ハードウェア取扱説明書

UNC-RP08A

AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.2
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP08-802B

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP08-802A

日付

変更内容

2018.09.19 リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP08-802B

2023.11.24 P5 目次更新、P6-7 文言追加・修正、P11 本製品正面のLED表（Ｖ－１．２）

修正、P20 会社情報更新、レイアウト調整ご注意

本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。



本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。



本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/20

はじめにこのたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために注意！
 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。

 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 LAN伝送ラインや入力ラインは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はトラブルの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/20

保証について本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年とします。

保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
(5) お客様のネットワーク環境の不具合等によりメールが送信されない場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

有償修理
保証期間後の調査および修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障の修理および故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。



部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/20

目次
取扱説明書変更履歴 ............................................................................................................................ 21仕様概要 ........................................................................................................................................ 62ハードウェア概要 .......................................................................................................................... 62-1 システム接続図 ............................................................................................................................ 62-2 ハードウェア諸元......................................................................................................................... 732-2-1

外形寸法 ............................................................................................................................... 72-2-2ACアダプタ概要 .................................................................................................................... 82-2-3機能、電気的特性 ................................................................................................................ 92-2-4

入力配線の接続 .................................................................................................................. 102-2-5LED表示 ............................................................................................................................... 112-2-6設定スイッチ ...................................................................................................................... 12設定 ............................................................................................................................................. 123-1 設定準備 ..................................................................................................................................... 123-2 インターネット設定項目 ............................................................................................................ 13
3-3 入力イベント概要....................................................................................................................... 14
3-4 メール設定 ................................................................................................................................. 14
3-4-1

Keep Aliveメール設定 ....................................................................................................... 15

3-5 設定内容の初期化....................................................................................................................... 15
3-6 本製品の工場出荷時デフォルト設定値 ...................................................................................... 164

入力要因の仕様 ........................................................................................................................... 17
4-1 入力シーケンスについて ............................................................................................................ 17
4-2 入力極性について....................................................................................................................... 18

5

トラブルシューティング ............................................................................................................. 19
パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています｡万が一、不足している物がありましたら､お買い求めの販売店にお問い合わせください｡
・本製品（1 台）・れんら君セットアップシート（1 部）・AC アダプタ（1 ヶ）5/20

1仕様概要・多忙なあなたの代わりに 24 時間大切なものをモニタするユニットです｡
・あらかじめ設定されたメッセージを発生したイベント（センサ検知等）により自動的にメールを送信しますので、万が一、異常が発生すれば、あなたの元へ設定されたメッセージが届きます｡
・既存の設備に取り付けることによって、設備のメンテナンス時期、異常などを自動送信しますので保守性を大幅に向上します｡また､簡易防犯等のシステム構築にも容易に活用できます｡
・SMTP 認証のメールシステムに対応しています。（ただし Gmail、hotmail には対応していません。暗号ビットは 128 ビットまで対応しています）

2

ハードウェア概要
2-1

システム接続図
無線LAN
アクセスポイント

インターネット接続機
ＬＡＮ
ルータ等

PWR
STAT
IN0
IN1

インターネット
本製品

ＬＡＮ

PWR
STAT
IN0
IN1

Eメール受信端末
無線LANコンバータ

本製品

システム接続図
本製品は有線 LAN に接続します｡
本製品をインターネットに接続するためにはルーター等インターネット接続機器が別途必要になります｡メール機能をご利用になるためにはメール送受信用のメールアカウントが別途必要になります｡
6/20

2-2

ハードウェア諸元

2-2-1 外形寸法
設定ｽｲｯﾁLANｺﾈｸﾀ
ﾛｯﾄｼｰﾙ
後面(83) 35mmDINﾚｰﾙ取付時
QRｺｰﾄﾞｼｰﾙ

(79) 直接取付時

MACｱﾄﾞﾚｽ
32.85715.8

44.74.53.5PWR

IN090

上面

82

STAT35mmDINﾚｰﾙ

R50.5(44.4)

IN1

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ用
ｺﾈｸﾀ

3.7

端子台配列

3.5Φ3.5

入力接点

右側面

LG 5V IN0 0V IN1 0V
前面
端子台（単位 mm）

外形寸法図＊AC アダプタの 5V(+)と端子台の 5V、0V(-)と端子台の 0V は内部でつながっています。
＊端子台の LG は 5V と 0V の中性点です。電気ノイズの影響が心配される場合はアースに接続してください。
端子台型式

MKDS1/6-3.5

PHOENIX CONTACT 社製； 0.14-1.5 ㎜2、AWG26-16

もしくはEK350V-06P

DINKLE 社製：0.14-1.5 ㎜2、AWG26-16

本製品は単独でインターネットに接続できません。メール受信端末等にメールを送信するためにはインターネット接続機器を別途ご用意ください｡

7/20

2-2-2 AC アダプタ概要
・ 形状：ウォールマウントタイプ
・ プラグ：外Φ5.5*内Φ2.1*9.5mm
・ ケーブル長：1500mm±30

垂直タイプ

Front-View

420.

Φ2.1

340.±
10.

Top-View
72.0±1.0

80.0±5.0

59.
0±10.

Side-View

LABEL
1500±30
Bottom -View

8/20

プラグ穴形状Φ5.5

170.

ACアダプタ概要
１，重量：165ｇ
２，ケーブル仕様：黒 UL2468 18AWG
３，プラグ：Φ5.5*Φ2.1*9.5mm
４，ケーブル長さ：1500mm
５、ケース外形：72mm(L)×34mm(W)×59mm(H) ±1.0６，難燃性：UL94V-0

2-2-3 機能、電気的特性
使 用 周 囲 温 度

0℃～+55℃

保存

温度 -20℃～+70℃

使用

湿度 35％～85％RH（結露なきこと）

雰囲

消費

気 腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと
電力 1.5Wmax.（DC5V負荷消費電流を含まず）

重A

量 約80g (ACアダプタ別)Cアダプ

タ 定格AC100V

端子台電流通過容量50/60Hz

最大入力AC240V

0.5Amax.（端子台の0V－0V間）

耐ノイ

ズ 電源端子±2kV

耐静電

気 接触/4kV (IEC61000-4-2 Level 2)

伝送線±1kV（IEC61000-4-4 Level 3）

気中/8kV (IEC61000-4-2 Level 3)
絶縁

抵

抗 外部端子と外箱間 20MΩ以上

耐

電圧 外部端子と外箱間 AC1000V

耐振動 10～55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠)

耐衝撃 100m/s2

接1分間(JIS C0041準拠)

地 D種接地（旧 第3種接地）E t h e r n e t 規 格 Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3準拠
デ ー タ 転 送 速 度 10Mbps/100Mbps自動認識
Ethernetインターフェ LANコネクタ(10BASE-T,100BASE-TX) ストレートケーブル／クロスケーブル
ス 自動判別イ
通信方式 Full/Half Duplex(自動切り替え)ポー

ト数 1ポート

ケーブルサポート

10BASE-T

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ3,4または5100BASE-TX

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ5(E)9/20（最長100m）（最長100m）

入力回路
入力電流入力回路

3mA以上

5V

内部
回1.2ｋΩ

IN路

2-2-4 入力配線の接続●入力端子について
入力 0、1 にはセンサーやスイッチ、5V 駆動の 3 線式センサー等を接続します｡

内5V部
回1.2ｋΩ

スイッチ
無電圧接点等IN路
5V0V
5V1.2ｋΩIN0V

入力配線接続図

10/20

3線式センサ（5V)

2-2-5 LED 表示
本製品正面の LED
ＰＷＲ

ＳＴＡＴ

意味

緑点灯

緑点灯

正常動作中（接点動作監視中）

緑点灯

消灯

状態監視解除（接点動作監視停止中）

赤点灯

消灯

電源投入時／再起動時※１

初期起動動作中、約３秒継続後、正常起動した
場合は PWR,STAT 共に緑点灯に変わります。
赤点灯の状態から変わらない場合はユニット異常の可能性があります。
赤点滅

消灯

E メール送信エラー、E メール受信エラー（約 0.5 秒間隔）

送信メールサーバーまたは受信メールサーバ
ーアクセスの失敗赤/緑交互点滅

緑点灯

IP アドレスの競合（約 0.5 秒間隔）

LAN 環境内に同 IP アドレスのネットワーク機器が接続されています。

橙点灯

消灯

緑点灯

緑早い点滅

CPU 異常入力０（１）設定で登録した E メール送信中（約 0.125 秒間隔） または、KeepAlive メール送信中。

※１

E メールサーバー設定(POP3)を設定した場合
は、受信メールサーバーへのアクセス中
緑点灯

緑緩やかな点滅

設定モード（約 1 秒間隔）

本体後面の設定スイッチを押下しながら電源投入した場合にこの状態で立ち上がります。

緑点滅

消灯

（約 0.25 秒間隔）

ファームウェアアップデート待機状態です。この状態の場合はファームウェアを更新しない限り監視状態で起動はできません。

※１ このときは READY 接点が閉じた状態です。その他の LED 表示時は開いた状態です。
入力 LEDＬＥＤ

発光色、状態

入力 LED

消灯

ＩＮ０ＩＮ１意味
入力接点 OFF 状態（オープンまたは入力 ON 電流値未達状態）

緑点灯

入力接点 ON 状態（入力 ON 電流値達成状態）

11/20

LAN コネクタ部 LED
LED（左）

LED（右）

OFF

OFF

緑点灯

黄点灯

LAN コネクタ表示条件

ユニットに電源供給されていない。または、LAN ケーブルの反対側がネットワーク機器に接続されていないなどユニット電源供給かつ LAN ケーブルが HUB やルーターなどのネットワーク機器に接続され、通信を行わず待機している状態
ネットワークに対して通信を行っている状態

黄点滅

PC との通信、メール送受信等

2-2-6 設定スイッチ
本製品は電源投入時、接点動作監視中で起動します。起動後、本製品後面の設定スイッチ（図２－２－１参照）を押すことにより接点動作監視中および接点動作監視停止の状態変更ができます。正
常動作中に設定スイッチを約 2 秒押せば状態が変更されます。接点動作監視停止の時は、入力接点の動作変化信号を受け付けません。

3

設定

本製品の設定は IE、Chrome や Firefox 等のブラウザソフトで行います。本製品は IP アドレスの取得が DHCP 自動取得になっていますのでいきなりブラウザソフトでアクセスすることが出来ません。専用アプリケーションソフトであるれんら君サーチソフト（簡易設定バージョン）を使用してれんら君を検索後にブラウザソフトを立ち上げ設定します。
3-1

設定準備

れんら君管理ツールは弊社のホームページにあります。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html
UNC-RP08A れんら君サーチソフト（最新版 簡易設定バージョン）
れんら君サーチソフト（最新版 簡易設定バージョン）を使用しれんら君を検索後、一覧表示にあるれんら君をクリックするとパソコンのブラウザソフトが自動で立ち上がりれんら君の設定ページが開きます。そこで各種設定を行います。詳細は設定ソフト取扱説明書(ソフトウェア取扱説明書)を参考にしてください。
12/20

3-2

インターネット設定項目

本製品はインターネット設定をすることでメールの送受信が行えるようになります｡
設定項目は次のようになります｡
設定項目
メール情報

送信用メール

送信メールサーバー(SMTP）※アカウント名・パスワードはポート番号

ログインユーザー名・ログイン

メールアカウント名

パスワードに該当する場合もあメールパスワードります。

受信用メール

受信メールサーバー(POP3)※コマンドメール不要の場合

ポート番号は未設定でも運用可能です。

メールアカウント名
メールパスワード

ネットワーク情報

ネットワーク情報

ＩＰアドレスゲートウェイ※DHCP 対応の場合は自動割付

サブネットマスク
ＤＮＳ情報

プライマリＤＮＳ
セカンダリＤＮＳ

注）本製品をインターネットに接続するためには、別途インターネットアクセスルーターが必要になります｡

13/20

3-3

入力イベント概要

本製品は入力設定をすることで、発生したイベント（入力検知等）に応じて自動的にメールを送信します｡設定した入力要因を満たせば、その時の状況に応じて設定されたメールを送信します｡
入力要因は、入力のエッジ極性および入力時間となります｡入力は 2 点装備しており、それぞれ独立して設定できます｡
入力要因は入力 1 点につき[入力 ON 動作条件]、[入力 OFF 動作条件]の 2 つを登録でき、 [ON]、[OFF]それぞれに 2 通メールを登録することができ、個別に登録できます｡

登録メール数：1 入力あたり ON、OFF それぞれ 2 通まで
登録メール本文総容量 ：1 メール英数文字 256 文字（全角 84 文字）まで

3-4メール設定

入力要因が満たされた時、その時の状況に応じて設定されたメール送信させることができます｡
設定内容＜入力設定項目＞
入力条件（入力のエッジ極性および入力時間）＜送信メール設定＞
送信先、送信元、件名、本文

メールのタイムスタンプは送信メールがメールサーバーに受信された時間になります｡

14/20

3-4-1 Keep Alive メール設定
本機が正常継続動作を設定日数経過したときに設定された送信先にメール送信を行います。
設定内容＜設定項目＞
送信条件（設定日数の経過時にメール送信：電源投入時を起点とします。）＜送信メール設定＞
送信先：任意設定（To、Cc、Bcc）
件名 ：[UNIT_NAME]KeepAliveMail-*（固定）本文 ：[UNIT_NAME] is alive.(固定)

3-5

設定内容の初期化

本製品に登録された設定内容を初期化（工場出荷状態）することができます。
初期化の方法は次のようになります。
①本製品後面の設定スイッチ押しながら、電源投入すると設定モードで起動して、STAT LED が緑点滅しますので一度押すのを止めます。
※設定モードでは接点動作監視は停止しています。初期化を行わず接点動作監視状態にしたい場合は、再度、電源投入を行って通常起動させてください。

②設定スイッチを再度長押します。
③約 3 秒間押し続けると PWR LED が赤点灯になるので手を離します。その後、初期化し自動で再起動を行います。
PWR と STAT が緑点灯すると正常に本製品は動作開始します。

15/20

3-6

本製品の工場出荷時デフォルト設定値

ネットワーク関連
設定項目

設定値

IP アドレス

DHCP 自動取得

サブネットマスク-

デフォルトゲートウェイ-

プライマリ DNS アドレス-

セカンダリ DNS アドレス-

SMTP サーバー

空白

SMTP ポート

587

SMTP 認証タイプ

SMTP-AUTH(LOGIN,PLAIN)

送信用メールアカウント－

送信用メールパスワード－

POP3 サーバー－

POP3 ポート110

POP3 認証タイプ

POP3

受信用メールアカウント－

受信用メールパスワード－

Root Login Password

root

入力要因関連入力極性

Active Low入力 ON 動作条件１秒

入力 OFF 動作条件

１秒

検出禁止時間１秒

16/20

4

入力要因の仕様

入力要因は、エッジ極性および入力時間で設定します｡入力エッジ極性は立ち上がりエッジ(Active High)および立ち下りエッジ(Active Low)があり、入力時間は、0 秒～65500 秒（約 18 時間 12 分）までの範囲で設定できます｡
4-1

入力シーケンスについて

入力シーケンス例を下図に示します｡
立ち下りｴｯｼﾞ入力時のｼｰｹﾝｽ

立ち上がりｴｯｼﾞ入力時のｼｰｹﾝｽ
端子電圧
2 V以上

入力

端子電圧
2 V以上

入力

0 .5 V以下

t1

0 .5 V以下

t4

t1

t4

入力要因（2 種類）
t1：入力 ON 動作条件設定時間

t4：入力 OFF 動作条件設定時間
図 4-1 入力シーケンス図

入力要因の設定項目は入力極性および入力時間になり、設定時間を過ぎたとき、そのタイミングで設定されたメールを送信します｡○入力エッジ極性：立ち下がりエッジ入力(Active Low)
または立ち上がりエッジ入力(Active High)○入力時間 t1、t4：範囲 0～65500 秒（約 18 時間 12 分）
注）2 つの入力はそれぞれ独立した設定です｡2 つの入力を組み合わせた設定はできません。

17/20

4-2

入力極性について本製品の入力は立ち上がりエッジ(Active High)または立ち下がりエッジ(Active Low)のどちらかを選ぶことができます｡
工場出荷時は立ち下がりエッジ(Active Low)になっています。
立ち下がりエッジ入力(Active Low)
入力電流が 3mA 以上（端子電圧が 0.5V 以下）になったとき、立ち下がりエッジ入力が入った(入力 Low 状態)とみなし製品右側に実装している IN0 もしくは IN1 の入力の LED が点灯します。
立ち上がりエッジ入力(Active High)
通常で入力電流が 3mA 以上（端子電圧が 0.5V 以下）であり、入力が OFF になり入力電流が 1.5mA以下（端子電圧が 2V 以上）になったときに立ち上がりエッジ入力が入った(入力 High 状態)とみなし入力の LED を消灯します｡

18/20

5トラブルシューティングまず次のことを確認してください。
(1)

本製品のPWR_LEDが点灯していること。

(2)

配線、接続が確実であること。

(3)

IPアドレス設定が正確であること、重複していないこと。

以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。
症状別チェックリスト
症状チェック項目

LANコネクタのLEDが消灯したま• LANケーブルが正しく接続されているか。

ま変化しない。

• 電源が投入されているか。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタのLEDが点灯または• 本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じ点滅しているが、PWR LEDが赤点ネットワーク内に接続されていないか。

滅または赤/緑点滅している。

• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。

センサー信号を入力しているが• STAT LEDが緑点灯していないか。

メールが送信されない。

• 入力LEDが点灯するか。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
• メール設定やネットワーク設定が正しいか。

LED表示は正しいが、パソコンかられんら君が確認できない。

• ファイヤウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないか。
• Pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
Pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、ファイヤウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアドレスのネットワーク部の不一致などが考えられます。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。

19/20

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1● NKE ホームページ ： https://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2023 NKE Corporation
20/20