基礎
講
座

国内におけるLED照明の規格化の状況

１．まえがき・相関色温度が2500K〜10000Kとしています。

・上記相関色温度での色度は、黒体

光束維持率は、『製造業者等が公LED照明の導入が様々な分野で進軌跡からの偏差（duv）は±0.02以内表した光束維持率値の90％以上でなむ一方、明るさや、ちらつき、脱落の範囲とする』。LEDモジュールのければならない』としています。と言った問題も指摘されています。

寿命は、『LEDモジュールが点灯し現状、LEDランプは安全や性能に関なくなるまでの総点灯時間又は全光する製品規格が十分に確立されてい束が、点灯初期に測定した値の70％ません。今後の内外での市場成長をに下がるまでの総点灯時間のいずれ維持するためにも安全と性能の規格か短い時間』となっています。定格づくりが急がれます。本項では、日

寿命は、『長期間にわたり製造され本工業規格（JIS）や照明関連団体にた、同一形式のLEDモジュールの寿よる国内での白色LED照明に関する命の発生数から算出した残存率が50規格・基準化の動向を整理してみま％となる時間の平均値に基づいて公した。

表された時間』。光学特性は、『製造区分 測定安
全２．日本工業規格（JIS）の動向

表−１ 日本工業規格（JIS）
制定状況

業者等が公表する値に対し、全光束制定年月

JIS C 8152 照明用白色発光ダイオード（LED）の測定方法

2007.7

JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第2-13部：LEDモジュー
ル制御装置（安全）の個別要求事項

2008.10JIS C 8154 一般照明用LED
モジュール−安全仕様

2009.3

JIS C 8156 一般照明用電球形LEDラ ン プ（ 電 源 電 圧50V超）−安全仕様

2011
予定

TS C 8153 照明用白色LED装置性能要求事項

2007.7性

照明用白色LEDのJIS規格の制定

光源色及び演色評価数は、

JIS C 8153 LEDモジュール
用制御装置−性能要求事項

2009.3

状況は表−１の通りです。2010年９『製造業者等が公表する値に対し、能は80％以上とする』。

規格名称

JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項

2010.9月に一般照明用白色LEDモジュール・色度点を規定する場合、公表値にを対象としたJIS C 8155
「 一般照明対して±0.01とする

JIS C 8157 一般照明用電球形LEDラ ン プ（ 電 源 電 圧50V超）−性能要求事項

2011
予定

用LEDモジュール−性能要求事項」

・相関色温度を規定する場合、公表が制定されました。電球形LEDにつ値に対して±5％とする

い て は、2007年 にTS C 8153「 照 明・黒体放射軌跡からの偏差（duv）はLED装置要求事項」

用白色LED装置要求事項」が発行さ±0.02とする。屋内用途の場合、±LEDの色度座標、相関色温度、演れ、今年度JISの制定が予定されて0.01が望ましい

色評価数を記述する場合、『指向性います。

・平均演色評価数Raは公表値からがあり得るので、測定受光条件を取

１）JIS C 8155
「 一般照明用LEDモ５を減じた値を下限とする。また、扱説明書などに必ず付記する』必要

ジュール−性能要求事項」

高演色のLEDモジュールはRa80以があります。

照明用白色LEDの定義は、上を下限とする』。光出力フリッカ『・分光分布が可視域のほぼ全域には、『人の目の周辺視野に光源を置広がり、その間にスペクトルの欠落いたとき、光出力フリッカ（ちらつき部分が無い。

が、人の目に感じてはならない）』。

20

Kensetsu Denki Gijyutsu

Vol.173 2011. 3

２）TS C 8153：2007「 照 明 用 白 色

３．日本照明器具工業会規格・ガイド等の動向
2008年に制定されたJIL5006「白色セミナー

LED照 明 器 具 性 能 要 求 事 項 」は、でなければならない』とされていま2010年にJILガイド134「LED照明器す。光源色は、『JIS Z 9112「 蛍光ラ具性能に関する表示についてのガイ

ンプの光源色及び演色性による区ドライン」の制定に伴って改訂され分」の色度範囲の規定に適合しなけました。表−２に規格・ガイドの制ればならない』。配光は、『ランプの定状況を示します。

下方立体角120°の範囲に70％を超え

１）JIL5006「白色LED照明器具性能て光束を集中させないこと』として

図−２直管形LEDランプ専用器具のイメージいます。

要求事項：2010」
LED照明器具の効率は、『LED照明器具の固有エネルギー消費効率＝

表−３定格光束（lm）／定格消費電力（W）』

No.と定義しています。また、保守率は、

日本電球工業会の規格・ガイド
名

称

発行

５．その他の LED 照明関連の法規・規格の動向
電気用品安全法（電安法）によるJEL600

光源製品の正しい使い2010.7
方と表示事項『LEDランプ』および『LED照明器具

JEL800電球形LEDランプの形
2010.7式付与方法の大半』は現状、電気スタンド、広L形口金付直管形LEDランプシステム（一般 2010.10
照明用）

告灯など光源を特定しない一部機器

JEL801

いては対象外です。今後、「電子発灯 器 具 」の5.2.4に 準 拠 し て 分 類 す

電球類の口金・受金及JEL907-3 びそれらのゲージ 追 2010.10
補３る』となっています。

ガイド008電球形LEDランプ性能
2010.7
表示等のガイドライン

照明器具（仮称）」を規制対象として

資料

LED照明の適正使用ガ
2010.6
イド新規追加予定です。これについての資料

電球形LEDランプの購
2010.9
入調査報告書『LEDモ ジ ュ ー ル の 光 束 維 持 率 にLED照明器具の設計光束維持率を乗じた値を表示する』。グレア分類に
ついては、『JIS C 8106「施設用蛍光表−２

日本照明器具工業会の規格・ガイド

No.
JIL5006

名称発行

白色LED照明器具性能 2008.1
要求事項
2010.7

LED照明器具性能に関ガイド134 する表示についてのガ 2010.7
イドライン

制御装置の要求事項は、『全光時のランプ電流波形は、ランプのちら件に適合しなければならない（調光表−３に規格・ガイドの制定状況を示します。
１）JEL801：2010「L形口金付直管光体ランプ（仮称）」及び「電子発光体詳細は、下記ホームページを参照ください。
http://www.meti.go.jp/committee/

つき（フリッカ）抑制のため、次の条

４．日本電球工業会規格・ガイド等の動向と、別置形のLED電源ユニットを除

materials2/data/g100525aj.html

６．今後の課題
国際的にはCIEを中心にLED等固時については検討中）、体照明に関する標準化が進んでお・出力電流の半サイクルごと出力電り、わが国もこれらと連携を取りな

流ピーク値の差：４％以内
・ランプ電流波形のリップル率：1.3以下

がら規格化を進める必要があります。また、生体への安全性などのいくつかの課題については継続して検形LEDランプシステム」

・波形の周期：100Hz以上

適用範囲は、『L形口金を用い直・制 御 装 置 の 入 力 電 流 は、JIS C

最後に、LED照明の今後の更なる流電流によって点灯する直管形LED

61000-3-2「 高調波電流限度値」を普及のためには、製造者と使用者がランプ、制御装置及びソケット。制満足すること』としています。

これらを正しく理解し、正しく使用討中です。

御装置を内蔵し交流が直接給電されできるようになることが重要であて点灯するいわゆる、回路内蔵タイり、このための普及活動や体制作り

プのLEDランプは含まない』とし、を、技術開発とともに進めることが『G13口金と互換性のない口金を採不可欠です。

用、落下・感電防止への安全性配慮』を主な目的としています。ランプ質量は、『500gを超えてはならない』、
全光束は、『公表した値の92％以上

図−１

直管形LEDランプのイメージ

Kensetsu Denki Gijyutsu

Vol.173 2011. 321