ずっと使うものだから、トップメーカーならではの安心を。
ニチコンは、家庭用蓄電システムの累積販売台数、国内No.1 ※ 。
「 電気を蓄え、上手につかうテクノロジー」のトップメーカーとして常に「この先も価値の続くもの」をご提案してきました。
地球規模の環境問題、日本のエネルギー問題から、家族の未来まで考えて、蓄電システムを開発しています。
※2020年8月現在、ニチコン調べ。

型
外形寸法
質 量

蓄電ユニット自立出力定格インバータ変換方式
主回路方式

定格出力可能時間

スイッチング方式
絶縁方式
冷却方式
自立出力時
系統連系時

本体 設置場所：屋外
室内リモコン 設置場所：屋内
希望小売価格（税抜）2012年の初出荷以来、約79,000台を販売しているトップメーカー（2020年6月現在）

2

2.0〜16.6kWhという業界随一の幅広い商品ラインアップ

国内 No.1
Point

国内の幅広い太陽光発電

Point
Point

3 システムや燃料電池とも接続可能
4

Point

大手ハウスメーカー様や住宅建材・太陽光発電の商社様、販売店様に多く採用

ESS-U2M1（11.1 kWh）
W 1060 × H 1250 × D 300 mm（突起部含まず）
W 170 × H 140 × D 23.1 mm
182 kg
320 g
リチウムイオン蓄電池
11.１kWh9.4 kWh（JEM1511による）1モジュール当り8直列1並列、全4モジュール直列構成
DC 117.8 V（入力電圧範囲：DC99.2 V 〜 132.8 V）
2.0 kW ± 5 %AC 202 V（単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式）
AC 202 V ± 20 V / 50 または 60 Hz
VCCIクラスB準拠
2.0 kVA ± 5 %最大 20 A
101V(単相2線式)
単相 2 線式
50 または 60 Hz
連系運転時：自励式電圧型電流制御方式
自立運転時：自励式電圧型電圧制御方式
正弦波 PWM 方式
非絶縁トランスレス方式
強制空冷方式
110分
200分
設置可能温度範囲 −10℃〜40℃
運転可能温度範囲 −10℃〜40℃※3
運転可能温度範囲 0℃〜40℃￥3,200,000

Point

2020.10

5

ネットワーク＆見守りサービス
対応で安心もしっかり

6

安心の長期保証と充実のアフターメンテナンス体制

7系統連系（JET）認証取得、ECHONET Lite搭載

製 品 構 成ユニット（外形寸法 単位：mm）
蓄電ユニット ESS-U2M11060

コストパフォーマンスに優れた大容量・単機能蓄電システム

室内リモコン ESS-R3（屋外設置）（付属・壁掛け用）

300

170

23.1

1250

系統連系運転時定格

蓄電ユニットリモコン
蓄電ユニットリモコン
電池種類
蓄電池容量※1
蓄電池初期実効容量※2
電池構成
定格電圧
定格出力
定格出力電圧
出力電圧範囲/定格周波数
不要輻射
最大出力
出力電流
定格出力電圧出力電気方式
定格出力周波数

Point

1140

蓄電池定格番Point

家庭用蓄電システムの累積販売台数※施工には、上記蓄電ユニットおよび室内リモコン（本体付属）以外に、指定の分電盤やCTケーブルなどのオプションが必要です。詳しくは販売店や工事業者にご相談ください。

システムについての認証

蓄電池についての認証系統連系についての認証

エコーネットLiteについてのAIF認証■ オプションリスト
オプション種類
蓄電ケーブルセット

リモコンケーブル
分電盤
その他オプション品 名
蓄電ＣＴケーブルセット 20m
蓄電ＣＴケーブルセット 30m
蓄電ＣＴケーブルセット 40m
リモコンケーブル 20m
リモコンケーブル 40m
分電盤（推奨品）※4
日除け板
自動切替ボックス
CTセンサー（φ24）

型 番
ESS-C12ESS-C13
ESS-C14
ESS-R22
ESS-R24
G51436-R/CH-H5178-1-C1-R
ESS-H2
ESS-B4
ESS-CT20

希望小売価格（税抜）¥21,000¥29,000¥39,000¥6,000¥13,000¥98,000/¥98,000¥198,000¥260,000¥10,000

電 気を蓄える 、という
防 災 を始めませんか。

ホーム・パワー・ステーション※1 蓄電池容量は単電池（セル）の容量合計を示します。
※2 使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。
この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境（温度等）により異なります。
※3 北海道ではご使用できません。
※4 保証期間は1年間です。
※商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。

単機能蓄電システム（屋外設置タイプ）

使用上のご注意： ご使用される前には、取扱説明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

●購入時に補助金の交付を受けた方は設置時から一定期間の使用が義務付けられる場合があり、その間は本製品を適正にご使用していただく必要があります。期間内に修理が必要になった場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。●蓄電池からの放電中の動作について 電力会社との取り決めにより、放電中に微量電力を買電しています。蓄電池に蓄えた電力は太陽光発電システムと異なり、送電線へ電力を逆流させない決まりとなっています。
このため、本製品ではご家庭のご使用電力より約30W少なく放電することにより、取り決めを担保しています。●蓄電池のメンテナンスモードについて蓄電システムの性能維持のために、年1回（6月）自動でメンテナンスモードを実行します。
メンテナンスモードとは、蓄電池を自動的に点検するモードです。
ご家庭の消費電力量が少ない場合は、一日でメンテナンスモードが終了しないことがあります。
メンテナンスモードは蓄電池の性能を維持するために必要な機能です。
また、メンテナンスモード時には100W以上消費する家電製品を接続して動作させてください。●装置の近くでテレビやラジオなどを使用する場合は、テレビの画面が乱れたり、ラジオに雑音が入ることがあります。3m以上離してご使用ください。受信している電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。
●非常時兼用コンセントには、途中で電源が切れると困る家電製品は接続しないでください。夜間や曇りなどで発電電力または蓄電池の電力が不足すると装置は停止し、家電製品の電源が切れます。大切なデータの入ったパソコン等、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。
また、一度に多くの機器をご使用になると保護のために出力が頻繁に停止し、機器の故障の原因となることがあります。
ポンプやモーターなど起動時に大きな電力を必要とするものは使用しないでください。●燃料電池、V2Hシステムを併設する場合は、設置・接続方法などを販売店へお問い合わせください。●併設する太陽光システムに制約がある場合（メーカー、型番、容量）があります。●近隣にアマチュア無線局がある場合、電波受信に影響を与える可能性がありますので、事前に販売店にご相談ください。

設置場所について： 場所には設置できません。
蓄電ユニットは次のような●標高1500mより高いところ ●岩礁隣接地域 ●重塩害地域●揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ●振動、衝撃の影響が大きいところ ●油蒸気のあるところ●浸水のおそれがあるところ ●電界の影響が大きいところ●風通しが悪いところ ●販売会社で決められていないところ●結露および氷結のあるところ※動作範囲温度以外では動作を停止します。

安全に関するご注意●本機を正しくお使いいただくため、ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みください。
ご不明な点は予めお買い上げの販売店または工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。●電気工事などが必要です。電気工事については有資格者による施工が義務付けられています。販売店とご相談ください。 ●アースが必ず必要です。電気工事のあとにアースが取り付けられていることを確認してください。 ●生命に関わる機器（医療機器等）など、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。 ●本機を本来用途以外に使用することは危険ですので行わないでください。 ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、充電中、給電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合があります。
詳細は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。

販売店

大容量

11.1
kWh

「もしもに」備えて3.3
kWh常時確保※※工場出荷時の設定です。

h t t p s : / / w w w. n i c h i c o n . c o . j p /0120-215-086（フリーダイヤル）e-mail: info-ess@nichicon.com

CAT.6200-U2M1-c AD.2020J.10C

高まる災 害 不 安 に 、「 常 に 電 気を蓄えておける」という安 心を。
電 気 の「 家 産 家 消 」も 目 指 せ る 、
コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス に 優 れ た 大 容 量・単 機 能 蓄 電 シ ス テ ム

業界最大クラス の大容量

約※1

蓄電容量11.1kWhで、「もしも」の停電時にはしっかり電気を供給。

7時間分 の電気を常に蓄えておける※2

蓄電容量の30%にあたる3.3kWh分を非常時のために常に蓄えておくことが可能。
いつ停電が発生しても、蓄電しておいた最大約7時間分の電気がすぐ使えて安心です。

下記のように標準的な家電を最大約24時間 ※2使用できます。
また、「 いつも」の節電にも活用でき、太陽光発電と組み合わせて電気の「家産家消」を目指すことも可能です。

普段のくらしで有効に活用。

家庭における家電の使用例
TV

9 時間

0.585 kWh

照明

7 時間

0.28 kWh

スマホ・タブレット

2 時間

0.09 kWh

ルーター

24 時間

0.36 kWh

冷蔵庫

24 時間

1.2 kWh

エアコン（100V）

21 時間

6.3 kWh

0.5 時間0.45 kWhIH 調理器（100V）
12 時

6時

18 時

70%
30%

5 年の保証延長サービス

プラス0時

これだけ使っても約

9.3kWh

11.1

蓄電システムの本体保証期間を5年延長。無償保証期間（10年）を含め、

2

※3

kWh

ご購入から最大15年にわたって蓄電システム本体を保証します。

kVA

本体保証

ご購入時から15年保証※4

各種補助金対象

自立出力10年

南側設置対応※5

10年無償保証

無償保証「毎ESS-U2M1

自家消費を優先した運転モード

経済モード

ESS-R3

充電/放電量の確認や運転モードの切り換えができる
5インチカラー液晶のタッチパネル式室内リモコン付属

売電を優先した運転モード

深夜料金でお得！

売電できてお得！

あらかじめ災害に備える「気象警報対応運転サービス」

放電
ピーク時に利用

余剰分は電力使用量

充電 ※6

ピーク時に利用たっぷり充電

深夜

朝!

対象となる
気象警報

見守り安心
サーバー

暴風
洪水
暴風雪

24時間見守る安心サポート、将来の機能拡張にも対応

インターネット

気象庁が気象警報を発令

見守りサーバー経由で、自動的に蓄電システムを満充電

高潮
大雪

大雨

電力使用量

売電※8

太陽光発電量

お住まいの地域に気象警報が発令されたら、自動で蓄電システムを満充電にして停電に備えることができます。

※事前確認書で見守りサービスおよび本サービスに加入いただいた方が対象です。

大雨警報

余剰分は安い深夜料金でプラス5年保証延長（無料※）

日の節電」も、「しっかり売電」も、叶えます
グリーンモードに対応（有償）

ご購入時に「保証延長サービス（有償）」にお申し込みいただくと、「もしも」に備えて大 容 量

停電に備えて常に蓄えておける。
（工場出荷時設定）

太陽光発電量電気を買わなくて済む時間帯※7放電時間帯

昼

夕

電気を買わなくて済む時間帯※7

電力購入
深夜

昼間、太陽光で発電した電気を蓄えて、夜間や朝夕の電力使用ピーク時に有効活用。電気代の節約が可能です。
※グリーンモードも深夜電力を充電することが可能です。

深夜

朝

電力購入

昼

夕

深夜

夜間に安い深夜料金の電気を蓄えておき、朝夕の電力使用ピーク時に活用。太陽光で発電した電気の余剰分はすべて売電するモードです。

室内リモコンをネットワークに接続すれば、蓄電システムの状態を24時間サーバーで分析。

多 彩な太陽光発電と連携、システム併設も可能

メンテナンスを行ったり、新しいファームウェアをダウンロードするなど、常に安全を見守ります。
また、将来的にスマートメーターと接続し、HEMSの代わりとなってデマンドレスポンスに対応したり、街や地域ごとに電力をマネジメントするバーチャルパワープラント（VPP：仮想発電所）

国内外の幅広い太陽光発電システムと連携できます。の役割を担うことも可能となります。

また、ニチコンのV2Hシステムや他社製のエコキュートやエネファームとの併設も可能です。

本体

太陽光発電E V

見守り安心
サーバー

V2H システム

蓄電システムリモコンルーター※9※1 住宅用定置型単機能蓄電システムにおいて。2020年8月現在、ニチコン調べ。 ※2 電力使用可能時間は平均的な家庭における使用電力試算値であり、保証値ではありません。 ※3 充電可能容量50％以上を、設置から10年保証。室内リモコンは5年保証、分電盤は1年保証です。 ※4 詳しくは、販売店にお問い合わせ頂くか、一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）のホームページをご参照ください。
（https://sii.or.jp/） ※5 南側設置の場合は、オプションの日除け板が必要です。 ※6 満充電後の余剰分は売電します。 ※7 ご家庭での電気使用量によって異なります。 ※8 売電価格は年度毎に決まりますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。 ※9 ルーターからインターネットへの接続は、お客さまのネットワーク環境を利用します。