○資材単価について本工事に係る工事費の積算にあたっては、「長野県建設工事等設計単価（平成29年度実施設
計単価表）」や積算資料（財団法人経済調査会）及び建設物価（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価や見積りにより予定価格を算出しています。「長野県建設工事等設計単価」は、合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。
見積り単価は以下の見積り単価一覧表のとおりです。なお、使用した単価は予定価格算出のも見積単価一覧表
名

称

規格・形状

単 位

照明変圧器盤(屋内自立型 鋼板製)

1)モールドトランス内蔵3φ
3w20KVA200V/460V/265V
2）乾式トランス内蔵１φ2ｗ
3KVA200V/100V
3)MCCB×14

面

6,760,000

丸子側分電盤(屋外型 鋼板製)

1)MCCB×7,MC×1,LA×1
2）WHM取付木台付き
3)自動点滅器付面2,700,000

ケーブルピットカバータイプ 縞鋼板450×650×6t
ケーブルピットカバータイプ 縞鋼板550×650×6t
ケーブルピットカバータイプ 縞鋼板750×650×6t
ケーブルピットカバータイプ 縞鋼板1500×650×6t

個
個
個
個

21,10025,70034,10046,300

引込開閉器盤(屋外型 鋼板製)

1)MCCB×4,LA×2
2）WHM取付木台付き

面

2,060,000

制御装置（ＴＭＣ改造）(屋内露出ポール取付型)

1)上位接続のIP化改造
2）遮断機接続機能の削除

式

850,000

ＩＰ電送装置
(屋外型)

制御装置及びNTTネット回
線網接続

面

1,550,000

副制御装置（ＴＳＣ改造）

式

550,000

受信制御機（ＲＣ改造）・局増設

式
式
式

965,000
55,00030,000

自動通報装置局増設
監視盤局増設単 価

備考現場説明事項・施工条件明示事項
長野県道路公社
平井寺トンネル有料道路管理事務所
平 成 29 年 度 受 配 電 設 備 ・ 防 災 設 備 改 修 工 事
上田市 平井寺トンネル工事の実施にあたっては、｢長野県土木工事共通仕様書（以下、「共通仕様書」という。）｣、｢長野県土木工事施工管理基準（以下、「施工管理基準」という。）｣、「土木工事現場必携」、「設計変更ガイドライン」、「工事一時中止に係るガイドライン（以下、「一時中止ガイドライン」という。）」
及びその他指定された図書の記載事項、かつ以下の事項について施工条件とする。
また、「１５注意事項」に記載した内容は特記仕様書と同様の位置付けである。

１

工事内容

(1) 工事名称及び概要
工事名称及び概要は設計書表紙・内訳書のとおり。
(2) 工事関連資料
本工事箇所に関連する測量･設計委託の成果資料、及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能である。また、契約後は貸与も可能である。
(3) コスト縮減
常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。
(4) 新技術・新工法・特許工法の指定
使用場所
工法
施工条件
(5) 架設工法の指定
架設工

施工方法

施工条件

(6) ＶＥ
当工事は契約後ＶＥの対象工事である。
(7) 橋梁製作工
橋梁の製作工（高欄、伸縮装置、支承等の付属施設を除く）については、自社工場において製作して管理を行うこと。
(8)歩掛条件（全・一部）工種について下記条件により積算を行っている。

２

工期関係

(1) 標準工期契約
工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約日の翌日）から起算して 日間とする。（工期は平成 30 年 10 月 31 日までとする。）
なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。
但し、 については、 の理由により 年 月 日までに完成させること。
(2) 建設工事早期契約制度契約
工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（入札公告での指定日）から起算して 日間とする。（工期は平成 年 月 日までとする。）
なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。
但し、 については、 の理由により 年 月 日までに完成させること。
(3) フレックス工期契約制度契約
1工期は、雨天･休日等を見込み、工事開始日（契約締結時に受注者が工事開始日選択可能期間内において選択した日）から起算して 日間とする。（工期は平成 年 月 日までとする。）
なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。
但し、 については、 の理由により 年 月 日までに完成させること。

３

工事工程関係(1) 現場の制約・条件
施工期間及び施工方法等について下記の制約･条件があるため、事前に工程の調整を行うこと。
制約事項
位置等
制約条件･内容
防災設備の上田建の切替
平成30年8月24日に行うものとする。
受配電設備の高圧から低圧への切替
平成30年8月24日に行うものとする。
（保安林解除申請・埋蔵文化財事前調査・自然公園法施行承認申請・工事自粛期間・
ＪＲ近接工事等）(2) 地元・関係機関との協議
着工に当たって、下記の協議を関係機関及び地元住民と行うこと。
関係機関等
協議事項
内容
時期
平成 年 月予定（地元耕作者・地区・水路管理者・公共機関・ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者・ＪＲ等）※なお、協議結果は施工計画書又は工事打合せ簿（様式任意）に記載し提出すること。
(3) 近接・競合工事
本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、受注者間相互の連絡調整を密にして、その内容を監督員に報告して施工すること。
発注者
工事名
工期･工事内容等
影響箇所
備考
長野県道路公社 電気設備保守点検管
トンネル
理
H29.4～H31.8
管理事務所
長野県道路公社 遠方監視制御設備
トンネル
保守管理
H29.6～H31.8
管理事務所(4) 安全協議会
当該工区においては、安全協議会を設立し工事連絡調整を行っているので、これに加盟し、事業全体の進捗調整に協力すること。
(5) 部分供用
下記箇所（区間）については部分供用を予定しているので、これに合わせ工程を調整すること。
部分供用場所
時期
条件
No
～
平成
年
月
日から

４

施工計画

(1) 施工体制台帳に記載を求める下請契約における県内企業の採用について
県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、「下請契約における県内企業の優先採用に関する特記仕様書（別紙－５）」に基づく取り組みを推進するものとする。
(2) 施工計画書
・ 共通仕様書 1-1-1-6（施工計画書）に基づき、設計図書、及び現場条件等を考慮し、現場での工事等の着手前に｢施工計画書｣を作成し提出すること。
・ 施工計画書の作成にあたっては、「土木工事現場必携」を参考とすること。
・ 工事内容に重要な変更が生じた場合（変更内容指示時点または変更契約時点）は､｢変更施工計画書｣（当初施工計画書を修正）を当該工事着手前に作成し、提出すること。
(3) 施工体制に関する事項
2

受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。
特に社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、自社はもとより、すべての下請について加入状況の確認を行うこと。
施工体制の適正な確保に関して作成する書類は、施工計画書に添付することとするが、別途提出としても差し支えない。
【施工体制に係る工事書類等】①「下請負人等一覧表」②「施工体制台帳」、「施工体系図」（「再下請通知書」含む。下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成）③ 下請負契約書、再下請け契約書の「写」（下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成）
注）施工体制台帳作成対象としての下請負人の判断
施工体制台帳記載の有無
下請負人に関する事項、再下請通知書 主任（監理）技術者の配置の事 例、下請契約書写、施工体系図を含む 有無
交通誘導警備員

台帳記載及び契約書写しを添付

産業廃棄物処理業者（収集運搬業・処分業）

台帳記載及び契約書写しを添付

技術者の配置不要。ただし指定路線は資格者必要
技術者の配置不要①個人事業主として建設会社と契約した場合、台帳記載②建設会社に車持ちで勤務し、建設会 技術者の配置不要
社と雇用関係にある場合は台帳記載
不要
１日で完了する請負契約、少 業者間の契約が建設工事である場合 建設業の許可を必要とする場
合もしくは有する場合は技術額な作業・雑工・労務のみ単 は請負契約のため台帳記載者の配置が必要
価契約の請負契約
ｸﾚｰﾝ作業、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ打設 日々の単価契約であっても請負契約 建設業の許可を必要とする場
等、日々の単価契約で行っ に該当するため、台帳記載を必要とす 合もしくは有する場合は技術者の配置が必要る。
ている場合
建設業の許可を必要とする場
ｸﾚｰﾝ等の重機ｵﾍﾟﾚｰﾀを機械 台帳に記載する
合もしくは有する場合は技術と一緒にﾘｰｽ会社から借り上者の配置が必要げる場合(4) 関係機関への届出等
・ 工事市町村への｢工事届｣・ 労働基準監督署への「建設工事計画届」、「機械等設置変更届」
・ 公安委員会への「道路使用許可申請」
・ 建設事務所への「道路通行制限願」
・ 河川内作業における漁協との工事打合せ簿等の「写」
ﾀﾞﾝﾌﾟ運搬（１人親方のﾀﾞﾝﾌﾟ運転手）

５

用地・補償・支障物関係(1) 未買収地
本工事に必要な用地のうち一部未買収地は下記のとおり。買収次第発注者から通知をする予定。
未買収地位置面積
特記事項
約m2(2) 補償工事（給水用の仮配管等）
給水場所
取水箇所

方法

3

条件

(3) 工事支障物の処置（地下埋設物・地上物件等）
本工事区間の支障物件の処置を下記により予定しているので、工事着手前に管理者立会のもと、試掘等の調査を実施し処置方法等について協議すること。
なお、工は、重複して施工するので月日までに施工すること。
支障物件
管理者
位置
処置方法(見込)
処置時期
平成
年
月
(4) 工事用借地
本工事に必要な用地のうち、発注者で借地する箇所及び期間等は以下のとおり。
借地目的
借地場所･面積項目
借地条件等（中止期間･契約見込）
No
付近
借地期間
平成
年
月
日
～
月
日
作業ﾔｰﾄﾞ
但し、
使用条件
約
m2
復旧方法
特記事項
No
付近
借地期間
平成
年
月
日
仮設道路
～
月
日
但し、
使用条件
約
m2
復旧方法
特記事項
・ 上記以外で必要な借地及びこれに伴う諸手続は、受注者側で対応する。
特に、｢農地の一時転用｣については、事前に地方事務所農政課･市町村･農業委員会等と調整をすること。
・借地等は原形復旧を原則とし、所有者及び管理者等と立会のうえ、借地期間内に返還まで完了すること。
・借地等の復旧箇所は、着手前の状況を写真や測量成果等で記録すると共に、境界杭や構造物の移転は引照点等を設けるなど適切な管理を行い、地権者等の立会で了解を得たうえで着工すること。

６

周辺環境保全関係(1) 環境への配慮
当工事は「環境配慮指針」の適用工事とする。
(2) 大気への配慮
建設機械･設備等は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。（別紙－２）(3) 公道への配慮
現場から発生土等を搬出する際には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通行すること。また、一般道が当工事による原因で破損及び汚れた場合は、受注者の責任において処理すること。
(4) 過積載の防止・ 県が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行うこと。
・ 取引業者から購入する各種材料(生ｺﾝ･Ａs･骨材等)や下請業者についても、過積載防止対策の範囲とする。
・ 対策について、｢施工計画書｣の施工方法に具体的に記載すること。
・ 工事現場において過積載車両が確認された時は、速やかに改善を行うと共に発注者にその内容を報告すること。
・ 実施した過積載防止対策については、点検記録・写真等を整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。また、竣工検査時には必ず提示すること。
(5) 排水への対応
4

本工事施工に伴う排水については、関係法令を遵守し、自然環境等へ悪影響を及ぼす事のな
いよう沈殿処理・PH 管理等、適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。
対策項目
処理施設
処理条件
特記事項
濁水対策
湧水対策
(6) 第三者災害への対応
本工事の一部区間においては、施工に伴い第三者に何らかの影響を及ぼす事が懸念されるため、下記の調査費を計上している。それぞれの特記仕様書により実施し、その結果を報告すること。
なお、現地の状況等により調査範囲の変更の必要性が認められた時は、監督員に協議のうえ
実施すること。
調査項目
調査数量･範囲
仕様
家屋調査(事前)軒
家屋事前調査業務標準仕様書
地下水観測
箇所
特記仕様
騒音調査
No
～
間
特記仕様
振動調査
No
～
間
特記仕様
地盤沈下調査
No
～
間
特記仕様
電波障害
No
～
間
特記仕様
特に、住宅近接地域での騒音･振動等及び水田や畑への排水の流出等については、公害防止対策を事前に十分検討すると共に、問題が生じた場合は速やかに対処すること。
地下掘削工事は、周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう掘削量等の施工管理を適切に行い、沈下や陥没等が生じた場合は、公衆災害防止処置を直ちに講じると共に速やかに監督員に報告し、その後の対応にあたること。
現場周辺の井戸は、位置を確認し監督員と協議のうえ、必要に応じ水質の監視を行うこと。
これは設計変更の対象とする。

７

安全対策関係(1) 安全教育・研修・訓練
・ 工事現場では、共通仕様書 1-1-1-37 に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、全作業員を対象に定期的に安全教育･研修及び訓練を行うこと。
・ 安全教育等は工事期間中月 1 回(半日)以上を実施し、この結果を工事日誌へ記録するほか、工事写真等に整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。また、竣工検査時には必ず提示すること。
(2) 安全施設
現場出入口の管理は、伸縮ｹﾞｰﾄ等を用い施錠が可能な構造とすること。
(3) 交通管理① 交通誘導警備員
・ 本工事における交通誘導警備員の現場条件及び数量は下記のとおりである。
配置員数
配置総数
種類
現場条件
備考
（人／日）
（人）
交通誘導警備員Ａ
交通誘導警備員Ｂ
・ 近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者･警察署等からの要請又は現場条件に変更が生じた場合や当初設計で予定している施工方法に対して違う施行方法となった場
合を除き、原則として設計変更の対象としない。
5

・ 受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。
・ (国)○○号においては、長野県公安委員会告示第 19 号（平成 27 年７月２日）により交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上の１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を配置して実施すること。
② 交通安全施設
・ 仮設ヤードﾞ回りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。
・ 車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、ガードレール･視線誘導板･回転燈等を設置すると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。
③ 交通規制・ 規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。
また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とすること。
(4) 架空線等上空施設一般
・工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置（場所、高さ等）及び管理者を確認すること。
・建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと。実施内容については施工計画書に記載すること。
① 架空線上空施設への防護カバーの設置。
② 工事現場の出入り口等における高さ制限措置の設置③ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置④ 建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定
・前項①の設置を架空線等管理者に依頼し、事業区域外等において費用が生じる場合は、あらかじめ監督員等に現場状況等の確認を請求すること。確認の結果、必要と認められる場合は、設計変更の対象とする。
(5) 掘削法面
・ 斜面下部を切土する場合は、切土施工単位 10～20ｍを原則とするが、現場の状況で、これによりがたい場合は必要な安全対策を講じるとともに、切土面を長時間放置することがないようにすること。
・「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」等（土木工事現場必携参考）により必要な対策を講ずること。
・ 現場内には、雨量計を設置のこと（簡易なものでも可）。
・ 掘削法面上部は定期的に点検し、クラックの発生等、地山の状態を常に把握しておくと共に、いつ崩壊があっても退避できる体制を取っておくこと。特に掘削高さ 10ｍ以上の法面下の工事、地すべり崩壊地滑落崖下等の工事では十分注意すること。
(6) 土石流対策・急傾斜地崩壊対策・地すべり対策・雪崩対策関係、その他工事
・ ｢砂防等工事における安全の確保について｣(平成 11 年 3 月土木部砂防課資料)により、現場状
況･工事内容を踏まえた安全対策を検討し、｢施工計画書｣で避難訓練、避難場所・経路等を含めた警戒避難体制及び安全対策を協議、実施すること。
・ 斜面崩壊、有害ｶﾞｽ･酸素欠乏等の対策として、下表の設備（各種センサー類及び換気設備等）
を安全費に計上している。なお、現地に即すための仕様変更やそのほかに設置が必要となる設備の費用は、協議のうえ設計変更の対象とする。
各種センサー類及び換気設備等
設置場所
設置期間
備考

〔参考〕
１）建設現場における警戒避難雨量の設定
・ 河川内工事、またそれ以外の工事においても出水や土石流による被災が予想される箇所については、雨量計及び長野県河川砂防情報ステーション（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.sabo-nagano.jp/dps）等による気象情報を入手するとともに、
6

警戒避難雨量を設定し、現場内の安全に万全を期すこととすること。
【警戒避難雨量例：連続雨量 75mm、24 時間雨量 60mm、1 時間雨量 15mm】※上記雨量は標準的な基準値であり、各現場毎条件を勘案し、必要な場合は別途基準雨量を設定して対応すること。
・ 連続雨量とは降雨中断が 24 時間以内の総雨量をいう。
・ 雨量が各警戒避難雨量に該当したら、工事を中断し避難をすること。
・ 降雨等により、地すべりや土石流の発生が予想され避難するときは、下流住民にもその旨を周知徹底すること。
２）土石流に対する安全対策
河川内工事、またはそれ以外の工事においても、土石流の達する恐れのある現場では共通仕様書 1-1-1-37 の 17 の規定に基づき、工事内容を踏まえた安全対策等を検討し、施工計画書に記載すること。特に、下記の項目について、施工計画書に記載すること。
なお、安全対策に別途必要となる費用は協議により設計変更の対象とする。
【現場の状況】
項 目
調 査 数 量
流域の状況
１渓流調査
渓流勾配が15°以上となる地点及び最急渓床勾配
２渓床状況
土砂の状況
３流量面積
渓床勾配15°地点より上流の流域面積（発生流域面積）４土石流
過去に発生した土石流、崩壊の有無
５亀裂・滑落崖
新しい亀裂、滑落害の有無
３）降積雪期の建設工事における安全確保
工事期間が冬期間の施工である現場においては、降積雪期であるため、雪崩、土石流の発生が予想される。そのため、下記事項に留意する他、「雪崩等災害防止対策要領（案）」、「積雪期における土木工事安全施工技術指針（案）」により工事の安全対策等を検討し、施工計画書に記載すること。
・雪崩、土石流等に対する安全対策の点検。
・積雪深、融雪量、気温等の観測及び大雪、雪崩注意報等の気象状況の把握。
・作業着手前、作業中の安全巡視。
・気象変化時における安全パトロールの実施。必要に応じた見張員の配置。
・警戒避難雨量基準等に基づく工事中止の徹底。

８

仮設工関係

(1) 工事用道路
公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故や苦情の原因とならないようにすること。また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、受注者の責任において速やかに原形復旧すること。
(2) 仮設工設置期間
仮設工は撤去を原則とするが、仮設土留工･仮橋･足場等のうち、次表（設計書）に明示した部分は撤去しなくても良いこととする。なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められることが判明した場合は、撤去方法について協議をすること。
受注者に起因する工期延長等に伴う仮設材の費用は、原則として設計変更しない。
内容
期間
条件等
仮設工
本工事の足場については、原則として平成 21 年３月２日付け厚生労働省令第 23 号にて厚生労働省から公布された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」による、手すり先行工法を採用するものとする。
（参考）「手すり先行工法に関するガイドライン」
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-15-1-3.pdf
7

(3) 任意仮設
次の設備については、任意仮設とする。受注者は、明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときには、変更の対象とする。
仮設物・仮設備名等
設計条件
制約条件
留意事項
交通管理工

(4) 指定仮設
仮設物・仮設備名

交通誘導警備員の配置

内容・条件

－

7 安全対策関係に記載のとおり特記事項(5) 附帯工
附帯工の範囲は管理者との立会･協議により決定する。

９ 使用材料関係(1) 材料の承認
・工事で使用する材料は、長野県土木工事共通仕様書材料編第 2 節「4.見本・品質証明資料」及
び「6.監督員等の確認」により｢材料承認願｣で確認を受けなければならないが、一括承認済の資材等については確認は不要である。一括承認については発注機関がホームページ等で周知している。
(2) 生コンクリート
・ 使用材料の品質管理のため、配合計画書の内容を確認し、使用するまでに監督員等に提出し、確認を受けること。
・ 水セメント比について明記のない場合は、下記のとおりとする。
＜鉄筋コンクリート＞ W/C=55%以下＜無筋コンクリート＞ W/C=60%以下(3) アスファルトコンクリート
・ 基準密度等の品質管理のために、使用前に配合報告書を提出し、確認を受けること。
・ 材料について明記のない場合は、「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」によるものとし事前に使用材料の確認を受けなければならない。
・ 再生加熱アスファルト混合物は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、リサイクル材配合率
は、50％以下とし、含有率(％、重量比)を記載した、「再生加熱アスファルト混合物 材料承認
申請 提出表」を提出すること。
(4) クラッシャーラン
・ 材料について特記のない場合は、「再生砕石等の利用基準」によるものとし、使用前に使用材料の確認を受けなければならない。
・ 再路盤材に使用する再生砕石（RC-40）は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、所要の品質を得るため必要に応じて加える補足材は、必要最小限度とし、含有率(％、重量比)を記載した「再生砕石等 材料承認申請 提出表」を使用前に提出し、確認を受けること。
(5) 県産木材
・ 工事に使用する木材は原則として県産木材を使用することとし、共通仕様書材料編 2-2-4-1 により、取り組みを推進するものとする。施工計画書提出時に、県産木材の素材供給段階における長野県産土木用材産地証明書発行基準（別紙－４）に基づく産地証明書等により監督員の確認を受けること。また、しゅん工書類に産地証明書等を添付すること。
・ 供給困難等の理由により、県産木材を使用できない場合は別途協議とする。
8

(6) 県内産資材
・ 県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、建設資材の県内産優先使用に関する規定、共通仕様書材料編 2-2-13-5 により、工 事 材 料 の 選 定 に あ た っ て は 、 県 内 産 資 材 で 規 格 ・品 質 等 を 満 た す 材 料 を 優 先 使 用 す る 取り組みを推進するものとする。
① 県内産資材の優先使用に努めること② 工事用資材の調達を極力県内取り扱い業者から購入すること③ 県外産資材を使用する場合は、「県外産資材使用報告書」を提出すること
・県 内 産 資 材 を 使 用 し な い 理 由 欄 の 記 載 は 、原 則 と し て 県 内 産 資 材 に よ る 施 工 が で き な
い技術上の理由とし、必要に応じて理由が確認できる資料を添付すること。
(7) その他
・ 生コンクリート及びアスファルトの単価については、当初設計では夜間割り増しを見込んでいないが、プラントとの打ち合わせにより協議のこと。
(8) 東洋ゴム化工品(株)の製品について
・ 受注者は、東洋ゴム化工品(株)で製造された製品や材料を用いる場合には、第三者機関（東洋ゴム化工品(株)と資本面及び人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得ること。
品質証明の内容については、製品や材料に求められる機能について「試験名」及び「計測項目」等を記載のこと。
・ 第三者機関による品質証明書類を提出し、監督員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に、受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではないこと。
（参考）東洋ゴム化工品(株)の製品情報 http://www.toyo-ci.co.jp/product１０発生土・廃棄物・再生資源関係
共 通 仕 様 書 1-1-1-23 第 3 項 に 規 定 さ れ る 、再 生 資 源 の 利 用 の 促 進 と 建 設 副 産 物 の 適 正
処理に基づき、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること(1) 建 設 副 産 物 の 処 理 に 関 す る 事 項
・ 本工事は建設リサイクル法対象工事であり、契約締結前に法第 12 条第 1 項の規定に基づいて、発注者に対し説明書の提出をもって事前説明を行うこと（様式は土木工事現場必携参照）。
・ 本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、下記の条件を想定して処分費･運搬費を計上している。
・ 建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。また、受注者においても、建設リサイクル法第 5 条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めること。
・ 建設資材廃棄物は、建設リサイクル法 9 条に則りその種類ごとに分別すること。
・ 発生物のうち － は、本工事の － に使用するので、施工方法等を協議すること。
また、発生物のうち ― は、他工区に使用するため現場内で引渡すので関係者や外部進入者等に危険とならないように保管すること。
・ 工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、受注者が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、「(5) 建設副産物の運搬・処理」によるが、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認及び、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われることを確認する措置等について、施工計画に定めること。
・ 「長野県産業廃棄物３Ｒ実践協定（平成 25 年 4 月 1 日名称変更）」締結事業者（排出事業者）にあっては、本工事における「産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理に関する自主的な取組状況等」について施工計画に定めること。
(2) 建設発生土に関する事項
引渡場所・仮置場所
処分方法
特記事項
別添地図参照9※

処分地を変更する場合は、発注者と協議を行うこと。なお、受注者の都合により処分先を変更した場合は、原則として設計変更しない。
(3) 特定建設資材に関する事項（建設リサイクル法）
・受注者は発注者から｢通知書｣の｢写｣を受け取ること。
・受注者は下請負がある場合、下請負業者に対し、｢通知書｣の｢写｣を添付して｢告知書｣にて告知すること。
・再資源化等が完了した時は、発注者に｢再資源化等報告書｣にて竣工時に報告すること。
種
別
処理場名
備考
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊
無筋
ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 鉄 筋
二次製品(株 )栗 木 組
コンクリート柱
建設資材木材※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。
※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。
(4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針 H22 環境省）
・産業廃棄物の処理に関する設計条件は下表のとおりである。
種
別
処理場名
備考
木くず(抜根・伐採材)
汚 泥※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。
※積算に用いる木くず処理量の体積 ― 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(ｍ3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう１台毎写真管理すること。
種
別
処分条件
備考
その他（金属くず他）(5) 建設副産物の処理
・ 建設副産物を産業廃棄物として運搬･処分業者に委託する場合は、廃棄物処理法に基づく委託基準に従い、書面による委託契約を締結すること。
・ 廃棄物の運搬･処分を業とする｢許可証｣を確認し、その｢写｣を委託契約書に添付すること。
・ 下請負業者が産業廃棄物の運搬･処分を行う場合でも、下請負契約とは別に委託契約を締結すること。
・｢ﾏﾆﾌｪｽﾄ（産業廃棄物管理票）｣により適切に運搬･処分されているか確認を行うこと。土木工事
現場必携を参照し、廃棄物種類ごとの集計表をしゅん工書類に添付すること。
・受注者は施工計画書に以下の事項を記載する。
処理方法※
１再資源化 ２破砕処理 ３焼却処理 ４埋立処分場 ５その他
処分先
業者名
（処理業者）
住所
運搬委託先
業者名（委託の場合）
住所
その他
資源化の
方法など
（施工計画提出時に必要な書類等）
・処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し（収集運搬を委託する場合）・受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し（施工体制台帳に添付する）
・処理業者の所在地及び計画運搬ルート
・下請けがある場合は、告知書の写し(6) 再生資源の利用促進
10

・工事目的物に要求される機能を確保し、再生資源の利用に努めること。また再資源化施設の活用を図ることにより、再生資源の利用を促進すること。
・再生資源の利用促進への取り組み方針、再生資材により設計されている工事材料の選定、施工等、及び、工事に使用する再生資材の選定、施工等について施工計画に定めること。
・信州リサイクル製品の率先利用に努めること(7) 再生資源利用等実施書の提出
・施工計画書提出時に、｢再生資源利用計画書｣･｢再生資源利用促進計画書｣を作成し提出すること。
・しゅん工時に、｢再生資源利用実施書｣･｢再生資源利用促進実施書｣を作成し提出すること。
・作成は指定されたシステムにより行い、実施書は電子データ納品すること。
・対象は量の多少にかかわらず、建設副産物が発生する工事の全てとすること。
(8) 処分量の確認
建設副産物の処分量を確認するため、監督員から請求書、伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。

１１薬液注入関係(1) 薬液注入工
調査地点・地下水位・地質等に著しい変動がある場合を除き、原則として設計変更しない。
〔観測井の本数〕
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ長（ｍ）
H=
m
H=
m
H= m
H= m
H= m
H=
m
H=
m
設置本数
本
本
本
本
本
本
本
撤去本数
本
本
本
本
本
本
本
〔水質調査〕
試験項目
分析回数
備考
水質調査
Ph
回
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘ消費量回(2) 工事の留意事項及び施工計画書への記載
特に下記について、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう入念な施工管理を行うこと。
・薬液注入プラントからの流出防止対策
・プラント洗浄液の流出防止及び中和対策
・路面からの流出防止対策
以上の対策の具体的内容については、施工計画書に記載すること。

１２品質・技術管理関係(1) 建設資材の品質記録
発注者が指定した土木構造物の建設材料については建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。
(2) コリンズへの登録
・請負代金額 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS･一般財団法人日本建設情報総合センター）を活用し、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた後、直ちに登録を行い、発行された｢登録内容確認書｣を監督員に提示すること。
・受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内とする。
・完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内とする。
・登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内とする。
・訂正時は適宜登録をする。
・上記以外は共通仕様書 1-1-1-7 を参照。
(3) 建設資材の試験
コンクリート圧縮試験及び鉄筋引張試験等は、原則として公益財団法人長野県建設技術セン
ター試験所にて行うこと。
11

また、コンクリートの供試体には、受注者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインした供試体確認版を入れること。なお、供試体確認版は、「ＱＣ版」と「品質証明シール」
から選択できるものとする。
(4) コンクリートの品質管理①コンクリート担当技術者の配置
・ 50m3 以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に明示すること。
・ 同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は兼務が可能である。
②責任分界点からの品質管理
受注者は、責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための試験等を生ｺﾝ会社に委託する場合は、その全てに立会うこと。
③コンクリート品質管理基準
コンクリートの品質管理は「施工管理基準」によるものとするが、コンクリートの打設量が50m3 以下の場合については、施工時の圧縮強度試験、スランプ試験、空気量測定の回数は次のとおりとする。
試験名
工種
ｺﾝｸﾘｰﾄ種類
回数
特記事項
スランプ
空気量
塩化物総量
圧縮強度
その他
④レディーミクストコンクリート納入書
レディーミクストコンクリート納入書は、しゅん工書類として提出すること。レディーミク
ストコンクリート納入書には、荷卸し地点到着時間及び打設完了時間を記入すること。
⑤コンクリートの養生
発熱等によるひび割れ防止のため、「共通仕様書」の規定に従い、散水養生等を適切におこなうこと。
(5) 電子データの製作・縮刷版の製本
技術管理費には、トンネル･橋梁･砂防･その他以下に指定した構造物の設計に関する資料を整理保管するため、当該資料の電子データ(2 組)の製作費と縮刷版(3 部)の製本費が含まれているので、作成の上、しゅん工検査時に提出すること。
工 種 名
構 造 物 名備
考(6) 技術交流
受注者は、発注者、各種業務受託者とともに現場踏査、技術交流、意見交換を行う「岩盤崩
壊危険箇所工事に係る技術交流等実施要領（H17.1.20 土木部長通知）」による「技術交流」を行い、設計内容や地質条件を十分に把握し、安全かつ適切な施工を行うこと。なお、この「技術交流」に要する経費は技術管理費に計上している。
(7) 管理図または度数表・ヒストグラム
出来形及び品質管理について、管理図または度数表・ヒストグラムを作成し、竣工書類に添付すること。
(8) 六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験【参照(国土交通省ホームページ）：http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html】
本工事は、「六価クロム溶出試験」及び「タンクリーチング試験」の対象工事であり、下表のとおり試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。
試験名
対象工種名
検体数
六価クロム溶出試験
タンクリーチング試験
なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験
12実施要領（案）」によるものとする。
また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

１３ワンデーレスポンス(1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
(2) 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するなど、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現することである。ただし、即日回答
が困難な場合は、回答が必要な期限を受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなどの回答を「その日のうち」にすること。
(3) 受注者は計画工程表の提出にあたり、工事の進捗状況等を把握できる工程管理の方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

１４その他(1) 各種調査・試験への協力
共通仕様書 1-1-1-17 に基づき、発注者が自ら又は発注者が指定する第３者が行う下記の調査･試験等に対して、請負者は協力すること。
①公共事業労務費調査
受注者は正確な調査が行えるように、労働基準法に従い就業規則を作成すると共に、賃金台帳を調整･保存する等、雇用している現場労働者の賃金･時間管理を適切に行うこと。
また、工事の一部を下請負契約する場合、当該下請負工事の受注者も同様の義務を負う旨を定めること。
②諸経費動向調査③施工合理化調査（歩掛実態調査）④施工形態動向調査
調査対象になった工種には、発注者から通知すると共に、技術管理費に当該調査に関わる調査費用を計上する。
(2) 構造改善
建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、又は建設産業への理解を深める事業の実施などの構造改善対策にも配慮すること。
(3) 暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。）からの不当要求
または工事妨害（以下「不当介入」という。）の排除① 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届けること。
② 暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。
③ 不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。
④ 不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を行うこと。
(4) 遵守事項｢指導事項｣（別紙－３）を遵守すること。
(5) しゅん工検査における複数検査員及び複数日検査への協力
し ゅ ん 工 検 査 に お い て 、検 査 補 助 員 を 配 す る 検 査 あ る い は 複 数 日 の 検 査 と な る 場 合は、検査に協力すること。
(6) 抜き打ち検査
長野県建設工事抜き打ち検査要領（平成 15 年 4 月 1 日制定）に基づき、建設工事の抜き打ち検査が会計局契約・検査課で実施された場合、受注者は受験体制を含め検査員の指示に従うこと。
(7) 指導監査13長野県建設工事指導監査要領（平成 15 年 4 月 1 日制定）に基づき、会計局契約・検査課で施工途中において指導監査を実施する場合、受注者は受験体制を含め検査員の指示に従うこと。
(8)不正軽油撲滅対策
軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、ガソリンスタンド等で販売されている適正な軽油を使用すること。
県庁税務課及び各県税事務所がおこなう燃料の抜き取り調査等に協力すること。

１５注意事項（特記仕様）(1) 変更請負額
設計変更に伴い算出する請負額は、次式による請負比率により算出する。
(変更請負額)＝(変更設計額)×(請負額)／(設計額) (千円以下切り捨て)(2)工事関係書類一覧表（案）
共通仕様書 1-1-1-26 に定める工事しゅん工書類に関する簡素化出来るものについては、「 工事 関 係 書 類 一 覧 表 （ 案 ） （ 平 成 28 年 3 月 10 日 適 用 建 設 部 ） 」 に よ る こ と と す る 。
(3) 電子納品
電子納品にあたっては、「電子納品に係る実施要領」によるものとする。
(4) 情報共有システム
本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。利用にあたっては、「情報共有システ
ム実施要領」によるものとする。
(5) 設備台帳の更新
本工事完了時には、道路公社保管の設備台帳を更新するものとする。
ア CDR の書替え及び A4 コピー……１部
イ 承諾図、仕様書及び完成図の添付(PDF)及びコピー……１部

１６創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、別紙－１「創意工夫・社会性に関する実施状
況」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズは A4 版とする。

１７工事現場の環境改善について(1)目 的
工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
(2)現 場 環 境 改 善 の 実 施 内 容 に つ い て① 現 場 環 境 改 善 費 が 率 計 上 さ れ て い る 場 合 は 、 別 紙 6「 現 場 環 境 改 善 費 実 施 計 画 表 」に基づき、現場着手前までに受発注者協議により決定するものとする。
決 定 す る 際 は 、「 現 場 環 境 改 善 費 実 施 計 画 表 」の「 実 施 す る 内 容 」の 中 か ら 、原 則と し て 各 計 上 費 目（ 仮 設 備 関 係 、営 繕 関 係 、安 全 関 係 及 び 地 域 連 携 ）ご と に 1 内 容 ず
つ（いずれか 1 費目のみ 2 内容）の合計 5 つの内容を選択することとする。
② 現場環境改善費が①の他に積上計上されている場合は、発注者の指示に従い実施のこと。
(3)工 事 完 了 時 に は 、 現 場 環 境 改 善 の 実 施 写 真 を 提 出 す る も の と す る 。

14

１８質問回答について公告文を参照すること。

１９設計表示数位
適用する設計表示数位は、国土交通省「土木工事数量算出要領（案）」の最新版に準拠している。

15

（別紙－２）排出ガス対策型建設機械について
本工事においては、（表－１）に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付建設省経機発第２４９号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用す
るものとする。排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、平成７年度建設技術評価制度募集課
題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技
術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理
人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。
（表－１）排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種
機
種
備考
一般工事用建設機械
ディーゼルエンジン（エンジン・バックホウ
出力7.5kw以上260kw以下）を搭載
・トラクタショベル（車輪式）
した建設機械に限る。
・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）（閲覧設計書等で2次基準値と・空気圧縮機（可搬式）・油圧ユニット
表示している機種については、2（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは 次基準値を標準とする工種であ別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載 る。）
しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連
続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン16

（別紙－３）

指導事項（１）建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす とともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等 に努めること。
（２）建設工事の適正な施工の確保について
一 建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）及び公共工事の入札契約の促進に関する法
律（平成１２年１１月２７日法律第１２７号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二 建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）
を配置すること。
なお、主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は、以下のとおりとする。
【現場施工に着手する日が確定している場合】・請負契約の締結の日の翌日から平成年月日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】
・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて決める。
・工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付けのみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
三 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
四 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
（３）労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
（４）建設業退職金共済制度について
一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
三 請負代金の額が 800 万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共制
度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に事務所長に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用
17

しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。なお、
三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。
七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
（５）ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について
一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。
二 過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。
五 過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。
六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
十 上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。

18

平成
事務所長

年

様

県

外

産

資

材

使

用

報

告

書
受注者名：
（現場代理人）
工事名

本工事において県内産を使用しない主要材料は、以下のとおりです。

資材名

規格

使用数量

製造者名・製造工場名・購入先等（県名及び市町村名）※主要材料とは、施工計画書に記載する「主要材料」程度とする。

19

県内産資材を使用しない理由

月日

（別紙－５）

下請契約における県内企業の優先採用に関する特記仕様書
１

受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内企業を優先的に採用するよう努めるものとする。なお、県内企業とは県内に本社・本店（みなし本店を含む。）を置く建設企業者をいう。

２

受注者は、下請企業に対し、本工事は「下請契約における県内企業の優先採用に関する特記仕様書」があることを周知する。

３

受注者は、本工事の施工に関する下請契約について、一次、二次以降を問わず、県外企業の採用があった場合は、その下請契約先と採用理由を別紙「下請契約における県外企業採用報告書」に記入し、施工体制台帳提出時（変更時含む。）に監督員に提出すること。なお、県外企業とは県内企業以外をいう。

20

平成

事務所長

年

月

様

下請契約における県外企業採用報告書

請負者名：

工事名

本工事において契約した県外企業は、以下のとおりです。
下請負人名称

住

所

工

事

内

21

容

県内企業を採用しない理由日（別紙－６）

現場環境改善費実施計画表
計上費目

現場環境改善（仮設備関係）

チェ ック
欄

実施する内容1

用水・電力等の供給設備

2

緑化・花壇

3

ライトアップ施設

4

見学路及び椅子の設置

5

昇降設備の充実6

環境負荷の低減

現場で実施する内容

その他

現場環境改善（営繕関係）

1

現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）

2

労働宿舎の快適化

3

デザインボックス（交通誘導警備員待機室）

4

現場休憩所の快適化

5

健康関連設備及び厚生施設の充実等
その他

現場環境改善（安全関係）

1

工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

2

盗難防止対策（警報器等）

3

避暑（熱中症予防）・防寒対策
その他

1

完成予想図

2

工法説明図

3

工事工程表

4

デザイン工事看板（各工事PR看板含む）

5

見学会等の開催（イベント等の実施含む）

6

見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営

7

パンフレット・工法説明ビデオ

8

地域対策費
（地域行事等の経費を含む）

9

社会貢献

地域連携

その他

22

電子納品に係る実施要領（平成 27 年９月 29 日制定、平成 28 年９月 28 日一部改定）（目的）
第１ この要領は、長野県の建設工事及び建設工事に係る測量設計業務等（以下、「工事等」という。）における電子納品を進めるための実施方法等を定め、公共工事におけるＣＡＬＳ/ＥＣの推進を図ることを目的とする。
（電子納品の定義）
第２ 「電子納品」とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することで、業務の次段階における活用を容易にし、品質の向上や業務の効率化を図ることをいう。ここでいう電子データとは、各電子納品要領（案）等に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
（対象工事等）
第３ 原則として全ての工事等を対象とする。ただし、発注機関の長が不要と認めた場合はこの限りでない。実施内容として次により区別するものとする。
・受注希望型競争入札による工事等：電子納品を原則とする
・参加希望型競争入札による工事等：協議により電子納品又は紙納品を選択
２ 中小規模の工事等における電子納品を推進するため、前項に規定された案件の中から発注者の指定した案件について、推進事業案件とし、別に定めるＩＴアドバイザーを活用した「電子納品推進事業」実施要領により実施するものとする。
（対象成果品）
第４ 電子納品の対象となる成果品は、次に規定される成果品とする。
・土木工事共通仕様書（施工管理基準、写真管理基準等を含む）
・測量業務共通仕様書
・地質・土質調査共通仕様書
・設計業務共通仕様書
・用地調査等共通仕様書（第３章～第３章の７に該当するもの）（経費の取り扱い）
第５ 電子納品の作成に係る経費の取り扱いは以下のとおりとする。なお、第 11 で規定する成果品の提出部数によらない場合は、特記仕様書に明示するほか、別途、必要経費を考慮するものとする。
１）工事：共通仮設費率に含まれるものとする。
２）業務：各分野の積算基準で定める「電子成果品作成費」を計上するものとする。
（要領・基準）
第６ 長野県の電子納品は、特に記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準（以下「要領・基準類」という。）を準用する。【別記】23（運用に関する手引き）
第７ 長野県の電子納品に関する下記事項等の運用については、別に定める「運用の手引き」による。【別記】これに定めのない事項については、国土交通省関東地方整備局の「電子納品に関する手引き（案）[土木工事編] [業務編]」に準じて受発注者間で協議して定めることとする。
・要領・基準類の長野県での読み替え
・受発注者間で協議確認する際に使用する「チェックシート」
・電子納品対象書類の範囲
・電子ファイルのアプリケーションソフト、バージョン
・施工中の書類の取り扱い
・電子成果品の保管管理（協議確認事項）
第８ 電子納品の実施にあたり、受発注者間で協議・確認すべき内容をチェックシートにより行う。
①着手時協議工事等の着手時に、期間中の電子納品に関する疑問を解消し円滑に電子納品を実施するため、「着手時チェックシート」を用いて受発注者間で電子納品の対象書類やファイル形式について協議するとともに、データバックアップ体制やコンピュータウィルス対策方法について確認を行う。
②検査・納品前協議
竣工検査（完了検査）・納品前において、電子成果品に対する円滑な検査実施を確保するため「検査・納品前協議チェックシート」を用いて実施する。
（納品媒体）
第９ 納品する電子媒体は基本的にＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒとする。ＣＤ－Ｒの理論ファイ
ルフォーマット形式はＪｏｌｉｅｔ※とし、ＤＶＤ－Ｒの理論ファイルフォーマット形式は、ＵＤＦ（UDF Bridge）とする。なお、中途における情報のやり取りについては、受発注者協議の上、他の電子媒体を認めることとする。
（納品物のチェック）第 10 受注者は、電子成果物を納品する前に、必ず国土交通省の「電子納品チェックシステム」
によりチェックを行い、エラーを解消させることとする。また、ウィルスチェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認することとする。
（工事等完成図書の提出部数）
第 11 建設工事電子データにより納品する成果品については、電子データを格納した電子媒体をもって原図・原稿及び製本に代えるものとし、提出部数は以下のとおりとする。
①工事完成図書
電子納品対象書類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）
２部（正・副）紙媒体 工事写真のうち「着手前・完成」 １部（その他協議による）
上記以外
紙媒体
１部
②業務完成図書書類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）
２部（正・副）紙成果物が必要な場合は、別途必要経費を計上するものとする。
・電子媒体ラベルへの記載項目のうち、工事等名称については、路河川名及び市町村名、字名を含むのものとする。
24

（電子納品の検査）
第 12 電子成果品の書類検査は、電子データで検査することを原則とし、必要がある場合に限り
紙での出力により対応する。検査に必要な機器の準備は、原則として発注者が行うが、受注者が自主的に用意することを妨げない。機器の操作は、受注者が主に行い、発注者は操作補助を行う。
（適用）
第 13 この要領は、平成 28 年 10 月１日以降に入札公告を行う工事等から適用する。

※ Ｊｏｌｉｅｔ（ジョリエット）
マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1 文字 2 バイトで表現する Unicode を採用し、128 バイト（64 文字）までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんどの OS が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO 9660 レベル 1 として読み込めるようになっていることから、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応するため、電子納品に関する要領・基準での標準として採用しました。
（国土交通省電子納品運用ガイドラインによる）25

【別記】長野県が準用する「要領・基準類」及び「運用に関する手引き」等（平成27年11月１日現在）○国土交通省「要領・基準類」は以下のとおり。
要領・基準
・工事完成図書の電子納品要領（案）・土木設計業務等の電子納品要領（案）・ＣＡＤ製図基準（案）・デジタル写真管理情報基準（案）・測量成果電子納品要領（案）・地質・土質調査成果電子納品要領（案）
ガイドライン類
・電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】
・電子納品運用ガイドライン（案）【業務編】
・ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン（案）・電子納品運用ガイドライン（案）【測量編】
・電子納品運用ガイドライン（案）【地質・土質調査編】

平成20年５月
平成20年５月
平成20年５月
平成20年５月
平成20年12月
平成20年12月
平成21年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成21年６月
平成18年９月○国土交通省関東地方整備局「運用に関する手引き」は以下のとおり。
・電子納品に関する手引き（案）[土木工事編]
・電子納品に関する手引き（案）[業務編]平成21年10月
平成21年10月○納品時に使用するチェックシステムは以下のとおり。
・電子納品チェックシステムVer7.1
・ＳＸＦブラウザVer3.20

平成21年８月
平成21年３月＜参考資料＞
 国土交通省「電子納品に関する要領・基準」
http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/ 関東地方整備局「CALS/EC ホームページ」：
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000009.html
 電子納品チェックシステム
http://www.cals-ed.go.jp/edc_old/26

情報共有システム実施要領（建設部：平成 27 年 9 月 29 日制定）
（目的）
第１ この要領は、長野県の建設工事における業務の効率化及び生産性と品質の向上を実現するとともに、公共工事におけるＣＡＬＳ／ＥＣの推進を図るため、情報共有システムの利用方法等について定める。
（情報共有システムの定義）
第２ 「情報共有システム」とは、インターネットを通じて提供されるアプリケーション（ＡＳＰ）を利用する方式で、工事の各段階において、受発注者間でやり取りされる文書、写真・図面等様々な情報を電子データにより交換・共有することである。
（対象工事等）
第３ 情報共有システムを利用する対象工事の範囲は、建設工事（建築工事を除く。）全て。
１）当初請負金額 15,000 千円以上の建設工事は原則実施すること。
なお、次の場合などは協議を行い、監督員が認めた場合は実施しないことができる。
・地理的条件などから、インターネット環境が整わず、システム使用が困難な場合
・災害等に係る緊急を要する応急工事
・舗装工事等で、現場施工期間が極めて短期間な工事・施工箇所と発注機関が近距離の場合
２）当初請負金額 15,000 千円未満の建設工事は、契約後、受発注者間の協議により実施を決定する。
（情報共有システムの仕様）
第４ 利用するシステムは、別添「長野県情報共有システム機能仕様書」を満たすものから、受注者が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。
（情報共有システムの実施内容）
第５ 実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。
①受発注者間の書類（工事打合せ簿等）の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める）②現場状況の共有③確認・立会依頼④その他 システムで利用可能な項目（積算の取扱い）
第６ 情報共有システムの積算上の取扱いは以下のとおりとする。
システム利用に要する費用は共通仮設費率（技術管理費）に含まれるものとする。
費用は登録料及び利用料である。
（協議確認事項）
第７ 情報共有システム利用の実施にあたっては、受発注者間で協議・確認すべき内容をチェックシートにより行う。
着手時協議
工事等の着手時に、情報共有システム利用を実施するため、「着手時チェックシート」において、実施の有無、システムの種類、参加者について確認を行う。
27

（その他）
第８ ・受発注者とも、アンケート等を求められた場合は協力しなければならない。
・システムを使用するパソコンは、常に以下の状態を保たなければならない。
①最新のウィルス対策ソフトを導入する。
②ＯＳ、ブラウザ及びメールソフトに最新のセキュリティパッチを適用する。
③ウィニー等のファイル交換ソフトを導入しない。
（適用）
第９ この要領は、平成 27 年 11 月１日から適用する。

28

長野県情報共有システム機能仕様書（平成 27 年 11 月１日現在）
（目的）
第１条

情報共有システム（以下、「システム」という。）の運用にあたり、システムに悪影響を与えず、円滑かつ適正な情報共有を図るため、必要な機能や条件を定める。
（システム機能要件）
第２条 情報通信技術（ICT：Information and Communication Technology）を活用し運用するシステムは、「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 平成 26 年 7
月版（Rev.4.0）」（平成 26 年 7 月 国土交通省）に規定する機能要件のうち、次の機能を満たすものとする。
①

工事基本情報管理機能

②

掲示板機能

③

スケジュール管理機能④

発議書類作成機能⑤

ワークフロー機能⑥

書類管理機能⑦

工事書類等入出力・保管支援機能⑧

システム管理機能（システム運用条件）
第３条

システムは、インターネットを介して受発注者が利用でき、次の条件を全て満たしたＡ

ＳＰ(Application Service Provider)方式で提供されるものとする。
クライアントのＯＳは、Windows Vista 以上とすること。
クライアントのブラウザは、インターネットエクスプローラ（ＩＥ）８以上 11 までとする。
システムの入出力などは、すべて日本語で利用できること。
県が公開している土木工事様式は、Web 形式で入出力できること。
運用を開始する際、特別な補助プログラムを用いずに使用できること。
システム操作時の反応速度が適切であること。
機能の追加により、発生する費用はシステム提供者が負担すること。
システム（サーバ等含む）の不具合により、データが消失等した場合は、システムの提供者が補償すること。
システムの円滑な運用のため、システムの提供者が教育・訓練などのサポートを実施すること。また、利用方法に関する問い合わせを行うサポート窓口を設置すること。
他の公共団体の使用実績を 1 年以上有するものであること。

29平成 29 年度
平井寺トンネル有料道路

受配電設備・防災設備改修工事（受配電設備）

特記仕様書

平成２９年１１月

長野県道路公社

目

次

Ⅰ．工事別特記仕様書…………………………………………………………P1～P5

Ⅱ．機器特記仕様書……………………………………………………………P6～P7

Ⅰ.

工

事

別

特

記

仕

様

書

１

本仕様書は、平井寺トンネル有料道路 受配電設備改修工事に必要な工事内容をまとめてあり、機器特記仕様書と共通に使用するものである。

２

工事区分
本工事には次の工事を含むものとする。
2－1
受配電設備改修工事(1) 引込設備工事(2) 受配電設備製作及び据付工事(3) 既設盤移設工事(4) 既設高圧受配電設備撤去工事(5) RH 制御盤及び幹線ケーブル撤去工事(6) 自家発電設備撤去工事(7) 空調設備撤去工事

３ 受配電設備工事
3－1
工事概要
本設備工事は、既設高圧受配電設備をトンネル設備負荷低減により、低圧受電に改修して、トンネル照明・防災設備機器への必要電力を供給するための設備であり、電力会社より受電した後の引込配線工事、受配電設備製作及び据付工事より構成されるものとする。
引込点については設計図に示す位置を原則とするが、詳細については電力会社
及び監督員と打合せの上、立会って決定するものとする。
受配電設備機器製作に当っては、別紙機器特記仕様書にのっとるものとし、機器仕様変更による引込工事、据付工事に変更が生じる場合には、施工図によって承認を受けた後施工しなければならない。
据付けに当っては、設計図によって将来の保守も考えた施工を行うこと。
詳細は監督員の指示による。
尚、電気方式は次の通りとする。
(1) 受
電
上田側
3φ 3W 200V 60Hz（公衆街路灯 B）
1φ 3W 200V/100V 60Hz（従量電灯 B）
丸子側
1φ 3W 200V/100V 60Hz（公衆街路灯 B）(2) 配電
1) 坑 内 照 明 用
3φ 3W 460V 60Hz
2) 接続道路照明用
1φ 2W 200V 60Hz
3) 制 御 用
1φ 2W 100V 60Hz
4) 押ボタン通報装置
3φ 3W 200V 60Hz
5) 非常電話用
1φ 2W 100V 60Hz(非常電話 BOX 内で変圧)
１

6)

警報表示板

7) 直流電源盤
8) ラジオ再放送架

1φ 2W 460V 60Hz(上田側)
1φ 2W 200V 60Hz(丸子側)
3φ 3W 200V 60H
1φ 2W 100V 60Hz

3－2

引込設備工事(1) 施工概要
電力会社より受電を行い、既設引込柱に新たに取り付けた引込開閉器盤を経由して、電気室内の既設低圧配電盤までの引込配線工事を主たるものとし、その詳細は設計図によるものとする。
(2) 引込電圧
引込電圧は、電力会社配電による公衆街路灯 B 3φ 3W 200V 60Hz と従量電灯
B 1φ3W200V/100V とする。
(3) 電力会社の責任分界点は、引込線引き込み点とし、積算電力量計の取付け等については、本工事に含むものとする。
(4) 電力会社より既設引込柱に受電を行い、既設低圧配電盤までの間を施工するもの
で、次の通りとする。
1) 使用ケーブル
600V 架橋ポリエチレン絶縁難燃性ポリエチレンシースケーブルを使用する。
2) 配管配線方式
引込配線は、屋外管内電線路とする。
3) 引 込 柱
引込柱は、既設再使用とする。
4) 接地工事
接地の種類については、詳細図に示されたものとし、施工後検査にあたっては、数値の確認をしなければならない。又、接地の数値の実現が不可能な場合は、監督員の指示を受けねばならない。

3－3

受配電設備製作及び据付工事
電力会社より電力を受電し、トンネルの照明設備や防災設備に配電するための設備で、受配電設備機器を設計製作し、工場内において各種試験を行った後、現地に運搬し据付配線を行い、試験調整を行うもので下記の通りとする。
(1) 運
搬
1) 荷造りは防湿・防塵・防蝕に注意し、変形破損のないよう入念に行うこと
2) 現品発送前に期日、形状、寸法、重量等を記載した運送明細書を提出のこと。
3) 発着の整理及び保管には遺漏のないように注意し、現品の到着前には整理監督者を派遣し、運搬の処理をなすこと。
(2) 機器製作
本工事における新設配電盤は、次の通りとする。
２1) 引込開閉器盤(屋外型)
1面
2) 照明変圧器盤(屋内型モールド Tr 3φ200V/460V/265V 20kVA 内蔵) 1 面
3) 丸子側分電盤(屋外型)
１面
詳細は別に定める機器特記仕様書による。
(3) 据付
1) 請負人は据付を始める前にその方法、期日及び仮設設備等につき、監督員と十分打合せを行い、その承認を受けなければならない。
2) 本設備各機器は、設計図書及び監督員の指示により据付けるものとする。
(4) 配線内容
配線は下記について行うものとする。
1) 各 機 器 間 の 主 回 線 配 線2) 各機器間の制御回線配線
3) 接地用配線(5) 配線方法
1) 配線の詳細は設計図によるものとする。
2) 接地線は IV とし、接地極は、既設再使用とする。
行うものとする。
3) 配線はすべての電気設備技術基準、及び関連法規に準拠し、監督員の指示に基づき入念に施工しなければならない。
(6) そ の 他
引込開閉器盤は、引込柱に取付、照明変圧器盤は電気室に自立型として設置し、丸子側分電盤は、既設スタンドベースに取り付けるものとする。
3－4

機器仕様
本設備に使用する機器は、メーカーリストを提出し、監督員の承認を得るものとする。
(1) 承 認 図
下記機器は承認図を提出し、承認を得るものとする。
1) 引込開閉器盤
2) 照明変圧器盤（昇圧変圧器含む）3) 丸子側分電盤
その他監督員が必要と認めたもの。
(2) 見本提出
監督員が必要と認めたもの。
(3) 工場検査
下記の機器は、原則として工場検査を行うものとする。
1) 引込開閉器盤
2)
照明変圧器盤（昇圧変圧器含む）3) 丸子側分電盤
その他監督員が必要と認めたもの。
３

3－5

既設盤移設工事
受配電設備の改修工事に当り、既設盤の内、次に示すものは、移設して再使用とし、盤間配線を新設し、信号線は再使用とする。
1) 直流電源盤(蓄電池は撤去とする)
1面
2) ラジオ再放送架(監視室より移設、同軸ケーブルは再使用)
1面
また、既設配置のまま再使用する盤は、次の通りとする。
1) 照明制御盤(C/C タイプ)
1面
2) トンネル照明盤(C/C タイプ)
2面3) 低圧配電盤
1面

3－6

既設受配電設備撤去工事
料金所の撤去、トンネル内換気計測設備及びロードヒーティング設備等の撤去に伴い、既設高圧受配電設備は不要となり撤去とする。撤去内容は、次の通りとする。
1) 高圧引込柱及び装柱機材 常用・予備
2式(コンクリート柱、柱上気中開閉器・避雷器・カットアウトスイッチ含む)
2) 常用受電盤
1面3) 予備受電盤
1面4) 切換盤
1面
5) 照明変圧器盤(Tr 油入式 75kVA)
1面6) 換気変圧器盤(Tr 油入式 150kVA)
1面7) RH 変圧器盤(Tr 油入式 300kVA)
1面8) 換気動力盤(C/C タイプ)
3面9) 所内変圧器盤(Tr 油入式 50kVA)
1面10) 耐雷変圧器盤(Tr モールド式 20kVA)
1面11) 自家発電設備(3φ200V 40kVA)
1台12) 積算電力量計箱
1面13) 換気計測制御盤
1面14) 丸子側分電盤(屋外型)
1面15) CVCF 盤
1面

3－7

RH 制御盤及び幹線ケーブル撤去工事
トンネル両坑口に設置されているロードヒーティング設備の撤去に伴い、RH 制
御盤及び幹線ケーブルがせ不要となり、本工事にて撤去するものとする。
撤去内容は、次の通りとする。
1) 上田側 RH 制御盤 １面
2) 丸子側 RH 制御盤 1 面
3) RH 幹線ケーブルの撤去➀電気室 RH 変圧器盤～上田側 RH 制御盤間 600V CV60sq-3C
1式
４

②電気室

RH 変圧器盤～丸子側 RH 制御盤間

600V CV100sq-3C

1式

3－8

丸子側分電盤更新工事
既設警報表示板制御装置(TMC)の電源は、RH 制御盤より 1φ460V で配電がされていたが、RH 制御盤を撤去することで 460V の電源供給ができなくなった。
従って、丸子側には、もともと道路灯を単独で受電しており、その為の分電盤が設置されているので、新たに回路を増やし警報表示板制御装置(TMC)に 200V を配電する計画とする。
既設分電盤は屋外設置で内部の劣化も認められるので、本工事にて更新する。
更新内容は次の通りとする。
1) 丸子側分電盤 屋外型 1 面 (既設スタンドベースに取付とする)

3－9

自家発電設備撤去工事
既設自家発電設備は、対象負荷がないことより撤去とする。
1)自家発電設備 パッケージ型 3φ 200V 40kVA 60Hz 1 台

3－10

空調設備撤去工事
既設空調設備は撤去するものとする。
1)空調機
1台
2)室外機
1台
3)給排気制御架 1 面

５

Ⅱ．機器特記仕様書
１ 総
1－1

則
適用範囲
本仕様書は、平井寺トンネルに設置する受配電設備について適用する。

1－2

適用規格
(1) 日本工業規格 (JIS)(2) 日本電気規格調査会標準規格 (JEC)(3) 日本電機工業会標準規格 (JEM)(4) 電気設備技術基準(5) その他関係法令及び諸規格
尚、現行電気用品安全法の適用をうけるものは形式承認済のものとする。

２ 引込開閉器盤及び丸子側分電盤
2－1
形式及び材質(1) 形
式
屋外露出防雨型(2) 材
質
鋼板製 2.3ｔ以上(3) 塗装
下 地 － 亜鉛溶射(40μm 以上)
仕上げ － ポリウレタン樹脂塗装（２回塗）（膜厚：外面 40μm 以上、内面 40μm 以上）
尚、塗装色は、監督員の指示によるものとする。
2－2

定
格(1) 定 格 電 圧
250 Ｖ(2) 定格周波数
60 Hz(3) 絶縁抵抗は、 100ＭΩ以上とする。

2－3

設置場所
(1) 引込開閉器盤 ……… 上田側電気室引込柱(2) 丸子側分電盤……… 丸子側交差点部

３ 照明変圧器盤
3－1
形式及び材質
(1) 形
式
(2) 材
質
(3) 塗
装

屋内自立型
鋼板製 2.3ｔ以上
下 地 － 防錆処理
仕上げ － ポリウレタン樹脂塗装（２回塗）（膜厚：外面 40μm 以上、内面 40μm 以上）
尚、塗装色は、監督員の指示によるものとする。
６

3－2

3－3

４

５

定
格
(1) 定 格 電 圧
460 Ｖ(2) 定格周波数
60 Hz(3) 絶縁抵抗は、 100ＭΩ以上とする。
設置場所
照明変圧器盤 ……… 上田側電気室内

昇圧変圧器
(1) 形
式
(2) 容
量
(3) 相
数
(4) １次電圧(5) ２次電圧(6) 周 波 数
(7) 結
線
(8) 極
性
(9) 付 属 品

モールド形（中性点接地）
20KVA
3 相
210V,200V,190V
460V／265V
60Hz（１次デルタ、２次スター）
減極性
標準付属品及びその他保守点検に必要なもの

予備品・付属品(1) ラ ン プ 類
100 ％(2) ヒ ュ ー ズ 類
100 ％(3) その他監督員の指定するもの。

７

平成 29 年度
平井寺トンネル有料道路
受配電設備・防災設備改修工事（防災設備）

特記仕様書

平成２９年１２月

長野県道路公社

目

次

Ⅰ.工事特記仕様書…………………………………………………………………… P1～P3
Ⅱ.機器特記仕様書…………………………………………………………………… P4～P9
１
２
３
４
５

制御装置(TMC)改造 ………………………………………………………P4
副制御装置(TSC)改造 ………………………………………………… P6
受信制御機(RC)改造・局増設 …………………………………………P7
自動通報装置 局増設 ………………………………………………… P8
監視盤 局改造 ………………………………………………………… P9

Ⅰ. 工事特記仕様書

本仕様書は、平井寺トンネル有料道路防災設備改修工事の内容をまとめてあり、
機器特記仕様書と共に仕様書を構成するものとする。

1.

工事概要
本工事は、長野県上田建設事務所への管理移管に伴い平井寺トンネルにおいて、事故、火災が発生し押ボタン通報装置が作動した時に、上田建設事務所に設置された受信制御機に通報表示され、また、受信制御機からの制御が可能なシステムに改修するための工事を主たる内容とする。本工事は、既設機器の改造等がともなうため切替にあたっては、一時監視機能の停止が生じるが、安全対策を十分考慮したうえで、ガードマン等を配置するなど監督員とは、密なる協議を行い作業にあたるものとする。

2.

工事内容
工事内容は、次の通りとする。
(1) 制御装置(TMC)改造(平井寺トンネル)

・・・・・・・・・・・・ 1 式(2) IP 伝送装置 新設(平井寺トンネル) ・・・・・・・・・・・・

1面(3) 副制御装置(TSC)改造(平井寺トンネ ル)・・・・・・・・・・・ 1 式(4) 受信制御機(RC)改造・局増設(上田建設事務所) ・・・・・・・・ 1 式(5) 自動通報装置 局増設(上田建設事務所) ・・・・・・・・・・・ 1 式(6) 監視盤 局増設(上田建設事務所) ・・・・・・・・・・・・・・ 1 式(7) 制御装置から IP 伝送装置間配線工事・・・・・・・・・・・・・ 1 式(8) 丸子側分電盤から副制御装置までの配線工事・・・・・・・・・・1 式
なお、既設再使用機器は、次の通りとする。
(1) 警報表示板(平井寺トンネル)・・・・・・・・・・・・・・・・・2 面(2) 制御装置(平井寺トンネル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 面(3) 受信制御機(上田建設事務所)・・・・・・・・・・・・・・・・・1 面(4) 監視盤 (上田建設事務所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 面
また、撤去のみとする機材は、次の通りとする。
(1) しゃ断機(平井寺トンネル)・・・・・・・・・・・・ 2 基１(2) 防災制御架(電気室) ・・・・・・・・・・・・・・・1 面
3.

電気方式
防災設備における電気方式は次の通りとする。

4.

(1) 押ボタン式通報装置、非常電話

AC 3φ 3W 210V

60Hz (既設)(2) 副制御装置(TSC)

AC 1φ 2W 200V

60Hz (改修)(2) 制御装置(TMC)

AC 1φ 2W 460V

60Hz (既設)

配管配線工事
配管配線の系統、方法は全て設計図によるものとする。
なお、本工事における配管配線工事は、次のとおりとする。
(1) 制御装置(TMC)～IP 伝送装置間 電源線、LAN ケーブル配線(管路は既設流用)(2) 丸子側分電盤～副制御装置間 200V 電源線配線(管路は既設流用)(3) RH 制御盤～副制御装置間

5.

460V 電源線撤去

試験調整(1) 現地検査
本設備の機器改造、設置及び配管配線完了後、現地にて遠方監視制御を含めた総合試験調整を行い、その報告書を提出し承認を受けなければならない。
(2) 試験調整項目
1) 機器設置位置及び取付け状態
2) 絶縁抵抗測定
5) 動作機能試験
6) そ

6.

の

他

機器仕様
機器仕様は別添機器特記仕様書によるものとする。

7.

承諾図
次に掲げる機器は承諾図を提出し、承諾を受けるものとする。
(1) 制御装置(TMC)改造(2) IP 伝送装置
(3) 副制御装置(TSC)改造２

(4) 受信制御機(RC)改造・局増設(5) 自動通報装置 局増設(6) 監視盤 局増設(7) その他監督員が必要と認めたもの

３

Ⅱ

機器特記仕様書制御装置（TMC）改造（平井寺トンネル）
1. 概
(a)

要
平井寺トンネルに設置されている制御装置(TMC)を改造し、平井寺トンネル有料道
路管理事務所から上田建設事務所へ接続先を変更するものとする。

(b)

接続先の変更に伴い、平井寺トンネル～上田建設事務所間の伝送回線を、既設の無電圧接点による接続から、フレッツ相当の回線（IP 化）へ切り替えるものとする。

(c)

照明盤（別途）との接続機能を追加実装するものとする。

(d)

遮断機（別途）の撤去に伴い、遮断機接続機能の削除を行うものとする。

1. 改造内容
1.1 伝送規格（対、受信制御機向け）
(a)

通信回線

NTT ネットワーク回線網（フレッツ光）

(b)

通信手順

TCP/IP(c)

インタフェース 10Base-T/100Base-Tx

1.2 制御装置改造(a)

上位接続の IP 化改造を行うものとする。

(b)

追加実装機器（IP 伝送装置）への電源供給及び停電補償のための改造を行うもの
とする。

(c)

照明盤（別途）との接続機能を実装するものとし、その内容は次のとおりとする。

(1)

監視信号（無電圧ａ接点による連続信号、接点「閉」で信号有りとする）(ア) 停電中（照明盤(別途)より入力）(イ) 受配電故障（照明盤(別途)より入力）(2)

制御信号（無電圧ａ接点による連続信号、接点「閉」で信号有りとする）(ア) 照明全点灯（照明盤(別途)へ出力）…警報動作時出力（但し、試験中を除く）(d)

遮断機接続機能削除のための改造を行うものとする。

1.3 追加実装機器(a)

NTT ネットワーク回線網との接続に必要となる各種機器を実装するために必要となる新設筺体を設置するものとする。

(1)

筺体の名称は「IP 伝送装置」とする。

(2)

筺体の外形寸法は規定しないが、実装する各種機器により検討すること。

(3)

筐体の外被鋼板は SPCC 厚さ 2.3mm 以上を使用するものとする。
４(4)筺体は、自立架とし、JIS C 0920（電気機械器具の外郭による保護等級）IPX3（防塵性：指定無し、防水性：レベル 3）以上の構造とする。

(5)

筐体の塗装は、外面のみ亜鉛溶射（TS-WF/Zn99.99（50）：JIS H 8300）後、ア
クリル樹脂系塗料による 2 回塗り焼き付け塗装とし、塗装色はマンセル記号
5Y7/1 艶有りとする。

(6)制御装置及び NTT ネットワーク回線網との接続が行えるものとする。

(7)

内部に実装する各種機器への電源供給は制御装置より行うものとする。

1.4 その他の機能は既設に準ずるものとする。

５

副制御装置（TSC）改造（平井寺トンネル）
1. 概

要

(a)

遮断機（別途）の撤去に伴い、遮断機接続機能の削除を行うものとする。

(b)

入力電圧の変更に伴い、電源部の改造を行うものとする。

2. 改造内容
2.1 副制御装置改造(a)

遮断機接続機能削除のための改造を行うものとする。

(b)

入力電圧の変更に伴い、電源部を次のとおり更新するものとする。

(1)

更新前
(ア) 入力電圧(2)1φ2W AC460V±10%

更新後(ア) 入力電圧

1φ2W AC200V±10%

その他の機能は既設に準ずるものとする。

６

受信制御機（RC）改造・局増設（上田建設事務所）
1. 概
(a)

要
上田建設事務所に設置されている既設受信制御機（RC）に、平井寺トンネルの局増設を行うものとする。

2. 改造内容
2.1 構

造

(a)

監視操作部の第 2 局目に平井寺トンネルを実装するものとする。

(b)

監視操作部は液晶型タッチパネル式とし、画面仕様書を提出し承諾を得ること。

(c)

緊急操作部を設けるものとし、緊急操作部への実装は以下のとおりとする。

(1)

(d)

第 2 窓目

その他構造・外観等は、既設準拠とする。

2.2 機
(a)

平井寺トンネル
能監視操作部を表示したいトンネルの表示項目に切り替え、タッチパネル上のボタンを制御することにより、警報表示板の連動表示制御が行えるものとする。

(b)

平井寺トンネルの制御・監視が行えることとし、項目は既設平井寺トンネルの項
目を踏襲の上、以下の項目を追加するものとする。

(1)

監視信号
(ア) 停電中（対、照明盤）(イ) 受配電故障（対、照明盤）(c)

その他、機能・仕様等は、既設準拠とする。

2.3 伝送規格（対、平井寺トンネル向け）
(a)

通信回線

NTT ネットワーク回線網

(b)

通信手順

TCP/IP(c)

インタフェース 10Base-T/100Base-Tx

3. 付加機能
3.1 外部出力機能（対、自動通報装置向け）(a)

既設の外部出力機能に、平井寺トンネルの通報出力を追加するものとする。

3.2 外部出力機能（対、監視盤向け）
既設の外部出力機能に、平井寺トンネルの通報出力を追加するものとする。

７

自動通報装置

局増設（上田建設事務所）
1. 概
(a)

要
上田建設事務所に設置されている既設自動通報装置に、平井寺トンネルの局増設を行うものとする。

2. 改造内容(a)

受信制御機からの平井寺トンネルの通報信号を受信することで、予め設定された加入電話（携帯電話含む）に音声による通報又はＥメール送信（別途プロバイダ
契約時のみ）を行うよう、設定変更を行うものとする。

その他、外観・構造及び機能・仕様等は、既設準拠とする。

８

監視盤 局増設（上田建設事務所）
1. 概
(a)

要
上田建設事務所に設置されている既設監視盤に、平井寺トンネルの局増設を行う
ものとする。

2. 改造内容(a)

監視窓の 2 局目に平井寺トンネルを実装するものとする。

その他、外観・構造及び機能・仕様等は、既設準拠とする。

９