平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽新旧

備考欄

ＦＲＰ製合併処理浄化槽 11 人槽以上全てに適用する。

（変更）

事前審査要領事前審査要領（１）（略）（１）（略）

51 人槽以上全てに適用する。
（２）（略）
施工技術の向上を図る。
（３）（略）
確認申請書（建築物）又は浄化槽設置届の提出前に協会に提出

新旧対照表（２）（略）
ＦＲＰ製合併処理浄化槽の施工技術の向上を図る。

（削除）（３）（略）
建築確認申請及び設置届の事前に協会に提出し審査をうける。

（変更）

し、審査をうける。
（４）（略）（４）（略）

ア （略）

ア （略）
a 11人槽以上50人槽以下については事前審査申込み書類（様式（削除）-9）とともに付近見取図をＦＡＸ等を使用し協会に1部送付して、協会の受付捺印したものを再度ＦＡＸにより返送する。
浄化槽調書4部又は浄化槽設置届出書4部を事前審査申込書（様b 51人槽については屎尿浄化槽調書または設置届出書3部を事式-9）2部とともに協会に提出する。審査後は法令等で定める提出前審査申込み書類2部（様式-9）とともに協会に提出する。審先へ申請者が提出する。

査後は県または特定行政庁へ申請者が提出する。なお設計図書（変更）

5部は同様の書類とする。
イ

書類作成にあたっての注意点（ア）（略）
ｄ 容量計算書及び機器仕様（型式適合認定書、別添仕様書及び図イ

書類作成にあたっての注意点（51人槽以上）（削除）（ア）（略）
ｄ 容量計算書及び機器仕様（認定シートでも可）

（変更）

面でも可）
（イ）（略）（イ）（略）

ａ 特殊な施工の場合のみ、底版鉄筋、地中補強、上部補強工事等

ａ 特殊な施工の場合のみ、ベース鉄筋、地中補強、上部補強の構造計算書を添付すること

工事等の構造計算書を添付すること。

※特殊な施工の場合(P12～P24参照のこと)※特殊な施工の場合(P43～P59参照のこと)
1 / 3（変更）（変更）平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新（ウ）（略）

新旧対照表
旧備考欄

（ウ）（略）
a 51人槽以上は(様式-9)の図書を添付すること

（削除）

a （略）

b （略）

（変更）

b （略）

c （略）

（変更）

c （略）

d （略）

（変更）

中間検査要領中間検査要領（１）（略）（１）（略）

51人槽以上の全てに適用する。
（２）（略）
施工技術の向上を図る。
（３）（略）
据付開始時より埋戻し完了までの間とする。
（４）中間検査日程の調整
施工業者は希望する日を当協会と日程調整する。

51人槽以上を対象とする。（中間検査１回とする）（変更）（２）（略）
ＦＲＰ製合併処理浄化槽の施工技術の向上を図る。

（削除）（３）（略）
本体据付完了し埋戻し前に行う。
（４）中間検査日程の申し込み
施工業者は希望する日を（一社）愛知県浄化槽協会に電話

（変更）
（変更）
（変更）

（052-481-7200）にて依頼し調整後中間検査日を決定する。
（５）（略）
ア 検査書類の提出（５）（略）
ア ベース鉄筋等地中構造物の目視できない部分の写真（変更）

イ 本体据付完了時全体写真（変更）

原則として検査日に現場にて提出とする。
イ 提出書類ａ 中間検査報告書（様式-10）、基礎等寸法チェックリスト報告書（様式-11）、検査チェックリスト報告書（様式-12）（2部）
ｂ 底版配筋等の目視確認できない構造物の施工写真（1部）
ｃ 浮上防止設備の施工写真（1部）
ｄ 地中埋設配管等の施工写真（1部）
2 / 3

平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新新旧対照表
旧備考欄

施工写真については協議の上、後日提出でも可（６）中間検査日項目
ア 底版配筋の確認

ウ

移流管等槽外配管状況及び支持金物取付状況の写真（変更）

エ浮上防止の施工写真

（変更）

オ

中間検査報告書（様式-10、-11、-12）2部提出すること（変更）（６）中間検査日の検査方法
ア 事前審査及び中間検査日に提出された図書に基づき検査を実施

（変更）
（変更）

する
イ 底版仕上り寸法確認

イ 本体の型式認定番号の確認（変更）

ウ 浮上防止装置取り付け状況の確認

ウ 本体据付状況（変更）

エ 本体据付状況の確認

エ ベース鉄筋等地中構造物の設置状況の写真確認（変更）

オ 型式認定番号の確認

オ ベースコンクリートの寸法の確認（変更）

カ 埋戻土質の確認（追加）

キ 計画かさ上げ高さの確認（追加）

ク その他必要事項の確認（追加）（７）その他
ア 中間検査は、浄化槽設備士資格者の立会いを原則とすること（７）その他
ア 中間検査には、浄化槽設備士の資格を有する者が検査の立会いを（変更）行う。
イ 提出写真は、現場名称・施工日・その他必要項目記載の黒板等がイ 中間検査の提出写真は、日付、現場名、立会いした浄化槽設備士撮影されていることが明らかになるように撮影することとする。

（８）結果について施工不良の場合は、現場にて対応策を協議の上、手直しを実施し、後日再検査又は写真提出し、確認する。

（８）結果
中間検査において施工不良の場合は現場にて工事担当者と協議の上施工方法を検討する。

完了検査要領完了検査要領（１）（略）（１）（略）
3 / 4（変更）

（変更）
（変更）

平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新50人槽以下を対象（随時）とし、51人槽以上は中間検査により新旧対照表
旧備考欄

11人槽以上50人槽以下を対象とする。（随時実施する）

（変更）

確認する。
（２）（略）
浄化槽工事完了報告書に基づき適正に施工されているか検査を実施する。
（３）（略）
浄化槽工事完了報告書に基づき実施する。

（２）（略）
し尿浄化槽工事完了報告書（主事提出）に基づき適正に施工さ（変更）れているか検査を実施する。
（３）（略）
し尿浄化槽工事完了報告書（主事提出）に基づき使用開始予定（変更）日から原則として、1カ月以内とする。
（４） 完了検査項目
ア 浄化槽工事完了報告書に基づく型式認定番号、人槽、計画汚水（４） 完了検査申し込み（変更）

し尿浄化槽工事完了報告書を建築主事へ提出する前の写しと検量査チェックリスト報告書（様式-12）とともに協会にFAX

イ 開口部かさ上げ寸法の確認（052-481-7207）で1部送付する。

ウ その他、浄化槽の使用に支障のないことの確認（５） 施工不良の場合は施工会社に不具合内容を連絡し、後日再検査又は不具合箇所改善工事写真を提出し、確認する。

（５） 完了検査の方法（変更）

ア 完了検査申し込み書類に基づき型式認定番号、人槽、製造メーカー等適正に施工されているか随時検査を実施する。
イ 完了検査において施工不良の場合は、検査チェックリストに基づき工事業者FAXにて報告する。
ウ 工事業者は施工不良の場合の施工方法について原則として20日以内に協会にFAX（052-481-7207）で1部送付する。

（６） 工事写真について施工記録として撮影し、保管・記録しておくこと（６） その他特殊の場合の検査の対象
本体がＦＲＰ製合併処理浄化槽で、原水ポンプ槽、調整ポンプ槽、放流ポンプ槽等を既製コンクリート管を用いた場合はＦＲＰ製とみなして検査の対象とする。
4 / 5

（変更）

平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新新旧対照表旧

備考欄（７） ＦＲＰ製合併処理浄化槽の検査対象は、平成11年4月1日からの（削除）

確認申請提出分とする。

(様式-10）(様式-10）

次の浄化槽の中間検査状況を報告します。

次の浄化槽の中間検査状況を報告いたします。

（変更）

（枠内）

（枠内）現場名（削除）

建築確認番号

製造メーカー（変更）

基礎等寸法チェックリスト（様式-11）

中間検査チェックリスト（様式-11）（変更）

検査チェックリスト（様式-12）

躯体寸法チェックリスト（様式-12）

（変更）

協会受付印

月日

協会受付印

（追加）

検査済印

月日

検査済印

（追加）

(様式-11）基礎等寸法チェックリスト報告書(様式-11）ＦＲＰ製合併処理浄化槽中間検査用工事写真要領(様式-12）(様式-12）

（枠内）

（枠内）

（変更）

基礎工事：底版鉄筋他構造物は図面どおりか

基礎工事：ベース鉄筋他構造物は図面どおりか（変更）

かさ上げ：マンホール、開口部のかさ上げは適切かかさ上げ：マンホール、開口部のかさ上げ適切か（追加）

浄化槽施工マニュアル

１ 浄化槽施工マニュアル制定の主旨

ＦＲＰ製合併処理浄化槽浄化槽施工マニュアル（変更）

１ 設置基準（削除）

１．１（変更）ＦＲＰ製合併処理浄化槽を使用する浄化槽施工マニュアル制定の主旨
なお、この施工マニュアルは、ＦＲＰ製合併処理浄化槽の施工の場合に適用する。
5 / 6（削除）平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新旧

１．１ （略）

１．２ （略）（５） （略）（５） （略）ア

設計書の準備、施工要領書の確認

新旧対照表ア設計書の準備、施工要領の確認

備考欄
（変更）

（変更）

（７） 写真記録の作成（７） 写真記録の作成（51人槽以上）（削除）

１．２ （略）

１．３ （略）（変更）（１）ＦＲＰ製合併処理浄化槽

（削除）

ア （略）

（変更）

ア （略）

（ア）（略）

（変更）

イ （略）

（イ）（略）

（変更）

ウ （略）

（ウ）（略）

（変更）

エ （略）

（エ）（略）（変更）（ア）（略）ａ（略）（変更）（イ）（略）（プレキャストコンクリート版（以下「ＰＣ版」とい

ｂ（略）

（追加）

（オ）躯体工事（変更）（１）（略）う。）使用時は敷モルタルでも可）オ 底版コンクリート工事（ア）現場打ちコンクリート床版工事

底版配筋、コンクリート工事、浮上防止等は設計図面及び設（底版配筋、コンクリート工事）（変更）

計書に基づき施工する。

浮上防止装置は設計図書及び施工図に基づき施工する。
（イ）ＰＣ版使用床版工事
カ 据付工事（カ）破損箇所（追加）

石等を落とさないように、静かに本体を吊り下ろす。
（２）（略）

（変更）

イ（略）

（変更）

ア 良質土又は砂によって埋め戻す。

（ア）良質土または砂によって埋め戻す。

（変更）

イ 本体外壁の周囲を平均に埋め戻しながら水締めを行い、十分に（イ）本体外壁の周囲を平均に埋め戻しながら、必要に応じて水（変更）

突き固めを行う。

締めを行い、十分に突固めを行う。
6 / 7

平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新ウ 掘削土を用いる場合は、土砂のみで行い、石、金属片、木片等

旧（ウ） 掘削土を用いる場合は土砂のみで行い、石、金属片、木片のごみは混入させない。
エ （略）（３）（略）
24時間の満水検査を行う。

新旧対照表
備考欄
（変更）

等のゴミは混入させない。
（エ）（略）

（変更）

ウ （略）

（変更）

防水工事後水張りを行い、24時間後に漏水の有無を検査する。

（変更）

エ 設備等

（変更）

ア （略）

（ア）（略）

（変更）

イ （略）

（イ）（略）（変更）（４）（略）（ア）（略）ａ（略）（変更）（イ）（略）ｂ（略）（変更）（ウ）（略）ｃ（略）（変更）（ウ）（略）（変更）ウ （略）（ア）（略）ａ（略）（変更）（イ）（略）ｂ（略）（変更）（ウ）（略）

ｃ（略）

（変更）

オ （略）

（変更）

ア （略）

（ア）（略）

（変更）

イ （略）

（イ）（略）（変更）（５）（略）

２ （略）国土交通大臣が定めた構造方法（構造例示型）又は国土交通大臣の２ （略）昭和55年建設省告示第1292号に準ずる。

（変更）

認定を受けたもの（大臣認定型）
２．１ （略）一般構造とは告示第一の四に規定されており、以下のとおりである。

２．１ （略）一般構造とは告示第1の七に規定されているもので、すべての浄化槽に共通する構造である。

イ （略）（1）（略）
7 / 8（変更）平成 30 年 8 月 1 日
一般社団法人愛知県浄化槽協会

浄化槽施工マニュアル

ＦＲＰ製浄化槽

新新旧対照表旧備考欄

ロ （略）（2）（略）

（変更）

ハ （略）

（3）（略）（変更）

ニ 槽の天井がふたを兼ねる場合を除き、天井にはマンホール（径四（4）槽の天井がふたを兼ねる場合を除き、天井にはマンホール（径45（変更）

五センチメートル（処理対象人員が五一人以上の場合においては、㎝（処理対象人員が51人以上の場合においては60㎝以上の円が内接六〇センチメートル）以上の円が内接するものに限る。）を設け、するものに限る。）を設け、かつ、密閉することができる耐水材料

かつ、密閉することができる耐水材料又は鋳鉄で造られたふたを設又は鋳鉄で造られたふたを設けること。

けること。
ホ （略）

（5）（略）

（変更）

ヘ （略）

（6）（略）

（変更）

ト （略）

（7）（略）

（変更）

チ （略）

（8）（略）

（変更）

リ （略）

（9）（略）

（変更）

ヌ （略）

（10）（略）

（変更）

ル （略）

（11）（略）

（変更）

ヲ （略）

（12）（略）（変更）

ワ イからヲまでに定める構造とするほか、合併処理浄化槽として衛（13）（1）から（12）までに定める構造とするほか、合併処理浄化槽（変更）

生上支障のない構造とすること。

として衛生上支障のない構造とすること。

（略）

ＦＲＰ製合併処理浄化槽施工前の注意

（削除）

（略）

構造計算について

（削除）

（略）

補助対象の現場について（参考）（削除）

３ 施工にあたって

３ ＦＲＰ製合併処理浄化槽の施工にあたって（削除）

8 / 9