IB(NA)-0800598CHN-B

对应规格MELSEC iQ-F FX5-ENET

硬件手册手册编号IB(NA)-0800598CHN

副编号B

制作日期

2019年10月

LED名称

FX5-ENET对应EC指令(EMC指令)、UL规格(UL, cUL)。
详细内容，请参考以下手册。
→MELSEC iQ-F FX5-ENET用户手册
有关CPU模块对应规格的详细内容，请参考综合目录，或向三菱电机自动化(中国)有限公司咨询。

SPEED

FX5-ENET 型 以 太网 模块 ( 以下 简称 FX5-ENET)，是 智 能设备 站与 CC-Link IE 现 场 网络
Basic(主站)以及通以太网连接的智能功能模块。

错误使用时，有可能会引起危险，导致死亡或是重伤事故的发生。

灯亮轻度及重度异常发生中

闪烁中度及重度异常发生中

灯灭

正常动作中

灯亮

链接中(100Mbps)灯灭

链接中(10Mbps)

闪烁灯灭

3.1

使用连接器和电缆3.1.1

接口针脚排列FX5-ENET 的10BASE-T/100BASE-TX 连接适配器(RJ45 型组合式插座) 的针脚分配如下所示。

1针脚

信号名

1TP0+

发送及接收数据0。(+侧)2TP0-发送及接收数据0。(-侧)3TP1+发送及接收数据1。(+侧)4TP2+发送及接收数据2。(+侧)5TP2-发送及接收数据2。(-侧)6TP1-发送及接收数据1。(-侧)7TP3+发送及接收数据3。(+侧)8TP3-发送及接收数据3。(-侧)8数据收发中数据未发送及未接收

2. 安装

请确认随附以下产品及附件。
产品主机

FX5-ENET型以太网模块

安装注意事项

防尘膜(1个)附件

硬件手册[日文/英文]
硬件手册[中文](本书)

外形尺寸、各部位名称
[4]

[10]

2-φ4.5安装孔[3]

単位：mm[5][7][8][2]

80(安装孔距)90

1.2

安全方面注意事项 (使用之前请务必阅读。)
进行区分。

绿色内容随附产品的确认

[6]、

绿色状态

灯亮
SD/RD

本印刷品于2019 年10 月发行。此外，为产品改良规格可能会随时发生变更，还望见谅。

红色P1、P2

1. 产品概要

承蒙购买本产品，在此深表谢意。

在本使用说明书中，安全注意事项的等级用ERROR

注意请于一般工业环境下使用本产品。

1.1
本手册就本产品的各部位名称、外形尺寸、安装及规格进行了说明。关于本产品的使用和操作等，请在使用前阅读本手册及相关产品手册，在完全掌握设备知识和安
全信息、注意事项后再使用。
此外，请妥善保管产品所附带的手册以便必要时取阅，并请务必将其交付到最终用
户的手中。
关于商标:
Ethernet is a registered trademark of Fuji Xerox Co., Ltd. in Japan.
The company names, system names and product names mentioned in thismanual are either registered trademarks or trademarks of their respectivecompanies. In some cases, trademark symbols such as‘’or‘’are notspecified in this manual.

LED颜色

[11]

[9]

[1]
[12]
82040

错误使用时，有可能会引起危险，导致中度伤害或受到轻伤，也
有可能造成物品方面的损害。

83

3.1.2

 进行安装、接线等作业时，请务必在外部将所有电源均断开后方可进行操作。否则
有触电、产品损坏的危险。
 请在所使用CPU模块用户手册(中记载的一般规格环境下使用。请勿在有灰尘、油烟、导电性粉尘、腐蚀性气体(海风，Cl2，H2S，SO2，NO2等)、可燃性气体的场所、曝露在高温、结露、风雨中的场所、有振动、冲击的场所中使用。否则有可能导致触电、火灾、误动作、产品损坏以及变质。

应以满足下述标准的以太网电缆进行接线。
以太网规格

类5及以上(STP电缆*1)

10BASE-T

类3及以上(STP/UTP电缆*1) 请勿直接触碰产品的导电部位。否则有可能引起误动作、故障。

3.2

 扩展电缆请牢固地安装在所规定的连接器上。接触不良会导致误动作。

[13]接地对于接地请实施以下的项目 请采用D类接地。(接地电阻:100以下) 请尽可能采用专用接地。
无法采取专用接地时，请采用下图中的“共用接地”。
详细内容请参考以下手册。
→MELSEC iQ-F FX5UJ用户手册(硬件篇)→MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)→MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)
可编程控制器 其他设备

可编程控制器 其他设备

可编程控制器 其他设备

专用接地（最佳）

共用接地（佳）

共同接地（不允许）→MELSEC iQ-F FX5UJ用户手册(硬件篇)→MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)→MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)质量:约0.2kg
外包装:芒塞尔色系0.6B7.6/0.2关联手册及手册获取方法规格

100BASE-TX

安装注意事项

安装的详细内容请参考以下手册。
此外，即使是中记载的事项，根据状况的不同也可能导致重大事故的发生。
两者记载的内容都很重要，请务必遵守。

使用电缆

*1 屏蔽双绞电缆。
可以使用直连/交叉电缆。

 在进行螺栓孔加工及接线作业时，请不要将切屑及电线屑落入可编程控制器的通风孔内。否则有可能导致火灾、故障及误动作。
 接线作业时，为防止切屑、接线屑等异物混入，请将防尘膜贴在通风孔上。另外，作业结束后，请务必取下防尘膜以便散热。否则有可能导致火灾、故障及误动作。
 请将产品安装在平整的表面上。安装面如果凹凸不平,会对电路板造成过度外力，从而导致故障发生。
 产品安装时，请使用DIN导轨、或者安装螺丝牢固地固定。

内容

 接地点与可编程控制器之间的距离应尽量靠近，缩短接地线。

3. 接线

3.2.1

FX5-ENET的接地关联手册手册名称手册编号

MELSEC iQ-F FX5用户手册(以太网通信篇)

JY997D59301MELSEC iQ-F FX5ENET用户手册

SH-082029CHN 记载以太网模块功能相关的内容。

MELSEC iQ-F FX5UJ用户手册(硬件篇)记载了关于 FX5UJ CPU 模块的输入输出规
SH-082207CHN 格、接线、安装及维护等的硬件方面的详细内容。

MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)JY997D58601

记载了关于 FX5U CPU 模块的输入输出规格、接线、安装及维护等的硬件方面的详细内容。

MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)JY997D61501

记载了关于 FX5UC CPU 模块的输入输出规格、接线、安装及维护等的硬件方面的详细内容。

JY997D58901

记载在程序中可使用的命令及函数的规格的内容。

MELSEC iQ-F FX5编程手册(指令/通用FUN/FB篇)

手册获取方法手册获取方法如下所示。
1) 获取装订手册(印刷品)请向购买本产品时的销售商咨询。

FX5U CPU模块

内容FX5-ENET

接线注意事项

记载通用以太网功能相关的内容。

 进行安装、接线等作业时，请务必在外部将所有电源均断开后方可进行操作。否则有触电、产品损坏的危险。
 请使用额定温度超过80℃的电线。
[1] 接地端子排(弹簧夹端子排)[2] 链接状态显示LED[3] 扩展电缆
[4] 直接安装孔(2-4.5，安装螺丝:M4螺丝)[5] 网络状态显示LED[6] 动作状态显示LED[7] 次段扩展连接器

1.3[8] P1用模块插座(RJ-45)(帽子付)[9] P2用模块插座(RJ-45)(帽子付)[10]铭牌[11]DIN导轨安装槽(DIN导轨:DIN46277 35mm宽)[12]DIN导轨安装用卡扣
[13]拔出标签LED显示内容LED名称

LED颜色

D LINK

绿色POWER绿色RUN绿色 弹簧夹端子排型的产品进行接线时，请遵照以下的注意事项操作。
否则有可能导致触电、故障、短路、断线、误动作、损坏产品。
- 请依据手册中记载的尺寸对电线的末端进行处理。
- 绞线的末端要捻成没有金属丝发散。
- 请勿对电线的末端上锡。
- 请勿连接不符合规定尺寸的电线或是超出规定根数的电线。
- 请不要对端子排或者电线的连接部分直接施力进行电线固定。

接线注意事项
状态

内容

灯亮

与1台以上的从站进行通信中灯灭

全部站异常(未与所有从站进行通信)

灯亮

通电中

灯灭

停电中及硬件异常

灯亮

正常动作中

灯灭

异常发生中

 当因噪音影响导致异常的数据被写入到可编程控制器中的时候，有可能会因此引起
可编程控制器误动作、机械破损以及事故发生，所以请务必遵守以下内容。
- 通信电缆请勿与主回路或高压电线、负载线、动力线等捆在一起接线，或是靠近接线。原则上请离开100mm以上。
 使用时，端子排、通信电缆不受外力。
否则会导致断线以及故障。

D类接地(接地电阻:100以下)

端子名称FG(接地端子)内容应采用D类接地。(接地电阻：100以下)

FX5-ENET的FG端子为弹簧夹端子排。
连接至端子排时，有使用单芯线/ 绞线方式和使用棒状端子方式，请根据以下规格采用适当方式进行连接。
 棒状端子适合端子座的棒型压接端子及棒型压接端子用的工具如下表所示。根据压装工具不同，棒型压装端子的形状有所差异，请使用介绍的产品。如果使用上述以外的其他物件，则可能导致棒型压接端子无法拔出，端子排发生破损的问题，因此请仔细确认棒型压接端子及电线尺寸，确保可以拔出之后再使用。

＜产品介绍＞
生产厂商有无套管

带绝缘套管菲尼克斯(中国)投资有限公司
无绝缘套管

棒状端子型号适用电线直径AI 0.25-8 YE0.25mm2

AI 0.34-8 TQ

0.3、 0.34mm2

AI 0.5-8 WH

0.5mm0.75mm2

A 0,25-70.25mm2

A 0,34-70.3、 0.34mm2

A 0,5-80.5mm2

A 0,75-80.75mm2

AI 1.0-81.0mm2

AI 1.5-71.25、 1.5mm2

电线尺寸

CRIMPFOX 6连接1根

单芯线、 绞线(材质:铜线)AWG24～16(0.2～1.5mm2)带绝缘套管的棒状端子

AWG23～19(0.25～0.75mm2)
AWG23～16(0.25～1.5mm2)无绝缘套管的棒状端子
额定温度

80℃以上

 电线的末端处理应从电线的前端起剥去10mm左右的包皮，在剥去包皮部分安装针型压装端子。如果电线剥皮过长，导电部分将会超出端子排前面，有可能导致触电。如果电线剥皮过短，可能导致与弹簧夹端子部分接触不良。
带绝缘套管的棒状端子因电线的外层厚度不同，有时会很难插入绝缘套管，此时请参考外形图选用电线。
·绞线/单芯线·带绝缘套管的棒状端子
接头部
(铆接部)

绝缘套管

10mm

8mm
2～2.8mm14mm

在以下图中，请确认电线插入口形状后，使用尺寸小于插入口的棒型压装端子。
同时，请在插入时注意棒型压装端子的方向。违反上述要求时，可能会发生端子
阻塞或端子排破损。

电线插入口形状棒型压装端子截面形状2.4mm
使用介绍的产品工具时，
截面为接近长方形的梯形。

1.5mm

4.44. 规格内部供电 请在可编程控制器的外部设置安全回路，以便在出现外部电源异常、可编程控制器故障等情况时，也能确保整个系统在安全状态下运行。误动作、误输出有可能会导
致事故发生。
- 请务必在可编程控制器的外部设置紧急停止回路、保护回路、防止正反转等相反动作同时进行的互锁回路、定位上下限等防止机械破损的互锁回路等。
- 当CPU模块通过看门狗定时器出错等的自诊断功能检测出异常时，所有的输出变为OFF。此外，当发生了CPU模块不能检测出的输入输出控制部分等的异常时，输出控制有时候会失效。此时，请设计外部回路以及结构，以确保机械在安全状态
下运行。
 关于网络通讯故障时各站的运行状态，请参阅各网络的手册。误输出或误动作可能
引发事故。
 运行中的可编程控制器进行控制(数据更改)时，应在程序中配置互锁电路，以确保整个系统始终都会安全运行。此外，对运行中的可编程控制器执行其它控制(程序更改、参数更改、强制输出、运行状态更改)时，应仔细阅读手册并充分确认安全之后再进行操作。如果疏于确认，由于操作错误可能导致机械损坏及引发事故。
 从外部设备对远程的可编程控制器进行控制时，由于数据通信异常，可能不能对可编程控制器侧的故障立即采取措施。应在程序中配置互锁电路的同时，在外部设备
与CPU模块之间确定发生数据通信异常时系统方面的处理方法。
 通信电缆断线的情况下，线路将变得不稳定，在多个站中有可能引起网络通信异常。应在程序中配置互锁电路，以确保即使发生通信异常，整个系统也会安全运行。否则可能导致误输出或误动作而引发事故。
 对来自于经由网络的外部设备的非法访问，为了保护可编程控制器系统的安全，应通过用户采取对策。此外，对来自于经由互联网的外部设备的非法访问，为了保护可编程控制器系统的安全，应采取防火墙等对策。

设计注意事项

*6 可以使用直连/交叉电缆。

4.5

电源电压

DC24V

消耗电流

110mA

*8 使用中继集线器时的可连接段数。使用交换集线器时的可连接段数，请向所使用交换集线器的制造商确认。
*9 可以同时访问FX5-ENET的外部设备最多为32台。

性能规格

*10 可以使用带有100BASE-TX或10BASE-T端口的集线器。
端口需要满足IEEE802.3 100BASE-TX或IEEE802.3 10BASE-T规格。
项目规格

局種主站

最大连接站数*132站

从站的占用站数

主站

CC-Link IE现场网络Basic

每个站的最大链接点数
从站*2

传送规格 废弃产品的时候，请作为工业废品来处理。

2048点

RWr

1024点

RWw

1024点

含有有害6物质的名称，含有量，含有部品
本产品中所含有的有害6物质的名称，含有量，含有部品如下表所示。

RX

2048点

产品中有害物质的名称及含量

RY

2048点

RWr

1024点

RWw

1024点

RX

64点/128点/192点/256点

RY

64点/128点/192点/256点

RWr

32点/64点/96点/128点

RWw

32点/64点/96点/128点

数据传送速度

100Mbps

最大局間距離100m总延长距离根据系统配置

级联连接段数*3

传送路径形式星型

集线器*4

*5

 本产品属于精密设备，因此在运输期间请使用专用的包装箱或防震托盘等，避免设备遭受超过一般规格值的冲击。
否则有可能导致本品故障。
运输之后，请对可编程控制器进行动作确认，并检查安装部位等有无破损。

使用电缆*6100BASE-TX数据传送速度100/10Mbps

通信模式

全双工/半双工*4

传送方法基带

最大段码长100m(集线器与节点之间的长度)*7

级联连接段数

100BASE-TX:最多2段*810BASE-T:最多4段*8

传送规格
机型名称

- 使用带绝缘套管的棒状端子时
将附带针型压装端子的电线插入到电线插入口后压入。
- 原样处理绞线和单芯线时请使用一字形螺丝刀压入端子排的开闭按钮。应在压入开闭按钮的状态下，将电线插入电线插入口底端后，再放开开闭按钮。
接线后，应轻拉电线，确认可靠夹紧。
＜参考＞
生产厂商

型号

菲尼克斯(中国)投资有限公司

SZS 0.42.5 VDE

 电缆的卸下应使用一字形螺丝刀压入要卸下的电线的开闭按钮。应在压入开闭按钮的状态下拔出电线。

61450

运输时的注意事项对应CPU模块对应情况

FX5UJ CPU模块首批产品

FX5U CPU模块

Ver.1.110～

FX5UC CPU模块*1Ver.1.110～

通用以太网
通信支持协议

*1 与FX5UC CPU模块连接时，需要FX5-CNV-IFC或FX5-C1PS-5V。

4.2

对应软件包软件

4.3

对应情况FX5UJ CPU模块: Ver.1.060N～
FX5U/FX5UC CPU模块: Ver.1.050C～

GX Works3一般规格

以下内容以外的一般规格与CPU模块相同。
关于一般规格，请参考以下手册。
→MELSEC iQ-F FX5UJ用户手册(硬件篇)→MELSEC iQ-F FX5U用户手册(硬件篇)→MELSEC iQ-F FX5UC用户手册(硬件篇)
项目规格

耐压

AC500V 1分钟

绝缘电阻经DC500V绝缘电阻计测量后10M以上

全部端子与接地端子之间

Note: This symbol mark is for China only.

2048点

RY

连接设备的自动检测中使用的 UDP 端 主站:任意端口号口号
从站:61451

废弃时的注意事项「电器电子产品有害物质限制使用标识要求」的表示方式

RX循环传送中使用的UDP端口号 请勿擅自拆解、改动产品。否则有可能引起故障、误动作、火灾。
关于维修事宜，请向三菱电机自动化(中国)有限公司维修部咨询。
 请勿使本产品掉落，不要施加强烈冲击。可能导致产品破损。

*11 由于IP地址是2个端口共享的，所以无法仅设定1个端口。

1～4每个网络的最大链接点数

启动、维护保养时的注意事项 电缆的安装*7 最大网段长 ( 集线器与集线器之间的长度 )，应向所使用集线器的生产厂商确认。

规格 对于CPU模块与扩展模块的电源，请同时投入或切断。

4.1

端子排电源规格
项目

设计注意事项

2

AI 0.75-8 GY

每个端子的连接电线数

压接工具Socket通信连接数总计32个连接*9集线器*4*10使用电缆*6100BASE-TX、10BASE-T

端口数

2*11

输入输出占用点数

8点

可连接台数

1台

*1 FX5-ENET(主站)管理的从站的最大连接台数。
*2 占用1站/占用2站/占用3站/占用4站时的值。
*3 100BASE-TX: 关于使用交换式集线器时的可连接级数，应向所使用的交换式集线器的制造商确认。

有害物质
部件名称

可编程 外壳控制器 印刷基板多溴铅汞镉六价铬 多溴联苯
二苯醚(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB)(PBDE)
○

○

○

○

○

○

×○

○

○

○

○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/
T 26572规定的限量要求。
基于中国标准法的参考规格:GB/T15969.2

在本书中，并没有对工业知识产权及其它权利的执行进行保证，也没有对执行权进行承诺。对于因使用本书中所记载的内容而引起的工业知识产权上的各种问题，本公司将不负任何责任。
关于质保机会损失和间接损失不在质保责任范围内无论是否在免费质保期内，凡以下事由三菱电机将不承担责任。
(1)任何非三菱电机责任原因而导致的损失。
(2)因三菱电机产品故障而引起的用户机会损失、利润损失。
(3)无论三菱电机能否预测，由特殊原因而导致的损失和间接损失、事故赔偿、以及三菱电机产品以外的损伤。
(4)对于用户更换设备、现场机械设备的再调试、运行测试及其它作业等的补偿。

安全使用注意事项 本产品是以一般工业为对象,作为通用产品所制造的产品,不可以用于关系到人身安全的状况下所使用的设备或者系统为目的而设计、制造的产品。
 在计划将本产品应用于原子能、电力、航空航天、医疗、载人运载工具的设备或者系统等的特殊用途时，在对此进行研究商讨之际，请照会本公司的营业窗口。
 虽然本产品是在严格的质量管理体制下进行制造的，但是在计划
将本产品应用于由于本产品的故障有可能导致重大事故或者损失
的设备上时，请在系统上设置备用及失效安全系统。

*4 不支持IEEE802.3x的流量控制。
*5 可以使用带有100BASE-TX端口的集线器。
端口需要满足IEEE802.3 100BASE-TX规格。

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN