます。

メール通報 ・帳票ファイルをメールに添付できます。
通報カレンダ例
機能Web サーバ機能

トレンド
画面例

ユーザ定義
画面例

画面はイメージです。

ビルの空調設備、照明設備を予定されたとおりに自動的にオンオフするスケジュール機能を強化しました。
スケジュール機能とは、あらかじめ登録したスケジュールにしたがって機器や装置の起動、

詳細は 8〜11ページ

詳細は 12〜13ページ

スケジュール機能

稼働監視機能10〜11ページ

11ページ

詳細は 6〜7ページ

詳細は 6〜7ページ

通信 制御
機 能
詳細はEthernet
SLMP 通信
Modbus/TCP

休憩時間は強制停止などを自動的に行います。
スケジュールとしては、起動・停止パターンを週単位で登録でき、祝日などがある場合でも簡単にパターンを変更できます。

設備の稼働状況がひとめでわかるアンドン画面とページ

ガントチャート画面で設備を PC やスマートフォンから監視できます。
【アンドン画面】
・アンドン表示によって、設備やラインの状態が現場の司令塔と しての万全な通信制御機能を 備えています。

停止を行う機能です。例えば始業前に予冷運転を行い、稼働監視機能を備えています。

14〜15

インターネット上のクラウドサーバや・FTP サーバ／クライアント機能

PC との通信、リモート I/O や PLC との・HTTPS、FTPS に対応（DL30-G のみ）

ネットワーク通信を行う充実した・Modbus/TCP マスタ／スレーブ機能

通信制御機能を搭載しています。

・I/O マッピング機能

リアルタイムで分かります。
・演算機能で時間表示から分析まで行えます。
・デジタルデータ・アナログデータともに最大 5 段階の状態を表示できます。
【ガントチャート画面】
・アンドンの色で時間軸表示する

・SLMP 通信機能（CC-Link 協会 SLMP 規格準拠）ことによって、装置の状態や数値の値（範囲）を視覚的に表現します。

アンドン画面・SNTP 通信機能（自動時刻合わせ）

4

ガントチャート画面

5

画面はイメージです。

128
サンプリング方式（共通）：瞬時値 ／ 平均値 ／ ピーク（最大／最小）から選択
最 大 点 数（共通）：標準仕様 DL30‑N 64 点
（チャネル）
高機能仕様 DL30‑G 128 点（チャネル）
基本サンプリング間隔（共通）：１秒
サンプリング間隔（ロギング）：秒指定（１〜 30 秒）／分指定（１〜 30 分）／時刻指定（0 〜 23 時オフセット可）
サン プリング 間 隔（ 帳 票 ）：1 時間

記録時間目安（SD カード容量 16GB の場合）：
ロギング、イベント、帳票の各データ 10 年以上（ロギング
データが 64 チャネル／ 1 分間隔サンプリング、標準仕様
DL30-N の場合）最大点数：標準仕様 DL30‑N 64 点（チャネル）
高機能仕様 DL30‑G 128 点（チャネル）

記録したデータは、IP（インターネットプロトコル）網を通じて PCやサーバにアップロード（＊5）できます。
FTP サーバ／クライアント通信（＊1）
HTTP クライアント通信（＊2）

帳票処理
日報／月報／年報

（＊1）
（＊2）

（＊3）

（＊3）

稼働監視

R30シリーズの入出力カードのほか、リモートI/OやPLCの入出力も通信経由で取込めます
DL30‑N（＊4）（＊4）

DL30‑G

（＊2）

詳細は
8 ページ

稼働監視（DL30-Gの機能）現場で収集したデータに下記の演算処理が【アンドン画面】【ガントチャート画面】

登録したスケジュールに従い指定したデジタル出力（Do）やできます。演算結果の値もロギング／稼働、停止、ワーク欠品、アンドンの色で時間軸デジタル演算値（MD）に対し開始時刻になると、そのチャネ帳票データとしてサンプリングできます。

段取り替え、異常停止など表示することによって、ルからON出力を行い、終了時刻になるとOFF出力することの設備の状態、あるいは温装置の状態や数値の値ができます。1つのスケジュールパターンは日単位ごとになっ度や流量、液位などの物理（範囲）を視覚的に表現ており、各曜日ごとにパターンを割付けることができます。

量をリモートI/Oを介してします。

・ スケジュールパターンは 64 パターン（DL30‑G）まで登録できます。
・１つのパターンに最大 8 チャネルを割付け、チャネルごとに開始時刻と終了時刻を設定できます。
・ 当日を含む 1 週間先の各曜日ごとにスケジュールを登録することができます。

（＊4）

演算の種類：加減算／乗算／除算／開平／移動平均／一次遅れ／exp／常用対数／自然対数／ピークホールド（最大/最小）／アナログ積算／累乗／F値演算／スケーリング／上下限制限／論理演算（＊1）FTPS にも対応しています。（DL30-G のみ）（＊2）HTTPS にも対応しています。（DL30-G のみ） （＊3）通信について入力し、色分けして名称、数値と共に表示します。
（＊4）アナログ演算値（MA）

は、ロギング／帳票データとしてサンプリングできます。デジタル演算値（MD）もロギングデータとしてサンプリングできます。

（＊5）アップロードは FTP または FTPS（DL30-G のみ）クライアント通信のみです。

6

7

イベントログ： Ai ／ Pi ／ MAの上下 限 警 報、Di、MDのステータスなど
システムログ： 電源のON ／ OFFや 設 定 変 更、エラーの発生など
通 信 ロ グ： メール やFTPなどの通信記録

1 ページあたり４ペンのトレンド画面を 16 ページ分表示します（合計 64 ペン）。
各ペンには全ての種類の入／出力チャネル（Ai ／ Di ／ Pi ／ MA ／ MD ／ Ao ／ Do ／ Doグループ（DL30‑G のみ））が割り付けられます（重複登録可）。
サンプリング速度は、1／ 5／ 10／ 30 秒、1／ 5／ 10／ 15／ 30 分、１時間、１日をページ単位で指定できます。サ
ンプル数は最大 50000 点でそれを超えると自動上書きされます。表示は自動更新（＊）されます。

（＊）表示の更新周期は 0〜999 秒で、0 秒に設定すると表示を更新しません。

割り付けているチャネルの現在値が一覧表示されます。チャネル

内部メモリに蓄積されているイベントデータ（イベントログ／のタイプ（Ai、Di、Ao など入出力の種類）により表示される項目がシステムログ／通信ログ）を時系列で最大 2000 件表示します。

異なります。表示は自動更新（＊）されます｡

イベントの全件、当日分、前日分の表示切替えができます。
表示は自動更新（＊）されます。

（＊）表示の更新周期は 0〜999 秒で、0 秒に設定すると表示を更新しません。

89

これは便利、帳票を自動で転送できます！
内部メモリに保存されている帳票データ（日報／月報／年報）を表形式で表示します。

メールに添付して自動送信できます。

1 つの表に 8 チャネル分表示し、9 チャネル以降は次の表に表示されます。

稼働監視（DL30-G の機能）
アンドン画面
デジタルデータの表示

アンドン表示によって、設備やラインの状態がリアルタイムで分かります。

ロギングデータやログなどはデジタル入力またはデジタル演算値を組合せて最大 5 段階の状態を表示できます。表示内容としては、表示名称、表示色や数値（主）のほか、3 つの数値表示（副 1〜3）が行えます。

現在、生産設備がどのような状況にあるかをアンドンで表示する機能です。稼働、停止、ワーク欠品、段取り替え、異常停止などの設備の状態、あるいは温度や流量、液位などの物理量をリモート I/O を介して入力し、色分けして名称、数値と共に表示します。

演算機能で時間表示から分析まで行えます。

（＊1）

アナログデータの表示

アンドン画面Web ロガー 2 には、接点の ON または OFF の時間を積算する機能があります。これを使って各種状態の積算時間を表示することができます。また、豊富な演算機能があり、時間計測やカウンタを使って装置の稼働率そのほか様々な分析を行うこともできます。

工程名称
表 示 色
表示文字列
名称 現在値（主）名称 数値（副1）
名称 数値（副2）
名称 数値（副3）

アナログ入力、パルス入力、ア
ナログ演算値の値（範囲）に対して 5 段階で表示色や表示文字列、数値（主）を表示できます。
さらに 3 つの数値表示（副 1〜3）が行えます。

ガントチャート画面
ガントチャート（Gantt chart）では、アンドンの色で時間軸表示することによって、装置の状態や数値の値（範囲）を視覚的に表現します。1 画面に 12 時間分のデータを表示し、画面スクロールにより 48 時間前までのデータが表示できます。

内部メモリ、SD カードに保存されているロギングデータ、帳票データ、イベントデータの一覧が表示されます。
左側にフォルダ一覧が、右側にファイルの一覧が表示されます。内部メモリ

デジタルデータと時間軸の表示のデータや SD カードのファイルをダウンロードできます。また、SD カー

時間表示

現在時刻表示

ド内の古いファイルを手動で削除できます。

スケジュール画面
あらかじめ登録したスケジュールに従って動作しているチャネルの現在の状態を確認できます。1 つのスケジュールの中でデジタ時間軸を色で区分表示することによって装置の履歴が表示されます。

ガントチャート画面

工程名称
表示文字列

名称

現在値

名称

現在値

アナログデータ・パルスデータの表示

ル出力（Do）とデジタル演算値（MD）を最大 8 チャネル指定し、それぞれに ON 出力の開始時刻と OFF 出力の終了時刻を設定できます。このスケジュールは日単位で 64 パターン（DL30‑G）まで登録することができ、当日から 1 週間先まで割付けられます。例えば、7 つのパターンを使用して、曜日ごとに異なるスケジュールを設定したり、2 パターンを使用して、平日用を月色を使って、装置の状態（あるいは数値の変化）の履歴を時間軸表示します。

〜金に、休日用を土・日に割付けることができます。
（＊3）

HTML や JavaScript、画像データ（gif、jpg）、CSS などを駆使し、自由チャネルごとに開始時刻(ON 操 作）と 終 了 時 刻（OFF 操作）を設定します。

8 つの Do またはMD のチャネルを指定できます。
スケジュール設定画面

スケジュール監視画面

スケジュール機能の特長（DL30‑G）

な Web 画面を作成できます。
また、Web ロガー 2 で計測したデータの現在値を、JavaScript のデータファイルとして読み出すことができます。
ユーザ定義画面を簡単に作成する専用ツール「Web ロガー2 用ユーザ
定義画面作成ソフトウェア（形式：DL30 Web Designer）」を用意しています。作成したデータは、DL30 Web Designer から USB ケーブルま・Web 画面より開始・終了時刻、登録機器、各種メンテナンスが行えます。
・GDo（デジタル出力グループ）チャネル機能（＊2）を使って、デジタル出力（Do）、デジタル演算値（MD）を一括して操作できるようになりました。
・外部からの接点入力により、スケジュール機能による出力を一括で OFF にできます。
・年月日を指定して、特別日のパターンを登録できます。

10

たは Ethernet から Web ロガー2 本体に転送します。容量は 4MB を用意しています。
（＊1）FTPS にも対応しています。（DL30-G のみ）（＊2）GDo（デジタル出力グループ）チャネル機能とは、デジタル出力チャネル（Do、MD）をグループ化した仮想チャネルとして扱える機能です。
（＊3）DL30 Web Designer は、フリーソフトとして当社 Web サイトからダウンロードできます。
画面はイメージです。

11

工程名称表示文字列

メール文章は64通（標準仕様DL30‑N）または、128通（高機能仕様DL30‑G）を登録できます。

PC

モバイル回線

モバイル回線

ルータ

モバイル回線

メンテナンス時
本体前面のスイッチにより通報を停止できます。
設定ツール
で

1213

FTP 通信
HTTP 通信ほか

6Web ロガー 2 には、TCP/IP、HTTP サーバ（＊1）、FTP サーバ／クライアント（＊2）
、SMTP クライアント、SNTP クライアント、Modbus/TCP マスタ／スレーブ、SLMP マスタなど様々な通信プロトコルを搭載しています。外付けのルータに接続することにより各種ブロードバンド（光、CATV など）や高速モバイル通信を経由してインターネットに接続し、遠隔監視や信号を伝送することSLMPができます。
リモートメンテナンス
DL30CFG（DL30‑N用）
DL30GCFG（DL30‑G用）

Web ロガー 2 は、Modbus/TCP 通信や SLMP 通信で最大DL30CFG、DL30GCFGはWeb
ロガー ２を設定するツールです。
PCとUSBケーブルで接続して設ルータ

ルータ

64 台（DL30-G の場合。
DL30-N は 32 台）のリモート I/O やSLMP 対応機器と接続し、入出力の拡張ができます。
取込んだデータをトレンドグラフや集計して帳票形式で Web 監視でき定したり、インターネットを経由

ま す。ま た、当 社 製 の SCADA ソ フ ト SCADALINXpro®

して遠隔から設定を変更できまHMI パッケージ（形式：SSPRO6）を使用すれば、複数のす。DL30CFG、DL30GCFGは当社Webサイトからダウンロード

最大 64 台まで

SLMP

（DL30-G の場合）
リモート I/O や SLMP 対応機器と接続して拡張できます。

Web ロガー 2 を一括で集中監視できます。

できます。

FTP サーバ／クライアント（＊2）
・FTPS（＊2）
（＊1）
（＊2）

Web ロガー 2 で記録・保存している CSV ファイルを FTP

ルータ

・FTPS（＊2）

サーバへ転送したり、FTP クライアントから Web ロガー 2へファイルを取得できます。FTPS サーバを利用するにはWeb ロガー 2 にローカル認証局作成支援ソフトウェア

ルータ（形式：LCA-DL30）で作成したサーバ証明書をインストールします。LCA-DL30 は当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。

サーバ / クライアント（＊2）

入出力信号

Ethernet

LAN ／ WAN や VPN（バーチャルプライベートネットワーク）などの IP（インターネットプロトコル）
網を介して、Web ロガー 2 の通信機能を利用してネットワーク上にあるリモート I/O などのSLMP間で自由に入力信号と出力信号を接続できる機能です。遠方に設置された現場の信号を Web ロガー 2 を介して集中監視する IP テレメータシステムを構築できます。

入出力信号

入出力信号

SLMP：Seamless Message Protocol（CC-Link IE と Ethernet 製品をシームレスにつなぐ共通プロトコル）（＊1）HTTPS にも対応しています。（DL30-G のみ）（＊2）（＊1）（＊2）FTPS にも対応しています。（DL30-G のみ）

1415

現場のデータを見る方法
１ LAN を使用して現場を監視する

３ インターネット回線を使用して遠隔監視とメール通報を行う

Web ロガー２の画面

PC

トレンド画面例● メール受信● 現場監視（簡易 Web 画面）

タブレット

PC

タブレット

● 現場監視（簡易 Web 画面）● 現場監視（簡易 Web 画面）

スマートフォン

● メール受信● 現場監視（簡易 Web 画面）● メール受信● 現場監視（簡易 Web 画面）

異常メール通報Ethernet
日報例

ルータ

月報例
年報例

無線
アクセスポイント

モバイル回線

ISP

ISP

Web

解（インターネット）
Ethernet（LAN）

・離れた現場に設置したWebロガー 2

ISPが収集したデータを、インターネット経由でパソコンやタブレットのブラルータ

Web ロガー 2
DL30

Ethernet

解● 簡易 Web サーバ● ロギング／帳票● アラーム監視／警報出力

ウザで監視できます。

Web ロガー 2
DL30

説・パソコンやタブレットのブラウザから LAN 経由で現場に設置した Web ロガー２にアクセスします。

入出力信号

・Web ロガー 2 に標準搭載したトレンドグラフやイベント入出力信号ログ、帳票画面を確認できます。

２ LAN を使用して工場内に分散した現場を集中監視する・インターネットを使用することで遠● アラーム監視／警報出力

解PC

解SCADA

説・Web ロガー 2 が内部で作成したログや帳票ファイルを FTP でISP

Web ロガー 2
DL30

Web ロガー 2
DL30（Modbus/TCP）

・・・

入出力信号

入出力信号

現場 2

現場 n

Ethernet

Modbus/TCP
スレーブ（Modbus/TCP）

Web ロガー 2
DL30

Web ロガー 2
DL30
入出力信号
現場 1

● Modbus/TCP スレーブ
● ロギング／帳票● FTP サーバ／クライアント（＊1）● アラーム監視／警報出力

モバイルルータ（VPN 機能付）

VPN ルータ

日 報

Ethernet

Modbus/TCP
スレーブ

モバイル回線

ISP

ISP
VPN ルータ

Modbus/TCP
Modbus/TCP
スレーブ●アラーム監視／警報出力るので、復旧時に欠測データを補完できます。

Web日 報

現場 1・通信が切断しても Web ロガー 2 がロギングデータを作成してい（インターネット、VPN、クラウドサーバ）しているので、復旧時に欠測データを補完できます。
・Web ロガー２が内部で作成したログや帳票ファイルを FTPで取得できます。

入出力信号

・Modbus/TCP 通信でリアルタイムに現在値を監視できます。

取得できます。

・通信が切断しても Web ロガー 2 がロギングデータを作成●Modbus/TCP スレーブ
●ロギング／帳票●FTP サーバ／クライアント（＊1）

視場所が可能となります。

ISPなどに受渡すことで、複数の現場を集中監視できます。

Ethernet（LAN）

・モバイルルータを使用することで監視が困難とされた場所の監VPN ルータ

Web ロガー２が収集したデータを上位システムの SCADA

説・Web ロガー 2 を VPN で結んで複数拠点の集中監視ができます。

Ethernet

・Web ロガー 2 の Modbus / TCP スレーブ機能により、● Modbus/TCP マスタ● FTP サーバ／クライアント● グラフィック画面監視● トレンドアラーム表示

きます。

現場監視には固定 IP アドレスまたはダイナミック DNS サービスなどの登録が必要です。

● Modbus/TCP マスタ● FTP サーバ／クライアント● グラフィック画面監視● トレンドアラーム表示

SCADA

隔地の異常をメールで知ることがで● 簡易 Web サーバ● ロギング／帳票● メール通報● FTP サーバ／クライアント（＊1）

４ インターネットやモバイル回線を使用して、遠隔地複数拠点の集中監視を行う

ユーザのカスタマイズによる SCADA 監視画面

PC

説

Web ロガー 2
DL30

Ethernet

Modbus/TCP （Modbus/TCP）
スレーブ

Web ロガー 2
DL30・・・

入出力信号

入出力信号

現場 2

現場ｎ
現場監視には固定 IP アドレスまたはダイナミック DNS サービスなどの登録が必要です。

（＊1）FTPS にも対応しています。（DL30-G のみ）
（＊1）

1617

入出力信号の取込み方法
１ 入出力カードから信号を取込む４ SLMP 対応機器や PLC から信号を取込む

２ リモート I/O から信号を取込む
Web ロガー 2
DL30

Web ロガー 2
DL30

Web ロガー 2
DL30解・SLMP 対応 PLC の入出力信号や内部データを取込みます。
・Modbus/TCP マスタとしてリモート I/O や PLC と接続

Ethernet（Modbus/TCP）

R30 シリーズの入出力カードを使用

最大64台まで（DL30-Gの場合）

入出力信号

Ethernet/RS-485
変換器

・・・

説

することで、ほかのコントローラ内のデータを取込めます。

Ethernet
SLMP

Modbus/TCP

GR8-EM
Modbus-RTU

リモート I/O
R3 シリーズ

リモート I/O
R7 シリーズ

入出力信号

入出力信号

SLMP 対応機器
三菱電機シーケンサ
MELSEC シリーズ
電力マルチメータ 電力マルチ変換器
54U2
M5XWTU

解解説

入出力信号

説

入出力信号

入出力信号

SLMP：Seamless Message Protocol（CC-Link IE と Ethernet 製品をシームレスにつなぐ共通プロトコル）

・各種リモート I/O を Modbus/TCP で接続して入出力信号

・リモート I/O R30 シリーズの入出力カードを取込みます。

をベース上に取付けて入出力信号を取込み・Ethernet/RS-485 変換器（形式：GR8-EM）を経由してます。

Modbus-RTU で接続したリモート I/O の入出力信号も取込・入出力カードを実装する際は別途ベースを用意する必要があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

５ 920MHz 帯マルチホップ無線機器「くにまる ®」を使用して入出力信号を取込むめます。

・実装可能なカードは最新の仕様書をご覧ください。

説を使用して、Modbus-RTU 機器のデータを取込通信入出力カードみます。

説・920MHz 帯マルチホップ無線機器「くにまる ®」を組合せてセンサ信号をワイヤレスで伝送します。

Web ロガー 2
DL30・Ethernet/RS-485 変換器（形式：GR8-EM）

解Web ロガー 2
DL30３ オープンネットワークから信号を取込む

解入出力信号

Y社PLC

CC-Link IE Field用

解Ethernet（Modbus/TCP）

説

ワイヤレスネットワークで簡単に取込めます。
・無線機器「くにまる ®」は、メッシュ形ネットワークの中で・当社リモート I/O の通信入出力カードを自動的に最適経路を選択して通信します。

使用することにより、異なる通信ネットワークのデータを取込めます。

・少点数から多点数まで、配線の困難な離れた場所の信号もワイヤレスゲートウェイ

R30GCIE1

920MHz帯
マルチホップ無線機器（Modbus-RTU）

EtherCAT用

R30GECT1

Modbus/TCP

CC-Link IE Field or EtherCAT

ワイヤレス I/O

Ethernet（Modbus/TCP）
Modbus/TCP
スレーブ

リモートI/O
R3シリーズ

通信入出力カード
CC-Link用
R3-GC1

通信カード
Modbus/TCP 用
R3-NE1

DeviceNet用 R3-GD1
FL-net用R3-GFL1

入出力信号

Ethernet/RS-485変換器

入出力信号

入出力信号

入出力信号

自動的に最適経路を選択して通信します。

GR8-EM

Modbus-RTU（RS-485）
Modbus-RTU
スレーブ

CC-LinkDeviceNet
FL-net

入出力信号
入出力信号

入出力信号

入出力信号
入出力信号

1819

アプリケーション事例

IP テレメータの構成例
Web ロガー 2 を使用した IP テレメータ（I/O マッピング）の構成

メーカー様へ解

過去に出荷した加工機械や生産設備にこの Web ロガー 2 を取付けるとメーカー様の品質管理センターで

説

・Web ロガー 2 が IP テレメータとして相互にデータを共有し、信号の入出力を行います。
・親局⇔子局だけでなく子局１⇔子局２間でも通信ができます。
・Web ロガー 2 でアラーム監視を行い、警報出力をほかの Web ロガー 2 へ送信して、接点を出力できます。
・警報発生時や相手局との通信異常時にはメール通報もできます。
・Web ロガー２で収集したデータはロギングファイル、帳票ファイルとして保存します（CSV 形式）。

BA
モバイルルータ（VPN機能付）

C

入出力信号

モバイル回線

A

生産設備の運転履歴データがインターネット経由でリアルタイムに監視できます。
異常検知や予知・予防保全に大きな役割を果たします。

発電機の例

押出機の例

ビルメンテナンスの例

コンプレッサの例

D
スマートフォン

Web ロガー 2
DL30

親局

機械・装置メーカー様へのご提案● I/O マッピング● ロギング／帳票● メール通報● アラーム監視／
警報出力● メール受信

モバイル回線C

ISP

システム構築には固定 IP アドレスまたはダイナミック DNS サービスなどの登録が必要です。

ISP

Web
（インターネット、VPN）
ISP

ISP

モバイル回線

モバイル回線

E

FB

D

モバイルルータ（VPN機能付）

モバイルルータ（VPN機能付）

Ethernet
子局 1

Ethernet
子局 2

Web ロガー 2
DL30

入出力信号

AB

● I/O マッピング● ロギング／帳票● メール通報● アラーム監視／警報出力E

インターネット回線やモバイル回線
は専用線を使 用したサービスと違い 24 時間連続の接続を保証するサービスでないこともあります。
詳しくは使用するサービス契約先に確認してください。

Web ロガー 2
DL30

入出力信号

FFE

● I/O マッピング● ロギング／帳票● メール通報● アラーム監視／警報出力CD

動 画 の ご 紹 介

くにまる を使えば 要らなくなります！

【短編ドラマ】
サラバ ！ 見て回り手書きメンテナンス

この動画では高い費用と手間のかかるケーブル工事をせずに無線でデータ伝送ができる、920MHz 帯マルチホップ無線
機器「くにまる ®」についてご説明します。

自動車部品メーカー生産技術課所属の田中くん、毎日の手書き点検データ記録が嫌で、学生時代の友人佐藤さんに相談してみると、意外な答えが ....

https: //www.mgco.jp/video/920/920_02.html

https: //www.mgco.jp/video/920/920.html

高い費用と手間のかかるケーブル工事が®

2021アプリケーション事例

Web ロガー 2 は DL30 本体とリモート I/O Ｒ３０シリーズの入出力カード、ベースを組合せて使用します。

ユーザー様へ機械・装置ユーザー様へのご提案

現在稼働中の加工機械や生産設備それぞれにこの Web ロガー 2 を取付けると、工場内の中央監視室やインターネット経由で各生産設備やユーティリティ設備の運転中の計測データをリアルタイムに監視できます。「見て回り手書きメンテナンス」から開放されます。

ボイラの例

太陽光発電システムの例

現場設置形データロガー

Web ロガー２（高機能仕様タイプ）
形
式：DL30-G
基本価格：176,000円〜

価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

（標準仕様タイプ）
形
式：DL30-N
基本価格：165,000円〜
基本納期：5日■ I/O カード・ベースの種類
回る■ 直流信号入力カード品■ ユニバーサル入力カード

名形

式

基本価格

基本納期 CE

R30SV230,000円〜

6日

直流電圧 / 電流入力カード（絶縁4点）

R30SV442,000円〜

6日

直流電圧/電流、熱電対、測温抵抗体、ポテンショメータ入力

高速直流電圧 /電流入力カード（絶縁4点）

R30SVF450,000円〜

5日

ユニバーサル入力カード（絶縁4点）

品

直流電圧/電流、熱電対、測温抵抗体、ポテンショメータ入力

名形

熱電対入力カード（絶縁4点）

テナントビルの 電力量自動検針の例

式

R30TS4測温抵抗体入力カード（絶縁4点）

R30RS4交流電流入力カード（絶縁4点、クランプ式
交流電流センサCLSE用）

R30CT4E

ポテンショメータ入力カード（絶縁4点）

R30MS4基本価格
60,000円〜
56,000円〜
50,000円〜
クランプ式センサは別売です

45,000円〜

基本納期 CE
6日
5日
5日

6日

品

名

形式

基本価格

基本納期 CE

直流電圧出力カード（絶縁4点）

R30YV468,000円〜

6日

直流電流出力カード（絶縁4点）

R30YS468,000円〜

5日■ 接点入力・出力カード
品

名

Di16点、外部入力電源

形

式

基本価格

基本納期 CE

R30XN16A 22,000円〜

6日

Do16点（接点マイナスコモン
R30YN16A 26,000円〜トランジスタ（NPN））

6日

Do16点（接点プラスコモン
トランジスタ（PNP））

6日

R30YN16C 26,000円〜■ パルス入力カード
品

名

積算パルス入力カード（Pi2点、32ビット対応）

22

形

式

R30PA2

基本価格
30,000円〜

基本納期 CE
6日

形式

基本価格

基本納期 CE

R30US245,000円〜

6日

R30US465,000円〜

6日

形

基本価格

■ 通信入出力カード品

名式

基本納期 CE

通信入出力カード（CC-Link IE Field
ネットワーク用）

R30GCIE165,000円〜

お問合せください

通信入出力カード（EtherCAT用）

R30GECT1 65,000円〜

お問合せください■ ベース、ダミーカード品■ 直流信号出力カード

回って名ユニバーサル入力カード（絶縁2点）■ センサ信号入力カード

マンホールポンプの例

品

直流電圧 / 電流入力カード（絶縁2点）

名

形式

基本価格

基本納期 CE

ベース（0スロット用）

R30BS00

7.500円〜

5日

ベース（2スロット用）

R30BS02

12,000円〜

5日

ベース（4スロット用）

R30BS04

16,500円〜

5日

ベース（6スロット用）

R30BS06

21,000円〜

5日

ベース（8スロット用）

R30BS08

25,500円〜

5日

ベース（12スロット用）

R30BS1234,500円〜

5日

ベース（16スロット用）

R30BS16

43,500円〜

5日

ダミーカード

R30DM

6,000円〜

5日■ソフトウェアについて
DL30‑N 用（形 式：DL30CFG）、DL30‑G 用（形 式：DL30GCFG）、R30 用（形 式：RCFG）のコンフィギュレータソフトウェア、Web ロガー 2 用ユーザー定義画面作成ソフトウェ
ア（形式：DL30 Web Designer）は、当社 Webサイトよりダウンロードできます。機器とPC を接続するためには、市販の USB2.0 対応ケーブル（接続コネクタ：mini-B タイプ、5.0m 以下）をご使用ください。
・データを保存するには、SDカードが必要です。指定のSDカードをご使用ください。
当社からもご購入いただけます。お求めの際は、お問合せください。
・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

23