施工・取扱説明書■ 型番

TL VMＭ3-33P-0 30-BBC
光源色

電圧

M : マルチ 3：DC12V
2：DC24V

モジュール数

ランプピッチ

33P：33mm

基板色

B：黒色

010：10モジュール (1000mm)
020：20モジュール (2000mm)
030：30モジュール (3000mm)
040：40モジュール (4000mm)
050：50モジュール (5000mm)

ケース色

表面カバー

B：黒色

アドレスマルチViewmo12

お客様へ●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●器具の取付工事は、必ず工事店･電器店(有資格者)にご依頼ください。
●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

アドレスマルチViewmo24

DC12V

入力電圧

定格負荷電流1.8A(1mあたり)定格負荷電流0.6A(1mあたり)

消費電力

消費電力

LED灯数

21.6W(1mあたり)
2×3球(1モジュールあたり)

LED灯数

14.4W(1mあたり)
2×3球(1モジュールあたり)

DC24V

警告
禁止

光源色

RGB

光源色

RGB

ケース色

黒

ケース色

黒

LEDピッチ

33mm

LEDピッチ

33mm

制御信号

SPI

制御信号

SPI

制御単位

1ドット(2球)

制御単位

3ドット(6球)

10モジュール

1mあたりのモジュール数10モジュール

最大連結数

片側給電50モジュール(5m)

1mあたりのモジュール数

片側給電30モジュール(3m)

最大連結数

両側給電50モジュール(5m)禁止

禁止※両側給電仕様の場合のみ
末端リード150mm

各部寸法
17

リピーター

33

型番

TLVS50E-12/PSE

TLVS75E-12/PSE

TLVS150E-12/PSE

TLVS75E-24/PSE

TLVS150E-24/PSE

50W

75W

電源容量

150W

入力電圧

AC90～110V

AC90～110V

AC90～110V

定格(12V)DC 12V 4.3A

DC 12V 6.3A

DC 12V 12.5A

定格(24V)DC 24V 2.5A

DC 24V 3.2A

DC 24V 6.3A

■ PSE 適合電 源 [ I P 6 6 ]( 入力AC 100V , 2 0 0 V 対 応 )■ PWM付きP SE適合電源[IP 6 6 ](入力AC1 0 0 V,2 0 0 V対応)

TLELV60-12-5R0

TLELV60-12-7R5

TLELV60-24-2R5

TLELV60-24-3R8

電源容量

50W

75W

型番

入力電圧

AC100/200V

AC100/200V

定格(12V)DC 12V 5A

DC 12V 7.5A

定格(24V)DC 24V 2.5A

DC 24V 3.8A

型番

ELD2-24240FD

電源容量230W

入力電圧

AC100～242V

定格(24V)DC 24V 9.64A

落とす、ぶつける、無理な荷重を加えないでください。
布や紙等の可燃物で覆わないでください。
※不点灯、感電、火災の原因になります。

厳守厳守

厳守

厳守

厳守

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
※電源コードが損傷し、感電、故障の原因になります。

注意
厳守

TLVS50E-24/PSE

厳守

火気の近くでは、使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

器具の取付けは、器具質量に耐える場所へ取扱い説明書に従い確実におこなってください。取付けに不備があると落下し、感電、怪我の原因となります。

8.8■ P SE適合電 源 ( 入 力 A C 1 0 0 V 専 用 )器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。

分解禁止

33

モジュール断面図

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。
火災･感電･落下･転倒等の原因となります。

※150

10015VCTF 0.75sq 4 芯 黒

16.815.1

白色黒色3006821.5500
赤色
緑色

入力側

4TLVMM3-33P-***-BBCTLVMM2-33P-***-BBC

工事店様へ ●この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

入力電圧

入力側

型番

この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。

C：クリア■ 灯具仕様

DC24V ⊕DATA ⊖DATA ⊕DC0V ⊖アドレスマルチViewmo12
アドレスマルチViewmo24

名称

保存用厳守

電源を入れた状態での配線工事、器具の接続または取り外しはしないでください。火災・感電の原因となります。
電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。
過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災･感電の原因となります。
濡れた手で製品を操作しないでください。
※感電、故障の原因になります。
振動、衝撃、粉じん、腐食性ガス、可燃性ガス等の影響を受ける場所及びサウナ風呂等の高温の場所では使用出来ません。
※火災、絶縁不良、落下、過熱、けがの原因になります。
煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災･感電の原因となります。
異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

ご相談くださいこの表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されます。

電気工事は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。

注意

必ずメンテナンスが可能な場所に設置してください。
注意

注意

電器店

注意

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、落下、感電などに至る場合があります。

注意

屋外で結線をする場合には防水処理・絶縁処理を確実に行ってください。不完全な場合、火災・感電・器具不良の原因になります。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
ご使用後、製品を破棄される場合は、清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。
※事故、けがの原因になります。

保証について
本製品の保証期間は納入後1年間です。
※弊社以外で、カット加工等を行った場合や灯具を改造した場合は保証対象外となります。

ご使用の前にお読みください● 安全上、LEDを直視しないでください。目を傷める可能性があります。
● 取付または取外しは必ず電源を切ってから作業を行ってください。
● 製品の特性上、LEDの色目に若干のばらつきがありますのでご了承ください。

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1 E-mail : info@tlight.jp

22.01.31-38T1

■取付方法■ 適合コントロー ラー

CHECK

軽量アルミレール への取付け方法
・軽量アルミレールに上から押し込む方法、または横からスライドさせ挿入する方法のどちらかで灯具をレールに取付けます。
・軽量アルミレールを固定する場合、2箇所に3.5Φの穴をあけ、ビスで固定します。
・モジュール間の隙間に電線隠しプレートを上から押し込んで取付けます。

※軽量アルミレール、両面テープ、角度調整付きクリップは全てオプション販売となります。

※ オプションの両面テープは仮留めとしてご使用になれますが、両面テープのみの取付けはお止めください。
※ 灯具の点灯には、必ず親機となるコントローラーが必要です。
※ 電源入力時に無信号の場合は、アドレスマルチViewmo12は消灯、アドレスマルチViewmo24は青点灯します。

軽量アルミレール取付け例

名称

型番機能

入力電圧

TDP-10 0 0 R2

TLTDP10 0 0 R2

マスター

DC9～12V

2W

TDP-Switch

TLTDPSWITCH

マスター

DC5～12V

0.3W

Distributor

TLDISTR IBUTOR

分配機

DC9～24V

2W

TLconver ter8

TLTFXCON8

スレーブ

AC10 0 ～240V

5W

TLconver ter1-LCV2

TLCONVERTER1LCV2

スレーブ

DC5～12V

0.3W

T WS-10 0

TLT WS10 0

プレイヤー

DC5～12V

0.3W

角度調整付きクリップの取付け方法

レールの固定方法■ TLconverter1-LC V2接続例 【アドレスマルチViewmo12】①軽量アルミレールにΦ3.5の穴を開け、レール１本に対して角度調整付クリップを 2箇所(付属のネジ)固定してください。

(ビス固定)
M3～M4ビス(市販)(レール1本に対して2箇所で固定)

0V DC5 12V

軽量アルミレール

VLED

D-D+SD カード ( 付属品 )0V

M3×3.5ネジ(付属)

角度調整付クリップ(レール1本に対して2箇所で固定)

SD

9Vまたは 12V AC アダプター (付属品 )INPUT
DC9-24V

SD CARD

DMX PLAYER

黒線 (DC0V)

TDP-1000 R2
1MODE

8SPEED

切替用ディップスイッチ

DC12V
D−
D+
DC0V

SCENE

DC 0V

レールへの取付け方法①②締付けネジを緩めてレールを寝かし、壁面などにしっかりとビスで固定します。

(押し込み)もしくは消費電力① 片側を決める。

レールへの取付け方法②(スライド挿入)

緑線 (D-)
赤線 (DC12V)DMX OUT 1
DMX OUT 2
1:D+ / 2:D7~8:GND

シーン表示用 7 セグメントSCENE PORT

シーン切替
5 ボタンスイッチ ( 別売 )RJ45

A 部詳細締付けネジ② もう片側を押し込む。

TDP-1000 R2（送信機）

TDP-1000 R2 から末端の Distributor までの
距離は 100m 以内

通信ケーブル（LAN ケーブル）

入挿ドイ

ラス

DC12V

M3～M3.5ビス(市販)

白線 (D+)

ターミネーター灯具を側面からスライドさせてレールへ挿入してください。

③レールの照射角度を調整し、締付けねじをしっかりと締付け直してください。

RJ45
DMX INDMX OUT DMX INDMX OUT DMX IN

RJ45
12VAC アダプター( 付属品 )

角度調整 180°

DistributorDistributor から
末 端 の TLconverter1-LC V2 までの
距 離は 30m 以内（分配器）※

電線隠しプレートの取付け方法

電源は必ずアース接地を行ってください

電線隠しプレート

ターミネーター

通信ケーブル（LAN ケーブル）

RJ45

注意
AC

本製品はカット不可となります。

DMXOUT■周辺機器と灯具の接続

INPUT
0V DC12∼24V

DC12V
定電圧電源

(弊社適合電源を使用する場合）

・電源は製品の取扱説明書に従い、確実に接続してください。結線箇所は圧着端子を使用して接続し、必ず絶縁処理をしてください。
・フレームグランドは必ず接続してください。フレームグランドを接続しない場合、誤動作となる場合がございます。
・電源の出力電圧が正常に出力されているか、テスターで確認してください。
・正常に電圧が出力されていることを確認した後、一度電源を切ります。＋極、ー極の極性を必ず確認し灯具と接続してください。
・電源と灯具の距離が遠い配置は、電線の電圧降下の影響により本来の明るさで点灯しません。
入力電圧範囲電圧降下の影響を最小限に押さえるため、電線容量の大きな電線（抵抗値の低い電線）をご使用ください。
※電源から灯具の末端迄が10m以内になるようにご使用ください。
PSE適合電源(150Wの場合)(90Wの場合)

ノイズフィルター
DC（出力側）AC（入力側）

AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)
フレーム
グランド2NAME
PLATE++（+）
3線共通
（‐）
3線共通

AC90～110V

OUTPUT
VLED D- D+ 0V

DC0V
DC12V

DMXOUT

DMXIN

TLconverter1-LC V2INPUT
0V DC12∼24V

OUTPUT
VLED D- D+ 0V

DMXOUT

DMXIN

TLconverter1-LC V2INPUT
0V DC12∼24V

OUTPUT
VLED D- D+ 0V

TLconverter1-LC V2ACDMXOUT

Ａ部

INPUT
0V DC12∼24V

DC12V
定電圧電源

DMXIN

TLconverter1-LC V2（受信機）

DC0V
DC12V

OUTPUT
VLED D- D+ 0V

DMXOUTDMXIN

TLconverter1-LC V2INPUT
0V DC12∼24V

OUTPUT
VLED D- D+ 0V

DMXOUT

DMXIN

TLconverter1-LC V2INPUT
0V DC12∼24V

OUTPUT
VLED D- D+ 0V

TLconverter1-LC V2 からリピーターまでの最大延長距離は5m。

リピーター

PSE適合電源[ IP66 ]アドレスマルチ
Viewmo24

AC100V
AC200V

灯具+ +側ライン入り

N
Ｌ
OUTPUT : RED ( + ) BLACK ( - )AC：N(白)入力電圧

PSE適合電源[ IP66 ]PSE適合電源

DMXIN

TLconverter1-LC V2

取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

-※（+）（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は150Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。
※ ノイズフィルターは除去せずにご使用ください。

N
AC：N(白)Ｌ++側ライン入り-

AC：L(黒)(注1)
FG：(緑)
フレーム
グランド※ 1系統あたり通信ﾗｲﾝ32台まで(送信機・分配器・受信機含めた台数)。32台以上の連結はDistributor(DMX4分配器)を使用。但しこの時Distributorも連結数の１台と数える。
送信機から受信機の末端迄の距離が30mを超える場合もDistributorを使用してください(現場により異なる)。末端には、必ずターミネーターが必要となります（付属品）。
※ この内容は2022年1月現在のものです。

※（+）（‐）の出力電線は、どの組み合わせでも問題ありません。
※ 使用しない出力電線は、必ず絶縁処理を行ってください。
※ 使用する出力電線が一組の場合でも、電源容量は90Wまで対応しておりますが、電線の負荷を減らすためにできる限り分配して接続するようにしてください。

22.01.31-38T

3