超 精 密 ろ 過 システム
Super Micro Filtrating System for Various Loaded Waterあらゆる水に対応するシステム
より安全で美しい水をクリエイト
水の高度処理に対する要求はますます高まっております。
近年の膜ろ過は砂ろ過で成しえない水の浄化を可能としました。
しかし膜ろ過は高度な処理には適しますが、高負荷に対する弱点があります。
そこでウォーターテクノスでは、高度処理の主役である膜を有効的に機能させるため、高負荷ろ過に強い繊維ろ材をプレフィルターとして標準装備しました。
ここに、お客様が使いやすくてコンパクトなシステムをご提供いたします。
10-5 10-410-3

不純物のサイズと分離をプロセス

クリプトスポリジウム
レジオネラ

Super MF膜

クリプトスポリジウム

レジオネラ
（細菌）

クリプトスポリジウムとは、単細胞の寄生虫で、自然界に存在します。通常の水道水は塩素消毒をしていますが、この原虫は大腸菌の約 69 万倍も塩素抵抗性があるといわれ、通常の塩素濃度による消毒では死滅しません。最近
では 1996 年埼玉県で水道による小中学校を中心にした約 10,000 人の集団下痢症の発生があり、その後、膜処理を導入しました。現在は膜を用いた浄水処理が一般的となっています。

0.9×2 〜 20μmの好気性グラム陰性桿菌で、自然界の土壌中や淡水に生息しています。水利用施設には、土埃や補給水に含まれて混入すると言われ、ここで増殖し、菌を含んだ微細な水滴を人が吸収することによって、死亡事故を伴ったレジオネラ症に感染する場合があります。
日本でも温泉をはじめビルや病院での集団感染が報告され、水利用施設の適切な維持管理、菌の防除対策が重要視されています。

高度浄水の主役

超精密膜（SMF）
カセット
Super Micro Filter Cassette
コンパクトカセットろ過精度● 中空糸 3 エレメント/ カセット

● 0.1μm（PS）0.05 μm（PVDF）● カセットの連結により系列化● 飲料水の大敵であるクリプトスポリジウムやジアルジアを除去

優れた洗浄性● カセット内でエアバブリングする特殊洗浄を● 温浴施設やクーリングタワーの大敵である行うため目詰まりしにくい「レジオネラ（細菌）」を除去● RO 膜の前処理にも最適

SMF仕様表カセット接続方式

型式

SMF-PS

SMF-PVDF

型

式

SMF-PS

SMF-PVDF

膜材質

PS（ポリスルホン）

PVDF（ポリフッ化ビニリデン）

供給圧力

1カセット
透過水量
流量

公称孔径

0.1 μ m0.05 μ m

0.05 MPa0.23 m/hr

0.72 m 3 /hr

0.20 m/hr

0.44 m 3 /hr

膜面積3.1m 2 / カセット

2.2m 2 / カセット

0.10 MPa0.39 m/hr

1.2 m 3 /hr

0.30 m/hr

0.66 m 3 /hr

0.15 MPa

0.58 m/hr

1.8 m 3 /hr

0.50 m/hr

1.10 m 3 /hr

0.20 MPa0.73 m/hr

2.2 m 3 /hr

0.66 m/hr

1.45 m 3 /hr

ろ過方式
カセット形状性状

膜形状
材質
ハウジング
カセット寸法
(W × L × H)
重量

使用条件

外圧全量ろ過3 エレメント / カセット
中空糸状 ( キャピラリー型 )PC（ポリカーボネート）
356mm × 88mm × 448mm(Dry) 4kg / カセット(Wet) 8kg / カセット

運転圧力

0 〜 0.2 MPa

水温範囲

5 〜 40℃pH

3 〜 10清水通水量
ろ (25℃ )過能力( 推奨 )
浄水用設計通水量( 推奨 )
排水用設計通水量方式
洗浄水流量
洗（1 カセット当たり）*
浄 空気流量（1 カセット当たり）*( 推奨 )
頻度・洗浄時間透過水量

1カセット流量

清水通水量の 70%
清水通水量の 50%
ろ過水・空気の併用洗浄
1.5 m 3 /hr

1.0m 3 /hr
3 Nm3 /hr

30 分毎に 2 分間 ( 諸条件により異なります )* 逆洗用ポンプ・ブロアの選定に参照ください。

プレフィルター

アクティファイバーユニット

Acty Fiber Filtration Unit

膜システムを有効に機能させる最高の「プレフィルター」です
コンパクト

逆洗水槽が不要● 砂ろ過では後段の膜設備よりも大型設備に● 逆洗時にはもう一方のろ過水を用いることで、なるが、アクティファイバーでは同サイズ！

逆洗用水槽・逆洗用ポンプを省略！

● 高速ろ過が可能で濁質補足量が大きい

経 済 的● 従来の砂ろ過器の洗浄水量比 1/8		

設置面積 1/4● 逆洗水量が砂ろ過の半分以下！

● 逆洗排水量が少ないためろ過水を有効高濁度に対応に利用できます。

● 基本仕様で100 度まで対応

標準洗浄条件● 組合せにより400 度でも連続運転可能

軽● 洗浄時間：23 分間/ 回・塔（うち水使用12分間）量● 洗浄頻度：4 時間に 1 回 / 塔● ろ過塔はFRP製で軽量（オプション：SUS304）● 洗浄水量：PW-100：500ℓ / 塔・回● 現地でのろ材投入作業が不要

PW-300：1400ℓ / 塔・回Hybrid

Com
ろ過･洗浄方式（イメージ）
ろ過前

ろ過工程
原洗浄工程

水排水

アクティファイバー

空気
ろ過水

原水の流入によりろ過材が圧密され、濁質を捕捉

逆洗水

捕捉した濁質を水と空気の力で剥離させ、ろ過材を洗浄

メインフィルター

超精密膜ユニット
コンパクトデザイン

標準洗浄条件● 超精密膜カセットを連結 !

全カセット同時洗浄● 堅固で丈夫● 洗浄時間：約 2 分間

● スマート＆シンプルなデザイン

洗浄機● 洗浄頻度：30 分間に 1 回● 洗浄水量：PW-100PS

能● 洗浄水（膜透過水）と空気を併用した洗浄方法● 標準工程およびプログラミングによる洗浄条件の変更が可能

200ℓ / 回
PW-300PS550ℓ / 回
PW-100PVDF 135ℓ / 回
PW-300PVDF 400ℓ / 回● 洗 浄 水：処理水（膜透過水）● 回 収 率：約 93％( 膜洗浄排水を回収する場合。水質により変化します)

Systembine
ろ過･洗浄方式（イメージ）
ろ過工程時

ろ過工程

洗浄工程時

洗浄水洗浄水処理水処理水

原水はカセット下部から入り、外圧ろ過方式で中空糸の内側へ透過し、上部より浄水が排出されます。

洗浄工程
排気/排水
排気/排水

エアーバブリングにより膜表面の汚れを剥離しその後、処理水を逆透過させて細孔の汚れも洗浄します。

洗浄例
圧縮空気
圧縮空気

エアバブリング：30 秒
逆透過：40 秒
排 水：50 秒※原水の性状により、洗浄方法は変化します。

原水

原水

排水

排水

Super MF Filtration Unit

膜の濾過と洗浄を効率的に行い、SuperMF の性能をフルに発揮させるユニットです。

高負荷対応型

超精密ろ過システム

Hybrid Af+SuperMF Filtration Systemfor

SafetyEnvironment
EconomyRecycleLong Life

安全 / 飲用
環境 / 排水処理
節水
水再利用 / 物質回収
RO膜の長寿命対策

SuperMF フィルターはアクティファイバーとのコラボレーション効果によりあらゆる用途に対応できる水処理システムとなります。

アプリケーション例● 水道・飲料用施設

クリプトスポリジウムやジアルジア対策
濁度 0.1 度以下の高度浄水● 緊急時対策浄水設備
河川・湖沼・プールの水を飲用レベルまで浄化● 温浴施設・クーリングタワー
レジオネラ対策● 排水処理および中水再利用 ( リユース )● 産業廃水中の懸濁 ･ 浮遊物質の回収● RO 装置 ( 海水淡水化等 ) の前処理

高度プレフィルターと超精密フィルターのコラボレーション

AF + SuperMF

フロ ー シ ート

LS-1

コンプレッサー
ON

原水ポンプ

CMP

OF F
操作盤

原水槽廻り

SBOX

PG

SBOX

FIAF
逆洗排水

PG

処理水SMF
逆洗排水PG
FINo1繊維ろ過装置

No2
繊維ろ過装置次亜注入装置
PAC注入装置
処理水
LC-1
FI

FI
PG

SMFカセット
薬品洗浄装置（薬洗ポンプ）

逆洗水ポンプ

空洗ブロワー

アクティファイバーユニット

逆洗水タンク

超精密膜ユニット

標準仕様
AF ユニット型

式

PW-100PS
PW-100PVDF
PW-300PS
PW-300PVDF

膜材質
P

処理水量

S

( ポリスルホン )PVDF

15m3/ 日3100m / 日

PVDF

×2塔
12m3/ 日S

( ポリスルホン )φ 300㎜

4.3m3/ 時間( ポリフッ化ビニリデン )
P

標準
塔径×塔数
捨水量

39m3/ 日3300m / 日

φ 500㎜×2塔13m3/ 時間
33m3/ 日( ポリフッ化ビニリデン )

材
自質
動

弁

サイズ
(mm)

W:2,000
L:1,100
H:2,400

W:2,700
L:1,700
H:2,700SMF ユニット

逆洗水量500ℓ /( 塔・回 )(4 時間毎 )1,400ℓ /( 塔・回 )(4 時間毎 )カセット数
8(0.1MPa)8(0.15MPa)22(0.1MPa)24(0.15MPa)

サイズ (mm)
W:1,200
L:1,000
H:1,400
W:1,200
L:1,000
H:1,400
W:1,600
L:1,500
H:1,550
W:1,600
L:1,500
H:1,550

総捨水量200ℓ / 回(30 分毎 )135ℓ / 回(30 分毎 )550ℓ / 回(30 分毎 )400ℓ / 回(30 分毎 )ろ過塔：G-FRP
膜ハウジング：PC ポリカーボネイト
繊 維：ポリプロピレン
管：VP( オプション SUS304)
配 管：VP( 一部 SGP)( オプション SUS304) 配空圧複作動式バタフライ弁 (ADC/SCS14/EPDM)

アクティファイバー (AF) 型式
原水濁度に応じてプレフィルター (AF) の仕様を変更いたします。原水水質や動作条件により塔径や塔数をアレンジいたしますのでご相談ください。
型式

ろ過塔内径

処理水量
(LV20-50m/hr)

洗浄水量（注1）
標準材質

AFU-P300

AFU-P400

AFU-P500

AFU-P600

1.4〜3.5m 3 /hr

2.5〜6.2m 3 /hr

3.9〜9.8m 3 /hr

5.6〜14m 3 /hr

約0.4m 3 /回

約0.7m3 /回

約1.0m3 /回

約1.4m3 /回

φ300mm

φ400mm

φ500mm

φ600mmハウジング：G-FRP
使用差圧（ΔP）：0.05MPa以下
装置使用圧力：0.2MPa以下
通水温度：0〜40℃（凍結のないこと）
取付：巣板はさみ込みタイプ（注1）：洗浄水量は原水条件により変化いたします。
洗浄水使用時間は12 分間です。

膜分離技術振興協会
水道用膜モジュール規格

AMST-004

社 〒 920-0025
石川県金沢市駅西本町 1 丁目 6 番 8 号

TEL：076-223-3602
FAX：076-223-3603

大阪営業所 〒 532-0021
大阪市淀川区田川北 1 丁目 12 番 11 号

TEL：06-6379-3037
FAX：06-6379-3076

東京営業所 〒 110-0016
東京都台東区台東 1 丁目 19 番 2 号

TEL：03-6806-0603
FAX：03-6806-0617

九州営業所 〒 812-0008
福岡市博多区東光 2 丁目 17 番 7 号

TEL：092-473-4590
FAX：092-473-4599

本申請中

代理店

CT No.PP-07

2015-09-50UR