[1] れんら君の接続

セットアップシート

1．れんら君に図のように電源やセンサーを接続します。
入力部接続例

V1.2

製品側

EUNCRP31CT-806A
このたびは、れんら君をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのセットアップシートをお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。
れんら君型式UNC-RP31CT：電源端子台タイプ

UNC-RP31CTA：電源AC アダプタタイプ

ユーザー側

大切なものを24 時間モニタリングする「れんら君」。設備のメンテナンス時期や異常をいつでもどこでも保守担当者の携帯電話やパソコンに自動通報し、迅速、確実な処理のお手伝いをします｡
UNC-RP31CTA

れんら君運用例
れんら君は LAN を経由して自動通報する簡易情報端末です。
既存設備の大幅変更や大掛かりなシステム導入は必要ありません。
インターネットに接続できる LAN と異常を知らせる警報機をれんら君に接続してください。
簡単に自動通報システムが構築できます。
あらかじめ登録された異常内容を設定したアドレスに E-mail で自動通報します。

梱包物 一覧

れんら君を使用するために！

箱の中に入っているものをご確認ください。

本製品のメール機能を使用するためには、万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売代理店にご連絡ください。

□・インターネット接続環境
インターネット接続環境
・ルーター
ルーター（インターネット接続機器）
ルーター（インターネット接続機器）
・れんら君のれんら君のメール送受信用のメールアカウント
れんら君のメール送受信用のメールアカウント□

AC アダプタ（UNC-RP31**A のみ同梱）

1個□

れんら君セットアップシート（本紙）1枚が必要です｡（最近のインターネット接続モデムはルーターが内蔵されているものもあります｡）
ユーザーでご用意ください｡
メールアカウントについてはパソコンで新規に取得するものを使うかもしくは元々使っているアカウントでも使用可能です。
本セットアップシートは、れんら君ご利用にあたっての要点をまとめたものです｡このセットアップシートに従って設定していただくことで、れんら君のメール送信機能がご利用できます｡
また、コマンドメールの使用方法やれんら君のまた、コマンドメールの使用方法やれんら君のその他の
れんら君のその他の詳細
その他の詳細機能
詳細機能や機能や仕様は、Web
仕様は、Web ページに掲載されているマニュアルをご覧ください｡
ページに掲載されているマニュアルをご覧ください｡
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html

RP31CT

UNC-RP31CT

RP31CTAUNC-RP31CTA

使 用 周 囲 温 度
電源
電圧
消費
電
力
E t h e r n e t 規 格
ﾃ ﾞ ｰ ﾀ 転 送 速 度

0℃～+55℃
DC24V±15％（安定化電源）
2.2W
Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3準拠
10Mbps/100Mbps自動認識

設定スイッチSTAT LEDPWR LED

出力0コネクタ
入力1
コネクタ

3．パソコンの IP アドレスが表示されますのでダブルクリックします。
表示される数字（IP アドレス）は環境によって異なります。

！ 注意 弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロー

ド頂けますので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新のもの ( renrakun.exe ) をダウンロードして下さい。
（ ダウンロードはこちらから→
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）

1．アプリケーションソフト「renrakun.exe」を起動します。

2．ツールバーの『れんら君探索』をクリックし、『呼び出し』をクリックします。

セットアップ中にエラーが出たときは一度電源を切り再投入してください。

入力0コネクタ
ロットシールACアダプタ用コネクタ

4．『Network 検索開始ボックス』が表示されますので OK ボタンをクリックします。

STAT LED：通常は緑点灯しています。メール送受信時や設定書き込み中は点滅します。電源断やエラー時は消灯します。
PWR LED：通常は緑点灯しています。起動中は赤点灯します。異常時は赤点灯や点滅または橙点灯や点滅が起こります。電源断時は消灯します。

MACアドレス

RJ45コネクタ

端子台-1-

センサーは残電圧が 6V 以下のものをご使用ください｡
IN 端子を 0V と短絡または 5mA 以上電流が流れれば入力を検知します。

出力負荷容量は AC、DC 共に 100mA、30V 以下になります。

各部名称

QRコード

センサー等接続図

出力部接続例[2] れんら君を検出する

1台

れんら君 本体

OT+、OT-端子については便宜上＋および－の極性表記を行っています。フォトモ
スリレーですので極性は関係な
くご使用いただけます。

-2-

[2]の続きの続き[5] れんら君のれんら君のイベント設定
イベント設定を設定をする[3] れんら君の設定画面へれんら君の設定画面へアクセスする
画面へアクセスする

5．検索開始ボタンを押すと画面上に進捗バーが出てきます。

1．左のメニューにある『イベント設定』をクリックしてイベントの設定を

1．メニューバーの『れんら君探索』をクリックし、『応答一覧表示』をクリックすると検出されたれんら君の IP アドレスが表示されます。

行います。
2．れんら君はイベント発生時にイベントメールを送信します。
入力 0 と入力 1 はそれぞれ個別に設定します。

①① 接点の選択
接点の選択設定したい入力接点を選択します。

②② カウント到達イベント
カウント値が設定値に到達するごとに、イベントが発生します。
このイベントを使用したい場合、チェックボックスにチェックを入れます。

進捗バー③ カウント未到達イベント
設定時間以内にカウント値が設定値に到達しなければ、イベントが発生します。
このイベントを使用したい場合、チェックボックスにチェックを入れます。

③④ 定期通知イベント
設定時間ごとに、イベントが発生します。

約 15 秒ほどしてれんら君を検出すれば次のボックスが出てきます。

このイベントを使用したい場合、チェックボックスにチェックを入れます。
検出されたれんら君の IP アドレス
2．検出されたれんら君の IP アドレスをダブルクリックし『れんら君探索』メニューの下側にある『IE』などをクリックするとインストールされているブラウザであればパソコンのブラウザが立ちあがりれんら君設定画面が表示されます。
上記ボックスの OK ボタンを押すと、⑤ 出力機能イベント発生時に出力をさせる場合、設定値を入力します。
⑥ リセット機能
イベント発生後、カウント値を0 にする場合はチェックを入れます。

④⑦ 設定の登録（）
設定の登録（set）
設定した内容を登録します。設定した後は、必ずクリックしてください。

⑤⑥

さらに約 15 秒後に次のボックスが出てきます。
3．設定の登録が終わったら、『〇〇イベントメールの設定』リンクをクリックして、そのイベントメールの本文を設定します。
ここでは、カウント到達イベントメールの設定を行います。

⑦

上記ボックスの OK ボタンを押しれんら君検出操作を終了します。

[6] イベントメールの本文をイベントメールの本文を設定する
本文を設定する[4] れんら君のメールサーバー
れんら君のメールサーバーを設定するのメールサーバーを設定する

1．各項目を入力します。

（れんら君をインターネットにつなげる為の設定）
れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワードの入力が必要になります。

1．左のメニューにある『E メール設定』をクリックしてメールサーバーの設定を行います。

① メール番号の選択
Mail-1、Mail2 の最大2 通まで設定できます。
Mail-1 から順に設定します。

ユーザー名：rootパスワード：root

smtp.nke-renrakun.net

を入力し、OK ボタンを押します。

② Subject
メールの件名を入力します。

①③ From
『E メール設定』の送信用メールアドレスを入力します。

②
③
④
⑤
⑥④ To
送信先のメールアドレスを入力します。複数の場合は、“,（カンマ）”で区切ります。
⑤ Cc
同報先のメールアドレスを入力します。複数の場合は、“,（カンマ）”で区切ります。
⑥ Bcc
アドレス秘匿同報先のメールアドレスを入力します。複数の場合は、“,（カンマ）”

左図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイダなどの用紙等でご確認ください。一般的には『ポート番号』は“25”または“587”であり、SMTP 認証方式は「Auth-Loginを使用する」だけにチェックの設定になります。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認ください。
SMTP サーバー：
サーバー
ポート番号：
ポート番号
SMTP 暗号化方式：
暗号化方式
SMTP 認証方式：
認証方式
メールアドレス：
メールアドレス
ユーザー名：
ユーザー名
パスワード：
パスワード
送信リトライ間隔：
送信リトライ間隔

SMTP サーバー名を入力します。
メールの送信ポート番号を入力します。
暗号化の種類をチェックします。
認証の種類をチェックします。
メールアドレスを入力します。
メールアドレスのアカウント名を入力します。
メールアドレスのパスワードを入力します。
メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力します。
送信リトライ回数：
メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力
送信リトライ回数します。

account.nke-renrakun.net
nke-renrakun.account-3-で区切ります。

account@nke-renrakun.net⑦⑦ Message
メールの本文を入力します。
⑧ 設定の登録（set）
設定の登録（ ）設定した内容を登録します。設定した後は、必ずクリックしてください。

⑧
2． 設定の登録が終わったら、左のメニューにある『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起動（Reboot）』、あるいは電源の再投入をして、れんら君を再起動してください。
再起動すると、登録した設定が反映されます。

ＮＫＥ株式会社
3．再起動後、カウント到達イベントを発生させます。STAT LED が緑点滅し、イベントメールが送信されます。

-4-

サポートダイヤル
ホームページ
サポートメール：0120-77-2018：http://www.nke.co.jp/：p r o m o t i o n @ n k e . c o . j p