筑波大学技術報告
30: 13-16, 2010

環境安全管理室における環境保全業務
岩原 正一
筑波大学総務部環境安全管理課〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要（ http://jitukan1.sec.tsukuba.ac.jp/shiryou/pdf/osuikijyun.htm）

私は環境安全管理室において、実験系廃棄物関連と労働安全衛生関連の職務に従事している。その実
験廃棄物の業務の中の実験系希薄洗浄排水処理施設の施設紹介等、実験系希薄洗浄排水（以後実験排水と略す）関連を中心に業務の紹介をする。

表１．汚水排除基準

キーワード：希薄洗浄排水、処理施設、中水

１．はじめに筑波大学は昭和 48 年 10 月に開学し 37 年を迎えたが、開学当初から環境保全を重視した大学であった。
昭和 49 年 7 月に筑波大学実験原廃液取扱規則及び実験原廃液管理委員会規定が定められ、全学的実験廃棄物管理への取組みが始まった。
私は昭和 55 年 4 月に分析担当技官として筑波大学に採用され、既に稼動していた実験系希薄洗浄排水処理施設に流入する実験排水および処理水（中水）の水質測定を担当してきた。その後、実験系希薄洗浄排水処理施設の維持管理等の実験廃棄物についての職務や労働安全衛生の衛生管理者としての職務に従事してきた。その中の実験系希薄洗浄排水関連について紹介する。

２．環境汚染防止と実験排水の効率的再利用
筑波大学では下水道法、つくば市下水道条例等の法令によって下水道への排出基準が表１のようにさだめられている。
筑波大学の各実験室では、有害物質を含む廃液は学内規則に定められた分別にしたがってポリ容器に貯留するようさだめている。実験器具の 2 回目までの洗浄水も同じポリ容器に貯留し、実験器具の 3 回目以降からの洗浄水を各実験室における流しに流すようさだめており、その流しを「実験流し」と呼ぶ。
給湯室、手洗い等の生活系の排水が流されるものを「生活流し」と呼び、その二つを区別しており、その排水経路も別々に設置している。「生活流し」の排水が生活系排水系統にて公共下水道へ直接排出されるのに対し「実験流し」からの実験系希薄洗浄排水は、学内 58 個所のモニター槽を経て実験系希薄洗浄排水処理施設に流入し、再利用のために処理される。これを中水化処理と呼ぶ。（図 1.参照）

中地区実験系希薄洗浄排水処理施設には実験排水の受水槽が 3 槽あり、受入れ、分析、処理を交互に行うバッチごとの処理を行っている。（図 2.参照）①.始めに特殊スクリーンに実験系希薄洗浄排水を通し比較的大きな粒子のＳＳ（浮遊物質量）成分を除去する。
②.その後ＰＡＣ（ポリ塩化アルミニウム）によってＳＳ成分を凝集させて砂ろ過塔に通水してろ過をする。
③.さらに活性炭塔に通水することによって色、臭い等の物質を吸着によって除去する。
④.最後に次亜塩素酸ナトリウムを添加して殺菌処理する。

13

筑波大学技術報告
30: 13-16, 2010

図 1. 中地区実験系希薄洗浄排水処理の概念図

14筑波大学技術報告
30: 13-16, 2010

その処理水は中水と呼び、上水と下水の中間の水質の水で、トイレの流し水、屋外の散水、実験機器やクーリングタワーの冷却水等に再利用される。
昭和 56 年には砂ろ過塔や活性炭塔の逆洗によって発生する汚泥の処理施設も付加された。
環境安全管理室では、実験系希薄洗浄排水処理施設に流入する実験排水と中水の表１に示す項目の水質測定を法律に定められている頻度で実施している。
処理施設から発生する汚泥の溶出試験も実施し、汚泥処分を外部へ委託して埋め立て処分を行っている。
有害物質含有する実験排水が同処理施設に流入する事故が頻発したため、同処理施設の水質分析と各実験棟のモニター槽の水質分析から事故を未然に防止できる業務工程を構築し、本学の実験廃水が原因となる環境汚染被害の拡散防止に協力してきた。
さらに、本学の各建物には中水の再利用化が組み込まれているため、井水を補助水とする自動供給システムを提案し、中水が不足した場合にも安定供給できる処理水の効率的再利用を実現した。（図 3.に実験排水と中水の送水量の経年変化をしめす。）

薄洗浄排水が原因となる環境汚染被害の防止に努力してきたが、新入生に環境保全教育を行なわなければ、環境汚染事故を防止することができない。このような状況から、環境安全管理室では環境保全に関する活動と共に教育用ビデオとパンフレットの作成を決定し、私も製作に参加した。
ビデオは全学生を対象とした総論と専門性の高い各論に分かれている。総論は廃棄物に関する一般論とモラル向上を目指した学内ルールを解説した。日
本語および英語版、中国版が完成している。また各論は化学専門編の日本語版と英語版、生物・生化学編の日本語版が完成している。
一方パンフレットは見開き 8 頁で、実験廃棄物の取扱いなどを中心に必要事項を簡潔にまとめ、実験・実習を履修しない学生にも解り易い内容となっている。全学生に周知徹底するため小冊子を新たに作成した。より詳しい「実験系廃棄物取扱いの手引き」も平成 21 年版の改訂が行われた。
また、廃棄物処理ばかりでなく試薬管理も重要な業務となるため、現在環境安全管理室を中心に薬品管理システムを全学的システムのとして構築した。

３．環境保全教育
大学は教育機関であるため毎年卒業生を送り出すと共に新入生を迎える。上述したように、実験系希

図 2. 筑波大学中地区実験希薄洗浄排水処理施設

15筑波大学技術報告
30: 13-16, 2010

流量 m3

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000

50,0000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成 （年）
実験排水流入量

中水利用量

図 3. 筑波大学中地区実験希薄洗浄排水処理施設の排水流入量と中水利用量

３．おわりに時代であったため、それに伴って大学内の業務も拡大してきた。より一層精進し、今後も蓄積した技術・知識を生かして実験系廃棄物処理に関する指導・助言を積極的に行ない、筑波大学の教育・研究支援に全力で取り組み、環境保全の向上に貢献したいと考えています。

これまでご指導いただきました環境安全管理室長をはじめ大学内関係者にも合わせてお礼申し上げます。
分析担当を専門とする技官として筑波大学に赴任したが、環境保全が世界的な規模で求められる

Environmental protection work of the Division of Environment and Safety
Management
Shoichi Iwahara
Office of Environmental and Safety Management, Division of Environment and Safety Management, University ofTsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8577 JapanThe Division of Environment and Safety Management is engaged in work related to laboratory waste andoccupational health and safety. Facilities like the dilute laboratory wastewater treatment facility are discussed alongwith work related to the treatment of such wastewater.
Keywords: the dilute laboratory wastewater; treatment facility; Intermdediate-quality-water

16