筑波大学技術報告
26: 26-29 , 2006

危険物屋内貯蔵所（第３学群地区）の運用と利用状況
渡邊ゆり子 1
筑波大学数理物質科学等支援室〒305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要
危険物屋内貯蔵所（第 3 学群地区）は平成 16 年 5月に使用を開始した。この施設は消防法により規制されており、そのために行っている方法を紹介するとともに、実際の利用状況はどのようになっているのか報告する。

考えて利用方法を決定し、その後使用者と協議しながら改良を加えてきた。また、そのときからずっと危険物取扱者として実際の運用に携わってきたので、どのようにして使用されているか紹介する。

表 1．危険物の類別［1］１．はじめに危険物とは、消防法によって定められた、それ自体が発火あるいは引火しやすい危険性を有しているか他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物質で、その性質により一類から六類に分けられている（表 1 参照）。
第一類（酸化性固体）とは、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせる危険性を有する固体で、たとえば硝酸塩などがある。
第二類（可燃性固体）とは、火炎によって着火しやすい固体または比較的低温（40℃未満）で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ燃焼が早く消火することが困難である。硫黄、鉄粉などが含まれる。
第三類（自然発火性物質および禁水性物質）とは、空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、または水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもので、ナトリウム金属など消火の際、水をかけると危険である。
第四類（引火性液体）とは、ガソリン、灯油など液体であって引火性を有するものである。
第五類（自己反応性物質）とは、固体または液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行するもので、例としてはニトロ化合物などがある。
第六類（酸化性液体）とは、そのもの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもので、過塩素酸などがこれに当たる。
危険物では、それぞれの物質に対して政令で定められた量（指定数量）があり、それ以上の取り扱い及び貯蔵は消防法により定められた施設以外では禁止されており、危険物を多量に使用する際は屋内貯蔵所が必要である。
第 3 学群地区では、平成 16 年 5 月より危険物屋内貯蔵所の利用が始まり、筆者は、使用開始に当たって、この施設をどのようにすれば消防法の規定に従って使用できるか、また、利用者に使いやすいかを
1

E-mail: ywatanab@bk.tsukuba.ac.jp; Tel: 029-853-5017

類別
第一類
第二類
第三類
第四類
第五類
第六類

性質

酸化性固体
可燃性固体
自然発火性物質および禁水性物質
引火性液体
自己反応性物質
酸化性液体

２．危険物屋内貯蔵所の概要
危険物屋内貯蔵所（第 3 学群地区）は、第 3 学群 D棟と G 棟の間の中庭にあり、平屋建てで、貯蔵庫 4室からなる。危険物貯蔵庫 1 および 3 には酸化性固体（第一類）の危険物が貯蔵される。危険物貯蔵庫 2には酸化性液体（第六類）が貯蔵される。危険物貯蔵庫 4 は、排気設備がつけられており、引火性液体（第四類）が貯蔵され常に換気されている。この施設に貯蔵できる数量等のくわしい許可内容は、表 2のとおりである。

図 1 危険物屋内貯蔵所（第 3 学群地区）

表 2 危険物貯蔵可能量

種別

1類
危険物貯蔵庫(1)1類危険物貯蔵庫(3)4類
危険物貯蔵庫(4)6類
危険物貯蔵庫(2)品名
塩素酸塩類
過塩素酸塩類
無機過酸化物
亜塩素酸塩類
臭素酸塩類
硝酸塩類
よう素酸塩類
過マンガン酸塩類
重クロム酸塩類
その他政令で定めるもの計
塩素酸塩類
過塩素酸塩類
無機過酸化物
亜塩素酸塩類
臭素酸塩類
硝酸塩類
よう素酸塩類
過マンガン酸塩類
重クロム酸塩類その他政令で定めるもの計
特殊引火物
第 1 石油類 非水溶性
第 1 石油類 水溶性
アルコール類
第 2 石油類 非水溶性
第 2 石油類 水溶性
第 3 石油類 非水溶性
第 3 石油類 水溶性
第 4 石油類
動植物油類
計
過塩素酸
過酸化水素
硝酸計
合計

第三学群
（ｋｇ）
（L)
540

指定数量 指定数量（ｋｇ ・L) の倍数
500.1
500.85500.1

20500.4

701.45500.1

5500.155550
50500.10.10.1

100
200

50200

0.5
21200
500

400
1000

0.50.5600

6000

0.1300300
300

4.10.170.170.671251600
50502003007これまでの手順をまとめたものを図 3 に示す。

３．利用方法3.1 申し込み

保管量の確認

申し込み書提出

申し込みは申込書の提出によって行われる。様式（図 2 参照）はホームページ 2 よりダウンロードをすることで得られる。提出方法は、電子メールの添付ファイルあるいは印刷した申込書を送付する。ただし、実際のところは、初回のみ正式の申込書を送ってもらい、次回からは、品目と量を電子メールで連絡してもらい、手元にファイルしてある申込書を訂正して印刷して使用している。

連絡

容器に登録番号と研究室名を書く

数量超過
受け入れ不可パソコンに登録
登録番号
搬入時間の通知

危険物貯蔵所保管申込書
所属 数理物質科学研 氏名 つくば太郎

連絡先

E-mail Adress

保管証を渡すttukuba@ab.tsukuba.ac.jp

責任者 所属 数理物質

氏名 筑波次郎

物質名

連絡先

立会い
確認

搬 入

1111

申請者
1234

預け入れ者

受け入れ者

エタノール

量（ kg , l )18

整理番号０５２０１４０１

危険物種別

1類、4類（特殊、第1石油、アルコール、第2石油、第4石油)、6類

保管場所

12

搬入年月日

平成 １７ 年

搬出年月日

平成

3１０月 １１ 日

年月日

図 3 搬入の流れ

43.4 詰め替え作業

確認
確認

太枠の中のみ書いてください‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ｷ ﾘ ﾄ ﾘ ｾ ﾝ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
平成年月日

危険物保管証
物質名

エタノール

整理番号０５２０１４０１

上記のものを受け取りました
平成所属

年月日
氏名

この施設では、1 斗缶からガロンびんへの詰め替え作業を行っている。この作業は原則として利用者と相談の上決められた時間に定期的に行われている。
作業中は必ず立会い、移し替えた量と作業者の氏名を書いた記録をつけている。その様式を図 4 に示す。
ここに書かれた量にしたがって、週に一度、貯蔵所内の在庫を確認するとともに、保管量の訂正を行って、いつでも現状に近い貯蔵量がわかるようにしている。

★ 搬出するときこの保管証と引き換えになりますので、 所属氏名を記入してお持ちください。
筑波研究室

9 / 19 ～ 9 / 23

図 2 申込書の記入例

番号

薬品名

11,30,
メタノール
31,32
21,27,
エタノール
28,29

3.2 確認および登録申込書を受け取ったら、現在の保管量を確認し、受け入れ可能か調べる。危険物屋内貯蔵所に保管されているものは、すべて登録番号がつけられパソコン上に登録され、現在の貯蔵量がすぐにわかるようになっている。これについては、後で述べる。最大貯蔵数量を超えないことを確認したら、新たに登録番号をつけて登録するとともに、申込者に登録番号と搬入日時を連絡する。許可量を超えた場合はその旨連絡する。

3.3 搬入搬入する危険物の容器には、研究室名と登録番号をつける。搬入時には、必ず立会い、現物を確認して保管証（申込書の下半分）を渡す。
2

http://www.bk.tsukuba.ac.jp/~ywatanab/kikenbutu.html

保管量水木月火
金
残量
使用者 使用量 使用者 使用量 使用者 使用量 使用者 使用量 使用者 使用量536824,35 酢酸エチル

3538,39 テトラヒドロフラン

3123,33,ヘキサン
3448

図 4 作業記録

3.5 搬出3.4 で述べたように、小分けされて持ち出される分の危険物についてはそのつど量を作業記録にしるしており、容器を出すときを搬出日として、保管証に搬出者の氏名を記して回収している。回収した保管証は、綴じてある申込書に添付し保管される。このことにより、その危険物の貯蔵所での在庫を確認している。

４．記録

６．問題点

3 章に記したように、申込書と作業記録はファイルに綴じて保存されている。
さらにパーソナルコンピューター上の表に登録番号と物質名および種別の貯蔵量を入力し、それぞれの種別の許可数量と現在の貯蔵量が一目で把握できるようにしている。その表の一部を図 5 に示す。この表を使用することで 3.2 に述べた確認作業が容易になる。

この屋内貯蔵所が現在抱えている問題点は、前に述べた利用者が少ないことと実際の利用と許可を受けている内容とに違いが大きいことである。
まず、表 2 に示したようにこの施設では第一類と第六類の許可を取っているが、利用者がなく、4 室のうち 3 室もが空室のままになっている。
次に、第四類についても、第 1 石油類の需要が多いのに対して、許可量は 200 リットルとなっているが、18 リットル缶の場合では 11 缶しか貯蔵できず、普通使用される有機溶剤に第 1 石油類が多いために許可数量が不足により搬入を断る場合も出ている。
また、要望はあるが、許可を取っていないため受け入れられない危険物もある。

登録番号 搬入年月日 搬出年月日

4101401
410140241014034101404
4101405
41014074101408
41014094101410410141141014124101413410141441014154101416410141741014184101419

2004/7/7
2004/7/7
2004/7/7
2004/7/7
2004/7/7
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10
2004/9/10

品名
在庫量
THF
EtOH
Hexane
MeOH
EtAcetate
EtOH
EtOH
EtOH
MeOH
MeOH
MeOH
THF
THF
toluenetoluene
EtAcetate
EtAcetate
EtAcetate

貯蔵庫４第２石特殊引 第１石 アル
第４石
油類
火物（１ 油類 コール
油類（５０００）(２００) (２００)(６００)０）0180
14400181818181818181818181818181818181818７．まとめ
これまで述べてきたように、第 3 学群地区の危険物屋内貯蔵所は使用を開始して 2 年近くが経過したわけであるが、利用手続きについては一応の手順が確立されてきているが、まだまだ改良の余地がある。
また、許可内容の見直しなどが必要であると思われる。

図 5 貯蔵量の表

参考文献
５．利用状況

[1]

2004 年 5 月から 2005 年 12 月までの搬入状況を図6 に示す。この期間に搬入された危険物は第三類の第1 石油類とアルコールのみであり、総計 2299 リット
ルであった。年度別に比較すると 2005 年度には少し減少しているが、年度末の貯蔵量を考えると大体同じように利用されていると考えられる。
また、危険物屋内貯蔵所を利用しているのは、いまのところ 2 研究室のみであり、そのうちの 1 研究室はアルコールの 1 リットルビンの貯蔵のみで、利用のほとんどすべてを 1 研究室が占めている状況である。

1400
1200
1000

512

800

410

600
400

711

666

200
0
2004.7.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.12.31

図 6 年度別搬入量

アルコール
第一石油類

（財)全国危険物安全協会、危険物取り扱い必携（法令編）、(1996) 8.