家庭ポンプ
ＴＨＰ６−Ｖ型
取扱説明書! 警 告▲
この説明書を読んで理解するまでは、ポンプの操作および保守・点検を行わないでください。
この説明書は、ポンプの操作または保守・点検を行う場合、いつでも調べられるように大切に保管してください。

設備工事を行う皆様へ
この説明書は、ポンプの操作・保守・点検を行うお客様に必ずお渡しください。

目

次●保証の限定・ポンプを正し＜安全にお使いいただくために……………………………………………………………１●ポンプを正しく安全にお使いいただくために……………………………………………………………………………２●各部のなまえとはたらき………………………………………………………………………………………………２〜３●自動運転のしくみ……………………………………………………………………………………………………………３●据付・配管・配線工事方法……………………………………………………………………………………………４〜８●運転方法………………………………………………………………………………………………………………………９●防寒対策について………………………………………………………………………………………………………… 10●ポンプの仕様……………………………………………………………………………………………………………… 10●ポンプに異常がおこったときは・アフターサービスについて……………………………………………… 11 〜 13
ご注意

１．砂によるポンプの故障（羽根車の摩耗・モータの拘束・フロースイッチの誤動作等）につきまして責任を負いかねますので、揚水中砂上がりのないよう十分注意してください。
２．制御ボックス内の圧力調整ボリュームは、低圧側に設定しています。ポンプアップ用途の場合は高圧側に調整してください。

保証の限定

１．保証期間中、正常なご使用にもかかわらず、当社が納入した機械の設計、または工作の不備が原因で故障、破損が発生した場合に限り、その部品について無償で修理または交換をします。
２．前項による保証範囲は、不具合部分の機械的保証までとし、その故障に起因する種々の出費およびその他の損害の保証はいたしません。
３．以下の故障、破損の修理は有償とさせていただきます。
（1）故障、破損が当社の納入していない機器が原因で発生した場合（2）保証期間経過後の故障、破損（3）火災、天災地震等の災害および不可抗力による故障、破損（4）当社に承諾なしで実施された修理、改造による故障、破損（5）指定品以外の部品をご使用された場合の故障、破損
４．ポンプの誤用や乱用が原因で発生した損害についての責任は全くないものとします。また、このことによる技術員の派遣費用は、有償とさせていただきます。
５．不具合の原因が不明確な場合は協議の上、処置を決定することとします。

ポンプを正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください。
! 警告（取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容）△

電源プラグを大切に

配線・アースは確実に電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因になります。

配線工事は、 電気設備技術基準や内線規定に従って、安全・確実に行ってください。誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

ア ー ス を 確 実 に 取 り 付 け、専用の漏電遮断器を設置してください。
故障や漏電のとき感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

カバーは必ず付けるポンプカバーをはずしたまま使用しないでください。ほこりや絶縁劣化などで感電や火災の恐れがあります。

修理は専門業者に修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

−2−

ポンプを正しく安全にお使いいただくために必ずお守りください。
! 注意（取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容）△

長期間使用されないときは高温部や回転部にさわらない

長期間ご使用されないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。又、ドレン抜栓よりポンプ部の水抜きを行って下さい。

ポンプやモータ及び凍結防止ヒータに触れないでください。高温になっていますのでやけどの原因になります。また、回転部に触れないでください。
けがをすることがあります。

排水処理を確認

電源ケーブル（コード）を大切に床面が防水処理・排水処理されているか確認ください。水漏れがおきた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

電源ケーブル（コード）を傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源ケーブル（コード）が破損し、火災・感電の原因となります。

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐ抜く !!
動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に、必ず点検・修理をご依頼ください。
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

ポンプに毛布などをかぶせないポンプに毛布や布をかぶせたり、ポンプカバー内に燃えやすいものを入れないでください。
加熱して発火することがあります。

空運転はしない空運転（ポンプに水のない状態での運転）はしないでください。ポンプ内の水が熱湯になりやけど、故障の原因になります。

排水溝

ポンプに合った清水で使用する温水、温泉、汚水や清水以外の液体には使用しないでください。
（特に灯油等は爆発の恐れがあります）

アキュームレータを持ち上げないで下さい

電源として携帯発電機を使用しないでください

アキュームレータを直接持ち上げると、ねじ部分が破損する事があります。また、アキュームレータのねじは平行ねじとなっていますので、アキュームレータ交換時にテーパねじの物を取付けると、ねじ部分が破損します。

商用電源以外の発電機からの電源を使用された場合、均一な電圧供給がされず「蛇口を閉じてもモータが止まらない」等の誤作動する原因になります。

設置場所及び点検・メンテナンス●モータや制御ボックスの絶縁劣化等は漏電・感電または火災の原因になります。

機器の寿命や破損防止を考慮し、換気を十分に行い周囲温度 0 〜 40℃としてください。
また、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、結露などがなく、屋内設置型に関しては風雨や直接日光が当たらないようにしてください。
●ご使用の設備は、定期的に点検及び各部品のメンテナンスを行い、維持管理を行ってください。
●モータや制御ボックスは４〜５年使用されますと、経年劣化により発火等の事故に至るおそれがあります。

−3−

各部のなまえとはたらき〔単相150〜400Ｗ〕
呼水栓

栓をはずし呼水します。

ポンプカバー

自吸ケース

ポンプをゴミ･ホコリ･風雨から保護します。
更に運転音の低温効果もあります。

アキュームレータ

この中に圧力をたくわえます。

圧力センサ
吐出管の圧力を検知し、信号を制御部に送ります。

ポンプ部分

ベース樹脂製でサビが発生しません。

吸込側フランジ

吐出側予備フランジ
フロースイッチ

吐出側フランジ

ポンプの揚水量を検知し、信号を制御部に送ります。

チェックバルブ
水の逆流を止めます。

制御ボックス

モータスイッチ

電子回路を内蔵しています。
正常運転、異常等をランプで表示します。

（単相100Vのみ）〈2019年7月より追加〉

吸込側予備フランジ

吐出側予備フランジ
ドレン抜栓付。
ストレーナ（付属品）

モータ

吸込管の先端に取りつけます。

ブラシレスDCモータです。

アース用リード線
電源ケーブル

ノイズフィルタ
電気的ノイズを遮断します。

差込プラグ

コンセントへ差し込みます。

〔単相・三相750Ｗ〕
制御ボックス

呼水栓

電子回路を内蔵しています。
正常運転、異常運転をランプで表示します。

栓をはずし呼水します。

自吸ケース

ポンプカバー
ポンプをゴミ･ホコリ･風雨から保護します。
更に運転音の低温効果もあります。

チェックバルブ
水の逆流を止めます。

モータ
ブラシレスDCモータです。

アキュームレータ
この中に圧力をたくわえます。

圧力センサ

ノイズフィルタ

DCリアクトル

電気的ノイズを遮断します。

吐出管の圧力を検知し、信号を制御部に送ります。

ポンプ部分
吸込側フランジ
ストレーナ（付属品）
吸込管の先端に取りつけます。

吐出側フランジ

ベース
樹脂製でサビが発生しません。

吐出側予備フランジ
フロースイッチ
ポンプの揚水量を検知し、信号を制御部に送ります。

−4−

吸込側予備フランジ

吐出側予備フランジ
ドレン抜栓付。

アース用リード線
電源ケーブル( 単相･･･2芯三相･･･3芯 )自 動 運 転 の し く み
ポンプは次のようなしくみで自動運転します。

基本動作
給水（蛇口開）

停止（蛇口閉）少量給水（蛇口絞間）

蛇口を開くと、まずアキュムレータ内蛇口を閉じますと、圧力センサ

給水されていても、水量が非常に少ない場の蓄圧水が徐々に放出され、吐出配管・フロースイッチ共ＯＦＦとな合 ( フロースイッチの停止水量以下…仕様のの圧力が低下して、圧力センサがＯＮり制御回路にて、アキュムレー項を参照 ) は、フロースイッチがＯＮ信号を信号を出します。この信号により、制ターに完全に蓄圧した後（数秒出しませんので、アキュムレーターの蓄圧御回路が作動しポンプを始動します。

間の遅延）、ポンプを停止しま

水の放出→圧力センサＯＮの信号を出す ｡ →ポンプが給水を始めるとフロースイッす。これからは、蛇口が再び開ポンプ始動→アキュムレーターヘの蓄圧→チがＯＮ信号を出し、ポンプは回り続かれるまで、ポンプは停止状態

ポンプ遅延停止→アキュムレータの蓄圧水けます。これにより給水は水量・水圧を続けます。の放出を繰り返します。の変動がなく安定した状態で続けられます。

☆制御回路には遅延停止機能（蛇口を閉じて数秒後に停止する）をもうけています。
これはアキュムレーション（蓄圧動作）を確実にする、少量給水の場合の始動←→停止の頻度を少なくする、又停止時の衝撃を軽減するために効果があります。

保護動作
凍結破損防止ポンプ異常高温保護過電流・拘束保護

ポンプ本体が凍結するような温度になると、温度センサがこれを検知して、モータを低速回転させ、５℃〜７℃になるよう自動的に保温する凍結破損防止機能を内蔵しています。

何らかの原因で、ポンプが締切りや、水枯れの状態で運転され続けますとポンプ部分の温度が上昇して危険です。ポンプ部分が高温になると温度センサがこれを検知し、自動的に電源をしゃ断し、ポンプを停止させます。ポンプ部分の温度が下がると自動的に復帰します。また、この時の制御ボックスＬＥＤランプ点灯状態
は、p12 を参照下さい。

ハネ車に異物がはさまったり、長時間使用されないなど回転がスムーズでないと過電流となりモートルを焼損してしまうおそれがあります。ポンプ部分が完全に拘束した場合、もしくは、過負荷状態が長時間続いた場合、制御ボックスが保護停止の信号を出します。制御ボックスのリセットスイッチを押すと復帰します。

据付・配管・配線工事方法（工事店にお願い）
据付工事の前に１．電源をご確認ください。
使用するポンプの電源と合っているかどうか確認してください。……単相 100V、三相 200V、単相 200V
２．据付場所の選定① なるべく、井戸の真上か井戸に近く風通しの良い乾燥したところに据付けてください。
( 周囲温度が 40℃以上のところは設置しないでください ｡)② 配管及びポンプ等の据付工事・アフターサービスが出来るスペースを確保してください。
３．回転確認
ハネ車が固着する場合がありますので、据付前に電源を入れないでモータの反負荷側より軸をマイナスドライバーで回してください。
−5−

据付けと配管上のご注意

実吸上高さ（ｍ） 横引きできる長さ（ｍ）

１．ポンプの据付けは水平に設置し、動くことがないようにポンプをアンカーボルトで固定してください。基礎はコンクリートで作ることをお勧めします。
２．配管は、硬質塩化ビニル管、亜鉛引ガス管またはポリエチレン管をご使用ください。

８２７12６22５32

配管径はフランジ径と同じ太さの管径をご使用ください。
３．水道管に直接配管しないでください。（水道THP６−V150SV250S の場合
V400S

法で禁止されております。又、故障の原因

THP６-V750の場合
THP６-V750S2

吐出吐出になります ｡）
４．配管は凍結防止のためなるべく地下に埋設してください。またできるだけ曲り箇所もアキューム
レータ

モータ

吐出なくしてください。地上に露出している配吸込少なくかつ最短距離とし、流水の抵抗を少モータ
ポンプ

アキューム
レータ

ポンプ

吸込

吐出管には、保温材料を巻いてください。
５．吸込口・吐出口は、複数ありますので、ご希望の方向ヘフランジを接続し、使用しない
吸込口・吐出口は必ず予備フランジでふさ吸込〈 注意 〉

・ 本製品は、吸込口２方向、吐出口が３方向あります。
・ ご希望の方向へフランジを接続し、使用しない吸込口・吐出口は必ず予備フランジでふさいで下さい。

いでください。
６．やむをえず井戸から離して据付ける場合、井戸からポンプまでの横引きの距離は、吸上げ高さによって制限されます。
７．砂の多い井戸に据付けるときはあらかじめ他のポンプで砂ざらえを充分に行い、砂こし器をポンプの吸込側に取付けてください。
吸込管の先端にはストレーナ（付属品）を必ず取り付けてください。このとき砂を吸い上げないよう、井戸底から30 ㎝以上はなしてください。ポンプ内に砂が入り、砂かみによる回転不能や、ハネ車・メカニカルシールなどの寿命を短くします。
８．配管の継目は、絶対に水漏れのないように確実に行ってください。 とくに 吸込管に漏れがあると空気を吸い込んで揚水不能となります。
９．吸水面がポンプより高くなるとき（押込揚程のとき）は５ｍ以下にしてください。
10. ウォータハンマが発生しないよう配管してください。

押上高さについて押上高さは８ｍの吸い上げを基準に制御ボックスの圧力調整ボリュームを低圧側に設定しています。 ポンプア
ップ用途など受水槽と組合される場合に限って、押上高さを高圧側に変更できます。その場合は次の要領にて吐出圧力を調整してください。
−6−

吸込吐出〈 注意 〉

吐出・ 本製品は、吸込口２方向、吐出口が３方向あります。
・ ご希望の方向へフランジを接続し、使用しない吸込口・吐出口は必ず予備フランジでふさいで下さい。

ご注意
吸上高さが２ｍより深い条件で、圧力調整ボリュームを高圧側に調整されますとポンプが停止しないことがあります。又、過負荷運転となりますので、制御ボックス及びモータの不具合を起こす原因となります。
工場出荷時の設定（低圧）形

名

吸上高さ２ｍ以内の場合の調整（高圧）

一定圧運転圧力-始動圧力kPa｛kgf/㎠｝

最大押上高さ（m）

一定圧運転圧力-始動圧力kPa｛kgf/㎠｝

最大押上高さ（m）

THP6 − V150S

160 − 130｛1.6 − 1.3｝

12220 − 180｛2.2 − 1.8｝

17

THP6 − V250S

180 − 150
｛1.8 − 1.5｝14240 − 200｛2.4 − 2.0｝

19THP6 − V400S

210 − 180
｛2.1 − 1.8｝

17270 − 230｛2.7 − 2.3｝

22

THP6 − V750
THP6 − V750S2

240 − 210｛2.4 − 2.1｝

20300 − 260｛3.0 − 2.6｝

25

①制御ボックスカバーを外します。

精密ドライバ（マイナス）②圧力調整ボリューム（黄色）を圧力調整ボリューム（黄色）

精密ドライバー（マイナス）にて右に回すと圧力が高くなります。
ボリュームは 3/4 回転以上は回らない構造となっており、回らなくなった位置が最大調整圧力
図は単相用を表します。
三相品も同様に、黄色の圧力調整ボリュームで調整します。となります。

制御ボックスおよび配線工事
１．配線は電気設備技術基準や電力会社の内線規定に従って安全確実に行ってください。
２．電源コンセント（単相 100V）や配線は専用でお使いください。
３．制御ボックスのカバーは、必ず取りつけてください。
４．修理、点検の際は、必ず電源プラグを抜いてください。
（制御ボックス内部は通電されていますので、感電の恐れがあります ｡）
５．制御ボックスに水がかからないようご注意ください。
（内部に水が入りますと、誤動作や故障の原因になります ｡）
６．制御ボックス LED ランプが異常を示す点灯状態になった場合は、P12 をお読みいただき、適切な処置を行ってから運転してください。
ご注意
・電源がはいっている状態で電気部品にはさわらないでください。感電やケガをする恐れがあります。
・制御箱の内部部品は触れないでください。モータが停止している状態でも電圧がかかっている場合があり、感電ややけど、ケガをします。
・進相コンデンサは接続しないでください。コンデンサが異常発熱する場合があります。
・電源は商用電源でご使用ください。発電機でのご使用の場合は制御回路やインバータが破損する場合があります。
・電波の弱い地域ではラジオ等に影響が出る場合があります。運転時にＡＭラジオ等に雑音が入る場合は、ラジオをポンプやケーブルなどから３ｍ以上は離してください。
−7−結線図〔単相100Ｖ150〜 400 Ｗ〕〔三相 200Ｖ750 Ｗ〕−8−

〔単相 200Ｖ 750Ｗ〕[単相200V 750W]

モータ

モータ動力線
※除菌器（オープン）

黒サーミスタ黒赤赤白黒フロースイッチ

青

断水（ショート線）
圧力調整ボリューム

DCリアクトルLED3

モータセンサ線

LED2
LED1
電源LED
リセットスイッチ

圧力センサ 灰白

白

黒黒キャブタイヤケーブル※

ノイズフィルタ

除菌器接続について
１．除菌器接続端子（参考）（全て JST 製）

制御ボックス側

Ｂ２Ｐ３−ＶＨ

除菌器側

ハウジング

コンタクト（２個）

ＮＶＡＲ−０２ＶＳ

ＳＶＴ− 41 Ｔ−Ｐ１. １

ＶＡＲ−２

ＳＶＡ− 41 Ｔ−Ｐ１. １

２．除菌器使用
ポンプ電源仕様

除電源

単相100V単相 100V

三相 200V･ 単相200Ｖ

単相 200V

菌器

仕様
消費電力
40W 以下○ＴＨＰ６−Ｖ形は少水量での連続運転が可能ですので、流量比例注入タイプを組合されること		をお勧めします。

ご注意
電源を入／切する水位制御等はお勧めできません。制御ボックスの早期トラブルを招く原因となります。

−9−

運
試

運転

方法

転

呼水栓

１．吐出側の蛇口を１ヶ所開きます。
２．呼水柱をはずします。〈図１〉３．呼水口より、やかんなどで満水になるまで、ゆっくりと＜図ー1＞

水を流し込みます。〈図２〉
モータや制御ボックスなどに水がかからないようご注意ください。
４．呼水栓をもと通りに確実に締めてください。
呼水栓のリブにドライバー等を引っかけて増締めできますが、リブを破損しないよう注意願います。又、レンチを使用しての締付けは、呼水栓を破損させる可能性がありますので、行わないでください。
５．電源を入れるとポンプが運転を始め、運転開始後数分間で揚水します。
６．蛇口より水が出始めましたら、蛇口を数回開閉し、ポンプが自動的に始動、停止することを確認します。（蛇口を締めて約 10 秒後にポンプ停止する設定になっています ｡）蛇口を締めてもポンプが止らない時は、先ずチェックバ ＜図ー2＞
ルブに異物（シールテープ、シール剤）が噛み込んでいないか調べてください。
７．吐出側の蛇口を全部閉じ配管から漏水がないか確かめてください。水を使用しないのにモータがたびたび回るのは水漏れがどこかにあります。
８．全ての作業が終ったらもう一度、配管等からの水漏れがないか確かめてください。
ご注意●呼水しないうちは、絶対に運転しないでください。
●５〜６分たっても水が出ない場合は呼水が不足している場合がありますので、モータスイッ
チ（単相100V用）または電源を切り再び呼水してから運転してください。

上手な使い方１．使用される水量に対するモータの消費電力は右図の通りです。
２．蛇口の閉じ方が不完全で又は、パッキンが古くなっていると、水漏れがあり、ポンプが始動・停止をくり返しますので、蛇口は確実に閉じ、古くなったパッキンはすぐ取りかえてください。
ご注意●３〜４日間以上、水を使用されなかった場合など、ポンプ部内の水が濁っていることがあります。このような場合には、しばらく排水して、水がきれいになってからご使用＜ださい。

− 10 −

防 寒 対 策 に つ い て
冬期は温かい地方でも思いがけない寒波のために、ポンプや配管が凍結し、破損する場合がありますので、必ず防寒対策を行ってください。
１．ポンプの凍結保護機能
このポンプには、外気温が 5℃近くになると、温度センサが検知し、制御部に信号を送ります。
制御部はポンプを低速で回転させます。この時に生じる摩擦熱でポンプ部の凍結を防ぎます。
電源を切るとポンプは回転できませんので、水抜きをしない限り電源を切らないでください。
※外気温が特に低い地方ではこの凍結保護機能だけでは効果がありませんので、防寒された小屋を作って、その中に据付けてください。この場合夏期温度の高いときは通風が良いよう設備してください。
外気温が低くなりますと、配管部から熱がにげますので、凍結防止には配管部を含めて、その地方に合った対策が必要です。
市販の低温作動弁を使用いただきますと、 凍結によるポンプ部・配管の破損を防止する事ができます。（推奨会社製兼工業株式

型式 NF-H もしくは NF-313）

また、長時間使用しないときは、電源を切ってからポンプや配管内の水を抜いてください。
２．配管の保温配管の露出部は保温材をまいて、又横引き配管は地中に埋めて保温してください。
（埋める深さは､ その地方の気温や地質によって決めてください ｡）
凍結保護等のために毛布や布切れなどをかぶせることは火災の原因になりますので絶対にさけてください。
３．凍結による破損の修理は有償とさせて頂きます。

ポ ン プ の 仕 様
形名項目
吸ポンプ

上高

THP6-V150S

THP6-V250S

THP6-V400S

THP6-V750

THP6-V750S2

さｍ

8282828282

押 上 高 さ名 板 表 示揚水量（全 揚 程）ｍ12171419172220252025L/min(m)−19（20）−

30（22）−

38（25）−

58（28）−

58（28）

kPa
130180150200180230210260210260｛kgf/㎠｝ ｛1.3｝ ｛1.8｝ ｛1.5｝ ｛2.0｝ ｛1.8｝ ｛2.3｝ ｛2.1｝ ｛2.6｝ ｛2.1｝ ｛2.6｝
ポンプ停止時の流量 L/min
3
ポンプ始動時の圧力

電源
定 格 周 波 数
定格
電流
運 転 最 大 電 流
吸 込 管 の 呼 び
吐 出 管 の 呼 び製品
質量付属

単相 100Ｖ
Hz
A
Amm(B)mm(B)kg
品

4.34.3126.0
6.025(1)25(1)
1250 ／ 60
8.58.5

三相 200Ｖ

単相 200Ｖ

4.04.08.78.732（１1／４ )32（１1／４ )12.5
ストレーナ（１コ）

19.5

19.5注）
・定格電流値は、定格流量（名板表示流量）での電流値です。
・ポンプ専用で、外付けのブレーカーを設けられる場合は、運転最大電流値の 1.2 倍程度を目安として選定してください。
・名板表示揚水量は吸上高さ 2 ｍのときの揚水量です。

− 11 −

ポンプに異常がおこったときは修理サービスを依頼されるまえにご使用中に異常が生じましたときはお使いになるのをやめ電源を切って下表により故障内容をチェックして販売店・工事店または弊社各営業所へご相談ください。このときポンプの型式をお忘れなくお知らせください。
１．水が出ない、ポンプがひんぱんに回るなどの異常かな？と思われましたら、修理を依頼される前に次の点検をしてください。
１．電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。
２．モータスイッチが切になっていませんか。（単相 100V 用）
３．電流ブレーカーや漏電しゃ断器が動作していませんか。
４．過剰にポンプを毛布や断熱材で保温していませんか。
５．配管、蛇口から水漏れしていませんか。
６．水洗トイレ、温水ソーラー器などのボールタップから水漏れしていませんか。
７．ポンプの周囲に異常なノイズ発生源又は、限度を越える突発的ノイズ（雷等）発生はありませんか。（ノイズによって制御回路が異常トリップ状態となります ｡）
２．異常と思われる所を直されましたら、又異常が見つからなかったら吐出側の蛇口を１ヶ所開き、モータスイッ
チかブレーカーで電源を一度切った後、再び電源をＯＮにしてください。もし一時的な不具合（低電圧、水位低下、異物のかみこみなど、ポンプ異常昇温など）により制御回路が保護動作（本説明書「自動運転のしくみ」ご参照）して停止していたものであれば、その後正常に運転します。
再び制御部 LED ランプが異常を示す点灯状態になったり、異常な音、異常な運転をするようであれば、繰返さずに電源を切り、お求めの販売店・工事店または弊社各営業所へご連絡く
ださい。

異常時の対処の一例
１．モータが回りつづけて止まらない…… (1)制御ボックス内の圧力センサのコネクタを抜く。数秒間低速でモータが回転し、その後止まれば圧力センサの故障です。

(2)

制御ボックス内のフロースイッチのコネクタを抜く。モータが止まればフロースイッチの故障か異物の噛み込みの可能性があります。

(3)

上記 (1)(2)でも止まらない場合は制御ボックスの故障の可能性があります。

２．制御ボックスの調査について……………(1)

制御ボックス内の圧力センサとフロースイッチのコネクタを抜いて圧力センサ、流量スイッチの順にコネクタを入れてください。モータが回転するのが正常です。次に圧力センサ、フロースイッチの順にコネクタを抜いてください。モータが停止するのが正常です。

( 制御状態を調べるには、ＬＥＤランプの点灯状況を確認してください ｡)− 12 −

制御部 LED 表示内容◯…点灯

ポンプ運転状態

自吸

一定圧制御運転

モータフル回転運転
少水量(3L/min)以下で運転。もしくはポンプ停止状態
制御ボックス保護動作

低温保護

高温保護

水切れ保護
（初期）
水切れ保護
（完全保護）

過負荷保護

制御ボックスランプ表示電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ

◯◯
●
●
◯●
◯●
◯●
●
◯◯
●
●

3 ランプ

●

電断水保護
又はモータ故障、拘束低電圧保護

短絡保護

◯◯
◯
◯
◯
●
◎●
◯◯
●
●
◯◎
●
●
○→○
○→●
○→●
●→◎

源

◯

1 ランプ

◎2 ランプ

◎

3 ランプ

◎

電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ

◯◯
◎
●
○

◎…点滅

備考

呼水後電源投入し、揚水開始するまでこの表示となります。

制御ボックスの圧力調整ボリュームにて設定した圧力で運転している状態を示します。
モータがフル回転で運転している状態を示します。
（圧力調整ボリュームにて設定した圧力以下で運転しています。）
フロースイッチが OFF となる水量（約 3L/分以下）。
もしくは、ポンプ停止状態を示します。
蛇口締切後、約10秒間モータ回転し停止します。

制御ボックスランプ表示
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ
電 源
1 ランプ
2 ランプ
3 ランプ

●…消灯

備考

ポンプ部が 5℃以下となった場合、水を使用しなくともモータを低速回転させ、ポンプ部摩擦熱で凍結破損を防ぎます。
ポンプが 7℃以上になった場合、低速回転を停止します。
温度センサ部が 65℃まで上昇した場合、モータを停止させます。温度センサ部が50℃まで低下したら正常運転に自動復帰します。
10分間水切れ運転続けるとモータ自動停止。
10分後自動復帰します。

初期水切れ保護動作を 5 回繰り返した場合、モータ完全停止します。リセットスイッチ押すと復帰。
ポンプ部異物かみ込み等で過負荷状態となると、モータ・制御ボックス保護の為モータ停止します。
リセットスイッチを押すと復帰します。
制御ボックス内の断水コネクタ(工場出荷時 リード線にて短絡) 引き抜いた時、もしくはお客様にて水位制御されている場合に、一次側断水した時モータ停止します。
コネクタ差込もしくは一次側水復帰すると自動復帰。
又、モータ故障やポンプ部異物かみ込みなどにより起動できない場合も、本表示を示す場合があります。
電源電圧が、100V 品の場合 80V 以下(200V 品の場合 160V 以下 ) となった場合モータ停止。
電圧が正規値に戻れば正常状態に自動復帰。
電圧が戻らなければ電源切と認識し、停止状態となります。

制御回路の中で短絡状態となった時、モータ停止させます。
上記に当てはまら リセットスイッチ押すと復帰。
ない点滅− 13 −

アフターサービス■補修用性能部品の最低保有期間は家庭ポンプの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後約８年間です。この期間は、通産省の指導によるものです。性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。
■つぎのような場合は運転を停止し、お買上げの販売店にご相談ください。
●ご自分での修理は、危険な場合がありますから、絶対にしないでください。
●下記の症状や異常がない場合でも４〜５年お使いの製品は、安全のため点検をご依頼ください。
●修理点検は有料となります。

●運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。
●ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。
●水を使用していないのに、ポンプが運転する。
●コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。
●運転中に異常な音や振動がする。
●水漏れがする。（ポンプヘッド部 ､ 圧カタンク、継ぎ手など）●焦げ臭い“におい”がする。
●触るとビリビリと電気を感じる。
●その他の異常がある。

■交換した製品、不要な部品及び梱包材などの廃棄方法については、各自治体にご確認ください。

− 14 −

家庭ポンプアフターサービス網〈〉東 北 支 店
仙台営業所
札幌営業所
北東北営業所
郡山営業所
北関東支店
大宮営業所
新潟営業所
長岡営業所
水戸営業所
土浦営業所
宇都宮営業所
前橋営業所
長野営業所

TEL.022-232-0115
TEL.022-232-0115
TEL.011-644-2501
TEL.019-601-8818
TEL.024-922-5122
TEL.048-681-7822
TEL.048-681-7822
TEL.025-287-5032
TEL.0258-29-1725
TEL.029-224-8904
TEL.029-870-2760
TEL.028-346-3400
TEL.027-253-0262
TEL.026-243-2860

東 京 支 店
城東営業所
城西営業所
立川営業所
千葉営業所
横浜営業所
北 陸 支 店
金沢営業所
富山営業所
福井営業所
中 部 支 店
名古屋営業所
静岡営業所
沼津営業所

TEL.03-3818-6751
TEL.03-3818-7769
TEL.03-3818-6752
TEL.042-536-2714
TEL.043-264-5252
TEL.045-450-5351
TEL.076-240-0350
TEL.076-240-0350
TEL.076-433-2151
TEL.0776-28-5361
TEL.052-339-0871
TEL.052-339-0871
TEL.054-285-3201
TEL.055-923-1377

浜松営業所
岐阜営業所
大 阪 支 店
大阪営業所
南大阪営業所
滋賀営業所
京都営業所
神戸営業所
姫路営業所
中 国 支 店
広島営業所
福山営業所
米子営業所
岡山営業所

TEL.053-463-1701
TEL.058-271-6651
TEL.06-7711-8882
TEL.06-7711-8882
TEL.072-253-4391
TEL.077-583-3666
TEL.075-647-1550
TEL.078-382-1991
TEL.079-281-5511
TEL.082-537-0660
TEL.082-537-0660
TEL.084-961-0222
TEL.0859-32-2970
TEL.086-241-4221

四 国 支 店
高松営業所
松山営業所
九 州 支 店
福岡営業所
北九州営業所
久留米営業所
大分営業所
熊本営業所
長崎営業所
宮崎営業所
鹿児島営業所
沖縄営業所

TEL.087-867-4040
TEL.087-867-4040
TEL.089-935-4335
TEL.092-474-7161
TEL.092-474-7161
TEL.093-571-5731
TEL.0942-88-5825
TEL.097-551-1857
TEL.096-380-8388
TEL.095-848-2221
TEL.0985-39-1577
TEL.099-253-4321
TEL.098-851-9591
2021年12月現在

夜間・休日の修理受付
監視センターTEL（０３）３８１８−６９０４
FAX（０３）３８１８−６８５４〈〉
修理センター（窓口）
部品センター

お客さまへ
お買上げ年月日
お買上げ店名（住所）（電話番号）〒846-0023 佐賀県多久市南多久町長尾3898
TEL(0952)75ー4123 FAX(0952)74−2773（０９５２）７５−４１２３
０１２０−２４−３６３５（０９５２）７５−４１２９

おぼえのために、お買上げ年月日、お買上げ店名などを記入してください。

年月日〈IB1342N〉