令和５年 10 月報告書（案）

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所
令和５年度（第２四半期）
原子力規制検査報告書（原子力施設安全及び放射線安全に係る基本検査）（案）

令和５年 10 月
実用炉監視部門令和５年 10 月報告書（案）目 次
１． 実施概要............................................................................................................................................... 1
２．運転等の状況....................................................................................................................................... 1
３．検査結果................................................................................................................................................ 1
４．検査内容................................................................................................................................................ 1
別添１ 確認資料
１ 日常検査............................................................................................................................ 別添 1-1
２ チーム検査.......................................................................................................................... 別添 1-8

令和５年 10 月報告書（案）

１．実施概要（１）事業者名：北陸電力株式会社（２）事業所名：志賀原子力発電所（３）検査期間：令和５年７月１日～令和５年９月 30 日（４）検査実施者：志賀原子力規制事務所
加藤 照明
初岡 賢政
原子力規制部検査グループ実用炉監視部門
浅野 博之
山本 晋児

２．運転等の状況号機

電気出力（万 kW）

１54.0

停止中

２120.6停止中

検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況

３．検査結果検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定した。検査においては、事業者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。
ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。
第２四半期の結果は、以下のとおりである。
３．１ 検査指摘事項等
検査指摘事項等なし
３．２ 検査継続案件
検査継続案件なし

４．検査内容４．１ 日常検査（１）BM0110 作業管理1

令和５年 10 月報告書（案）

検査項目 作業管理
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーンの異常
２）１号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）燃料油漏えい（２）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験
２）２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（Ｂ）系（３）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 計装用圧縮空気系除湿装置前置フィルタ出入口弁点検のための仮設除湿装置設置
２）２号機 計装用圧縮空気系（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用ガス処理系（Ａ）点検扉からのインリーク（５）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象
１）２号機 中央制御室での運転員の業務引継ぎ（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象
１）大雨による警戒体制（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）日本フェンオール製防爆型煙感知器の設置状況

2令和５年 10 月報告書（案）（８）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）低レベル放射性廃棄物運搬時の固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーン異常への対応（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全
検査対象
１）１号機 275kV 全停作業における保安措置（10）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）管理区域出入者遵守事項不徹底時の措置
２）１号機 ランドリーシャワードレン後置ろ過器点検（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）タービン保管庫の管理
検査項目 事業所外運搬（Ａ型、ＩＰ型、Ｌ型輸送物）
検査対象
１）低レベル放射性廃棄物の運搬（12）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象
１）社内規定改訂内容の反映漏れ
４．２ チーム検査なし

3令和５年 10 月報告書（案）別添１ 確認資料
１ 日常検査（１）BM0110 作業管理
検査項目 作業管理
検査対象
１）固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーンの異常
資料名・不適合管理・是正処置・未然防止処置実施要領 ＱＡ03－03
・施設管理要領 ＱＡ15
・コンディションレポートＣＲ番号 23－0627 ＬＬＷ輸送における固体廃棄物貯蔵庫コンテ
ナクレーンの異常について・低レベル放射性廃棄物輸送における固体体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーンの異常について 2023 年９月 12 日
・固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーン動作不良について 2023 年９月 12 日
・志賀原子力発電所１号機 保守管理委託標準作業要領書 ３ｔ以上クレーン等点検
・固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーン設置工事 主要部品取扱説明書（１／２） 2006
年 11 月 21 日
・志賀１号機 固体廃棄物貯蔵庫天井クレーンの不具合事象について 2023 年９月 27日２）１号機 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）燃料油漏えい
資料名・検査官殿質問回答 １号機非常用ディーゼル発電設備（Ｂ）燃料油漏えい事象
2023 年８月 28 日
・不適合報告書（Ｎｏ．14－1330）１号機ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ燃料噴射ポンプ取付部付近からの油滴下について・不適合報告書（Ｎｏ．14－1337）１号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）燃料噴射ポンプ取付部付近からの油にじみについて
・１号機保全の有効性評価 志賀原子力発電所１号機第 13 回停止時発電設備定検工事 平成 28 年度追加点検（Ⅰ）のうち非常用ディーゼル機関点検 29.2.26
・不適合報告書（Ｎｏ．18－1316）２号機Ｄ／Ｇ（２Ｃ）Ａ４シリンダ燃料噴射ポンプフランジ部からの油にじみについて・不適合報告書（Ｎｏ．18－1313）２号機Ｄ／Ｇ（２Ａ）Ａ４シリンダの燃料噴射ポンプ継手部の油滴について
・２号機保全の有効性評価 ２号機械設備軽微修繕工事 ディーゼル機関燃料噴射ポ
ンプ継手部コーキング補修 19.4.22
・志賀原子力発電所１号機工事報告書 第 13 回停止時発電設備定検工事 平成28 年度追加点検（Ⅰ）のうち非常用ディーゼル発電設備（Ａ、Ｂ、ＨＰＣＳ）ディーゼル機

別添 1-1

令和５年 10 月報告書（案）関燃料噴射ポンプ入口配管接続部修繕工事 2016 年 12 月 28 日
・志賀原子力発電所１号機非常用ディーゼル発電機燃料油配管からの燃料油の漏えいについて 2023 年８月 17 日
・Ｄ／Ｇ１Ｂ燃料油漏えい事象の対応状況について 2023 年８月 14 日 保修部機械保修課
・志賀原子力発電所１号機非常用ディーゼル発電機燃料油配管からの燃料油の漏えい事象に伴い交換するガスケットの扱いについて 2023 年８月９日
・志賀原子力発電所１号機 系統名 非常用ディーゼル発電設備（Ａ系、Ｂ系、ＨＰＣＳ）
作業件名 非常用ディーゼル発電機関 点検 標準要領書 改定日 2023 年２月１日
・志賀原子力発電所第１・２号機 技術検討書 原子炉長期停止中における非常用ディーゼル発電設備の点検計画について 2019 年６月６日 19－機保－006
・志賀原子力発電所１号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）燃料油漏えいについて 2023
年８月９日
・志賀１号機非常用ディーゼル発電機（Ｂ）燃料油漏えいについて 2023 年８月８日
・原子力規制庁殿からの質問回答 2023 年８月８日
・志賀原子力発電所第１号機 非常用ディーゼル発電設備燃料油系配管計装線図
Ｒ43－1010
・志賀原子力発電所１号機 非常用Ｄ／Ｇ（Ｂ）復旧・試運転手順書（Ｄ／Ｇ（Ｂ）燃料油ライン点検）（２）BO0010 サーベイランス試験
検査項目 標準的な検査
検査対象
１）２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試験
資料名・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領ＱＡ11－09－②
・志賀原子力発電所２号機 中央制御室換気空調系隔離運転及び外気取入運転試
験 試験実施日 2023 年７月 14 日 13 時 43 分～14 時 49 分２）２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（Ｂ）系
資料名
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（Ｂ）系 試験実施日 2023 年７月７日 13 時 35 分～17 時 05 分
・志賀原子力発電所２号機 定例試験操作要領 ＱＡ11－09－②
・志賀原子力発電所第２号機 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル発電機手動始動試験（Ｂ）系 試験実施日 2023 年６月８日 13 時 29 分～17 時 15 分

別添 1-2

令和５年 10 月報告書（案）（３）BO1020 設備の系統構成
検査項目 標準的系統構成
検査対象
１）２号機 計装用圧縮空気系除湿装置前置フィルタ出入口弁点検のための仮設除湿装置設置
資料名
・志賀原子力発電所２号機 計装用圧縮空気系 ＩＡ補機類他点検工事 2023 年度
工事要領書 2023 年７月４日
・志賀原子力発電所２号機 計装用圧縮空気系 ＩＡ補機類他点検工事 2023 年度
工事報告書 2023 年８月７日
・志賀原子力発電所第２号機 所内用圧縮空気系配管計装線図（１／３）
・志賀原子力発電所第２号機 計装用圧縮空気系配管計装線図（除湿装置廻り）
２）２号機 計装用圧縮空気系
資料名・不適合報告書（Ｎｏ．23－0417） ２号機 計装用圧縮空気系配管計装線図と現場表示の配管表示の相違について
・志賀原子力発電所２号機 設備別運転操作要領（発電所補助関係／換気空調関係） ＱＡ11－06－②
・志賀原子力発電所第２号機 計装用圧縮空気系配管計装線図（空気圧縮機廻り）
・志賀原子力発電所第２号機 計装用圧縮空気系配管計装線図（除湿装置廻り）（４）BO1040 動作可能性判断及び機能性評価
検査項目 動作可能性判断及び機能性評価
検査対象
１）１号機 非常用ガス処理系（Ａ）点検扉からのインリーク資料名・１号機ＳＧＴＳ乾燥装置（Ａ）点検扉インリーク事象について 2023 年９月 11 日
・１号機作業要領兼報告書 １号機械設備軽微修繕工事 ＳＧＴＳ乾燥装置点検扉用パッキン取替 作業票Ｎｏ１－23－Ｍ１－019
・コンディションレポートＣＲ番号 23－0570 １号機ＳＧＴＳ乾燥装置（Ａ）点検扉からのインリークについて
・「１号機ＳＧＴＳ乾燥装置（Ａ）点検扉からのインリーク」に関するご質問回答 2023 年９月 15 日
（５）BO1070 運転員能力
検査項目 中央制御室・現場での運転員の活動状況
検査対象

別添 1-3令和５年 10 月報告書（案）１）２号機 中央制御室での運転員の業務引継ぎ
資料名・志賀２号機 引継日誌 2023 年８月 15 日火曜日 引継時間 21 時 00 分 ２直Ｅ班
・志賀原子力発電所第２号機 運転記録日誌 2023 年８月 15 日火曜日
・プラント状態管理表（２号機） 2023 年８月 15 日（火）20:00 現在
・志賀原子力発電所第２号機 パトロールチェックシート 2023 年８月 13 日［日曜日］～
2023 年８月 19 日［土曜日］・2023 年 08 月 15 日（プラント警報）
・2023 年 08 月 15 日（メッセージ警報）・運転員鍵使用管理台帳´23.8.15
・自然災害対策細則 ＱＡ11－32－Ｑ１ 各対応体制発令時の対応（暴風，暴風雪）
別表－２（６）BE0010 自然災害防護
検査項目 自然災害防護
検査対象１）大雨による警戒体制
資料名
・【回答】大雨による警戒体制発令時のパトロールについて 2023 年８月４日
・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（防災設備管理課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｕ１
・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（放射線安全課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｒ１
・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（発電課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｏ１・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（機械保修課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｍ１
・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（電気保修課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｅ１・構内排水路の排水能力と降雨実績の関係について 2023 年７月 20 日保修部土木建築課
・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（土木建築課）ＱＡ－11－32－Ｑ１－Ｃ１・志賀原子力発電所 警戒体制等対応手引（総務課）ＱＡ11－32－Ｑ１－Ｊ１
・大雨・洪水時のパトロール結果集約表［警戒体制］ パトロール実施日時 2023 年７月 12 日 ９：56～12：10
・大雨・洪水時のパトロール体制表[警戒体制] パトロール実施日時 2023 年７月 12日 ９：56～12：10 確認´23.7.12
・パトロール実施結果報告書 日時：2023 年７月 12 日（水）11：00～11：50 承認´
23.7.12・大雨・洪水・暴風・暴風雪警戒体制等パトロールチェックシート 点検日時：2023 年７月 12 日 10 時 50 分～11 時 50 分 確認´23.7.12

別添 1-4令和５年 10 月報告書（案）・パトロール実施結果 実施号機：１号機 実施日時：2023 年７月 12 日（水）10 時 00分～12 時 03 分 確認´23.7.13・パトロール実施結果 実施号機：２号機 実施日時：2023 年７月 12 日（水）９時 56 分～11 時 40 分 確認´23.7.13
・警戒体制等発令時のパトロール実施結果について 実施日時 2023 年７月 12 日
10：51～11：31 確認´23.7.12・パトロール実施結果報告書 種別 大雨・洪水 実施日 2023 年７月 12 日～2023
年７月 12 日 確認´23.7.12・気象事象時パトロール実施結果報告書 実施日時 2023 年７月 12 日 10：40～2023
年７月 12 日 12：00 確認´23.7.12
・パトロール等実施結果（大雨・洪水） 日時 2023 年７月 12 日（水）10：40～12：10
確認´23.7.12・志賀原子力発電所 自然災害対策細則 ＱＡ11－32－Ｑ１（７）BE0020 火災防護
検査項目 四半期検査
検査対象１）日本フェンオール製防爆型煙感知器の設置状況
資料名・日本フェンオール製防爆型煙感知器の不具合について 2023 年７月 20 日・コンディションレポートＣＲ番号 23－0338 共通 日本フェンオール製の防爆型煙感知器の不具合品の情報入手について 2023 年７月３日（８）BE0040 緊急時対応組織の維持
検査項目 緊急時対応組織の維持
検査対象
１）低レベル放射性廃棄物運搬時の固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーン異常への対応
資料名・事故・故障等対応マニュアル ＱＡ03－01
・低レベル放射性廃棄物（ＬＬＷ）の輸送について 2023 年９月８日
・低レベル放射性廃棄物輸送における固体体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーンの異常について 2023 年９月 12 日
・固体廃棄物貯蔵庫コンテナクレーン設置工事 主要部品取扱説明書（１／２） 2006
年 11 月 21 日（９）BE0050 緊急時対応の準備と保全検査項目 緊急時対応の準備と保全

別添 1-5令和５年 10 月報告書（案）

検査対象１）１号機 275kV 全停作業における保安措置
資料名・275kV 全停作業における緊急時の対応について 2023 年７月 20 日
・2023 年度第 18 回原子力発電保安運営委員会 275kV 全停作業における保安措置について
・運用管理指示書 碍子洗浄装置汚損検出器取替作業に伴う対応について 2023 年
７月 24 日・屋外開閉所給電操作票 ＱＡ15－Ｑ17 様式１・第１号機 起動変圧器停止・復旧に伴う所内電源切替手順書´23.8.03（10）BR0010 放射線被ばくの管理
検査項目 放射線被ばくの管理
検査対象
１）管理区域出入者遵守事項不徹底時の措置
資料名・コンディションレポートＣＲ番号 23－0447 １号機 廃棄物処理建屋 地下３階 北階
段室内におけるタバコの吸い殻発見について（気付き事項）
・１号機 廃棄物処理建屋 階段室内におけるタバコの吸い殻発見について 2023 年８月２日 放射線安全課
・志賀原子力発電所 放射線作業管理要領 ＱＡ14－06 別冊 放射線管理仕様書
・志賀原子力発電所 工事仕様書・購入仕様書作成細則 ＱＡ25－Ｑ１・１号機 スミヤろ紙分析結果 試料名 タバコの吸い殻 試料測定日時 2023 年７月31 日 08 時 53 分
・１号機 廃棄物処理建屋 階段室内におけるタバコの吸い殻発見について 2023 年８月３日 放射線安全課
２）１号機 ランドリーシャワードレン後置ろ過器点検
資料名
・１号機 ＬＳＤ後置ろ過器点検およびＬＳＤろ過器点検に係るご質問の回答 2023 年７月 13 日 放射線安全課、機械保修課
・志賀原子力発電所第１号機 ランドリ・シャワドレン系配管計装線図（１／２）
・志賀原子力発電所第１号機 液体・固体廃棄物処理系 系統設計仕様書 完成図書
・志賀原子力発電所第１号機 第２回工事計画認可申請範囲
・ＷＢＣ測定情報 測定日時 2023/07/07 13:34
・Ｓ／Ｂ Ｂ１Ｆ ＬＳＤ後置ろ過器点検に関するご質問の回答 2023 年７月 11 日 放射線安全課

別添 1-6令和５年 10 月報告書（案）・放射線作業環境測定報告書 １号ＬＳＤ後置ろ過器点検 2023 年７月４日（火）・放射線作業環境測定報告書 １号ＬＳＤ後置ろ過器点検 2023 年７月５日（水）・放射線作業承認通知書 作業件名 12307008 １号ＬＳＤ後置ろ過器点検 ´23.6.27
・放射線作業計画書兼申請書 作業件名 12307008 １号ＬＳＤ後置ろ過器点検
承認 ´23.6.27
・１号機 ７月５日（水）作業指示書／放射線防護・安全・ＱＣ指示書 工事・作業件
名 １号ＬＳＤ後置ろ過器点検
・志賀原子力発電所１号機 系統名 ランドリ・シャワドレン系 作業件名 ＬＳＤ後置ろ過器点検工事 2023 年度 工事要領書 2023 年６月１日（11）BR0070 放射性固体廃棄物等の管理検査項目 放射性固体廃棄物等の管理
検査対象
１）タービン保管庫の管理
資料名・不適合報告書（Ｎｏ．22－0602）「タービン保管庫の給気ファン２の異音について」に係る検査官ご質問に対する回答 2023.7.12 保修部 土木建築課
・志賀原子力発電所 第２号機 工事計画届出書本文及び添付書類 第１／１分冊
・志賀原子力発電所線量当量率等測定記録（自主測定分）（2023 年６月 22 日～2023 年６月 28 日）
・志賀原子力発電所放射線管理週報（2023 年６月 22 日～2023 年６月 28 日） ２号機・サーベイ記録 測定日時 2023/06/14 9:15～2023/06/14 9:30 測定場所 ２号タービン保管庫
・固体廃棄物貯蔵庫及びタービン保管庫の保管状況記録 承認´23.6.28
・放射性固体廃棄物管理要領 ＱＡ13－01
・不適合報告書（Ｎｏ．22－0602） ２号機タービン保管庫の給気ファン２の異音について・コンディションレポートＣＲ番号 22－1059 ２号機タービン保管庫内の給気ファン１の停止について
検査項目 事業所外運搬（Ａ型、ＩＰ型、Ｌ型輸送物）
検査対象１）低レベル放射性廃棄物の運搬
資料名
・放射性固体廃棄物管理要領 ＱＡ13－01
・低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体検査細則 ＱＡ13－01－Ｑ２

別添 1-7令和５年 10 月報告書（案）・低レベル放射性固体廃棄物埋設用廃棄体輸送細則 ＱＡ13－01－Ｑ３・志賀原子力発電所放射線計測器管理手引 ＱＡ15－Ｒ１
・廃棄体輸送容器仕立確認・線量当量率測定記録 2023 年５月 28 日
・対外説明資料 低レベル放射性廃棄物（ＬＬＷ）の輸送について 2023 年９月８日
・ＬＬＷ搬出に係るＤ／Ｙ放射線管理体制等について´23.9.08
・廃棄体の事業所外廃棄に係る運搬票 2023 年９月 13 日
・電離箱サーベイメータ点検・校正記録（緊急時対策用） 2023 年５月 12 日
・諸規制等連絡票 １－23－Ｒ－017（12）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目 半期検査
検査対象１）社内規定改訂内容の反映漏れ
資料名・ＱＭＳ文書 58 件の過去改訂内容一部反映漏れの質問回答について 2023 年８月 22日
・不適合報告書（Ｎｏ．23－0241）共通「仮置物品配置細則」の過去改訂内容の一部反映漏れ
・ＱＭＳ調査結果（ＣＲ「仮置物品配置細則の過去改訂内容の一部反映漏れ」（Ｎｏ．
23－0241）の是正）

２ チーム検査なし

別添 1-8