〜婦人（女性）防火クラブ員のための管理術〜

財団法人 日本防火協会

この冊子は、全国各地で防火や防災に携わっている婦人（女性）防火クラブ員（以下「クラブ員」といいます）が住宅用火災警報器（以下「住警器」といいます）を共同購入し、高齢者宅等に設置したあとの維持・管理を手助けするものです。手入れや火事以外で鳴ってしまったときの対処方法等、住警器を正しく働かすための資料としてご活用ください。

この冊子は以下に焦点を当てて、説明を進めていきます。
共同購入をしたあと、クラブ員がするべきこと
住警器の維持・管理
住警器が鳴ったときの対処方法

住警器は維持・管理が大切です ………………………………………………… 1
日ごろの点検・お手入れ ………………………………………………………… 2
火災以外で鳴るケース ………………………………………………………… 4
事例別非火災報攻略法 ………………………………………………………… 6火災・ガス漏れ複合型警報器について ………………………………………… 9
住警器の種類と設置場所チェック ……………………………………………… 10
住警器に関する相談連絡先一覧 ……………………………………………… 11
住警器レスキュー早見表……………………………………………………… 12

共同購入後、クラブ員がすることは？
共同購入で住警器を設置したら、それで安心していませんか？
※

住警器は、火事を見つけたときにこそ正しく働かなければなりません 。その万が一のときのために、クラブ員の皆さんは高齢者宅等ご自分では日ごろの管理が困難な方を訪ねて、住警器の手入れや点検などに注意を払ってあげましょう。
※電池切れや故障のままでは、せっかく取り付けた住警器が火災発生時に働かないことになります。

点 検！
詳しくは2ページへ

住警器が正しく働くかどうか、最低でも1年に1度は高齢者宅等を訪ねて、作動等の点検をしてあげましょう。

1

故 障 か な？
詳しくは4ページへ

クラブ員の皆さんは、警報音の種類と止め方を把握しておきましょう。
●火事の鳴り方●故障の鳴り方●電池切れの鳴り方

交 換 や 故 障 等 に 備 え て・・・
共同購入した人の氏名・連絡先・メーカー・機種・電池や本体等の交換時期を記載した台帳を備えておき、点検等で訪問した記録があとで分かるようにしておきましょう。

例Z

住警器管理表氏 名

連絡先メー カ ー
型番

購入年月日
交換予定

「いざ」というときに住警器がきちんと働くよう、日ごろから点検とお手入れをしておきましょう。

点 検
最低限、1年に1回程度、作動点検をしましょう！

1年に1回また、次のときも必ず作動点検をしてください。
●初めて設置したとき●設置場所を変えたとき●掃除をしたとき●長い間留守にしたとき●故障や電池切れの疑いがあるとき

点点 検 の し か た
2

引きひもを引くまたはボタンを押す

鳴ればOK!

点検方法はひも式とボタン式があり、機種によって異なります。
取扱説明書を確認してから点検してください。

音が鳴らない…？ →次のことを確認・試してみてください。
>電池はきちんとセットされていますか？
>電池は切れていませんか？
>再度ボタンを押すか、ひもを引いてください。それでも鳴らないなら電池切れや故障が考えられます（取扱説明書を参照してください）。

掃 除
住警器にほこりやクモの巣が付くと、火災の煙1年に1回を感知しにくくなります。1年に1回は、乾いた布でふき取りましょう。

禁 止
次のことはしないでください。故障や破損の原因になります。
>ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。
>水洗いもいけません。
>煙流入口をふさいだり、傷付けたりしないようにしてください。
3

煙流入口

捨 て る
住警器本体と電池は別にして捨てましょう。お住まいの各自治体が定める条例に従って廃棄してください。

住警器は火災以外でも鳴ることがあります。その主な原因として、故障や電池切れが挙げられます。

1 故

障

故障は警報音と警報ランプで知らせます。
メーカー・機種でも異なりますので、説明書などで確認しておきましょう。
購入時に、住警器のメーカーやお店を控えておくと対応時、役に立ちます。ラベル（右図）などにして目立つ場所に貼っておくのもよいでしょう。

メーカー
型番

購 入日.

.

連絡先
(（）

例Z

4

2 交 換 期 限が過ぎている
住警器の交換期限は機種により異なります。

●自動試験機能が付いていないタイプ
交換期限は、住警器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。

●自動試験機能が付いているタイプ
自動試験機能付きの住警器は、表示された交換期限、または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。

最新機種の多くは、電池寿命は10年です。購入後、10年たったら、本体ごと交換しましょう。

10年

3 そ の 他●表示されている有効期限の前に電池切れとなった場合、電池の過度な消耗のほか、本体の不良・不具合などによる故障も考えられます。
●各メーカーの最新機種については、火災時のほか、電池切れや故障を警報ランプと警報音で知らせる機能もあります。詳しくは下表をご覧ください。

警報音・警報ランプ対応表
メーカー

報知種別

警報音

火平成20年3月現在

災

電 池 切 れピーヒューヒュー※「火事です火事です」

能美防災
警報
点灯
ランプ

60秒おきピッ5 「電池切れです」※
分

50秒おきピッ▼引きひもを引くと警報
点灯＋フラッシュランプ

10秒おき3回点滅

ホーチキ

60秒おき3回点滅

5

12「火事です火事です」 14分 「故障などが発生しています。販売店に連絡してください」 時
間

※

警報音

ニッタン

ピューピューピュー※「火事です火事です」

ビュービュー「火事です火事です」

松下電工
警報点滅
ランプ

※

ピッ「電池切れです」

警報
音と同期して点灯
ランプ

警報音

障

60秒おきピッピッピッ
24
24※
時 「異常です」
時
間
間

60秒おき1回点滅

ウーウー

警報音

®

故▼ 3回繰り返し後
5分 30秒おきピッ

ピッピッピッ「故障です」

12 ▼ 3回繰り返し後
12時 8秒おきピッピッピッ 時
間
間

音と同期して点灯音と同期して点灯

ピッ「電池切れです」

ピッピッピッ「故障です」▼ 3回繰り返し後

5分 40秒おきピッ

16 ▼ 3回繰り返し後
16
時 40秒おきピッピッピッ 時
間
間

8秒おき点滅点滅※音声機能なしのタイプもあります。
>■内は警報音を止めてから元の状態に戻るまでの時間です。
>■内は警報音を止めてから再度鳴るまでの時間です。
>上記掲載のものは代表的な機種（10年もの）です。

住警器は、火事の煙以外にも、湯気やほこりなどを感知してしまうことがあります。実際の例とその対処方法について、次のページから見ていきましょう。

煙・モク 湯気モク編

田助
中け
さてん！
!!

田ハ中イです︒

ど鳴あうっれして？
てる？わ
⁝

③

②

換あく窓反湯今⁝気とだを応気︑も扇︑さ開しか料しは いけて煙理か
回 ︒てるで中しし換の でてて気か す
ましも かすて？ ？
かみ？て6

①
迷ごい一
惑近い体
よ所のどねにかう⁝もししらた？ら

鳴火っ事てじるゃ
⁝ないのに

⑤

⑧

し住取田火な
ま警り中事ぜっ器付さじかてがけんゃ
る鳴てになのっも い！てら のっ にた④
しい変位付住鳴頻
れいえ置け警る繁
まかたをる器なにせもほのらん う
ね が︒

田あ中りさがんとう︒

後味うははん煮バ︒
込ッむチだリ
けね︒︒

止まった！
よかったです⑦⑥●湯気や煙が出て住警器が鳴ってしまった場合は、換気をして湯気や煙を外に出し、警報音を止めましょう。警報ランプのボタンを押すか、ひもを引くと、一時的に警報音は止まります。

煙殺虫 式剤編

イヤー

数時
間
後えぇっ行
ってきま〜す？

⑤④

換窓し住殺分煙
気やた警虫か式
しドん器剤っのてアでがのた殺くをす反煙！虫
だ開ね応に 剤
さけ︒
⁝いて︒

⑨②

住帰セ煙
警っッ式
器てトのがきし殺鳴たて虫っら出剤て 掛をた けの て︒

煙式
殺虫剤
⑧
外忘覆入住殺もあ反殺
しれっら警虫しる応虫てずてな器剤もんす剤
くに︑いにを でるのだビ使よ煙使 すこ煙さニいうがう よとでいー終に な ︒がもねルわビ ら︒袋っニをたー
らル
袋で

⑪

③

①などお今んん部︑でな屋す状はか況？

⑦

こ買今
れい日
を物は⁝に行く前に鳴住帰外火ど田っ警っ出事う中て器て先でしさるがきかもたんの たらなら︑！ ら いいのいにのっ？

⑥

あ⁝
止
まったわ︒

⑩

●煙式（燻煙式）殺虫剤を使用するときは、住警器を取り外し、そのときに掃除（P3参照）もするとよいでしょう。
●このように住警器が長い時間にわたって鳴っていると、住警器の電池の寿命が短くなりますので、注意してください。

7

外
ほこ のり編

い今い日
天は気ね〜
♪
あら

③

②
風あが︑⁝また窓も開しけかてしまてす？

8

①

な煙で料
いやも理ん湯な中で気くすも？
か？

鳴な火助田っいをけ中ての使てさるにっ！んの住て！警る器わ
がけでもな全料
いく理の心しよ当て
〜たなりい
⑤ はし

⑥

④

く気反ほで煙住よだを応こなや警かさ付すりく湯器っ
いけるに 気はた
ねてかも だ ！
︒ らけ⑨

くよほ窓のし住ほ外
だうこをかち警こか
さにり閉もゃ器りら
いしがめ？っがに入︒て入て た反 っ
みら応 たてない

⑧

止音
まがっ
たわ︒

あ⁝

ほこりが？

⑦

住警器が鳴ってしまったら、火事でないことを確認して、音を止めましょう！
●引きひもを引くと、警報音が止まります。
●ボタンを押して音が止まるボタン式もあるので、住警器をよく見ておきましょう。
●慌てず、落ち着いて対応しましょう。住警器は天井等の高い場所にあるので、イスなどを使う場合は転落に気を付けましょう。

火災・ガス漏れ複合型警報器は、1台で火災・ガス漏れ・不完全燃焼（酸素が足りないまま物が燃えること）を検知する警報器です。台所など、ガス機器が設置されている部屋におすすめです。
一般家庭に供給されるガスは、大きく分けて都市ガスとLPガスの2種類があります。
警報器もそれぞれのガスに対応したものを選びましょう。火災・ガス漏れ複合型警報器については交換期限が5年です。

都市ガス
火災は、警報器の周りの温度上昇をサーミスタで、煙を光学式煙センサで検知します。ガス漏れは、ガスがセンサ部に触れて吸着反応が生じ、センサ部の電気伝導度が変化することを利用した半導体式ガスセンサを主に用いています。室 内 のガス濃度が所定値を超えると警報を発します。不完全燃焼は、室内の一酸化炭素（CO）濃度が所定値を一定時間以上東京ガスの複合型警報器超えたものを検知しています。

CO検知部
火災（熱）感知部●火災警報ランプ
火災・不完全燃焼警報部●電源ランプ

LPガス●CO警報ランプ

LPガス用は、火災（熱）と一酸化炭素を検知する●ガス漏れ警報ランプ

火災・不完全燃焼警報部と、ＬＰガス検知部からなる住宅用複合型警報器です。

接続コード

火災・不完全燃焼警報部は天井近くに、ＬＰガス検知部は床面近くにそれぞれ取り付け、両検知部をモジュラーコードで接続します。

●電源／警報ランプ
L Pガス検 知 部

LPガス用 警報ランプ・警報音対応表
警 報 ラ ン プ

火災

ガ ス 漏 れCO（低濃度）● 赤点灯：火災警報ランプ

警報音

ピーピー「火災警報器が作動しました。確認してください」● 赤点灯：ガス漏れ警報ランプ
ピッピッピッピッ「ガスが漏れていませんか」
赤点滅：警報ランプ［LPガス検知部］
黄点滅：CO警報ランプ

CO（高濃度） ● 黄点灯：CO警報ランプ

ピッポッ
ピッポッピッポッ「空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください」

9

住警器の設置場所を家の形態に合わせてチェックしてみましょう。
住警器には、火災の煙を感知する煙式と、熱を感知する熱式があります。台所に設置する場合、煙式は通常の調理時に煙や蒸気がかかるおそれのない場所に、熱式は通常の調理時に高温になるおそれのない場所に設置しましょう。

●避難階（＝容易に避難できる階）を１階としています。
●このチェックで得られる結果はあくまで目安です。詳細やこの他のケースについては、最寄りの消防署や住宅用火災警報器相談室（(0120-565-911）に相談することをおすすめします。

スタート！
設
10

場

>各寝室

何階建て？
1階3階

置>台所

※

2階>各寝室>階段の2階天井

寝室は何階？
2階または1階と2階寝室は何階？

1階

>台所

>各寝室
>階段の3階天井>台所

3階または1階と3階

※

※>各寝室
>階段の1階と3階天井>台所※

所
さらに五 四以 畳上 半あ ︵る 七階 平は 方︑ メ
そ ーの ト階 ルの ︶廊 以
下 上に の取 部
り 屋
付 がけ>各寝室2階と3階>階段の2階と3階天井>台所※※設置および維持の基準は、各市町村の火災予防条例で定められています。

住警器が故障したり、火災が発生していないのに鳴り続けて止まらなかったりする場
合には、お求めになった住警器のメーカーに問い合わせましょう。

会 社・団 体 名

電 話 番 号

ホ ー ム ペ ー ジ アドレ ス■熱式・煙式住警器
社団法人
日本火災報知機工業会

0120-565-911

http://www.kaho.or.jp/

0570-031-333

http://www.nohmi.co.jp/0570-077-155

http://www.hochiki.co.jp/

0570-022-888

http://www.nittan.com/

ホームページをご覧ください

http://www.mew.co.jp/

能美防災株式会社®

ホーチキ株式会社

ニッタン株式会社

松下電工株式会社■火災・ガス漏れ複合型警報器

東京ガス株式会社

ガス警報器
工業会

社団法人
日本ガス協会

ホームページをご覧ください

http://www.tokyo-gas.co.jp/03-5157-4777

http://www.gkk.gr.jp/03-3502-0115「日本のガス事業者リンク」のページをご覧ください。

http://www.gas.or.jp/11

●熱式・煙式住警器
発生場所

台所

要因

天ぷら油や魚などから出る煙

体

的な状

況

油の熱が住警器付近の温度を上げた。

●

油が熱せられ白煙が上がった。

●

魚を焼いていたら煙が上がった。

●

蒸気・調理の煙

調理中に煮なべ等から蒸気・煙が発生した。

●

湯気

熱い湯気が住警器付近の温度を上げた。

●

12

台所・居間具影響を受ける
住警器
熱式 煙式

なべから出る湯気が住警器の方へ流れた。

●

冬の早朝、炊飯器のタイマーの自動操作で湯気が住警器の方へ流れた。

●

炊飯器で炊飯中、湯気が大量に出た。

●●

炊飯器を開けたら炊き立てご飯の湯気が台所中に広がった。

●●

ゆでたものを湯切りしたときに湯気がたくさん出た。

●●

換気扇を回したら、吸い込む熱気や煙で近くの住警器が作動した。

●●

電気ポットや炊飯器から湯気が大量に出た。

●●

寒冷地の冬場の調理やストーブ上の湯気が大量に発生した。

湯気●

仏壇の線香煙が住警器に当たった。
居間・寝室・ 火災以外の煙
子ども部屋
殺虫剤散布等の影響 バルサン等の霧状の殺虫剤が住警器に入った。

廊下・階段

極超短波治療器

極超短波治療器により住警器が作動した。

風の影響窓が開放されていたため、風の通り道となり外部のチリ・ほこりにより住警器が作動した。

発生場所

要具

体

的な状

廊下・階段

蒸気・調理の煙

みりん・酒・ワインの蒸気が警報器にかかった。

ガス

ガスコンロの着火ミス。

況

湯沸かし器を使用中、換気が不十分だった。
洗面所・居間ガス●●●●火災・ガス漏れ複合型警報器
因●殺虫スプレー、ヘアスプレーなどが直接警報器に当たった。
溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用した。
石油ストーブを点火したときや長期間換気せずに使用した。

●
●

応

急

措

置

予

防

措

置

換気をする。

換気をする。温度管理に注意する。住警器の位置を変える。

換気をする。

換気をする。火から目を離さない。温度管理に注意する。

換気をする。

換気をする。

換気をする。

換気をする。

換気をする。

住警器の位置を変える。

換気をする。

住警器の位置を変える。

換気をする。

住警器の位置を変える。

換気をする。

換気をする。

炊飯器を閉じる。換気をする。

換気をする。

換気をする。

ゆっくり湯を切る。住警器の位置を変える。

換気扇を止める。

住警器の位置を変える。

換気をする。

換気をする。ポットか住警器の位置を変える。

換気をする。

換気をする。住警器の位置を変える。

換気をする。

換気をする。住警器の位置を変える。

換気をする。

散布時は住警器にビニール袋等をかぶせる。

治療器が住警器に当たらないようにする。

治療器が住警器に当たらないようにする。住警器の位置を変える。

窓を閉める。

風の強い日は窓を開放しないよう注意する。

応

換気をする。
換気をする。
換気をする。
換気をする。
換気をする。
換気をする。

急

措

置

予

防措

置

13

『住宅用火災警報器 取り付けたそのあとに』編集協力団体・企業
ガス警報器工業会

東京ガス株式会社

日本消防検定協会

ニッタン株式会社

能美防災株式会社

ホーチキ株式会社

松下電工株式会社〜婦人（女性）防火クラブ員のための管理術〜

平成 20 年 5 月発行
編集・発行 ： 財団法人 日本防火協会〒105-0001

東京都港区虎ノ門 2-9-16 日本消防会館 5 階( 03-3591-7121

FAX 03-3591-7130
URL http://www.n-bouka.or.jp/