松戸市における学校環境衛生検査
令和４年５月２６日

松戸市学校保健会研修会

松戸市学校薬剤師会会長 安藤 秀人

学校保健安全法• 第四条に、児童生徒及び職員の心身の健康の保持増進を図るために、必要な措置を講ずるよう努める。

• 第五条では、第四条の必要な措置として、健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関することを計画し実施することになっています。
• 第六条では、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、健康を保護する上で望ましい基準＝学校環境衛生基準• 適正を欠いた場合は、その改善のために必要な措置を講じること。

学校薬剤師って、何をするの？
•

小学校や中学校・高校に行き、環境衛生検査をします＝学校保健安全法に明記されている（第１条、５条、６条）•小学校高学年に「薬物乱用防止教室」を行います
中学生には「くすりの話し」をすることもあります＝小学６年生に「薬物乱用防止教室」、中学生「保健体育 医薬品の利用（お薬手帳など）」

・ 学校の年間保健安全計画に関与します
・ 学校で使用する医薬品の指導・助言を行う★学校の非常勤の職員として、教育委員会の委嘱により、学校薬剤師となります。
松戸市では(一社)松戸市薬剤師会会員の中から会の推薦を受けてなります。

学校薬剤師の人数
日本全体 １8、858名（令和元年３月）

千葉県内

801名（令和２年３月）

松戸支部内４９名（令和4年４月～)

松戸市内 45小学校 20中学校
1市立高校 10県立高年間の環境衛生検査スケジュール
５月• 飲料水検査6～9月• プール検査(2～3回)

10～11月• 給食室・照度検査

1～2月• 冬期環境検査（教室内空気・照度、ダニアレルゲン検査）

環境衛生検査模様 - 1【飲料水検査報告書】

松戸市の飲料水検査は、毎年5月に行われています。

残留塩素濃度比色計（DPD試薬）松戸市学校薬剤師会

水質検査の様子

各校からの検水ビン

TOC（全有機炭素）計
M5310C

塩化物イオン検査

大腸菌検査

PH計

水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く）
検査項目及び基準値
検査項目

基準

ア、一般細菌1mlの検水中、集落数が100以下であること

イ、大腸菌

検出されないこと

ウ、塩化物イオン

200ｍｇ/L以下であること

エ、有機物（全有機炭素（TOC)量）3ｍｇ/L以下であること

オ、ｐH値

ｐH5.8以上 8.6以下であること

カ、味異常でないこと

キ、臭気異常でないこと

ク、色度５度以下であること

ケ、濁度２度以下であること

コ、遊離残留塩素

給水における水が、遊離残留塩素が0.1ｍｇ/L以上保持するように塩素消毒すること。但し供給する水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質が多量に含む恐れがある場合の給水栓
における水の遊離残留塩素は、0.2ｍｇ/L以上とする

プールの衛生管理 プール本体の衛生状況等
 附属施設・整備及びその管理状況
 浄化設備及びその管理状況

 消毒設備及びその管理状況
 照度・換気設備及びその管理状況（室内プール） 入場者の管理状況

 日常の管理状況

松戸市学校薬剤師会 プール水質検査の様子

色度濁度計
プール水検水の様子

過マンガン酸カリウム消費量検査

プール水質検査値について①水素イオン濃度(pH)

5.8～8.6②濁度

２度以下③遊離残留塩素0.4mg/ℓ以上であること、1.0mg/ℓ以下が望ましい④有機物等

12mg/ℓ以下(KMnO2消費量)⑤総トリハロメタン

0.2mg以下が望ましい⑥大腸菌

検出されないこと⑦一般細菌

200ｺﾛﾆｰ/mℓ以下⑧循環ろ過装置の出口水質0.5度以下（濁度）（0.1度以下であることが望ましい）※使用日積算３０日以内毎に１回検査する。

塩素消毒剤の保管・管理①施錠できる専用の保管庫で管理する②湿度の低い場所に保管する③恒温や直射日光の当たる場所を避ける④油脂類、布や紙類等の可燃物と接触が無いように保管する⑤2種類の塩素剤を保管する：特に次亜塩素酸カルシウムと塩素化イソシアヌル酸が固体のまま直接混合すると急激な反応を起こし多量の塩素ガスを発生しとても危険！場所を区別し十分に離して保管する⑥塩素剤は酸（ろ過剤の硫酸アルミニウム等）と反応し急激に塩素ガスを発生しとても危険！場所を区別し十分に離して保管する⑦塩素剤は、微量の塩素ガスを発生する場合があるので換気の良い場所に保管する。
⑧ゴミに混ぜて廃棄してはいけない。焼却すると発火、爆発等の危険があるので絶対にしてはいけない。
⑨消毒剤の数量管理は、水泳日誌と一緒に管理簿を記載する⑩1～2年プールを使用していない学校では、塩素消毒剤が残っているときは、新しい消毒剤購入時に納入業者に引き取ってもらうようにして下さい。

【給食室の検査】（松戸市の場合）－①
熱風保管庫

温度検査

サーモラベルによる温度検査

【給食室の検査】（松戸市の場合）－②②食器洗浄状況検査＊でんぷん残渣：でんぷん・ヨード反応＊脂肪分残渣；クルクミンによる検査
紫外線を照射し蛍光を観察する。

照度・黒板及び照明環境検査報告書
学校名【秋期 教室内照度及び黒板検査】

検査実施日：年月日 天候《照度》
学校薬剤師名黒印

立会学校職員名年

板印

組 () 室階

午前 ・ 午後時分

照明環境
1 . 鉄筋・ 木造 ・ プ レ ハブ
2 . 黒板灯の有 ・ 無
3 . 黒板灯の点灯 ・ 非点灯
4 . 室内灯の点灯 ・ 非点灯
5 . カーテン、ブラインドの有 ・ 無
6 . カーテン、ブラインドの使用 ・ 非使用
使用

教室
窓
側
判定結果
最大黒板照度
最小照度比：

判定
適不適

最大机上照度
最小照度比：

判定
適不適

まぶしさ有無※ 黒板の照度は500ルクス以上が望ましい。
※ 教室及びそれに準ずる場所の照度は500ルクス以上が望ましい（下限値を300ルクスとする）。
※ コンピューターを使用する教室等の机上の照度は、500～1000ｌｘ程度が望ましい。
※ テレビやコンピューター等の画面の垂直面照度は、100～500ｌｘ程度が望ましい。
※ 照度比は10：1を超えないこと（やむを得ず超えた場合でも20：1を超えないことが望ましい)。
改善箇所：

要望事項：

《黒板面の色彩》
黒板の明度・彩度
例（4/3）：黒板面の一番濃い１カ所に判定表を当て、最も近い色票の記号を読み取る。
（明度･彩度が異なるので、ここでは色相のみを注視する）
例えば2.5G4/3と思ったら、色相の2.5Gのみを記入する。
16

黒板

/////
/

黒板の色相
例（2.5G）

///

検査項目
判定基準
① 黒板の明度と彩度は適切か 基準を超えてないか（4以下は適）② 黒板拭きは適切か
吸収の悪い繊維のかたいものを使用してないか③ 黒板のふき取り状況④ その他（黒板面は摩耗していないか・割れ・反り・はがれ・腫れ・ピンホール
ひび・傷等）※ 明度・彩度が4を超えていなければ合格。1ヶ所でも4を超えれば不合格。
改善箇所：

要望事項：

判定
適 ・ 不適適 ・ 不適適 ・ 不適適 ・ 不適

備考

微風速計 ISA-700

温湿度計測計デジタル照度計

検知管 二酸化炭素計測

色度濁度計【冬期教室内環境検査（空気・照度）①】

粉塵計

KANOMAX

MODEL3432【冬期教室内環境検査（粉塵・ホルムアルデヒド）②】

ホルムアルデヒド検知器
HCHO DETECTOR FP30

冬期環境衛生検査教室等の検査項目及び基準値
検査項目

基準

ア、換気（二酸化炭素）

CO₂は、1500ppm以下であることが望ましい

イ、温度

１８℃以上、２８℃以下であることが望ましい（今年から17→18℃）

ウ、相対湿度30％以上、80％以下であることが望ましい

エ、浮遊粉じん

0.10ｍｇ/㎥以下であること

オ、気流

0.5ｍ/秒以下であることが望ましい

カ、揮発性有機化合物

ホルムアルデヒド：100μｇ/㎥以下であること

キ、ダニ又はダニアレルゲン

100匹/㎥以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること

ク、照度・教室及びそれに準ずる場所の照度下限値は300ｌｘとする。また教室及び黒板の照度は、５００lx以上であることが望ましい
・教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、２0：1を超えないこと。また10：1を超えないことが望ましい
・コンピュータを使用する教室等の机上では500～1000ｌｘ程度、テレビ、コンピュータ等の画面の垂直面照度は100～500ｌｘ程度が望ましい
・その他の場所の照度は、工業標準化法に基づく日本工業規格に規定されている学校施設の人工照明の照度基準に適合すること

「薬物乱用防止教室」

小学６年生に「薬物乱用防止教室」、特にゲートドラッグとなる「喫煙」「飲酒」について担任の先生方に協力してもらい断り方の寸劇を！

学薬の役員さんです。
皆さん、とっても優しいです(*^-^*)
分からないことは、何でも聞いてください（但し会長以外）

ご静聴ありがとうございました(*^-^*)ｖ
松戸市学校薬剤師会