コージェネの普及状況と今 後 の 導 入 見 通 し ⑩▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

ThinkPark Towerの自家発電設備
ガスエンジンコージェネの 導 入 事 例株式会社 明電舎

発電技術部

発電営業技術課

１．東日本大震災以降の自家発電設備
2011年の東日本大震災直後は停電時の電源確保が急務となり、都市部では計画停電の実施や、郊外の工場では生産活動継続のため、自家発電設備での対応が求められ、非常用発電設備の需要が急加速したが、翌年の夏には電力供給力不足による電力制限令が発令され、節電要請という形で需要家の努力が求められ、非常用発電設備だけではなく、常用発電設備の導入が増えた。
常用発電設備の導入にあたっては、都市ガス燃料を使用する環境性に優れたガスエンジン発電設備の導入が増加した。常用発電設備の導入は建設時のイニシャルコスト、ランニングコストなど投資回収の面から、排熱を主任

石原宗氏

セスが良い大崎駅西口に2007年に誕生した
ThinkPark Towerは万全の防災計画と、優れた環境性及び省エネルギー性を両立したオフィスビルである。明電舎はこのビルに特別高圧変圧器、受変電設備、ガスエンジンコージェネレーション設備（以降、ガスエンジンCGS）、非常用ガスタービン発電設備（以降、非常用発電設備）を納入した。
特にガスエンジンCGS、及び非常用発電設
備は災害時の電源バックアップ用として万全な体制を敷いている。東日本大震災以降、事業継続計画（以降、BCP）の重要な役割として見直されている自家発電設備のシステム導入事例として紹介する。
■建物概要
用

途：事務所/店舗/駐車場

有効活用したCGSとしての導入が望ましい。
CGSが停電時に自立運転できればBCP、節電、省エネのすべての対策に役立つといえる。

２．ThinkPark Towerのガスコージェネ
J R山手線、埼京線、湘南新宿ライン、りんかい線の４路線が利用でき、交通アク写真１

10

ガスエンジンCGSパッケージ
内発協ニュース／ 2014年7月号

コージェネレーション発電設備

非常用発電設備図１

電気設備全体系統図

敷地面積：18,850m2

Ｃ Ｇ Ｓ：ガスエンジンCGS 635kW×２基

建築面積：10,791m2

非 常 用：ガスタービン発電設備2,500kVA×

延床面積：151,938m2

１基

建物高さ：140.5m（航空限度）
規模/階数：地上30階/地下２階、オフィス：３．システム概要

４～30階、店舗：１～２階、３階：メディカルセンター構

造：鉄骨造、一部RC造

写真２

ガスエンジンCGS補機・熱回収装置

内発協ニュース／ 2014年7月号

このガスエンジンCGSは、三菱重工業㈱製の635k Wミラーサイクルガスエンジンとの写真３

非常用ガスタービン発電設備全景

11

図２

熱源設備全体系統図

組み合わせで防音パッケージタイプ２台を採１台、燃料小出槽を１基設置し、地下１階に用している。また、尿素水を用いた脱硝装置

地下タンク80,000Lを２基設置した。

を設け、排出Noxを500ppmから200ppm（O2

中央監視へは、軽故障を含む全項目の故障＝０%）にまで低減した環境性に優れたシス

表示や、地下タンクの燃料残量・運転時間のテムとしている。

計測信号、給換気ファン・ポンプの状態信号

運用は系統連系にて構内負荷に電力を供給を出力し、システムフロー上に表示している。

するとともに、排熱利用は全量温水で取り出

なお、所轄消防署への申請内容は、地下タし、空調利用として排熱投入型吸収式冷凍機

ンク貯蔵所と、指定数量を超えたことによるへ供給して７℃の冷水をつくり、一方、暖房一般取扱所である。

用として温水を熱交換器を介して供給していこれらの非常用発電設備の特徴は、構内火る。また、貯湯槽への熱交換により給湯熱源

災信号にて待機運転をする点と、停電時にガとしても利用している。さらに各発電設備のスエンジンCGSと同期並列運転を行い、重要・運転・停止を制御する遠隔制御機能も有して保安負荷へ給電するシステムとした点である。

いる。
騒音対策は防音パッケージを採用し、振動４．防災計画のなかのCGS対策は防振装置を設置している。
非常用発電設備は、川崎重工業㈱製の2,500

受電方式は安定したループ受電方式であkVAガスタービンエンジンとの組み合わせをる。24時間のビジネス活動を支えるため、

12

内発協ニュース／ 2014年7月号

・本システムの一次エネルギー量＝6,360kWh −①
・従来システムの一次エネルギー量＝7,330kWh −②
・本システムの省エネ率＝（②−①）÷②＝（7,330kWh−6,360kWh）÷7,330kWh＝13.2％
従来システム（電気冷房＋火力発電所）

本システム
排熱投入型ガス吸収冷温水機［COP1.42（JIS 基準）、ガス削減率 25%］
※2,752＝（4,432-1,125×0.8）÷（1.42×9,940÷11,000）（2,752）（4,432）

冷房能力（4,432）（4,432） 空冷HPチラー※1,477=4,432÷3.0（1,477）［COP3.0］

一次エネルギー量

一次エネルギー量（6,360）（7,330）排温水投入量（1,125）※回収した排温水はすべて排熱投入型ガス吸収冷温水機にて消費

火力発電（2,683）

都市ガス※6,360＝2,752＋3,608

排温水回収量（1,125）※2,683＝1,477＋1,206※7,330＝2,683÷36.6%※1,125＝3,608×31.2%
排熱回収効率：31.2％（HHV 基準）

発電量（1,206）（3,608）（1,270）（1,206）※3,608＝1,270÷35.2％
発電効率：35.2％（HHV 基準）
補機動力
ガスエンジン発電機（64）（64）［排熱回収効率 31.2%
発電効率 35.2%］（HHV 基準）※64=1,270×5%［補機動力は発電電力の 5%］

図３

都市ガス

（1,206）※LHV：真発熱量（9,940kcal/m3）
HHV：総発熱量（11,000kcal/m3）※LHV＝HHV×9,940（kcal/m3）
÷11,000（kcal/m3）※単位kWh※HHV基準

補助事業申請時の省エネ率説明図

ビルには商用２系統からの電源引き込みに加えて、ビル内の供給ルートも２系統として万導入効果はピークカット効果（率）62.8％、省エネ効果（率）13.2％である。

全の電源バックアップ体制を構築している。
このガスエンジンCGSの燃料ガスは信頼性

６．おわりにの極めて高いガス導管（中圧Aライン）により供給されている。

2011年の東日本大震災以降、CGSがBCP（事業継続計画）の重要な位置づけとして改めて５．省エネルギーシステムとしてのCGS見直されている現在、2007年に竣工した大都
市オフィスビル「ThinkPark Tower」での環

このガスエンジンC G Sの導入に当たり、2005年度先導的負荷平準化ガス冷房システム

境性の向上と防災計画の強化の両方を兼ねそなえたCGSの導入事例を紹介した。

導入モデル事業費補助金の採択事業となって

明電舎はCGSをはじめとした電気設備が社いる。この補助事業は、高効率排熱投入型ガ会インフラの重要な役割を担うことを再認識

ス吸収式冷温水発生器とガスエンジン発電設

すると同時に、ThinkPark Towerビルでの導備等を組み合わせたピークカット効果の高い入システムを好事例として参考にし、CGSの先導的負荷平準化ガス冷房システムを事業導入提案をしていく所存である。

所・工場等に導入するモデル事業である。
内発協ニュース／ 2014年7月号

13