据付工事説明書

施工業者様用電子式
全館空気清浄ユニット
EP BMF 11J（ A C100 V ）もくじ
1. 安全上のご注意

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

2. 付属品の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3. 各部の名称と寸法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
4. 据付場所の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
5. 据付工事について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
1. 電子式全館空気清浄ユニットの取り付け ・・・・7
2. 埋込表示スイッチの施工と結線 ・・・・・・・・・・１1
3. フィルタ保護板の取り外し ・・・・・・・・・・・・・・・・１2
6. 試運転前の準備と試運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１4
1. 電子式集塵フィルタの確認 ・・・・・・・・・・・・・・・１4●この製品の性能と安全性を確保するためにこの据付工事説明書をよくお読みいただき手順通りに正しく据え付けてください。
●この製品の配線工事は、電気工事の資格のある人が行ってください。

警 告・
注 意・
●この説明書に出てくる＜据付工事上のご注意＞は、据付工事をする上で重要な内容が記載されていますので、注意深く読み、よく理解してから作業してください。

2. 試運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１7
3.. 運転ランプ表示の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１8
7. お引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

1 安全上のご注意
ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

ここに示した注意事項は、据付工事をする人やお使いになる人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただきたい内容を記載しています。
誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

絵表示の意味について必ず指示に従ってください。

アース線接続

分解禁止

絶対に行わないでください。
禁止

必ずアース線を接続してください。

分解しないでください。

触れないでください。
接触禁止

警告

禁止

次の場所には設置しないでください。

電源は交流 100V で使用してください。

・可燃 性ガス、引火性ガス、爆 発 性ガス、腐食性ガスのある場所。
・可燃性粉じん、導電性粉じんのある場所。
・「火気厳禁」と指定されている場所。
・オイルミストの発生する場所。
・金属製のほこりが発生する場所。
・水蒸気の発生する場所。
・雨水や水などが、かかるおそれのある場所。
・据付強度の低い建物。
・燃えやすいものの近く。
・塩分のある場所。

火災・感電・けがのおそれがあります。

本製品の据付工事は、不安定な足場で作業しないでください。
禁止

このような場所に設置すると、火災・感電のおそれがあります。

本製品の配線工事は、電気工事の資格のある人が行ってください。
火災・感電のおそれがあります。

1

転落やけがのおそれがあります。

本製品や配線に水をかけないでください。
禁止

火災・感電・けがのおそれがあります。

ぬれた手で本製品の主電源スイッチや電源線に触れないでください。
接触禁止

火災・感電・けがのおそれがあります。

アースを、ガス管・避雷針・電話線・水道管などに接続しないでください。
禁止

分解や修理・改造は絶対にしないでください。

アースを D 種設置工事に基づいて確実に取り付けしてください。
火災・感電のおそれがあります。

火災・感電・落雷・爆発のおそれがあります。

分解禁止

火災・感電のおそれがあります。

吸 込口のそばで、可燃性ガスを使用したスプレーを使わないでください。

電源接続は確実に行ってください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

火災・やけど・けがのおそれがあります。

長期間使用しないときは、必ず分電盤ブレーカーを切ってください。

据付工事の際は、必ず主電源スイッ
チを切ってください。

絶縁劣化による火災や漏電・感電のおそれがあります。

感電・けがのおそれがあります。

電子式集塵フィルタを外して使用しないでください。

据付工事の際は、指輪・ブレスレッド・腕時計・ネックレスなどん装身具を外してください。

製品内部に異物が入り、火災・感電・けがのおそれがあります。

感電・けがのおそれがあります。

異常や異音・異臭が発生したときは、直ちに使用を中止してください。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナーなど）を本製品の近くに置かないでください。

火災・感電・けがのおそれがあります。
禁止

火災・やけど・けがのおそれがあります。

吸込口や吹出口に異物を入れないでください。
液体・粉末状のもの・金属片などの異物を入れないでください。
火災・感電のおそれがあります。

本製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
禁止

ラベルには、安全上の注意が記載されていますので、これをはがしてしまうと、火災・感電・けがのおそれがあります。

下記の使用条件を超える地域、環境には取り付けないでください。
・通気気流温度
４〜５０℃
・設置周囲温度
０〜４０℃
・許容湿度
８０%RH ※ただし結露なきこと火災・感電のおそれがあります。

2安全上のご注意（つづき）

警告
据付工事の際は、必ず全館空調の運転を停止してください。

据付工事の際は、メンテパネル・フィルタ等を落下させないでください。

感電・けがのおそれがあります。

火災・感電・けがのおそれがあります。

注意
据付工事の際にメンテパネル・フィルタ等に指を入れないでください。
けがのおそれがあります。

本製品の近くに精密機器を置かないでください。
禁止

お願い
吸込口や吹出口を、ものでふさがないでください。
集じん効果が低くなり、故障・破損の原因になります。

3

精密機器の故障のおそれがあります。

2 付属品の確認
電子式全館空気清浄ユニット（重量 約 15.0kg）
型式 EPBMF11J(AC100V)
付属品は電子式全館空気清浄ユニットと別梱包になっています。

付属品
電子式全館空気清浄ユニット（EPBMF11J)用スイッチセット
型式 EPBMF-SWS
埋込表示スイッチ㟁ࠉ※࣓ࣥࢸࢼࣥࢫྲྀ௜ᯟ㸯ࢫ࢖ࢵࢳࣉ࣮ࣞࢺ
㸦໬⢝ࣉ࣮ࣞࢺ㸯㸧㸦ࣉ࣮ࣞࢺᯟ㸯㸧ࡣࡉࡳ㔠ල㸦ࡣࡉࡳ㔠ල㸯㸧㸦࣎ࢵࢡࢫࡡࡌ㸰㸧ࢫ࢖ࢵࢳࣇ࢙࣮ࢫ㸯ࢫ࢖ࢵࢳ㸯

お手入れブラシ

取 扱 説明書のご 案内（保証書）ࢫ࢖ࢵࢳࣁࣥࢻࣝ㸯

埋込表示スイッチ施工要領書

スイッチ中継ハーネス（10m）

据付工事説明書のご案内（本冊子）

現場手配部材●木ネジ 全ネジタイプ（φ5.5 長さ 35mm 程度） 6 本［本体用］●電源ケーブル（V VF 1.6mm 3 芯）
［本体 AC100V 電源接続用］

4

３ 各部の名称と寸法
EPBMF11J（ 100V）（重量 約 15.0kg）

１９９

３１６.４

上面
埋込表示スイッチへ（付属：中継ハーネスと接続）

電源引き込み穴

３７７.６
主電源スイッチ

３５７.６
外装ラッチ

端子台カバー
アフターフィルタ

外装ラッチ

結線

１．電気工事の資格のある方が工事を行ってください。
２．電気工事の前に電源プラグをコンセントから抜いてください。
３．電源プラグは、ブレーカを通したＡＣ１００Ｖのコンセントに接続してください。

㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈

壁スイッチ
１２
３４５

本体

黒黄

黒
黄
赤
緑
白

赤
緑
白
青
茶

青
茶

４．アースは、アース付きコンセントまたは付属の電源アダプタを使用してアース端子に接続してください。
５．壁スイッチへの配線は付属の中継線を使用してください。

㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ
〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ

２５０㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

６４６㸿㹇㹐ࠉ㹄㹊㹍㹕㸿㹇㹐ࠉ㹄㹊㹍㹕

８０２５０㸿㹇㹐ࠉ㹄㹊㹍㹕6- Φ６（固定穴）

正面

メンテパネル

側面

電子式集塵フィルタ（本体内部）

背面
単位 :mm

埋込表 示スイッチ

スイッチ中継ハーネス（約 10m）
ቨࡢ✰࠶ࡅᑍἲ

本体へ（付属：中継ハーネスと接続 )㟁ࠉ※㸷㸳㸩㸶㸫㸮

㸯㸰㸮࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ

㸳㸯㸩㸶
㸫㸮

㸵㸮

5㸯㸯

㸱㸳

４ 据付場所の確認
据付場所は、下記のような場所を選んでください●本製品の据え付けに、十分耐えられる強度のある場所。
●吸込口や吹出口に障害物がない場所。
●高周波を発生する機器や、精密機器がない場所。
●下図のスペースが確保できる場所。

電子式全館空気清浄ユニットの周囲には施工、点検、清掃のために下記の寸法以上の空間が必要です。
（下図の寸法が確保されませんと、施工、点検、清掃ができない場合があります）
据付工事が完了したら、電子式集塵フィルタが取り出しできることを確認してください。
12 ページの 6. 試運転前の準備と試運転の「1. 電子式集塵フィルタの確認」を参照してくさい。

以上
m０m
５３背面

１００mm以上

６５０mm以上

縦向き設置

３７０mm以上

床面から5０mm以上

６５０mm以上

メンテナンス時
電子式集塵フィルタ
取り出し必要スペース

上m以０m
３５３７０mm以
上上向き設置

メンテナンス時
電子式集塵フィルタ
取り出し必要スペース

背面

１００mm以上
6

５ 据付工事について警告
据付工事や配線工事の際は、下記のことに注意してください。火災・感電・けがのおそれがあります。
・配線工事は、電気工事の資格のある方が行ってください。
・配線工事・据付工事の際は、必ず主電源スイッチを切って行ってください。
・配線工事・据付工事の際は、指輪・ブレスレッド・腕時計・ネックレスなどの装身具を外してください。
・アースは、D 種接地工事に基づいて確実に取り付けしてください。
・配線工事前に、必ず電源を遮断してください。
・本製品の電源としてAC100V 50/60Hz を用意してください。
・メンテパネル・フィルタ等を落下させないでください。落下によって変形した状態で、メンテパネル・フィルタ等を本体に取り付けないでください。

1. 電子式全館空気清浄ユニットの取り付け＜据付工事上のご注意＞●固定用ねじは、現場手配になっています。
●本体の取り付け枠は、15.0kg 以上の荷重に耐えられるようにしてください。
縦向き・上向き設置取り付け穴位置・寸法（横向き設置の場合は９０度回転させてください。
）
参考：本体の取り付け前に電子式集塵フィルタを外す事により本体重量が軽くなるため、取り付けしやすくなります。
12 ページの 6. 試運転前の準備と試運転の「1. 電子式集塵フィルタの確認」を参照し電子式集塵フィルタを取り外してください。
本体の取り付け後は電子式集塵フィルタを元どおりにセットしてください。

３７７.６
３５７.６
３１６.４

㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽ
ᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

２５０６４６６５５

２５０３２５

木枠８０

木枠

7

単位 :mm1. 本体背面の端子台カバーのネジを 2 本外して端子台カバーを外してください。

端子台

端子台カバーネジ 2 本外す

2. 電源ケーブル（現地手配）を木枠の中を通して端子台の近くまで引き込んでください。
電源ケーブルは VVF 1.6mm 3 芯を使用してください。
電源ケーブルの剥き寸法は下図を参考にしてください。

１０８５電源ケーブル（現場手配）

木枠8

据付工事について（つづき）

3. 電源ケーブルを、図のように端子台に接続してください。
端子台へ電源ケーブルを接続後、端子台横のケーブルクランプで電源ケーブルを固定してください。
●電源ケーブルの接続は、図を参考にして接続してください。
●電源ケーブルは、現場手配になっています。

㸯㸮㸮㹔

㹊

㹌

電源ケーブル（現場手配）

ケーブルクランプ

端子台電源ケーブル（現場手配）

4. 端子台カバーを元どおりに取り付けてください。

端子台カバーネジ 2 本取付ける

9

5. 固定穴のφ 6 穴 6 ヶ所を使用し木ネジ 全ネジタイプ（φ５.5 長さ 35mm 程度）（ 現場手配 /6 本）で確実に固定してください。

固定穴

木ネジ全ネジタイプ（φ５.5 長さ 35mm 程度）（現場手配 /6 本）

縦向き取り付け木ネジ全ネジタイプ
固定穴（φ５.5 長さ 35mm 程度）（現場手配 /6 本）

上向き取り付け10

据付工事について（つづき）

2. 埋込表示スイッチの施工と結線㸺᪋ᕤ᪉ἲ㸼㸦௨ୗࡢᡭ㡰࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚᪋ᕤࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧ୖ▮༳ୖ▮༳࣎ࢵࢡࢫࡡࡌྲྀ௜ᯟ㟁ࠉ※࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࣉ࣮ࣞࢺᯟቨ
ࡣࡉࡳ㔠ලձࢫ࢖ࢵࢳࣉ࣮ࣞࢺࡢࡡࡌࡢ௜࠸࡚࠸ࡿࣉ࣮ࣞࢺᯟ࡜
ྲྀ௜ᯟࢆࡡࡌ࡛ᅛᐃࡋࡲࡍࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊࡩࡓࡘࡢ㒊ᮦࡢୖ▮༳ࡢ᪉ྥࢆᥞ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

յࢫ࢖ࢵࢳࣇ࢙࣮ࢫࢆྲྀ௜ᯟ࡟ࡣࡵ㎸ࡳࡲࡍࠋճྲྀ௜ᯟ࡜ࡣࡉࡳ㔠ල࡛ቨࢆᣳࡳୖୗ㸰⟠ᡤࢆ࣎ࢵࢡࢫࡡࡌ࡛ᅛᐃࡋࡲࡍࠋ
㟁ࠉ※࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢫ࢖ࢵࢳࣇ࢙࣮ࢫࢫ࢖ࢵࢳࣁࣥࢻࣝࢥࢿࢡࢱ᥋⥆ࢫ࢖ࢵࢳᮏయ࠿ࡽࡢࣁ࣮ࢿࢫࢥࢿࢡࢱ᥋⥆ࢫ࢖ࢵࢳղࢫ࢖ࢵࢳࢆྲྀࡾ௜ࡅᯟ࡟ࡣࡵ㎸ࡳࡲࡍࠋմࢫ࢖ࢵࢳࣇ࢙࣮ࢫࡢ㸰㹎ࢥࢿࢡࢱ࡜ࢫ࢖ࢵࢳࡢࢥࢿࢡࢱࢆ᥋⥆ࡋࠊࢫ࢖ࢵࢳࣇ࢙࣮ࢫࡢ㸵㹎ࢥࢿࢡࢱࢆ
ྲྀ௜ᯟࡢෆഃ࡟㏻ࡋࠊᮏయ࠿ࡽࡢ୰⥅⥺ࡢࢥࢿࢡࢱ࡜᥋⥆ࡋࡲࡍࠋնࢫ࢖ࢵࢳࣁࣥࢻࣝࢆࢫ࢖ࢵࢳ࡟ࡣࡵ㎸ࡳࡲࡍࠋ໬⢝ࣉ࣮ࣞࢺ㟁ࠉ※࣓ࣥࢸࢼࣥࢫշ໬⢝ࣉ࣮ࣞࢺࢆࣉ࣮ࣞࢺᯟ࡟ࡣࡵ㎸ࡳࡲࡍࠋお願い
結 線 終 了 後、 電 源 を 入 れ る 前 に 再 度、 結 線 が間違っていないか確認してください。

11

3. フィルタ保護板の取り外し

警告
メンテパネルを取り扱う際は、下記に十分注意してください。
・手袋を着用してください。
・落下させないでください。
・落下によって変形した状態で、メンテパネルを本体に取り付けないでください。
火災・感電・けがのおそれがあります。

フィルタ保護板

メンテパネルを取り外します
手順 1 メンテパネルを抑えながら、左右の外装ラッチを解除します。

手順 2 メンテパネルを手前側に少し倒して上方向に引き上げて取り外します。

②①メンテパネル

12

据付工事について（つづき）

手順 3 フィルタ保護板を手前側に引き出して取り外します。

フィルタ保護板

メンテパネルを元に戻します
手順 1 メンテパネルを手前の溝に入れて、本体側にセットしてください。

②①

メンテパネルを手前の溝に入れる

手順 2 メンテパネルを抑えながら左右の外装ラッチをロックします。

13

６ 試運転前の準備と試運転
警告
メンテパネルを取り扱う際は、下記に十分注意してください。火災・感電・けがのおそれがあります。
・手袋を着用してください。
・落下させないでください。
・落下によって変形した状態で、メンテパネルを本体に取り付けないでください。
電子式集塵フィルタの確認および試運転の際は、下記のことに注意してください。
火災・感電・けがのおそれがあります。
・取り外し・取り付けする前に、必ず主電源スイッチを切ってください。
・作業では手袋を着用してください。
・落下させないでください。落下によって変形した状態で、電子式集塵フィルタを本体に取り付けないでください。

お願い
電子式集塵フィルタの（前面）イオン化線部分と（後面）金あみ部分は、持たないでください。
変形して故障するおそれがあります。

1. 電子式集塵フィルタの確認
1. メンテパネルを抑えながら、左右の外装ラッチを解除します。

2. メンテパネルを手前側に少し倒して上方向に引き上げて取り外します。

②①

メンテパネル14

試運転前の準備と試運転（つづき）

縦向き設置

上向き設置

3. 電子式集塵フィルタ（約５.5k g/ 個）の取っ手を持って手前側に傾けます。

3. 電子式集塵フィルタ（約５.5kg/ 個）の取っ手を持って上方向に引き上げて、主電源スイッチ側にずらして、電子式集塵フィルタを外装ラッチが付いている板の折りに載せます。

①②
外装ラッチ

取っ手

主電源スイッチ

取っ手
この折り部 分に電子式 集 塵フィルタを載せる（前面）
イオン化線部分（触らない）

4. 電子式集塵フィルタの枠部を持って取り出します。

4. 電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持って取り出します。
取っ手

（後面）
金あみ部分
（触らない）

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）

15

（後面）
金あみ部分
（触らない）

縦向き設置

上向き設置

5. 電子式集塵フィルタが取り外しできる事を確認した

5. 電子式集塵フィルタが取り外しできる事を確認した

ら、電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持ち、本ら、電子式集塵フィルタの枠部や取っ手を持ち、本体の元の位置にセットします。

体の元の位置にセットします。

電子式集塵フィルタの向きは接点部が主電源スイッ

電子式集塵フィルタの向きは接点部が主電源スイッ

チ側で 枠部 側面の矢印方向が奥向きになるようにチ側で 枠部 側面の矢印方向が下向きになるようにセットしてください。

セットしてください。

（後面）
金あみ部分
（触らない）

接点部

主電源スイッチ

電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）

接点部

取っ手
電子式集塵フィルタ（枠部を持つ）（前面）
イオン化線部分（触らない）（後面）
金あみ部分（触らない）

取っ手（前面）
イオン化線部分（触らない）

主電源スイッチ

矢印（奥向き）6. メンテパネルを手前の溝に入れて、本体側にセットしてください。

矢印（下向き）6. メンテパネルを手前の溝に入れて、本体側にセットしてください。

②

メンテパネルを手前の溝に入れる①②①
メンテパネルを手前の溝に入れる

7. メンテパネルを抑えながら左右の外装ラッチをロックします。

お願い
電子式集塵フィルタが正常に取り付けされていないと、メンテパネルがきちんと閉まりません。
メンテパネルがきちんと閉じてないと、外装ラッチがロックできません。
きちんとロックできない場合は、再度、正常に取り付けされているかを確認してください。

16

試運転前の準備と試運転（つづき）

2. 試運転試運転を行う際には、下記のことに注意して行ってください。火災・感電のおそれがあります。
メンテパネルが完全に閉まっていることを確認してください。完全に閉まっていない場合には、電源を入れないでください。

1. 据付工事が確実に完了したことを確認してください。
2. メンテパネルが完全に閉まっていることを確認してください。

3. 電子式全館空気清浄ユニットの主電源スイッチを入れてください。
主電源スイッチ

4. 主電源スイッチが緑色に点灯し、電子式全館空気清浄ユニットが運転待機状態になります。

主電源スイッチ
OFFON㆙ ࿌㧗 ᅽ ὀ ព㹋㹍㹂㹃㹊㸸㹃㹎㹀㹋㹄㸯㸯㹈㹎㹑㹃ᐃࠉ᱁ࠉ㟁ࠉᅽᐃ᱁ᾘ㈝㟁ຊᐃࠉ᱁ࠉ࿘ࠉἼࠉᩘ〇㐀␒ྕ㸿㹁㸯㸮㸮㹔㸯㸱㹕㸳㸮㸭㸴㸮㹆㹸㸿㸰㹈㸫㸫㸫㸫㸫ᰴᘧ఍♫ࠉࢺࣝࢿࢵࢡࢫ㹋㸿㹂㹃ࠉ㹇㹌ࠉ㹁㹆㹇㹌㸿

主電源スイッチOFFON

5. 埋込表示スイッチの入切スイッチを押してください。
電源ランプの緑ランプが点灯し、電子式全館空気清浄ユニットが運転を開始します。

6. 電源ランプの緑ランプ点灯を確認したら試運転と作動

電源ランプ確認終了です。
電 源
メンテナンス※ 緑ランプの点灯以外の表示の場合は 16 ページの入切スイッチ「埋込表示スイッチのランプ表示の確認」を確認してください。
埋込表示スイッチ

試運転と作動確認終了後、問題がない場合は直ぐに使用しない場合は、主電源スイッチを OFF にしてください。
直ぐに使用する場合は、主電源スイッチを ON にしてください。

173. 埋込表示スイッチのランプ表示の確認
ランプ表示

状況

処置

電源ランプ
点灯
（緑）

電 源

―――――

メンテナンス

メンテナンスランプ
電 源（赤）

点灯

メンテナンス

異常ありません

埋込表示スイッチの入切スイッチを、 メンテパネルが正規の位置に取り付
1 回押すとすべてのランプが消灯し、 けられていません。
もう一度押すと緑ランプが 1 度点灯
正規の位置に取り付けてください。
してから消灯し、赤ランプだけ点灯（14ページ）した。

分電盤ブレーカーが ON になっているか、確認してください。

緑・赤ランプ消灯
電 源
メンテナンス

埋込表示スイッチの入切スイッチを何度押してもすべてのランプが消灯している。

OFF になっていた場合は ON にしてからもう一度埋込表示スイッチの入切スイッチを ON にしてください。
電子式全館空気清浄ユニットの電源プラグがコンセントに差し込まれているか、ご確認ください。
差し込まれていない場合は、電源プラグをコンセントに差し込んでからもう一度埋込表示スイッチの入切ス
イッチを ON にしてください。
電子式全館空気清浄ユニットの主電源スイッチが ON になっているか、確認してください。
OFF になっていた場合は ON にしてからもう一度埋込表示スイッチの入切スイッチを ON にしてください。

※ 処置後は埋込表示スイッチの入切スイッチを一度OFF にしてからON にして緑ランプ点灯（正常運転中）になっている事を確認してください。

18

７ お引渡しお客様にお引渡しする際には、下記のことを必ずご説明してください。

1. 別紙「取扱説明書のご案内」の裏面の保証書にお引渡日・設置施工会社名を必ずご記入してください。
2. 取扱説明書をダウンロードしていただき、お客様に操作方法と安全上のご注意をご説明してください。
3. 使用前にもう一度、取扱説明書を読んでいただくようにご説明してください。
4. 取扱説明書を、いつでも見られる所に、大切に保存するようにご説明してください。

お問い合わせ先製造元
株式会社トルネックス カスタマーサービス部〒116-0003 東京都荒川区南千住 7-20-7※フリーコールはIP 電話からはご利用いただけません
もしくは電話受付時間：9:00〜17:30※土日祝及び夏期休暇・年末年始を除く

EPBMFT2309