IoT時代に集める、つなぐ技術で貢献する

温度管理システム

機器構成

ラトックシステム株式会社

温度の計測、記録、アラート通知、帳票出力がワンパッケージに。

温度センサー● 温度センサー（サーミスタ） サーミスタで2 点計測、BOX部で温湿度計測

https://www.ratocsystems.com/● 温度センサー（Pt100） 水温・湯温計測向け、食品に触れても安心

センサー部（サーミスタ）

センサー部（Pt100）

計測温度範囲-30 ～ 80℃

計測温度範囲

-40 ～ 180℃

計測精度

±1℃ ※-20℃以下は ±2℃

計測精度

±0.3℃

温度を24時間自動計測！遠隔からPCやスマホで確認

BOX部（温湿度計内蔵）

BOX部（温湿度計内蔵）

計測温度範囲-30 ～ 60℃

計測温度範囲5 ～ 45℃

計測精度

温度±1℃、湿度±2%

計測精度

温度±1℃、湿度±2%

計測間隔

5分（固定）

計測間隔

5分（固定）

電池駆動

リチウム単3 電池× 3本電池駆動

アルカリ単3 電池× 3本電池寿命約1年

電池寿命

約6ヵ月

動作環境

-30 ～ 60 ℃

動作環境

5 ～ 45 ℃

防塵防水規格IP67

防塵防水規格

IP67

保証期間

1年

保証期間

1年

ハサレポは、冷凍・冷蔵設備の温度や食品加工時の水温をセンサーで常時計測、パソコンやスマホからいつでも確認できるクラウドサービスです。無人設備の温度計測を自動化、一拠点管理により※パナソニックEVOLTA 推奨

温度管理業務を効率化します。装置のIoT化も可能、定期点検や異常時対応を省力化できます。

ゲートウェイ/中継器● Wi-SUN LTE-Mゲートウェイ 中継器3台まで接続可能● Wi-SUN中継器 温度センサー4台まで接続可能
動作環境

動作環境

0 ～ 45 ℃

電源

5V/2A 電源アダプター

保証期間

1年

IoT通信ユニット

0 ～ 45 ℃

電源

5V/2A 電源アダプター

保証期間

1年

ハサレポアプリケーション● ハサレポWindows用アプリ● Wi-SUN IoT通信ユニット
動作環境

0～ 45℃

入力ポート

5ポート（接点入力ｘ５）

出力ポート2ポート（無電圧接点出力）

電源

5V/2A 電源アダプター

保証期間1年

通信距離
最大 1000m（ゲートウェイ1台用、1年ライセンス）● スマホアプリ
無料ダウンロード iOS（イメージ）（Wi-SUN 接続）

複数拠点の温度一括管理（クラウドに集約）

冷凍庫の温湿度計測（-30℃対応）

装置の警報を通知（接点入力 x5）

Android

ゲートウェイ1台あたりの最大構成
本製品は、1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台のゲートウェイ中継器にセンサーを最大4台接続可能。例えばゲートウェイ4台導入時は、センサーを最大48台接続できます。

温度センサーの接続可能台数は中継器

最大 12 台※中継器の未使用時、ゲートウェイには最大4 台のセンサーを接続可能

冷凍冷蔵設備や冷水機に温度センサーを設置

アプリでデータを管理装置の接点出力から警報信号を入力

スマホで通知を受信※ゲートウェイの台数に制限はありません

無線電波の測定機材の貸出いたします
電波状況は設置場所や構造によって異なるため、安心して導入いただけるように、電波テストが可能な機材を無償でお貸し出しします。ハサレポページよりお問い合わせ、お申し込みください。

今ある環境にあとづけできる温度計測システム
新たな通信設備の工事は不要です

お問い合わせ窓口 ラトックシステム株式会社
東京支店 コーポレート・ソリューショングループ〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8TEL
ハサレポの詳細はこちら

6階

03-5847-7600

メール rs-solution@ratocsystems.com
URL

https://sol.ratocsystems.com/（Ver.1.2 2023年4月現在）

契約期間中

センサー設置に期限なし 無期限でデータ保存

工事不要 配線工事や Wi-Fi 不要

IP67 防水仕様で、防水

本体に水がかかっても安心

スマホ通知台数
無制限

制限なし

温度管理システム

離れた倉庫などの保管温度を一括管理、装置の状況をまとめて監視

中距離通信で見通し最大1000m、広い敷地に敷設可能複数拠点の温度を管理、装置やセンサーを監視。どの拠点、どの部屋、どの敷地内の無線通信には、Wi-Fiと比較して通信距離が長く省電力なWi-SUN通信を採用。

装置で異常が起きているか、遠隔から一括把握できます。

中継器を使えば、見通し最大1000m離れた場所に設置が可能。センサーは設置の自由度が高い電池駆動です。
コンテナ冷凍冷蔵庫
プレハブ冷凍冷蔵庫

冷凍冷蔵庫、倉庫など

Wi-SUNクラウド

LTE-M通信
各拠点にゲートウェイを設置

温度データ

見通し最大 1,000m
見通し最大1,000m

外出中でも監視可能、通知も受け取れます。

定期/警報

Wi-SUN

A市工場の室温・冷蔵庫計測

見通し最大

見通し最大500m

500m

中継器

ゲートウェイ
スマホの電波が入るところであれば設置が可能。

警報出力が可能な装置

B市工場の室温・冷蔵庫計測

サーミスタセンサーを使用

サーミスタセンサーは2点計測。センサーの長さは5ｍで、保管庫内の-30℃～60℃の環境下ではBOX部まるごと設置がおこな手前と奥など大きなスペースを計測。BOX部では温湿度の計測可能。
■コンテナ設置例 40ft/約12mの場合※冷凍・冷蔵設備の材質や厚みにより、電波状況は変わります

中央付近の温度・湿度

奥の温度

室外機

入口付近の温度5m

記録することが可能です。
①温度を5分ごとに監視②スマホで通知を受信③対応を入力して記録

冷蔵庫+室温の自動計測

倉庫の温湿度を自動計測

水温+室温の自動計測

アプリでできること
防水BOXで屋外設置も安心

温度のグラフを表示

温度の一覧を表示

温度、湿度をグラフで表示。
状況の変化を視覚化できます。

センサーごとに温度、湿度を表示。
電波強度や電池残量の確認もできます。

異常に早期対応。温度の異常、装置の警報をスマホにお知らせ
HACCPで求められている温度と異常時の対応の記録。ハサレポなら対応もあわせてコメントでセンサーで水温計測

自動で送信・記録

室温の自動計測5m

BOX 部で室温計測

センサーで庫内計測

温度センサー（サーミスタ）は-30℃までの庫内設置に対応。

リチウム電池採用。
電源のない冷凍庫にも設置 OK

Pt100 センサーを使用

BOX 部で室温計測

３箇所計測可能え、広い冷凍設備内にも対応可能。

各拠点の温度データを一括管理できます。

温度・水温管理が必要なさまざまな用途に使用可能

温度を自動記録・遠隔監視。冷凍庫内や最大3点の計測も可能－30℃庫内設置OK

C市保管倉庫の温度計測

温度通知機能でできること●温度が設定範囲を外れたらスマホへ通知●異常をログで記録、対応状況をコメント入力

12：45〇℃を超えました

プラス機能

警報通知機能を追加すると、装置の接点出力からの警報をスマホやメールでおしらせします。
目が行き届かない場所にいても、異常を把握できます。
①警報を発報

CSV保存

通知を受信

New

②スマホで通知を受信③現場に駆けつけ対応

警報通知機能でできること●制御盤の警報信号をスマホへ通知●異常をログで記録、対応状況をコメント入力

12：45
イベント発生を検知

温湿度異常、電池残量少、装置の定期/警報通知に対応。停電などでゲートウェイ切断時は15分後に通知。
通知設定が可能な項目
温度※

湿度 室温 電池残量 定期/警報

IoT通信ユニットを制御盤の接点出力に接続※IoT通信ユニット導入時

クラウドのデータをCSV形式で共有。
Excelなどで活用。
校正
HACCPにかかせない校正をサポート。
アプリから差分を入力。0.1℃単位で簡易補正が可能。
※校正証明書が必要な場合は、有償にて承ります。
別途ご相談ください。