ハードウェア取扱説明書

UNC-RP07(A)AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.1
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP07-800A

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP07-800A（Ｖ－１．１）

日付

2018.3.1

変更内容
リリース初版

ご注意

本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。



本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。



本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/20

はじめにこのたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意z 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
z 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
z 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
z LAN伝送ラインや入出力ラインは高圧線や動力線と離してご使用ください。
z 誤配線はトラブルの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
z 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
z 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/20

保証について本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

z保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後１ヶ年とします。

z保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

z

有償修理
保証期間後の調査および修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障の修理および故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。

z

部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/20

目次
取扱説明書変更履歴..............................................................................................................................21

仕様概要 ..........................................................................................................................................62

ハードウェア概要............................................................................................................................62-1 システム接続図 ............................................................................................................................62-2 ハードウェア諸元 ........................................................................................................................732-2-1

外形寸法....................................................エラー! ブックマークが定義されていません。

2-2-2

機能、電気的特性 ................................................................................................................92-2-3

入力センサー、出力ランプ等の接続 .................................................................................112-2-4

LED表示...............................................................................................................................122-2-5

設定スイッチ .....................................................................................................................13設定 ...............................................................................................................................................133-1 設定準備 .....................................................................................................................................133-2 インターネット設定項目 ...........................................................................................................133-3 入出力設定項目 ..........................................................................................................................143-4 メール設定 .................................................................................................................................143-5 設定内容の初期化 ......................................................................................................................153-6 本製品の工場出荷時デフォルト設定値 .....................................................................................154

入力要因の仕様 .............................................................................................................................164-1 入力シーケンスについて ...........................................................................................................164-2 エッジ極性について...................................................................................................................175

れんら君型式一覧..........................................................................................................................176

トラブルシューティング ...............................................................................................................18パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています｡万が一、不足している物がありましたら､お買い求めの販売店にお問い合わせください｡
・本製品（1 台）
・AC アダプタ（1 個）（1 ヶ：製品が UNC-RP07A のときだけ同梱されています）・れんら君セットアップシート（1 部）
詳細を記したハードウェア取扱説明書、ソフトウェア取扱説明書は弊社ホームページに掲載されています。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html
参照ください。
5/20

1

仕様概要
・多忙なあなたの代わりに 24 時間大切なものをモニタするユニットです｡
・あらかじめ設定されたメッセージを発生したイベント（センサ検知等）により自動的にメールを送信しますので、万が一、異常が発生すれば、あなたの元へ設定されたメッセージが届きます｡
・既存の設備に取り付けることによって、設備のメンテナンス時期、異常などを自動送信しますので保守性を大幅に向上します｡また､簡易防犯等のシステム構築にも容易に活用できます｡
・SMTP 認証および SSL 認証のメールシステムに対応しています。（ただし Gmail、hotmailには対応していません。暗号ビットは 128 ビットまで対応しています）
・2

ハードウェア概要
2-1

システム接続図LAN

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ

ADSLﾙｰﾀｰ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続機 FTTHﾙｰﾀｰ
ﾀﾞｲﾔﾙｱｯﾌﾟﾙｰﾀｰ
等

本製品
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

無線LAN変換ｺﾝﾊﾞｰﾀLAN本製品

図 2-1

システム接続図

本製品は有線 LAN に接続します｡
本製品をインターネットに接続するためにはルーター等インターネット接続機器が別途必要になります｡メール機能をご利用になるためにはメール送受信用のメールアカウントが別途必要になります｡

6/20

2-2

ハードウェア諸元

2-2-1

外形寸法
設定ｽｲｯﾁ

入力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

RJ45ｺﾈｸﾀ
ﾛｯﾄｼｰﾙ(83) 35mmDINﾚｰﾙ取付時(79) 直接取付時

IN0V
NC
24V

MACｱﾄﾞﾚｽ
57

32.8

44.7

15.8
3.5

4.543219082

出力0STAT LED
PWR LED

R50.5(44.4)

入力1
入力03.7

端子台配列

端子台

READYﾘﾚｰ接点

LG RDY 24V0V（単位 mm）

図 2-2-1

UNC-RP07

外形寸法図
設定ｽｲｯﾁ

入力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

RJ45ｺﾈｸﾀ
ﾛｯﾄｼｰﾙ(83) 35mmDINﾚｰﾙ取付時

4321IN0VNC24V(79) 直接取付時
MACｱﾄﾞﾚｽ
5732.844.715.8
3.54.5出力ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ配列

90

入力1STAT LED
PWR LED

入力0READYﾘﾚｰ接点

3.5Φ3.5

端子台配列

R50.5(44.4)

OT0V
OT+24V82

出力043213.7

24V

3.5

Φ3.5

LG RDY 24V
端子台

図 2-2-2

UNC-RP07A

7/20

外形寸法図（単位 mm）

＊UNC-RP07 の場合、端子台の 24V,0V とコネクタの 24V,0V は内部でつながっています。
＊UNC-RP07A の場合、 AC アダプタの 24V,0V とコネクタの 24V,0V は内部でつながっています。
＊READY 接点はれんら君の CPU が正常動作時に 0V となります｡＊端子台の LG は 24V と 0V の中性点です。電気ノイズの影響が心配される場合はアースに接続してください。
＊入力コネ

型式

MPT 0.5/4-2.54

2ヶPHOENIX CONTACT社製； 0.14-0.5 ㎜2、AWG26-20

型式

MPT 0.5/4-2.54

1ヶPHOENIX CONTACT社製； 0.14-0.5 ㎜2、AWG26-20

クタ
出力コネクタ＊端子台の端子仕様は次の様になります｡

より線または圧着端子

圧着端子を使用されねじ

M3るときは M3 用の右図

締付ﾄﾙｸ(N･m)0.2～0.4

適 用 電 線zの寸法のものを使用
2

0.3～1.25 ㎜ 、[AWG22～16]

6.0mm
max.

結線方法

6.0mm
max.

圧着端子

端子仕様

してください。

本製品は単独でインターネットに接続できません。携帯電話等にメールを送信するためにはインターネット接続機器を別途ご用意ください｡

8/20

2-2-2機能、電気的特性

使 用 周 囲 温 度 0℃～+55℃
保存

温度 -20℃～+70℃

使用

湿度 35％～85％RH（結露なきこと）

雰

囲

気 腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと

電源

電

圧 DC24V±15％（安定化電源）

消費電力 2.2Wmax.（負荷消費電流を含まず）

重A量 約90g
Cアダプ

タ 定格AC100V

50/60HzR E A D Y 接 点 開 閉 容 量 50mA - DC30V
出 力 負 荷 容 量 100mA以下

最大入力AC240V：（UNC-RP07Aのみ）（オープンコレクタ出力）30V以下（AC/DCともに）（MOS FET リレー出力）

端 子 台 電 流 通 過 容 量 3Amax.（端子台の24V－24V間または0V－0V間）
耐ノイ

ズ 電源端子±2kV

伝送線±1kV（IEC61000-4-4 Level 3）

耐静電

気 接触/4kV (IEC61000-4-2 Level 2)
気中/8kV (IEC61000-4-2 Level 3)

絶縁

抵

抗 外部端子と外箱間

20MΩ以上AC1000V

耐

電圧 外部端子と外箱間

耐振

動 10～55Hz複振幅0.5mm (JIS C0040準拠)

耐衝撃 100m/s2

接1分間(JIS C0041準拠)

地 D種接地（旧 第3種接地）E t h e r n e t 規 格 Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3準拠
デ ー タ 転 送 速 度 10Mbps/100Mbps自動認識
Ethernetインターフェ RJ45コネクタ(10BASE-T,100BASE-TX) ストレートケーブル／クロスケーブル
イス 自動判別
通信

方式 Full/Half Duplex(自動切り替え)

ポート数 1ポート

ケ ー ブ ル サ ポ ー ト 10BASE-T
100BASE-TX

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ3,4または5

UTPまたはSTPケーブル

カテゴリ5(E)9/20（最長100m）（最長100m）

入出力回路
入力電流 5mA以上

入力回路

24V
内部回路

内部ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
3.3kΩ
入力回路

R e a d y 接 点 出 力 電 流 50mA以下
出力回路（ R e a d y 接 点 ）

50V以下

IN

（オープンコレクタ）

READY接点

内部回路

出力回路

出 力 接 点 出 力 電 流 100mA以下
出（力出 力回接 点30V以下（AC/DCともに）（MOS FET リレー出力）

路）

内部回路
出力回路

10/20

2-2-3

入力センサー、出力ランプ等の接続●入力コネクタについて
入力コネクタ 0、1 にはセンサーやスイッチ等を接続します｡

センサーは残電圧が 6V 以下のものをご使用ください｡

センサー等接続図●出力コネクタについて
出力コネクタにはランプ等を取り付けます｡出力部はドライ接点になっておりますので、外部負荷電源を用いてランプ等に電源を供給する必要があります｡
MOS FET リレー出力容量は100mA - DC30V / AC30V となります｡

ランプ等接続図

11/20

2-2-4

LED 表示

本製品正面の LED
ＬＥＤ

発光色、状態

意味

PWR

LED

緑点灯

正常

READY 接点

閉

PWR

LED

赤点灯

CPU 異常/IP アドレスの競 READY 接点

開合
メール送信、受信エラー
電源立ち上げ時
STAT

LED

消灯

状態監視解除

STAT

LED

緑点灯

状態監視中

STAT

LED

緑早い点滅

STAT

LED

緑緩やかな点滅

設定モード

ＬＥＤ

発光色、状態意味

入力 LEDOFF

センサーlow レベル入力なし

入力 LED

緑点灯

センサーlow レベル入力中

電子メール送信中（電子メールが登録済の時）

入力 LED

出力 LEDＬＥＤ

発光色、状態意味

出力 LEDOFF

OT+ - OT-接点

開

出力 LED

緑点灯

OT+ - OT-接点

閉

RJ45 コネクタ部 LED
LED（左）LED（右）

OFF

意味

電源 OFF／LAN 接続なし

橙点灯

Ethernet 接続あり
OFF

Ethernet 接続なし／電源 OFF

緑点灯

Ethernet 接続緑点滅

通信発生時

12/20

2-2-5

設定スイッチ

本製品は電源投入時、状態監視中設定で起動します。起動後、本製品背面の設定スイッチを押す
ことにより状態監視中および状態監視解除の状態変更ができます。正常動作中に設定スイッチを約 3 秒押せば状態が変更されます。状態監視解除の時は、コネクタ入力を受け付けません。

3

設定

本製品の設定は IE、Google Chrome や Firefox 等パソコンのブラウザソフトで行います。本製品
は IP アドレスの取得が DHCP 自動取得になっていますのでいきなりブラウザソフトでアクセスすることが出来ません。専用アプリケーションソフトであるれんら君管理ツールを使用してれんら君を検索後にブラウザソフトを立ち上げ設定します。
3-1

設定準備

れんら君管理ツールは弊社のホームページにあります。
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html
れんら君管理ツールを使ってれんら君を検索後、一覧表示にあるれんら君をクリックするとパソコンのブラウザソフトが自動で立ち上がりれんら君の設定ページが開きます。そこで各種設定を行います。詳細は設定ソフト取扱説明書を参考にしてください。
3-2

インターネット設定項目

本製品はインターネット設定をすることでメールの送受信が行えるようになります｡
設定項目は次のようになります｡＜インターネット設定項目＞
受信用メールアカウント名、受信用メールパスワード、送信用メールアカウント名、送信用メールパスワード、受信メールサーバー（POP3）、送信メールサーバー（SMTP）、プライマリ DNS サーバー、セカンダリ DNS サーバー、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、IP アドレス（設定アドレス）、ログインユーザー名、ログインパスワード注）本製品をインターネットに接続するためには、別途インターネットアクセスルーターが必要になります｡

13/20

3-3

入出力設定項目

本製品は入力設定をすることで、発生したイベント（センサ検知等）に応じて自動的にメールを送信します｡設定した入力要因を満たせば、その時の状況に応じて設定されたメールを送信します｡入力要因は、入力のエッジ極性および入力時間となります｡入力は 2 点装備しており、それぞれ独立して設定できます｡出力は 1 点で、入力のどちらかが入力要因を満たせば、出力を発生させます｡また、本製品がｺﾏﾝﾄﾞﾒｰﾙを受けとった場合も出力を発生させます｡
入力要因は入力コネクタ 1 つにつき[注意]、[復帰]の 2 つを登録できます｡また [注意]、[復帰]それぞれに 3 通メールを登録することができますので登録メール数は 1 入力あたり最大 6 通になります。

登録メール数：1 入力あたり注意、復帰それぞれ 3 通まで
登録メール本文総容量 ：1 メール英数文字 256 文字（全角 128 文字）まで

3-4

メール設定

入力要因が満たされた時、その時の状況に応じて設定されたメール送信させることができます｡
そして、入力要因 1 つに対しメールを最大 3 通登録することができます｡
送信メールはメールに応じて個別に登録できます｡
設定内容＜入力設定項目＞
入力条件（入力のエッジ極性および入力時間）＜送信メール設定＞
送信先、送信元、件名、本文
入力要因は 2 つ登録できますのでコネクタ入力 1 つにつき合計 6 通のメールが登録できます｡（コネクタ入力 2 つなので合計 12 通のメールが登録できます｡）
メールのタイムスタンプは送信メールがメールサーバーに受信された時間になります｡

14/20

3-5

設定内容の初期化

本製品に登録された設定内容を初期化（工場出荷状態）することができます。
初期化の方法は次のようになります。
①本製品背面の設定スイッチを、電源投入直後より押し続けることで STAT LED が点滅しますので一度押すのを止めます。
②設定スイッチを再度押します。
③約 3 秒間押していれば設定内容が初期化され本製品は自動的に再起動します。

3-6

本製品の工場出荷時デフォルト設定値

ネットワーク関連
IP アドレス

DHCP 自動取得

送信用メールアカ
ウント

サブネットマスク-

送信用メールパス
ワード

デフォルトゲート -POP3 サーバー

空白

POP3 ポート110

POP3 認証タイプ

POP3ウェイ
プライマリ DNS ア ドレス
セカンダリ DNS ア ドレス
SMTP サーバー

169.254.1.1

受 信 用 メ ー ル ア カ 空白
ウント

SMTP ポート

25

受 信 用 メ ー ル パ ス 空白
ワード

SMTP 認証タイプ
入出力要因関連

認証無し

Root パスワード（入力０、１、共通）

入力極性エッジ

LOW （立下りエッジ）

復帰出力

注意判定時間1秒

メール設定

復帰判定時間1秒

要因検出禁止時間100 秒

注意出力1秒

15/20

root

4

入力要因の仕様

入力要因は、エッジ極性および入力時間で設定します｡入力エッジ極性は立ち上がりエッジ入力および立ち下りエッジ入力があり、入力時間は、0 秒～65535 秒（約 18 時間 12 分）までの範囲で設定できます｡
4-1

入力シーケンスについて

入力シーケンス例を下図に示します｡
入力立ち下りｴｯｼﾞ極性時のｼｰｹﾝｽ

入力立ち上がりｴｯｼﾞ極性時のｼｰｹﾝｽ
端子電圧18V以上

入力

端子電圧18V以上

入力

6V以下

t1

出力

6V以下

t4

t1

出力

出力ﾊﾟﾀｰﾝ

t4

出力ﾊﾟﾀｰﾝ

入力要因（2 種類）
t1：注意判定時間

t4：復帰判定時間
図 4-1

入力シーケンス図

入力要因の設定項目は入力のエッジ極性および入力時間になり、入力のスキャンタイムは 10ms毎になります｡設定時間を過ぎたとき、そのタイミングで設定されたメールを送信します｡メールは 1 つの要因につき 3 件まで設定できます。入力要因は 2 つ登録できますのでコネクタ入力 1 つにつき合計 6 通のメールが登録できます｡（コネクタ入力 2 つなので合計 12 通のメールが登録できます｡）出力ﾊﾟﾀｰﾝは、注意発報から復帰発報まで出力を発生する場合や注意発報から設定時間の間、または復帰発報から設定時間まで出力させることもできます。

○入力エッジ極性：立ち上がエッジまたは立ち下がりエッジ○入力時間 t1～t4：範囲 0～65535 秒（約 18 時間 12 分）○メールの宛先：[注意]、[復帰]それぞれに 3 通まで
注）2 つのコネクタ入力はそれぞれ独立した設定です｡2 つのコネクタ入力を組み合わせた設定はできません。
○出力時間：範囲 1～65535 秒（約 18 時間 12 分）および 0 設定
注意出力時間設定を“0”にしたときは注意入力を検出している間 ON し続けます。復帰出力時間設定が“0”のときは復帰出力は行いません。

16/20

4-2

エッジ極性について

本製品の入力は立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジのどちらかを選ぶことができます｡
工場出荷時は立ち下がりエッジになっています。
立ち下がりエッジ
入力電流が 5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）になったとき、立ち下がりエッジ入力が入ったとみなし入力の LED が点灯します。
立ち上がりエッジ
通常で入力電流が 5mA 以上（端子電圧が 6V 以下）であり、入力が OFF になり入力電流が 2mA 以下（端子電圧が 18V 以上）になったときに立ち上がりエッジ入力が入ったとみなします｡
この時の入力 LED の状態は通常が点灯、立ち上がりエッジ入力が入ったとき消灯となります｡

5れんら君型式一覧

型式

特徴

UNC-RP07

標準タイプです｡
電源端子は端子台になります｡
MOS FET リレー出力を搭載しています。

UNC-RP07A

電源が AC アダプタタイプです｡
MOS FET リレー出力を搭載しています。

17/20

6トラブルシューティング
まず次のことを確認してください。
(1) 本製品のPWR_LEDが点灯していること。
(2) 本製品の電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。
(3) 配線、接続が確実であること。
(4) IPアドレス設定が正確であること、重複していないこと。
以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。
症状別チェックリスト
症状チェック項目

LANコネクタのLEDが消灯したま • LANケーブルが正しく接続されているか。
• 電源が投入されているか。
ま変化しない。
PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタのLEDが点灯または • 本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じ点滅しているが、PWR LEDが赤点ネットワーク内に接続されていないか。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
滅している。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。
センサー信号を入力しているがメールが送信されない。

• STAT LEDが緑点灯していないか。
• 入力LEDが点灯するか。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
• メール設定やネットワーク設定が正しいか。

LED表示は正しいが、パソコンか • ファイヤウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないられんら君が確認できない。
か。
• Pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
Pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、ファイヤウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアドレスのネットワーク部の不一致などが考えられます。
• LANケーブルが正しく配線されているか。
• 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブルにノイズ対策を行ってください。

18/20

19/20商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代)● NKE ホームページ ： http://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2018 NKE Corporation
20/20

FAX 075-934-8746