2022 年度

地球温暖化対策計画書
１

指定地球温暖化対策事業者の概要(1)

指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

指定地球温暖化対策事業者
又は特定テナント等事業者の別

氏名（法人にあっては名称）

指定地球温暖化対策事業者(2)
事

日本私立学校振興・共済事業団

指定地球温暖化対策事業所の概要
業所の名

日本私立学校振興・共済事業団

称

事業の業 種P83

分 類 番 号

P_医療_福祉
医療業
医療

産業分類名
主たる用途

建物の延

べ

面積

（熱供給事 業所 にあ って は熱 供給 先面 積）

前年度末

信

前年度末

局

前年度末

商

業

前年度末

宿泊

前年度末

教

育

前年度末

医療

前年度末

文化

前年度末

物

流

前年度末

場

前年度末

工 場 そ の他 上記 以外

前年度末

情放用
途
別内
訳

駐事

敷業

地の概面

要

積

前年度末

所

事事業所の種類東京臨海病院

東京都江戸川区臨海町一丁目４番２号

事 業 所 の 所 在 地

業
種等

東京臨海病院

務
報通送車

40,287.27

40,287.27

医療業

㎡

基準年度

㎡㎡㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

基準年度

39,736.89

基準年度
基準年度
基準年度
基準年度
基準年度
基準年度

39,736.89

基準年度
基準年度
基準年度
基準年度

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

二次救急を備えた総合病院で診療科２８を設置し地域との連携を深めている。病棟は４００床でアメニティーも配慮されています。また、電子カルテを採用しシステムの効率化、サービスの向上に努めています。さらに、健診センターを併設し、病気の事前予防、早期発見の為の人間ドック、健康診断も実施しています。また、インフルエンザ対応のための陰圧テントや防護服、赤外線センサー等も備え災害時の拠点病院として努力しています。

39,986.80㎡

令和4年4月版

地球温暖化対策計画書
１

指定地球温暖化対策事業者の概要(1-2)

指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

指定地球温暖化対策事業者又は特定テナント等事業者の別

氏名（法人にあっては名称）

(3)

担当部署

計 画 の担当部署

名

公 表 の担当部署

名

(4)

電

電

話

話番

番

号

号

称

日本私立学校振興・共済事業団

等

03－5605－8811（代）称

日本私立学校振興・共済事業団

等

03－5605－8811（代）事務部施設管理課

東京臨海病院

事務部診療情報管理課

地球温暖化対策計画書の公表方法
ホームページで公表

窓 口 で 閲 覧
公表方法

アドレス：

http://www.tokyorinkai.jp

閲覧場所：

東京臨海病院内所在地：

東京都江戸川区臨海町一丁目４番２号

事務部総務課

閲覧可能時間：
9:00から17:00（土曜、祝日、年末年始は除く）
冊
そ(5)東京臨海病院

子の他

冊子名：
入手方法：
アドレス：

指定年度等

指定地球温暖化対策事業所

2009年度

特定地球温暖化対策事業所

2009年度事業所の使用開始年月日

2002 年

4月

1日

２ 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針
各設備機器のエネルギー管理標準を作成し、エネルギー使用の合理化に関する措置を講じることによって、地球温暖化効果ガスを削減し、燃料資源の有効な利用にすることを基本方針とする。また、エネルギーの合理化を推進するため事務部長を責任者とし、診療部門、看護部門、中央施設部門、事務部門、健診センター、ビル管理委託業者で構成する委員会を設置している。今後の課題としては、建物が２０年目となり高効率機器への設備更新とガラス面からの負荷の軽減を検討するとともに、各部署の省エネに対する意識の向上に努めたい。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：・再エネを導入している電力会社への切り替えを検討する。
・太陽光パネル等、再エネ設備の導入を今後の課題とする。

３

地球温暖化の対策の推進体制

４ 温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）(1) 現在の削減計画期間の削減目標
計 画期 間

2020

年度から

特効温ガ

定果

2024

年度まで

室
ス

LED電球・照明器具への更新、熱源機器の定期的な整備と熱源機器更新の高効率化で総量削減義務(25％)の削減を目指す。

特定温室効果ガ ス 以 外 の温室効果ガス

当事業所から排出される特定温室効果ガス以外のガス(その他ガス)は水道の使用及び下水道の排出に伴う二酸化炭素の排出が主体となっている。今後の節水を検討し2％以上削減することを目標にする。

削 減
目 標

削 減
義 務の概 要(2)

基 準 排 出 量

6,456ｔ（二酸化炭素換算）/年

削減義務率の区分

Ⅰ－１

排 出 上 限 量24,210ｔ（二酸化炭素換算）

平均削減
義 務 率25%(削減義務期間合計)

次の削減計画期間以降の削減目標

計 画
期 間

2025

年度から

特効温ガ定果

2029

年度まで

室
ス

引き続き、LED電球・照明器具への更新、熱源機器の整備・更新などにより、第三計画期間以上の削減を目標とする。

特定温室効果ガ ス 以 外 の温室効果ガス

引き続き節水を行うことで、その他ガスを現状の2％以上削減した状態を維持する。

削 減目 標５

温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）(1)

温室効果ガス排出量の推移

特定温室効果ガス（エネルギー起源CO2 ）

その他
ガス

(2)

2020 年度

2021 年度

5,283

5,20449

44

5,332

5,248

2022 年度

2023 年度

2024 年度

非エネルギー起源
二酸化炭素（CO2 ）
メタン
（CH4）
一 酸 化 二 窒 素（N2O）
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ（HFC）
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ（PFC）
六ふっ化いおう（SF6）
三 ふ っ 化 窒 素（NF3）
上 水 ・ 下 水合

単位：ｔ（二酸化炭素換算）

計

建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況

延 べ 面 積 当 た り
特 定 温 室 効 果 ガ ス
年
度
排出 量

2020 年度

2021 年度

131.1

129.2

単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年
2022 年度

2023 年度

2024 年度

６

総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）(1) 基準排出量の算定方法
過去の実績排出量の基準年度：（ 2003年度・2004年度・2005年度
平均値
排出標準原単位を用 い る 方 法
その他

(2)

基準排出量の変更

算定方法：（(3)

更年2021 年度

2022 年度

2023 年度

2022 年度

2023 年度

2024 年度

2024 年度度

削減義務率の区分
削減義務率の区分(4)）

2020 年度

前削減計画期間

変）Ⅰ－１

削減義務期間2020

年度から2024年度まで(5)

優良特定地球温暖化対策事業所の認定
2020 年度
2021 年度
特 に 優 れ た事業所への認定
極 め て 優 れ た事業所への認定(6)

決定及び予定の量

年度ごとの状況

単位：ｔ（二酸化炭素換算）2020 年度

2021 年度

2022 年度

2023 年度

2024 年度

削 減 義 務期 間 合 計

基準排出量
(A)

6,456

6,456

6,456

6,456

6,456

32,280

削減義務率(B)

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

排出上限量（C＝ΣA-D）

24,210

削減義務量

8,070

(D ＝ Σ (A × B))

実績(7)

特定温室効果ガス排出量(E)

5,283

5,204

10,487

排出削減量（F＝A - E）

1,173

1,252

2,425

前年度と比較したときの特定温室効果ガスの排出量に係る増減要因の分析
削増減

要減

対策

床 面 積 の 増 減減

そ用途

変

更因
設

具体的な増減要因

備の増の他

前年度に比べ、８月・９月の気温上昇が低く、空調機への負荷が減ったことと入院患者の減少による熱源への負荷が減ったことにより、特定温室効果ガスの排出量が減少した。

７

温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）
対策の区分
対策
対 策 の 名 称実 施 時 期Ｎｏ 区 分
区 分 名 称番 号

備 考

【特定温室効果ガス排出量の削減の計画及び実施の状況】

1 120400 12_補機の運転管理

冷温水発生機用冷却水ポンプインバーター化

2009年度

冷却水ポンプ９０ＫＷをインバーター化

2 120400 12_補機の運転管理

冷水発生機用冷却水ポンプインバーター化

2009年度

冷却水ポンプ３０ＫＷをインバーター化

3 120600 12_廃熱回収の管理

廃熱利用熱交換器と自動弁設置

2009年度

コジェネ排熱利用の暖房用熱交換器設置

4 120700 の管理

蒸気弁の断熱2006年度蒸気弁及び蒸気自動弁を断熱

5 130100 13_空気調和の管理

空調機の間欠運転

2009年度共用部及び外気導入用の空調機を間欠運転とした

6 130100 13_空気調和の管理

共用部のファンコイルの運転停止

2009年度

中間期だけ運転停止

7 160200 16_建物の省エネルギー

３階ＩＣＵの窓面に遮光フィルム

2010年度

南面とに紙面に遮光フィルムを貼る（約５６㎡）

8 130100 13_空気調和の管理

外気冷房による冷熱源停止

2008年度冬季に外気冷房する事で冷熱源機器の稼働率が減少

9 320100 関する措置

ボイラーの空気比管理

2007年度ボイラーの空気比の管理を定期的に実施

10 150200 15_照明設備の運用管理

ＬＥＤ電球への交換

2009年度～

外来受付、ブラケット、洗面（108ケ）・病棟ブラケット（176ケ）

11 150200 15_照明設備の運用管理

ＬＥＤ照明器具への交換

2013年度～

１階各所ダウンライト(53台)

12 150200 15_照明設備の運用管理

ＬＥＤ照明器具への交換

2013年度～１階２階外来待合天井ダウンライト(79台)

13 150200 15_照明設備の運用管理

ＬＥＤ照明器具への交換

2014年度～

1階トイレ天井ダウンライト(10台)

14 150300 15_事務用機器等の管理

電子カルテシステム更新

2008年度サーバーの消費電力減少と端末をブラウン管から液晶に変更（320台）

15 150300 15_事務用機器等の管理

ＩＴＶ設備更新

2011年度ブラウン管モニター28台を液晶に更新

16 150200 15_照明設備の運用管理

ＬＥＤ照明器具への交換

2015年度～

1階吹抜け照明(13台)

12_蒸気の漏えい及び保温

32_燃料の燃焼の合理化に

７

温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）
対策の区分対策
対 策 の 名 称実 施 時 期Ｎｏ 区 分
区 分 名 称番 号
12_蒸気の漏えい及び保温

17 120700 の管理

備 考

熱交換器の断熱2015年度

蒸気用温水熱交換器４台

18 329900 気系統・熱交換器等に係る 貫流ボイラ更新

2017年度貫流ボイラ2台更新、台数制御装置更新、水質管理装置新設

19

2018年度貫流ボイラ1台更新、台数制御装置更新、水質管理装置新設

32_ボイラー・工業炉・蒸その他の削減対策
32_ボイラー・工業炉・蒸329900 気系統・熱交換器等に係る 貫流ボイラ更新
その他の削減対策

20 120400 12_補機の運転管理

冷却塔ファンモーター更新

2016年度２号冷却塔ファンモーターをトップランナーに更新

5.5w×5台

21 120400 12_補機の運転管理

冷却塔ファンモーター更新

2018年度３号冷却塔ファンモーターをトップランナーに更新

5.5w×2台

空調機のインバータ化

2018年度UPS室パッケージエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2018年度サーバー室パッケージエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2018年度３階北系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2019年度３階部長室系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2019年度電気室パッケージエアコンをインバータ搭載機器に更新(1台)

空調機のインバータ化

2020年度電気室パッケージエアコンをインバータ搭載機器に更新(1台)

空調機のインバータ化

2020年度

電話交換室パッケージエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2020年度皮膚科パッケージエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2020年度

防災・健診系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2020年度

医事課系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2020年度病院長系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2020年度部長室系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

空調機のインバータ化

2020年度

総合医局系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

13_空気調和設備の効率管22 130200 理

13_空気調和設備の効率管

23 130200 理

13_空気調和設備の効率管

24 130200 理

13_空気調和設備の効率管25 130200 理

13_空気調和設備の効率管26 130200 理

13_空気調和設備の効率管27 130200 理

13_空気調和設備の効率管28 130200 理

13_空気調和設備の効率管

29 130200 理

13_空気調和設備の効率管30 130200 理

13_空気調和設備の効率管

31 130200 理

13_空気調和設備の効率管

32 130200 理

13_空気調和設備の効率管

33 130200 理

13_空気調和設備の効率管34 130200 理

７

温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）
対策の区分
対策
対 策 の 名 称実 施 時 期Ｎｏ 区 分
区 分 名 称番 号

備 考

空調機のインバータ化

2020年度

エレベーター機械室ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新空調機のインバータ化

2021年度栄養科系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

37 130200 理

空調機のインバータ化

2021年度

当直室系統ビルマルチエアコンをインバータ搭載機器に更新

38 150200 15_照明設備の運用管理

ＬＥＤ照明器具への交換

2021年度～院内全ての照明器具を対象とし、順次更新

13_空気調和設備の効率管35 130200 理

13_空気調和設備の効率管36 130200 理

13_空気調和設備の効率管（再生可能エネルギーの設備導入及び利用の状況）

717273【その他ガス排出量の削減の計画及び実施の状況（その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当する場合のみ記載）】

818283【排出量取引の計画及び実施の状況】

91 180100 18_排出量取引9293

バンキング充当

８

事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）
当病院では、開院以来省エネルギーに積極的に取組みＣＯ2の削減、経費の削減に努力している。
以下の内容で地球温暖化対策に取組むことにより省エネに対する職員の関心が芽生えてきている。
１．事業所での省エネの取組
施設管理課で率先して対策を行い省エネ工事を行うとともに、運転管理をビル管理委託業者と協力し効率的な運転を行うことで継続した温室効果ガスの削減が見込める。
建物の構造上、外壁やガラス面からの熱負荷が極めて多い中、現状の削減量についてはある程度満足できるものだと考えている。
また、積極的にコジェネを運転するとともに、夏場における電力制限に対しても職員はもちろんのこと、外来患者、入院患者にも協力をお願いし、冷房温度の設定を上げて運転する事ができた。
但し、昨年同様医療機器更新に伴う消費電力増加分が見込まれるため、照明器具のＬＥＤ化を進めており、ガラス面からの熱量削減を検討している。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：対策できていないため、今後の課題としたい。