マルチアクア タイプ C 据付説明書

あああああ

型式： KMAC01 – 300 – 2000

あ

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。この据付説明書は、工事作業者が正しく、安全な工事を行うために必要な説明書です。工事開始前に必ずお読みください。
1.本書の記載事項に従って工事が行われなかったことが原因で生じた故障、事故などは保証期間内での無償修理の対象になりません。
2.保証書は、大切に保管してください。紛失してしまうと、保証期間内であっても無効となることがあります。
3.指定給水装置工事事業者が施工を行ってください。

あああああああああああああああああああああ株式会社テクノフレックス

目次

１. 安全上のご注意
２. 仕様························· 1······························ 21） 貯水部··························· 22） 配管部··························· 23. 付属部品···························· 31） 据付用部品························· 32） 取水用部品························· 34. その他オプション品（別売り） ··················· 45. マルチアクアの据付······················· 51） 据付前の確認························ 52） 貯水部据付························· 66. 水道配管接続取り回し ······················· 91） 1 水栓··························· 92） 2 水栓··························· 97. 通水確認··························· 101） 1 水栓·························· 102） 2 水栓·························· 108. 保証について························· 10１. 安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください● お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してくだい。
● この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人へ危害や、財● 産への損害を未然に防止するために、お守りいただくことを次のように説明しています。また、● 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を、次の表で区分し、説明しています。
｢死亡または重症を負うことが想定され警告 る｣内容です。
注意

絵表示の例
「警告や注意を促す」内容のものです。
してはいけない「禁止」内容のものです。

｢傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される｣内容です。

実行していただく「指示」内容のものです。

■ マルチアクア タイプ C 据付上の注意
運搬・保管時作業時は、けが防止のために、必ず滑り止め付きの手袋を着用してください。
本製品は重量物ですので、取り扱いは適切な人数・機材を使用して行ってください。
本製品を放り投げたり、落下させたり、衝撃を与えないようにしてください。破損の原因になります。
保管は、水に濡れない屋内で保管してください。
本製品の上には、絶対に乗らないでください。
施工時
本製品の取水方法は「1 水栓」「2 水栓」の 2 通りあります。据付工事に取り掛かる前に、取水方法を決め、据付説明書の記載内容に従って施工してください。
● 2 水栓を選択した場合、取扱説明書 P4. 3-1）② 「表：水栓場所」にエアー抜き用給水栓● の場所を記入し、お客様へお引き渡しください。
取水用部品（高圧フットポンプ・エアーホース・エアーフィルターセット）は、お客様へ確実にお渡しください。
水道法に定められた、飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
マルチアクア貯水部入口直近に取り付ける逆止弁（別売）は、日本水道協会認証品を設置してください。
貯水部の保守管理、点検等が行える場所へ設置してください。
本製品にはカバーが取り付けられています、取り扱いには十分注意してください。
水質および残留塩素濃度確保のため、井水・雨水等での使用はしないでください。
寒冷地域・準寒冷地域の屋外は、本製品の仕様外のため、設置しないでください。
水道水が凍結する場所、凸凹のある場所、傾斜勾配のある場所、塩害（海水）の影響を受けやすい場所には、設置しないでください。
-1-

2．仕様
1） 貯水部
寸法

全長 2000 × 直径 318.5 ｍｍ

貯水量150 Ｌ

重量

乾燥時：44 ㎏ / 満水時：194 ㎏

許容圧力0.75 Mpa 以下

配管接続口径20A Rc ネジ または 25A Rc ネジ

エアーホース口径

外径 6 ｍｍ材質

ステンレス鋼2） 配管部（1）1 水栓方式（2）2 水栓方式-2-

3．付属部品
貯水部以外に、以下の付属部品が含まれます。

１）据付用部品① U バンド（2 本）② 固定プレート（2 個）③ サポート材（2 個）①U バンド②固定プレート④ 六角ボルト M10-30（8 本）⑤ 六角ナット M10（8 個）⑥ スプリングワッシャー M10（8 個）⑦ 平ワッシャー M10（16 個）③サポート材２）取水用部品● 高圧フットポンプ
圧力ゲージ

足踏みペダル

上部穴使用（米式バルブ）
留め具
レバー式バルブ※ 高圧フットポンプを使用し、給水栓から水を出す時に、圧力ゲージは動きませんが、故障ではありません。
● 6φエアーホース 5m

フィッティングキャップ● フィッティングキャップ（2 個）
エアーホース 5m● エアーフィルターセット① エアーフィルター（１個）② 口金エアー継手（１個）②口金エアー継手③ 接続用ホース５cm（１本）
エアーフィルターは、非常時に使用する時以外、袋から取③接続用ホース 5 ㎝①エアーフィルターり出さないでください。

＜交換用エアーフィルター（推奨）＞CKD 株式会社 インラインフィルターm

エアーフィルターセット

型番：FSL-100-66-3-● 圧空側部品● ① 圧空用ホース継手（1 個）● ② リリーフ弁（1 個）● ③ 逆止弁（1 個）● ④ 異径ニップル（1 個）● ⑤ チーズ（1 個）● ⑥ ブッシング（1 個）● ⑦ フィッティングプラグ（1 個）● ⑧ エアー継手カバー（1 枚）①圧空用ホース継手②リリーフ弁④異径ニップル

⑤チーズ⑦フィッティングプラグ③逆止弁⑥ブッシング⑧エアー継手カバー

4．その他オプション品（別売り）● 逆止弁● ニップル

逆止弁ニップル-4-5．マルチアクアの据付
1）据付前の確認（1）給水栓本製品は、非常時の給水栓の数を「1 水栓」または「2 水栓」から選択が可能です。
以下を参考に、水栓の場所をお客様と相談の上選定してください。
「2 水栓」の場合は、取扱説明書Ｐ4 にある「水栓場所」の表に記載の上、お客様へ給水栓の場所をお知らせください。
● 1 水栓●取水用給水栓：非常時において、給水に使用：（貯水部の据付け時、非常時からの復旧時に、エアー抜き給水栓を兼ねる）● 2 水栓
取水用給水栓：非常時において、給水に使用
エアー抜き用給水栓：据付け・復旧時において、エアー抜き水栓として使用※ トイレ、洗濯機は、エアー抜き用給水栓に不向きなため、選択しないでください。

（２）据付場所の選定
本製品は、以下の注意点に従い、貯水部の保守管理・点検等が行える場所を選定してください。
● 下記に示した以上のスペースが確保できること。
● 水道工事およびその付帯工事、保守ができること。
● 量水器の二次側に設置ができること。
● アンカーボルトにて固定できる、コンクリート等の床面であること。
● 水道水が凍結する場所には、設置をしないこと。
※ 据付け場所本体背面に壁などがある場合は、アンカーボルト穴位置から 150mm 以上のスペ※ ースを確保してください。

入口側の場合300 ㎜以上

出口側の場合500 ㎜以上

前側
300 ㎜以上

前側
300 ㎜以上-5-

入口側の場合300 ㎜以上

出口側の場合500 ㎜以上

２）貯水部据付（１）据付方向の確認
水道管一次側を入口とするため、据付け位置（入口・出口）を事前に決めてください。
貯水部は、水平になるように据付けてください。
※入口・出口の位置は、製品の左右どちらでも可能です。

（２）据付用部品取り付け① サポート材を裏返し、固定プレートをボルトで固定する。
※ 固定プレートを下に押してボルトの本締めを行ってください。
② サポート材を表側に戻し、貯水部を固定プレートに合わせ、サポート材の上に置く。
③ 貯水部と固定プレートをボルトで固定する。（ボルト本締め）④ U バンドを配管ブロックに沿うようにサポート材へ取り付け、貯水部とナットで固定する。
（ナット仮止め）➀サポート材を裏返し固定プレートをボルトで固定※ボルト本締め

ナット使用

サポート材

スプリング
ワッシャー

ボルト
固定プレートまたは固定プレート

ワッシャー

サポート材

ナット

② 貯水部をサポート材の上に置く

配管部

ナット不使用U バンド③ 貯水部と固定プレート

貯水部をボルトで固定※ボルト本締め

ボルト
スプリング
ワッシャー
ワッシャー

U バンド

U バンド
サポート材
ワッシャー

④ U バンドを取り付ける ※ナット仮止め

ナット
配管部

（３）製品据付① 貯水部を据付ける場所に仮置きし、サポート材の長穴中央にアンカー位置の印をつける。
その際に、貯水部が水平になっていることを水準器等を使用して確認する。
② 仮置きした貯水部をずらし、印をつけたアンカー位置に、アンカーボルト打ち込み用の穴をあけ、穴の中のゴミを出す。
③ 貯水部を、②であけた穴に合わせて置き、アンカーボルトを打ち込む。（8 箇所）※ 作業上の制約が無い場合、貯水部をずらすことなく、サポート材のアンカー用穴をガイドに※ して、アンカーボルト打ち込み用の穴をあける。
〇の箇所がアンカーボルト取り付け穴です。
（8 箇所）

アンカーボルト取り付け位置-6-アンカーボルト（推奨）仕様
・ステンレスオールアンカーSC タイプ
芯棒打ち込み式・ M10-80 mm
・下穴ドリル径：10.5mm④ 製品の固定⑥ 水平状態確認④ ⅰ サポート材をアンカー位置に差し込む。
④ ⅱ アンカー用ナットを本締めする。
⑤ U バンドのナットを本締めする。
⑥ 貯水部の水平状態を水準器等で確認する。
※ 水平が出ていない場合、水平になるよう調整してください。
⑤ U バンドのナットを締め込む※ナット本締め④ 製品の固定※ナット本締め（４）配管部品取付① 貯水部へ、配管部品を取り付ける。
（下図参照）※ 以降、本体正面左側を入口側として説明します。
配管左側上部 （付属部品）
１水栓・２水栓

配管 右側上部 右側下部（給水）（別売部品）
1水栓

P８-（５）参照

２水栓* 塩ビ配管の場合※塩ビ配管の場合

塩ビバルブソケット
塩ビバルブソケット（インサート付き）
ニップル
塩ビチーズ

圧空側部品

開閉バルブ

適合する配管を接続

塩ビ配管

塩ビ配管

適合する配管を接続

塩ビ配管

配管左側下部 （別売部品）
1水栓・2水栓

逆止弁

塩ビエルボ

ニップル

塩ビバルブソケット（インサート付き）※設置環境、状況に適した配管を接続してください

１水栓を選択した場合、上図を参考に給水二次側下部配管を立ち上げ、給水二次上部配管へ接続してください。
-7-

（５）圧空側部品の組み立て・エアー継手カバーの取り付け① 各種継手類にシールテープ、シール剤をねじ部先端から 1.5〜2 山残して巻く、または塗布する。
② 圧空側部品を組み立てる。
※ 継手同士は緩みが無いよう最後までしっかり締め込んでください。
③ エアー継手カバーを取り付ける。
② 圧空側部品の組み立て③ エアー継手カバーの取り付け
エアー継手カバー

リリーフ弁

エアー継手
（圧空側部品）

異径ニップル
チーズ

逆止弁
ブッシング

圧空用ホース継手
フィッティングプラグ

エアーホース・フィッテイングプラグの外し方① エアーホース又は、フィッテイングプラグが差し込まれている継手の、解放リングを指で押① し込む。この時、解放リングを均等に押してください。
② 解放リングが戻されないように指で押し込みながら、エアーホース又は、フィッティングプ② ラグを抜きます。
※ 解放リングの押さえが不十分だと、抜くことができないので注意してください。

解放リング

解放リングを指で押し込みながら抜く

解放リングを指で押し込む-8-

6．水道配管接続取り回し
水道配管の接続の前に、必ず止水栓（元栓）を閉じてください。

1）1 水栓貯水部配管位置① 左側下部配管接続一次側の配管を接続する。
非常時に水を取り出したい給水栓に接続する。

② 右側下部（複数接続可）③ 左側上部

フィッティングプラグ（付属品）を取り付ける。

④ 右側上部

取水用給水栓の配管に接続する。

・取水用給水栓（台所）

止水栓

③水道本管

④②

①2）2 水栓
貯水部配管位置① 左側下部

配管接続
一次側の配管を接続する。
非常時に水を取り出したい給水栓に接続する。

② 右側下部（複数接続可）③ 左側上部

フィッティングプラグ（付属品）を取り付ける。

④ 右側上部

取水用給水栓以外の別の給水栓に接続する。
（エアー抜き用給水栓）

・取水用給水栓（台所）・エアー抜き用給水栓（屋外水栓）

止水栓

水道本管

④③
①-9-②

エアー抜き用給水栓

7. 通水確認
試運転をする前に、すべての給水栓（蛇口）が閉まっていることを確認してください。

1）1 水栓① 貯水部上側の開閉バルブを開きます。
② 取水用給水栓を全開にします。
③ 止水栓（元栓）を開きます。
④ しばらくすると、②で開いた取水用給水栓からエアーを含んだ水が出てきます。
※ 水にエアーが含まれなくなるまで水を出し続けてください。
※ タンク内のエアー抜きは、ご使用の水栓によって時間が長くなることがあります。
⑤ 水量の安定を確認し、②で開いた取水用給水栓を閉めます。
※ エアーを含んだ水が出る場合は、取水用給水栓の開閉を繰り返してください。

２）２水栓① エアー抜き用給水栓を全開にします。
② 止水栓（元栓）を開きます。
③ しばらくすると、①で開いたエアー抜き用給水栓からエアーを含んだ水が出てきます。
※ 水にエアーが含まれなくなるまで水を出し続けてください。
※ タンク内のエアー抜きは、ご使用の水栓によって時間が長くなることがあります。
④ 水量の安定を確認し、①で開いたエアー抜き用給水栓を閉めます。
※ エアーを含んだ水が出る場合は、エアー抜き用給水栓の開閉を繰り返してください。

8．保証について● 保証書の記載内容を確認してください。
● 万が一、故障が発生した場合、保証書内容に該当する故障内容であれば、無償交換・修理の対● 象となります。
【保証期間】● マルチアクア貯水部５年● 標準付属品１年- 10 -お問合せ先
お問合せ先

株式会社テクノフレックス
株式会社テクノフレックス

あああああああああああああああ〒111-0051

東京都台東区蔵前１－５－１〒111- 0051 TEL
東京都台東区蔵前１－５－１
0120 – 117 732
TEL 0120 -117-732

据説-C-02