解説１ ステッピングモータとは
ステッピングモータは、指令されるパルス信号に同期して回転するモータであり、別名パルスモータとも呼ばれています。まず、ステッ
ピングモータの回転原理を、簡略化した2相8極モデルで下図に示します。
ステッピングモータは、巻線を施されたステータ（固定子）と、N強力なネオジム磁石を使用したロータ（回転子）で構成されステータます。ステータの巻線に通電し磁力を発生させることを励磁

S

ステータ

SNと呼び、指令パルスに基づき、複数のステータ巻線を順次励S

S

磁することにより、ステータとロータの磁極同士の吸引・反ロータロータ（永久磁石）発の作用を利用してステップ状に回動（回転）します。ステッの電動調節弁

ワンパルスで ワンステップ回転するステッピングモータ

電動アクチュエータはエムジー製

解説２ オープンネットワークとは

1刷発行

改3500542

各種
オープンネットワーク
通信機能を備えた機種は、大きな省配線の効果が得られます！

ピングモータの回動角度は、指令されるパルス信号ごとに、ため、精度の高い位置決め制御が行えます。

NC-Z675の（永久磁石）

常に一定の機械的精度（モータの構造と加工精度）で決まる

2024 - 01

4-3005です！

オープンネットワークとは、仕様が公開され多くのユーザ、メーカが共通に利用することのできる産業用ネットワークです。
オープンネットワークには、大別して次の２種類があります。
１．機関や団体が協議して仕様を定め、それが公的規格として認められたもの。
２．特定のメーカ・組織が先行して開発し、普及活動を行った結果、いわゆる「デファクトスタンダード」として市場に定着したもの。
いずれも仕様がよく整理、統合されていて、誰もが多くの目的に利用することができます。同じ種類のオープンネットワーク上には異なるメーカの機器を接続することができ（マルチベンダー）、ユーザにとって多くのメリットがあります。

オープンネットワーク対応

現在、市場では適用分野や国別に多くの種類のオープンネットワークが普及のテンポを速めています。
詳しくはエムジーのWebサイトをご覧ください。

解説 8 ページ

www.mgco.jp/products/remote/remote16̲02.html

手間とお金のかかる空気源装置は不要です！

解説３ オプションアイコンの説明
Wide

100

流量特性がイコールパーセンテージの一部の内弁に、オプション仕様としてレンジアビリティ 100:1が選定可能です。適用
仕様と対応可能な内弁サイズ等、詳しくはご相談下さい。

材料PTFEの耐圧1MPa G ベローズを選定可能です。

標準以外の配管接続形状や配管接続寸法に対応可能です。
詳しくはご希望の配管形状や寸法をご相談下さい。

材料SUS316の耐圧1.5MPa G ベローズを選定可能です。

標準以外の接液部材料を選定が可能です。詳しくはご希望の材料をご相談下さい。

材 料SUS316の耐 圧3MPa G ベローズを選 定 可 能です。

認定された範囲において高圧ガス保安法に則った経済産業大臣認定製品の製作が可能です。詳しくは制御をご希望する流体条件等をご相談ください。

材料SUS316の耐圧10.5MPa G ベローズを選定可能です。

図は実際の製品と異なります。●本カタログに記載する仕様等は主要部品に限定しております。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●使用目的以外でお使いにならないで下さい。●本カタログに記載する製品には公的規格・仕様および当社規格に基づいた使用範囲が規定されていますので適正な製品をお使い下さい。●本カタログ記
載の電話番号、住所等はお断り無く変更させて頂くことがあります。●このカタログの記載内容は 2019 年 7 月現在のものです。

提携

元場〒132-0031 東京都江戸川区松島4-2-17
TEL（03）3655-5161（代） FAX（03）3655-6769

東 京 営 業 部

〒132-0031 東京都江戸川区松島4-2-17
TEL（03）3655-3171（代） FAX（03）3655-5166

大〒 531-0071 大阪市北区中津1-12-3 中津パークビル2F
TEL（06）6372-0118（代） FAX（06）6375-0340

本社・工阪支店

元株式会社エムジー

本社・カスタマセンター〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号（トレードピア淀屋橋13F）
TEL 06-7525-8800
FAX 06-7525-8810

関〒108-0014 東京都港区芝4丁目2番3号（NMF芝ビル1F）
TEL 03-3456-6400
FAX 03-3456-6401（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

カスタマセンター
TEL06-7525-8800

FAX06-7525-8810

東支店

W e b サ イト

（＊１）

（＊１）

●ユーザー各位のご要望や品質向上のため、お断り無く仕様および外観の一部を変更させて頂くことがあります。●無断で掲載・転用・コピーを行わないで下さい。●写真とイメージ造

（＊１）

（＊１）

カタログ注意事項

製（＊１）（＊１）お問合せください。

電動調節弁だから信号と電源を繋げばすぐに使えます！

・省エネ・省スペース・工事期間短縮

高機能＆高性能・高 推 力（5000N）

他にもこんなにたくさんの・高分解能（1/1000）・バッテリ搭載形も選べます。

メリットがあります！

www.mgco.jp

8

株式会社エムジー（旧社名：株式会社エム･システム技研）

電動調節弁は信号と電源をつなぐ
空気圧式調節弁は設備が複雑で大量の電力を消費します。

空気圧式

空気圧式調節弁4〜20mA DC

設備費用は1/5

電空変換器
I/P

P

（＊3）

消費電力は1/10

フィルタ付
減圧弁

ストップ弁

ストップ弁

空気圧式から電動式にするとドレン抜き機のみです。

空空ポジショナ

エアヘッダ
湿になった！

ループが安定していれば消費電力は待機電力（＊4）

P

フィルタ付
減圧弁

コンプレッサ付帯設備がなくなります！
100V AC または 200V AC/24V DC

各種オープンネットワークに直結できる機種もご用意しました。
オープンネットワーク通信機能を備えた機種は、いもづる式に接続できるので省配線になります。また１本のネットワーク経由で調節弁の各種稼働情報を収集できます。

（＊２）

（＊２）

（＊２）

（＊２）

（＊２）
ABC12CPU
MODE
RUN
ERR
READY
BAT
STOP

オープンネットワークについては 8 ページ 解説２ をご覧ください。

PULL

PLC

MITSUBAS

HI

この数値はエムジー製
サーボトップ ®２（形式：PSN1）を使用した場合です。

供給電源（高圧または低圧）

PULL（＊3）エムジー調べ（＊4）最大消費電力：240VA
待 機 電 力：20VA

供給電源

POWER

付帯設備
なし

だし

（＊3）

20〜100kPa

電動調節弁

操作信号 4〜20mA DC もしくはオープンネットワーク

やった！

付帯設備

脱

電動調節弁は付帯設備がなく消費電力も少なくて済みます。

電動式

操作信号

コンプレッサは設備費がかかるしメンテナンスも大変！
電気料金が嵩むし！

だけで機能をフルに発揮します！

（＊２）お問合せください。

駆動部にステッピングモータを採用しています。
ステッピングモータだから高推力の上に1/1000の分解能が出ます。

デジタル制御ユニット● ゼロ・スパンが一発で設定できます。
● 開閉速度を任意に設定できます。
● 開度信号を出力できます。
● ロック警報信号を出力できます。

フェールセーフ動作を行うバッテリ付も選べます。

停電緊急作動用バッテリ
ステッピングモータ

電動調節弁→PLC

PLC→電動調節弁・開度アンサバック

・開度設定

・開度入力異常・強制開閉・モータロック警報

・警報リセット・メンテナンス情報（モータ起動回数積算運転距離）

・メンテナンス情報
リセット

スクリューシャフト

エムジー製
電動アクチュエータ ミニトップ®

・その他

・その他

高 推 力：最大 5000N
高分解能：1/1000
8 ページ 解説1 をご覧ください。

非接触ポジションセンサ
出力軸

開度操作
ハンドル
取付軸

シール
スプリング機構

電源喪失時の緊急動作（全閉、全開、現状維持、指定の開度）をさせるための機能およびバッテリを備えた機種が選べます。

エムジー製電動アクチュエータ
写真の電動アクチュエータはエムジー製サーボトップ ®2（形式：PSN１）です。

22

3

の電動調節弁酸・アルカリ用

水・蒸気・ガス用調節弁（樹脂製）

T-8210 型調節弁は、接液部が樹脂でできており、酸性・アルカ

電動式調節弁は、空気圧式調節弁に較べて構造がとてもシンプルです。

主要製品ラ調節弁

T-8110 型調節弁は、水・蒸気・ガスなど、用途が広い調節弁です。

リ性流体に対して耐腐食性に優れています。
また PTFE ベローズを施したグランドレス構造で、シール性能を高めております。

・クーリングタイプのボンネットも選択できます。

182

OPTIONOPTION

WideWide

100

100

1

PTFE

サーボトップ ®2

また、電動アクチュエータ部が（形式：PSN1）小形であるため配管の間隔を（エムジー製）221.5狭くできます。

電動アクチュエータ
上記オプション
アイコンの意味については
8 ページ 解説３をご覧ください。

配線口
電動アクチュエータ

呼び径（A）：15〜65（エムジー製）
6785

二方形

上記オプション
アイコンの意味については
8 ページ 解説３をご覧ください。

呼び径（A）：15〜300

T-８２１０酸・アルカリ用調節弁

T-８1１０グローブ形 単座調節弁

141(181)

ミニトップ ®
（形式：MSP4）

配線口

208

カップリングヨーク

水・蒸気・ガス用調節弁

毒性流体・真空サービス用 金属ベローズ調節弁

T-8020 型調節弁は、微少流量制御に適した調節弁です。

T-8115 型調節弁は、外圧式ベローズを組み込んだ構造で、一般接続はねじ込みタイプで小型軽量です。

的なグランド構造に比べシール性能が高いため、毒性流体や真空サービスの制御に有効な調節弁です。

ヨーク
OPTION

SHUT

カップリング

223

80

OPEN

OPTION

Wide

Wide

100100114

調節弁本体

1.5

SUS316

呼び径:25A

調節弁本体

3

呼び径:15A
70（SUS31610.5120）内寸法は交流電源のときです

SUS316単位：mm

設置後は、供給電源と入力信号（もしくはネットワーク）のケーブルを繋げばすぐに動き出します。

面間寸法 70mm の小型調節弁です。
呼び径（A）：8〜15

上記オプションアイコンの意味
については
8 ページ 解説３をご覧ください。

呼び径（A）：15〜300

T-８020微少流量調節弁4

上記オプション
アイコンの意味については
8 ページ 解説３をご覧ください。

T-８115単座形ベローズ調節弁
5ラインアップ
混合用 ／分流用（この他にも多くの製品を用意しています。ぜひお問合せください。）
三方調節弁

高圧／高差圧／低騒音用

調節弁

三方調節弁は、二つの流体を一つに混合する混合三方弁と、流体ケージ形調節弁は、流体圧力をケージ内でバランスさせることにを二方向に分岐する分流三方弁があります。

より、高圧・高差圧流体の制御に有効な圧力バランス形調節弁です。
トリムは、用途により組み合わせることが可能で、−196℃〜500℃まで幅広く適用可能です。

OPTION

電動調節弁のアプリケーション事例

ユーザ業種別浄水場・水処理清掃工場・破砕処理施設・クリーンセンター
用

途

用

燃焼制御／ボイラ給水制御／燃焼排ガス制御

採用理由

採用理由
OPTION途

薬品注入設備

空気源不要でメンテナンス性向上／
高分解能で制御性向上

省スペース／空気源不要でメンテナンス性向上／
高機能（弁開度、他出力の種類が豊富）

震災時でも電気が戻ればすぐ復旧できることも採用理由になりました

大学・研究施設用

上記オプション
アイコンの意味については
8 ページ 解説３をご覧ください。

採用理由

上記オプション
アイコンの意味については
8 ページ 解説３をご覧ください。

V-5310 V-5320
混合／分流三方調節弁

T-８132複座形ケージトリム

サニタリー調節弁

超低温用

省スペース／静音性／
高分解能で制御性向上

シー

素材・建材・ゴム・ガラス

ン

コンプレッサの音がしない！

呼び径（A）：40〜400

呼び径（A）：15〜250

飲料・食品用途

研究・実験・実習設備／微小流量制御

用成型設備の温度制御／ユーティリティ設備／他

静音動作が採用理由になりました

採用理由
空気源不要でメンテナンス性向上／
高機能・高分解能で制御性向上

調節弁（真空容器取付形）

T-8910 型サニタリー調節弁は、食品・飲料・化学薬品等のサニ

T-8800 型調節弁は、液化ヘリウムなどの絶対零度に近い超低温流体を制御タリープロセス用調節弁です。液溜まりが少なく、クランプ式分する調節弁です。バルブを真空容器に溶接取り付けして使う構造が特徴です。

割構造が特徴で、分解洗浄が容易のため衛生面・メンテナンス性

このバルブトリムは低温運転時のカジリ付きや熱振動を防止し、熱変動にに優れております。

よる配管の多少の歪に対してもタイトシャットが可能な構造です。

OPTION

高分解能 1/１000 が採用の決め手でした

飲料・医療用１ １000途

滅菌・洗浄装置／炭酸ガス注入装置

採用理由
省スペース／
空気源不要でメンテナンス性向上／
高機能／空気漏れなし／空気漏れなし

発電所
用

上記オプション
アイコンの意味については
8 ページ 解説３をご覧ください。

途

酸素供給設備／他

空気漏れがなく環境をクリーンに保てることが一番の採用理由でした

採用理由
省スペース／空気源不要でメンテナンス性向上／
高機能・高分解能で制御性向上

紙・パルプ

自動車メーカー（＊５）サニタリサイズの（＊５）
呼び径（S）：1/2〜4

用

呼び径です。

呼び径（A）：6〜150（インチサイズ相当）

T-8910
サニタリー調節弁

T-８80０
アングル形超低温用調節弁（真空容器取付形）
6

途

用

途

途

環境試験設備／風洞実験設備／排ガス燃焼実験設備／他

抄紙機／晒し薬品注入設備

採用理由

省スペース／
空気源不要でメンテナンス性向上

採用理由

空気源不要でメンテナンス性向上

7