全学停電事故報告書

平成１９年１２月
筑波大学

施設部

目

次

１

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２

全学停電事故の経緯について・・・・・・・・・・・・・・２
２－１全学停電事故状況・・・・・・・・・・・・・・・・・５
２－２対策本部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
２－３緊急対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
２－４復旧工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

３

問題点について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２

４

事故原因と今後の対応策について・・・・・・・・・・・４３

５

まとめ(今後の課題)・・・・・・・・・・・・・・・・・５１

１

はじめに

平成１９年８月２０日午前９時５３分に、経年劣化が原因と思われる特高断路器故障が発生し全学が停電した。比較的短時間で復電することができ大事には至らなかったが、全学では授業が行われ、附属病院では外来診療や手術が行われている時間帯に発生した停電であり、もし復電に長時間かかれば大学の運営に大きな影響を与えかねない故障であった。
本報告書は、この全学停電事故の経過、状況、事故原因、反省点、改善方策を取り纏め、今後の保安上の参考にすることを目的とするものである。
まず報告書の冒頭に、本学の受変電設備の概要と、過去にあった事故について記す。
本学の電力需給は、昭和４８年５月２４日の合宿所６ＫＶ受電（契約電力１０５ＫＷ）に始まり、学生宿舎６ＫＶ受電（昭和４９年５月１５日、契約電力３７７ＫＷ）、体育専門学群６ＫＶ受電（昭和４９年５月１８日、契約電力５８０ＫＷ）、農場施設６ＫＶ受電（昭和４９年９月１５日、契約電力１１７ＫＷ）と推移してきた。
昭和５０年３月に特別高圧受変電設備（特高変圧器１０，０００ＫＶＡ２台）が完成し、合宿所、学生宿舎、体育専門学群、農場施設は負荷設備として統合された（契約電力１，６００ＫＷ）。
その後、第１学群、第２学群、医学専門学群、附属病院、第３学群、中央図書館等の建物新築に伴う負荷設備増により契約電力が増加した（昭和５５年７月契約電力１２，１４５ＫＷ）。
昭和５６年にはプラズマ実験設備用として特高変圧器１台（１０，０００ＫＶＡ）が増設され、特高変圧器総容量は３０，０００ＫＶＡ、契約電力は１４，３４５ＫＷとなった。
その後も、計算物理学研究センター（現計算科学研究センター）、陽子線医学利用研究センター、総合研究棟等の新築による負荷設備増に伴い契約電力は増加し、平成１５年４月２４，３００Ｋ
Ｗになったが、ピーク電力の見直しにより平成１７年４月から２３，７６０ＫＷに変更となり、現在に至っている。但し、学生宿舎地区については、平成１１・１２年度に学生の居住環境改善のため、特別高圧受電とは別に高圧引き込みとしたので上記には含まれていない。
このように整備充実してきた本学の特別高圧受変電設備も次第に経年による劣化が懸念されるようになり、平成８年度から設備更新のための概算要求が行われている。
平成１８年度補正予算において、その一部が認められ特高変圧器１台の更新を行うことになり、
平成１９年１０月１３日の受電を目標に工事を進めてきたところである。今回の事故は、その最中に発生したものである。
これまでの主な特別高圧受変電設備の事故や全学停電は、電力会社側の送電線事故等による停電や瞬時電圧低下を除けば、昭和５４年７月のネズミが高圧配電盤内に侵入し高圧短絡を発生させ２号バンクを焼損させたことによる停電事故、平成６年９月落雷による予備線側受電用断路器・遮断器破損事故（予備線側のため、本学は停電無し）がある。

1

２

全学停電事故の経緯について

Ⅰ

事故概要

１．事故時の受電状態• 66KV 常用線－予備線受電 （10MVA 主 TR×3 バンク）、負荷電力約 18,000KW• 事故発生当日の運用は、1 及び 2 系で並列運転。
（但し、1 系フィーダーは特高工事の切換えに備え OFF の状態）
• 3 系単独運転
２．事故発生日時• 平成 19 年（2007 年）8 月 20 日（月） 9:53:30（受電 GCB トリップ） 天候 晴れ
３．停電・復電経緯• 2 号線地絡過電流（51GR2）動作し、2 号線受電 GCB（52-O2）がトリップ。
• 筑波キャンパスが全停電となる。(別受電の学生宿舎(一の矢、平砂、追越)及び春日地区
を除く)。
• 3 号主TR一次側DS（回転オープン型 89P3）の回転側碍子Ｒ相の破損を確認。
• 該当 DS（89P3）を開放し、手動にて復電操作。
• 3 系が運用出来ないため、1,2 系単独運転（52B1・B3 切り、52B2 入りにて 2 系より 3 系フィーダーへも給電）で復電。
• 1・2 号 TR を並列運転し、1・2・3 系のフィーダーへ給電。
４．碍子（回転断路器用レジン含浸紙ブッシング）• メーカー
日本ガイシ㈱。
• 製造年
昭和 55 年（1980 年）。
• 点 検
毎年の定期点検にてチェック、H11 年超音波探傷試験結果は良であった。
20 年以上経過しているため、点検報告書にて交換を推奨されている。
５．事故要因• 3 号主TR一次側DS（回転オープン型 89P3）の回転側碍子Ｒ相の絶縁破壊 →地絡発生 → 保護連動により受電 GCB トリップした。
• 絶縁破壊の要因は経年劣化によるものと一次判断するが、詳細は製造メーカー持ち帰り調査を行う。（報告は 9 月）
６．復旧対策の予定（9 月 1 日に復旧工事を実施）• DS（回転オープン型）の回転側碍子は保管していた予備品について、超音波探傷試験（内部剥離の有無を確認）を行い使用できることを確認。
• 碍子用端子は予備品が無いため、既設品を暫定的に使用する。
• 復旧停電時間
DS 碍子（3 本）を予備品碍子に交換
3 時間
DS 現地調整試験（メガ、動作試験、耐圧）
1 時間
計
4 時間（全停）―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――GCB : ガス遮断器
DS : 断路器
TR : 変圧器

2７．TR の 2 台運転のための管理• 過負荷運転は行わない。TR×2 台運転（計 20,000KVA）• 特高変圧器側ダイヤル温度計で 85℃以下となるよう、送風機による強制空冷を行う。
• 特高変圧器二次側電流 1,000Ａ以下で運転
８．碍子の試験• 今回破損した断路器（碍子）と同じタイプは他にも、特高変電所に 7 組（計 21 本）設置されている。
• 9 月 1 日の停電時に、受電側断路器を除く、5 組（計 15 本）の超音波探傷試験を行う。
９．製品の納期• 碍子の納期は通常 4 ヶ月（最短で 2.5 ヶ月）• 碍子用端子の納期は通常 4 ヶ月（最短で 2 ヶ月）

Ⅱ

緊急対策

１．筑波キャンパス停電事故対策本部（本部長－泉理事、副本部長－澤本部長）を 8 月 20 日
11:45 に設置
(1)事故原因の究明及び事故処理(2)当面の対応方策の検討(3)復旧計画の検討
・ 対策本部にて、9 月 1 日（土）5 時～9 時に復旧工事のため全学停電を行うことを決める。
２．最大使用電力削減のための取り組み
当面ＴＲ×2 台運転（計 20,000KVA）であるため、全学の電力使用抑制のための緊急対策を実施する。13 時～16 時のピーク電力の 20％削減を目標とし、下記の取り組みを実施する。
• さらなる節電の徹底を呼びかけ（空調温度、消灯等）。
• 大型研究実験設備の協力を要請し、運転時間のシフトや一部実験の中止を行う。
（計算科学
研究センター、プラズマ実験センター、加速器センター、陽子線医学利用研究センター）• 電力ピークカットの実行計画を定め、全学的にレベル 1～4 で空調停止や消灯を段階的に実
施する。

3

Ⅲ

復旧工事

１．復旧工事のための全学停電• 停電日時 平成 19 年 9 月 1 日（土）5 時～9 時
停電日時は、全学の教育研究活動や附属病院の診療活動への影響が少なく、最も需要電力が小さい土曜日の早朝とした。
なお、この時間帯であっても、附属病院の入院患者の起床後の洗面や朝食等への影響が発生することから、附属病院の全面的な協力を得て可能になった。
• 停電範囲 学生宿舎及び春日地区を除く筑波キャンパスの全建物
２．復旧工事内容• 3 号主 TR 一次側 DS（回転オープン型）の回転側碍子の交換（3 本）を行う（交換品は保管していた予備品を使用）。
• 受電側断路器を除く回転側碍子 5 組（計 15 本）の超音波探傷試験を行う。
３．全学停電に伴う仮設電源• 附属病院は非常用発電機から送電する。その他の施設については、真にやむを得ない機器
のみ仮設発電機にて送電する。
• 仮設発電機設置数 単相（100V・200V）用 18 台（建物数 16 棟）
三相（200V・400V）用 23 台（建物数 21 棟）• 仮設発電機による主たる負荷は動物飼育室、低温庫・冷蔵庫、インキュベータ、基幹ネッ
トワーク機器等。

4

２－１
□

全学停電事故状況

停電事故の時系列
９：５３

停電発生（特高３号変圧器一次側断路器が破損し、２号線地絡過電流継電器が動作したことにより、受電用遮断器がトリップし全学停電となった。）

１０：１０

附属病院において停電に対応するため「対策室」を設置

１０：２０

特高３号変圧器を使用不可能と判断し、切り離し

１０：２５

特高１・２号変圧器のみの運転準備開始

１０：２９

特高１・２号変圧器のみの運転準備完了

１０：３２

送電開始・・・受電用遮断器「入」１０：３４

附属病院送電以降順次送電１１：０１

主な建物に送電完了（負荷調整等のため、プラズマ実験設備、陽子線照射研究棟（装置）、陸域大型水路実験装置には、未送電）

１１：４５「筑波キャンパス停電事故対策本部」設置

１４：００

プラズマ実験設備送電

１４：３０

陽子線照射研究棟（装置）送電

１４：４０

陸域大型水路実験装置送電□

停電事故による被害
・エレベータ閉じ込め
本部棟

１０：１０救出完了

加速器センター

１０：３０救出完了

人文社会学系棟

１０：１５救出完了

３Ｄ棟

１０：３０救出完了

医学系学系棟８号機

１０：３０救出完了

医学系学系棟１０号機

１０：２８救出完了

・中央式冷房停止
１３：００より順次復旧開始・・・
・医学中央機械室冷凍機１台故障・・

１５：３０

完了

８月２１日復旧・陽子線医学利用研究センターでは、２２名の陽子線治療予定のところ２名しか治療できなかった。
・放射線部のアンギォ手術（肝臓カテーテル手術）で術中に停電したため、患者の了解を得て手術を後日再度行うこととした。
・病院の厨房において、保冷蔵庫内の温度上昇のため翌日分の食材と乳製品を廃棄処分とした。

5

・医療システムがダウンし、カルテ取り出し、料金計算等に影響が出た。
・超高磁場ＮＭＲ分光計の発信装置（先端学際領域研究センター）、ターボ分子ポンプ装置（低温センター）、ドラフト制御装置（総合研究棟Ｂ）等の実験機器が故障した。
□

停電事故日の対応
本特高受変電設備のメーカーである（株）東芝に連絡を取り、技術者の派遣を依頼した。

特高変圧器の専門技術者が（株）東芝の三重工場より、断路器の専門技術者が日本ガイシ（株）
より２０時頃到着した。
到着後、特高３号変圧器本体の点検（外観点検、巻線抵抗測定、油中ガス分析、絶縁抵抗測定）、
断路器の予備品碍子の超音波探傷試験（内部剥離有無確認）を実施し、異常のないことを確認した。
筑波キャンパス停電事故対策本部が設置され、事故の原因究明と迅速な対策等を検討していくこととなった。

6８月２０日（月）の全学停電について（附属病院関係）
19.8.20 病院総務部総務課
９時５３分
〃

全学停電
附属病院においては、無停電電源装置及び自家発電装置が自動的に作動したた
め、患者さまへの身体上の大きな問題は発生しなかった。
・手術室では、開心術の患者さまへの皮膚消毒を終えたところで、空調停止に
より約２時間手術開始を見合わせた。
・ＩＣＵでは、空調停止により室温が上昇した。
・放射線部血管造影室では、患者さまの血管内にカテーテルを挿入したところ
で、検査開始を見合わせたが、停電が長時間に及んだためカテーテルを抜去し、本日は中止とした。
・陽子線医学利用研究センターでは、２２名（外来：７名、入院：１５名）に対し陽子線治療を実施予定のところ、２名は治療が終了したが、治療設備の復旧が本日の夕方ごろになるため、残りの２０名については本日は中止とした。
・エレベーターについては、電源の自動切替えにより正常に運行していることを確認した。
・患者さま向けに、停電のお知らせと現在、原因調査中である旨及びお詫びの院内放送を断続的に行った。
・入院患者さまへの給食については、電気調理していたものをガスに切り替え、
一部メニューを変更して準備を進めることとした。

１０時００分１０分

外来のトイレに懐中電灯を設置。
病院長を中心とした対策室を、３階秘書室横に設置。
・山田病院長、金子副病院長、鈴木副病院長、邊見総務課長、佐藤経営企画・管理課長、原医事課長

１５分

尾原施設環境課課長補佐が、施設部（中央機械室）へ出向き、状況等の把握及び逐次報告。

２５分

外来のトイレにランタン（１０個）を設置。

３０分

停電の原因判明と復旧の見込み時間（約１時間後）について院内放送を行う。

４０分

外来の患者さまへ保存用水を配給。

４５分

・手術室、各病棟（４階より上）、医学系棟について復旧を確認。
・手術室において、手術予定者の入室を開始。

7

１０時５０分

全学復旧を確認。
・電算システムについては、これより復旧作業を開始。

５５分

患者さま向けに、復旧した旨及びお詫びの院内放送を行う。
・給食配膳については、時間を遅らせて配膳を行う予定。
・外来オーダーシステムについては、復旧を確認中。

１１時１５分・尾原施設環境課課長補佐が病院の対策室へ戻り、停電の原因等について報告・説明あり。（東電からの受電設備の一部破損が原因）
・医事課から、会計システムがストップしているため、患者さまには会計処理をしないで帰宅いただいている旨の報告あり。

２０分

・施設環境課から空調用冷却装置が故障（西地区のみ）していることがわ
かり、至急調査し対処する旨の連絡あり。
・手術室、病棟等に対し、室温の変化の観察と患者さまの協力について要請。

２５分

病院長、鈴木副病院長、邊見総務課長、佐藤経営企画・管理課長、原医事課長が外来棟を巡視。

４０分

会計システムが復旧。

４５分

画像レポートシステムを除く電算システムが復旧した旨の院内放送を
行う。

５５分

・空調用冷却装置の故障の問題が解決。
・対策室を解散。

１４時０５分

画像レポートシステムが復旧した旨の院内放送を行う。

その他関連事項○

外来待合室の患者さまから、冷房が効かずむし暑いとの苦情があった。

○

検体検査機器が使用できず、患者さまの検査処理が遅れた。

○

自走台車、ケースコンベアーが停止したため、人的搬送で対応した。

○

停電時間中、売店閉鎖、患者駐車場ゲートオープン、自動販売機停止で使用中止をした。

○

医事システムのダウンに伴い、シングルピッカーが使用できなくなり、カルテの取り出しを人力対応とした。

8筑波大学特高受変電設備概要図㈱エネットより

特 別 高 圧 電 力 66kV 3φ 3ｗ 50Hz

常 用 線 (No.2)

舎南（春一 日の 地矢 区宿 は舎 東、 京学 電生 力宿 (株)と 契 約 ）予 備 線 (No.1)

④
受電用
遮断器

②

①

⑥

⑤
取引メーター

今回破損した断路器
特
高
受
変
電
室

③
受電用
遮断器

Ｇ 自家発電機1,500kVA(中 央 機 械 室 内 設 置 )

高圧遮断器

⑩

⑨

⑧

⑬
変 圧 器 (No3)3φ 3ｗ 10,000kVA
66kV/6.6kV⑫
変 圧 器 (No2)3φ 3ｗ 10,000kVA
66kV/6.6kV⑪
避雷器
変 圧 器 (No1)3φ 3ｗ 10,000kVA
66kV/6.6kV

⑯

⑮

⑭

⑦

中
央
機
械
室
出
先
変
電
室

3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
8 7 6 5 4 3 2 1

2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15① ： No.1予 備 線 受 電 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）② ： No.2常 用 線 受 電 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）③ ： No.1予 備 線 受 電 用 遮 断 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）④ ： No.2常 用 線 受 電 用 遮 断 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）⑤ ： No.1予 備 線 受 電 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）⑥ ： No.2常 用 線 受 電 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）⑦：避雷器用断路器（昭和５０年設置）⑧ ： No.1変 圧 器 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）⑨ ： No.2変 圧 器 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）今回の事故について⑩ ： No.3変 圧 器 用 断 路 器 （ 昭 和 ５ ６ 年 設 置 ） 今 回 (H19.8.20)破 損⑩断路器が破損し、常用線地絡⑪ ： No.1変 圧 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）過電流継電器が動作したことによ⑫ ： No.2変 圧 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）り、④常用線遮断器がトリップ⑬ ： No.3変 圧 器 （ 昭 和 ５ ６ 年 設 置 ）（開放）し全学停電となった。
⑭ ： No.1主 変 二 次 遮 断 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）⑮ ： No.2主 変 二 次 遮 断 器 （ 昭 和 ５ ０ 年 設 置 ）全学停電範囲外地区⑯ ： No.3主 変 二 次 遮 断 器 （ 昭 和 ５ ６ 年 設 置 ）イ．一の矢学生宿舎
附属病院
ロ．学生宿舎南（平砂、追越）
ハ．春日地区
医学中央機械室
筑波地区(特高受電室・中央機械室）
種別

西地区

特別高圧電力Ｂ

Ｎ

契約電力 23,760kw(H17.4.1)

南地区

0

中央機械室
中地区

100 200 300 400 500ｍ

北地区

講堂

追越学生宿舎農林技術センター

平砂学生宿舎
学生宿舎南
種別

業務用季節別時間帯電力2(6KV)

契約電力 980kw(H17.4)

大学会館

図書館研究管理棟

春日地区
種別 業務用季節別時間帯電力2(6KV)
契約電力 550kw(H17.4.1)

本部棟

筑波地区配置図

9

一の矢宿舎
種別

業務用季節別時間帯電力2(6KV)

契約電力

570kw(H17.4)

一の矢学生宿舎停電事故時写真
特高３号変圧器一次側断路器（８９Ｐ３）（開放状態）

飛散した碍子の破片

特高室内現場操作盤

動作した地絡過電流継電器

ＤＳ（８９Ｐ３）開ＧＣＢ（Ｏ２）開ターゲットが出ている

饋電盤室高圧盤（１号バンク）

中央監視盤

送電可能か確認中

ＧＣＢ入 附属病院送電後

10

２－２

対策本部

平成１９年８月２０日
財務、施設担当副学長決定

筑波キャンパス停電事故対策本部の設置について

１．目的
平成１９年８月２０日（月）午前９時５３分頃の全学停電事故の発生を受け、早急に状況を把握するとともに、その原因究明と迅速な対策等を実施するため、筑波キャン
パス停電事故対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。
２．構成
本部長：泉 財務、施設担当副学長
副本部長：澤本 施設部長
本部員：神 施設環境課長
杉原 施設整備課課長補佐（電気主任技術者）
倉持 施設企画課専門員
中島 施設整備課設備整備第一係長
木村 施設サービス課施設管理係長
出原 施設整備課設備整備第一係員
横山 施設企画課総務係長
その他本部長が指名する者 若干人
３．検討事項（１）事故原因の究明及び事故処理（２）当面の対応方策の検討（３）復旧計画の検討（４）その他
４．運営
対策本部に関する事務は、施設企画課が行う。

11

筑波キャンパス停電事故対策本部

構成員名簿

平成１９年８月２２日現在
所
本部長

属

等

氏

副学長（財務、施設担当）

泉

名

考

紳一郎

副本部長 施設部長

澤

本

清

史

本部員

副学長（学生生活担当）

腰

塚

武

志

〃

施設環境課長神幸雄〃

施設整備課課長補佐

杉

原

洋

文

〃

施設企画課専門員

倉

持

友

末

〃

施設整備課設備整備第一係長

中

島

慎

二

〃

施設サービス課施設管理係長

木

村

〃

施設整備課設備整備第一係員

出

原

丈

也

〃

施設企画課総務係長

横

山

芳

文

〃

施設環境課課長補佐

佐

藤

辰

彦

〃

施設環境課課長補佐

尾

原

正

芳

12

備

隆

（環境安全管理業務所掌）（電気主任技術者）

第 1 回筑波キャンパス停電事故対策本部会議
開催日
平成 19 年 8 月 20 日（月） 16:30～
議 題
１．全学停電事故対応について
２．全学停電事故状況報告について
３．全学停電事故対策本部の設置について
４．その他
資 料
１．筑波キャンパス停電事故対応について
２．平成 19 年 8 月 20 日全学停電状況報告
３．筑波大学特高受変電設備概要図
４．写真（平成 19 年 8 月 20 日特高変電設備事故状況写真）
５．筑波キャンパス停電事故対策本部の設置について
６．筑波キャンパスにおける全学停電事故についての報告
第 2 回筑波キャンパス停電事故対策本部会議
開催日
平成 19 年 8 月 22 日（水） 13:30～
議 題
１．復旧工事の日程及び計画について
２．碍子破損に関する調査報告について
３．全学停電事故に伴う緊急対策について
４．その他
資 料
１．3 号変圧器一次 DS 碍子破損に関する調査報告（暫定）２．筑波キャンパス停電事故対策本部の設置について
３．8 月 20 日（月）の全学停電について（附属病院）
４．回転断路器用レジン含浸紙ブッシングの健全性点検結果報告書（速報）
第 3 回筑波キャンパス停電事故対策本部会議
開催日
平成 19 年 8 月 24 日（金） 13:30～
議 題
１．復旧工事の日程及び計画について
２．電力ピークカットの実行計画の実施手順について
３．その他
資 料
１．全学停電（断水含む）等について（停電日時決定通知）
２．9 月 1 日停電実施に対するクレーム
３．全学停電事故箇所復旧に伴う院内の停電について（附属病院資料）
４．電力ピークカットの実行計画の実施手順
５．平成 19 年（2007 年）夏季電力使用量の推移（8 月 20 日～9 月 2 日）
６．9 月 1 日時刻毎気温推移 2002～2006 年（過去 5 年間）
７．H19,8,20 停電による故障機器
８．筑波キャンパス全学停電に伴う改修工事発注スケジュール
９．全学停電事故復旧に伴う仮設電源要望一覧
１０．写真（送風機によるトランスの空冷冷却）１１．筑波キャンパスにおける全学停電事故について
１２．平成 19 年 8 月 20 日全学停電状況報告
１３．写真（3 号特高変圧器一次側断路器Ｒ（黒）相回転側碍子の絶縁破壊）
１４．筑波キャンパス停電事故対策本部の設置について
１５．全学停電事故に伴う緊急対策について13

第 4 回筑波キャンパス停電事故対策本部会議
開催日
平成 19 年 8 月 30 日（木） 16:00～
議 題
１．復旧工事の日程及び計画について
２．電力ピークカットの実行計画の実施手順について
３．その他
資 料
１．停電作業連絡体制図
２．復旧工事停電時の対応状況
３．仮設電源設置状況
４．停電・復電の作業手順
５．復旧工事の工程表
６．電力使用量の推移（8 月 20 日～8 月 29 日）
７．第 1 回～第 3 回対策本部会議
第 5 回筑波キャンパス停電事故対策本部会議
開催日
平成 19 年 9 月 3 日（月） 16:00～
議 題
１．復旧工事（9 月 1 日（土））の完了について
２．その他
資 料
１．全学停電に伴う復旧工事の完了について（報告）２．復旧工事の経過報告
３．全学停電に伴う院内の施設対応メモ
４．今回の事故で明らかになった問題点
５．復旧工事写真

14

２－３

緊急対応

全学停電事故についての通知文をＷebＯffice に掲載するとともに、特高変圧器２台
運転時の緊急対策（ピークカット）や特高変圧器１台運転となった時の対応策を筑波キ
ャンパス停電事故対策本部にて検討した。
また、事故当日のメーカーによる点検結果等を２０～２６ページに示す。

（ＷebＯffice 掲載文）
筑波キャンパスにおける全学停電事故について（緊急のお知らせ）
平成１９年８月２０日
施設
部
本日、下記のような停電事故が発生しました。
この停電に伴い多大のご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。また、当面は２台の変圧器のみでの運転になるため、電力消費を極力抑える必要がありますので、一層の節電へのご協力をよろしくお願いいたします。
記
１

発生日時

平成１９年８月２０日（月）午前９時５３分頃

２

停電範囲

学生宿舎及び春日地区を除く筑波キャンパス全域

３

発生原因

中地区中央機械室に設置してある特別高圧受変電設備の３台の変圧器のうち、第３号変圧器の受電側に取り付けてある断路器が破損し漏電が発生したため、遮断器が作動し受電できなくなり、停電となった。

４

関連する影響５

復旧状況

エレベーターへの閉じ込め、診療等への影響

第３号変圧器が使用不能に陥ったため、第１号、第２号変圧器の２台のみの運転に切替え、順次送電を開始し、１１時０１分送電を完了した。

６

その他
施設部では、本日の全学停電事故の発生を受け、早急に状況を把握するとともに、その原因究明と迅速な対策等を実施するため、筑波キャンパス停電事故対策本部を１１
時４５分に設置しました。
また、併せて、今回の停電事故の対応窓口を設置しましたので、疑問点等がある場
合には、担当までご連絡くださるようお願いいたします。
対応窓口：施設企画課専門員（倉持）

15

℡

２２７４

電気事故報告について（電気主任技術者メモ）
平成１９年８月２１日（火）電気事故報告について

電気事故速報を関東東北産業保安監督部電力安全課にファックスしたところ、折り返し電力安全課山崎さんより電話にて、平成１９年８月２１日１６時１分受け付けましたとの連絡がありました。
その後１６時１５分（鷺森受け）電力安全課の山崎さんより電話して下さいとのメモがあり、１８時３０分ごろ山崎さんに電話したところ、電気事故速報にて報告された断路器（ＤＳ）破損は、報告義務のある主要電気工作物破損事故には該当しない（主要電気工作物とはトランスやしゃ断器のこと）ので、後の書類は出す必要が無いとのことであった。
杉原

16

電

気

事

故

速

報
Ｈ１９年 ８月２１日

関東東北産業保安監督部電力安全課 御中（報告者）設置者の所在地

茨城県つくば市天王台１丁目１－１

設 置 者 の 名 称 筑波大学長 岩崎 洋一
事業所の所在地

茨城県つくば市天王台１丁目１－１

事 業 所 の 名 称 筑波大学
報 告 者 名電気主任技術者 杉原 洋文

電気関係報告規則第３条の規定により報告します。
１．事 故 発 生 日 時

Ｈ１９年 ８月２０日（月曜日）午前９時５３分 天候 晴れ

２．需 要 設 備 等

契約電力２３，７６０ｋＷ

受電電圧 ６６ｋＶ

受電形態 ［屋外・屋内］［オープン・キュービクル］
３．事故が発生した
電 気 工 作 物

３号変圧器 １次ＤＳ（８９Ｐ３）Ｒ相４．事 故 の 種 類 ① 感電死傷事故 ［死亡・負傷］

使用電圧

６６ＫＶ

② 電気火災事故③ 感電以外［ｱｰｸ・その他］の死傷事故［死亡・負傷］④ 主要電気工作物破損事故⑤ 波及事故⑥ 公共の財産に被害を与えた事故又は社会的に影響を及ぼした事故
５．事 故 の 概 要波及事故の場合：
東京電力（株）変電所

供給支障電力線

ｋＷ・供給支障時間時間

東電動作ﾘﾚｰ OCR･DGR･GSR･その他（
供給支障軒数

６．事 故 の 原 因

波及
分

）

軒

P A S の 場 合：ﾒｰｶ

製造年

避雷器［有・無］ｹｰﾌﾞﾙの場合：ﾒｰｶ

製造年

水ﾄﾘｰ ［有・無］絶縁破壊の要因は、経年劣化によると一次診断、詳細はメーカによる調査

７．応

急

措

置 ３号変圧器停止

８．復

旧

対

策 ＤＳを３個交換

９．復 旧 予 定 日 時 Ｈ１９年 ９月 １日午前９時００分［ 仮・本 復旧］
10．被 災 者 の 情 報［電気関係作業者・その他の作業者・一般公衆］［社内者・社外者（社名）］［男・女］年齢歳

11．主 任 技 術 者 の [自社選任:専任・兼任・許可]［ﾋﾞﾙﾒﾝ選任:専任・兼任・許可］
選 任 形 態 [外部委託:電気保安法人・電気管理技術者]
12．電気主任技術者名等 杉原 洋文（事故の発生を知った時刻 ９時５３分）
電 話 番 号
※受 信 者 名※受 信 日 時

０２９－８５３－２２９１（現 場 到 着 時 間１０時００分）
山崎
Ｈ１９年 ８月２１日１６時０１分［電話・FAX・来局］

17

学内への通知文（ 至

急 ）平成１９年８月２２日

各研究科長
附属病院長
附属図書館長
全国共同利用施設の長
学内共同教育研究施設の長
本部各部長
病院総務部長
附属図書館副館長
各支援室長
留学生センター次長
学術情報メディアセンター次長

殿

筑波キャンパス停電事故対策本部長（財務・施設担当副学長）泉 紳一郎

全学停電（断水を含む）等について（通知及び照会）

8 月 20 日に発生した全学停電事故箇所復旧のための緊急工事を早急に実施する必要があ
り、特段の大きな支障がなければ 9 月 1 日(土)未明（9 月 1 日実施が困難な場合であっても 9 月 8 日(土)未明）に実施します。
この工事は事故により制限運転している特別高圧変圧器を通常運転できるようにするための工事で、特別高圧電気設備の保安と電力安定供給のために不可欠なものです。また、この工事に伴い工事当日の午前 5:00 から午前 9:00 迄全学的に停電及び断水となります。
緊急の工事であり、早朝 4 時間という限られた時間での停電であることから、誠に申し訳ありませんが、原則、冷蔵庫などについては各部局でドライアイスで対応していただきたいと思います。
9 月 1 日実施についての支障及び工事実施時の仮設電源の要否について、8 月 24 日（金）12:00 まで窓口に連絡ください。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解の上ご協力をお願いします。
記
１．全学停電及び断水の日程
停電・断水時間
平成 19 年 9 月 1 日（土）午前 5:00～午前 9:00（４時間）
ａ．停電範囲学生宿舎と春日地区を除く筑波キャンパスの全建物
ｂ．断水範囲病院及び春日地区を除く筑波キャンパスの全建物
２．問い合わせ先(1)停電実施に関すること
施設部施設企画課
倉持（内線 2274）、施設環境課(2)仮設電源に関すること
施設部施設サービス課(3)断水に関すること
施設部施設環境課

土田（内線 2323）

木村（内線 2302）、河田（内線 2308）

西村（内線 2324）

18

平 成 １ ９ 年 ８ 月 ２ ３ 日
筑波キャンパス停電事故対策本部長（財務・施設担当副学長）泉 紳一郎

全学停電事故に伴う緊急対策について
８月２０日に発生した全学停電事故は、本学の特別高圧受電設備の３台の変圧器のうちの 1 台（第３号変圧器）が故障したことによるものです。現在、変圧器２台で学内への電力供給を行っていますが、夏季の冷房等により電力需要がピークを迎えており、変圧器 2 台の能力を上回っている状況です。
このため、復旧（9 月 1 日（土）又は 9 月 8 日（土）を予定）までの間の緊急対策として、１日の電力需要がピークを迎える１３時から１６時の電力使用量を２０％削減することを目標に以下の対策を実施します。
学内各位におかれては、現在の状況をご理解の上、一層の節電に協力をお願いします。
１．節電等の徹底
・病院及び図書館を除いて冷房の設定温度を２８℃から３０℃に変更する。（個別冷房においては、
各ユーザーで設定変更を行ってください。）
・窓のブラインドを有効利用に一層留意し、熱の浸入を抑える。
・窓際や不在時の消灯を徹底する。
２．大型研究実験設備の運転時間の変更
・計算科学研究センター：計算機システムの２０％停止（８月２７日～９月１日）
・プラズマ実験センター：８月中の本実験の停止又は時間のシフト及び予備実験の時間のシフトを実施・加速器センター：２台の加速器のうち１台を８月中停止する
・陽子線医学利用研究センター ：診療時間のシフトを実施
３．電力ピークカットの実行計画
・上記１．２．を実施しても電力消費が変圧器２台の容量を超えた場合は、以下の手順で運転等を制限する。
レベル１ 本部棟、各支援室の空調を停止する。
レベル２ 本部棟、各支援室の照明を１／２消灯する。
レベル３ 病院や図書館を除いて、建物の照明を１／２消灯する。
レベル４ 病院や図書館を除いて、エリア毎に冷房を３０分停止する。
エリア区分（第１エリア、第２エリア、第３エリア、体芸エリア、医学エリア）【 参考 】 1 日の電気の使われ方（冷房時期の平日）
25,000

電力量 20,000

１３時から１６時（Kwh）

ピーク時の２０％削減を目標
15,00010,000

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

5,000

時 刻

19

平成１９年８月２４日
電力ピークカットの実行計画の実施手順
筑波キャンパス停電事故対策本部
電力のピークカットを進めるため、平成１９年８月２３日「全学停電事故に伴う緊急対策ついて」において定めた対策についての実施手順を定める。
緊急対策として１．節電等の徹底及び２．大型研究実験設備の運転時間の変更を行う。
上記の２項目の対策によっても電力消費が変圧器２台の容量を超えた場合は３．電力ピークカットとして以下の実行計画を行うこととなっている。
【電力ピークカットの実行計画】
レベル１ 本部棟、各支援室の空調を停止する。
レベル２ 本部棟、各支援室の照明を１／２消灯する。
レベル３ 病院や図書館を除いて、建物の照明を１／２消灯する。
レベル４ 病院や図書館を除いて、エリア毎に冷房を３０分停止する。
エリア区分（第１エリア、第２エリア、第３エリア、体芸エリア、医学エリア）■ 実行計画の実施手順
警 戒
電力消費 １９，５００Ｋｗを超える
本部棟、各支援室に連絡する準備
レベル１
電力消費が２０，０００Ｋｗを超える
本部棟、各支援室にレベル１の実施を連絡する・個別式空調は各使用者が実施する
・中央式空調は施設部が実施する
レベル２
レベル１実施後３０分を経過し、なお電力消費が２０，０００Ｋｗ以上である
本部棟、各支援室にレベル２の実施を連絡する
レベル３
レベル２実施後３０分を経過し、なお電力消費が２０，０００Ｋｗ以上である
本部棟、各支援室にレベル３の実施を連絡する
レベル４
レベル３実施後３０分を経過し、なお電力消費が２０，０００Ｋｗ以上である
本部棟、各支援室にレベル４の実施を連絡する・個別式空調は各使用者が実施する
・中央式空調は施設部が実施する■ 連絡体制１．電力消費状況により、実施手順の連絡を行う
２．連絡
連絡先 総務部総務課総務係長（内線 ２０２４）
人文社会科学等支援室会計係長（内線 ４０２３）
数理物質科学等支援室会計係長（内線 ４０２６）
システム情報工学等支援室会計係長（内線 ４９７５）
生命環境科学等支援室会計係長（内線 ４８００）
人間総合科学等人間系支援室会計係長（内線 ５６０７）
人間総合科学等支援室体芸支援室会計係長 （内線 ２７２７）
人間総合科学等支援室医学支援室会計係長 （内線 ３０２５）
連絡者 施設部施設環境課
環境保全係長（内線 ２３２２）
省エネルギー推進係長（内線 ２３２３）
設備運転管理係長（内線 ２３２４）20

■ 連絡要旨
実施期間 冷房期間中
レベル１

平成１９年８月２４日（金）～８月３１日（金）｢各支援室から各警備員室に依頼し、各エリア内建物に対し放送による協力依頼を行う｣
現在、電力消費量が 20,000kw を超えたので、緊急対策に決められた、電力ピークカットの実行計画 レベル１である事務室の空調を停止します。個別空調の場合は、使用者で停止してください。
この緊急対策は今から１６時まで実施します。

レベル２｢各支援室から各警備員室に依頼し、各エリア内建物に対し放送による協力依頼を行う｣
先ほどのレベル１の対策後３０分を経過しても、電力消費量が 20,000kw を超えているので、レベル２である事務室の照明を業務に支障ない範囲で、半分程度消灯をお願いします。
この緊急対策は今から１６時まで実施します。

レベル３｢各支援室から各警備員室に依頼し、各エリア内建物に対し放送による協力依頼を行う｣
先ほどのレベル２の対策後３０分を経過しても、電力消費量が 20,000kw を超えているので、レベル３である建物の照明を業務に支障ない範囲で、半分程度消灯をお願いします。
この緊急対策は今から１６時まで実施します。

レベル４｢各支援室から各警備員室に依頼し、各エリア内建物に対し放送による協力依頼を行う｣
先ほどのレベル３の対策後３０分を経過しても、電力消費量が 20,000kw を超えているので、レベル４である建物の空調を停止します。個別空調の場合は、使用者で業務に支障ない範囲で停止してください。
この緊急対策は今から１６時まで実施します。

21

変圧器1台運転時のシュミレーション（緊急時対応）（案）

現在、特別高圧受変電設備の改修工事を行っている。このうちNo.1変圧器交換工事を９月２０日
から１０月１２日にかけて行い、この間変圧器は２台運転となる。万一、特高設備に不具合が生じ、変圧器が１台運転となった場合の運転シュミレーション。

１．変圧器１台（容量10,000KVA）運転時の送電先の選択
優先度

第１
第２
第３
第４

附属病院
動物実験施設及び実験研究用試料
ライフライン供給施設
大学運営重要施設

２．変圧器の運転管理基準· 送電量（変圧器負荷）は8,000Kw以下とする。（変圧器容量10,000KVA×0.8）· 変圧器の二次側電流は1,000Ａ以下で運転する。
· 変圧器は機側ダイヤル温度計で85℃以下で運転する。

３．送電負荷の選択（優先順位）
送電
先① 附属病院② 仮設発電機対応分③ 医学中央機械室③ 中央機械室
④ 本部棟

負荷容量
2,100
2,900
740
200
100

累計負荷
2,100
5,000
5,740
5,940
6,040

22

負荷内容
最小診療負荷最小限の負荷
病院用負荷
インフラ負荷最小限の負荷（単位 Kw)
備考H18年度運転実績値
負荷内訳は別紙参照
H18年度運転実績値
H18年度運転実績値
H18年度運転実績値

（東芝からの報告書）
2007/8/21

筑波大学殿 3号主変圧器一次DS碍子破損に関する調査報告(暫定)株式会社東芝施設ｼｽﾃﾑ技術第一部
施設電機ｼｽﾃﾑ技術担当
8月20日AM 66kV特高受変電設備の受電GCBトリップに伴う構内全停電が発生しました。
以下に事象経緯、原因、同日調査内容及び結果について、ご報告申し上げます。
■設備概要
66kVS/S本線-予備線受電、10MVA主TR×3バンク
事象発生当日の運用は、1,2系で並列運転(但し、1系フィーダは更新工事の切換に備えOFF)、
3系単独運転の状態。
■発生日時
07年8月20日 AM9:53:30（受電GCBトリップ)＊中央監視の履歴情報による。
■事象経緯①2号受電地絡過電流(51GR2)動作にて、2号受電GCB(52-O2)トリップ (AM9:53:30)②構内全停電③特高室調査の結果、3号主TR一次DS(屋内オープン回転型 89P3)の回転側碍子R相の破損を確認④該当DS(89P3)を開放し、手動にて復電操作⑤3系が運転出来ないため、1,2系単独運転(52B1,B3切り、52B2入りにて2系より3系フィーダへも給電)で復電■原因
3号主TR一次DS(89P3)のR相回転側碍子の絶縁破壊→地絡発生→保護連動により受電GCBトリップ＊絶縁破壊の要因は経年劣化によるものと一次判断するが、詳細はメーカ持ち帰り調査■調査内容・結果
１．ＤＳについてDSの予備品として該当碍子(3相分)が現場に納入されており、これに交換可能かどうか(予備品碍子
が使用できるか)調査を実施した。
＜調査結果＞
予備品碍子の超音波試験(内部剥離有無確認)を実施、結果：良注)碍子用端子については、在庫品確認中
在庫が直ぐにない場合は、既設品を暫定的に流用し、定期点検にて新品に交換する方向で検討＜復旧作業＞
・DS碍子(3相)を予備品碍子に交換：約3時間（全停)・DS現地調整試験(メガ、機構動作試験、商用10分印可確認：約1時間(全停)＜その他＞
今回対象外の7台についても、同年数が経過しており、同様な事象発生の恐れがあるため、碍子の超音波試験を実施(作業時間：1台あたり約2時間→2日間の全停必要)
定期点検にて全数碍子を交換する方向で検討
２．ＴＲについて
該当DS二次の3号TRについて、今回事象の影響有無(健全性)を調査
・外観確認
・巻線抵抗測定
・油中ガス分析・絶縁抵抗測定
結果：良（油中ガス分析は8/22中に結果報告予定)

23

■現状運用の問題点
事象⑤に記載の通り、現状1,2系で全負荷送電のため、同日PMの数時間においても、TRが過負荷運転となっている。
1号TR：10,500kVA(105%過負荷)
2号TR：12,000kVA(120%過負荷)＜暫定対策＞
・TR機側ﾀﾞｲﾔﾙ温度計計測が85℃以下となるよう管理
・TR二次電流値が1000A(二次端子定格)以下となるよう管理
添付資料
・TR調査結果
・DS碍子調査結果■日本ガイシ確認状況(8/21AM時点)
１．破損碍子の詳細調査・報告書
約4週間→9月中にご報告
２．碍子用端子について在庫品有無： 無し(現時点 担当者ベースでの確認結果)
新品納期： 通常4ヶ月、現在短縮調整中(最短で2ヶ月)
既設端子の適用 ： 適用可否の断定には、触手確認必要→全停必要
9/1作業の場合は、既設端子を現地調整し、適用する。
３．今回対象外の碍子交換
碍子納期： 通常4ヶ月、現在短縮調整中(最短で2.5ヶ月)
よって、10月定期点検時は、既設碍子の超音波試験で対応する。
上記説明打ち合わせ結果(8/21 11:00)
・DS復旧作業日は9/1(土)決定、時間はAM5:00～9:00を予定とした。
(既設端子が適用出来るか？というリスクを伴うが、改修工事の納期キープ等から判断して、9/1しかない)
・碍子は3相とも予備品に交換とした。
・復旧で現状予備品を使用するため、その後の予備品として3相分手配とした。
・DS毎交換については、設置場所、施工面より、長時間の全停電が必要となるため、不可能と判断した。
・碍子の材質・構造がわかる資料を、日本ガイシより入手・提出とした。
・予備品碍子の絶縁抵抗は、1000Vメガーにて2000MΩ以上を確認した。
■現状運用の問題点＜8/21実施の対策＞
1、2系の負荷バランスが悪いため、1/2系での並列運転が必要となった。
通常であれば、1/2系間の母連52B1を投入してへ並列運転とするが、現状2系から3系フィーダへも送電(52B2投入)が必要なため、通常と異なる運用パターンとなり、1/2系TRのLRT自動制御が動作しない。(シーケンスでのインタロックによる)
よって、52B1は開とし、52B2,B3経由で1/2系並列運転に切換を実施した。
上記並列運転により、8/18切り離した1系既設流用盤(152F16～19)の復旧は無しとした。
また過負荷対策としては、温度と二次電流での管理を徹底としたが、送風機によるTRラジエター冷却を検討、8/21中に仮設送風機手配・設置完了予定。

24

25

26

27

28

29

学内への通知文（ 至

急 ）平成１９年８月２４日

各研究科長
附属病院長
附属図書館長
全国共同利用施設の長
学内共同教育研究施設の長
本部各部長
病院総務部長
各支援室長
留学生センター次長
学術情報メディアセンター次長
筑波キャンパス停電事故対策本部長（財務・施設担当副学長）泉 紳一郎

全学停電（断水を含む）等について（停電日時決定通知）

８月２２日付けで「全学停電（断水を含む）等について（通知及び照会）」についてご連絡致しましたが、本日の第３回筑波キャンパス停電事故対策本部会議で検討の結果、9月 1 日(土)に復旧工事を実施することを決定しました。
これに伴い、全学停電（断水を含む）となります。大変ご不便をおかけしますが、緊急の工事であるため、ご理解の上ご協力をお願いします。

記

１．全学停電及び断水の日程
停電・断水時間
平成 19 年 9 月 1 日（土）午前 5:00～午前 9:00（４時間）
工事が終了次第復電致します
ａ．停電範囲
学生宿舎及び春日地区を除く筑波キャンパスの全建物
ｂ．断水範囲病院及び春日地区を除く筑波キャンパスの全建物
２．問い合わせ先(1)停電実施に関すること
施設部施設企画課
倉持（内線 2274）、施設環境課(2)仮設電源に関すること
施設部施設サービス課(3)断水に関すること
施設部施設環境課

土田（内線 2323）

木村（内線 2302）、河田（内線 2308）

西村（内線 2324）

30

２－４

復旧工事

平成１９年８月２４日開催の第３回筑波キャンパス停電事故対策本部会議で検討の結果、９月１日（土）に復旧工事を実施することが決定された。
これは、事故により特高変圧器２台での運転となっているため、負荷増大が予想される２学期の授業開始前に実施する必要があったためである。また、夏季の冷房期間中のため外気が暑くなる前の早朝に実施することになった。
毎年実施する受変電設備定期点検に伴う停電時には、たくさんの仮設電源を準備しているが、緊急の工事であること、また、早朝４時間という限られた時間での停電であることから、全学的な協力を頂き、仮設電源工事は通常の１／３程度であった。
また、全学の教育研究活動への影響が少ない土曜日の早朝の工事であるが、この時間帯であっても附属病院の入院患者の起床後の活動や朝食の提供等への影響は避けられず、附属病院の全面的な協力を得て復旧工事が可能になった。
復旧工事の作業内容は、特高３号変圧器用断路器碍子３本の交換並びに受電用断路器２台（送電線路が充電中で作業が不可能）を除く断路器５台の超音波探傷試験の実施である。受電用断路器２台については、１０月の受変電設備定期点検時に実施することとした。
当初は、碍子が破損した特高３号変圧器用断路器碍子３相分を交換予定であったが、超音波探傷試験の結果、特高２号変圧器用断路器Ｓ相の碍子不良が判明したため、特高３号変圧器用断路
器Ｒ・Ｔ相、特高２号変圧器用断路器Ｓ相の碍子交換を実施した。

31

復旧工事の経過報告
平成 19 年 9 月 3 日
筑波キャンパス停電事故対策本部

１．３号変圧器一次側断路器破損による復旧工事の経過(1)停電工事実施日時 平成 19 年 9 月 1 日 5 時～9 時(2)作業実施工程• 8 月 31 日（金） 13:30～• 9 月 1 日（土）仮設発電機設置作業を行う（37 棟に 41 台設置）

19:00～

エレベーター停止作業を開始する

4:50～

仮設発電機の運転・送電を開始する

4:50～

医学中央機械室を非常用発電機系に切り替える

5:00～

全学停電を実施し作業開始する

5:25～

３号変圧器一次側断路器碍子の交換と超音波探傷試験を開始する・超音波探傷試験による不良品（2 本）が発見されたため、この断路器碍子の交換も行う

5:30～

医学中央機械室の冷凍機を稼働し、附属病院に冷水を供給

7:40～

メガ－測定及び試充電試験を実施

8:20～9:00
9:00～

総合研究棟Ｄから復電開始、附属病院に送電で復電完了

各電気室の点検及びエレベーター運転作業

9:30～10:00 仮設発電機運転停止 その後撤去作業(3) 断路器碍子の超音波探傷試験の良否及び交換作業の結果
断路器名称

超音波探傷試験結果⑤-1 No.1 予備線受電用 R 相良⑤-2 No.1 予備線受電用 S 相良⑤-3 No.1 予備線受電用 T 相良⑥-1 No.2 常用線受電用 R 相良⑥-2 No.2 常用線受電用 S 相良⑥-3 No.2 常用線受電用 T 相良⑦-1 避雷器用断路器 R 相良⑦-2 避雷器用断路器 S 相良⑦-3 避雷器用断路器 T 相良32

⑧-1 No.1 変圧器用 R 相良⑧-2 No.1 変圧器用 S 相良⑧-3 No.1 変圧器用 T 相良⑨-1 No.2 変圧器用 R 相良⑨-2 No.2 変圧器用 S 相

不良 → 予備品と交換する（予定外）⑨-3 No.2 変圧器用 T 相⑩-1 No.3 変圧器用 R 相良
事故発生断路器 → 予備品と交換する⑩-2 No.3 変圧器用 S 相良⑩-3 No.3 変圧器用 T 相

不良 → 予備品と交換する

２．その他(1)超音波探傷試験において、2 号変圧器 S 相と 3 号変圧器 T 相の断路器碍子に異常が認められたため、予備品の断路器碍子と交換した。この交換した 2 本の断路器碍子と事故発生断路器碍
子の計 3 本はメーカーの日本ガイシ㈱にて調査を行う。
(2)①と②の受電用一次側断路器碍子 6 本の超音波探傷試験は定期点検による全学停電時（10 月
13 日・14 日）に実施する。
(3)予備品の断路器碍子 3 本を使用したため、断路器碍子 3 本の製作を依頼した。

33

全学停電時の対応状況について
停電日時：平成 19 年 9 月 1 日（土）5 時～9 時
事
仮設電源

項

対
応
策
対応窓口
真にやむを得ない機器のみ対応する
施設部
仮設発電機（単相 18 台、三相 23 台 計 41 台）
構内電話交換機設備
・（中地区）仮設発電機で送電し使用出来る
施設部
・（医学）非常用発電機で送電し使用出来るエレベーター
事前に停止作業を行う（連絡及び通知済み）
施設部
構内駐車場ゲート
停電時間帯はゲートを開放
資産管理課
学内ネットワーク
WebＯffice に掲載
情報化推進室
8 月 31 日（金）17:15～9 月 3 日（月）9:00
事務用 E ﾒｰﾙ（Risu Mail）及び WebＯffice が停止する
大学ＨＰは閲覧できる（一部制限有り）
学内設置のＡＴＭ
常陽銀行、郵便局に連絡済み
施設部
学内携帯電話基地局
ドコモ、ａｕ連絡済み（Softbank は基地局無し） 施設部
日本スポーツ精神医学会の 医学 堀正士先生
施設部
総会・学術集会
受付 8:30 のため総合研究棟Ｄを最初に復電する。
会場：総合研究棟Ｄ
復電と空調使用可の連絡を入れる
大学会館、総合交流会館
・大学会館Ｂ棟の宿泊客は無し（ｷｬﾝｾﾙ）総務・企画部
・総合交流会館は通常運営

附属病院
事
項
空調
冷水の供給量が減少した
場合は、冷房能力が低下
空調
エレベーター

電話、放送、ポケットベル
市水、井水、給湯
都市ガス
レントゲン
搬送設備
看護師採用試験
洗浄便座
病棟男子便所の照明

対応策
救急部、B401 病棟（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ）、B430 病棟、人工透析、E200 分娩室、E400 病棟（405～411）、E500
病棟（新生児室、未熟児室）
仮設発電機で送電し空調する
E 棟 2 階 NICU・GCU 及び E 棟 3 階 MFICU
非常用発電機で送電し使用出来るが、運転台数を減らす（Ａ棟 1 台、Ｂ棟 3 台、Ｅ棟 2 台を減らして運転する）
非常用発電機で送電し使用出来る
非常用発電機で送電し供給する
使用出来る
非常用発電機で送電し 1 台使用出来るｴｱｼｭｰﾀｰ、ﾎﾞｯｸｽｺﾝﾍﾞｱが使用できないため、ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰを 2 名配置する病院から春日地区に場所を移し実施する
使用できない（例 ウォシュレット）暗いためランタンを取り付ける

34

対応窓口
施設部
施設環境課
(病院チーム)

病院総務部
病院総務部
病院総務部

特高変圧器断路器修理
平成19年9月1日
停電操作作業本部（中央監視室）
全学停電前

全学停電

接地取付
取引用変成器部

ガス遮断器二次側破損状態（２Ｆ部分）

35

３号特高変圧器断路器交換作業中

２号特高変圧器断路器超音波試験中

２号特高変圧器断路器交換作業中

２・３号特高変圧器耐圧試験準備完了（参考）断路器不良碍子部の輪切り断面サンプル

不良品（層に隙間が出来ている）

36

37

種
目
[前日準備]

年 月 日

作業前打合せ・危険予知（客先含み全体）

13:00 14:00 15:00 16:00

８月３１日（金）

3:00

4:00

5:00

6:00

９月 １日（土）【DS交換作業】7:00

考 ＊４項の仮設電源は、特高室・高圧電気室（き電室）の分電盤一次MCCBに接続します。（照明・コンセント用）

備 ＊DSの超音波での確認は、全数実施予定（交換部を含み、１８本）

10 碍子超音波・確認

9 後片付け清掃

8 復電操作（復電）

7 試験調整・確認

6 外観チェック

5 碍子交換

仮設電源への切替え-特高室、高圧電4 の照明・コンセント電源用
各分電盤に接続 （約１５分）

3 停電操作

2

1 東芝集合・事前打合せ【停電時間】

1 足場設置・仮設発電機・工具設備確認

項

復旧工事の工程表

8:00

9:00 ～ 17:00㈱東芝

平成 19 年 9 月 1 日

停 電 作 業 連 絡 体 制 図

停電操作作業本部
中央監視室
2331／2336(主)杉原 91005
土田 91007
KBS 村瀬 2331
東芝 嶺岸

☆連絡担当
倉持 91008
佐藤 91009
西村 91490

工事担当
中島 91696
出原 91006

近鉄ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
中央機械室
2331／2336
水谷
医学中央機械室
3400／3401
石田㈱東芝
作業所 029-879-1035
作業責任者 嶺岸080-3410-2626
作業指揮者 鈴木090-1804-1666

仮設電源担当木村 91492
河田 91494

飯村電設 090-3334-8236
入江電気 090-4825-6876
信濃電設 090-3243-5594
松山電工 090-3147-7867
メイデン 090-8569-3501
森田電気商会 090-3107-2318

医学中央
機械室担当
佐藤 91009
穂積 91010

生命科学動物資源センター
91733
つくばバイオサービス(北村)91734

停電対策本部
施設企画課

澤本
鎌田
神
村上

2271

2270
91481
91482
91483

㈱東芝 2 名発電設備担当技術者

警備業務
2075／2182
ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ
ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
連絡担当
(中地区)
廃水処理施設
2895
㈱クリタス
石井
三原
古谷

附属病院担当総括電気

尾原 3535
志村 3547
福田一
片岡
空調 澤邊 3546
浅野
下田
坂井

武井電気
090-3142-0259

区別凡例
筑波大学

業務等
委託業者

工
事
協力会社
指示・報告

連絡
※緊急連絡先事故及び運転異常等の発生など
・・・停電操作作業本部(2331,2336)又は連絡担当☆91008 他
学外からの問い合わせ先・・029-853-2320(神),029-853-2321(佐藤)学内電話からの連絡 4 桁の番号は 853-を付加する。

38

全学停電作業手順
特高変圧器3号一次側断路器破損交換工事に伴う全学停電(平成19年9月1日 5:00～9:00)作業手順（１／３）
停電前準備作業
医学地区
中央地区
確認
前日19:00～①エレベーターの停止 (停電時自動着床付以外全て)①エレベーターの停止 (停電時自動着床付以外全て)(停電時自動着床付は停電時はパーキングにしないこと)(停電時自動着床付は停電時はパーキングにしないこと)
前日19:00～②中央地区 各電気室の直流電源装置の非常照明回路を切る②医学地区 各電気室の直流電源装置の非常照明回路を切る(停電作業中に蓄電池の完全放電防止)(停電作業中に蓄電池の完全放電防止)
医学中央機械室
中央機械室
時間
確認
確認
①仮設発電機(リース)電灯用、動力用2台から仮設配線作業(前日)①停電時間に合わせて、各高架水槽へのポンプアップ②中央監視装置(東芝ビルダック、ランディス(シーメンス)、デルタ2000)の停止
3:30～②自家発系遮断器 陽子線GF2Mを手動開放、引出し(東芝ビルダックは医学中央監視室で監視中)(自家発電機 負荷制限の為)③1F饋電盤室のCVCFの停止③自家発系遮断器 医学学系GF2Mを手動開放、引出し④直流電源装置の非常照明回路を切る(自家発電機 負荷制限の為)(停電作業中に蓄電池の完全放電防止)⑤中央監視室にて中央自家発電機を自動から手動へ切換え (東芝も確認)(停電後は医学自家発電機のバックアップとして停止中)④停電時間に合わせて、各ボイラ、冷凍機の停止する⑥中央監視装置関係が停止完了後に仮設発電機を起動、発電側へ切換え
4:00～⑤停電時間に合わせて、病院施設環境課によりマニホールド設備(復電後はこの逆で商用側へ切換え後に監視装置を立上げる)の停電準備⑦総合研究棟B 監視装置の停止 (停電時に自動シャットダウンしないので)
4:00～(注．医学中央機械室の停電時間なので逆算して準備して下さい)
停電操作開始医学中央機械室
中央機械室
時間
確認
確認
(1)中央監視室にて、停電操作開始①東電茨城給電所へ今から特高1号線(予備線)の停止操作開始を連絡する
4:30頃②特高1号受電断路器1とR1を開く③東電茨城給電所へ特高1号線(予備)の停止操作終了と5:00(定刻)に特高2号線(本線)の停止操作することを連絡する(但し、医学自家発電機が停止の場合は再送電の場合があることを伝える)(2)電気主任の指示を受けて操作開始の準備をする
4:45頃①医学中央監視室へ連絡、医学中央機械室の停電操作準備を開始する(操作中は医学中央監視室とPHSにて連絡確認をとる)(中央監視室とPHSにて連絡確認をとる)(3)電気主任の指示を受けて操作を開始する
4:50①2F11医学中央機械室を開く (医学中央機械室 停電)(医学中央機械室 停電) 医学中央監視室にて、確認する②医学中央機械室の自家発への切替り状況を確認して①医学中央機械室の受電遮断器52R2の自動開放を確認、電気主任へ報告する②自家発母線連絡52BT1、52BT2の自動開放を確認する
緊急事態①
医学中央機械室が自家発系へ移行しない場合は、③医学自家発電機 自動起動、①電気主任の指示により2F11を再投入する④医学自家発電機 遮断器52Gの自動投入を確認、②電気主任の指示により自家発系へ移行しない原因を調査して⑤医学中央機械室 自家発系遮断器52GRの自動投入を確認、操作を再開する⑥医学中央機械室の自家発系への移行完了を確認する①(全学停電) 特高2号受電遮断器O2を開く(医学中央監視室と連絡確認)
5:00(全学停電) (中央監視室とPHSにて連絡確認をとる)②中央饋電盤室の各遮断器 (変圧器母線連絡以外)全て自動開放を確認する①附属病院 各電気室(A、B、C、L変)の自家発系への移行完了を③中央饋電盤室の変圧器母線連絡B2、B3を開く
確認する④附属病院の自家発への切替り状況を確認して電気主任へ報告①附属病院が自家発系へ移行しない場合は病院施設環境課により対応する
緊急事態②
緊急事態③
①医学中央自家発電機が異常(過負荷等)停止の場合は、電気主任の指示により特高2号受電遮断器O2、特高変圧器2号S2、附属病院2F12、医学中央機械室2F11を再投入する)②電気主任の指示により医学中央自家発電機が異常(過負荷等)停止の原因を調査して操作を再開する①医学中央自家発電機の負荷(KW)状況を電気主任へ報告する②医学自家発電機の負荷(KW)状況を中央監視室へ連絡する②電気主任により、医学中央機械室の自家発系冷凍機1台(300KW)を運転するかを決定する③中央監視室の電気主任の指示を受け、自家発系冷凍機1台を運転する、③電気主任の指示を受け、自家発系冷凍機1台を運転するかを
医学中央監視室へ連絡する又は過負荷による自家発電機停止危険回避の為、運転中止する④医学中央冷凍機運転の場合は運転後の医学中央自家発電機の④自家発系冷凍機1台を運転の場合は、運転後の負荷(KW)状況を電気主任へ報告する
医学中央自家発電機の負荷(KW)状況を中央監視室へ連絡する
電気主任の操作指示を受けて、①特高2号受電断路器2とR2を開く(電気主任から東芝へ確認情報)②特高室にて、特高1号受電断路器1とR1の操作ロック、
医学自家発電機 発電機定格1,500(KVA)×0.8(力率)=1,200(KW) 限界
特高2号受電断路器2とR2の操作ロックをする
原動機定格1,800PS=1,800/1.35962=1,323.8(KW)③中央饋電盤室にて、特高変圧器1、2、3号遮断器
S1、S2、S3の開放確認、引出しをする (東芝と共同で確認する)※1全学停電(10月)時 負荷≒750KW④東芝による構内接地の取付け、特高遮断器02及びO1の二次側と※2自家発系冷凍機 負荷≒300KW
特高室計器用変成器(MOF)二次側へ計3箇所を確認する※1、2を合計すると1,050KW (1,300KVA)で約90%の負荷ですが、⑤東電茨城給電所へ特高2号線(本線)の停止操作終了と、夏期の為、過負荷の場合は医学自家発電機が停止の危険有り
特高1号受電断路器1とR1の操作ロック、
特高2号受電断路器2とR2の操作ロックの完了、
構内接地、計3箇所の取付け完了の報告をする(4)電気主任の指示により、東芝による特高室内作業を開始する①東芝と共同で制御電源用直流電源装置の正常(放電防止)を確認する
東芝作業開始後に医学中央自家発電機が異常(過負荷等)停止して緊急事態④
医学中央自家発電機が異常(過負荷等)停止の場合は再起動できない場合は電気主任の指示により中央監視室へ連絡する①中央機械室自家発電機を遠方手動にて起動する
医学中央自家発電機が過負荷の為、再起動できない場合は②中央自家発電機遮断器52Gを遠方手動投入する
中央監視室へ連絡する③医学中央機械室2F11投入して送電する①医学中央機械室 2F11にて受電を確認する④中央機械室自家発電機負荷(KW)状況を電気主任へ報告する②医学中央自家発電機を再々起動する⑤中央自家発電機の冷却水の状況等を確認する③附属病院 各電気室(A、B、C、L変)の自家発系での受電を(冷却水温度が上昇して、冷却塔へ冷却水が切替わったら、補給水タンク
確認する
へ冷却水が補給しているかを確認(固着注意)すること)
緊急事態⑤
医学中央自家発電機の再々起動ができない場合は医学中央自家発電機の再々起動ができない場合は電気主任の指示により、医学中央監視室へ負荷制限の為、以下を指示する
中央監視室へ連絡する①医学中央機械室の自家発系遮断器、連絡母線を除き、一般系遮断器を
中央監視室から電気主任指示により負荷制限の為、全て開放する①医学中央機械室の自家発系遮断器、連絡母線を除き、一般系遮断器を②附属病院 各電気室(A、B、C、L変)の自家発系遮断器、連絡母線を除き、全て開放する。
②附属病院 各電気室(A、B、C、L変)の自家発系遮断器、連絡母線を除き、一般系遮断器を全て開放する
一般系遮断器を全て開放する③医学中央監視室から操作完了の連絡を受け、電気主任へ報告する③操作完了を中央監視室へ連絡する④電気主任の操作指示により、附属病院2F12を投入する④附属病院 各電気室(A、B、C、L変)の2F12にて受電を確認する⑤中央機械室自家発電機負荷(KW)状況を電気主任へ報告する⑥中央自家発電機の冷却水の状況等を確認する(冷却水温度が上昇して、冷却塔へ冷却水が切替わったら、補給水タンク
へ冷却水が補給しているかを確認(固着注意)すること)
時間

確認

39

特高変圧器3号一次側断路器破損交換工事に伴う全学停電(平成19年9月1日 5:00～9:00)作業手順（２／３）
時間
5:10頃

7:30～

時間

8:30頃

8:30頃
8:30頃
8:30頃
8:30頃

8:35頃
8:40頃
8:40頃

8:45頃

8:45頃
8:45頃

9:00
9:05頃

停電中操作
中央地区
医学地区
確認
(1)電気主任の指示により、東芝による特高室内作業を開始する①特高変圧器3号一次側断路器碍子(回転側)R、S、T相を全て交換②特高室内その他の断路器碍子(特高受電側1と2は除く)5箇所と取外した
3号一次側断路器碍子(S、T相)の超音波検査 (17本)③東芝による構内接地3箇所の取外しを確認する④東芝による5000Vメガ測定で異常なしを確認する(2)東芝から試充電の依頼を受け、電気主任に指示により、試充電(特高2号線(本線)により10分間)を開始する①東電茨城給電所へ今から特高2号線(本線)で10分間試充電の了解を得る②特高2号受電の了解を得て、③特高2号受電断路器2とR2の操作ロックを解除④特高2号受電断路器R2と2を閉じて、特高2号受電遮断器O2を閉じる⑤10分間の試充電⑥東芝から試充電終了の連絡を受け、⑦特高2号受電遮断器O2を開いて特高2号受電断路器2とR2を開く⑧東芝による5000Vメガ測定で異常なしを確認する⑨東電茨城給電所へ操作完了の連絡をする
復電操作
中央機械室
医学中央機械室
確認
確認①東芝へ工事終了予定時間と復電予定時間を確認して電気主任へ報告する
工事終了
復電予定②医学中央監視室へ復電予定時間を連絡する①中央監視室から復電予定時間の連絡を受け、準備に入る③東芝にて、特高変圧器3号一次側断路器交換工事及び附属病院は9:00送電厳守ですが、医学中央機械室の復電が早い場合は動作試験等、全て終了を確認する
病院施設環境課へ復電時間を連絡する
医学中央機械室 復電予定時間
電気主任の指示により復電操作を開始する④東芝による構内接地の取外し、特高遮断器02及びO1の二次側と特高室計器用変成器(MOF)二次側へ計3箇所を確認する⑤特高変圧器一次側断路器P1～P3投入を確認 (東芝と共同)
中央饋電盤室にて、⑥特高変圧器1、2、3号遮断器S1、S2、S3を挿入する (東芝と共同)⑦1F～3F系のGトランスが全て投入されているかを確認する (東芝と共同)⑧東電茨城給電所へ構内接地計3箇所の取外し完了の連絡と、今から特高1号線(予備線)の断路器の操作ロック解除の了解を得て、復電予定時間を伝える⑨特高室にて、特高1号受電断路器1とR1の操作ロック解除をする(特高2号受電断路器2とR2の操作ロック解除済を確認する)⑩東電茨城給電所へ操作ロック解除完了と復電時間になったら特高2号線(本線)で受電の了解を得る⑪医学中央監視室へ特高受電開始を連絡する②中央監視室から復電の連絡を受け、準備に入る(操作中は医学中央監視室とPHSにて連絡確認をとる)(中央監視室とPHSにて連絡確認をとる)⑫特高変圧器1～3号全て自動から手動、単独へ切換えて、タップを合わせる⑬特高2号受電断路器R2と2を閉じる①緊急事態④で中央自家発電機にて2F11医学中央機械室へ送電していた①緊急事態④で中央自家発電機にて2F11医学中央機械室へ送電していた
場合は中央自家発電機 遮断器52Gを開く (医学中央機械室 全停電)
場合は2F11医学中央機械室が停電になり、52GRが自動投入され⑭特高2号受電遮断器O2を閉じる ②特高2号受電遮断器O2を閉じる
医学中央発電機がまた過負荷停止する可能性があるので、前もって医学中央機械室の52GRが自動投入しないようにしておく (自動から手動へ)③特高変圧器2号二次側遮断器S2を閉じる④2F11医学中央機械室を閉じて、送電する (医学中央機械室 送電)②緊急事態④で中央自家発電機にて2F11医学中央機械室へ送電していた(1)特高変圧器1号と2号並列、3号単独運転へ場合は特高変圧器2号二次側遮断器S2を投入した時点で送電になる①特高変圧器3号二次側遮断器S3を閉じる(緊急事態⑥参照)③緊急事態⑤で中央自家発電機にて2F12附属病院へも送電していた②特高変圧器2号二次側遮断器S2を閉じる
場合は2F12附属病院が停電になるので、9:00まで送電できない④9:00の時点で2F11医学中央機械室の前に2F12附属病院を送電してもらう③特高変圧器1号二次側遮断器S1を閉じる⑤附属病院の一般系はそれから、遠方手動にて順次投入して送電になる④母線連絡遮断器B1を閉じる (切替スイッチは1-2へ)⑤特高変圧器1号を単から主へ切替える⑥特高変圧器2号を単から従へ切替える⑦特高変圧器3号は単のまま⑧特高変圧器1～3号全て手動から自動へ切替える(2)中央監視室にて、遠方・手動で饋電盤室の各フィーダーを順次閉じて、各電気室へ送電する (1フィーダーは全て開放、引出し中)3F14総合研究棟D
2F11医学中央機械室
2F2中央機械室
2F13医学系学系、図書館、専門学群、医療技術短大、修士棟、動物センター
3F10総合研究棟A
3F13総合研究棟B
2F10大学本部棟、文科系修士棟、加速、RI、低温センター
2F3生物農林、第二学群、遺伝子、バイオシステム
2F4大学会館、講堂、学術メディア
3F11陽子棟(建屋)
3F9第一学群、中央図書館、人文、文化サークル、人間、共同A
3F8先端学際、リエゾン
2F5体芸中央棟他、南地区
2F6自然系、計算科学
2F7陸域、農林、プラズマセンター
2F8工学、第三学群 (3A第1電気室のみ別途工事終了後17:00復電予定)
2F9理修、ベンチャー、3L(工学システム)、国際
3F12陽子棟(装置)3F2プラズマ発電機棟 (常用)3F4プラズマ発電機棟 (予備)
3F5大型計算機棟 (常用)1F1コンデンサ、1F2コンデンサ、1F3コンデンサ
2F12附属病院 (時間厳守)(3)特高1号線(予備線)の断路器操作①東電茨城給電所へ特高2号線(本線)の操作完了報告と今から特高1号線(予備線)の断路器操作の了解を得る②特高1号受電断路器R1と1を閉じる③東電茨城給電所へ特高1号線(予備線)の断路器操作完了の報告をする④中央監視室にて中央自家発電機を手動から自動へ切換え (東芝も確認)

確認

40

特高変圧器3号一次側断路器破損交換工事に伴う全学停電(平成19年9月1日 5:00～9:00)作業手順（３／３）
時間
緊急事態⑥

確認

復電操作 (緊急事態⑥)
中央機械室
確認
特高変圧器3号に異常が有り、送電できない場合①特高2号受電遮断器O2トリップ
緊急事態④で中央自家発電機にて2F11医学中央機械室へ送電していた
場合は電気主任の指示により①中央機械室自家発電機を遠方手動にて起動する②中央自家発電機遮断器52Gを遠方手動投入する

医学中央機械室

③医学中央機械室2F11を閉じる (緊急事態⑤の場合は2F12附属病院を先に閉じる)④中央機械室自家発電機負荷(KW)状況を電気主任へ報告する②警報内容を確認して電気主任へ報告③東電茨城給電所へ警報内容と異常個所を調査中の連絡をする④特高室にて異常個所を確認する
特高変圧器3号に異常有る場合は⑤特高変圧器3号二次側遮断器S3の開放を確認する⑥特高変圧器3号一次側断路器P3を開く⑦東電茨城給電所へ異常個所の報告と切離しの報告をして再受電の了解を得る(1)特高変圧器1号と2号並列、3号休止運転へ①特高変圧器1～3号全て自動から手動、単独へ切換えて、タップを合わせる①緊急事態④で中央自家発電機にて2F11医学中央機械室へ送電していた
場合は中央自家発電機 遮断器52Gを開く (医学中央機械室 全停電)
②特高2号受電遮断器O2を閉じる ②特高2号受電遮断器O2を閉じる③特高変圧器2号二次側遮断器S2を閉じる④2F11医学中央機械室を閉じて、送電する (医学中央機械室 送電)(緊急事態⑤の場合は2F12附属病院を先に閉じる)③特高変圧器1号二次側遮断器S1を閉じる④特高変圧器2号二次側遮断器S2を閉じる⑤母線連絡遮断器B2を閉じる (切替スイッチは2-3へ)⑥母線連絡遮断器B3を閉じる (切替スイッチは1-3へ)⑦特高変圧器1号を単から主へ切替える⑧特高変圧器2号を単から従へ切替える⑨特高変圧器3号は単のまま⑩特高変圧器1～3号全て手動から自動へ切替える(2)中央監視室にて、遠方・手動で饋電盤室の各フィーダーを順次閉じて、各電気室へ送電する (1フィーダーは全て開放、引出し中)
復電後復旧作業
中央地区
医学地区
時間
確認
確認
9:00頃～①停止していたエレベーターの運転再開①停止していたエレベーターの運転再開②中央地区 各電気室の直流電源装置の非常照明回路を入れる②医学地区 各電気室の直流電源装置の非常照明回路を入れる③各電気室の状態を確認する③各電気室の状態を確認する(但し、3A第1電気室のみ別途工事終了後17:00復電予定)④各機械室の状態を確認する④各機械室の状態を確認する⑤総合研究棟A、B、Dの監視装置(機械関係)を立上げる⑥総合研究棟Bの電気検針用ノートパソコン及び検針集計ソフトを立上げる
中央機械室
時間
確認
9:00頃～①仮設発電機を発電側から商用側へ切換え後に停止(商用側へ切換え後に監視装置を立ち上げ開始)②仮設発電機(リース)電灯用、動力用2台から仮設配線取外し作業③1F饋電盤室のCVCFを運転する④直流電源装置の非常照明回路を入れる⑤中央監視装置(東芝ビルダック、ランディス(シーメンス)、デルタ2000)
を立上げる⑥中央監視室にて中央自家発電機を手動から自動へ切換え⑦中央機械室 交換機室のエアコン2台を運転する⑧特高室の除湿機2台を運転する⑨中央監視装置(東芝ビルダック、ランディス(シーメンス)、デルタ2000)
で異常なしを確認する⑩電気室状態監視盤 (一部の電気室)で状態を確認する⑪防災副監視盤を確認する⑫中央監視室 時計合わせ

41

確認

医学中央機械室
①自家発系遮断器 医学学系GF2Mを挿入、手動投入する②自家発系遮断器 陽子線GF2Mを挿入、手動投入する③医学中央機械室 交換機室のエアコンを運転する

３

問題点について筑波キャンパス停電事故対策本部にて整理した問題点、対応策等は次のとおりである。

今回の事故で明らかになった問題点
平成 19 年 9 月 3 日
筑波キャンパス停電事故対策本部
Ⅰ 停電事故発生時の対応について
１．事故発生時の全学的な連絡体制（事故状況、復旧見込み等の連絡が不十分で、多くの学生・教職員等が不安な状態になった）
２．エレベーター閉じこめ事故対応（６件の閉じこめ事故があり、停電時自動着床装置等のハード面での整備が必要）
３．一般放送及び非常放送の整備状況（一斉に全学に連絡できる設備が必要）
４．停電時に使用出来ない電話機（支援室等）の存在（全学的に電話機の調査を実施し、停電時に使用可能な電話機を最低各部署１台は必要）（附属病院）
１．非常用発電機からの送電範囲の見直し（NICU 空調・カテーテル室など非常用電源がな
い箇所があった）（一般系統からの送電を非常系に切換）
Ⅱ 復旧工事による全学停電作業計画について
１．仮設発電機の設置要望（全学に協力依頼分を発送し、通常定期点検時の１／３であった）
２．ドライアイスで対応できる時間（２～３時間）（附属病院）
１．空調（冷房）の運転確認（非常用発電機の容量確認）（非常用発電機の負荷調査、整理が必要）
２．患者給食への対応（メニューを変更して対応）
３．患者居住エリアの証明等の確保（非常照明の他、必要箇所に人員配置及び懐中電灯を配備）
Ⅲ 全学停電作業時について
１．医学中央機械室内電気室の給排気ファン運転出来ない（調査、修理もしくは送電を非常系に切換）
２．医学中央機械室内焼却炉室に自家用発電機の排気管からの漏気がある（修理）（附属病院）
１．非常用発電機からの送電で稼働しないエレベーターがあった（調査を実施し対応）

42

４

事故原因と今後の対応策について

今回事故の原因となった６６ＫＶ屋内回転形断路器の切換部にはコンパクト化・軽量化の必要性から、乾式コンデンサ形のブッシングが使用されてきた。
このブッシングは、エポキシ樹脂含浸紙製の誘電体と電極によりコンデンサコアを形成しエポキシでモールドしている。
長年の使用によりコンデンサコア内部に吸湿し、膨潤の繰り返しや外部からの応力などにより電極が剥離、ブッシング内部でコロナ放電を発生することがあり、内部コロナであることから発見が遅れ、結果的に地絡事故に至るケースがあることが判明し、メーカーより予防保全・重大事
故防止の観点から専門技術員による点検の推奨があり、平成１１年に点検を実施し異常がないことが確認されていた。
その後、８年が経過し通算約２７年にわたる使用期間中の吸湿により、メーカーからの碍子破損調査報告書（別冊）にも記載があるように、内層電極とエポキシ間の接着力が低下、これに開閉操作などの衝撃・振動荷重、使用状態での曲げ荷重、地震、温湿度等の環境条件が重畳して、微小隙間の発生、コロナ放電、地絡事故に至ったものと考えられる。
微小隙間の発生と時間の関係については、本製品の「吸湿－時間」特性についてコンピュータ・
シミュレーションした結果より、日本国の平均的な温湿条件（温度２０℃、湿度７０％）において、約８～９年程度にて層間剥離の発生が見られる吸湿量に至ることが現在では判明しているが、本製品が経年的に環境中の水分を吸湿することにより吸湿劣化する事例については、本製品開発
背景や開発当時から現在に至る業界の技術水準や文献等から判断しても予測できなかった事象であると、メーカーから報告を受けている。
本学のブッシングは、今回実施した超音波探傷試験の結果では問題ないが、全て設置後約２７年経過し、全設置数（２４本）の１／８に剥離が発見されているので、日常点検（部分放電音監視）や定期点検（毎年の超音波探傷試験実施）の強化が必要である。
また、課電・非課電に関わらず吸湿事象が生じているので、厚肉対策品への計画的更新や吸湿環境改善のため特高変電所内の除湿器の運転が必要である。

43

44

45

46

47

48

49

50

５

まとめ（今後の課題）

今回の事故は、幸い故障箇所の発見が早く一時間程度で復電出来たが、一歩間違えば附属病院
患者の生命危機、実験動物・保存資料の喪失などに関わる極めて重大な影響を与えかねないものであった。
このことを念頭に置いて、今回の事故の反省点と課題を纏めてみる。

１ 事故の未然防止
毎年、専門メーカーによる停電を伴う定期点検を実施していたが、平成１１年度以降ブッシ
ングの超音波探傷試験を実施していなかったこと、メーカーより更新を推奨されていたこと、他所での事故例が活かされなかったこと等が反省点として上げられる。
これらの改善策としては以下のものがあり、予防保全や保安思想の徹底強化により事故の未然防止を図る。
ハード面・老朽機器の更新（予算面からも本当にいま更新しなければならない機器に限られるため、その見極めが重要）
ソフト面・日常巡視点検・定期点検の強化（問題意識を持っての点検実施、定期点検における毎年の超音波探傷試験実施）
・保安教育の充実（主任技術者が電気工作物の保安に係る大学職員や外注職員に対し平常時の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の習得についての教育を計画的に実施）
・電気担当職員のスキルアップ（講習会への参加や現在４課に分かれているため相互の連絡が不十分になり、類似の事故・故障の再発を防止するための情報交換会の実施等）

２ 事故発生時の緊急連絡と全学への情報提供が不十分
このため、多くのユーザーは、事故状況、復旧見込み時間等がわからず、停電による電子データの消失等の実害に加えて精神的にも不安を与えてしまったことである。
この点については、現在総務・企画部総務課が中心となり全学的な「事故等発生時の緊急連
絡体制」の整備に取り掛かっている。これに加え、「施設部緊急対応マニュアル」の徹底、主任技術者を中心とした電気関係の非常時の連絡網を整備し中央監視室へ掲示などが必要である。
またハード面では、非常放送等の設備を充実し一斉に全学に連絡できるようにすることが有効である。

３ 早期復電日頃から事故時の対応等の訓練がなされていれば、もっと迅速に行動し、より早く復電する可能性がであったのではないかと思われ、今後、計画的に事故その他災害時の措置についての指導訓練の実施や事故が起きた時にテキストとなる事故対応マニュアル等の整備を進めたい。
以上、今回の事故の反省点と今後の課題を纏めてみた。
技術的、時間的、予算面ですぐに整備することができないものもあるが、出来るものから実行
していくことが重要である。

51