本資料のうち，枠囲みの内容は営業秘密又東海第二発電所 工事計画審査資料

は防護上の観点から公開できません。

資料番号補足-60-1 改 82

提出年月日

平成 30 年 7 月 27 日

東海第二発電所
工事計画に係る説明資料（Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書）

平成 30 年 7 月
日本原子力発電株式会社

改定履歴
改定

改定日
（提出年月日）改0

H30.2.5

改1

H30.2.7

改2

H30.2.8

改3

H30.2.9

改4H30.2.13

改5

H30.2.13

改6

H30.2.15

改7

H30.2.19

改8

H30.2.19

改9H30.2.22

改 10

H30.2.23

改 11

H30.2.27

改 12

H30.3.1

改 13

H30.3.6

改 14

H30.3.6

改定内容・新規制定
・「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「1.1 潮位観測記録の考え方について」及び「1.3 港湾内の局所的な海面の励起について」を新規作成し，追加・改 0 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 1 に，「1.6 ＳＡ用海水ピットの構造を踏まえた影響の有無の検討」を新規作成し，追加（「1.1 潮位観測記録の考え方について」
及び「1.3 港湾内の局所的な海面の励起について」は，変更なし）
・改 3 の内，「1.1 潮位観測記録の考え方について」及び「1.3 港湾内の局所的な海面の励起について」を改定（「1.6 ＳＡ用海水ピッ
トの構造を踏まえた影響の有無の検討」は，変更なし）
・「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」
及び「5.17 強度計算における津波時及び重畳時の荷重作用状況について」を新規作成し，追加
・「5.7 自然現象を考慮する浸水防護施設の選定について」及び「5.19
津波荷重の算出における高潮の考慮について」を新規作成し，追加・改 6 に，「5.1 地震と津波の組合せで考慮する荷重について」を新規作成し，追加（「5.7 自然現象を考慮する浸水防護施設の選定について」及び「5.19 津波荷重の算出における高潮の考慮について」
は，変更なし）・「5.9 浸水防護施設の評価に係る地盤物性値及び地質構造について」及び「5.14 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁止水シー
ルについて」を新規作成し，追加・改 8 の「5.9 浸水防護施設の評価に係る地盤物性値及び地質構造について」を改定（「5.14 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁止水シールについて」は，変更なし）
・改 2 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・「4.1 設計に用いる遡上波の流速について」及び「5.4 津波波力の選定に用いた規格・基準類の適用性について」を新規作成し，追加
・「1.2 遡上・浸水域の評価の考え方について」，「1.4 津波シミュレーションにおける解析モデルについて」，「4.2 漂流物による影響
確認について」，「5.2 耐津波設計における現場確認プロセスについて」及び「5.6 浸水量評価について」を新規作成し，追加・改 4 の内，「1.6 ＳＡ用海水ピットの構造を踏まえた影響の有無の検討」を改定・改 12 の内，「1.6 ＳＡ用海水ピットの構造を踏まえた影響の有無の検討」を改定
・改 5 の内，「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」のうち，「5.11.5 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁」を新規作成）・改 9 の内，「5.14 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁止水シールについて」を改定

i

改定

改定日
（提出年月日）改 15

H30.3.9

改 16

H30.3.12

改 17

H30.3.22

改 18

H30.3.30

改 19

H30.4.3

改 20

H30.4.4

改 21

H30.4.6

改 22

H30.4.6

改 23

H30.4.10

改 24

H30.4.11

改 25

H30.4.12

改 26

H30.4.13

改 27

H30.4.18

改定内容
・資料番号を「補足-60」→「補足-60-1」に変更（改定番号は継続）
・改 7 の内，「5.7 自然現象を考慮する浸水防護施設の選定について」を改定
・改 10 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 14 の内，「5.14 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁止水
シールについて」を改定
・改 15 の内，「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・「1.5 入力津波のパラメータスタディの考慮について」，「3.1 砂移動による影響確認について」，「6.5.1 防潮扉の設計に関する補足
説明」及び「放水路ゲートに関する補足説明」を新規作成し追加
・改 17 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 18 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 11 の内「4.1 設計に用いる遡上波の流速について」を改定
・「5.10 浸水防護施設の強度計算における津波荷重，余震荷重及び漂流物荷重の組合せについて」を新規作成し追加
・改 11 の内「5.4 津波波力の選定に用いた規格・基準類の適用性について」を改定
・改 16 の内「5.14 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁シール材について」を改定（「5.14 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁シール材について」のうち「5.14.2 鋼製防護壁シール材について」を新規作成）・「6.9.2 逆止弁を構成する各部材の評価及び機能維持の確認方法について」を新規作成し追加
・改 18 の「6.5.1 防潮扉の設計に関する補足説明」及び「6.6.1 放水路ゲートに関する補足説明」を改訂
・改 21 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 5 の内，「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」のうち，「5.11.4 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア））」を改定）
・改 14 の内，「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象
断面の選定について」のうち，「5.11.5 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁」を改定）・改 20 の内，「4.1 設計に用いる遡上波の流速について」を改定
・「5.15 東海発電所の取放水路の埋戻の施工管理要領について」を新規作成し追加・「6.2.1 鉄筋コンクリート防潮壁の設計に関する補足説明」を新規作成し追加
・「6.3.1 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の設計に関する補足説明」を新規作成し追加
・「6.4.1 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計に関する補足説明」
を新規作成し追加
・「6.8.1 貯留堰の設計に関する補足説明」を新規作成し追加
・改 23 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 12 の内，「4.2 漂流物による影響確認について」及び「5.6 浸水量評価について」を改定
・改 25 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
ii

改定

改定日
（提出年月日）改 28

H30.4.19

改 29

H30.4.19

改 30

H30.4.27

改 31

H30.4.26

改 32

H30.5.1

改 33

H30.5.7

改定内容・改 5 の内，「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.11.7 防潮扉」を改定）
・改 24 の内，「4.1 設計に用いる遡上波の流速について」を改定
・改 21 の内，「5.4 津波波力の選定に用いた規格・基準類の適用性について」
・「5.13 スロッシングによる貯留堰貯水量に対する影響評価について」を新規作成し，追加
・「5.18 津波に対する止水性能を有する施設の評価について」を新規作成し，追加・「6.5.1 防潮扉の設計に関する補足説明」（土木）を新規作成し，追加・「6.8.2 貯留堰取付護岸に関する補足説明」を新規作成し，追加・改 18 の内，「1.5 入力津波のパラメータスタディの考慮について」を改定
・H30.4.23 時点での最新版一式として，改 29（H30.4.19）までの最新版をとりまとめ，一式版を作成
・改 28 の内，「4.1 設計に用いる遡上波の流速について」を改定
・改 28 の内，「5.4 津波波力の選定に用いた規格・基準類の適用性について」
・改 5 の内，「5.11 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.11.2 防潮堤（鋼製防護壁）」，「5.11.3 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）」を改定）
・「6.12 止水ジョイント部の相対変位量に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「6.13 止水ジョイント部の漂流物対策に関する補足説明」を新規作成し，追加
・改 31 の内，「4.1 設計に用いる遡上波の流速について」を改定
・「5.9 浸水防護施設の評価に係る地盤物性値及び地質構造について」を削除し，5.9 以降の番号を繰り上げ
・改 5 の内，「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.8 構内排水路逆流防止設備」を改定）
・改 21 の内，「5.13 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁シー
ル材について」を改定（「5.13.2 鋼製防護壁シール材について」を改定）
・「6.1.1.1 鋼製防護壁の耐震計算書に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「6.7.1.1 構内排水路逆流防止設備の耐震計算書に関する補足説
明」を新規作成し，追加・改 5 の内，「5.16 強度計算における津波時及び重畳時の荷重作用状況について」を改定
・「6.2.1.2 鉄筋コンクリート防潮壁の強度計算書に関する補足説明
資料」を新規作成し，追加
・「6.3.1.2 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の強度計算書
に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「6.4.1.2 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の強度計算書に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「6.8.1.2 貯留堰の強度計算書に関する補足説明」を新規作成し，
追加

iii

改定

改定日
（提出年月日）改定内容
・改 27 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・「6.7.1 構内排水路逆流防止設備の設計に関する補足説明」を新規作成し，追加・改 34 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
止水機構の実証試験の記載等について適正化・「5.19 許容応力度法における許容限界について」を新規追加
・「6.1.1.2 鋼製防護壁の強度計算書に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「6.5.1.2 防潮扉の強度計算書に関する補足説明」を新規作成し，追加
・改 4 の内，「1.1 潮位観測記録の考え方について」及び「1.3 港湾内の局所的な海面の励起について」を改定
・改 18 の内，「3.1 砂移動による影響確認について」を改定
・「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」に名称を変更
・改 24 の内，「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.5 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防
潮壁）
」を改定）
・改 31 の内，「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.3 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）」を改定）
・改 31 の内，「6.12 止水ジョイント部の相対変位量に関する補足説
明」を改定
・改 35 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
止水機構の解析結果及び実証試験結果について記載を追記。
・改 34「6.7.1 構内排水路逆流防止設備の設計に関する補足説明」
を改訂
・「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を新規作成し，追加・改 22 の「6.9.2 逆止弁を構成する各部材の評価及び機能維持の確認方法について」を改定

改 34

H30.5.7

改 35

H30.5.14

改 36

H30.5.17

改 37

H30.5.17

改 38

H30.5.18

改 39

H30.5.22

改 40

H30.5.25

改 41

H30.5.29

・改 40 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定

改 42

H30.5.31

・改 5 の内，「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.6 貯留堰及び貯留堰取付護岸」を改定）
・改 24 の内，「6.4.1.1 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 24 の内，「6.8.1.1 貯留堰の耐震計算書に関する補足説明」を改
定・改 28 の内，「5.12 スロッシングによる貯留堰貯水量に対する影響評価について」を改定

改 43

H30.6.1

・改 41 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定

iv

改定日
（提出年月日）

改定内容

改 44

H30.6.5・改 24 の「6.2.1.1 鉄筋コンクリート防潮壁の耐震計算書に関する補足説明資料」を改定
・改 28 の「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.7 防潮扉」を改定）
・改 32 の「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.8 構内排水路逆流防止設備」を改定）

改 45

H30.6.5・改 43 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定

改 46

H30.6.6

改 47

H30.6.8

改 48

H30.6.11

・「4.3 漂流物荷重について」を新規作成し，追加・改 36 の「5.19 許容応力度法における許容限界について」を改定

改 49

H30.6.12・改 45 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定

改 50

H30.6.12

改 51

H30.6.15

改 52

H30.6.19

改 53

H30.6.19

改 54

H30.6.20

改定

・改 39 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
審査会合時(H30.5.31)の記載に改訂及び実証試験後の評価方法を記載。
・改 24 の「5.14 東海発電所の取放水路の埋戻の施工管理要領について」を改定
・改 32 の「5.13.2 鋼製防護壁シール材について」を改定
・改 33 の「5.16 強度計算における津波時及び重畳時の荷重作用状況について」を改定

・改 46 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・改 18 の「6.5.1 防潮扉の設計に関する補足説明」及び「放水路ゲートに関する補足説明」を改定
・改 42 の「6.4.1.1 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 48 の「5.19 許容応力度法における許容限界について」を改定
・改 49 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定
・「6.10.1 津波・構内監視カメラの設計に関する補足説明」に名称を変更
・「6.10.1 津波・構内監視カメラの設計に関する補足説明」，「6.10.3
加振試験の条件について」及び「6.10.4 津波監視設備の設備構成及び電源構成について」を新規作成し，追加・改 50 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・「5.8

浸水防護に関する施設の機能設計・構造設計に係る許容限界について」を新規作成し，追加・改 38 の「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.5

改 55

H30.6.20

防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）」を改定）・改 44 の「5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について」を改定（「5.10.7 防潮扉」を改定）
・改 51 の「5.19 許容応力度法における許容限界について」を改定

v

改定

改定日
（提出年月日）改定内容
・改 42 の「5.12 スロッシングによる貯留堰貯水量に対する影響評価

改 56

H30.6.21について」を改定
・改 42 の「6.8.1.1 貯留堰の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 55 の「5.19 許容応力度法における許容限界について」を改定
・改 56 の「5.12 スロッシングによる貯留堰貯水量に対する影響評価

改 57

H30.6.25について」を改定
・「6.1.2

鋼製防護壁アンカーに関する補足説明」を新規作成し，追

加

改 58

H30.6.26

・改 52 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」，「6.10.3 加振試験の条件について」及び「6.10.4 津波監視設備の設備構成及び電源構成について」を改定・「6.10.2 取水ピット水位計及び潮位計の設計に関する補足説明」を新規作成し，追加

改 59

H30.6.26

改 60

H30.6.27

改 61

H30.6.28

改 62

H30.6.28

改 63

H30.6.29

改 64

H30.6.29

改 65

H30.7.3

改 66

H30.7.4

改 67

H30.7.4・改 53 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定
・「5.11 浸水防護施設の評価における衝突荷重，風荷重及び積雪荷重について」及び「5.15 地殻変動後の基準津波襲来時における海水ポ
ンプの取水性への影響について」を新規作成し，追加・改 58 の「6.10.4 津波監視設備の設備構成及び電源構成について」を登載（変更なし）
・改 57 の「6.1.2 鋼製防護壁アンカーに関する補足説明」を改定
・「6.11 耐震計算における材料物性値のばらつきの影響に関する補足説明」を新規作成し，追加
・「6.14 杭－地盤相互作用バネの設定について」を新規作成し，追加・改 59 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定（抜粋版）
・改 28 の「6.8.2 貯留堰取付護岸に関する補足説明」を改定
・改 33 の「6.4.1.2 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の強度計算書に関する補足説明」を改定
・改 56 の「6.8.1.1 貯留堰の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 58 の「6.10.2 取水ピット水位計及び潮位計の設計に関する補足
説明」を改定・「5.15 地殻変動後の津波襲来時における海水ポンプの取水性への影
響について」に名称を変更
・改 58 の内，「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定
・改 28 の内，「6.5.1.1 防潮扉の耐震計算書に関する補足説明」を改
定・「5.5 津波防護施設のアンカーボルトの設計について」を新規作成
し，追加・改 60 の「5.11 浸水防護施設の評価における衝突荷重，風荷重及び積雪荷重について」，「5.15 地殻変動後の基準津波襲来時における海水ポンプの取水性への影響について」及び「6.10.4 津波監視設備の設備構成及び電源構成について」を改定

vi

改定

改定日
（提出年月日）改 68

H30.7.5

改 69

H30.7.6

改 70

H30.7.6

改 71

H30.7.11

改 72

H30.7.11

改 73

H30.7.11

改 74

H30.7.12

改 75

H30.7.17

改 76

H30.7.18

改 77
改 78

H30.7.19
H30.7.23

改定内容・改 56 の「5.12 スロッシングによる貯留堰貯水量に対する影響評価について」を改定
・改 24 の「6.3.1.1 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 32 の「6.7.1.1 構内排水路逆流防止設備の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 32 の「6.1.1.1 鋼製防護壁の耐震計算書に関する補足説明」を改定
・改 33 の「6.8.1.2 貯留堰の強度計算書に関する補足説明」を改定
・改 33 の「6.3.1.2 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の強度計算書に関する補足説明」を改定
・改 36 の「6.5.1.2 防潮扉の強度計算書に関する補足説明」を改定
・改 44 の「6.2.1.1 鉄筋コンクリート防潮壁の耐震計算書に関する補足説明資料」を改定
・「6.7.1.2 構内排水路逆流防止設備の強度計算書に関する補足説
明」を新規作成し，追加・改 33 の「6.2.1.2 鉄筋コンクリート防潮壁の強度計算書に関する補足説明資料」を改定
・改 36 の「6.1.1.2 鋼製防護壁の強度計算書に関する補足説明」を改定
・改 62 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定（抜粋版）
・改 65 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定
・改 52 の「6.10.1 津波・構内監視カメラの設計に関する補足説明」
を改定
・「3.2 海水ポンプの波力に対する強度評価について」を新規作成し，追加
・改 67 の内，「5.15 地殻変動後の基準津波襲来時における海水ポン
プの取水性への影響について」を改定
・改 71 の「6.1.3 止水機構に関する補足説明」を改定（抜粋版）
・改 72 の「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」を改定
・「5.3 強度計算に用いた規格・基準について」及び「6.9.3 津波荷重（突き上げ）の強度評価における鉛直方向荷重の考え方について」を新規作成し，追加
・改 64 の「6.10.2 取水ピット水位計及び潮位計の設計に関する補足
説明」を改定・改 58 の「6.10.3 加振試験の条件について」を改定
・改 67 の「6.10.4 津波監視設備の設備構成及び電源構成について」を改定
・「2.1 津波防護対象設備の選定及び配置について」を新規作成し，追加
・改 61 の「6.1.2 鋼製防護壁アンカーに関する補足説明」を改定
・改 77 の「6.1.2 鋼製防護壁アンカーに関する補足説明」を改定

vii

改定

改定日
（提出年月日）改 79

H30.7.24

改 80

H30.7.25

改 81
改 82

H30.7.27
H30.7.27

改定内容・改 75 の「5.3 強度計算に用いた規格・基準について」，「6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明」，「6.9.3 津波荷重（突き上げ）の強度評価における鉛直方向荷重の考え方について」及び「6.10.2 取水ピット水位計及び潮位計の設計に関する補足説明」を改定
・「3.3 除塵装置の取水性の影響について」及び「6.2.2 フラップゲートに関する補足説明」を新規作成し，追加・改 48 のうち，「4.3 漂流物荷重について」を改定
・改 44 のうち，「5.10.8 構内排水路逆流防止設備」を改定

viii

下線は，今回提出資料を示す。
目

次
[

1.

入力津波の評価]内は，当該箇所を提出（最新）したときの改訂を示

1.1 潮位観測記録の考え方について[改 37 H30.5.17]す。

1.2 遡上・浸水域の評価の考え方について[改 12 H30.3.1]
1.3 港湾内の局所的な海面の励起について[改 37 H30.5.17]
1.4 津波シミュレーションにおける解析モデルについて[改 12 H30.3.1]
1.5 入力津波のパラメータスタディの考慮について[改 29 H30.4.19]
1.6 ＳＡ用海水ピットの構造を踏まえた影響の有無の検討[改 13 H30.3.6]2.

津波防護対象設備

2.1 津波防護対象設備の選定及び配置について[改 76 H30.7.18]
3.

取水性に関する考慮事項

3.1 砂移動による影響確認について[改 37 H30.5.17]
3.2 海水ポンプの波力に対する強度評価について[改 73 H30.7.11]
3.3 除塵装置の取水性の影響について[改 80 H30.7.25]
4.

漂流物に関する考慮事項

4.1 設計に用いる遡上波の流速について[改 32 H30.5.1]
4.2 漂流物による影響確認について[改 26 H30.4.13]
4.3 漂流物荷重について[改 81 H30.7.27]
5.

設計における考慮事項

5.1 地震と津波の組合せで考慮する荷重について[改 7 H30.2.19]
5.2 耐津波設計における現場確認プロセスについて[改 12 H30.3.1]
5.3 強度計算に用いた規格・基準について[改 79 H30.7.24]
5.4 津波波力の選定に用いた規格・基準類の適用性について[改 31 H30.4.26]
5.5 津波防護施設のアンカーボルトの設計について[改 67 H30.7.4]
5.6 浸水量評価について[改 26 H30.4.13]
5.7 自然現象を考慮する浸水防護施設の選定について[改 15 H30.3.9]
5.8 浸水防護に関する施設の機能設計・構造設計に係る許容限界について[改 54 H30.6.20]
5.9 浸水防護施設の強度計算における津波荷重，余震荷重及び漂流物荷重の組合せについて[改 20H30.4.4]
5.10 浸水防護施設の設計における評価対象断面の選定について
5.10.1 概要[改 5 H30.2.13]
5.10.2 防潮堤（鋼製防護壁）[改 31 H30.4.26]
5.10.3 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁）[改 38 H30.5.18]
5.10.4 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア））[改 24 H30.4.11]
5.10.5 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）[改 55 H30.6.20]
5.10.6 貯留堰及び貯留堰取付護岸[改 42 H30.5.31]
5.10.7 防潮扉[改 55 H30.6.20]
5.10.8 構内排水路逆流防止設備[改 82 H30.7.27]
1

5.11 浸水防護施設の評価における衝突荷重，風荷重及び積雪荷重について[改 67 H30.7.4]
5.12 スロッシングによる貯留堰貯水量に対する影響評価について[改 68 H30.7.5]
5.13 防潮堤止水ジョイント部材及び鋼製防護壁シール材について
5.13.1 防潮堤止水ジョイント部材について[改 16 H30.3.19]
5.13.2 鋼製防護壁シール材について[改 47 H30.6.8]
5.14 東海発電所の取放水路の埋戻の施工管理要領について[改 47 H30.6.8]
5.15 地殻変動後の津波襲来時における海水ポンプの取水性への影響について[改 67 H30.7.4]
5.16 強度計算における津波時及び重畳時の荷重作用状況について[改 47 H30.6.8]
5.17 津波に対する止水性能を有する施設の評価について[改 28 H30.4.19]
5.18 津波荷重の算出における高潮の考慮について[改 7 H30.2.19]
5.19 許容応力度法における許容限界について[改 55 H30.6.20]
6.

浸水防護施設に関する補足資料[]内は，当該箇所を提出（最新）したときの改訂を示す。

6.1 鋼製防護壁に関する補足説明
6.1.1 鋼製防護壁の設計に関する補足説明
6.1.1.1 鋼製防護壁の耐震計算書に関する補足説明[改 69 H30.7.6]
6.1.1.2 鋼製防護壁の強度計算書に関する補足説明[改 69 H30.7.6]
6.1.2 鋼製防護壁アンカーに関する補足説明[改 78 H30.7.23]
6.1.3 止水機構に関する補足説明[改 74 H30.7.12]
6.2 鉄筋コンクリート防潮壁に関する補足説明
6.2.1 鉄筋コンクリート防潮壁の設計に関する補足説明
6.2.1.1 鉄筋コンクリート防潮壁の耐震計算書に関する補足説明資料[改 69 H30.7.6]
6.2.1.2 鉄筋コンクリート防潮壁の強度計算書に関する補足説明資料[改 69 H30.7.6]
6.2.2 フラップゲートに関する補足説明[改 80 H30.7.25]
6.3 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）に関する補足説明
6.3.1 鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の設計に関する補足説明
6.3.1.1

鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の耐震計算書に関する補足説明[改 69H30.7.6]

6.3.1.2

鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリア）の強度計算書に関する補足説明[改 69H30.7.6]

6.4 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁に関する補足説明
6.4.1 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計に関する補足説明
6.4.1.1 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の耐震計算書に関する補足説明[改 51 H30.6.15]
6.4.1.2 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の強度計算書に関する補足説明[改 63 H30.6.29]
6.5 防潮扉に関する補足説明
6.5.1 防潮扉の設計に関する補足説明[改 50 H30.6.12]
6.5.1.1 防潮扉の耐震計算書に関する補足説明[改 66 H30.7.4]（土木）6.5.1.2 防潮扉の強度計算書に関する補足説明[改 69 H30.7.6]
6.6 放水路ゲートに関する補足説明
6.6.1 放水路ゲートの設計に関する補足説明[改 50 H30.6.12]
2

6.7 構内排水路逆流防止設備に関する補足説明
6.7.1 構内排水路逆流防止設備の設計に関する補足説明[改 39 H30.5.22]
6.7.1.1 構内排水路逆流防止設備の耐震計算書に関する補足説明[改 69 H30.7.6]
6.7.1.2 構内排水路逆流防止設備の強度計算書に関する補足説明[改 69 H30.7.6]
6.8 貯留堰に関する補足説明
6.8.1 貯留堰の設計に関する補足説明
6.8.1.1 貯留堰の耐震計算書に関する補足説明[改 63 H30.6.29]
6.8.1.2 貯留堰の強度計算書に関する補足説明[改 69 H30.7.6]
6.8.2 貯留堰取付護岸に関する補足説明[改 63 H30.6.29]
6.9 浸水防護設備に関する補足説明
6.9.1 浸水防止蓋，水密ハッチ，水密扉，逆止弁及び貫通部止水処置の設計に関する補足説明[改79 H30.7.24]
6.9.2 逆止弁を構成する各部材の評価及び機能維持の確認方法について[改 40 H30.5.25]
6.9.3 津波荷重（突き上げ）の強度評価における鉛直方向荷重の考え方について[改 79 H30.7.24]
6.10 津波監視設備に関する補足説明
6.10.1 津波・構内監視カメラの設計に関する補足説明[改 72 H30.7.11]
6.10.2 取水ピット水位計及び潮位計の設計に関する補足説明[改 79 H30.7.24]
6.10.3 加振試験の条件について[改 75 H30.7.17]
6.10.4 津波監視設備の設備構成及び電源構成について[改 76 H30.7.18]
6.11 耐震計算における材料物性値のばらつきの影響に関する補足説明[改 61 H30.6.28]
6.12 止水ジョイント部の相対変位量に関する補足説明[改 38 H30.5.18]
6.13 止水ジョイント部の漂流物対策に関する補足説明[改 31 H30.4.26]
6.14 杭－地盤相互作用バネの設定について[改 61 H30.6.28][]内は，当該箇所を提出（最新）したときの改訂を示す。

3

5.10.8 構内排水路逆流防止設備
構内排水路は，入口側集水桝，貫通部排水管，出口側集水桝，構内排水路逆流防止設備からなる（図 5.10.8－2 及び図 5.10.8－5 参照）。構内排水路は，大きく分けて，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の杭間部に設置するもの（以下「杭間部」とする。）と鉄筋コン
クリート防潮壁部に設置するもの（以下「ＲＣ防潮壁部」とする。）の２つの構造形式に区分される。構内排水路の平面位置図を図 5.10.8－1 に示す。
構内排水路（杭間部）の出口側集水桝は，鋼管杭基礎を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する。構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の入口側及び出口側集水桝は，鉄筋コンク
リート防潮壁の底版と鉄筋により一体化し，貫通部排水管が鉄筋コンクリート防潮壁内を貫通する構造である。
本資料では，津波防護施設である「構内排水路逆流防止設備」及びこの間接支持構造物
である「出口側集水桝」に対する耐震評価の断面選定を記載する。
構内排水路（杭間部）の断面図を図 5.10.8－2 に，平面図を図 5.10.8－3 に，出口側集水桝の構造図を図 5.10.8－4 に，構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の断面図を図 5.10.8－5 に，平面図を図 5.10.8－6 に，入口側及び出口側集水桝の構造図を図 5.10.8－7 に示す。

Ⅴ区間

Ⅳ区間

1.排水系統Ⅱ-2
2.排水系統Ⅱ-1

Ⅰ区間

3.排水系統Ⅰ-3
Ⅲ区間
4.排水系統Ⅰ-2
構内排水路（ＲＣ防潮壁部）

5.排水系統Ⅳ-2

構内排水路（杭間部）

6.排水系統Ⅳ-1
7.排水系統Ⅲ-2
8.排水系統Ⅴ
Ⅱ区間：逆流防止設備

Ⅰ区間

9.排水系統Ⅲ-1：貫通部排水管

図 5.10.8－1 構内排水路の平面位置図

5.10－951図 5.10.8－2 構内排水路（杭間部：排水系統Ⅰ-2）断面図

図 5.10.8－3 構内排水路（杭間部：排水系統Ⅰ-2）平面図

5.10－962図 5.10.8－4（1） 構内排水路（杭間部） 出口側集水枡構造図(排水系統Ⅰ-2)

5.10－973

(排水系統Ⅱ-1)(排水系統Ⅰ-3)

図 5.10.8－4（2） 構内排水路（杭間部） 出口側集水枡構造図(排水系統Ⅰ-3・Ⅱ-1)

5.10－984

(排水系統Ⅲ-1)(排水系統Ⅱ-2)

図 5.10.8－4（3） 構内排水路（杭間部） 出口側集水枡構造図(排水系統Ⅱ-2・Ⅲ-1)

5.10－995

(排水系統Ⅴ)(排水系統Ⅲ-2)

図 5.10.8－4（4） 構内排水路（杭間部） 出口側集水枡構造図(排水系統Ⅲ-2・Ⅴ)

5.10－1006図 5.10.8－5 構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の断面図

図 5.10.8－6（1） 構内排水路（ＲＣ防潮壁部：排水系統Ⅳ-1）の平面図

5.10－1017図 5.10.8－6（2） 構内排水路（ＲＣ防潮壁部：排水系統Ⅳ-2）の平面図

5.10－1028図 5.10.8－7（1） 構内排水路（ＲＣ防潮壁部）（排水系統Ⅳ-1，Ⅳ-2）入口側集水桝構造図5.10－1039図 5.10.8－7（2） 構内排水路（ＲＣ防潮壁部）（排水系統Ⅳ-1，Ⅳ-2）出口側集水桝構造図5.10－10410

(1) 評価候補断面の特徴
a.

杭間部
構内排水路（杭間部）は，防潮堤の評価候補断面の特徴において設定した 5 区間のうち，Ⅱ区間，Ⅲ区間及びⅣ区間に設置される。Ⅱ区間は比較的津波高さが高く第四紀層が薄い区間であり，Ⅲ区間は比較的津波高さが高く第四紀層が厚く堆積している区間，
Ⅳ区間は比較的津波高さが低く第四紀層が厚く堆積している区間である。
構内排水路（杭間部）の評価候補断面の特徴を表 5.10.8－1 に示す。また，各排水系
統位置の地質縦断図を図 5.10.8－8 に示す。
表 5.10.8－1 構内排水路（杭間部）の評価候補断面の特徴

断面
(排水

区間＊

構造的特徴

入力津波高さ

系統)

Ⅰ-2

Ⅰ-3

Ⅱ-1

Ⅱ-2

Ⅲ-1

Ⅲ-2

Ⅴ

Ⅲ区間

Ⅲ区間

Ⅳ区間

Ⅳ区間

Ⅱ区間

Ⅱ区間

Ⅱ区間

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

出口側集水桝
底版上面標高周辺地質

第四紀層が厚く
T.P.＋17.9 m

T.P.＋0.7 m

堆積し，岩盤上
面標高が低い。
第四紀層が厚く

T.P.＋17.9 m

T.P.＋0.9 m

堆積し，岩盤上
面標高が低い。
第四紀層が厚く

T.P.＋15.4 m

T.P.＋1.4 m

堆積し，岩盤上
面標高が低い。
第四紀層が厚く

T.P.＋15.4 m

T.P.＋1.7 m

堆積し，岩盤上
面標高が低い。
第四紀層が薄く

T.P.＋17.9 m

T.P.＋4.7 m

堆積し，岩盤上
面標高が高い。
第四紀層が薄く

T.P.＋17.9 m

T.P.＋4.6 m

堆積し，岩盤上
面標高が高い。
第四紀層が薄く

T.P.＋17.9 m

T.P.＋4.5 m

堆積し，岩盤上
面標高が高い。

間接支持
する設備

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

注記 *：「5.10.5 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）」の図 5.10.5－4 図 評価候補断面の平面図において設定した区間

5.10－105

11

排水系統
Ⅴ

排水系統
Ⅲ-1

排水系統
Ⅲ-2

Ag1

Ⅰ区間

排水系統
Ⅰ-2

排水系統
Ⅰ-3

Ⅱ区間

Ag2

Km

du
Ac
As

Ⅲ区間

排水系統
Ⅱ-1 排水系統
Ⅱ-2

Ⅳ区間

Ⅲ区間

Ⅰ区間

Ⅴ区間

図 5.10.8－8 構内排水路（杭間部）の地質縦断図b.

ＲＣ防潮壁部
構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の設置位置は比較的津波高さが高く，排水系統Ⅳ-1 では第四紀層が薄い箇所，排水系統Ⅳ-2 では第四紀層が厚く堆積している箇所に位置する。
構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の評価候補断面の特徴を表 5.10.8－2 に示す。
表 5.10.8－2 構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の評価候補断面の特徴
断面
(排水

構造的特徴

入力津波高さ設置地盤標高

周辺地質

系統)

Ⅳ-1

Ⅳ-2

・ＲＣ防潮壁と一体構造である。

・ＲＣ防潮壁と一体構造である。

第四紀層が薄く
T.P.＋17.9 m

T.P.＋2.7 m

堆積し，岩盤上
面標高が高い。
第四紀層が厚く

T.P.＋17.9 m

T.P.＋2.7 m

堆積し，岩盤上
面標高が低い。

間接支持
する設備

フラップ
ゲート

フラップ
ゲート

5.10－10612

(2) 評価対象断面の選定
a.

杭間部
構内排水路（杭間部）の評価対象断面は，構成部材(鋼管杭，出口側集水桝，構内排水路逆流防止設備)毎に選定する。鋼管杭及び出口側集水桝に対しては津波波圧及び地盤変位並びにせん断ひずみに着目し，構内排水路逆流防止設備の加速度応答を抽出する断面に対しては加速度に着目して評価対象断面を選定する。
鋼管杭及び出口側集水桝の断面選定は，津波波圧が比較的大きくなることが想定される集水桝の底版上面標高が低い排水系統Ⅰ－２及び排水系統Ⅰ－３を評価候補対象とする。図 5.10.8－9 に示すように排水系統Ⅰ－２及び排水系統Ⅰ－３は，それぞれ鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の断面選定における評価対象候補断面のうち地点⑦断面及び地点⑧断面の近傍にあることから，各地点での１次元地震応答解析による応答を比較する。

図 5.10.8－9 排水系統と地点断面位置の関係
地点⑦断面（排水系統Ⅰ－２）及び地点⑧断面（排水系統Ⅰ－３）における地表面最大変位発生時刻の変位分布を図 5.10.8－10，最大せん断ひずみ発生時刻のせん断ひずみ
分布を図 5.10.8－11，最大せん断ひずみ発生時刻の変位分布を図 5.10.8－12 に示す。図5.10.8－12 には，地表面最大変位が発生した地震波の地表面最大変位発生時刻の変位分布を重ねている。
地点⑧断面（排水系統Ⅰ－３）のＡｇ2 層上部の変位は地点⑦断面（排水系統Ⅰ－２）よりも大きいが，最大せん断ひずみは地点⑦断面（排水系統Ⅰ－２）の方が地点⑧断面（排水系統Ⅰ－３）よりも大きくなった。
そこで，排水系統Ⅰ－2 断面に対して最大せん断ひずみが発生したＳs－３１の地震波を用いて，敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性により地盤を強制的に液状化させることを仮定したケースにおける１次元有効応力解析を実施した。最大せん
断ひずみ発生時刻の平均有効主応力及びせん断ひずみの深度分布により地盤剛性及び反力上限値を求めたバイリニア型の地盤バネを設定し，同時刻の地盤変位の深度分布を鋼管杭に与えた時の曲げモーメント分布をフレーム解析により算出した。また，排水系統
Ⅰ－3 断面については地表面最大変位が発生したＳs－Ｄ１の地震波を用いて，敷地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性により地盤を強制的に液状化させることを仮定したケースにおける１次元有効応力解析を実施した。地表面最大変位発生時刻の平5.10－10713

均有効主応力及びせん断ひずみの深度分布により地盤剛性及び反力上限値を求めたバイリニア型の地盤バネを設定し，同時刻の地盤変位の深度分布を鋼管杭に与えた時の曲げモーメント分布をフレーム解析により算出した。
1 次元有効応力解析における地盤の変位分布を図 5.10.8－13 に，せん断ひずみ分布を
図 5.10.8－14 に，フレーム解析による鋼管杭の変位分布を図 5.10.8－15 に，鋼管杭の曲げモーメント分布を図 5.10.8－16 に示す。
構内排水路（杭間部）の断面選定においては，表 5.10.8－3 に示すように，排水系統
Ⅰ－2 断面の最大せん断ひずみ及び鋼管杭に発生する曲げモーメントが排水系統Ⅰ－3 断
面よりも大きいことから，排水系統Ⅰ－2 断面を評価対象断面に選定する。
表 5.10.8－3 評価対象断面選定結果
Ａｇ2 層上部の変位（m）

最大せん断
ひずみ（%）

最大曲げモーメント（kN・m）

評価
断面選定結果
最大せん断ひず排水系統
Ⅰ－2 断面み及び最大曲げ1.02×104
0.194(Ｓs－３１)

0.78(Ｓs－３１)（最大せん断ひずみ
発生時刻）（地点⑦断面）モーメントが大○きいため，評価
対象断面に選定する。
[断面①]
排水系統Ⅰ－2断面に比べて，

8.08×10排水系統
Ⅰ－3 断面0.205(Ｓs－Ｄ１)

0.76(Ｓs－３１)3（地表面最大変位（地点⑧断面）

発生時刻）

最大せん断ひず－み及び最大曲げモーメントが小さいため，評価
対象断面に選定しない。

注記（ ）内は最大値が発生した地震動名を示す。

5.10－10814

5EL.＋4.00 m

du層

EL.＋6.69 m

EL.＋0.52 m

5

Ag2層

-5

EL.－6.38 m

Ss-21_EW

Ag1層

Ss-22_EW

As層

Ss-22_NS

0.2

Ss-14_NS
Ss-21_EW
Ss-21_NS

EL.－39.21 m

As層
Ac層
EL.－43.65 m

-45

Ss-31

Ag1層

Ss-14_EW-35

Ss-21_NS-55

EL.－40.10 m

Ss-22_EW

As層
EL.－47.26 m
EL.－48.65 m Ag1層
EL.－52.04 m Ac層
EL.－53.27 m As層

Ss-22_NS
Ss-31

Ag1層
Km層

-65
0.1
0.15
変位(m)

Ss-13_EW

Ac層

EL.－58.40 m

0.05

Ss-12_NS

-25

Km層

0

Ss-12_EW

As層

Ss-13_NS

Ss-14_NS

Ac層
As層

-65

0.25

0

地点⑦断面（排水系統Ⅰ－２）

0.05

0.1 0.15
変位(m)

0.2

0.25

地点⑧断面（排水系統Ⅰ－３）

図 5.10.8－10 評価候補断面における地表面最大変位発生時刻の変位分布
5EL.＋4.00 m
EL.＋0.52 m

EL.＋6.69 m

du層
5

-5

EL.－6.38 m

Ss-11_EW
EL.－5.31 m

Ss-12_EW-15
EL.－19.97 m

As層

EL.－22.32 m

Ac層

Ss-D1

Ag2層

Ss-11_EW

As層

Ss-11_NS
Ss-12_EW

Ac層
EL.－12.82 m

Ss-12_NS

EL.－17.44 m

EL.－23.44 m

EL.－4.99 m-5

Ss-11_NS

Ac層

-25

du層
EL.＋1.36 m

Ss-D1

Ag2層

EL.－15.07 m
EL.－16.27 m
EL.－17.03 m-15

Ss-13_EW

Ss-12_NS

As層
Ac層
As層

Ss-13_EW
Ss-13_NS

Ss-13_NS

As層

Ss-14_EW

標高（m）

Ss-14_EW

標高（m）

標高(m)

-15

標高(m)

Ss-14_EW

EL.－53.50 m
EL.－57.46 m

Ss-11_NS

EL.－15.07 m
EL.－16.27 m Ac層
EL.－17.03 m As層

Ss-13_NS

As層-55EL.－12.82 m

Ss-13_EW

EL.－37.08 m

EL.－49.69 m

Ss-11_EW

Ss-12_NS

Ac層-45

Ss-11_NS

Ac層

Ss-12_EW-25

EL.－43.26 m
EL.－45.30 m

Ss-11_EW

As層

EL.－5.31 m

Ss-D1

As層
EL.－19.97 m
EL.－22.32 m Ac層
EL.－23.44 m As層

EL.－41.35 m

EL.－4.99 m-5

EL.－17.44 m

-35

Ss-D1
Ag2層

Ac層

-15

du層

EL.＋1.36 m

Ss-14_NS

Ac層

Ss-21_EW-25
Ss-14_NS

Ac層

Ss-21_EW-35
Ss-21_NS
EL.－37.08 m

-45

As層

Ss-22_EW

EL.－41.35 m

Ac層

Ss-22_NS

EL.－43.26 m
EL.－45.30 m

As層

EL.－49.69 m
EL.－53.50 m-55
EL.－57.46 m

EL.－39.21 m
EL.－40.10 m
EL.－43.65 m

Ss-31

Ag1層

Ss-21_NS-35-45EL.－47.26 m
EL.－48.65 m

As層EL.－52.04 m
EL.－53.27 m

Ag1層

-55
EL.－58.40 m

Km層

0.25

0.5

0.75

Ac層

Ss-22_NS

As層
Ag1層
Ac層
As層

Ss-31

Ag1層

Km層

-65
0

Ss-22_EW

As層

-65

1

0

せん断ひずみ（％）

0.25

0.5

0.75

1

せん断ひずみ（％）

地点⑦断面（排水系統Ⅰ－２）

地点⑧断面（排水系統Ⅰ－３）

図 5.10.8－11 評価候補断面における最大せん断ひずみ発生時刻のせん断ひずみ分布5.10－10915

5EL.＋4.00 m

EL.＋6.69 m

du層

EL.＋0.52 m

5

Ss-D1

du層

EL.＋1.36 m

Ag2層

Ss-D1

Ss-11_EW-5
EL.－6.38 m

Ag2層

Ss-11_NS

EL.－4.99 m-5

Ss-12_EW

Ac層

Ss-11_NS

Ac層-15EL.－19.97 m As層
EL.－22.32 m Ac層

Ss-12_EW

Ss-12_NS

EL.－12.82 m

Ss-13_EW

EL.－15.07 m As層
EL.－16.27 m Ac層

EL.－17.44 m-15

EL.－17.03 m As層

Ss-13_NS

EL.－23.44 m As層-25

Ss-14_NS

Ac層

Ss-21_EW
EL.－37.08 m

As層

EL.－43.26 m Ac層
EL.－45.30 m As層

-45

-25

Ac層

-35
EL.－39.21 m

Ss-22_NS

EL.－40.10 m
EL.－43.65 m

Ac層

EL.－47.26 m
EL.－48.65 m

As層
Ag1層

-45

EL.－49.69 m

EL.－53.50 m-55

Ss-31(地表面最大変位発生時刻)

As層

Ag1層

Km層

0.15

0.2

Ss-22_EW
Ss-22_NS

Ag1層

Ss-31
Ss-D1(地表面最大変位発生時刻)

Km層

-65
0.1

Ac層
As層

Ss-21_NS

EL.－53.27 m-55

EL.－58.40 m

0.05

As層

EL.－52.04 m

EL.－57.46 m

0

Ss-14_EW

Ss-21_EW

Ss-22_EW

Ss-31

Ag1層

Ss-13_EW

Ss-14_NS

Ss-21_NS

EL.－41.35 m

Ss-12_NS

Ss-13_NS

標高（m）

標高（m）

Ss-14_EW-35

Ss-11_EW

As層

EL.－5.31 m

-65

0.25

0

変位（m）

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

変位（m）

地点⑦断面（排水系統Ⅰ－２）

地点⑧断面（排水系統Ⅰ－３）

図 5.10.8－12 Ⅲ区間の評価候補断面における最大せん断ひずみ発生時刻の変位分布
510EL.＋4.00 m
EL.＋0.52 m

du層

EL.＋6.68 m

Ss-31

Ag2層

-5

du層

EL.＋1.11 m

Ss-D1

0

EL.－6.38 m

Ag2層
EL.－7.46 m

Ac層

-15

-10

標高(m)

Ac層

-35

EL.－37.08 m

As層
Ac層
As層

EL.－41.35 m
EL.－43.26 m
EL.－45.30 m

-45

-55

EL.－49.69 m

Ag1層EL.－53.50 m

As層

EL.－57.46 m

Ag1層

EL.－17.14 m

-20
標高（ｍ）

EL.－22.32 m
EL.－23.44 m

As層
Ac層
As層

EL.－16.33 m

As層
Ac層
As層

EL.－19.97 m

-25

Ac層

EL.－13.27 m

EL.－17.44 m

EL.－20.13 m

Ac層

-30
EL.－33.37 m

As層

EL.－34.91 m

-40

Ac層
EL.－45.34 m

As層

EL.－47.00 m Ag1層
EL.－50.85 m

-50

Ac層
As層
EL.－54.90 m Ag1層

EL.－52.27 m

EL.－58.37 m

-60

Km層

Km層

-65
0

0.1

0.2
変位(m)

0.3

-70

0.4

0

排水系統Ⅰ－２断面

0.1
0.2
0.3
変位（ｍ）

0.4

排水系統Ⅰ－３断面

図 5.10.8－13 評価候補断面における地盤変位分布（1 次元有効応力解析）

5.10－110

16

5

10

EL.＋4.00 m
EL.＋0.52 m

du層

EL.＋6.68 m

Ss-31

Ag2層

-5

du層

EL.＋1.11 m

Ss-D1

0

EL.－6.38 m

Ag2層
EL.－7.46 m

Ac層

-15

-10
EL.－13.27 m

EL.－17.44 m

標高(m)

Ac層

-35

EL.－37.08 m

As層
Ac層
As層

EL.－41.35 m
EL.－43.26 m
EL.－45.30 m-45

EL.－49.69 m

-55

As層

EL.－57.46 m

Ag1層

EL.－20.13 m

As層
Ac層
As層
Ac層

-30
EL.－33.37 m

As層

EL.－34.91 m

-40

Ac層
EL.－45.34 m

Ag1層EL.－53.50 m

EL.－17.14 m

-20
標高（ｍ）

EL.－22.32 m
EL.－23.44 m-25

EL.－16.33 m

As層
Ac層
As層

EL.－19.97 m

Ac層

As層

EL.－47.00 m Ag1層
EL.－50.85 m-50EL.－52.27 m

Ac層
As層

EL.－54.90 m Ag1層
EL.－58.37 m

-60

Km層

Km層

-65
0

-70

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
せん断ひずみ(％)

00.01 0.02 0.03 0.04 0.05
せん断ひずみ（％）

排水系統Ⅰ－２断面

排水系統Ⅰ－３断面

図 5.10.8－14 評価候補断面におけるせん断ひずみ分布（1 次元有効応力解析）
510EL.＋4.00 m
EL.＋0.52 m

du層

EL.＋6.68 m

Ss-31

Ag2層

-5

du層

EL.＋1.11 m

Ss-D1

0

EL.－6.38 m

Ag2層
EL.－7.46 m

Ac層

-15

-10

EL.－23.44 m

標高(m)

Ac層

-35

EL.－37.08 m

EL.－45.30 m

As層
Ac層
As層

EL.－49.69 m

Ag1層EL.－53.50 m

As層

EL.－57.46 m

Ag1層EL.－41.35 m
EL.－43.26 m

-45

-55

EL.－17.14 m

-20

標高（ｍ）

EL.－22.32 m

As層
Ac層
As層

EL.－16.33 m

As層
Ac層
As層

EL.－19.97 m

-25

Ac層

EL.－13.27 m

EL.－17.44 m

EL.－20.13 m

Ac層

-30
EL.－33.37 m

As層

EL.－34.91 m

-40

Ac層
EL.－45.34 m

As層

EL.－47.00 m
Ag1層
EL.－50.85 m

-50

Ac層
As層
EL.－54.90 m Ag1層

EL.－52.27 m

EL.－58.37 m

-60

Km層

Km層

-65
0

0.1

0.2
変位(m)

0.3

-70

0.4

0

排水系統Ⅰ－２断面

0.1
0.2
0.3
変位（ｍ）

0.4

排水系統Ⅰ－３断面

図 5.10.8－15 評価候補断面におけるフレーム解析による鋼管杭の変位分布

5.10－11117

5EL.＋4.00 m
EL.＋0.52 m

10du層

EL.＋6.68 m

Ss-31

Ag2層

-5

EL.＋1.11 m

du層

Ss-D1

0

EL.－6.38 m

Ag2層
EL.－7.46 m

Ac層

-15

-10
EL.－13.27 m

EL.－17.44 m
EL.－22.32 m
EL.－23.44 m

標高(m)

-25

Ac層

-35

EL.－37.08 m

EL.－45.30 m

As層
Ac層
As層

EL.－49.69 m

Ag1層EL.－53.50 m

As層

EL.－57.46 m

Ag1層EL.－41.35 m
EL.－43.26 m

-45

-55

EL.－16.33 m

As層
Ac層
As層

EL.－17.14 m

-20
標高（ｍ）

EL.－19.97 m

EL.－20.13 m

Ac層
As層
Ac層
As層
Ac層

-30
EL.－33.37 m

As層

EL.－34.91 m

-40

Ac層
EL.－45.34 m

As層

EL.－47.00 m Ag1層
EL.－50.85 m

-50

Ac層
As層
EL.－54.90 m Ag1層

EL.－52.27 m

EL.－58.37 m

-60

Km層

Km層

-65
0

-70

3000 6000 9000 12000 15000
曲げモーメント(kNm)

0排水系統Ⅰ－２断面

3000 6000 9000 1200015000
曲げモーメント（kNｍ）

排水系統Ⅰ－３断面

図 5.10.8－16 評価候補断面におけるフレーム解析による鋼管杭の曲げモーメント分布

5.10－11218

構内排水路逆流防止設備の加速度応答を抽出する断面に対しては，地表面加速度が大
きい断面を選定する。各排水系統が位置する地盤状況を考慮すると，第四紀層が薄く堆積し岩盤標高が高いⅡ区間が，Ⅲ区間やⅣ区間よりも加速度が大きくなる。そこで，Ⅱ区間を代表し，図 5.10.8－17 に示す鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の断面②を構内排水路逆流防止設備の加速度応答を抽出する評価対象断面とする。

Ⅴ区間

Ⅳ区間

1.排水系統Ⅱ-2
2.排水系統Ⅱ-1

Ⅰ区間

3.排水系統Ⅰ-3
Ⅲ区間
4.排水系統Ⅰ-2
構内排水路（ＲＣ防潮壁部）

5.排水系統Ⅳ-2

構内排水路（杭間部）

6.排水系統Ⅳ-1
7.排水系統Ⅲ-2
8.排水系統Ⅴ
断面②
Ⅱ区間：逆流防止設備

Ⅰ区間

9.排水系統Ⅲ-1：貫通部排水管

図 5.10.8－17 構内排水路逆流防止設備の加速度応答を抽出する評価対象断面5.10－11319b.

ＲＣ防潮壁部
構内排水路（ＲＣ防潮壁部）は，表 5.10.8－2 に示すとおり，排水系統Ⅳ-1 及びⅣ-2は津波高さが同じであり，津波波力の相違はない。また，排水系統Ⅳ-1 及びⅣ-2 は同一の構造である。
鉄筋コンクリート防潮壁の底版と一体化することから，鉄筋コンクリート防潮壁の地震応答解析により設計震度を求める。排水系統Ⅳ-1 の方がⅣ-2 に比べ第四紀層が薄く堆積し，岩盤上面標高が高いため，設計震度が大きくなる。
よって，排水系統Ⅳ-1 を評価対象断面とする。

(3) 評価対象断面の選定結果
a.

杭間部
構内排水路（杭間部）の評価対象断面の選定結果を表 5.10.8－4 に，選定した評価対
象断面図を図 5.10.8－18 に示す。

5.10－11420

5.11－115

21

Ⅳ区間

Ⅱ-2

である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造構造的特徴

T.P.＋15.4 m

T.P.＋15.4 m

T.P.＋17.9 m

T.P.＋17.9 m

入力津波高さT.P.＋1.7 m

T.P.＋1.4 m

T.P.＋0.9 m

T.P.＋0.7 m

底版上面標高出口側集水桝

面標高が低い。

堆積し，岩盤上第四紀層が厚く

面標高が低い。

堆積し，岩盤上第四紀層が厚く

面標高が低い。

堆積し，岩盤上第四紀層が厚く

面標高が低い。

堆積し，岩盤上第四紀層が厚く

周辺地質

ゲート

フラップ

ゲート

フラップ

ゲート

フラップ

ゲート

－

－

－

○

断面

する設備

フラップ

評価

間接支持

しない。

小さいため，評価対象断面とⅠ-3 断面に比べて津波波圧が排水系統Ⅰ-2 断面，排水系統

しない。

小さいため，評価対象断面とⅠ-3 断面に比べて津波波圧が排水系統Ⅰ-2 断面，排水系統

評価対象断面に選定しない。

げモーメントが小さいため，

最大せん断ひずみ及び最大曲排水系統Ⅰ－2 断面に比べて，評価対象断面に選定する。

げモーメントが大きいため，

最大せん断ひずみ及び最大曲選定結果

注記 *：「5.10.5 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）」の図 5.10.5－4 評価対象断面候補の平面配置図において設定した区間

Ⅳ区間

Ⅲ区間

Ⅰ-3

Ⅱ-1

Ⅲ区間

区間＊

Ⅰ-2

系統)

(排水

断面

表 5.10.8－4（1） 評価対象断面の選定結果（杭間部）(1/2)

5.11－116

22

である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造である。

・杭基礎構造構造的特徴

T.P.＋17.9 m

T.P.＋17.9 m

T.P.＋17.9 m

入力津波高さT.P.＋4.5 m

T.P.＋4.6 m

T.P.＋4.7 m

底版上面標高出口側集水桝

面標高が高い。

堆積し，岩盤上第四紀層が薄く

面標高が高い。

堆積し，岩盤上第四紀層が薄く

面標高が高い。

堆積し，岩盤上第四紀層が薄く

周辺地質

ゲート

フラップ

ゲート

フラップ

ゲート

－

－

－

断面

する設備

フラップ

評価

間接支持

しない。

小さいため，評価対象断面とⅠ-3 断面に比べて津波波圧が排水系統Ⅰ-2 断面，排水系統

しない。

小さいため，評価対象断面とⅠ-3 断面に比べて津波波圧が排水系統Ⅰ-2 断面，排水系統

しない。

小さいため，評価対象断面とⅠ-3 断面に比べて津波波圧が排水系統Ⅰ-2 断面，排水系統

選定結果

構内排水路逆流防止設備の加速度応答を抽出する評価対象断面は，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の断面②とする。

注記 *：「5.10.5 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁）」の図 5.10.5－4 評価対象断面候補の平面配置図において設定した区間

Ⅱ区間

Ⅱ区間

Ⅲ-2

Ⅴ

Ⅱ区間

区間*

Ⅲ-1

系統)

(排水

断面

表 5.10.8－4（2） 評価対象断面の選定結果（杭間部）(2/2)

図 5.10.8－18 構内排水路（杭間部）の評価対象断面（排水系統Ⅰ－2）

5.10－11723

b.

ＲＣ防潮壁部
構内排水路逆（ＲＣ防潮壁部）の評価対象断面の選定結果を表 5.10.8－5 に，選定した評価対象断面図を図 5.10.8－19 に示す。

5.10－11824

5.11－119

25

Ⅳ-2

Ⅳ-1

系統)

(排水

断面

体構造である。

・ＲＣ防潮壁と一体構造である。

・ＲＣ防潮壁と一構造的特徴

T.P.＋17.9 m

T.P.＋17.9 m

入力津波高さT.P.＋2.7 m

T.P.＋2.7 m

設置地盤標高面標高が低い。

堆積し，岩盤上第四紀層が厚く

面標高が高い。

堆積し，岩盤上第四紀層が薄く

周辺地質

ゲート

フラップ

ゲート

－

○

断面

する設備

フラップ

評価

間接支持
選定結果

度が小さいため評価対象断面としない。

Ⅳ-1 に比べて第四紀層が厚く堆積し，設計震排水系統Ⅳ-1 と同一構造であるが，排水系統

度が大きいため評価対象断面とする。

Ⅳ-2 に比べて第四紀層が薄く堆積し，設計震排水系統Ⅳ-2 と同一構造であるが，排水系統

表 5.10.8－5 評価対象断面の選定結果（ＲＣ防潮壁部）

図 5.10.8－19 構内排水路（ＲＣ防潮壁部）の評価対象断面（排水系統Ⅳ-1）

5.10－120

26