設定ソフト取扱説明書
USER’S MUNUAL

UNC-RP06(A)AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.9
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP06-804I

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP06-804A

日

付

変更内容

2014.10.30 リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP06-804B

2014.11.08 P40 Gmail送信設定のチェック項目追加（Ｖ－１．２）EUNCRP06-804C

2015.10.28 P19 メール受信（POP3）設定追加（Ｖ－１．３）EUNCRP06-804D

2015.11.02 P19 メール受信（POP3）設定追加と修正（Ｖ－１．４）EUNCRP06-804E

2016.04.28 設定追加と修正（Ｖ－１．５）EUNCRP06-804F

2016.06.17 P18より[4] E-Mailパラメータ設定項目（Ｖ－１．６）

Gmail非対応につき、Yahoo!メール設定に変更

EUNCRP06-804G

2017.10.27 ファームウェアバージョンアップに伴い、修正（Ｖ－１．７）EUNCRP06-804H

2018.07.12 P4 文言追加修正（Ｖ－１．８）EUNCRP06-804I（Ｖ－１．９）2021.02.19 Yahooメール非対応につき、れんら君専用メールアカウントの設定例に変更れんら君サーチの説明追加

ご注意




本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/42

はじめに
このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意

 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
 LAN伝送ﾗｲﾝや入出力ﾗｲﾝは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はﾄﾗﾌﾞﾙの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる
特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/42

保証について

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
保証期間
納入品の保証期間は納入後１ヶ年とします。
保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場
合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
(5) お客様のネットワーク環境の不具合等によりメールが送信されない場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。





有償修理
保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。
部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/42

目次
取扱説明書変更履歴 ................................................................. 2
1

概要 ........................................................................... 72

動作環境 ....................................................................... 8
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号 ................................. 83

れんら君サーチ.................................................................. 9

4

画面 ......................................................................... 14
4-1 れんら君設定画面 ............................................................ 14

5

設定 .......................................................................... 15[1] れんら君設定画面の表示 ...................................................... 15[2] E メールサーバー設定 ......................................................... 16[3] E メールテスト送信 ........................................................... 18[4] 入力０(１)設定 .............................................................. 19[4-1] 入力動作条件の設定 ......................................................... 19[4-2] メール内容の設定 ........................................................... 21[5]設定反映 ...................................................................... 22[6] 詳細設定 ..................................................................... 23[6-1]ネットワーク設定 ............................................................ 23[6-2] ユニット情報設定 ........................................................... 24[7] れんら君モニタ ............................................................... 25

6

コマンドメール機能 ............................................................. 26
6-1 コマンドメール機能について ................................................... 26
6-2 コマンドメールの作成方法 ..................................................... 27
6-2-1 コマンドメールのフォーマット ............................................. 27
6-3 コマンド説明 ................................................................. 29
6-4 エラーメッセージ ............................................................. 32

7

れんら君管理ツール詳細 ......................................................... 33
7-1 ファイルメニュー ............................................................ 33
7-1-1 アクセスパスワードの設定 ................................................ 33
7-1-2
7-1-3
7-1-4
7-1-5
7-1-6
7-1-7

監視条件の書込み ........................................................ 33
EVENT 通知 E-MAIL の書込み ............................................... 33
Network 情報の読出し .................................................... 34
監視条件の読出し ........................................................ 34
EVENT 通知 E-MAIL の読出し ............................................... 34
Firmware 更新 ........................................................... 35

7-2 ユニット動作表示 ............................................................ 36
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止) ................................................ 36
7-2-2 モニタ情報保存 .......................................................... 37
7-2-3 ユニット状態読み出し .................................................... 37

5/42

7-2-4EVENT 監視(開始／停止) .................................................. 37

7-2-5 ユニット再起動 .......................................................... 37
7-2-6 ユニット登録メール一覧 .................................................. 37
7-2-7 ユニット登録メール読み出し .............................................. 38
7-2-8 ユニット登録メール全削除 ................................................ 38
7-3 れんら君探索 ................................................................ 38
7-3-1 呼び出し ................................................................ 38
7-3-2 応答一覧表示 ............................................................ 38
7-3-3 NIC 情報表示 ............................................................ 38
7-3-4 ブラウザ ................................................................ 38
7-4 ヘルプ ...................................................................... 39
7-4-1 ヘルプ.................................................................. 39
7-4-2 バージョン情報 .......................................................... 39
8

れんら君に接続できないときには ................................................. 40
8-1 症状別チェックリスト ......................................................... 40

6/42

1 概要

・ この取扱説明書(Ver1.7)は、れんら君 UNC-RP06(A)のファームウェア Ver2.0 以降に対応しています。以前のファームウェアをご使用の場合は Ver1.6 の取扱説明書を参照ください。記載している設定画面の表示が異なります。
・ UNC-RP06(A)は、外部入力を 2 段階の入力要因【ON】,【OFF】に分けて、メールの送信【通知メール】を行います。
入力点数は 2 点で、1 点毎に【ON】,【OFF】時にそれぞれ、通知メールを行います。
ON

OFF①ON判定時間②OFF判定時間

入力①②

図１ UNC-RP06 入力要因図
・ れんら君は Ethernet を経由してパソコンから通知メールの設定やれんら君の設定内
容の参照、及び、更新ができます。

7/42

2 動作環境ブラウザ
LANｶｰﾄﾞHTML5 に対応しているもの。
推奨 Firefox、Chrome
Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3 準拠の 10BASE-T、100BASE-TXに対応しているもの

注意 1：パソコンのブラウザかられんら君を設定しますが、れんら君とのデータ通信にポート 69, 9998, 30719,30720 の番号を使用します。ファイアウォール等のセキュリティ設定で上記のポートの使用に制限をかけると正常に動作しなくな
りますので、上記のポート番号は使用可になるように設定してください。
本設定ソフトならびにれんら君は IPv6 に対応していません。必ず IPv4 の環境でお使いください。
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号
れんら君が使用しているパソコンのポート番号は次のとおりです。ファイアウォール等で通信が遮断されないようにそれぞれのセキュリティソフトの設定を行ってください。
使用ポート番号：69、9998、30719、30720

8/42

3 れんら君サーチ
れんら君は工場出荷設定では DHCP 対応になっておりユーザー環境によって IP アドレスが変わりますのでれんら君にアクセスしようとしても IP アドレスがわからずアクセスすることが 出 来 ま せ ん 。 そ こ で 、 LAN 上 の れ ん ら 君 を 検 出 す る ア プ リ （ renrakun.exe ま た は
renrakun_search.exe）が用意されていますので、それを使ってれんら君を検出し、アクセス
します。ここでは、「れんら君サーチ(renrakun_search.exe)」を例に説明します。
弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロード頂けます
ので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新のものをダウンロードし！ 注意てください。
「れんら君サーチ(renrakun_search.exe)」は Windows7 以降のみ対応しています。
（ ダウンロードはこちらから→ http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）[1] ダウンロードしたれんら君サーチ

をダブルクリックして実行します。

[2]「呼び出し」(①)をクリックし、接続しているれんら君を呼び出します。れんら君が見つかれば、画面にリスト表示(②)されます。

9/42

[3] 接続するれんら君を選択し、「接続」(③)をクリックすると規定のブラウザで設定画面が開きます。

次に旧ソフト「れんら君管理ツール」での設定画面のアクセス方法を説明します[1] ダウンロードしたれんら君管理ツール

をダブルクリックして実行します。

[2]「れんら君探索」をクリックします。

[3]「呼び出し」をクリックします。

10/42

[4] れんら君管理ツールを起動しているパソコンの IP アドレスが一覧表示されます。

IP アドレスをクリックします。
パソコンに複数の IP ア
ドレスの登録があると、その数だけ IP アドレスが表示されます。そのときは、れんら君と同じネットワークにある IP ア
ドレスをクリックします。

[5] IP アドレスをダブルクリックすると下図の表示が出現し、「OK」をクリックするとれんら君の検索が始まります。

[6] 検索が始まるとインジケータが出現します。

検索の進捗を示すイン
ジケータ

11/42

[7] れんら君が見つかると次のような画面が出てきます。

この例では 1 台のれんら君が検索できました。他にもれんら君があるか引き続き検索を行うために「OK」をクリックします。
もしも、れんら君が検索できなかったら次のような画面が出てきます。

このときは、れんら君が LAN につながっているのか、電源は入っているのか等を調べてください。
[8] れんら君の検索が終了すると次のような画面が出てきます。

「OK」をクリックし、検索作業を終了します。
[9] 「れんら君探索」をクリックすると次のようなタブが出てきますので「れんら君応答一覧表示」をク
リックします。
「応答一覧表示」をクリ
ックする。

12/42

[10] 検索されたれんら君の IP アドレスが表示されます。

れんら君が複数台検索されたときは、その数だけ表示されます。
れんら君の IP アドレスをクリックしてください。
そして、次の項目に進みます。
[11] れんら君を選択し、れんら君設定画面を開きます。
「れんら君探索」をクリックし、れんら君設定画面を閲覧するために使うブラウザを選択します。

ここでは「chrome」を選択しています。お使いのパソコンによりインストールされているブラウザは違うと思われます。表示されている 4 種類の中から、パソコンにインストールされていて使いたいブラウザをクリックしてください。弊社がお勧めするのは「Chrome」か「Firefox」になります。もしもここに無いブラウザをお使いでしたら、そのブラウザの URL
欄にれんら君の IP アドレスを入力してください。れんら君にアクセスできます。
しばらくすると、れんら君設定画面が開きます。

13/42

4

画面

4-1 れんら君設定画面(画像は Build Date が 2017 年 8 月 22 日のものです。場合によっては表示内容、表示項目に若干差異が生じます。)

③
④
⑤
⑥
⑦

①
②

⑧
⑨
⑩

れんら君設定画面の各項目の意味について①【Build Date】②【Version】③【TOP】④【E メールサーバー設定】⑤【E メールテスト送信】⑥【入力 0 設定】⑦【入力 1 設定】⑧【詳細設定】⑨【れんら君モニタ】⑩【設定反映】れんら君のファームウェアが作成された日時になります。
れんら君のファームウェアバージョン番号です。
上記画面です。れんら君の型式とバージョンの確認ができます。
E メールを使うためのメールサーバーの設定などを行います。
E メールサーバー設定の確認のため、メールのテスト送信を行います。
入力 0 の動作条件や、送信メール内容を設定します。
入力 1 の動作条件や、送信メール内容を設定します。
ネットワークに関する設定や、コマンドメールに使用するパラメータの設定などを行います。
れんら君管理ツールを使い外部パソコン等でれんら君のメール送信
条件、送信メール内容等の書込みや読出しを行います。
れんら君に設定した内容を反映させるため、再起動を行います。

14/42

5 設定
れんら君を設定します。
[1] れんら君設定画面の表示！

注意

れんら君の IP アドレスが固定されていたら、その IP アドレスを直接ブラウザのアドレス入力欄に入力するとれんら君設定画面が開きます。もしも IP アドレスがわからない場合や DHCP による
IP アドレスの割り当てになっていたられんら君管理ツール、またはれんら君サーチを使ってれんら君を検出してください。

れんら君を使うために必須な設定は「E メールサーバー設定」と「入力 0(1)」設定」です。
「E メールサーバー設定」はれんら君が E メールを使うためのメールサーバーの設定等、「入力 0(1)設定」はれんら君が E メールを送信する条件や、送信するメール内容の設定を行います。
れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワードの入力が必要になります。セキュリティ・認証画面はブラウザにより異なります。
ユーザー名：root
パスワード：root
を入力し、「OK」ボタンを押します。
セキュリティの変更は「詳細設定」で行います。

15/42

[2] E メールサーバー設定
E メールを使うためにメールサーバーの設定を行います。
設定画面左側にある「E メールサーバー設定」をクリックすると、E メールサーバー設定画面が開きま
す。

！

注意

れんら君は SSL/TLS の暗号化通信を用いたメールアドレスに対応していません。
弊社 WEB 販売サイト「ＮＫＥオンライン」にてれんら君で利用できる「れんら君専用メールアカウ
ント」の契約申し込みを受け付けております。
申し込みページはこちら
https://nke.co.jp/ec/netwo
rk/renra/n0029.html

上図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイ
ダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「ポート番号」は”25”または”587”であり、チェックボックスには「SMTP-AUTH」だけチェックの設定になります。他の項目はプロバイダ
等の資料をご確認ください。
SMTP サーバー
SMTP サーバーを入力します
ポート番号
SMTP サーバーのポート番号を入力します
SMTP 認証方式
認証の種類をチェックします
送信リトライ間隔
メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間間隔を入力します
送信リトライ回数
メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します
メールアドレス
れんら君用のメールアドレスを入力します
ユーザー名
れんら君用のメールアカウント名を入力します
パスワード
れんら君用のメールパスワードを入力します
すべての項目を入力したら、画面下部にある「set」ボタンをクリックします。

16/42

コマンドメール機能を使うために POP メールサーバーの設定を行います。
コマンドメールとは､電子メールにより､れんら君の制御や状態取得を行う機能です｡
もしもこの機能を使用されない場合は、POP 設定の必要はありません。
「E メールサーバー設定（SMTP）」画面の下部にある「E メールサーバー設定(POP3)」をクリックすると、E メールサーバー設定(POP3)画面が開きます。
！

注意

れんら君は SSL/TLS の暗号化通信を用いたメールアドレスに対応していません。
弊社 WEB 販売サイト「ＮＫＥオンライン」にてれんら君で利用できる「れんら君専用メールアカウ
ント」の契約申し込みを受け付けております。
申し込みページはこちら
https://nke.co.jp/ec/netwo
rk/renra/n0029.html

上図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイ
ダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「ポート番号」は”110”であり、チェックボック
スは「Auth-Login」だけチェックの設定です。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認ください。
POP3 サーバー
POP3 サーバーを入力します
ポート番号
POP3 サーバーのポート番号を入力します
POP3 認証方式
認証の種類をチェックします
送信用メールアドレス メールアドレス、ユーザー名、パスワードに SMTP で設定した値とと同じものを使用する 同じ値を使用する場合はチェックします
メールアドレス
メールアドレスを入力します
ユーザー名
メールアカウント名を入力します
パスワード
メールパスワードを入力します
接続間隔
メールの受信間隔を設定します。5 分以上の設定が標準となります。
それより短い間隔を設定されるとプロバイダにより迷惑メールア
カウントとみなされメール受信できないことがあります
POP3 異常復旧待機間隔 通信異常後、自動で異常が解消されたかどうかを確認するために
POP アクセスを試みる時間間隔を設定します。
すべての項目を入力したら、画面下部にある「set」ボタンをクリックします。
すべてを入力すれば下側にある「set」ボタンを押します。

17/42

[3] E メールテスト送信
E メールサーバーの設定が正しくできているかどうかを確認するため E メールテスト送信を行います。
設定画面左側にある「E メールテスト送信」をクリック
すると、E メールテスト送信画面が開きます。

To、Cc、Bcc：送信先メールアドレスを入力します(To,Cc,Bcc のいずれかは入力必須です)
本文：送信メールの本文を入力します
各項目を入力し、「send」をクリックするとメールのテスト送信動作を行います。
メールのテスト送信が正常に完了すれば、次のような表示が画面に出てきます。

メールサーバーの仕様により、送信先メールアドレスを間違えていてもテストメール送信正常終了の表示が出ることがあります。ご注意ください。
メールテスト送信が失敗に終わったときは、次のような表示が画面に出てきます。

「E メールサーバー設定」に戻り、設定項目を見直してください。
また、ネットワーク設定に問題がある可能性もあります。ご確認ください。
ネットワーク設定に関しては「[5] 詳細設定」の項を参照してください。
18/42

[4] 入力０(１)設定
れんら君は入力接点の変化を検出してメールを送信します。入力は単独で機能しますので、「入力０設定」、「入力１設定」にて別々に設定します。
設定画面左側にある「入力０（１）設定」をクリックすると、入力０（１）設定画面が開きます。

[4-1] 入力動作条件の設定
入力 ON メール、入力 OFF メールを送信する条件を設定します。
入力 ON 動作条件
入力が何秒間 ON したらメール送信するかを設定します。
入力 OFF 動作条件
入力 ON 動作後、入力が何秒間 OFF したらメール送信するかを設定します。

検出禁止時間入力 OFF 動作後、次に入力を検知できるようになるまでの間、入力を禁止する時間を設定します。
入力極性選択 ※入力の極性を選択します。Active High は入力電圧が High(18V 以上)の時 ON とみなし、Active Low は
入力電圧が Low(6V 以下)の時 ON とみなします。
設定の登録入力した情報を登録します。メール本文の設定を行う前に「set」を押してください。
入力 ON メール内容の設定
入力 ON 動作時に、送信するメールの宛先や本文を設定します。
入力 OFF メール内容の設定
入力 OFF 動作時に、送信するメールの宛先や本文を設定します。

19/42

※ 下図は、「入力極性選択」で選択する項目に応じたれんら君の動作と入力波形を表した
図になります。

図１：「Active Low」の入力波形と動作

図２：「Active High」の入力波形と動作①：「入力 ON 動作条件」で設定した時間②：「入力 OFF 動作条件」で設定した時間③：「検出禁止時間」で設定した時間

20/42

[4-2] メール内容の設定
入力０（１）設定画面の下部にある「入力 ON メール内容の設定」「入力 OFF メール内容の設定」をクリックすると、メール内容の設定画面が開きます。メールは「入力 ON メール」、「入力 OFF メール」それぞれ 3 通まで登録できます。
登録メール送信条件表示
現在登録しているメール送信条件を表示します。
入力 0 か入力 1、入力 ON メールか入
力 OFF メールかを表示しています。

登録メール番号選択
各条件に別々のメールを三通まで登録できます。 Mail-1～3 まで選択し、登録できます。
メール送信先To、Cc、Bcc に送信先メールアドレ
スを入力します。複数のメールアド
レスを登録する場合、メールアドレ
スの間を「,(カンマ)」で区切って入力してください。
メールの内容件名、本文を入力します。
メールの削除現在登録している条件に、すでにメールが登録されていればそのメールを削除します。

メール登録一覧表
入力条件にすでにメールが登録済みかどうかを表示します。登録済は〇、未登録は×で表示されます。

メールの登録
現在登録している条件に、入力した
内容のメールを登録します。

各項目を入力後、「set」をクリックすればメールが登録されます。
登録内容を変更したい場合は、内容を変更し「set」をクリックすれば上書きされます。
「delete」をクリックすれば、登録内容は削除されます。
！

注意

宛先が Bcc だけのメールを登録できません。もしも受信者を To や Cc に登録したくなければ送信者のアドレスを To に設定してください。

21/42

[5]設定反映
メールサーバー設定や、送信メール内容などの設定した内容をれんら君に反映させるためには、れんら君の再起動を行います。
設定画面左側にある「設定反映」をクリックすると、設定反映画面が開きます。

「Reboot」をクリックすると、これまで設定した内容が反映され、れんら君が再起動します。
再起動すると、PWR LED が一旦赤点灯になり、その後正常起動すれば緑点灯状態となります。
この際、下図のような画面となり、ブラウザ上でのれんら君設定画面との接続が途切れます
ので、れんら君正常起動後に再びブラウザ画面を更新しアクセスし直してください。

※ ネットワーク環境によっては上記画面が表示されない場合もあります。しかし、設定反映は正常に行われていますので、れんら君の LED 表示を確認し、設定画面を再表示してください。
ここまでの設定で基本的にれんら君は運用できます。ネットワークの設定やメールモニタ
等の詳細機能については次の[6]以降を参照ください。

22/42

[6] 詳細設定
ネットワークに関する設定や、コマンドメールに使用する値の設定を行います。
設定画面左側にある「詳細設定」をクリックすると、
詳細設定画面が開きます。

[6-1]ネットワーク設定
れんら君の IP アドレス等のネットワークパラメータを手動で入力するか DHCP サーバーから自動で取得するか選択できます。デフォルトは DHCP による自動取得になっています。

固定 IP アドレスで運用される場合は「DHCP を有効にする」チェックボックスをクリックしてチェックを外してください。
手動で IP アドレスを設定できます。DNS についても同様に設定できます。
MAC アドレス:れんら君の MAC アドレス
IP アドレス：れんら君の IP アドレス
ゲートウェイ：れんら君がインターネットに接続するためにデータを中継する機器の IP アドレスサブネットマスク：ネットワークアドレスの指定範囲の設定。通常は「255.255.255.0」です。
プライマリ DNS：ドメインを IP アドレスに変換する DNS サーバーの IP アドレスです。
セカンダリ DNS：プライマリ DNS を補完する DNS サーバーの IP アドレスです。
各項目を入力して、画面下部にある「set」をクリックすれば、設定値が保存されます。

23/42

[6-2] ユニット情報設定
コマンドメールを使用する時に設定が必要です。
コマンドメールのユーザー名やパスワードの設定をします。
またブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードの設定変更が出来ます。

ユニット名：コマンドメールの「ユニット名」になります。
ユーザー名：コマンドメールの「ユーザー名」になります。
パスワード：コマンドメールの「パスワード」になります。
Root Login Password：ブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードです。
各項目を入力後、画面下部にある「set」をクリックすれば設定値が保存されます。
設定値を反映させるためには 「[5] 設定反映」の項を参照し、れんら君の再起動を行ってく
ださい。

24/42

[7] れんら君モニタ
れんら君管理ツールを用いて、れんら君のメール送受信動作が正しく行われているのかの詳細確認や、設定情報の読み出しなどを行います。
設定画面左側にある「れんら君モニタ」をクリック
すると、れんら君モニタ画面が開きます。

TFTPS：監視条件など、れんら君の設定情報ファイルの読み書きを行うときクリックします。
POP3_ON：メール受信動作のモニタリングを開始するときにクリックします。
POP3_OFF：メール受信動作のモニタリングを終了するときにクリックします。
SMTP_ON：メール送信動作のモニタリングを開始するときにクリックします。
SMTP_OFF：メール送信動作のモニタリングを終了するときにクリックします。
メール動作の確認や設定情報の読み書きはれんら君管理ツールと連携で行います。
れんら君管理ツールの操作については「７ れんら君管理ツール詳細」の項を参照してください。
下図は、実際に Yahoo!メールの設定情報を用いてれんら君が行ったメール送信動作を、れんら君管理ツールにてモニタリングした時の表示例です。
「SMTP_ON」をクリックした後、メール送信動作を行うとれんら君管理ツールにモニタ情報が表示されていきます。

25/42

6 コマンドメール機能
6-1 コマンドメール機能について
コマンドメールとは､電子メールにより､れんら君の制御や状態取得を行う機能です｡
パソコンや携帯電話から電子メールを送ることで､遠隔地かられんら君の制御を行うことが出来ます｡
テキスト形式のメールに対応しています。リッチテキスト形式（HTML 形式）のメールは対応していません。

メールの件名とれんら君のユニット名が一致すればコ
マンドメールと判定します。

携帯電話
パソコン
など

(

コマンドメール送信

ｺﾏﾝﾄﾞ

メール
サーバ

メール受信巡回

れんら君

ｺﾏﾝﾄﾞ

)

テキスト形式のメール

コマンド実行コマンド実行結果受信

コマンド実行結果返信

応答

応答

図 10-1 コマンドメール実行動作概要

コマンドメールにより､以下の機能を使用することが出来ます｡

項番
コマンド名
1
STATUS
2
START
3
STOP

表 10-1 コマンド一覧
機能
れんら君の動作状態,接点の入出力状態を取得します｡
れんら君を状態監視状態にします｡
れんら君の状態監視状態を解除します｡

26/42

6-2 コマンドメールの作成方法「詳細設定」の“ユニット名”、“ユーザー名 ”、“パスワード”を必ず設定した上でコマンドメールを作成してください。
6-2-1 コマンドメールのフォーマット
コマンドメールを送信するには､下記のように,件名,本文を入力する必要があります｡

宛先

メールアドレスを入力します

件名

ユニット名を入力します

本文

ユーザー名,パスワード,コマンドを入力します

図 10-2-1 コマンドメール入力項目(1)宛先
れんら君がメール受信を行うメールアドレスを入力します｡(2)件名
れんら君のユニット名を半角英数で入力します｡れんら君は､件名欄に入力されたユニット名により､実行するコマンドメールを判別し､該当するメールのみ
読込･実行します｡実行完了したメールは削除されます｡
ユニット名の後ろにコメントを追加することも出来ます｡コメントを入力するには､れんら君のユニット名の後ろに#を入力し､その後にコメントを半角英数で入力します｡コメントの文字数はユニット名を含めて 16 文字までです｡(例) れんら君のユニット名
コメントの場合: Renrakun: START#(ｺﾒﾝﾄ先頭文字)
件名

Renrakun#START
ﾕﾆｯﾄ名

27/42

ｺﾒﾝﾄ

(3)メール本文
メール本文の最初の行に､認証用のユーザー名,パスワードと実行するコマンド
を入力します｡ユーザー名,パスワード,コマンド及び､コマンドの引数はそれぞ
れ 1 つの半角スペースで区切り､一行以内に入力します｡
行の終端の改行の有無は関係ありません｡(例) ユーザー名
パスワード
コマンド

: RenrakunTEST01: TEST01PASSWORD: STATUSを実行する場合

RenrakunTEST01

TEST01PASSWORDSTATUS

本文
半角ｽﾍﾟｰｽ
ﾕｰｻﾞ名

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｺﾏﾝﾄﾞ(4)応答先コマンドメールの実行結果はメール送信元に返信されます｡

28/42

6-3 コマンド説明(1)STATUS
れんら君の動作状態と接点の入出力状態を取得します｡<コマンド構文>STATUS<レスポンス>+OK "STATUS"# UNIT STATUS<UNIT>
MAIL SEND/RECEIVE<EVENT>START# MAIL STATUS<NOTIFY> READY<COMMAND> READY# I/O STATUS & Contact Logic(0:Active Low is ON 1:Active High is ON)<IN00> 1 Active Low<IN01> 1 Active Low# WATCH INPUT STATE<IN00> NORMAL<IN01> NORMAL

29/42

STATUS イベントでの表示項目

UNIT STATUS<UNIT>（ユニットの状態）<EVENT>（要因監視の状態）

項目

意味

項目

意味

READY

動作中

STOP

要因監視停止

ALART

装置異常

START

要因監視中

ERR

要因監視異常MAIL STATUS<NOTIFY>（メール送受信）<COMMAND>（コマンドメール）

項目

意味

項目

意味

READY

正常動作中

READY

正常動作中

TX-RETRY

メール送信ﾘﾄﾗｲ中

TX-RETRY

TX-ERR

メール送信異常TX-ERR

コマンドメール送信ﾘﾄﾗｲ
中コマンドメール送信異常

RX-RETRY

メール受信ﾘﾄﾗｲ中

RX-RETRY

コマンドメール受信ﾘﾄﾗｲ

RX-ERR

メール受信異常IN-SESSION

メール受信処理中

I/O STATUS<IN>（入力接点の状態、端子電圧を示し”0”は端子電圧が 0V 側、”1”は端子電圧が 24V 側を示す）
Active Low の時
項目

意味

0

ON 状態

1

OFF 状態 入力端子が 18V 以上の電圧になっている（入力が入っていない）

入力端子が 6V 以下の電圧になっている（入力が継続中）

Active High の時
項目

意味

1

ON 状態

0

OFF 状態 入力端子が 6V 以下の電圧になっている（入力が入っていない）

入力端子が 18V 以上の電圧になっている（入力が継続中）

WATCH INPUT STATE<STATE>（入力の要因状態）
項目

意味

NORMAL

入力の状態が[OFF] になっている （入力待ちの状態など）

ATTENTION

入力の状態が[ON] になっている

PROTECT

入力の状態が[検出禁止] になっている

30/42

(2)START
れんら君を状態監視状態にします｡<コマンド構文>

START<レスポンス>+OK "START"(3)STOP
れんら君の状態監視状態を解除します｡<コマンド構文>

STOP<レスポンス>+OK "STOP"

31/42

6-4 エラーメッセージ
コマンドメールを実行することが出来ない場合､れんら君からエラーメッセージを含んだ応答メールを返信します｡
エラーとなる要因は､以下の通りです｡(1)認証失敗<エラーメッセージ>-ERR unmatch USERNAME or PASSWORD<エラーの要因>
・ユーザー名または､パスワードが設定された値と異なる為､認証に失敗｡
ユーザー名または､パスワードに誤りがあると考えられます｡
アルファベットの大文字･小文字の誤り､入力ミスが原因として考えられます｡メール形式がテキスト形式で無い時、認証に失敗します。
・リッチテキスト形式（HTML 形式）のメールには対応していません。
スマートフォン等ではメール初期設定がリッチテキスト形式になっています。「デコメ・装飾を解除」等の設定を行ってください。
・れんら君に Gmail を設定して、スマートフォンからメールを送ったとき
テキスト形式で送信しているにもかかわらずエラーが起こり、コマンドメールが使用できませんので注意ください。
(2)無効なコマンド<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command not found<エラーの要因>
入力されたコマンドが､無効なコマンドの為､実行不可能｡
入力されたコマンドに誤りがあると考えられます｡(3)コマンドフォーマット異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument count wrong<エラーの要因>
入力されたコマンドの引数の数が､定められたフォーマットと異なる｡(4)コマンド引数値異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument "引数名" wrong<エラーの要因>
入力されたコマンド引数値が､規定範囲外である｡

32/42

7 れんら君管理ツール詳細
れんら君にアクセスするためには、れんら君の IP アドレスを知らなければなりません。れんら君の初期 IP アドレスは DHCP サーバーからの自動取得になっており、容易にアクセスすることが出来ません。れんら君管理ツールは、LAN に接続されているれんら君を発見し、IP ア
ドレスを知るために用います。ただし、それだけではなく、れんら君の設定データをバックアップしたり、レストアしたり、また、れんら君の状態をモニタしたり、ファームウェアのアップデートを行うことが出来ます。
7-1 ファイルメニュー
れんら君の設定データの保存・書き込みが出来ます。また、ファームウェアの更新も行うことが出来ます。ファイルメニューの各項目を使うためには、先にれんら君を検出しておく必要があります。「3 れんら君管理ツール」を参照してれんら君を検出してください。

7-1-1 アクセスパスワードの設定
れんら君の設定の「メンテナンスパラメータ設定」で「Root Login Password」を「root」以外の設定にしたとき、各設定を実行するには、設定されたパスワードを入力しなければなりません。「アクセスパスワードの設定」をクリックしたときに出てくるボックスにパスワー
ドを入力ください。入力した後、ボックスが出ているままで各設定の項目をクリックしたとき、パスワードが有効であれば、各設定を実行することが出来ます。何もパスワードを「root」
から変更していないときはここでは何もしなくてかまいません。「Root Login Password」の初期設定値は「root」になっています。
7-1-2 監視条件の書込み
予めれんら君から読み出し、保存していたイベントパラメータ設定情報をれんら君に書き込みます。れんら君設定画面「れんら君モニタ」ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておく
こと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み
予めれんら君から読み出し、保存していた各イベント成立時に送信するメールデータをれんら君に書き込みます。れんら君設定画面「れんら君モニタ」ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
33/42

7-1-4 Network 情報の読出し
れんら君に書き込まれていたネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク等）のデー
タを読み出し保存します。れんら君設定画面「れんら君モニタ」ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-5 監視条件の読出し
れんら君に書き込まれていたイベントパラメータ情報のデータを読み出し保存します。デー
タのバックアップに使います。れんら君設定画面「れんら君モニタ」ページで「TFTPS」ボタ
ンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。
元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し
れんら君に書き込まれていた各イベント成立時に送信するメールデータを読み出し保存します。データのバックアップに使います。れんら君設定画面「れんら君モニタ」ページで「TFTPS」
ボタンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。

34/42

7-1-7 Firmware 更新
れんら君のファームウェアを更新するときに使用します。
れんら君のファームウェアを更新するには特殊な操作とファームウェアファイルが必要となります。
ファームウェアファイルとファームウェアアップデート手順書を準備の上、更新を行ってください。
ファームウェアの更新を一度始めると、途中で中断できません。もしも途中で中断を行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れがあります。ファームウェアの更新をされるときは十分注意をされるようお願いします。
出荷時は常に最新のファームウェアで出荷しており、ファームウェアの更新によってれんら君の機能が著しく向上したり、動作不良が改善するようなことはありませんが、万が一、ファームウェアを更新する必要性がございましたら、弊社までお問い合わせください。

35/42

7-2 ユニット動作表示

れんら君の動作状態のモニタや登録メールの読出し・削除を行うことが出来ます。
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)
れんら君と接続または接続を切ることが出来ます。
クリックすると次の画面が出てきます。

れんら君の電源が入っていることを確認ください。
れんら君に接続すると次のような表示が出てきます。
「検索されたれんら君の IP アドレス表示」の後ろに隠れている場合があります。
「検索されたれんら君の IP アドレス表示」
を消すには「れんら君検索」、「応答一覧表示」を順にクリックします。
れんら君を探索した後、れんら君の「応答一覧表示」をクリックして表示の上、れんら君をクリックして選択していないと次の表示が出てきます。れんら君の「応答一覧表示」等は 7-3章および 7-3-2 項を参照ください。

36/42

7-2-2 モニタ情報保存
れんら君の状態をモニタするとれんら君管理ツールの画面に様々な情報が表示されます。
「モニタ情報保存」はそれらの様々な情報をデータ保存するために使用します。
7-2-3 ユニット状態読み出し
れんら君の状態を読み出すことが出来ます。コマンドメールの「STATUS」コマンドを実行したときと同様の表示となります。詳細は 6-3 を参照ください。
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止)
入力 ON 動作や入力 OFF 動作の監視をします。

7-2-5 ユニット再起動
電源を再投入することなくれんら君を再起動させることが出来ます。
7-2-6 ユニット登録メール一覧
れんら君に登録されているメールの一覧です。
メールは番号をつけて管理されています。メールは”mfw201.eml”のように管理されています。
メール管理番号の表示の右にある数字はメールのバイト数を表示しています。メールの管理
番号の対応は次のようになります。

れんら君設定ソフトで作成、登録されるメールは設定ソフト内でメール番号をつけて管理されています。
メール番号管理表
UNC-RP06(A)ON メールOFF メール

入力 0 要因設定メール
MFW201.EML – MFW203.EML
MFW101.EML – MFW103.EML

入力 1 要因設定メール
MFW211.EML – MFW213.EML
MFW111.EML – MFW113.EML

37/42

7-2-7 ユニット登録メール読み出し
ユニットに登録されているメールを読み出すことが出来ます。この項目をクリックしたとき
ボックス表示が出てきます。メール管理番号を参照にダブルクリックするとメール内容を参照できます。
7-2-8 ユニット登録メール全削除
れんら君に設定されているメールデータを一括削除できます。
7-3 れんら君探索
LAN に接続されているれんら君を探索し IP アドレスを表示します。
7-3-1 呼び出しLAN に接続されているれんら君を探索します。クリックするとパソコンの IP アドレス一覧が出てきますのでれんら君と同じネットワークに所属する IP アドレスをダブルクリックします。するとダイアログが出てきてれんら君を探索します。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。
7-3-2 応答一覧表示
れんら君が探索できたらこの項目を使ってれんら君の IP アドレスを表示します。れんら君のIP アドレスをクリックするとそのれんら君に対してユニット状態の読み出し等の操作が行えます。れんら君の設定画面を表示するには「7-3-4 ブラウザ」の項目のブラウザを選択します。お使いになられるものをダブルクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君の設定が出来ます。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。
7-3-3 NIC 情報表示
パソコンの NIC 情報を表示します。これは、パソコンに設定されている LAN の IP アドレス情報になります。
7-3-4 ブラウザ
れんら君管理ツールから設定画面を開くブラウザは 4 種あります。「firefox」「chrome」「safari」「IE」が該当し、いずれかをクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君
設定画面の表示になります。ただし、パソコンにインストールされていないブラウザを選択すると「応答れんら君 HTTP 接続実行結果エラー(0)が発生しました。」と出てきてれんら君
設定の画面は出てきません。
ブラウザは 4 種から選択できますが、もしもそのほかのブラウザを選択なさるときはそのブラウザでれんら君の IP アドレスを設定してください。「http://192.168.5.1」などになり、れんら君の「応答一覧表示」に示される IP アドレスを打ち込んでいただけるとれんら君の設定画面が開きます。

38/42

7-4 ヘルプ
ヘルプ情報やれんら君管理ツールのバージョン情報になります。
7-4-1 ヘルプ
れんら君管理ツールで出来ることが一覧表示されます。
7-4-2 バージョン情報
れんら君管理ツールのバージョン情報になります。

39/42

8 れんら君に接続できないときにはまず次のことを確認してください。
(1) 本製品のPWR_LEDが点灯していること。
(2) 本製品の電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。
(3) 配線、接続が確実であること。
(4) IPアドレス設定が正確であること、他の機器と重複していないこと。
以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。

8-1 症状別チェックリスト
症状

チェック項目LANコネクタの緑LEDが消灯したまま

 LANケーブルが正しく接続されているか。

変化しない。

 電源が投入されているか。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタの緑LEDが点灯または点滅しているが、PWR LEDが赤と緑の交互点滅している。

 本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じ
ネットワーク内に接続されていないか。
 LANケーブルが正しく配線されているか。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブ
ルにノイズ対策を行ってください。
 メール設定やネットワーク設定が正しいか。

センサー信号を入力しているが STAT LEDが緑点灯していないか。消灯時は状態監視解除中。

メールが送信されない。

 入力LEDが点灯するか。
 LANケーブルが正しく配線されているか。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
 メール設定やネットワーク設定が正しいか。

LED表示は正しいが、パソコンかられんら君が確認できない。

 ファイアウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないか。
 pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、
ファイアウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアド
レスのネットワーク部の不一致などが考えられます。

40/42

症状

チェック項目

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面「れんら君モ

メールデータを読み込むことが出来ニタ」ページで「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れない。

んら君管理ツールで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」
をクリックしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページでメールデータを書き込むことが出来「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツーない。

ルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページでメールデータを読み込もうとしたら「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツー

TFTPS****（*は数字）の名称のファルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックしイルが出来た。

ていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。
 VISTA以降のWindowsでは、初期設定では「tftp」が動作不許
可設定になっています。「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windowsの機能の有効化または無効化」で「TFTPク
ライアント」を有効にしてください。

Gmailを設定してもメール送受信が出来ない。

 Gmailの仕様が2016年6月17日に変更されました。それにより暗号スイートは256ビット必須となりました。本製品は暗号
128ビットまでしか対応していませんのでGmailが使えなくなりました。弊社WEB販売サイト「ＮＫＥオンライン」で提供している「れんら君専用メールアカウント」をご利用ください。

Yahooメールを設定してもメール送受信が出来ない。

 Yahooメールの仕様が2021年1月19日に変更され、非暗号化ポート（SMTP:25,587 POP:110）の提供終了につき、れんら君でYahooメールが使用できなくなりました。弊社WEB販売サイト「ＮＫＥオンライン」で提供している「れんら君専用メール
アカウント」をご利用ください。

41/42

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● NKE ホームページ ： http://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2021 NKE Corporation
42/42