電気錠制御盤

型式

CAE-BE04

ＰＯＷＥＲ
ブザー停止

非常リセット

一斉解錠

CAE-BE04

梱包の内容
1) 制御盤 CAE-BE042) 鍵
3) 電気錠アダプタ
4) 取扱説明書（本書）

1台
2本
4個
1枚

[テキストを入力]
TY22007-01-14811

安全にお使いいただくために製品を正しくお使いいただくため、以下の注意点をよくお読みの上、設置・接続・操作を行ってください。
 工事担当者の方へ（設置時のご注意）
注意
・落雷や漏電による感電事故を避けるため、必ずアースをしてください。
・入線工事は電気工事士が行ってください。
・カバーを取付ける時は電源コードを挟み込まないようにしてください。
・取付けや結線の時などに電源部に電線クズを落とさないでください。

1. 次のような場所に設置しますと、故障や破損の原因となりますので避けてください。
• 直射日光のあたる場所、冷暖房機の近くや屋外。
• 湿気の多い場所や水・薬品等がかかるおそれのある場所。
• ごみやほこりの多い場所、有害ガスの発生
する場所。

2.

3.
4.

装置の破損や動作異常を避けるために、ケーブルの接続、端末機器の登録は取扱説明書に従って正しく行ってください。
装置を分解・改造しないでください。
落としたり、強い衝撃を与えないでください。

 お客様へ（使用上のご注意）
注意
・濡れた手で装置をさわったり操作したりしないでください。
・装置を分解・改造しないでください。
・停電時でも施解錠できるように、出入口の鍵は安全な場所に保管しておいてください。
・安全のために備え付けの鍵以外に合鍵を作らないでください。

★停電のときは
電気錠の制御は停電と同時にできなくなりますので、施解錠は鍵で行ってください。
★動作不良、異常動作が起きたら本装置は精密電子機器のため、外部からのノイズや落雷によって、停止することや、異常な動作・表示をすることがあります。異常な動作のまま放置しておくと、発熱の恐れや、装置の破損につながることもありますので、電源スイッチをお切りになり、販売店にご連絡ください。

・補修用性能部品
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7 年間です。

目次
目次 .......................................................................................................................................2
1.

システム構成 ................................................................................................................1
 製品の特長 ...................................................................................................1
 配線ケーブルと配線距離 ...............................................................................12.

各部名称 ......................................................................................................................2
2-1. 制御盤 ..................................................................................................................2
 外観図 ..........................................................................................................2
2-2.電気錠アダプタ .......................................................................................................33.

設置方法 ......................................................................................................................4■設置の手順4.

接続方法 ......................................................................................................................5
4-1. 端子説明 ..............................................................................................................5
4-2. 対応電気錠 ..........................................................................................................6
4-3. 電気錠と電気錠アダプタの接続 .............................................................................65.

設定手順 ......................................................................................................................7
5-1. 設定手順 ..............................................................................................................7
5-2. 設定モード ..........................................................................................................10
 設定モードへの切替え ...............................................................................10
5-3. 設定メニュー .......................................................................................................10
5-4. 端末の登録.........................................................................................................10
 電気錠アダプタ..........................................................................................10
5-5. 制御盤の設定 .....................................................................................................10
 現在時刻の設定..........................................................................................10
 ブザー音あり・なし .................................................................................. 11
 解錠 LED パターン .................................................................................... 11
 メイン基板入力.......................................................................................... 11
 メイン基板出力.......................................................................................... 11 JEM-A 入出力 ............................................................................................12
 オールクリア .............................................................................................125-6. 全ゲートの設定 ...................................................................................................12
 タイマーによる解錠 ..................................................................................12
 電気錠の種類とモード ...............................................................................13
 解錠時間 ....................................................................................................13
 開扉時間 ....................................................................................................13
 警報有・無 .................................................................................................13
 停電時解錠 .................................................................................................13
 一斉・火報解錠..........................................................................................14
 電気錠動作２０万回警告 ...........................................................................14
5-7. 個別ゲートの設定 ...............................................................................................14
 電気錠操作回数の表示とクリア.................................................................14
 開扉警報回数の表示とクリア ....................................................................14
 こじあけ回数の表示とクリア ....................................................................15






施錠不良回数の表示とクリア ....................................................................15
解錠不良回数の表示とクリア ....................................................................15
通信異常回数の表示とクリア ....................................................................15
通信不良回数の表示とクリア ....................................................................15

6.

運用方法 ....................................................................................................................16
6-1. 運用モードの表示 ...............................................................................................16
6-2. 解錠操作 ............................................................................................................16
 一回解錠ボタン操作 ....................................................................................16
 連続解錠ボタン操作 ....................................................................................16
6-3. タイマー保留付きモードの動作 ............................................................................16
6-4. 一斉解錠の動作 .................................................................................................17
6-5. 火報入力の動作 .................................................................................................177.

仕様 ...........................................................................................................................188.

異常警報と復旧方法 ...................................................................................................20
 警報アイコン表示灯 点灯パターン ...............................................................20

1. システム構成
TebraPass制御盤など

 製品の特長• 制御盤を取付けた場所から、出入口の電気錠の施錠／解錠ができます。
• 扉の状態（開閉） 電気錠の状態（施錠・解錠）がアイコン表示灯で確認できます。
• 電気錠動作モードを「A：自動施錠モード」「B：施解錠繰返しモード」および、本体電源投入時にタイマー動作を一時的に保留する機能が追加された「PA：タイマー保留付き自動施錠モード」「PB：タイマー保留付き施解錠繰返しモード」、から選択できます。
• インターホンや HA システム（JEM-A 仕様）に対応した入出力を備えています。
• 制御盤から電気錠（アダプタ付）までの配線は 2 線無極性のため省配線化、および誤配線防止がはかれます。
• 内蔵タイマー機能により最大 3 種類の時間帯に電気錠を連続解錠できます。
• カウンター機能によりメンテナンス時に電気錠の使用頻度やエラーの発生頻度を確認できます。

 配線ケーブルと配線距離• 電気錠や操作表示器との接続には CPEV(市内対ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル)を使用してください。配線距離は以下の表のとおりです。
電気錠または対応端末
ケーブル
配線距離
電気錠
CPEV 0.9mm
電気錠制御盤から電気錠まで最大 150m
CPEV 1.2mm

12. 各部名称
2-1. 制御盤
 外観図

2



内部盤面図
操作パネル装着時操作パネル取り外し時

電源ユニット

下左図
下右図

⑪

メイン基板
電気錠などと接続する端子台や、JEM-A、外部入出力の端子台を搭載しています。

⑫

電源基板
商用 AC100V を接続します。また、電源 ON/OFF のスイッチを実装しています。

2-2.電気錠アダプタ① 通信ケーブル
制御盤に接続するケーブルです。2 線重畳端子に接続します。
② 電気錠ケーブル
電気錠に接続するケーブルです。接続方法は、「4-3. 電気錠と電気錠アダプタの接続」をご参照ください。
③ ロータリースイッチ
接続する電気錠が対応するゲートを設定します。
設定は以下の表をご確認ください。

スイッチ設定
ゲート番号

1
1

2
2

3
3

4
4

3

3. 設置方法


設置の手順

4

4. 接続方法
4-1. 端子説明
１）メイン基板①②③

外部入出力端子（CN5）
入力 1～4

各２極

火報入力

２極

一斉入力

２極

出力 1～2

各２極

火報出力

２極

警報出力

２極

無電圧 a/b 接点
接点容量 DC24V 0.1A 以上
無電圧 a 接点（連続）接点容量 DC24V 0.1A 以上
無電圧 a/b 接点
接点容量 DC24V0.3A 以下
無電圧 a 接点（連続）接点容量 DC24V0.3A 以下

以下の４種類の入力から１つを選択できます。
一回解錠入力/連続解錠入力(ワンショット)/連続解錠入力(連続)/インターホン入力
メイク時火報解錠
メイク時一斉解錠
以下の５種類の出力から１つを選択できます。
リモート出力/自動扉出力/解錠出力/
開扉出力/警報出力
火報入力メイク中に連続メイク
警報発生中に連続メイク

JEM-A コネクタ(CN6,CN8)
制御入力
無電圧 a 接点 接点容量 DC24V 0.1A 以上
JEM-A1～2
モニター信号(スタティック信号)
接点容量 DC24V 0.3A 以下

JEM-A 対応機器を接続します
日本電機工業会規格「HA 端子(JEM-A)JEM1427」に準拠

2 線重畳端子(CN14)CANH
1極I/O 基板 MAIN に接続します(極性あり)。CANH を I/O 基板 MAIN の CANH に、CANL を I/O 基板
MAIN の CANL に接続します。
CANL
1極
2W1～4

各2極

２線重畳（電気錠アダプタを使用し、電気錠に接続）
DC24V 専用通信

停電入力

2極

他機器から停電入力を受ける場合に接続します。

24V

1極

GND

1極

通常使用しません。

5２）電源基板①電源切替えスイッチ（SW1）ON
ON にスライドすると制御盤に電源を供給します。
OFF

OFF の位置にて制御盤の電源を停止します。

4-2. 対応電気錠
以下に対応可能な電気錠を示します。

4-3. 電気錠と電気錠アダプタの接続
電気錠アダプタ(TS-AD1)の通信ケーブルはメイン基板の 2 線重畳端子(2W1～2W4 のいずれか)に接続し(｢4-1.端子
説明｣参照)、電気錠ケーブル側のコネクタを直接、または配線を切断して各電気錠に接続します。

6

5. 設定手順
5-1. 設定手順
以下の手順にて制御盤の基本の設定を行ってください。

7

設定モード時のボタン操作
以下の３つのボタンで設定メニューを操作します。
POWER
ブザー停止

非常リセット

一斉解錠●ブザー停止ボタン｢戻る｣になります。
１つ上の階層に戻る場合に押します。

設定ボタン●非常リセットボタン｢進む｣になります。
１つの階層内で、次のメニューを表示させる場
合に押しますLCD画面に｢→｣が表示されている場合は、設定する内容の選択を１つ進めることができます。
●一斉解錠ボタン｢決定｣になります。
設定する内容の選択を決定する場合に押します。
下の階層にいく場合にも使用します。

② 制御盤の設定 ・・・P10～12 5-5参照《設定メニュー》
設定ボタン

端末の登録

非常リセットボタン
P19
5-4

非常リセットボタン

非常リセット

端末の登録

x１回

制御盤の設定P195-5制御盤の設定P21
5-6

全ゲートの設定

P23
5-7

非常リセット
ボタン
押すごとに
切り替わる

一斉解錠ボタン

決定時刻
個別ゲートの設定

非常リセットブザー音 あり・なし

ゲート１の設定・・
８

解錠LEDパターン① 端末の登録 ・・・P19 5-4参照

メイン基板入力①端末の登録設定ボタン

メイン基板出力

端末の登録

JEM-A入出力

一斉解錠ボタン

オプションI/O基板入力

決定

オプションI/O基板出力

アダプタ
非常リセットボタン
非常リセット
ボタン
押すごとに
切り替わる

一斉解錠

通信テスト

一斉解錠ボタンで決定する

8リーダ相互認証
オールクリア

非常リセット
ボタン
押すごとに
切り替わる

POWER④ 個別ゲートの設定 ・・・P14～15 5-7参照
ブザー停止

非常リセット(ゲート１の場合）

一斉解錠

設定ボタン

③ 全ゲートの設定 ・・・P12～14 5-6参照

設定ボタン

設定ボタン

端末の登録
非常リセットボタン

端末の登録

x3回

ゲート１の設定

非常リセットボタン

x2回一斉解錠ボタン 決定
非常リセット

全ゲートの設定
一斉解錠ボタン

タイマーによる解錠
電気錠の種類とモード

決定タイマーによる解錠
電気錠の種類とモード
解錠時間

解錠時間

非常リセット

非常リセット
ボタン
押すごとに
切り替わる

開扉警報時間非常リセットボタン
押すごとに
切り替わる

警報あり・なし
停電時解錠

開扉警報時間一斉・火報解錠
警報あり・なし
電気錠操作回数２０万回警告
停電時解錠
電気錠操作回数の表示とクリア
一斉・火報解錠
開扉警報回数の表示とクリア
電気錠操作回数20万回警告
こじあけ回数の表示とクリア
施錠不良回数の表示とクリア
解錠不良回数の表示とクリア
通信異常回数の表示とクリア
通信不良回数の表示とクリア

9

・制御盤の設定

5-2. 設定モード

時刻やブザー使用設定や入出力の設定など、制御盤の設定をします。

制御盤の設定は、設定モードに切替えて行います。



設定モードへの切替え

制御盤のカバーを外し、以下の手順で設定モードに切替えます。

・全ゲートの設定
ゲートの設定を全ゲートに対して一斉に設定する場合に使用します。

①設定ボタンを押す
・個別のゲートの設定

LCD 画面に｢セッテイモード｣と表示されます。
設定は、カバーを外したまま行います。

個別にゲートの設定をする場合に使用します。
非常リセットボタン(進む)を押すとメニューが切替わります。
各種設定項目は以下の表のとおりです。

②設定終了後、設定ボタンを押す
運用モードに戻り、LCD 画面が通常の表示（現在時刻）に戻ります。制御盤にカバーを取付けます。

5-4. 端末の登録「端末の登録」に入ってから各設定を行います。
⇒設定方法は P8①端末の登録を参照して下さい。

5-3. 設定メニュー
設定メニューは、「端末の登録」、「制御盤の設定」、「全ゲートの設定」、「個別（ゲート 1～４）のゲートの設定」で構成されています。



電気錠アダプタ

出荷時は【ミシヨウ】の設定になっていますので、使用するゲートを【シヨウ】に設定します。

⇒設定方法は P8《設定メニュー》を参照して下さい。
①「電気錠アダプタ」の設定に入る
・端末の登録②ゲートを選択する各ゲート(電気錠アダプタ)の使用設定や、施工時の通信テストをします。
ン(決定)を押します。

③アダプタの設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
説明
シヨウ
対象ゲートを使用する場合
ミシヨウ
対象ゲートを使用しない場合※アダプタ未接続のゲートを「使用」に設定すると通信エラーが発生します。

5-5. 制御盤の設定「制御盤の設定」に入ってから各設定を行います。
⇒設定方法は P8②制御盤の設定を参照して下さい。



ゲートを引続き設定する場合は②～③を繰返します。



非常リセットボタン(進む)でゲート１から次のゲートに進みますので、選択したいゲートで一斉解錠ボタ
AD
電気錠アダプタRオ
カードリーダ親機
Rコ
未使用
ソウサ１～２
操作表示器
I/O１
I/O 基板
フク１～４
未使用※○=通信できている ×=通信できていない(未接続)

現在時刻の設定

運用モード時の LCD 画面に表示される時刻を設定します。
①「時刻」の設定に入る

通信テスト

施工時の接続確認に使用します。

セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
シ゛コク①「通信テスト」に入る
タンマツ ノ トウロク
ツウシンテスト②年を設定する
非常リセットボタン(進む)を押すと次の年に進みます。
指定の年が表示されたら、一斉解錠ボタン(決定)を押します。

②通信テストを開始する
一斉解錠ボタン(決定)を押すと通信テストを開始しますシ゛コク トシ
２０１３／０７／０５

０７：０７③結果を確認する
通信テストの結果が LCD 画面に表示され、非常リセットボ
タン(進む)を押すと次の表示に切替わります。
コード※年の１桁目が点滅します意味10非常リセットボタン(進む)を押すと次の月に進みます。

③月を設定する
指定の月が表示されたら、一斉解錠ボタン(決定)を押します。
シ゛コク ツキ２０１３／０７／０５②入力端子を選択する
非常リセットボタン(進む)で入力１～４と設定項目が切替
わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を
押します。

０７：０７

※月の 1 桁目が点滅します③入力内容を選択する④日を設定する

非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

非常リセットボタン(進む)を押すと次の日に進みます。
指定の日が表示されたら、一斉解錠ボタン(決定)を押します。
シ゛コク ヒ２０１３／０７／０５

設定
説明
イッカイ
ワンショットの一回解錠入力
レンカイレベル
レベルの連続解錠入力
レンカイ
ワンショットの連続解錠入力
ワンショットインターホン
インターホンの解錠入力※語尾のａ、ｂは接点の入力方法を指します。

０７：０７※日の 1 桁目が点滅します⑤時間を設定する同様にして、時と分も設定します。



ブザー音あり・なし④ゲートを選択する

警報や火報時のブザー音の有無を設定します。

非常リセットボタン(進む)でゲート１～８(４/６)と設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

①「ブザー音あり・なし」の設定に入る
セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
フ゛サ゛―オン アリ・ナシ

引続き設定する場合は②～④を繰返します。

②ブザー音の設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

メイン基板にある出力端子の設定をします。
①「メイン基板出力」の設定に入る
セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
メインキハ゛ンシュツリョク

設定
説明
シヨウ
警報や火報時にブザー音を鳴らす
ミシヨウ
警報は火報時にブザー音を鳴らさない※警報のあり・なし選択は別の項目で設定が可能です。

メイン基板出力②出力端子を選択する
非常リセットボタン(進む)で出力１～２と設定項目が切替
わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

解錠 LED パターン

施解錠を確認する LED の色を設定します。
③出力内容を選択する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

①「解錠 LED パターン」の設定に入る
セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
カイシ゛ョウＬＥＤハ゜ターン②LED パターンの設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
セ：ミドリ
カイ：アカ
セ：ショウトウ
カイ：ミドリ

説明
施錠時は緑色に点灯する
解錠時には赤色に点滅(点灯)する
施錠時は消灯する
解錠時には緑色に点滅(点灯)する

設定
説明
リモート
リモート出力ジドウトビラ
自動扉出力
カイジョウ
解錠時に発生する出力
カイヒ
開扉時に発生する出力
ケイホウ
警報時に発生する出力※語尾の a、b は接点の出力方法を指します。

④ゲートを選択する

メイン基板入力

非常リセットボタン(進む)でゲート１～ゲート４と設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

メイン基板にある入力端子の設定をします。
①「メイン基板入力」の設定に入る
セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
メインキハ゛ンニュウリョク

引続き設定する場合は②～④を繰返します。

11

JEM-A 入出力

メイン基板にある JEM-A 端子のゲートを設定しま
す。

設定
タイマー
１～３

①「JEM-A 入出力」の設定に入る

ホリデー

説明
設定した曜日の解錠時間帯に解錠する
全ゲートで３パターン設定が可能
タイマー設定されていてもホリデー期間中
はタイマーでの解錠が無効になる

セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
ＪＥＭ－Ａニュウシュツリョク

[タイマー１～３設定の場合]②JEM-A 端子を選択する
非常リセットボタン(進む)で JEM-A 入出力１～２と設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

③時間帯の設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目がミシヨウ→
００時→…→２４時と切替わりますので、開始時刻に選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
同様に分と終了時刻を設定します。

③ゲートを選択する
非常リセットボタン(進む)でゲート１～４と設定項目が切替
わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

④曜日の設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目が‐→○と切り替わりますので、タイマー解錠を実施する曜日で一斉解錠ボタン(決定)を押します。すべての曜日(月(Su)～土(Sa)まで)について設定します。

引続き設定する場合は③～④を繰返します。



オールクリア

現在時刻、電気錠動作回数および全警報回数以外
が、工場出荷時の設定値になります。

[ホリデー設定の場合]③ホリデーの使用を決定する①「オールクリア」の設定に入る

非常リセットボタン(進む)で設定項目がミシヨウ→
シヨウと切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボ
タン(決定)を押します。

セイキ゛ョハ゛ン ノ セッテイ
オールクリア②オールクリアを開始する④ホリデー期間を設定する

一斉解錠ボタン(決定)を押すとオールクリアを開始します。

非常リセットボタン(進む)で設定項目が２０００年→２００１
年→…→２０９９年と切替わりますので、ホリデー開始の年に選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
同様に日時と終了日時を設定します。

5-6. 全ゲートの設定｢全ゲートの設定｣に入ってから各設定を行います。最後に設定を全ゲートに反映します。
⇒設定方法は P9③全ゲートの設定を参照して下さい。

・全ゲートへ設定を反映する
各設定の最後に全ゲートに設定する確認画面が表示されますので、一斉解錠ボタン(決定)を押します。
※個別設定の場合は本操作はありません。



タイマーによる解錠

１ゲートにつき３パターンのタイマー解錠の時間およびホリデー期間を設定します。
①「タイマー」の設定に入る
セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
タイマー

②タイマー１～３またはホリデーを選択する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

12





電気錠の種類とモードゲートに使用する電気錠と、その動作モードを設定し
ます。

解錠時間

電気錠が解錠してから自動施錠するまでの時間を設定します。

①「電気錠」の設定に入る①「解錠時間」の設に入る

セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
テ゛ンキシ゛ョウセ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
カイシ゛ョウシ゛カン②電気錠を選択する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
番号
設定電気錠
1
通電時解錠型電気錠
2
通電時解錠型電気錠ストライク3
通電時施錠型電気錠
4
通電時施錠型電気錠ストライク5
瞬時通電施解錠型電気錠
6
瞬時通電施解錠型電気ストライク
7
モーター錠
8
電磁錠
9
採風錠
10
自動扉開扉あり
11
自動扉開扉なし
12
自動判別※1(個別ゲートの設定のみ)※1 扉を閉扉してから自動判別を実施してください。
自動判別は上記１・３・５・７の電気錠種以外は判別できません。

②解錠時間を設定する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が１０→…→９９９→
１→…→９と切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。



開扉時間

扉を開放する時間を設定します。扉を開扉し指定した時間が経過すると、開扉警報が発生します。
①「開扉時間」の設定に入る
セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
カイヒシ゛カン②開扉時間を設定する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が３０→…→９９９→
１→…→２９と切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。



警報有・無

各警報の有無を設定します。
警報は、開扉、こじあけ、施錠不良、解錠不良、通信異常の５種類です。

○自動判別ができなかった場合○
自動判別が出来ない場合は以下のとおり表示がされますので、手動で設定してください。

①「警報」の設定に入る
セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
ケイホウ

シ゛ト゛ウハンヘ゛ツ カンリョウ
ハンヘ゛ツフカ シュト゛ウセッテイ②設定する警報を選択する③動作モードを選択する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
A モード
B モード

説明
自動施錠するモード
サムターン動作と同様に、解錠、施錠を繰り返すモードPA モード電源投入後に無操作の場合にタイマーを保留する A モード
PB モード電源投入後に無操作の場合にタイマーを保留する B モード
M モード
採風錠で施錠、採風解錠、全開を行うモード
S モード
採風錠で採風解錠および全開のみを行う
モード※※S モードの場合はクレセント錠などを使用して施錠します

非常リセットボタン(進む)で設定項目が開扉警報→こじあ
け→施錠不良→解錠不良→通信異常と切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。

③警報の設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
シヨウ
ミシヨウ



説明
警報発生条件になったとき対象の警報を発生させる
警報発生条件になっても対象の警報を発
生させない

停電時解錠

停電時に解錠するゲートを設定します。
①「停電時解錠」の設定に入る
13

セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
テイテ゛ンシ゛カイシ゛ョウ

5-7. 個別ゲートの設定②停電時解錠を設定する
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
説明
シヨウ
停電時、連続解錠となります
ミシヨウ
停電時、通常動作のままとなります

一斉・火報解錠
各設定方法は「5-6．全ゲート設定」をご参照ください。
「個別ゲートの設定」のみの機能を以下にしめします。

一斉解錠操作(入力)時や、火報入力時に電気錠を解錠させる設定をします。
①「一斉・火報解錠」の設定に入る

セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
イッセイ・カホウカイシ゛ョウ

非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
シヨウ
ミシヨウ

説明
一斉・火報操作を行うと解錠します
一斉・火報操作を行っても解錠しません①「電気錠操作回数」の設定に入る
ゲート１ ノ セッテイ
テ゛ンキシ゛ョウソウサカイスウ②電気錠操作回数を確認する
カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。カウントをクリアする場合は、一斉解錠
ボタン(決定)を２回押します。

電気錠動作２０万回警告

メンテナンスのお知らせ用警告を表示します。
①「操作回数警告」の設定に入る



開扉警報回数の表示とクリア

開扉警報の回数を表示し、カウントをクリアすることができます。

セ゛ンケ゛ート ノ セッテイ
ソウサカイスウケイコク①「開扉警報回数」の設定に入る②操作回数警告の設定をする
非常リセットボタン(進む)で設定項目が切替わりますので、選択したい内容で一斉解錠ボタン(決定)を押します。
設定
シヨウ
ミシヨウ

電気錠操作回数の表示とクリア

電気錠の操作回数を表示し、カウントをクリアすることができます。

②一斉・火報解錠の設定をする

「個別ゲートの設定」に入り各設定を行います。
⇒設定方法は P9④個別ゲートの設定を参照して下さい。
①｢電気錠アダプタ｣の設定に入る②ゲートを選択する
非常リセットボタン(進む)でゲート１から次のゲートに進みますので、選択したいゲートで一斉解錠ボ
タン(決定)を押します。

ゲート１ ノ セッテイ
カイヒケイホウカイスウ②開扉警報回数を確認する

説明
警告が表示されます
警告は表示されません

カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。

２０万回以上警告について
動作回数が２０万回以上になるとメンテナンスを促す
警告を LED にて表示します。メンテナンスの目安としてお考えください。

カウントをクリアする場合は、一斉解錠ボタン(決定)を２回
押します。

警告内容
解錠アイコン表示灯および施解錠アイ
コン表示灯が同時に 1 分間隔で 10 秒点
滅表示します。電気錠使用回数カウン
ト表示を確認すると警告が消え、10 万回後に再度警告が発生します。
14



こじあけ回数の表示とクリア②解錠不良回数を確認する

こじあけの回数を表示し、カウントをクリアすることができます。

カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。
カウントをクリアする場合は、一斉解錠ボタン(決定)を２回押します。

①「こじあけ回数」の設定に入る
ゲート１ ノ セッテイ
コシ゛アケカイスウ

②こじあけ回数を確認する

通信異常回数を表示し、カウントをクリアすることができます。

カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。

①「通信異常回数」の設定に入る

カウントをクリアする場合は、一斉解錠ボタン(決定)を２回
押します。



通信異常回数の表示とクリア

ゲート１ ノ セッテイ
ツウシンイシ゛ョウカイスウ

施錠不良回数の表示とクリア②通信異常回数を確認する

施錠不良回数を表示し、カウントをクリアすることができます。

カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。

①「施錠不良回数」の設定に入る

カウントをクリアする場合は、一斉解錠ボタン(決定)を２回押します。

ゲート１ ノ セッテイ
セシ゛ョウフリョウカイスウ

②施錠不良回数を確認する
カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。
カウントをクリアする場合は、一斉解錠ボタン(決定)を２回
押します。



通信不良回数の表示とクリア

通信不良回数を表示し、カウントをクリアすることができます。
①「通信不良回数」の設定に入る
ゲート１ ノ セッテイ
ツウシンフリョウカイスウ

解錠不良回数の表示とクリア②通信不良回数を確認する

解錠不良回数を表示し、カウントをクリアすることができます。

カウント数が表示されますので確認します。
クリアしない場合はブザー停止ボタン(戻る)を押して前の画面に戻ります。

①「解錠不良回数」の設定に入る
カウントをクリアする場合は、一斉解錠ボタン(決定)を２回押します。

ゲート１ ノ セッテイ
カイシ゛ョウフリョウカイスウ

156. 運用方法
6-1. 運用モードの表示
通常の運用モードでは、LCD 画面に現在時刻が表示されます。
２０１２／０４／０１ Ｍｏｎ １３：５０

エラーが発生している場合は、LCD 画面にエラーの内容が復旧するまで表示されます。複数のエラーが発生している場合は、優先度が高いエラー情報が表示されます。優先度は以下のとおりです。
通信異常>こじあけ>施錠エラー>解錠エラー>開扉警報※エラーの内容や表示、復旧については｢8.トラブルシューティング｣をご参照ください。

6-2. 解錠操作
通常の解錠操作は、「2.各部名称」の制御盤にあるボタンで行います。
一回解錠ボタンと連続解錠ボタンは、各回線に 1 個ずつ装備しています。そのほかに一斉解錠ボタンがあります。



一回解錠ボタン操作
操作

一回解錠ボタンを押す

モード

電気錠の動作その後の施錠

操作直後

A モード
(自動施錠
モード)

設定した時間（1～999 秒）だ
け解錠

B モード
(施解錠繰返しモード)

連続解錠

自動的に施錠・ 設定した時間以内に扉の開閉を行うと、扉を閉めた時点で施錠します。
連続解錠ボタンを押すと施錠・ 扉の開閉を行っても施錠しません。
・ 扉が開いている状態で連続解錠ボタンを押しても、施錠されません。必ず扉を閉めてから連続解錠ボタンを押してください。

・ ボタン操作以外に、外部からの一回解錠入力による操作も同様の動作です。



連続解錠ボタン操作
操作

連続解錠ボタンを
押す

モード

操作直後

A モード
(自動施錠
モード)

連続解錠

B モード
(施解錠繰返しモード)

施錠

電気錠の動作その後の施錠再度連続解錠ボタンを押すと施錠・ 扉の開閉を行っても施錠しません。
・ 扉が開いている状態で連続解錠ボタンを押しても、施錠されません。必ず扉を閉めてから連続解錠ボタ
ンを押してください。

・ ボタン操作以外に、外部からの連続解錠ワンショット入力による操作も同様の動作です。

6-3. タイマー保留付きモードの動作「解錠操作」で説明したモードのほかに、タイマー保留付き自動施錠モード（PA モード）とタイマー保留付き施解錠繰返しモード（PB モード）があります。
電源投入時のタイマー解錠入力の動きが異なる以外は、自動施錠モード(A モード)や施解錠繰返しモード（Bモード）と同様の動きです。
・ A/B モードは電源投入時にタイマー解錠時間中だとタイマー解錠しますが、PA/PB モードの場合は解錠をせず施錠のまま解錠保留状態となります。
・ A/B モードは電源投入後にタイマー解錠に入るとタイマー解錠しますが、PA/PB モードの場合は解錠をせず施錠のまま解錠保留状態となります。
・ 解錠保留状態は、一回解錠または連続解錠操作を行うことで解除され、保留解除後は電源を再投入するまで、通常の動作に戻ります。

16

6-4. 一斉解錠の動作
モード設定に関係なく、一斉解錠ボタンを押すまたは一斉解錠入力が入ると、一斉解錠するように設定した回線の電気錠が順次一斉に解錠します。一斉解錠 LED が赤色に点灯し、LCD 画面に一斉解錠中の表示が出ます。
イッセイカイジョウ シテイマス
１○２○３○４○５－６－７－８－

一斉解錠ボタンを再度押すと、各電気錠が施錠し、一斉解錠 LED が消灯します。

6-5. 火報入力の動作
火報解錠入力が入ると、ブザーが鳴動し火報解錠をするように設定した回線の電気錠が順次一斉に連続解錠します。非常リセット LED が赤色に点灯し、LCD 画面に火報解錠中の表示が出ます。
カホウカイジョウ シテイマス
１○２○３○４○５－６－７－８－

火報入力による解錠を解除するには、火報入力が切れている状態で、非常リセットボタンを押します。これにより各回線の電気錠が施錠します。
カホウカイジョウ シテイマス
ヒジョウリセット シテクダサイ

・ 火報入力が入っている状態では、非常リセットボタン操作は無効です。
・ 開いている扉の電気錠は施錠せず、閉扉した時点で自動的に施錠されます。

17

7. 仕様

350

400

CAE-BE04 制御盤

ＰＯＷＥＲ
ブザー停止

非常リセット

一斉解錠

CAE-BE0430

165

平面ハンドル(キー付き)

15

90

20
120

17.6

300

通線孔φ20(穴栓付φ32)

17.6

付属品 電気錠アダプタ
31
95

11
70

115

18

250

通線孔

構成

電気的仕様

項目
回線数
外形寸法
重量
成型色
電源電圧
消費電力
制御方式
通信方式
表示灯表示

操作スイッチ

外部入力(右記の入力から選択が可能)
外部出力(右記の出力から選択が可能)

ブザー
一回解錠入力連続解錠ワンショット入力
連続解錠レベル入力
インターホン入力
リモート出力
自動扉出力
解錠出力
開扉出力
警報出力

JEM-A 入出力

制御入力

配線距離
使用環境

モニター出力制御盤⇔電気錠
温度
設置環境

入出力ポート数

項目
外部入力
外部出力
JEM-A

仕様
4 回線
300（W）×400（H）×120（D）mm
約 10kgマンセル 2.5Y 9/1 半艶
AC100V ±10％ 50/60Hz
4 回線 75W max
CPU 制御2 線式電力線通信
警報：橙色
開扉：赤色
施解錠：緑色または赤色（設定による）
電源：緑色(停電時は赤色)
一斉解錠：赤色
非常リセット：赤色
一回解錠ボタン：タクトスイッチ
連続解錠ボタン：タクトスイッチ
一斉解錠ボタン：タクトスイッチ
非常リセットボタン：タクトスイッチ
ブザー停止ボタン：タクトスイッチ
設定ボタン：タクトスイッチ
電源スイッチ：スライドスイッチ
電子音 75dB
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.1A 以上
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.1A 以上
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.1A 以上
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.1A 以上
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.3A 以下
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.3A 以下
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.3A 以下
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.3A 以下
無電圧 a/b 接点
DC24V 0.3A 以下
無電圧 a 接点
DC24V 0.1A 以上（ワンショット）
オープンコレクタ
DC24V 0.3A 以下
150m
0℃～40℃（結露なきこと）
屋内専用
CAE-BE04422

198. 異常警報と復旧方法
電気錠または扉に異常が発生した場合は、ブザー音が鳴動し、警報アイコン表示灯が橙点灯または橙点滅することで異常を知らせます。下表をもとに異常を復旧させてください。
※ブザー音はブザー停止ボタンにより消すことが可能です。
発生警報 LCD 画面
発生条件
復旧確認方法開扉警報 ※
設定した開扉警報時間以上、 1)扉を閉める。
カイヒケイホウハッセイ
扉が開いていて、閉扉の信号 2)開閉信号が正しく動作している
１○２－３－４－５－６○７－８－
か配線を確認し、扉を閉める。
が戻らない場合に発生する。
「○」＝エラーあり 「－」＝エラーなし

解錠不良※
カイジョウエラーハッセイ
１○２－３－４－５－６○７－８－「○」＝エラーあり 「－」＝エラーなし

施錠不良※
セジョウエラーハッセイ
１○２－３－４－５－６○７－８－「○」＝エラーあり 「－」＝エラーなし

こじあけ

※
コジアケ
ハッセイ
１○２－３－４－５－６○７－８－「○」＝エラーあり 「－」＝エラーなし

通信異常※
ツウシンイジョウハッセイ
１○２－３－４－５－６○７－８－「○」＝エラーあり 「－」＝エラーなし

解錠操作を行ったが、電気錠からの解錠信号(または施錠信号)が正しく戻らない場合に発生する。

施錠操作を行ったが、電気錠からの解錠信号(または施錠信号)が正しく戻らない場合に発生する。

施錠状態で解錠操作を行わず扉が開いた場合に発生する。
制御盤と電気錠アダプタ間で通信ができない場合に発生する。

1)錠種設定が正しいか確認し、正しく設定する。
2)扉のたてつけを確認し、正常に解錠できるようにする。
3)施錠信号および解錠信号が正しく動作しているか配線を確認し、解錠する。
1)錠種設定が正しいか確認し、正しく設定する。
2)扉のたてつけを確認し、正常に施錠できるようにする。
3)施錠信号および解錠信号が正しく動作しているか配線を確認し、施錠する。
1)制御盤の操作ボタンを押し、解錠する。
1)電気錠アダプタのロータリー
スイッチを正しく設定し、電源をリセットする。
2) 制御盤と電気錠アダプタ間の配線を確認する。



警報アイコン表示灯 点灯パターン①

警報のLED表示は警報の状態によって変化し、警報状態が復旧すると消灯します。

②

以下のとおり点灯パターンを繰返します。
警報の種類

点灯のパターン

1 こじあけ警報
2 開扉警報3 施錠不良4 解錠不良5 通信異常

：点灯

20

：消灯

(１マス 100ｍｓ)