別冊給水装置工事施行基準
四條畷水道事業

令和６年 10 月
四條畷水道センター

四條畷水道事業
別冊給水装置工事施行基準は、標準給水装置工事施行基準より優先する。
見出し（章節番号、段落番号等を含む）については、標準給水装置工事施行基準に準拠している。なお、
別冊給水装置工事施行基準独自の事項については見出し番号を追加している。
給水装置工事の申込の前に、必ず申請書類や必要書類、施工等の協議を行うこと。

1

四條畷水道事業

３．手続
3.2 申請場所（P.14） 図 3-1
指定工事業者が施行する給水装置工事の全体的な流れは、次のとおりである。
工事の受注

施主から給水装置工事の依頼を受ける

設計

調査
水理計算
使用材料の選定
製図

・事前調査 ・現場調査
・給水方式決定 ・管径選定

四條畷水道ｾﾝﾀｰへ工務課窓口に提出
申込み
給水装置工事申込書
・建築確認書（写）等
給水装置工事施行申請書 ※必要添付書類は申請内容より異なる※給水分岐工事がある場合は占用の経由
四條畷水道ｾﾝﾀｰ

設計審査等※およそ1週間程度納付金の納入工務課窓口にて納入・加入金等

給水分岐工事を要する場合
工事立会日 ・毎週 水・木曜日
施工日の3日前までに工務課窓口で予約（給水分岐工事立会願の提出）(給水分岐工事完了後)竣工検査の申込み

検査日 ・毎週 火・金曜日
検査前日の15時までに工務課窓口で予約（給水装置工事竣工届及び検査願書の提出）※臨時栓申請は現地検査がないため手数料等納入時（分岐工事がある場合は施工後）に竣工届の提出となる

竣工検査

検査内容 ・水圧検査、竣工図面の照合、残留塩素の測定
検査合格後、工務課窓口で手数料の納金開栓等手続き料金担当窓口で開栓名義変更、メーターの受け取り等引き渡し

施主へ引き渡す2

四條畷水道事業

3.3 事務手続（P.16）
２．事前協議表 3-2、表 3-3 及び１申込が可能な工種の組合せは、必ず確認すること。
５．分岐立会検査の申込み
HP より給水分岐工事立会願をダウンロードすること。立会日等については、先に記載した「3.2 申請場
所 図 3-1」を参照すること。
10．工事完了届及び工事検査の申込
HP より給水装置工事竣工届及び検査願をダウンロードすること。検査日等は、先に記載した「3.2 申請
場所 図 3-1」を参照すること。
11．竣工検査
後述の「7.2 企業団が行う検査」を参照すること。
１3.検査合格証明書の交付
四條畷水道センターは竣工届をもって合格証明としているため、証明書の交付はしないものとする。
※臨時栓工事を含む申込の場合
四條畷水道センターは臨時栓（建築用等に使用する工事用）用の申請がある。申請の流れは、前述の「３.手続」を参照すること。

3

四條畷水道事業

3.4 給水装置工事申込書の作成（P.22） 及び 3.5 図面の作成（P.23）
記入要領

4四條畷水道事業5四條畷水道事業6

四條畷水道事業7四條畷水道事業8四條畷水道事業9四條畷水道事業10四條畷水道事業11四條畷水道事業12四條畷水道事業13四條畷水道事業14四條畷水道事業15

四條畷水道事業16

四條畷水道事業17四條畷水道事業18

四條畷水道事業19

四條畷水道事業20

四條畷水道事業21

四條畷水道事業22四條畷水道事業23四條畷水道事業24四條畷水道事業25

四條畷水道事業26

四條畷水道事業27

四條畷水道事業28

四條畷水道事業29四條畷水道事業30

四條畷水道事業31四條畷水道事業32

四條畷水道事業33

四條畷水道事業34

四條畷水道事業35

四條畷水道事業36

四條畷水道事業37

四條畷水道事業

４．設計
4.2 給水方式の決定（P.30）
給水方式は必ず四條畷水道センター窓口で協議のうえ、決定すること。

4.3 設計水圧（P.31）
設計水圧は四條畷水道センター窓口で確認すること。

4.5 給水管の口径決定
4.5.1 基本事項（P.40）
5. 新設工事では、メーター及び給水管口径 13mm、30 ㎜を承認しないものとする。
4.5.5 貯水槽式の計算（P.52）
貯水槽給水方式
マンション等の計算条件
種別

構成人数

１人１日平均使用水量

ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ等

３．０人

３００㍑

ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ等

１．０人

２５０㍑

計算式
戸数×構成人数×1人1日平均使用水量＝日平均給水量
日平均給水量÷負荷率（０．９）＝日最大給水量
日最大給水量×4/10＝貯水槽の有効容量
日最大給水量÷使用時間（１０時間）＝時間使用水量
メーター口径

適正使用流量範囲(m 3 /ｈ)

φ１３0.10～1.00

φ２０0.20～1.60

φ２５0.23～2.50

φ４０0.40～6.50

φ５０

1.25～17.00

φ７５2.50～27.50

φ１００4.00～44.00
表 4-12 メーターの選定基準（参考）より抜粋

１時間当りの使用水量がメーター口径の適正範囲内にある口径が設置予定メーターの最小口径であり、次に設計水圧から実際にどれだけの水量が流れるか算定しそれがメーター口径の適正範囲内にある口径を最適な設置予定メーターの口径とする。ただし、流量調整弁をメーターの２次側に設置すれば上記の最小口径のメーターを設置することができる。

38

四條畷水道事業

貯水槽の有効容量計算書
年月

指定工事店
申込場所

四條畷市

住所

申込者名

名称
代表者名
主任技術者

（条件）

資

ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ戸

ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ

戸

種料

別

構成人数

1人1日平均使用水量

ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ

３．０人

３００㍑

ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟﾏﾝｼｮﾝ

１．０人

２５０㍑

(日平均給水量)
戸

数

×

構成人数

戸 ×

×

1人1日平均使用水量 ＝人 ×㍑

日平均給水量＝㍑（日最大給水量）
日平均給水量÷㍑

負荷率＝

日最大給水量÷０．９＝㍑

×４／１０＝

貯水槽の有効容量×

４／１０＝㍑ ＝

÷

使用時間

＝

÷１０時間

＝

（貯水槽の有効容量）
日最大給水量㍑

m ３ /h(１時間当たりの平均流量)
日最大給水量㍑

下記の表よりメーター口径はメーター口径

時間使用水量㍑＝φ㎜

適正使用流量範囲 （m ３ /h）

φ１３０．１０～１．００

φ２００．２０～１．６０

φ２５０．２３～２．５０

φ４００．４０～６．５０

φ５０

１．２５～１７．００

φ７５２．５０～２７．５０

φ１００

４．００～４４．００39が適当である。

m ３ /h日四條畷水道事業

4.6 水理計算例（P.53）
直結給水方式
給水装置の流量設定
宅地造成に伴う共有管の管径や共同住宅の直圧給水の可否を決定するとき計算に用いる流量を下表のように定める。
口径設定流量備考

φ１３mm ０．２L/sec

φ１３の給水栓に流れる水量

φ２０mm ０．４L/sec １世帯住宅で給水栓数１２栓までの給水装置に流れる水量
φ２５mm ０．８L/sec ２世帯住宅で給水栓数２０栓までの給水装置に流れる水量

戸建住宅の損失水頭
宅地造成で個々の宅地について建築形態が決まっておらず、内部(内線)の配管がわからないものについては下表の数値で算定すること。
配管による損失水頭

道路面から給水栓までの高さ１階だけに給水栓を設ける場合

８．０ｍ

２．０ｍ

２階まで給水栓を設ける場合

８．０ｍ

５．０ｍ

３階まで給水栓を設ける場合

９．０ｍ

８．０ｍ

40

四條畷水道事業41

四條畷水道事業42

四條畷水道事業

５．施工
5.1 指定材料及び配管方法（P.67）
２．配水管等の取付口から敷地内までの配管例は以下のとおりとする。

（1）口径 25 ㎜以下 参考図

43四條畷水道事業（2）口径 40 ㎜ 参考図

44四條畷水道事業（3）口径 50 ㎜ 参考図※口径 75 ㎜以上は協議の結果とする。

45

四條畷水道事業

5.2 給水管の取出し
5.2.1 分岐（P.68）
１．分岐の条件及び施工の留意点(8) 配水管からの分岐口径は下記のとおりとする。

配水管（被分岐管）
管種
口径（mm）
150以下
鋳鉄管
200以上
30以下
ビニル管
4050Ａ

サドル付分水栓

Ｂ202540A
CA・CCA・C
不断水式Ｔ字管50A・B
B・C75以上
B・C

分岐不可

CC

配水管切取
（二受T字管又はチーズ）※ 配水管切取については断水を伴うので、施工方法及び断水範囲、洗管等を十分協議すること。
※ 道路状況により不断水式 T 字管又は配水管切取となる場合がある。

5.2.4 配管（P.70）
配水用ポリエチレン管の使用は不可とする。
伏越し、上越しでの配管方法は要協議とする。

5.4 メーター設置基準
5.4.1 メーター室の構造（P.76）
5.1 指定材料及び配管方法を参照。
1.（3） 複式メーターボックスは設置不可とする。
5.4.2 メーターの設置（P.78）
新築での直結給水方式での私設メーターの設置は基本的に認めていない。
よって、下記を参考に私設メーターではなく、企業団メーターを設置すること。
１．二世帯住宅で使用する場合、もしくは店舗又は事務所付住宅として使用する場合

Ｍ ◯Ｍ
◯Ｍ
◯
Ｘ
◯

Ⓜ ： 企 業 団 メーター
Ⓧ ： 私設メーターⓂ ： 企 業 団 メータ ー

企業団メーターの２ 次 側 で分 岐 し私 設 メーターを設 置 することを考 えているなら、企 業 団 メー
ターの１ 次 側 で分 岐 し企 業 団 メーターを設 置 すること。
46

四條畷水道事業
２ ． 店 舗 等 でその一 部 を貸 店 舗 とする場 合Ｍ ◯Ｍ
◯

Ｍ
◯

Ｘ
◯
Ⓜ ： 企 業 団 メーター
Ⓧ ： 私設メーターⓂ ： 企 業 団 メータ ー

内 部 (内 線 )配 管 で分 岐 し私 設 メーターを設 置 することを考 えているなら企 業 団 メーターの１ 次側 で分 岐 し企 業 団 メーターを設 置 すること。
３ ． 直 結 給 水 可 能 なマンション、ハイツ及 び文 化 住 宅 の場 合Ｘ
◯Ｘ
◯

Ｘ
◯Ｘ
◯
Ｍ
◯Ｍ
◯
Ｍ
◯Ｍ
◯

Ｍ
◯

Ⓜ ： 企 業 団 メーター
Ⓧ ： 私設メーターⓂ ： 企 業 団 メーター

企業団メーター２ 次 側 より直 圧 で各 戸 への引 込 みを行 い各 戸 に私 設 メーター を設 置 することを考 えているなら、各 戸 ごとに企 業 団 メーターを一 階 土 間 部 分 に設 置 すること。
また、3.（3）b-2 は不可とする。

5.5 メーター下流側の配管
5.5.2 共同住宅等の配管（P.82）
配管方式は必ず四條畷水道センター窓口で確認の上、決定すること。

47

四條畷水道事業

６．直結（直圧・増圧）式給水の施行基準
6.1 3～5 階直結直圧式給水（P.93）
各戸のメーターは地付けとする。水理計算方法等は四條畷水道センター窓口で必ず確認すること。

6.2 直結増圧式給水１．適用条件（3）給水管を分岐する配水管の口径は 150 ㎜以上とする。
（7）上田原、下田原地区は設置不可とする。
（8）給水管口径φ75 ㎜の場合は配水管がループしていること。
（9）増圧装置の最大使用水圧は 0.75Mpa 以下で、他の使用者の水利用に支障を与えず、かつ配水管の水圧に影響を及ぼさないものとする。
（10）増圧装置の１次側には逆止弁、２次側には仕切弁（バルブ）を設置すること。

48

四條畷水道事業

７．検査
7.1 主任技術者が行う竣工検査（P.101）
２．メーター下流側の耐圧検査及び水質検査（1） 耐圧試験の水圧は 1.75Mpa を１分間以上保持することとし、水漏れ等が生じないことを確認する。

7.2 企業団が行う検査（P.103）（竣工検査要項）
１．竣工検査の申込み（1） 給水工事が完了した時は速やかに、「給水装置工事竣工届及び検査願」を提出のうえ、四條畷水道センター工務課窓口に備えられた「竣工検査予定表」に必要事項を記入し、検査希望日の前日 15 時までに申し込むこと。
（２） 竣工検査実施日は、原則として毎週火曜日と金曜日とする。
※検査当日の受付は出来ない。
２．検査立会日及び時間の確認「給水装置工事竣工届及び検査願」を受理後、四條畷水道センターにおいて書類等審査のうえ検査希望日に実施できるよう調整を行い、検査前日15時以降にセンター担当者より電話にて立会時間等の連絡をする。
３．事前検査指定工事業者は、前もって水圧検査等の検査を実施し、不適当な箇所があれば手直しをしておくこと。
４．検査当日（１） 現地検査は、原則主任技術者の立ち会いで行う。
（２） 検査担当者が「給水装置工事竣工届及び検査願」を持参のうえ検査を行う。
（３） 検査の実施により漏水等の事故が発生した場合は、指定工事業者が責任をもって処置し、再検査を受けなければならない。
５．検査内容給水装置工事申込書の種別（一般用・臨時用・共有管用）により検査内容が異なる。
※水圧検査に関する作業は、指定工事業者が行う。
（1） 一般用の場合① 水圧検査・水質検査
・水道メーター取付け位置に水圧計をセットする。
・水圧1.75Mpaで１分間以上圧力を保持し、漏水の有無を確認する。
・残留塩素の確認② 竣工図面との照合確認
・給水管の管種、口径、延長、配管状況（管防護）・給水用具の種類、位置、取付け状況49四條畷水道事業
・メーター位置、止水栓等③ その他
・外線工事跡の確認（舗装復旧状態）
・止水栓ボックス、メーターボックスの設置状態の確認（２） 臨時用の場合管理者が必要と認めた場合を除き、現地での検査は原則として行わない。
① 竣工図面の確認
・給水管の管種、口径、延長、管防護・給水用具の種類、位置・メーター位置、止水栓等（３） 共有管用の場合① 水圧検査・ドレン口に水圧計をセットする。又は、先行工事で引込みがある場合は、引込み管に水圧計をセットする。
・水圧1.00Mpaで10分間以上圧力を保持し漏水の有無を確認する。
② 竣工図面との照合確認
・共有管の管種、口径、延長、配管状況（管防護）・ドレン管の位置、取付け状況
・仕切弁、バルブ、止水栓等
・断面図の照合③ その他・外線工事跡の確認（舗装復旧状態）
・仕切弁・バルブ・止水栓BOXの設置状態の確認
・区画の確認・残留塩素の確認
・管理者が必要と認めた場合は、水質検査を行う。
６．検査終了検査担当者が「給水装置工事竣工届及び検査願」に合否を記入し、主任技術者等へ渡す。
※検査が「否」の場合は、速やかに指摘事項を改善し、再検査を受けなければならない。
７．竣工検査手数料の納金検査に合格した場合、指定工事業者は「給水装置工事竣工届及び検査願」を速やかに四條畷水道センター工務課窓口に持参し、竣工検査手数料を納金する。
８．開栓手続き竣工検査手数料を納金後、「給水装置工事竣工届及び検査願」を料金担当窓口へ持参し、開栓手続きを行い、これを渡す。
※臨時用メーターがある場合は、一般用への切替え手続きをする。
50

四條畷水道事業
９．メーターの取付け（1） 開栓手続き終了後、メーターを受け取る。
（２） 速やかにメーターを取り付け通水すること。また、通水後、漏水の有無を確認すること。

51