LH1000（蓄電池充電専用）解説書
ES&D 社製 LH1000 型は、プロペラ⽔⾞搭載の低落差で⽔量の多い場所に適した、直流出⼒の蓄電池充電専⽤マイクロ⽔⼒発電機です。
対象落差範囲は最低 0.6m から最大 3m 以内となっています。例えば落差 0.6m の場合必要な⽔量は 28 ㍑/秒で、発電量約 90W が⾒込めます。
上部の⽔槽から⽔⾞に流れ込んだ⽔は、プロペラを回転させ最終的に排⽔管底から流れ出ます。排⽔管底は必ず下部排⽔溝の⽔中に浸かっていることが必要です。このモデルの落差は、機器を設置した上部⽔槽の⽔面高さから、排⽔管（ドラフトチユーブ）が浸かっている下部排⽔溝の⽔面間の距離となります。

LH1000

落差(m)
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.12.42.7
3

落差・⽔量・出⼒対比表

流量( l/s)
283540444853566063

ワット数90160250350465583715850
1000

送⽔管径(cm)
202525253030303030

⽔槽の面積 (＊) cm 2315380436492538575622659696(＊)算出基準は流速 1m/sec です※ 基本的なシステム構造は次の通りです。

大気開放型の⽔槽を準備します。⽔槽の先端部付近に 180mm の穴を開け、そこに LH1000 のプロペラ部を挿入します。次いで 排⽔管 をプロペラ部に接続し、チューブの底が大気開放された下部排⽔溝の⽔中に浸かるように設置します。
⽔⾞発電機のタービン位置から上部の⽔圧と、排⽔口から引き出される引き込み⼒により発⽣する⽔圧で、⽔が流れ出しプロペラタービンを回転させ、軸に直結された発電機が回転し電⼒を⽣み出します。
プロペラ は撮影 のため 引き出 しています。 運転時 は白色 本体内 部で回転しま す。

※ このシステムの導入計画及び作業上の注意点は次の通りです。

LH1000 型は低落差⽤です。もし落差は十分にあるが⽔量が少ない場合は、パイプで配管する（ペルトン⽔⾞やターゴ⽔⾞発電機等）の密閉導⽔管供給システムによる発電方法を検討して下さい。対比表を参照し⽔量が十分にあり、多くの⽔が余ると判断された場合は、同じ⽔路への 2 号機の設置をご検討ください。
＊ 対比表を参照し予定した⽔量が得られないと判断した場合、その⽔量に合致する落差に修正を⾏って下さい。上部⽔槽の設置レベルを下げるか、下部排⽔溝の設置レベルを上げドラフトチューブを短くして、落差と⽔量の関係維持を⾏って下さい。落差修正をしない場合はチューブに空気が混入し発電不能に陥ります。

＊〒929-0217 石川県 白山市 湊町 ⺒ １
TEL : 076-278-3262, FAX: 076-278-2366e-mail: mikawa@izumicorp.co.jp

＊

供給⽔を右写真の様な上部⽔槽（大気開放型）に導き、ガイドベーン(引込み口)を経由して、その下の 排⽔管から引き抜く方法でプロペラを回転させます。上部⽔槽の深さで⽔の供給量と排出量の均衡を取っています。上部⽔槽の⽔の深さは 45cm 以内にし、⽔槽を平⾏に設置するよう注意してください。
常に一定した⽔槽の⽔位の保持が、安定した発電に寄与します。⽔の供給量は季節ごとに変動しますので、⽔の豊富な季節⽤にオーバーフロー⽤排⽔堰を⽔槽の先端部に設けてください。
＊ ⽔槽の材料としては木材、⾦属、樹脂製箱，樹脂製溝構造物等が多く使⽤されています。
標準的寸法は使⽤⽔量に応じ次の通りです。
⻑さ：1,000~1500mm
幅:400~600mm
深さ: 300~500mm：オーバーフロー位置：200〜450mm
⽔槽先端からタービン中心位置：300~500mm※ 排⽔管（ドラフトチューブ）について

発電出⼒は排⽔管の吸い込み⼒が大きく影響します。排⽔管は、⽔を吸い込んで排出するのが目的です。吸いこみ⼒が高出⼒発電成功の秘訣です。
そのためには排⽔管への空気混入防止が絶対に必要で、発電機の白色ガイドベーン樹脂部とラバー固定部、排⽔管固定部各部での空気漏れが無いようにする。又、上部⽔槽の吸い込み口に、⽔面から渦を吸い込まないように⽔深 200ｍｍ以上を確保してください。
また、排⽔管の吸い込み⼒を確保するためには。排⽔管の先端が、排⽔溝の⽔中に浸かっている状態が必要で、排⽔溝と排⽔管先端の間隔等は次の数値を確保してください。
排⽔溝⽔面への排⽔管排⽔口の浸⽔間隔：50ｍｍ以上
排⽔溝底面と排⽔管排⽔口との離隔間隔：200〜300ｍｍ以上
排⽔溝側壁と排⽔管排⽔口との離隔間隔：200〜300ｍｍ以上※ 流入ゴミ対策について

大気開放方式⽔路発電では,常に枯葉、⽔草等のゴミの混入が避けられないのが実情です。タービンにゴミが吸い込まれますと、プロペラに絡まり発電停止に至り、装置の分解掃除が必要となります。供給⽔の⽔路の要所にはメッシュスクリーンを設置し、常に清浄な⽔を発電機に送り込む必要があります。
また、スクリーンがゴミで詰まりますと発電に必要な⽔量が減少し、同じく発電停止に至りますので、常時巡回しゴミの除去に注意が必要です。
他には、スクリーン構造部には砂・⼩石等の流入を防止する砂溜まりと、緊急時に⽔⾞への供給⽔を停止させるための緊急放流堰が必要です。
弊社では、ゴミの詰まり難いスクリーンの設置方法、砂溜まり、緊急放流堰の設置方法等についても、個々に異なる現場状況に対応してご相談に応じます。

※ 最終的には発電機の調整が必要となりますが、弊社が最適な調整方法をご教示致します。

※ ドラフトチューブの延⻑について

ＬＨ1000 には標準品付属品として上部 150mmØ,下部 300mmØ, ⻑さ 1340ｍｍの排⽔管と、接続部を密封するゴム製カップリング、固定⽤⾦属バンド 2 個が付属しています
が、落差を大きくする場合は排⽔管を延⻑する必要があります。このための延⻑⽤部材等は⽔道⽤器材販売店、ホームセンター等で別途購入してください。

ＬＨ１０００ ドラフトチューブの延長接続要領
注意 上部バンドを過度に締 めるとプロペラが接触する

200

水車給水部

180φ 穴接続部詳細寸法

付属ゴムスリーブ
外形180φVU150A

接着VU管

150ＶＵ管接着前に隙間に上部からシール材を充填

165165.85

164150ソケット
ドラフトチューブの２目盛程度まで挿入

164.26

150ソケット

ビス止４ヶ所

16015080

付属ドラフトチューブ
2目盛

ドラフトチューブ
200

200 50静水時寸法

160170

ドラフトチューブ脱落防止強化① 水車本体にゴムスリーブを装着し、手回しで水車の円滑回転確認後、シール材を水車吸水部の下部に十分に塗布し、１８０φ穴に上部から挿入する。
② ドラフトチューブとＶＵ管の接続工作物をゴムスリーブに下部から挿入し、自在バンドで締めつける。

ターンバックル③ 発電機本体は中間のパイプ部で、水槽の側壁間に梁を設け、Ｕ字金具等で固定してください。

排水口からSTSワイヤで４本程度で吊上げ固定

※⽔路の流速について設置場所及び各ユーザー様の意向により、設置状況は個々に異なりますが、もし自然な地形を利⽤された⽔路をご利⽤の場合は流速にご注意下さい。
適切な流速とは、発電に必要な⽔の速度レベルを常に一定に保つのと同時に、側壁の自然造形物の浸食を引き起こさない緩やかさも必要です。システム設計の最適な⽔速は1m/秒です。 理想的には浸食防止に⽔路に防護壁を施⾏するのがもっとも有効な手段です 。

自然な⼟壌での⽔路利⽤の場合、⼟壌の種類と許容可能な⽔速の関係を以下に示します。

天然⼟壌で構成された⽔路での最大許容⽔速表

⼟壌の種類

1秒1分

砂地

33cm

20m

15%粘⼟を含む砂地

3622

軽粘⼟地(40%粘⼟)

54

33

中粘⼟地(65%粘⼟)

91

55

泥⼟(85%粘⼟)

146

88

農作地(95%粘⼟)

188

114

泥地(100%粘⼟)

222

134

各種落差や⼟壌の種類によって異なる最低⽔路の面積案内
各 種 落 差 (m)

⼟壌の種類

流速 (m/秒 )

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

3

砂地

0.34

594

845

1031

1189

1328

1458

1579

1681

1783

1885

15%粘⼟を含む砂地

0.36

548

771947

1086

1217

1337

1440

1542

1635

1728

軽粘⼟地(40%粘⼟)

0.55

362

510

931

724

817

891

966

1031

1086

1152

中粘⼟地(65%粘⼟)

0.91

213

306

380

436

492

538

575

613

650

687

泥⼟(85%粘⼟)

1.21

139

195

232

269

306

334

362

380

408

427

農作地(95%粘⼟)

1.89

102

148

185

213

232

260

278

297

315

334

泥地(100%粘⼟)

2.20

92

130

157

176

204

222

241

250

269

287

(赤字の範囲は通常の発電場所の⼟壌と伝えられています)
この色の箇所の単位は cm 2 で、⽔路のApr ‘14

深さ×幅を意味します。⼟地の表面での軋轢は考慮されていません。