ビューディ︵テープライト︶

ビューディ プラス

V ie w d i Pl us

設 置イメージ ※ 単 位：m m

指向特 性

A

配光曲線(cd/1000lm)

B

B´

MADE IN

JAPAN

20200A´

1002700K

5000K

TLVD+272-16.6P

TLVD+502-16.6P

光源色
ランプピッチDC

日亜16.6ｍｍ

調光可 化学製

カット幅

最長LED

色温度

24V 100mm ５ｍ ９色

TL V D + 50 2 - 1 6 .6 P- 2 4 0 0 X
色温度20：2000K
25：2500K
27：2700K
30 : 3000K
35 : 3500K
定

2：DC24Ｖ 16.6P：16.6mm

2500K

2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K

3500K

最長５ｍに対応したDC24Vテープライト。
豊富な色温度11色をラインナップ。

X：屋内仕様ランプピッチ

電圧40：4000K
50：5000K57：5700K
65：6500K

2000K

コントローラーと組合せることで、調光が可能です。
長さ2700K、5000K以外は受注生産品です。

100mm単位毎
最大5000ｍｍ

使用場所例

価 (単価一覧は、Ｐ.104をご参照ください。)
長 さ(mm)〜500〜1000〜1500〜2000〜2500〜3000〜3500〜4000〜4500〜5000

定 価

6,300円

10,800円

15,300円

19,800円

24,300円

28,800円

33,300円

37,800円

42,300円

46,800円

様々な場面での照明をお手伝いします。

□ 環 境 につ いて・本製品は屋内仕様です。
・直接日光が当たる場所は、紫外線により灯具が劣化し不具合の原因となりますので、できるだけ避けてご使用ください。
・温泉地の腐食性ガスの発生する場所や浴場ではご使用できません。
・密閉器具やケース内でご使用頂く場合、-10〜40℃以内の温度環境になるよう調整してください。

オプション加工追加料金
加工内容

型番定価

オプション加工内容

型番定価リード線L1000に変更

TLVD-017

300円/本両側リード線L200に変更

TLVD-022

1,800円/本リード線L2000に変更

TLVD-018

600円/本渡り加工L1000以下

TLVD-023

3,600円/カ所

リード線L3000に変更

TLVD-019

900円/本ＤＣジャック仕様に変更

TLVD-087

800円/本寸 法図/ 仕 様

ホテル等の壁面照明

飲食店等の足元照明

フロントのカウンター照明

洗面台の鏡裏照明

最長5000 （100mm毎に加工可能）
カットポイント

日亜化学製
ＬＥＤ

カット不可

100mm毎にカット可能

オプション品

4.5

B部
12A部

13.6

16.6 8.3

6.10V
白-

8.3 16.6

4.5

エンドキャップ

R8

DC24V
赤+12

オプション

断面AWG22 Ｌ200 2芯

16.6mmピッチ (最長5mまで)

カットポイント
L200

入力リード線(標準)
カットポイント

6 球単位（100mm）

入力電圧300mA/m

消費電力

7.2Ｗ/m

LED球数

83

B部

DC24V

定格負荷電流全光束(1mあたり/参考値)

A部

1062 lm(2700K)

1177 lm(5000K)

カット不可(真横に抵抗あり)

カット可能

ＮＧ

60球/m

光源色

[標 準 品] 2700K , 5000K[受注生産品] 2000K , 2500K , 3000K , 3500K
4000K , 5700K , 6500K

付属品

取付クリップ3個/m , エンドキャップ2個(装着済)

オプション

エンドキャップ A

型番：TLVD-003
定価：1,100 円
20 個入り

型番：TLVD-002
定価：2,200 円
20 個入り灯具を固定する際に使用します。

Viewdi マルチの末端に取り付けます。

オプション

貼付シールサンプル※24Vのみシールが貼付されています。
※ご使用時に剥がしてご使用ください。

オプション

接着剤(エンドキャップ部塗布)
推奨品
型番：TLVD-008
定価：4,000 円
エンドキャップ装着時に使用します。

オプション両面テープ 1巻 50m(本製品裏に装着)
型番：TLVD-011
定価：3,000 円
灯具を固定する際に使用します。
(出荷時、本体に両面テープ装着済)

直線レール

L980

型番：TLVD-006(シルバー)
型番：TLVD-007(黒)材質：アルミ
定価：1,800 円 / 本
直線に灯具を固定する場合使用します。
(落下防止クリップ 3 個付属 )50mm単位

100mm単位
ＯＫクリップオプション

V ie wdi ドットレスカバー L98 0
型番：TLVD-051
材質：PC
定価：2,000 円 / 本
直線レールと組み合わせ、LED のドットを軽減する際に使用します。

84

ビューディ︵テープライト︶

Viewdi Plus

PSE 適合 電 源 (入力AC100Ｖ専用)

PWM付きPSE適合電源［IP66/IP67］(入力AC100〜200Ｖ対応)

適 合コントローラー
PWM コンバータ

本体写真

型番：OT150/100-242/24 DIM P G3
定価 ：27,500円/台

PWM調光器。
(推奨ライコン：

電源容量50W

75W

150W

電源容量150W

入力電圧

AC90~110V

AC90~110V

AC90~110V

入力電圧

AC100~242V

型番

TLVS50E-24/PSE

TLVS75E-24/PSE

TLVS150E-24/PSE

型番

OT150/100-242/24 DIM P G3

定格

DC24V 2.5A

DC24V 3.2A

DC24V 6.3A

定格

DC24V 6.25A

定価11,000円

12,500円

18,250円

定価

27,500円~7m~15m

16.6mmP〜15m

PWMコンバーター付電源
屋外仕様 IP66/IP67
PWM調光対応
1〜100％調光

パナソニック製
NQ20355,NQ28841K,NQ28861K
神保電機 NKW-RPWMIS3)→P.68

Viewdi Plus 接続可能範囲（推奨値）~5m

PWM付きPSE適合電源 [IP66/67]（入力AC100~200V対応）

型番：TLPWM4V3
定価：15,000円/台

本体写真

16.6mmP

PWM 付き電源

PWM converter4 ver3

施工方法
注意

灯具の取付けPSE準拠電源 (入力AC100〜200Ｖ対応)

・取付け箇所のホコリ・油分・水分をよく拭き取ってください。汚れていると両面テープが剥がれやすくなります。
・一度両面テープを外すと、接着効果が弱まりますので、本体から両面テープは取り外さないでください。

無理に曲げると故障の原因になりますのでご注意ください。

・必ず付属品の取付けクリップで灯具と接地面を固定してください。両面テープのみの取り付けはお止めください。
ビスを使用できない場合は、シリコンコーキング等で補強してください。

本体写真

・取付けされる際、LED部を指または、工具等で押さえつけないでください。

最小曲げ半径LEDが断線状態となる原因になり、不具合につながる恐れがあります。
100W

150W

定格

DC24V 2.2A

DC24V 4.5A

DC24V 6.5A

定価10,300円

13,100円

17,500円※取付けクリップ(付属品)は1m単位で３個同梱。
エンドキャップは本製品に2個装着。
それ以上の数量をお求めの場合は有償販売となります。

〜10m（ビスで固定）灯具をはめ込む際や灯具を取り外す際は、LEDや電子部品を指または工具等で押さえつけないでください。
LED不点灯など故障の原因となります。

〜15m

450mm〜5m

エンドキャップを装着する
場合は、接着剤(推奨品)を使用してください。

取付けクリップ

注意

Viewdi Plus 接続可能範囲（推奨値）
16.6mmP

M3ビス（市販）m

TLHWS150A-24/A

m

AC85~264V

TLHWS100A-24/A

R30mm

10AC85~264V

TLHWS50A-24/A

m

AC85~264V

型番

入力電圧m50W50

電源容量落下防止クリップ( 直線レール付属品 )

取付例 (1mの場合)(弊社適合電源を使用する場合）

0mm

銘板識別シール

45

周辺機器と灯具の接続

17mm

・電源は製品の取扱説明書に従い、確実に接続してください。結線箇所は圧着端子を使用して接続し、必ず絶縁処理をしてください。
・フレームグランドは必ず接続してください。フレームグランドを接続しない場合、誤動作を起こす場合がございます。
・電源の出力電圧が正常に出力されているか、テスターで確認してください。

電圧降下の影響を最小限に押さえるため、容量の大きな電線（抵抗値の低い電線）をご使用ください。
※電源から灯具の末端迄が10m以内になるようにご使用ください。

DC（出力側）+-OUTPUT : RED ( + ) BLACK ( - )

+NAME
PLATE

-（+）
3線共通
（‐）
3線共通+-

灯具m50

落下防止クリップ〈装着寸法〉

直線レールで取付ける場合

AC90~110V

AC85~264V

・直線レールを灯具サイズに合わせカットし、LEDや電子部品は押さえつけNG取付穴にM3ビス(市販)で確実に固定してください。
出るように取付けてください。
・落下防止クリップで固定してください。

出力電圧確認用LED

端から出す① レールをビスで固定する② 片側を決める。

センシング③ LED部に注意しながら、 ④ エンドキャップは端からもう片側を押し込める。
出るように取付け、落下防止クリップで固定してください。

24V +赤

環境についてテープライトの切断

0V −白24V +赤

切断箇所は6球単位(おおよそ100ｍｍ毎)です。

0V −白

24V +赤0V −白※（+）（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は150Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。
※ ノイズフィルターは除去せずにご使用ください。

85

PSE準拠電源(100Wの場合)

ノイズフィルター

N
Ｌ

フレーム
グランド

PSE適合電源

PSE準拠電源

AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)〈 直線レール取付けイメージ 〉

・両端のエンドキャップは直線レールの端からPSE適合電源
AC（入力側）m10

入力電圧・電源と灯具の距離が遠い配置は、電線の電圧降下の影響により本来の明るさで点灯しません。

AC：N(白)〈 ビス取付けイメージ 〉

8.5mm

入力電圧範囲※端子台締め付けトルク：M4：1.6N・ｍ(150Wの場合)

m

0V白-・正常に電圧が出力されていることを確認した後一度電源を切り、極性を必ず確認して灯具と接続してください。
また、接続するケーブルの先端には絶縁被膜付圧着端子（R形）を取付け、端子台に接続してください。

落下防止クリップ（直線レール１本に対して３箇所で固定）m

DC24V赤+R形端子

R形端子
極性 ＋極性 ーN
Ｌ+VーV

DC（出力側）

カットポイント

極性 ＋カット不可

極性 ーフレーム
グランドAC（入力側）

100mm毎にカット可能

取付け方法を動画でご覧いただけます！

注意)切断個所を誤りますと、不具合の原因となります。

・ 本 製 品 は 屋 内 仕 様 です。
・ 直 接 日 光 が 当 た る 場所は、紫外線により灯具が劣化し、不 具 合 の 原 因 と な りますのでできるだけ避けてご使用ください。
・ 温 泉 地 や 浴 室 な ど の腐食性ガスが発生する場所ではご使用できません。
・ 密 閉 器 具 や ケ ー ス 内でご使用頂く場合、-10〜40℃以内の温 度 環 境 に な る よ う調整してください。

86