PC-1861

天井埋込型スピーカー BGM用

PC-2361

天井埋込型スピーカー BGM用

PC-2851

天井埋込型スピーカー BGM用BG-M130

BGMアンプ●ローインピーダンス・ハイインピーダンス兼用です。
●スピーカー初となるステンレス製スプリング採用により、簡単で素早い施工を可能としました。
薄型の金属パネル（パネル高さ7mm）により、建築意匠と調和いたします。
●日本消防検定協会認定品です。

PC-1861

12ｃｍコーン型/（6Ｗ

100系、8Ω）

希望小売価格 ¥10,800（税抜）PC-2361

16ｃｍダブルコーン型/（6Ｗ

希望小売価格 ¥12,900（税抜）

100系、8Ω）

PC-2851

20ｃｍ同軸コーン型/（15Ｗ

希望小売価格 ¥22,900（税抜）

100系、8Ω）●小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30Wのアンプです。
●マイク／ライン入力（切換式）に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。
●音質調節器（低音、高音）を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。
●スピーカーは、ローインピーダンスラインまたは、ハイインピーダンスラインで使用できます。
●別売金具使用で、EIA規格に適合するラックに取り付け可能です。（2サイズ）

BG-M130

希望小売価格 ¥44,600（税抜）【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

BGM SPEAKER SYSTEM
BGMスピーカーシステム／仕様
BG-M130

PC-1861
定格

入力

6W

電

定格インピーダンス ローインピーダンス：8 Ω（6 W）＊ 0dB = 1V

源

AV100 V 50／60 Hz

定格

出力

30 W

ハイインピーダンス100系：1.7 kΩ
（6 W）、3.3 kΩ
（3 W）、6.7 kΩ
（1.5 W）、13 kΩ
（0.8 W）

消費

電力83 W（定格出力時）,36 W（電気用品安全法出 力 音 圧レベ ル90 dB（1 W,1 m）（500 Hz〜5 kHz,ピンクノイズ時）

周 波 数 特 性

100 Hz〜20 kHz

周 波 数 特 性

55 Hz〜18 kHz（ピーク −20 dB時）

歪率

0.5 ％以下（1 kHz定格出力時）

入力 マイク／ライン（切換）：−60 dB＊／−10 dB＊ 600 Ω／10 kΩ 平衡

使 用 スピ ーカー 12 cmコーン型
スピ ーカー 種 別

6 W時：L級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB（A）以上）

BGM：−10 dB＊ 10 kΩ 不平衡

3 W,1.5 W時：M級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87 dB（A）以上）
0.8 W時：S級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で84 dB（A）以上）

電線

S線

方1式 ワンタッチ式差し込み型コネクター（送り端子 2分岐タイプ）
上 フレーム：表面処理鋼板

ライン：75 dB,予備：75 dB,

W

出力 スピーカー出力

トーンコントロール

8Ω 1 W

平衡 ねじ端子低音（100 Hz）±10 dB, 高音（10 kHz）
±10 dB（BGM入力、予備入力に対して有効）

能 ミュート機能（ミュート感度調節器）

機

・音声入力によるミュートホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装

・メイク制御入力によるミュート

パンチングネット：表面処理鋼板 ホワイト
（マンセルN9.5近似色） 塗装
使用温度範囲

0 ℃〜＋40 ℃

寸法 φ180×71.3（D）mm

質量約620 ｇ

使用湿度範囲

90 ％RH以下（ただし結露のないこと）

品

型紙…1、ファストン端子付リード線（黒色）…1

仕パネル：ABS樹脂

付属

上ケース：鋼板

PC-2361
定格

入力

BGM：75 dB（ハンドパス：20 Hz〜20 kHz）
（低音／高音調節つまみ：中央位置）
2

使 用 温 度 範 囲 −10 ℃〜＋50 ℃
仕比 マイク：60 dB,N

600 Vビニル絶縁電線（IV線,HIV線）
単線（銅線）：φ0.8〜φ1.2 mm より線（7心銅線）：0.75〜1.25 mm

配ねじ端子

ローインピーダンス：4〜16 Ω 平衡 ねじ端子スピーカーパネル取付方法 スプリングクランプ方式
用ねじ端子RCAジャック

予備：−10 dB＊ 10 kΩ 電子バランス ねじ端子
スピ ーカー 出 力 ハイインピーダンス：330 Ω 平衡

取 付 穴 寸 法 φ150±3 mm（天井板厚：5〜25 mm）
適省令第1項による）

寸法

210（W）
×93（H）×276（D）mm

質量約4 kg

別6W

黒（マンセルN1.0近似色） ヘアライン

黒（マンセルN1.0近似色） 塗装

売品 ラックブランク金具セッ
ト：MB-23B-BK

ラックマウント金具連結金具セット：MB-23B-J

定格インピーダンス ローインピーダンス：8 Ω（6 W）

ハイインピーダンス100系：1.7 kΩ
（6 W）、3.3 kΩ
（3 W）、6.7 kΩ
（1.5 W）、13 kΩ
（0.8 W）
出 力 音 圧レベ ル

93 dB（1 W,1 m）（500 Hz〜5 kHz,ピンクノイズ時）

周 波 数 特 性

45 Hz〜20 kHz（ピーク −20 dB時）

使 用 スピ ーカー

16 cmダブルコーン型

スピ ーカー 種 別

6 W,3 W,1.5 W時：L級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB（A）以上）
0.8 W時：M級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87 dB（A）以上）

取 付 穴 寸 法 φ200±3 mm（天井板厚：5〜25 mm）
スピーカーパネル取付方法

スプリングクランプ方式

適用

電線

600 Vビニル絶縁電線（IV線,HIV線）

配線

方式

ワンタッチ式差し込み型コネクター（送り端子 2分岐タイプ）

単線（銅線）：φ0.8〜φ1.2 mm より線（7心銅線）：0.75〜1.25 mm2
使用温度範囲

−10 ℃〜＋50 ℃

仕上

フレーム：表面処理鋼板 ホワイト
（マンセルN9.5近似色）塗装

寸法 φ230×78.3（D）mm

パンチングネット：表面処理鋼板 ホワイト
（マンセルN9.5近似色） 塗装
質付

属量約760 ｇ

品

型紙…1、ファストン端子付リード線（黒色）…1PC-2851
定格

入力

15 W

定格インピーダンス ローインピーダンス：8 Ω（15 W）

ハイインピーダンス100系：670 Ω（15 W）、1 kΩ
（10 W）、2 kΩ（5 W）、3.3 kΩ（3 W）
出 力 音 圧レベ ル

96 dB（1 W,1 m）（500 Hz〜5 kHz,ピンクノイズ時）

周 波 数 特 性

45 Hz〜20 kHz（ピーク −20 dB時）

使 用 スピ ーカー

20 cm同軸コーン型

スピ ーカー 種 別L級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB（A）以上）

取 付 穴 寸 法 φ250±3 mm（天井板厚：5〜25 mm）
スピーカーパネル取付方法

スプリングクランプ方式

適用

電線

600 Vビニル絶縁電線（IV線,HIV線）

配線

方式 ワンタッチ式差し込み型コネクター（送り端子 2分岐タイプ）

単線（銅線）：φ0.8〜φ1.2 mm より線（7心銅線）：0.75〜1.25 mm2
使用温度範囲

−10 ℃〜＋50 ℃

上 フレーム：表面処理鋼板

仕ホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装

パンチングネット：表面処理鋼板 ホワイト
（マンセルN9.5近似色） 塗装
法 φ280×90.7（D）mm

寸質付属量

約1.6 ｋｇ品

型紙…1、
ファストン端子付リード線（黒色,白色）…各1

TOAお客様相談センター

商品の技術的なお問い合わせ
固定電話専用

0570-064-475 携 帯

ナビダイヤル※PHS/IP電話からはつながりません。
＜通話料無料＞
0570-017-108 FAX ＜通話料有料＞
当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。
また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページをご覧ください。

【業務用カタログ】※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
●このカタログは2023年5月現在の仕様に基づいて作成されています。価格は2023年7月の改定価格を反映しています。

2023.07 カタログNo.G-118 OK00