国内向け製品カタログ

316

船級 NK 取得品
316-20E ～316-200E
316-20N ～316-200N
日本水道協会 認証登録品
316-20E ～316-200E
特許番号 2113198

Uバー構造の採用により軽量・低コストを実現しました！
よりシンプルなUバー構造を採用することで軽量化と低価格を実現したメカニカル管継手です。
しかも、本体には高耐食のSUS 316を使用し十分な耐久性を確保しております。

製品ラインアップ

特長
高い耐食性と低コスト本体にサビ等の腐食に強いSUS 316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。
（Uバー構造は特許です）

軽量・コンパクト設計
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。
これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。

配管の加工不要
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。

寸法・規格表■ 型式番号の表示例● 20A ～ 50A

316 -20 Et

ゴムの材質 E：EPDM
N：NBR

製品名称
316 ：標準品
316 B：インナープレート装着品

D

呼び径NBR* 316-20 N
316-20 E ★
* 316-25 N
25A 316-25 E ★
* 316-32 N
32A 316-32 E ★

* 316-40 N
40A 316-40 E ★

L

L

締付けボルト
使用圧力 ※1
施工誤差の許容値
ゴムリップ
※2
管端の隙間
管と継手の外径
空気・ 重量六角穴 標準幅
板厚 間隔
水・薬品
ネジの傾き角（kg）
本数
D
有機ガスサイズ
Lt
トルク値ℓ
標準品 インナー
θ（MPa）
呼び
プレート付き（mm）（mm）（mm）（mm）（MPa）（mm）（N・m）（mm） （mm）（度）

呼び径20Atℓ

ケーシング

型式番号

EPDMℓ

● 65A ～200A

★

45.0

★

53.0

★

64.5

★

70.5

46.50.8

18M6561.0

1.026

1.237M86* 316-80 N ★ 118.5 95.5
80A 316-80 E ★

1.50.38
1.60 ～10120 ～70.61
0.70 ～15

1.10±21.21

41

100A 316-100 E * 316-100 N ★ 144.0

18

★

110.5

2.554M10840* 316-200 N ★ 259.0 143.0
200A 316-200 E ★

3.080M121060* 316-150 N ★ 200.0
150A 316-150 E ★

0 ～50.3615

★

★

0.19

1

* 316-50 N ★ 82.5 77.050A 316-50 E ★
65A 316-65 E * 316-65 N ★ 104.5125A 316-125 E * 316-125 N ★ 173.50.1661.4322.71.33.01.05.60 ～250 ～100 ～300 ～35※ 1＝ステンレス鋼管に使用する場合の使用圧力は、管サイズや流体に関係なく0.5MPaとなります。
※2＝トルク値は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、製品本体のシールに記載された値をご確認ください。
* 印＝水協認証登録品です。
★印＝船級 NK 取得品です。
〈316-20E～316-200E、316-20N～316-200N〉

製品仕様
適用配管

＊1 代表的な耐油・耐薬品性：配管用炭素鋼鋼管（SGP管）

油および薬品

内面ライニング鋼管（ポリエチレン・硬質塩化ビニル）「SBコアーを併用」

硫酸（40％）
塩酸（25％）
塩酸（25％）
過酸化水素水
苛性ソーダアンモニア水
塩化カルシウム
炭酸アンモニウム
硫酸銅
硝酸ナトリウム
メタノール
エタノール
エチレングリコール
グリセリン
アセトン
ガソリン（ハイオクを除く）
灯油
A 重油
B・C 重油プロパンガス
メタンガス
オゾン
（2％）

ステンレス鋼管（サイズ・流体に関係なく0.5MPa 以下）＊
40A～200A の硬質塩化ビニル管（VP・VU）
20A～30A の硬質塩化ビニル管（VP）
は GVPタイプをご利用ください。
ポリエチレン管には使用できません。
＊＝ HIVPとHT VP にも使用可能です。

適用管サイズ ：20A ～200A
適用流体：EPDM/水、温水、空気、薬品＊1〈右表を参照してください〉
N B R /有機ガス、油類＊1〈右表を参照してください〉

流体温度：EPDM/-30℃～ 80℃〈蒸気はご使用になれません〉

N B R /-20℃～ 70℃〈蒸気はご使用になれません〉

使用圧力：水、薬品、油類/1.6 ～1.0MPa
空気、有機ガス/0.7MPa

負圧＊2：-0.096MPa（-720mmHg）＊2＝管端隙間を空ける場合は、インナープレート装着品をご推奨いたします。

可とう角：片側±2°（両側 4°）

公的許認可 ：日本水道協会 認証登録（給水）/ 船級 NK 取得

◎：最適

○：適合

温度（℃） EPDM
20206060606080608040658060602060606060
202060
×：不適合

◎
◎
×◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
××××××◎

NBR○××××○○○○×○×○○×◎
◎
◎×◎
◎×

構造
❶❺❽❹
◀標準品❷❸❻❾

No.

部材名❼材質❶

ケーシング

SUS 316❷

スライド板

SUS 301❸

グリップリングSUS 301❹

ボルト

SUS XM7❺

ワッシャ

SUS 301❻

ナット*SUS 304❼

Uバー

SUS 304❽

ゴムスリーブ❾プラスチックスペーサー

ポリプロピレン❿

インナープレート

SUS 304❿▲インナープレート装着品（オプション/工場装着品）

EPDM
NBR
＊ 20A ～100A までは四角ナット
125A ～200A までは段付き六角ナット

脱管防止構造について
本製品には高強度グリップリングが装着されています。2本のボルトを締め付けることによって、グリップリングの歯が管に食い込み、優れた脱管防止性能を発揮します。

◦グリップリング施工イメージ

施工時は必ず付属の「ストラブグリップ 316タイプ 取扱説明書」をお読みください。
「取扱説明書」
は当社ホームページからもダウンロードできます。

1

管端部のバリを取り除き、表面を清掃します。

5

トルクレンチで所定のトルク値に達するまで締め付けます。

2

6それぞれの管端部に取り付け位置のマーキングをします。

締め付け作業では「片締め」にならないよう、ご注意ください。

37シールの「締め付けトルク値」に合わせてトルクレンチをセットします。

『締め忘れ防止スペーサー』
で締め忘れがないか確認します。

48

片方の配管に製品を通しておきます。
もう一方の配管を設置し、製品をマーキングした位置まで移動します。

作業完了です。

316■施工上のご注意●地中埋設配管に使用される場合は腐食防止のため、ポリ●仮設配管などで継手を使い回しする場合は、当社の「スエチレンスリーブまたは、ペトロラタム系防食テープで防トラブ・グリップ Gタイプのクロモリ（SCM435）ボルト仕様」

護してください。

をご使用ください。

●ボルト締め付け完了時に締め忘れ防止スペーサーとの間に隙間が生じる場合（配管の角度・芯ズレ・外径公差等により）がありますが、締め付けトルク値が適正であればそのままご使用いただけます。

●冷温水配管等の配管の熱伸縮を吸収できませんので、必ず別途伸縮継手等を配置してください。
●配管内流体が凍結する場所での使用については、保温や水循環等の適切な処置を行ってください。

●製品の取付け直し、および本稼働前の試験施工で使用し●給湯配管では、他の箇所で漏水が発生してカップリング周た程度であればそのままご使用できます。ただし、配管辺部の保温材が含水した場合、水道水に含まれる塩素がラインが本稼働してから数ヶ月経過した場合は、本製品保温材の中で濃縮し、カップリング本体を腐食させる恐れを他の配管にて使い回すことはできません。

があります。

●試験施工で一度締めつけたカップリングを、本施工にて使用される場合は、グリップリングで管をキズつけないよう、注意してください。

●内面ライニング鋼管に使用される場合は、管端部に当社の「SBコアー」をご併用ください。
●カップリングが許容できる可とう角（±2°）
以上にパイプがまた、ボルトの焼付き等、部品に異常が見られる場合は曲がらないように、何らかの支持もしくは、固定を適宜交換してください。

行ってください。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

● 本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので、必ず作業用手袋等を着用し、手を保護してから作業を行ってください。
● 配管のバリや管軸方向のキズはヤスリ等で滑らかにしてください。
● 取り付け作業等でご不明の点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

製造元

代理店

東京事業所
大阪事業所

https:// www. sb-material.co. jp/2024 年 7月改訂版