技 術 資 料
名称：下水・原水・農水・雨水用空気弁スペースエア
D26 形

承認

有 田審査

樋 栄

作

成

山 本作 成 日
技術文書番号

２０２４ 年 ４ 月

１ 日

ＴＢ資Ａ０２１-3枚

全 １８ 枚数（表紙含）TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3目

次

１．概

要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

２．特長 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

３．構造および寸法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２［ ステンレス製 ］［ ナイロン樹脂製 ］

４．作動原理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９［１］ 多量排気［２］ 管路満水、空気弁閉止状態［３］ 圧力下排気［４］ 多量吸気５．排気・吸気性能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･

６．多量排気量・多量吸気量比較表
７．標準仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１０
１５‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 1 / 16

１．概 要
下水・原水・農水・雨水用空気弁スペースエア Ｄ２６形は、異物が混ざった原水や農業用水、下水道等に最適な空気弁です。急速タイプで中・大口径のパイプラインに最適です。
適切な空気弁の設置で、管路の送水エネルギーの削減をサポートします。

２．特長〇性能は多量吸排気・圧力下排気が可能
異物等固体粒子が混在した流体で動作するように設計された空気弁です。1 つの本体で排気と吸気の両方の性能を持ち合わせています。 管路の充水時には多量の空気をスムーズに排出し、効率の良い流れを実現します。管路の排水中および水柱分離時には多量の空気を管路に吸気できます。吸気性能は管路が真空状態になるのを防ぎ、管路の損傷を防止します。急速排気・急速吸気タイプなので中・大口径のパイプラインに最適です。
また、充水後管路内に混入した空気は圧力下で排気します。
〇本体材料は２種類［ステンレス製］
本体材料には、ステンレス製 SCS14A（SUS316 相当）を使用しているため、下水管路で発生する硫化水素にも耐食性があり、バルブ内部の腐食による作動不良は発生し難く、外観も景観的に優れており長期間安心して使用していただけます。
［ナイロン樹脂製］
本体材料には、高粘度強化ガラス繊維を含有したナイロン樹脂を使用しています。耐 UV 性・耐熱性および美観にも優れた高圧対応の射出成型品です。太陽光や風雨にさらされた環境下で 20 年以上継続しての使用実績がありますので安心してご使用いただけます。下水管路で発生する硫化水素にも耐食性があり、バルブ内部の腐食による作動不良は発生し難い製品です。ステンレス製に比べて安価で、経済的な製品です。
〇ユニークな本体形状で外部への流体の排出を防止
円錐形の本体形状の内部には、低位置にフロートがあり、流体が侵入すると浮力によって上昇し、連結されたシール部が空気孔を塞いで本体上部に空気層を形成します。その空気層が維持されることによって流体が外部に排出されるのを防ぎます。また、その空気層がごみや異物をブロックし、止水不良、作動不良を防止します。
〇メンテナンスが容易
構造がシンプルなのでメンテナンスのための分解・組立を容易に行うことができます。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 2 / 16
〇運搬や施工が容易
双口空気弁に比べて軽量であるため、運搬や施工が容易です。
〇ウォーターハンマー防止オプション
ウォーターハンマー防止オプションにより、吸気性能を維持したまま、排気量を抑えることで空気弁と管路を保護します。接続径 50～100 および接続ねじ R2 と R3 はオプションユニットの取り付けで可能。接続径 150 と 200 については空気弁本体および内部の部品が変わりますので、あらかじめご相談ください。

３．構造および寸法［ステンレス製］フランジ形 接続径７５の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 3 / 16

［ステンレス製］フランジ形 接続径１００の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 4 / 16

［ステンレス製］フランジ形 接続径１５０の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 5 / 16

［ステンレス製］フランジ形 接続径２００の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 6 / 16

［ナイロン樹脂製］ねじ込み形 接続ねじＲ２，Ｒ３の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 7 / 16

［ナイロン樹脂製］フランジ形 接続径５０の構造および寸法は、下図の通りです。

接続径５０10K,7.5K マルチフランジ

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 8 / 16
［ナイロン樹脂製］フランジ形 接続径７５，１００の構造および寸法は、下図の通りです。

接続径７５10K,7.5K マルチフランジ

接続径１００10K,7.5K マルチフランジ

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 9 / 16

４．作動原理滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A021-3 10 / 16

５．排気・吸気性能［ステンレス製］フランジ形 接続径７５の性能は、下図の通りです。

【多量排気・多量吸気特性】接続径 75

接続径 75

接続径 7580

2.560402.0

水圧（MPa）

空気弁差圧（kPa）【圧力下排気特性】接続径 75

使用最大差圧 30kPa

2001.51.00.5-2003000

2000

10000-1000-2000-3000-40200408060

排気量（m3/h）

排気量・吸気量（m3/h）【ウォーターハンマー防止オプション装着時の排気・吸気特性】接続径 756040200-2036040200200

排気量（m3/h）

150

100

502000-400-800-1200-1600

排気量・吸気量（m3/h）

2180

空気弁差圧（kPa）

空気弁差圧（kPa）

80-40

排気量調整切替

排気量調整切替 1 2 3

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A021-3 11 / 16

［ステンレス製］フランジ形 接続径１００の性能は、下図の通りです。

【多量排気・多量吸気特性】接続径 100

接続径 100

接続径 10080

1.660

水圧（MPa）

空気弁差圧（kPa）【圧力下排気特性】接続径 100

使用最大差圧 30kPa

402001.200.80.4-20-40
12000

10000

8000

6000

4000

20000-2000-4000-6000-8000-1000002004008060120

100

排気量（m3/h）

排気量・吸気量（m3/h）【ウォーターハンマー防止オプション装着時の排気・吸気特性】接続径 100

排気量調整切替
6040200-2080

1236040200

排気量（m3/h）

300200

100

500

0

排気量・吸気量（m3/h）

-500

-1500

-2500

-3500

-40

排気量調整切替

12 3

空気弁差圧（kPa）

空気弁差圧（kPa）

80

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A021-3 12 / 16

［ステンレス製］フランジ形 接続径１５０の性能は、下図の通りです。

【多量排気・多量吸気特性】接続径 150【圧力下排気特性】接続径 150

接続径 150接続径 1501.660

水圧（MPa）

空気弁差圧（kPa）

80

使用最大差圧 30kPa

40
2001.260.80.41.6-20-40100

120

2000

80

604001600

12000

10000

8000

6000

4000

20000-2000-4000-6000-8000-100002000

排気量（m3/h）

排気量・吸気量（m3/h）【ウォーターハンマー防止タイプ（ＮＳ）の排気・吸気特性】接続径 1506030

空気弁差圧（kPa）

空気弁差圧（kPa）

接続径 150接続径 15080

40200-2020100
1200

800

2000

0-2000

-4000

-6000

-8000

-10000排気量・吸気量（m3/h）

400

-40

排気量（m3/h）滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A021-3 13 / 16

［ステンレス製］フランジ形 接続径２００の性能は、下図の通りです。

【多量排気・多量吸気特性】接続径 200【圧力下排気特性】接続径 200

接続径 200

接続径 2001.660

使用最大差圧 40kPa

水圧（MPa）

空気弁差圧（kPa）

80

40
2001.20.80.4-20-40
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0-5000-10000-15000-20000-25000

050

100

150

200

250

300

排気量（m3/h）

排気量・吸気量（m3/h）【ウォーターハンマー防止タイプ（ＮＳ）の排気・吸気特性】接続径 200
接続径 200

806040200-20

接続径 20020空気弁差圧（kPa）

空気弁差圧（kPa）

100

161284-40

排気量（m3/h）

1000

800

600

400

200

5000

0-5000-10000-15000-20000-25000排気量・吸気量（m3/h）

0TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A021-3 14 / 16

［ナイロン樹脂製］の性能は、下図の通りです。
（フランジ形接続径・ねじ込み形接続ねじを問わず特性は同じ）

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A021-3 15 / 16

６．多量排気量・多量吸気量比較表
単位 m3/min［ステンレス製］フランジ形 標準
接

続 径

75100

150200空気弁差圧 5kPa における多量排気量

5.019.256.7127空気弁差圧 20kPa における多量排気量

18.343.3108231

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-5.8-15.8-40.8-157

空気弁差圧 20kPa における多量吸気量-21.7-38.0-102-283
単位 m3/min［ステンレス製］フランジ形 ウォーターハンマー防止オプションの場合
接続 径

空気弁差圧 5kPa における多量排気量75※1)

空気弁差圧 20kPa における多量排気量

1000.167/0.267/0.350※1)0.40/0.75/1.08※1)※1)1502001.08/1.08/1.25

22.3

11.3

1.83/2.17/2.67

17.8

18.3

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-4.58-9.17-39.3-153

空気弁差圧 20kPa における多量吸気量-15.3-37.8-100-278※1)

排気量調整切替 1/2/3

単位 m3/min［ナイロン樹脂製］ 標準
ねじ込み形・フランジ形

接続ねじ R2,R3・接続径 50,75,100

空気弁差圧 5kPa における多量排気量4.1

空気弁差圧 20kPa における多量排気量9.3

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-3.1

空気弁差圧 20kPa における多量吸気量-7.6単位 m3/min［ナイロン樹脂製］ ウォーターハンマー防止オプションの場合
ねじ込み形・フランジ形

接続ねじ R2,R3・接続径 50,75,100

空気弁差圧 5kPa における多量排気量※1)0.16/0.23/0.27

空気弁差圧 20kPa における多量排気量※1)0.30/0.39/0.49

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-2.1

空気弁差圧 20kPa における多量吸気量-5.4※1)

排気量調整切替 1/2/3

単位 m3/min［参 考］日本水道協会規格 JWWA B 137 水道用急速空気弁
呼 び 径2575100150200

空気弁差圧 5kPa における多量排気量〔最小値〕

1.3

11194376

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-0.91-7.7-13.3-30.1-53.2※2)

多量排気量×0.7※2)

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A021-3 16 / 16７．標準仕様
項目

名

仕称

様

下水・原水・農水・雨水用空気弁スペースエア Ｄ２６形
フランジ規格：準 JIS B 2220(10K)
ステンレス製

接

続

フランジ形
ねじ込み形

部
ナイロン樹脂接続径：７５，１００，１５０，２００
接続ねじ：Ｒ２，Ｒ３
１０Ｋ・７．５Ｋマルチフランジ

フランジ形
接続径：５０，７５，１００
試

作動圧力範囲使用

圧

力０．０５ ～ １．０ MPa

使用

流体

圧

力

弁箱耐圧試験

弁座漏れ試験

１．６ MPa

１．０ MPa

下水，原水，農業用水，雨水，海水，その他

対応流体温度

最大６０℃（断続的であれば最大９０℃）

塗

無塗装

装験