PNOZ m ES EtherNet/IP} 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

取扱説明書 1003387-JA-03

序文
この資料はオリジナル資料の翻訳版です。
この資料に関するすべての権利はPilz GmbH & Co. KGが所有しています。出版物の複製は社内用途でのみ許可されます。本書を改善するための提案およびコメントをお待ちしています。
一部の部品で、サードパーティメーカ製ソフトウェアまたはオープンソースソフトウェアのソースコードを使用しています。それぞれのライセンス情報はインターネットのピルツホームページにてご確認ください。
Pilz®、PIT®、PMI®、PNOZ®、Primo®、PSEN®、PSS®、PVIS®、SafetyBUS p®、
SafetyEYE®、SafetyNET p®、the spirit of safety®は、各国におけるPilz GmbH & Co.
KGの登録商標であり、保護されています。
SDはSecure Digitalの略号です。

目次セクション 1セクション 2セクション 3セクション 4セクション 5セクション 6セクション 7

はじめに

51.1

取扱説明書の有効性51.2

本資料の使用について

51.3

記号の定義

5

概要

72.1

構成部品

72.2ユニットの特徴

72.3

正面図

8

安全性

93.1

用途

93.2

システム要件93.3

安全規制

103.3.1

有資格者の採用

10

3.3.2

保証と責務

10

3.3.3

廃棄

103.3.4

安全なご使用のために

10

機能の概要

114.1

動作

114.2

データ交換

114.3

入出力データ

114.4

ブロック図

12

取り付け

135.1

取り付けに関する一般的なガイドライン

135.2

寸法 (mm)13

5.3

ベースユニットと増設モジュールの接続

13

試運転

15

6.1

配線に関する一般的なガイドライン

15

6.2

供給電圧の接続15

6.3

インタフェースの割り付け

16

6.4

変更済みプロジェクトのPNOZmultiシステムへのダウンロード

16

6.5

IPアドレスの設定

166.6

接続例

18

オペレーション

197.1

メッセージ

197.2ウェブサーバ

20

7.2.1

パスワード管理20

7.2.2

ウェブサーバの呼び出し

20

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

3目次セクション 8

技術データ

22

セクション 9

ご注文のための情報

24

9.1

製品

24

9.2

アクセサリ

24

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

4

はじめに

1

はじめに

1.1

取扱説明書の有効性
この取扱説明書は、PNOZ m ES EtherNet/IP製品を対象としています。本書の内容は、新しい取扱説明書が発行されるまで有効です。
この取扱説明書では、機能と動作の説明、取り付け方法、および製品の接続方法について記載しています。

1.2

本資料の使用についてこの資料は取扱説明書です。内容を読み、十分理解した上で取り付けおよび試運転を行ってください。この資料は、後で参照できるように保管しておいてください。

1.3

記号の定義
特に重要な情報については、次のように区別して示しています。

危険！
この警告には必ず従ってください。重傷や死亡が発生する恐れのある差し迫った危険が存在する状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。

警告！
この警告には必ず従ってください。重傷や死亡が発生する恐れのある危険な状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。

注意！
比較的軽度の怪我や物的破損が発生する危険な状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。

重要
この記号は、製品または装置が損傷する可能性がある状況について説明しています。
また、実施可能な予防措置も示しています。また、文中の特に重要な個所を強調表示しています。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

5

はじめに情報
この記号は、アプリケーションに関するアドバイスを示し、特殊な機能に関する情報を提供します。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

6

概要2

概要

2.1構成部品

2.2}

増設モジュールPNOZ m ES EtherNet/IP}増設コネクタユニットの特徴
PNOZ m ES EtherNet/IP製品の使用:
増設モジュール (小型安全コントローラのベースユニットへの接続用) PNOZmulti 2
この製品には次のような特長があります。
}

PNOZmultiコンフィグレータでのコンフィグレーション}

EtherNet/IPアダプタとして接続}

転送速度10 MBit/s (10BaseT) および100 MBit/s (100BaseTX)}

通信およびエラー用のステータス表示}

制御システムPNOZmultiの仮想入出力128点を、フィールドバスEtherNet/IPとの通信用に
PNOZmultiコンフィグレータで定義}

最大1台のPNOZ m ES EtherNet/IPをベースユニットに接続}

2ポートスイッチ}

デバイスレベルリング (DLR)}

統合ウェブサーバ}接続できるPNOZmulti 2ベースユニットの詳細については、『PNOZmulti System Expansion』
を参照

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

7

概要2.3

正面図

凡例:}

X1、X2: EtherNet/IP - インタフェース}

0 V、24 V: 電源接続}

IPアドレス: IPアドレス設定用: 機能接地}}

LED:–電源–MS–NS–L/A 1–L/A 2

EtherNet/IPTMは登録商標で、ODVAの認可を受けた特許取得済み技術です。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

8

安全性

3

安全性

3.1

用途
フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPは、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の増設モジュールです。これは、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2とEtherNet/IPの間の通信に使用されます。EtherNet/IPは、フィールドレベルでの高速データ交換の実現を目指して設計されています。増設モジュールPNOZ m ES EtherNet/IPは、EtherNet/IPのパッシブサブスクライバ (アダプタ) です。EtherNet/IPとの通信の基本機能はIEEE 802.3に準拠しています。中央コントローラ (スキャナ) は、スレーブから入力情報を読み取り、各サイクルの一部としてスレーブに出力情報を書き込みます。増設モジュールPNOZ m ES EtherNet/IPは、使用可能なデータの周期的伝送に加え、診断や試運転機能にも使用できます。
この増設モジュールは、PNOZmultiシステムのベースユニットにのみ接続できます (接続可能なベースユニットの詳細については、『PNOZmulti System Expansion』を参照してください)。
小型安全コントロールシステムPNOZmultiは、安全に関連した安全回路の遮断を行うために使用する製品で、以下の用途に向けて設計されています。
}

非常停止装置

}VDE 0113パート1およびEN 60204-1に適合する安全回路

増設モジュールは安全関連の機能で使用されない場合があります。
次のような使用は、明らかに不適切であるとみなされます。
}

製品部品の技術的または電気的改造}

この取扱説明書で説明している分野以外での製品の使用}

技術データの範囲外での製品の使用 (「技術データ」 [22]を参照)

重要EMC準拠の電気関連の取り付け
この製品は産業環境で使用するために設計されています。他の環境で製品を取り付けると、干渉が発生する場合があります。他の環境で取り付けた場合は、それぞれの取り付け場所に適用される、干渉に関する規格および指令に適合するように対策を講じる必要があります。

3.2

システム要件
この製品で使用可能なベースユニットとPNOZmultiコンフィグレータのバージョンについては、『ProductModifications PNOZmulti』の「Version overview」を参照してください。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

9

安全性

3.3

安全規制

3.3.1

有資格者の採用
製品の組み立て、取り付け、プログラミング、試運転、運転、メンテナンス、取り外しを行うことができるのは、有資格者に限ります。
有資格者とは、各々の受けたトレーニング、経験、および現在の専門的な活動から、安全技術の一般的な規格およびガイドラインに従って作業機器、装置、システム、設備、および機械をテスト、評価、操作するために必要な知識を備えている人を指します。
企業は、次の条件を満たす作業者にのみ業務を担当させる責任があります。

3.3.2}

安全衛生および事故防止の基本的な規則に習熟している}「安全」の説明にある情報を読んで内容を理解している}

特定のアプリケーションに適用する包括規格および専門的な規格について十分な知識を有している

保証と責務
次の場合、すべての保証請求および賠償請求は無効になります。
}

製品を本来の用途に反して使用した場合}

取扱説明書に記載されているガイドラインに従わなかったことが原因で損傷が発生したと考えられる
場合

3.3.3

}

作業者が適格な有資格者ではない場合}

製品に対して何らかの改造を行った場合 (PCB基板上の部品の交換、はんだ付作業など)

廃棄
}

3.3.4

廃棄時は、電子装置の廃棄に関する地域の規則 (廃電子・電気機器法など) に従ってください。

安全なご使用のためにこのユニットは、安全なオペレーションに必要な条件をすべて満たしています。ただし、次の安全要件が満たされていることを必ず確認してください。
}

この取扱説明書では、ユニットの基本的な機能のみについて説明しています。拡張機能については、
PNOZmultiコンフィグレータのオンラインヘルプで説明しています。必ず資料を読み、理解してからこれらの機能を使用してください。

}

ハウジングを開けたり、無断で改造したりしないでください。

}

メンテナンス作業 (コンタクタの交換など) を実行する場合は、必ず供給電圧を遮断してください。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

10機能の概要

4

機能の概要

4.1

動作
フィールドバスEtherNet/IPを経由して伝送される仮想入出力は、PNOZmultiコンフィグレータで選択およびコンフィグレーションすることができます。ベースユニットとフィールドバスモジュールPNOZ m ES
EtherNet/IPは、増設コネクタで接続されます。供給電圧をオンにするか、PNOZmulti制御システムをリセットすると、フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPがコンフィグレーションされて、自動的に起動します。
LEDによってフィールドバスモジュールEtherNet/IPのステータスが示されます。
コンフィグレーションについては、PNOZmultiコンフィグレータのオンラインヘルプで詳しく説明しています。

情報
ESDファイルは、インターネット (www.pilz.de) から入手できます。

4.2

データ交換
PNOZmultiとの通信では、常に17 Byteまたは32 Byteが送受信される必要があります。
入出力アセンブリインスタンスの固定パラメータは、フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IP
で設定されます。選択可能なデータ長:

4.3

アセンブリインスタンス入力

データ長

説明

100

32 Byte

入力、LED、テーブル

101

17 Byte

入力、LED

アセンブリインスタンス出力

データ長

説明

150

32 Byte

出力、LED、テーブル

151

17 Byte

出力、LED

アセンブリインスタンスコンフィグレー
ション
データ長

説明

4-0 Byte

入出力データ
データの構造は次の通りです。
入力領域
入力はマスタで定義され、PNOZmultiに転送されます。各入力には番号が付与されています。たとえば、Byte 1の入力ビット4の番号はI12です。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP1003387-JA-03

11機能の概要

仮想入力

I0 … I7

I8 … I15

I16 … I23...

I120…
I127

Byte 0:

Byte 1:

Byte 2:...

Byte 15:

PNOZmultiコンフィグレータ
EtherNet/IP

ビット0 … 7 ビット0 … 7 ビット0 … 7ビット0 … 7

出力範囲
出力はPNOZmultiコンフィグレータで定義されます。使用される各出力には、O0、O5などの番号が付与されます。
出力O0のステータスはByte 0のビット0に格納され、出力O5のステータスはByte 0のビット5に格納されます。
仮想入力

O0 … O7O8 … O15 O16 …
O23...

O120…
O127

Byte 0:

Byte 1:...

Byte 15:

PNOZmultiコンフィグレータ
EtherNet/IP

Byte 2:

ビット0 … 7 ビット0 … 7 ビット0 … 7}

ビット0 … 7

ビット0 … 4: PNOZmulti 2のLEDのステータス
ビット0: OFAULT
ビット1: IFAULT
ビット2: FAULT
ビット3: DIAG
ビット4: RUN}

データ交換はビット5に表示されます。

}

ペイロードデータのポーリング: ペイロードデータテーブルへアクセスするために、2 Byteとテーブル番号およびセグメント番号がマスタによって送信されます (15 Byteがマスタに返されます)。

データ交換の詳細については、『通信インタフェースPNOZmulti 2』の「フィールドバスモジュール」を参照してください。

4.4

ブロック図
24V 0V FE

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

Base unit

Ethernet/IP

24V 0V

12

取り付け

5取り付け

5.1

取り付けに関する一般的なガイドライン}

このユニットは、保護構造が少なくともIP54の制御盤に取り付ける必要があります。

}

安全システムは水平取り付けレールに取り付けます。通気口が上下の向きになるようにしてください。
これ以外の位置に取り付けた場合、安全システムが破損するおそれがあります。

}

ユニットの背面にあるロックスライドを使用して、取り付けレールに取り付けます。

}

振動が激しい環境では、固定具 (固定ブラケットやエンドアングルなど) でユニットを固定してください。

}

取り付けレールからユニットを持ち上げる前に、ロックスライドを開いてください。

}

EMC要件に適合させるため、取り付けレールは低インピーダンスの状態で制御盤のハウジングに接続する必要があります。

}

制御盤内のPNOZmultiユニットの周囲温度が技術詳細で指定されている数値を超えないようにします。この数値を超える場合は、空調が必要になります。

重要
静電放電によって損傷が発生することがあります。
静電放電によって部品が損傷するおそれがあります。製品に触れる前に、接地されている導電性のある表面に触れるか、または接地されているアームバンドを着用するなどの方法で、放電対策を講じてください。

寸法 (mm)115,0 (4,53“)

5.2

101,4 (4,11“)

5.3

22,5(0,88“)

ベースユニットと増設モジュールの接続
ベースユニットの取扱説明書の説明に従って、ベースユニットと増設モジュールを接続します。
}

黒／黄端子を増設モジュールに接続します。

}

増設モジュールは、PNOZmultiコンフィグレータでコンフィグレーションした位置に取り付けます。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

13

取り付け

増設モジュールの位置はPNOZmultiコンフィグレータによって定義します。増設モジュールを、その型式によりベースユニットの右か左に接続します。
ベースユニットに接続可能なモジュールの数とモジュールタイプの詳細については、『PNOZmulti SystemExpansion』を参照してください。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

14

試運転

6試運転

6.1

配線に関する一般的なガイドライン
配線はPNOZmultiコンフィグレータの回路図で定義します。EtherNet/IPと通信する安全システムの入力と出力を定義できます。
注意事項:}「技術データ」 [22]に記載されている情報に従ってください。

}

温度安定性が75 °Cの銅線を使用します。

EtherNet/IPに接続する際は、次の点に注意してください。
}

接続ケーブルとコネクタが次の最小要件を満たしている必要があります。
–

産業用規格のEthernetケーブルとコネクタのみを使用します。

–

ダブルシールドのツイストペアケーブルとシールドRJ45コネクタ (産業用規格コネクタ) のみを使用します。

–}

Ethernet規格 (カテゴリ5以上) に適合する100BaseTXケーブルを使用します。

干渉に対する保護対策:
User Groupによる「取り付けマニュアル」に明記されているEtherNet/IPの産業用途の要件を確実に満たす必要があります。

}

取り付けレールを機能アースに接続していない場合、外部措置により端子台を機能アースに接続する必要があります。
}

取り付けレールは、必ず接地端子経由で保護接地に接続してください。これは、異常時に危険な電圧を散逸させるのに使用されます。

}

電源は安全分離に関する低電圧指令に適合している必要があります。

注意！
増設モジュールの接続および取り外しは、必ず供給電圧をオフにしてから行ってください。

重要取り付け時は、EtherNet/IPユーザグループのガイドラインを必ず参照してください。

6.2供給電圧の接続
フィールドバスモジュールへの供給電圧の接続:}

24 V端子: + 24 VDC}

0 V端子: 0 V

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

15

試運転

}

供給電圧の保護:–

サーキットブレーカ、特性C - 6 A
または–

6.3

溶断ヒューズ、低速、6A

インタフェースの割り付け
RJ45ソケット
8ピン

81ピン

標準

1TD+ (送信+)2TD- (送信-)3

RD+ (受信+)

4n.c.

5n.c.

6

RD- (受信-)

7n.c.

8

n.c.

n.c.:接続なし

6.4

変更済みプロジェクトのPNOZmultiシステムへのダウンロード
追加の増設モジュールをシステムに接続したらすぐに、PNOZmultiコンフィグレータを使用してプロジェクトを変更する必要があります。ベースユニットの取扱説明書に従ってください。

重要試運転時およびプログラム変更のたびに、安全機器が正しく動作しているか確認する必要があります。

6.5IPアドレスの設定
フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPのIPアドレスは、前面のDIPスイッチを使用して設定します。
}

IPアドレスの最初の3 Byte: 192.168.1.

}

サブネットマスク: 255.255.255.0.

}

IPアドレスの最後のByteをコンフィグレーション (値範囲: 1～255)

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

16

試運転

情報
IPアドレスは、フィールドバスモジュール PNOZ m ES EtherNet/IPのスイッチがオフの(電圧がかかっていない) 場合のみ設定します。
設定は起動時にのみ転送されます。操作の途中で設定に加えられた変更は、転送されません。

情報
危険の種類と原因
フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPのIPアドレスは、PCのIPアドレスと同じであってはなりません。

IPアドレスは、さまざまな方法で設定できます。
}

DHCPサーバの使用を有効化
DHCPは、新規モジュール上で自動的に有効になります。この場合、DIPスイッチを0に設定すると、IPアドレスはDHCPサーバから取得されます。モジュールは、DHCPサーバからのアドレスの受信を待機します。

}

固定IPアドレス (ウェブサーバ経由またはEtherNet/IPスキャナにより固定IPアドレスが割り付けられている場合)。このためには、DIPスイッチをゼロに設定する必要があります。

}

DIPスイッチによる設定
DIPスイッチで設定されたIPアドレスが使用されます。したがって、DHCPは無効です。
DIPスイッチは1～254の範囲の値に設定します。

}

DIPスイッチによるDHCPの有効化
DIPスイッチを255に設定すると、ウェブサーバのコンフィグレーションに関係なく常にDHCPが使用されます。

例: DIPスイッチ: 00010100 (20：10進)

1 2 3 4 5 6 7 8ON(MSB)(LSB)

図: DIPスイッチの設定: 20 (10進) IPアドレスの最後のByteの値

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

17

試運転DIPスイッチ

例:「IPアドレス」

意味IPアドレス020D

OFFON10128D

2064D

3032D

4016D

508D

604D

702D

801D

DIPスイッチIPアドレス

6.6

接続例
Ethernet/IP
MasterEthernet/IP
Slave 1

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

Ethernet/IP
Slave 2Ethernet/IP
Slave 318

オペレーション

7

オペレーション
供給電圧がONになると、PNOZmulti安全システムはチップカードからコンフィグレーションをコピーします。
ベースユニットの「POWER」、「DIAG」、「FAULT」、「IFAULT」および「OFAULT」LEDが点灯します。
フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPは、自動的にコンフィグレーションされ、起動します。
LED「MS」、「NS」、「L/A1」、および「L/A2」は、EtherNet/IPのPNOZ m ES EtherNet/IPのステータスを示します。

7.1

メッセージ
凡例LED点灯
LED点滅
LED消灯

LED
電源

意味
緑

供給電圧あり供給電圧なしL/A1

緑

X1にバス接続あり (100 Mbit/s)緑X1にデータトラフィックあり (100 Mbit/s)

オレンジ

X1にバス接続あり (10 Mbit/s)

オレンジ

X1にデータトラフィックあり (10 Mbit/s)
X1でバス接続不可

L/A2

緑

X2にバス接続あり (100 Mbit/s)

緑X2にデータトラフィックあり (100 Mbit/s)

オレンジ

X2にバス接続あり (10 Mbit/s)

オレンジ

X2にデータトラフィックあり (10 Mbit/s)
X2でバス接続不可MS

PNOZ m ES EtherNet/IPに供給電圧なし
緑フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPの動作は正常

緑フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPがコンフィグレーションされていない

赤

回復可能なエラー赤

重大な内部エラー (回復不能)

緑／赤

供給電圧をオンにした後の自己診断取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

19

オペレーション

LED

意味NS

供給電圧がないか、IPアドレスの割付がない

7.2

緑フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPで1つ以上の接続を確立

緑フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPのIP接続なし

赤マスタへの接続の中断
対処方法: 再接続

赤IPアドレスはすでに使用中

緑／赤

供給電圧をオンにした後の自己診断

ウェブサーバウェブサーバは、フィールドバスモジュールPNOZ m ES EtherNet/IPで実装されます。これを使用して、PNOZmultiからデータをポーリングすることができます。

7.2.1

}

ウェブサーバは、PNOZ m ES EtherNet/IPが供給電圧に接続されると起動します。

}

ウェブサーバは、Internet ExplorerまたはFirefoxで使用するように設計されています。

}

ブラウザのセキュリティ設定でJavascriptとクッキーが有効になっていることを確認してください。

パスワード管理}

製品納入時、ウェブサーバにアクセスできる2人のユーザがあらかじめ設定されています。

ユーザ

アクセスタイプ

パスワード

User

読み取り専用1111

User

読み取り／書き込み0000}

アクセスにはパスワードが必要です。

}

ユーザ名とパスワードは変更できます。

}

パスワードを変更し、変更後のパスワードを忘れた場合、ウェブサーバを経由してフィールドバスモジ
ュールPNOZ m ES EtherNet/IPにアクセスできなくなります。この場合は、モジュールをピルツに返品して、納入時の元のステータスにリセットすることが必要です。このプロセスではすべての設定が失われます。
したがって、パスワードを変更した場合は、(新しい) パスワードを安全かつ確実に保存しておく必要があります。

}

7.2.2

パスワードを変更する前に、納入時のパスワードと一緒にコンフィグレーションを必ず保存してください。

ウェブサーバの呼び出し
1. PNOZ m ES EtherNet/IPをPCに接続
2. 次のHTMLページにアクセス:–

http://192.168.1.xxx–

xxxには、IPアドレスの最後のByteとして設定した値を入力

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

20オペレーション

3. ユーザ名とパスワードを正しく入力してウェブサーバにログオン
4. 概要で必要なオプションを選択し、表示された指示に従う

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

21

技術データ

8

技術データ

一般事項
認証

CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed

電気的データ
供給電圧
対象

モジュール供給

電圧

24,0 V

種類

DC

許容電圧範囲-20 %/+25 %

供給電圧
消費電流

50 mA

消費電力

1,2 W

モジュールの最大ワット損

1,50 W

ステータス表示

LED

フィールドバスインタフェース
フィールドバスインタフェース

EtherNet/IP

装置のタイプ

Adapter

通信速度

10 MBit/s, 100 MBit/s

接続

2 x RJ45

ガルバニック絶縁

有

環境データ
周囲温度
規格適合

EN 60068-2-14

温度範囲

0 - 60 °C

オフの制御盤での強制還流

55 °C

保管温度
規格適合EN 60068-2-1/-2

温度範囲-25 - 70 °C

周囲環境条件
規格適合

EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

動作中の結露未許可

EMC

EN 61131-2

振動
規格適合

EN 60068-2-6

周波数10,0 - 150,0 Hz

加速度

1g

耐衝撃性
規格適合

EN 60068-2-27

加速度15g期間

11 ms

最大動作高度 (海抜)

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

2000 m22

技術データ

環境データ
沿面距離
規格適合

EN 61131-2

過電圧カテゴリ

II

汚染度

2

定格絶縁電圧

30 V

保護構造
規格適合

EN 60529

取り付け領域 (制御盤など)

IP54

ハウジング

IP20

端子

IP20

電位分離
電位分離:

フィールドバスおよびモジュール電圧

電位分離のタイプ

機能絶縁

定格サージ電圧

500 V

機械データ
取り付け位置DINレール上に沿って水平

DINレール
DINレール35 x 7,5 EN 50022

凹部幅27 mm

材質
底部PC

正面

PC

上部

PC

接続タイプ

ケージ式端子、スクリュー式端子スクリュー式端子付き導体接続線径
フレキシブル単芯

0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG

同一線径2芯、圧着端子なしフレキシブルまたはTWIN
圧着端子付きフレキシブル

0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

スクリュー式端子の締め付けトルク

0,50 Nm

ケージ式端子付き導体接続線径: (フレキシブル、圧着端子付き／なし)
0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
ケージ式端子: 接続ごとの配線口

2

ケージ式端子のストリップ長

9,0 mm

寸法
高さ101,4 mm

幅22,5 mm

奥行き110,4 mm

重量90 g
規格の日付が記載されていない場合、2014-04の最新版を適用。

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

23

ご注文のための情報

9ご注文のための情報

9.1

製品製品タイプ

機能

注文番号

PNOZ m ES EtherNet/
IP

フィールドバスモジュール、Ethernet/IP

772 137

9.2

アクセサリ
終端コネクタ、増設コネクタ

製品タイプ

特徴

注文番号

PNOZ mm0.xpコネクタ(左)モジュール接続用増設コネクタ (黄色／黒) (10個)

779 260

製品タイプ

機能

注文番号

スプリング端子ケージ式端子 (1個)

783 542

ケージ式端子 (10個)

783 543

スクリュー式端子 (1個)

793 542

スクリュー式端子 (10個)

793 543

接続端子

PNOZ mmcxp (1個)
スプリング端子PNOZ mmcxp (10個)スクリュー式端子PNOZ mmcxp (1個)スクリュー式端子PNOZ mmcxp (10個)

取扱説明書 PNOZ m ES EtherNet/IP
1003387-JA-03

24

南北アメリカ

オーストラリアブラジル+61 3 95446300

イタリア+39 0362 1826711
スカンジナビア+55 11 97569-2804
メキシコ

欧州

+45 74436332+52 55 5572 1300

オーストリアスペイン

USA ( フリーダイヤル )+43 1 7986263-0+34 938497433+1 877-PILZUSA (745-9872)

ベルギー、ルクセンブルク

スイス

カナダ

+32 9 3217575+41 62 88979-30+1 888-315-PILZ (315-7459)

英国

オランダ

+44 1536 462203+31 347 320477

フランス

トルコ

中国

+33 3 88104000+90 216 5775552+86 21 60880878-216

ドイツ

アジア

日本

+49 711 3409-444

次のインターナショナルホットラ+81 45 471-2281

アイルランドインをご利用ください。

韓国+353 21 4804983+ 49 711 3409-444+82 31 450 0680

support@pilz.com

ピルツは、エコロジカル素材と省エネルギー技術を用いて環境に優しい製品を開発しています。オフィスや製造設備も省エネかつ環境を意識したエコロジカルな設計になっています。すなわち、ピルツはサステナビリティとともに、エネルギー効率の高い製品と環境に優しいソリューションを提供しているものと信頼していただけます。

Partner of:

The Best ofGermanEngineering

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 273760 Ostfildern, ドイツ
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
info@pilz.com
www.pilz.com

範囲によっては、製品機能がこの資料で説明している内容と異なる場合があります。記載されているテキストおよび図の有効性、正確性、完全性について当社では責任を負いません。
ご質問がある場合は、当社のテクニカルサポートにお問い合わせください。

24 時間対応のテクニカルサポートを提供しています。

CMSE®、InduraNET p®、PAS4000®、PAScal®、PASconfig®、Pilz®、PIT®、PLID®、PMCprimo®、PMCprotego®、PMCtendo®、PMD®、PMI®、PNOZ®、Primo®、PSEN®、PSS®、PVIS®、
SafetyBUS p®、SafetyEYE®、SafetyNET p®、THE SPIRIT OF SAFETY®は、一部の国において登録または保護されているPilz GmbH & Co. KGの商標です。本資料公開時の製品のステータスとサポート

1003387-JA-03, 2016-02
Printed in Germany
100XXXX-DE-0X© Pilz GmbH& Co.
KG, 2015
0-0-1-3-000,
2015-00
Printedin Germany© Pilz GmbH & Co. KG, 2015

裏表紙