平成 29 年 12 月 15 日
沖縄電力株式会社

沖縄離島系統における再生可能エネルギー発電設備の出力制御について

当社エリアでは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー（以下、再エネ）発電設備の導入が急速に進んでおります。
特に宮古島においては、再エネ発電事業者さまの宮古島系統への接続が進んだ結果、平成 30 年の軽負荷期（1 月～5 月頃）以降において、内燃力発電機の最低出力運転を実施しても、供給力が需要を上回ることとなり、電力の安定供給を確保するためには、再エネの出力制御が避けられない見通しです。
つきましては、宮古島系統をはじめとする沖縄離島系統において再エネ特措法（FIT法）で認められております再エネ発電設備に対する出力制御を実施させていただきます。
当社といたしましては、電力の安定供給を前提として、今後も再エネの円滑な接続に向けた対応を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
以 上（別紙）沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施方法について別紙

沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施方法について

平成29年12月15日沖 縄 電 力 株 式 会 社

目 次
１ 沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施について（宮古島系統事例）
２ 宮古島系統における軽負荷期の需給見通し（出力制御の必要性）（参考）宮古島系統の昼間最小需要と電源設備
３ 沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施方法（１）沖縄離島系統での再生可能エネルギー（太陽光・風力）出力制御実施の流れ（２）沖縄離島系統での再生可能エネルギー（太陽光・風力）出力制御方法（３）沖縄離島系統での再生可能エネルギー（太陽光・風力）制御対象事業者さまの選定

1１．沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施について(宮古島系統事例）○当社管内エリアでは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー（以下、再エネ）発電設備の導入が急速に進んでおります。
特に宮古島系統においては、再エネ発電事業者さまの宮古島系統への接続が進んだ結果、平成30年の軽負荷期（1月~5月頃）以降において、電力の使用量の少ない晴れの日を中心に再エネの出力が増加し、内燃力発電機の最低出力運転を実施しても、供給力が需要を上回ることとなり、電力の安定供給を確保するためには、再エネの出力制御が避けられない見通しです。
つきましては、宮古島系統をはじめとする沖縄離島系統において再エネ特措法（FIT法）で認められております再エネ発電設備に対する出力制御を実施させていただきます。
○沖縄離島系統における出力制御の例
対象離島

宮古島系統

制御対象事業者 旧ルール※：太陽光（2社）・風力（1社） 計3社

制御時期

平成30年の軽負荷期（1月～5月頃）以降、需要が低く晴れが予想され、当社内燃力発電機の最低出力で運転しても需給バランスの確保が困難と予想される日

事業者への
指令方法

電話等にて、出力制御実施前日の夕方（17時頃）に、再エネ事業者さまに対し、出力制御を指令（出力制御日数削減のため、当日の気象予測で変更があれば、当日、出力制御の解除を指令）※定格出力500kW以上の太陽光・風力を対象に、年間30日までの無補償の出力制御
2２．宮古島系統における軽負荷期の需給見通し（出力制御の必要性）○宮古島系統における軽負荷期（1月～5月頃）は、年間で比較的需要が小さくなる一方、太陽光出力が大きくなる場合は内燃力発電機を最低出力（定格出力の50％）としても、需給バランスが維持できなくなる恐れがあります。
○昼間帯において天気急変時に対応可能な供給力を確保した上で、内燃力発電機の最低出力運転を行った場合でも、島内の再エネを含む供給力が需要を大きく上回り、需給バランスの確保が困難になると予想され、安定的な電力供給が困難となる恐れがあります。
○このため、平成30年1月～5月頃は、再エネの出力制御が必要となる見通しです。
＜平成30年宮古島系統における軽負荷期の予想イメージ＞
単位：kW

単位：kW
[最大出力]

天気の急変に伴う再エネ出力変動に対応可能なように発電機の並列台数を確保出力制御が必要

島
内
需
要・
発
電
出
力

[最大出力]

再エネ最大変動幅

島内需要

島
内
需
要・
発
電
出力

[NaS充電を加味した最大出力]

再エネ出力
NaS充電

再エネ出力制御
再エネ発電出力
NaS電池充電
NaS電池放電
内燃力発電機出力[最低出力]

内燃力発電機単位：時

島内需要[NaS充電を加味した最大出力]

再エネ出力[最低出力]

内燃力発電機

単位：時3

（参考）宮古島系統の昼間最小需要と電源設備○宮古島系統の昼間最小需要18,400kW（平成28年3月）に対する再エネ設備22,722kW（平成29年10月）の比率は、約123％に達している状況○宮古島系統の太陽光(低圧)は、10月末現在で旧ルールのみ連系のため出力制御対象外○出力制御対象（500kW以上）は、太陽光発電 2社２箇所（2,820kW）、風力発電１社２箇所（3,600kW）で再エネ設備量全体の約28％○内燃力発電設備○再エネ設備発電所

種 別ユニット

出 力

種 別

連系系統

定格出力

宮古発電所

ディーゼル

10号

4,500kW

太陽光

高圧2,870kW11号

5,500kW

小計

2基

10,000kW

低圧16,252kWディーゼル1号

10,000kW

小計

19,122kW

2号

10,000kW（出力制御対象）(2,820kW：2箇所)

3号10,000kW

高圧3,600kW4号

10,000kW

5号

15,000kW

小計

5基

55,000kW

ガスタービン

1号

5,000kW2号

5,000kW3号

5,000kW

小計

3基

15,000kW

合計

10基

80,000kW

宮古第二発電所

宮古ガスタービン発電所

内燃力発電所（出力制御対象） (2,820kW：2社2箇所)

風力（出力制御対象） (3,600kW：1社2箇所)
合計―（出力制御対象）

22,722kW（6,420kW：4箇所)（注）平成29年10月時点の連系量

○蓄電設備
設備名

種別

定格出力

宮古島メガソーラー
NaS電池
4,000kW
実証研究施設(最大：7時間)※NaS電池の出力は、周波数調整および充電電力状態に変動します。また、出力時間は、充電状態によって変動します。

4

３．沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施方法
宮古島系統をはじめとする沖縄離島における再エネの出力制御は、以下のとおり実施します。
（１）沖縄離島系統での再生可能エネルギー（太陽光・風力）出力制御実施の流れ○当社は、再エネの出力制御を行う前日に、17時頃までに再エネ出力の制御を指令します。
○事業者さまには、この指令内容に基づき、再エネの発電出力を制御（停止）していただきます。
（出力制御の必要性は、出力制御実施後に公表）
出力制御の前日

当社

発
電事
業者
さま

気
象
デー
タを受
信

翌日の
需
要・
再エ
ネ
出力の想
定

再エ
ネ
出力
制御量の決定出力制御の当日
17時頃（再電エ話ネでの指出
令力※制1 御）を指
令

気象
デー
タを受
信

当日の
需
給
バ
ラン
スの見
直しに対必
出応要
力可に
制能応
御なじの発、解電当除事日指業の令者指
さ令
まに

再エ
ネの出力
制御の指令を確
認

再前
エ日
ネのの指
出令
力内
制容
御にを基実づ施き※、２※１：希望者には電話での指示とEメールでのお知らせを併用します。
※２：当社からの当日の指示に対応可能な発電事業者さまのうち、前日に指示した当日の出力制御開始時刻までに、当社より出力制御指示の解除指令があった発電事業者さまを除く(注)出力制御の指示・実施スケジュールは、今後、見直す可能性があります。

5３．沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施方法（２）沖縄離島系統での再生可能エネルギー（太陽光・風力）出力制御方法〔前日段階での再エネ出力制御の実施手順〕①気象情報の受信③需要と供給のバランスを確認
風況
需給のアンバランス
風力太陽光

NaS電池充電天気

需要②翌日の太陽光・風力出力および翌日需要の予測を行い発受電計画を策定

内燃力
最低発電

内燃力の下げ
調整力不足

負荷

沖縄電力
・内燃力発電機の最低出力運転を行った場合でも需給アンバランスが想定される⇒出力制御が必要・アンバランス解消に必要な再エネ制御量を算定し、出力制御対象事業者さまを選定
・対象事業者さまに出力制御を指令（前日17時頃目途）

旧ルール
出力制御指令（電話等で指令）※

電力サーバ

出力制御不要出力制御必要（高圧500kW以上）※「(参考)太陽光・風力事業者さまの抑制区分について」参照

6

３．沖縄離島系統における再生可能エネルギーの出力制御の実施方法（３）沖縄離島系統での再生可能エネルギー（太陽光・風力）制御対象事業者さまの選定○当社は、出力制御が必要となった場合、出力制御必要量を満たす出力制御対象事業者さまを選定して出力制御を指令します（電話等で指令）。
○出力制御が必要な日毎に、出力制御対象事業者さまを交替して出力制御を行う効果的な運用を行います。

供給力のアンバランス解消に必要な出力制御量を確定

発電機出力合計

沖縄 電力

必要量の制御指示出力制御実施出力制御実施出力制御 結果
発電機出力合計※イメージ図7

（参考）太陽光・風力事業者さまの制御について○太陽光発電事業者さま
平成30年11月以降は、出力制御システムが整備され、きめ細かな出力制御が可能となることから、出力制御を必要な時間に限定して制御を行う制御方式に移行する予定。
宮古島、石垣島、久米島における太陽光発電の区分※
旧ルール（30日ルール）

30日等出力制御枠

適用基準
可無能補
な償
上で限制
限

宮古島系統

石垣島系統

久米島系統

24,101kW以下

21,991kW以下

2,719kW以下

H26年3月28日迄に契約申込をした案件に適用

H26年7月1日迄に契約申込をした案件に適用

H27年1月25日迄に契約申込をした案件に適用

10kW未満10kW以上500kW未満
500kW以上
出力制御の方法（出力制御対象外）

年間30日
現地操作
（手動）

○風力発電事業者さま・風力発電事業者さまは、500kW以上の発電設備が出力制御の対象となります。
・風力は、太陽光接続可能量算定の前提として、太陽光と同様に年間30日間の出力制御を考慮していることを踏まえ、太陽光との公平性確保の観点から、制御日数が年度単位で太陽光と同等となるよう調整を行います。
※新ルール等で連系された事業者さまの出力制御方法については、別途お知らせいたします。
Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

8