取扱説明書

電子式全館空気清浄ユニット
E P B M F 11 J ( A C 1 0 0 V )もくじ
このたびは、トルネックス製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

1. 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・1

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読み

2. 電子式全館空気清浄ユニットの特長・・・ 3のうえ、正しくお使いください。

3. 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・4

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも4. お手入れのしかた・・・・・・・・・・・5

見られる所に必ず保管してください。

1. メンテパネルのお手入れ・・・・・・・・・6
2. 電子式集塵フィルタのお手入れ・・・・・・8
3. リセットのしかた・・・・・・・・・・・・・14
4. アフターフィルタの交換 ・・・・・・・・・15
5. 電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・18

5.「故障かな？」と思ったら・・・・・・・23
6. 交換部品について・・・・・・・・・・24
7. 仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・25
8. アフターサービスについて・・・・・・26

1 安全上のご注意
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

商品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するた
めに必ずお守りいただきたい内容を記載しています。
誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

安 全上のご注 意

絵表示の意味について

必ず 指 示に従ってください。

分解しないでください。

絶 対に行 わないでください。

触れないでください。

次の場所には設置しないでください。
・可燃性ガス・引火性ガス・爆発性ガス・腐食性ガスのある場所。
・可燃性粉じん、導電性粉じんのある場所。
・｢ 火気厳禁 ｣と指定されている場所。
・オイルミストの発生する場所。
・金属製のほこりが発生する場所。
・水蒸気の発生する場所。
・雨水や水などが、かかるおそれのある場所。
・据付強度の低い建物。
・燃えやすいものの近く。
・塩分のある場所。

必ずアース線を接続してください。

本製品や配線に水をかけないでくださ
い。
火災・感電・けがのおそれがあります。

濡れた手で、本製品に触れないでくだ
さい。
火災・感電・けがのおそれがあります。

電源接続は確実に行ってください。

このような場所に設置すると、火災・感電のおそれがあります。

火災・感電・けがのおそれがあります。

電源は交流 100V で使用してください。

アースを D 種 設置工事に基づいて確実に取り付けしてください。

火災・感電のおそれがあります。

火災・感電のおそれがあります。

1

アース接続端子を、ガス管・避雷針・電話線・水道管などに接続しないでください。
火災・感電・落雷・爆発のおそれがあります。

分解や修 理・改造は絶対にしないでください。
火災・感電のおそれがあります。

長期間使 用しないときは、必ず 分電盤ブ
レーカーを切ってください。
絶縁劣化による火災や漏電・感電のおそれがあります。

引火性のもの ( ガソリン・ベンジン・シンナーなど ) を本製品の近くに置かないでください。
火災・やけど・けがのおそれがあります。

本製品に貼ってあるラベルは、絶対に剥がさないでください。

吸込口や吹出口に異物を入れないでください。
液体・粉末状のもの・金属片などの異物を入れないでください。
火災・感電のおそれがあります。

電子式 集 塵フィルタを外して使 用しな
いでください。
製品内部に異物が入り、火災・感電・けがのおそれがあります。

安 全上のご注 意

ラベルには、安全上の注意が記載されていますので、これをはがしてしまうと、火災・感電・けがのおそれがあります。

吸込口のそばで、可燃性ガスを使用したスプレーを使わないでください。
火災・やけど・けがのおそれがあります。

下記の使 用条 件を超える地 域、環 境には取り付けないでください。
・通気気流温度
４〜５０℃
・設置周囲温度０〜４０℃
・許容湿度
８０％ RH ※ただし結露なきこと
火災・感電のおそれがあります。

異常や異音・異 臭が 発 生したときは、直ちに使用を中止してください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

本製品の近くに精密機械を置かないでください。
精密機械の故障のおそれがあります。

お願い
吸込口や吹出口を、ものでふさがないでください。
集じん効果が低くなり、故障・破損の原因になります。

2

２ 電子式全館空気清浄ユニットの特長
電子式集塵フィルタ
花粉や黄砂、PM2.5 など、目に見えない小さなものを取り除きます。

メンテパネル（プレフィルタ）

運転中、電子式全館空気清浄ユニット内でパ
チパチという音がすることがあります。
これは、大きなホコリを集じんした時の現象で異常ではありません。
また、汚れてくると「シュー」という音がすることがあります。機能や性能には問題ありません
が、音が気になる場合は電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れをしてください。

ゴミやホコリ、虫など
主に目に見える大きなものを取り除きます。

電子 式 全館 空気 清 浄ユニットの特 徴

これからの
空気清浄は

電子式全館空気清浄ユニットなら１台だけで家中の空気がキレイ「電子式全館空気清浄ユニット」の電子式集塵フィルタは静電気の力で 0.3 〜 0.5 ミクロ
ンの小さな汚れも 95% 以上※１取り、フィルタの表面はだんだん汚れてきます。

電子顕微鏡による
使用済み電気式集塵フィルターのプレート表面写真※1 . 電子式集塵フィルタ単体にて3

３ 各部の名称と機能
電子式全館空気清浄ユニット
電子式全館空気清浄ユニット
外装ラッチ
主電源スイッチ

メンテパネルのロックと解除をします。

電子式全館空気清浄ユニットを運転・停止します。

メンテパネル（プレフィルタ）

アフターフィルタ
（電子式集塵フィルタの奥側）

目に見えるゴミ、ホコリ等を取ります。

電子式集塵フィルタから発生する
微量のオゾンを除去します。

各 部の名 称と機 能

電子式集塵フィルタ
室内の空気

花粉や黄砂、PM2.5 など、目に見えない小さなものを取り除きます。

吸込口
室内の空気を吸い込みます。

縦向き設置

埋込表示スイッチ
通常、電子式全館空気清浄ユニット近くの壁に取付けられています。

電源ランプ（緑色）
電子式全館空気清浄ユニットが運転していると点灯します。
電 源
メンテナンス

メンテナンスランプ（赤色）
電子式集塵フィルタのお手入れ時期※1 になると点灯します。

リセットボタン
電子式集塵フィルタのお手入れ終了後リセットを行ってください。
（14 ページ参照）

入切スイッチ
電子式全館空気清浄ユニットの運転・停止ができます。

※1 「4. お手入れのしかた」を参照してください。
（5 〜 14 ページ）

お手入れ用ブラシ
電 子 式 集 塵 フ ィ ル タ の イ オ ン 化 線 を お 手 入 れ 時 に ご 使 用 く だ さ い 。（ 8 、 1 8 ペ ー ジ ）( ブラシのスポンジ部分に白い印刷が付いていることがあります。不良品ではありませんので安心してご使用ください。）

4４ お手入れのしかた
お手入れの際は、必ず主電源スイッチを切ってください。
火災・感電のおそれがあります。

お手入れの際は、必ず全館空調の運転を停止してください。
感電 • けがのおそれがあります。

お手入れの際は、指輪・ブレスレッド・腕時計・ネックレスなどの装身具を外してください。
感電 • けがのおそれがあります。

お手入れのしかた

お手入れの際は、メンテパネル・フィルタ等に指を入れないでください。
けがのおそれがあります。

お手入れの際は、メンテパネル・フィルタ等を落下させないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

お願い
電子式集塵フィルタの（前面）イオン化線部分と（後面）金あみ部分は、持たないでください。
変形して故障するおそれがあります。

電子式集塵フィルタのお手入れの際は、つけ置き洗い用の入れ物を準備してください。
電子式集塵フィルタ１個あたりの参考洗浄槽寸法：縦 55cm ×横 35cm ×高さ 20cm（使用水高さ 15cm 程度）約 29L

電子式全館空気清浄ユニット

本説明書は縦向き設置の内容にて説明していますが、上向き設置の場
合も同様にお手入れ、交換をお願い

電子式集塵フィルタ
メンテパネル（プレフィルタ）します。

お手 入 れの目安：
6 ヶ月〜に 1 回程 度
（8 ページ）

お手 入 れの目安：
6 ヶ月に 1 回程 度
（ 6 ページ ）アフターフィルタ
（電気式集塵フィルタの奥側）

縦向き設置

5

お手 入 れ 不 要：
交 換目安 5 年
（15 ページ ）上向き設置※1 ホコリの多い環境、入居 1年目、および季節などによってお手入れ時期が 6 ヶ月〜に 1回程度となる場合があります。
また、電子式集塵フィルタが汚れてくると「シュー」という音がすることがあります。
音が気になる場合は 18 ページ「電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れ」をしてください。

1. メンテパネルのお手入れ（6 ヶ月に 1回程度）

メンテパネルのお手入れの際は、下記に十分注意してください。
・手袋を着用してください。
・落下させないでください。
・落下によって変形した状態で、取り付けないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

お願いメンテパネルのお手入れの際は、ホコリが落下することがあります。
落下したら、掃除機等で、吸い取ってください。

お手入れのしかた

メンテパネルを取り外します
手順 1 本体の主電源スイッチを「OFF」にしてください。

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

主電源スイッチ
OFFON

手順 2 全館空調装置の送風を停止します。

停止のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

手順 3 メンテパネルを抑えながら、左右の外装ラッチを解除します。

手順 4 メンテパネルを手前側に少し倒して上方向に引き上げて取り外します。

②①

メンテパネル6

4-1. メンテパネルのお手入れのつづき

メンテパネルの清掃のしかた
手順 1 掃除機でメンテパネルに付いているホコリ等を吸い取ります。
汚れがひどい場合は水洗いもできます。その際は水滴がなくなるまで乾かしてから元に戻してください。

お手入れのしかた

メンテパネルを元に戻します
手順 1 メンテパネルを手前の溝に入れて、本体側にセットしてください。

②①
メンテパネルを手前の溝に入れる

手順 2 メンテパネルを抑えながら左右の外装ラッチを

ロックします。

手順 3 本体の主電源スイッチを「ON」にしてください。

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

主電源スイッチ
OFFON

手順 4 埋込表示スイッチの入切スイッチを 1 度「OFF」にしてから「ON」にしてください。
電 源
メンテナンス

手順 5 全館空調装置の送風を開始します。

7

開始のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

入切スイッチ

2. 電子式集塵フィルタのお手入れ（6 ヶ月〜に１回程度）
運転ランプが赤色に点灯します。
（ホコリの多い環境、入居 1 年目、および季節などによってお手入れ時期が 6 ヶ月〜に 1回程度となる場合があります。
）

また、電子式集塵フィルタが汚れてくると「シュー」という音がすることがあります。
音が気になる場合は 18 ページ「電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れ」をしてください。

電子式集塵フィルタを取り外しする際は、必ず電子式全館空気清浄ユニットの主電源スイッ
チを「OFF」にしてください。
感電 • 火災・けがのおそれがあります。

電子式集塵フィルタを取り外しする際は、全館空調装置の送風を停止してから行ってください。
感電 • けがのおそれがあります。

電子式集塵フィルタを洗浄する際は、下記のことに注意してください。

お手入れのしかた部品が損傷し、火災・感電のおそれがあります。

・台所用中性洗剤（液体）以外の洗剤を使わない。
・洗濯機に入れて、洗濯・脱水・乾燥を行わない。
・乾燥機やヘアドライヤー等で乾燥を行わない。
・乾燥は必ず日陰で行い、直射日光にあてない。
・分解して洗浄をしない。
・高圧洗浄しない。

電子式集塵フィルタを洗浄する際は、下記のことに注意して取り外し・取り付けをしてください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

・手袋を着用して行ってください。
・落下させないでください。落下によって変形した状態で、電子式集塵フィルタを本体に取り付けないでください。

電子式集塵フィルタの後面の金あみは外さないでください。外してしまうと正常に機能ができない可能性があります。
火災・感電・けがのおそれがあります。

お願い
電子式集塵フィルタを外す際は、ホコリが落下することがあります。
ホコリは、掃除機等で吸い取ってください。

電子式集塵フィルタを取り出します
手順 1 本体の主電源スイッチを「OFF」にしてください。

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

主電源スイッチ
OFFON

手順 2 全館空調装置の送風を停止します。

停止のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

8

4-2. 電子式集塵フィルタのお手入れのつづき
手順 3 メンテパネルを取り外してください。
（6 ページ参照）
縦向き設置

上向き設置

手順 4 電子式集塵フィルタ（約５.5k g/ 個）の取っ手
を持って手前側に傾けます。

手順 4 電子式集塵フィルタ（約５.5k g/ 個）の取っ手を持って上方向に引き上げて、主電源スイッチ側にずらして、電子式集塵フィルタを外装ラッチが付いている板の折りに載せます。

①

②
外装ラッチ

取っ手

主電源スイッチ

お手入れのしかた

取っ手
この折り部 分に電子式 集 塵フィルタを載せる（前面）
イオン化線部分（触らない）

手順 5 電子式集塵フィルタの枠部を持って取り出します。

手順 5 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持って取り出
します。

（後面）
金あみ部分
（触らない）

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）

お願い
接点部を変形させないようにしてください。

9

取っ手

接点部
（内側）

（後面）
金あみ部分
（触らない）

電子式集塵フィルタのイオン化線をお手入れします

電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れの際は、下記に十分注意してください。
・手袋を着用してください。
・付属のお手入れ用ブラシに水分を含ませて使用しないでください。
・水分を含んだ布やスポンジを使用しないでください。
・落下させないでください。
・落下によって変形した状態で、取り付けないでください。
感電・けがのおそれがあります。

手順 1 床が汚れないようにビニールシートなどを敷いて、その上に電子式集塵フィルタの接点部を上向きにして置いてください。

接点部
イオン化線

お手入れのしかた

ビニールシート

手順 2 電子式集塵フィルタのイオン化線（細いワイヤー）を付属のお手入れ用ブラシスポンジ部分の割れているところで挟み、ブラシを軽くひねって（約45 度）スポンジ部分が、イオン化線の後ろ側にも触れるようにして、イオン化線の端から端まで付着している汚れを軽くこすっておとしてください。
イオン化線取り付け部の先端に付着している汚れを付属のお手入れ用ブラシスポンジ部分で軽くこすっておとしてください。
（イオン化線は 10 本、イオン化線取り付け部は
上下10ヶ所ずつすべてをお手入れしてください。
）

スポンジ部分

割れている
ところ

イオン化線
お手入れ用
（10 本）
ブラシ

お願い
イオン化線はたいへんデリケートです。
力 を 入 れ す ぎ た り、 ブ ラ シ の 柄 な ど ス ポ ン ジ
部分以外の硬い部分がイオン化線に触れないようにしてください。

お手入れ用
ブラシ

イオン化線取り付け部（上下 10 ヶ所ずつ）先端に付着している
汚れをおとす電子式集塵フィルタのイオン化線が切れてしまった場合は、そのまま使用せず、お買い上げの販売店（または工務店）もしくは株式会社トルネックスカスタマーサービス部にご連絡ください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

10

4-2. 電子式集塵フィルタのお手入れのつづき

電子式集塵フィルタをつけ置き洗いします（電子式集塵フィルタ1個あたりの参考洗浄槽寸法：縦 55cm×横 35cm×高さ 20cm（使用水高さ１5cm 程度） 約 29L

電子式集塵フィルタの後面の金あみは外さないでください。外してしまうと正常に機能ができない可能性があります。 火災・感電・けがのおそれがあります。
電子式集塵フィルタは、水滴がなくなるまで乾かしてください。水滴が残る状態で、取り付けないでください。 火災・感電のおそれがあります。

手順 1 台所用中性洗剤（液体）を標準使用量の 10 〜 15 倍の濃度※にしたお湯（40 〜 45℃）に約 30 分間つけ
置きしてください。

お手入れのしかた※標準使用量が1L に対して1mL の場合、1L に対して10〜15mL の洗剤を入れることになります。
※冷たい水の場合は汚れがきちんと落ちません。

お願い
つけ置きの始めと終わりに洗浄槽の中で電子式集塵フィルタを数回ゆすって洗剤に馴染ませてください。

手順 2 すすぎ水から泡が出なくなるまで十分流水ですすいでください。洗剤の泡・ぬめりが表面だけでなく中にも残らないように十分すすいでください。
※電子式集塵フィルタの内部にブラシ等を入れて洗わないでください。
※高圧洗浄機は使用しないでください。

手順 3 電子式集塵フィルタの水を切ります。
その際は強く振って水を切らないでください。
汚れが落ちにくい場合は、 手順 1 〜 手順 2 の作業を２〜３回繰り返し行ってください。

手順 4 風通しの良い日陰で壁などに倒れないように立てかけてよく乾かしてください。
（約１日程度）（接点部が上向きになるように立てかけてください。
）
接点部

11

電子式集塵フィルタを元に戻します（電子式集塵フィルタの内部に水滴が残ってないか確認してから元に戻してください。

下記のことに注意して取り外し・取り付けをしてください。 火災・感電・けがのおそれがあります。
・手袋を着用してください。
・落下させないでください。落下によって変形した状態で、電子式集塵フィルタを本体に取り付けないで
ください。
縦向き設置

上向き設置

手順 1 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持ち、手順 1 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持ち、本体にセットしてください。

本体にセットしてください。

電子式集塵フィルタの向きは接点部が主電源ス

電子式集塵フィルタの向きは接点部が主電源ス

イッチ側で枠部側面の矢印方向が奥向きになるよ

イッチ側で枠部側面の矢印方向が下向きになるよ

うにセットしてください。

うにセットしてください。

お願い

電子式集塵フィルタの（前面）イオン化線部
分と（後面）金あみ部分は、持たないでください。変形して故障するおそれがあります。
接点部

お手入れのしかた

お願い（後面）金あみ部分（触らない）

主電源スイッチ

電子式集塵フィルタの（前面）イオン化線部
分と（後面）金あみ部分は、持たないでください。変形して故障するおそれがあります。
電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）

接点部

取っ手
電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）（後面）
金あみ部分（触らない）

取っ手（前面）
イオン化線部分（触らない）

主電源スイッチ

矢印（奥向き）矢印（下向き）手順 2 電子式集塵フィルタをセットしたら、メンテパネル
を本体手前の溝に差し込んでメンテパネルを取手順 2 電子式集塵フィルタをセットしたら、メンテパネル
を本体手前の溝に差し込んでメンテパネルを取り付けます。

り付けます。

②

メンテパネルを手前の溝に入れる①②①
メンテパネルを手前の溝に入れる

12

4-2. 電子式集塵フィルタのお手入れのつづき

手順 3 メンテパネルを抑えながら左右の外装ラッチを

ロックします。

手順 4 本体の主電源スイッチを「ON」にしてください。

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

お手入れのしかた

主電源スイッチ
OFFON

手順 5 埋込表示スイッチの入切スイッチを 1 度「OFF」にしてから「ON」にしてください。
電 源
メンテナンス

入切スイッチ

手順 6 全館空調装置の送風を開始します。

開始のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

13

3.リセットのしかた

お願い
電子式集塵フィルタのお手入れが完了しましたら必ずリセットをしてください。
リセットをしないと正常運転に戻りません。

手順 1 本体の主電源スイッチが「ON」になっていること
主電源スイッチOFF
ONを確認してください。

㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

主電源スイッチOFFON

お手入れのしかた

手順 2 埋込表示スイッチのリセットボタンを先のとがっていない細い棒（クリップなど）で軽く押してください。
運転ランプが緑色に 3 回点滅すれば正しくリセット
されています。

電 源
メンテナンス

リセットボタン

手順 3 運転ランプが緑色に点灯していれば正常運転中です。
運転ランプが緑色に点灯していない場合は、入切スイッチを 1 度「OFF」にしてから「ON」にしてく
ださい。

電源ランプ
（緑）

電 源
メンテナンス

入切スイッチ14

4. アフターフィルタの交換（5 年に 1回程度）
アフターフィルタを取り外します

お手入れの際は、必ず電子式全館空気清浄ユニットの主電源スイッチを「OFF」にしてください。 感電 • けがのおそれがあります。
メンテパネル・電子式集塵フィルタを取り外す時は、メンテパネル・電子式集塵フィルタが落下しないように十分注意してください。 けが・破損のおそれがあります。
手順 1 本体の主電源スイッチを「OFF」にしてください。

お手入れのしかた

手順 2 全館空調装置の送風を停止します。

停止のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。
手順 3 メンテパネルを取り外してください。
（6 ページ参照）
手順 4 電子式集塵フィルタを取り外してください。

アフターフィルタ
押さえ金具（9 ページ参照）
手順 5 アフターフィルタは電子式集塵フィルタを取り外した奥側にあります。
アフターフィルタ枠を固定している上部のツマミ付ねじ（2 本）をマイナスドライバーで緩めてください。

ツマミ付ねじアフターフィルタ

アフターフィルタ枠

手順 6 アフターフィルタ枠を押さえながら、アフターフィ

固定時

ルタ押さえ金具を図のように移動させて解除してください。
アフターフィルタ
押さえ金具

上方向に移動する

解除時

15

右方向に移動する

手順 7 アフターフィルタ枠を手前に倒しながら上方向に引き出してください。

②①

アフターフィルタ枠

お手入れのしかた

手順 8 アフターフィルタ枠のねじ（2 本）をプラスドライバー（2 番）で外して、突起のある蓋を外して、アフターフィ
ルタを矢印の方向に持ち上げながら取り出してください。
アフターフィルタ

ねじ

突起

使用済みのアフターフィルタはお住まいの市町村のごみの処理方法に従い廃棄してください。
ごみの処理方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口でご確認ください。
（アフターフィルタの主な材質：ゼオライト、活性炭、パルプ、無機繊維など）

手順 9 交換用のアフターフィルターを袋から出して、取り出した時の逆の手順で取り付けてください。
アフターフィルタ枠の突起のある蓋をかぶせて、外したねじ（2 本）で固定してください。
アフターフィルタ

ねじ

突起

16

4-4. アフターフィルタの交換のつづき

アフターフィルタを元に戻します
手順 1 アフターフィルタ枠の突起を手前下向きにして一番奥のレールに差し込み取り付けます。

アフターフィルタ枠

①

②

突起

一番奥のレール

お手入れのしかた

手順 2 アフターフィルタ枠を押さえながら、アフターフィ

ルタ押さえ金具を図のように固定位置まで移動させたら、アフターフィルタ押さえ金具が動かない程度にツマミ付きねじを締めてください。

アフターフィルタ
押さえ金具
解除時

ツマミ付ねじ左方向に移動する

固定時
下方向に移動する

手順 3 アフターフィルタの交換・取り付けが完了したら、電子式集塵フィルタを取り付けてください。
（12 ページ参照）

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

手順 4 メンテパネルを取り付けてください。

（12 ページ参照）

主電源スイッチ
OFFON

手順 5 本体の主電源スイッチを「ON」にしてください。

手順 6 埋込表示スイッチの入切スイッチを 1度「OFF」にしてから「ON」にしてください。

電 源
メンテナンス

手順 7 全館空調装置の送風を開始します。

17

開始のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

入切スイッチ

5. 電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れ（適時）
電子式集塵フィルタが汚れてくると「シュー」という音がすることがあります。
音が気になる場合は「電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れ」をしてください。

電子式集塵フィルタを取り外しする際は、必ず電子式全館空気清浄ユニットの主電源スイッ
チを「OFF」にしてください。
感電 • 火災・けがのおそれがあります。

電子式集塵フィルタを取り外しする際は、全館空調装置の送風を停止してから行ってください。
感電 • けがのおそれがあります。

電子式集塵フィルタを掃除する際は、下記のことに注意して取り外し・取り付けをしてください。

お手入れのしかた

火災・感電・けがのおそれがあります。

・手袋を着用して行ってください。
・落下させないでください。落下によって変形した状態で、電子式集塵フィルタを本体に取り付けないでください。

お願い
電子式集塵フィルタを外す際は、ホコリが落下することがあります。
ホコリは、掃除機等で吸い取ってください。

電子式集塵フィルタを取り出します
手順 1 本体の主電源スイッチを「OFF」にしてください。

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

主電源スイッチ
OFFON

手順 2 全館空調装置の送風を停止します。

停止のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

手順 3 メンテパネルを取り外してください。
（6 ページ参照）18

4-5. 電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れのつづき

縦向き設置

上向き設置

手順 4 電子式集塵フィルタ（約５.5k g/ 個）の取っ手
を持って手前側に傾けます。

手順 4 電子式集塵フィルタ（約５.5k g/ 個）の取っ手を持って上方向に引き上げて、主電源スイッチ側にずらして、電子式集塵フィルタを外装ラッチが付いている板の折りに載せます。

①

②
外装ラッチ

取っ手

お手入れのしかた

取っ手

主電源スイッチ

この折り部 分に電子式 集 塵フィルタを載せる（前面）
イオン化線部分（触らない）

手順 5 電子式集塵フィルタの枠部を持って取り出します。

手順 5 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持って取り出
します。

（後面）
金あみ部分
（触らない）

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）

お願い
接点部を変形させないようにしてください。

19

取っ手

接点部
（内側）

（後面）
金あみ部分
（触らない）

電子式集塵フィルタのイオン化線をお手入れします

電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れの際は、下記に十分注意してください。
・手袋を着用してください。
・付属のお手入れ用ブラシに水分を含ませて使用しないでください。
・水分を含んだ布やスポンジを使用しないでください。
・落下させないでください。
・落下によって変形した状態で、取り付けないでください。
感電・けがのおそれがあります。

手順 1 床が汚れないようにビニールシートなどを敷いて、その上に電子式集塵フィルタの接点部を上向きにして置いてください。

接点部
イオン化線

お手入れのしかた

ビニールシート

手順 2 電子式集塵フィルタのイオン化線（細いワイヤー）を付属のお手入れ用ブラシスポンジ部分の割れているところで挟み、ブラシを軽くひねって（約45 度）スポンジ部分が、イオン化線の後ろ側にも触れるようにして、イオン化線の端から端まで付着している汚れを軽くこすっておとしてください。
イオン化線取り付け部の先端に付着している汚れを付属のお手入れ用ブラシスポンジ部分で軽くこすっておとしてください。
（イオン化線は 10 本、イオン化線取り付け部は
上下10ヶ所ずつすべてをお手入れしてください。
）

スポンジ部分

割れている
ところ

イオン化線
お手入れ用
（10 本）
ブラシ

お願い
イオン化線はたいへんデリケートです。
力 を 入 れ す ぎ た り、 ブ ラ シ の 柄 な ど ス ポ ン ジ
部分以外の硬い部分がイオン化線に触れないようにしてください。

お手入れ用
ブラシ

イオン化線取り付け部（上下 10 ヶ所ずつ）先端に付着している
汚れをおとす電子式集塵フィルタのイオン化線が切れてしまった場合は、そのまま使用せず、お買い上げの販売店（または工務店）もしくは株式会社トルネックスカスタマーサービス部にご連絡ください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

20

4-5. 電子式集塵フィルタのイオン化線のお手入れのつづき

電子式集塵フィルタを元に戻します

下記のことに注意して取り外し・取り付けをしてください。 火災・感電・けがのおそれがあります。
・手袋を着用してください。
・落下させないでください。落下によって変形した状態で、電子式集塵フィルタを本体に取り付けないで
ください。
縦向き設置

上向き設置

手順 1 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持ち、手順 1 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持ち、本体にセットしてください。

本体にセットしてください。

電子式集塵フィルタの向きは接点部が主電源ス

電子式集塵フィルタの向きは接点部が主電源ス

イッチ側で枠部側面の矢印方向が奥向きになるよ

イッチ側で枠部側面の矢印方向が下向きになるよ

うにセットしてください。

うにセットしてください。

お手入れのしかた

お願い

お願い

電子式集塵フィルタの（前面）イオン化線部
分と（後面）金あみ部分は、持たないでください。変形して故障するおそれがあります。
接点部（後面）金あみ部分（触らない）

主電源スイッチ

電子式集塵フィルタの（前面）イオン化線部
分と（後面）金あみ部分は、持たないでください。変形して故障するおそれがあります。
電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）

接点部

取っ手
電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）（後面）
金あみ部分（触らない）

取っ手（前面）
イオン化線部分（触らない）

主電源スイッチ

矢印（奥向き）矢印（下向き）手順 2 電子式集塵フィルタをセットしたら、メンテパネル
を本体手前の溝に差し込んでメンテパネルを取手順 2 電子式集塵フィルタをセットしたら、メンテパネル
を本体手前の溝に差し込んでメンテパネルを取り付けます。

り付けます。

②①

21

メンテパネルを手前の溝に入れる

メンテパネルを手前の溝に入れる①②

手順 3 メンテパネルを抑えながら左右の外装ラッチを

ロックします。

手順 4 本体の主電源スイッチを「ON」にしてください。

主電源スイッチOFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊ
ᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔
㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸
㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫

ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ
㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

お手入れのしかた

主電源スイッチ
OFFON

手順 5 埋込表示スイッチの入切スイッチを 1 度「OFF」にしてから「ON」にしてください。
電 源
メンテナンス

入切スイッチ

手順 6 全館空調装置の送風を開始します。

開始のしかたは全館空調装置の取扱説明書を確認してください。

22

5「故障かな？」と思ったら修理を依頼される前に次の点をお調べください。

ランプ表示

（緑）

状況

電源ランプ
点灯
―――――

電源ランプ
（緑）

﹁ 故 障かな？﹂と思ったら

（赤）

（赤）

処置のしかたメンテナンス
ランプ
点灯

メンテナンスランプ
点灯

異常ありません。

埋込表示スイッチの入切 前回のお手入れ（または使用開始）から 1 年が経過しました。
スイッチを、1 回押すと お手入れが必要です。
緑ランプが消え、もう一 「4. お手入れのしかた」の内容をよく読みメンテパネルと電子式
度押すとまたすべてのラ 集塵フィルタのお手入れを行ってください。
（6 〜 13 ページ）
ンプが点灯した。
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。
（14 ページ）

電子式集塵フィルタが汚れているか、または大きなゴミが付着
埋込表示スイッチの入切 しています。
スイッチを、1 回押すと この症状が頻繁に発生する場合は、電子式集塵フィルタのお手
すべてのランプが消え、 入れが必要です。
もう一度押すと緑ランプ 「4. お手入れのしかた」の内容をよく読みメンテパネルと電子式だけ点灯した。
集塵フィルタのお手入れを行ってください。
（8 〜 13 ページ）
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。
（14 ページ）
埋込表示スイッチの入切 前回のお手入れ（または使用開始）から 1 年が経過しました。
スイッチを、1 回押すと、 お手入れが必要です。
すべてのランプが点灯 「4. お手入れのしかた」の内容をよく読みメンテパネルと電子式
し、もう一度押すとまた 集塵フィルタのお手入れを行ってください。
（6 〜 13 ページ）
赤ランプだけ点灯した。 お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。
（14 ページ）
前回のお手入れ（または使用開始）から 1 年と 1 ヶ月が経過し埋込表示スイッチの入切 たため、動作を停止しています。
スイッチを、何度押して お手入れが必要です。
も赤ランプだけ点灯して 「4. お手入れのしかた」の内容をよく読みメンテパネルと電子式いる。
集塵フィルタのお手入れを行ってください。
（6 〜 13 ページ）
お手入れ後に必ずリセット作業を行ってください。
（14 ページ）
埋込表示スイッチの入切スイッチを、1 回押すとすべてのランプが消え、メンテパネルが正規の位置に取り付けられていません。
もう一度押すと緑ランプ
正規の位置に取り付けてください。
（7 ページ）が 1 度点灯してから消灯
し、赤ランプだけ点灯した。

緑・赤ランプ
消灯

23

埋込表示スイッチの入切スイッチを何度押してもすべてのランプが消灯している。

分電盤ブレーカーが ON になっているか、ご確認ください。
OFF になっていた場合は ON にしてからもう一度埋込表示ス
イッチの入切スイッチを ON にしてください。
本体の主電源スイッチが ON になっているか、ご確認ください。
OFF になっていた場合は ON にしてからもう一度埋込表示ス
イッチの入切スイッチを ON にしてください。

修理を依頼される前に次の点をお調べください。
状況

処置のしかた

ときどき音がする場合

電子式集塵フィルタにホコリなどの異物が入ったと思われます。
故障ではありませんので、そのまま使用してください。

連続的に音がする場合

ただちに本体の主電源スイッチまたは分電盤ブレーカーを切り、お買い上げの販売店（または工務店）もしくは株式会社トルネックス カスタマーサービ
ス部にご連絡ください。

電子式全館空気清浄ユニットの内部から「パチ・パチ」と音がする。

電子式全館空気清浄ユニットの 機能や性能には問題ありませんが、音が気になる場合は 18 ページ「電子式集塵フィルタのイオン化線
内部から「シュー」と音がする。 のお手入れ」を行ってください。

ただちに本体の主電源スイッチまたは分電盤ブレーカーを切り、お買い上げの販売店（または工務店）
もしくは株式会社トルネックス カスタマーサービス部にご連絡ください。

何らかの異音が発生した。

6 交換部品について●本製品のお手入れ時に部品を破損させてしまった場合や交換部品が必要な場合は、株式会社トルネックス カスタマー
サービス部にご連絡ください。
品

名

品

番

電 子 式 集 塵 フィル タ

CETXTV01RPH

ア フ タ ーフィル タ

EP480A10

お 手 入 れ 用ブラシ

CETV-OTBA

株式会社トルネックスカスタマーサービス部〒116-0003

東京都荒川区南千住7-20-7※フリーコールはIP 電話からはご利用いただけません
もしくは電話受付時間：9:00〜17:30※土日祝及び夏期休暇・年末年始を除く

24﹁ 故 障かな？﹂と思ったら・交 換 部品について処置をしても状況が変わらない場合は、ただちに本体の主電源スイッチまたは分電盤ブレーカーを切り、お買い上げの販売店（または工務店）もしくは株式会社トルネックス カスタマーサービス部にご連絡ください。

７ 仕様
電子式全館空気清浄ユニット
型
外形寸法

全
奥

行

高

式

EPBMF11J

幅 （W）

377.6 mmき（D）

199.0 mmさ（H）

646.0 mm

重

量

電

源

消

費

電

約 15.0 kg
AC 100V

力

50/60 Hz

約 13 W仕様

プ レ フ ィ ル タ

SUS24 メッシュ

メ イ ン フ ィ ル タ

電子式集塵フィルタ

アフターフィルタ

カーボンハニカム

材

質

/

色

アルミニウム、溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様は予告なく変更する場合があります。

お手入れ用ブラシ
型

式

外形寸法

全
奥
高

行

CETV-OTBA

幅 （W）

20 mm

き

（D）

130 mm

さ

（H）

8 mm

重

量

約 15 g

材

質

ナイロン不織布、ステンレス仕様は予告なく変更する場合があります。

25

8 アフターサービスについて
1. 修理について製品の使用中に不具合が生じた場合は、本体の主電源スイッチまたは分電盤ブレーカーを切り、各機能の停止を確認した後、お買い上げの販売店（または工務店）もしくは株式会社トルネックス カスタマーサービス部に連絡してください。

保証期間中の場合
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
くわしくは、別紙「取扱説明書のご案内」の裏面に記載の保証書をご覧ください。

保証期間を過ぎている場合
有料で修理させていただきます。ただし、本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。
※補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品のことです。
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
●技術料…診断、故障個所の修理や部品交換・ 調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
●部品代…修理に使用した部品や補助材料代です。
●出張料…お客様のご依頼により、製品のある場所に技術者を派遣する場合の費用です。

アフターサービスについて〈修理料金について〉

2. 保証（保証書）について
別紙「取扱説明書のご案内」の裏面に保証書が記載されています。
1. 保証の内容
取扱説明書に従った正常な使用状態で、導入後、1年以内に故障した
場合には、保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店または弊社が無償修理致します。
2. 保証書の再発行
保証書は、再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
3. 保証を受けられない場合
保証期間内であっても次の場合には有償修理となります。
裏表紙の無料修理規定をご覧ください。

お問い合わせ先
株式会社トルネックス カスタマーサービス部〒116-0003 東京都荒川区南千住 7-20-7※フリーコールはIP 電話からはご利用いただけません
もしくは電話受付時間：9:00〜17:30※土日祝及び夏期休暇・年末年始を除く

EPBMFM2 3 0 926

MEMO