主な家庭用ポンプ
3〜6階建てのビル・マンション・アパートなどの自動給水用にマイコン制御、単独、交互並列・交互タイプ● 交互並列タイプ：使用水量に応じて2台のポンプを交互に動かすか、同時に動かすかを自動選択します。
● 交互タイプ：2台のポンプを交互に運転して給水します（並列運転は行いません）。

※写真は40FM-PD400X5です。

● マイコン制御で効率のよい安定給水を実現。使いやすく、アフターケアもしやすい設計です。
※非自吸式ですので、吸上げ使用時は市販のフート弁（逆止弁）を吸込管に取り付けてください。
※屋外に設置する場合は、ポンプカバーPHG-750W（別売）のご使用をおすすめします。

見やすいデジタル表示で圧力値やポンプの異常をお知らせ。

メカニカルシールの交換が容易なユニット式〈 ２段タービンポンプ 〉採用●吸上げ３m から押込み６m まで使用可能●満・減水液面制御リレー用端子・異常警報装置用端子つき●凍結防止用ヒーターつき

最高49cmのコンパクト設計

交互並列交互40FM-PD400X5/6 BL認定品

40FM-KD750X5/6（三相） BL認定品

40FM-PR400X5/6 BL認定品

40FM-KR750X5/6（三相） BL認定品

出力：400W
吸上高さ：吸上げ3m〜押込み6m
始動圧力：270kPa（標準）
給水量：150L/分（全揚程18mの時）

出力：750W
吸上高さ：吸上げ3m〜押込み6m
始動圧力：270kPa（標準）
給水量：270L/分（全揚程18mの時）

出力：400W
吸上高さ：吸上げ3m〜押込み6m
始動圧力：270kPa（標準）
給水量：80L/分（全揚程18mの時）

出力：750W
吸上高さ：吸上げ3m〜押込み6m
始動圧力：270kPa（標準）
給水量：135L/分（全揚程18mの時）■給水特性曲線40FM-PR400X5/6
40FM-KR750X5/6

40FM-PD400X5/6
40FM-KD750X5/6■40FM-KD750X 5／6■40FM-PD400X 5／630302020

10全揚程︵m︶

全揚程︵m︶

全揚程︵m︶

全揚程︵m︶

並列運転

103030並列運転
20■40FM-KR750X 5／6■40FM-PR400X 5／6

20

ポンプ
停止水量

1010

ポ ンプ停止水量40000■寸 法 図100200300
給水量（ L /分）

400

0050

上 面 図

67452

420
400

制御箱
圧力タンク

50200

正 面 図

40FM-PD400X5/6、40FM-KD750X5/6、40FM-PR400X5/6、40FM-KR750X5/6

4-φ12 688
788626100
150
給水量（ L /分）

0050

100
150
給水量
（ L /分）

200

合流管
490

200
300
給水量
（ L /分）126
吸込口
40mm（Rp11／2）

70

100

3720145250250 438
圧力センサー
専用凍結防止ヒーター

吐出口40mm（Rp11／2）

主な家庭用ポンプ●

自動給水装置40FM型専用ポンプカバー

給湯加圧ポンプ
自動式（流量スイッチつき）

2

H-PB40FX

866

PHG-750W

66

自動給水装置（交互並列/交互タイプ）を屋外に設置する場合は、このカバーをおすすめください。

560704970（単位 mm）●カッパー処理●内面吸音材つき●制御盤点検窓つき●塗装色：マンセル記号6〜8.5YR2/1（参考値）●85℃までの温水に使用することができます。
●接水部品は青銅および黄銅でサビの心配がありません。

■給水特性曲線● H-PB100FX5/6● H-PB40FX■H-PB40FX

浅井戸・加圧給水用ブラダ式ポンプ（概略外形寸法（mm））
240L×273W×278H■H-PB100FX 5／61212101088

始動流量
全揚程︵m︶

全揚程︵m︶

BL認定品

連続運転域660Hz
4連続運転域

6450Hz200102030給水量（L /分）

WM-P250X■揚水特性曲線

2始動流量
400 010203040給水量（L /分）（概略外形寸法（mm））
291H×294W×310H● WM-P150X● WM-P250X● WM-P400X● WM-K750X（三相）

参考資料

627

●主な家庭用ポンプ

深井戸用水中ポンプ

一般ご家庭の給水用に

浅井戸用自動ポンプ● 30mまでの深井戸に……SFM-P450X5/6● 40mまでの深井戸に……SFM-P600X5/6● 42mまでの深井戸に……SFM-K750X5/6（三相）● 井戸ケーシングの径が100mm以上に使用可能※写真はWT-P125Xです。

※写真はSFM-P450X5です。

● WT-K200X（三相）■WT-P200X・WT-K200X（三相）8080全揚程︵m︶

全揚程︵m︶

90BB2010107070AC30A20■SFM-P600X 5／69040C● SFM-P600X5/6■SFM-P450X 5／6

SFM-P600X 6全揚程︵m︶SFM-P450X 640050

SFM-P450X 550全揚程︵m︶6060SFM-P600X 501020201010020300400 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

10302040

揚水量（ L /分）A 吸上高さ8m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力200kPa）
B 吸上高さ3m、運転圧力：｢高｣（OFF圧力240kPa）
C 吸上高さ3m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力200kPa）

A 吸上高さ3m、運転圧力：｢高｣（OFF圧力320kPa）
B 吸上高さ8m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力240kPa）
C 吸上高さ3m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力240kPa）※破線部域では50kPaの圧力変動があります。

※破線部域では50kPaの圧力変動があります。

● WT-P300X

揚水量（ L /分）● WT-P400X■WT-P300X

揚水量（ L /分）■WT-P400X

4090

全揚程︵m︶

全揚程︵m︶

30■SFM-K750X 5／6（三相）

30

B
C20

SFM-K750X 570A

40A

● SFM-K750X5/6（三相）

800

揚水量（ L /分）

4030300●WT-P200X● WT-P125X■WT-P125X揚水特性曲線
30■揚水特性曲線● SFM-P450X5/6■揚水特性曲線

B201010

全揚程︵m︶

60
SFM-K750X 605001040302010020300400 10 20 30 40 50 60 70 80 900102030405060

揚水量（ L /分）揚水量（ L /分）
A 吸上高さ3m、運転圧力：｢高｣（OFF圧力320kPa）
B 吸上高さ7m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力240kPa）
C 吸上高さ3m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力240kPa）

A 吸上高さ3m、運転圧力：｢高｣（OFF圧力380kPa）
B 吸上高さ8m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力310kPa）※破線部域では50kPaの圧力変動があります。

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

● WT-K750X（三相）

揚水量（ L /分）■WT-K750X（三相）

10L

受水槽内蔵形水道加圧装置A40

全揚程︵m︶

パワーシスターンB■給水特性曲線● CX-110X

30■CX-110W

2030連続運転域
全揚程︵m︶

201050Hz 60Hz

0始動圧

1000103020
給水量・吐水量（L /分）

0 10 20 30 40 50 60 70

揚水量（ L /分）

ボールタップ
吐水特性40A 吸上高さ3m、運転圧力：｢高｣（OFF圧力380kPa）
B 吸上高さ7m、運転圧力：｢標準｣（OFF圧力310kPa）※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

（概略外形寸法（mm））
450L×285W×705H

626〜628頁の製品のお問い合わせは下記へご連絡ください。
■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

0120-3121-19

家電ビジネス情報センター T E L：

FAX：0 1 2 0 - 3 1 2 1 - 3 4〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12（日立愛宕別館）

628

受付時間 9：00〜17：30（月〜土）／携帯電話、PHSからもご利用できます（日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）