Q U I C K

S T A R T

G U I D E

TEK-Mate®
Refrigerant Leak Detector
English ·Español ·Deutsch ·Français ·Italiano ·中文 · 日本語

2Probe tip/filter

3

Sensor cap

1

POWER
indicator

4

HIGH/LOW
indicators

5

Power button

6 Release tab

7 Battery coverEspañol

Français

1. Témoin d’alimentation
2. Embout de sonde/filtre
3. Capuchon de la sonde
4. Témoins HIGH/LOW(haut/bas)
5. Bouton d’alimentation
6. Languette de déverrouillage
7. Couvercle de la batterie中文
1. 电量指示灯
2. 探针头 / 过滤器
3. 传感器帽
4. 高 / 低指示灯
5. 电源按钮
6. 释放片7. 电池盖

DeutschItaliano

日本語

1. Indicador de encendido
2. Filtro/punta de la sonda
3. Tapa del sensor
4. Indicadores ALTA/BAJA
5. Botón de encendido
6. Pestaña de liberación
7. Tapa del compartimentopara baterías
1. Betriebsanzeige
2. Sondenspitze/Filter
3. Sensorkappe
4. HIGH/LOW-Anzeigen
5. Betriebsschalter
6. Entriegelungslasche
7. Batteriedeckel

1. Indicatore accensione/
spegnimento
2. Punta/filtro sonda
3. Copri-sensore
4. Indicatori ALTO/BASSO
5. Pulsante di accensione/
spegnimento
6. Linguetta di sgancio
7. Coperchio del vanobatterie2

1. 電源イ ン ジケー タ
2. プローブチ ッ プ/フ ィルタ
3. セ ンサーキ ャ ッ プ
4. 高/低感度イ ン ジケー タ
5. 電源ボ タ ン
6. リ リ ース タ ブ
7. バ ッ テ リ カバー

NOTE: Sensor must be installed before using TEK-Mate.

EnglishIncluded in the package:• TEK-Mate• Plastic carrying case• Two “D” cell alkaline batteries• TEK-Mate sensor• Replacement filters
1. Install two “D” cell alkaline batteries (included)a. Depress the release tab using a coin or screwdriver.
b. Slide the battery cover away from the probe tip to remove.
c. Insert batteries as shown on the illustration inside the battery
compartment.
d. Replace the battery cover. Be sure to slide the battery coveralong the side rails until the release tab is engaged.
2. Installing sensor (included)a. Remove rubber sensor cap from TEK-Mate body by gently
prying at the edges.
b. Remove TEK-Mate sensor from foil package and remove
protective foam.
c. Carefully install sensor into three-pin socket on circuit board.
d. Reinstall rubber sensor cap.
3. Turning TEK-Mate on and preparing for use
a. Long press the power button to turn TEK-Mate On or Off. The
POWER indicator will illuminate while TEK-Mate is On.
NOTE: If the POWER indicator flashes or if the POWER and
HIGH indicators both flash, the batteries are low andshould be replaced.
b. Allow TEK-Mate to warm up from 30 seconds up to two minutes.
NOTE: TEK-Mate will continually alarm during warm-up and all
three indicators will illuminate. When warm-up iscomplete, TEK-Mate will beep and the HIGH indicator
will flash approximately once per second.

3

NOTE: In extreme cases, such as when the sensor is exposed

Englishto moisture, warmup can take up to 20 minutes.
4. Using TEK-Mate to detect leaks
a. Place the tip of TEK-Mate as close as possible to suspectedleak (do not block air flow).
b. Slowly move the probe past each possible leak point. If a leak isdetected, TEK-Mate will alarm and the HIGH or LOW indicator
will flash. Faster flashing and alarm indicate a higher
concentration of refrigerant.
c. When a leak is identified, pull the probe away from the leak for a
few seconds and return to the suspected leak site.
NOTE: For large leaks, press the power button to switch to low
sensitivity mode. The LOW indicator will flash when
low sensitivity mode is active.
5. Replacing filters
a. Remove dirty or clogged filter with a paper clip or similar object.
b. Push the new filter into the probe tip.
Download the full operating manual fromwww.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

4

5

Español

NOTA: Antes de utilizar el detector TEK-Mate, se debe instalar el sensor.
El paquete incluye:• TEK-Mate• Maleta de transporte• Dos baterías: pilas alcalinas de tipo D• Sensor TEK-Mate• Filtros de sustitución
1. Instalación de las dos baterías alcalinas de tipo D (incluidas)a. Apriete la pestaña de liberación con una moneda o un
destornillador.
b. Extraiga la cubierta del compartimento para baterías,
deslizándola hacia afuera.
c. Coloque las baterías en el compartimento para baterías, como
se muestra en la ilustración.
d. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento. Asegúrese dedeslizar la cubierta a lo largo de las muescas laterales hasta quela pestaña quede fijada en su sitio.
2. Instalación del sensor (incluido)
a. Retire la tapa de goma del sensor del cuerpo del TEK-Matehaciendo palanca suavemente en los bordes.
b. Saque el sensor TEK-Mate del embalaje de papel de aluminio yretire la espuma protectora.
c. Conecte con cuidado el sensor en el zócalo de tres patillas de laplaca de circuitos.
d. Vuelva a colocar la tapa de goma del sensor.
3. Encendido del TEK-Mate y preparación para su uso
a. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender oapagar el TEK-Mate. El indicador de encendido se iluminará
mientras el TEK-Mate esté encendido.
NOTA: Si el indicador de encendido se iluminaintermitentemente o si parpadean a la vez losindicadores de encendido y de ALTA/BAJA(HIGH/LOW), significa que queda poca carga en lasbaterías y se deben reemplazar.
b. Deje que el TEK-Mate se caliente entre 30 segundos y hasta
dos minutos.
NOTA: El TEK-Mate mostrará continuamente una alarma
durante el calentamiento y los tres indicadores seiluminarán. Al finalizar el calentamiento, el TEK-MateEspañol

emitirá un pitido y el indicador de ALTA (HIGH)
parpadeará aproximadamente una vez por segundo.
NOTA: En casos extremos, como cuando el sensor está
expuesto a la humedad, el calentamiento puede tardar
hasta 20 minutos.
4. Uso del TEK-Mate para detectar fugasa. Coloque la punta del TEK-Mate tan cerca como sea posible dela sospecha de fuga (sin bloquear el flujo de aire).
b. Mueva lentamente la sonda hasta pasar cada uno de los posibles
puntos de fuga. Si se detecta una fuga, el TEK-Mate emitirá una
alarma y se encenderá intermitentemente el indicador de ALTA oel de BAJA. Si la alarma y la intermitencia son rápidas, indican una
mayor concentración de refrigerante.
c. Si se identifica una fuga, separe la sonda de la fuga duranteunos segundos y vuelva a colocarla en el punto de sospecha defuga.
NOTA: En el caso de grandes fugas, pulse el botón deencendido para cambiar al modo de sensibilidad baja.
El indicador LOW parpadeará mientras el modo debaja sensibilidad esté activo.
5. Sustitución de los filtros
a. Retire el filtro sucio o atascado con la ayuda de un clip para
papel o un objeto similar.
b. Introduzca el filtro nuevo en la punta de la sonda.
Descargue el manual de operación completo en
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com.

6

7

DeutschHINWEIS: Vor Verwendung des TEK-Mate-Leckprüfgeräts muss der
Sensor installiert werden.
Lieferumfang des Grundgeräts:• TEK-Mate• Tragekoffer aus Kunststoff• Zwei Alkalibatterien des Typs „D“• TEK-Mate-Sensor• Ersatzfilter
1. Installieren Sie zwei Alkalibatterien des Typs „D“(Teil des Lieferumfangs)
a. Drücken Sie die Entriegelungslasche mithilfe einer Münze odereines Schraubendrehers nach unten.
b. Schieben Sie den Batteriedeckel von der Sondenspitze fort undnehmen Sie ihn ab.
c. Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt im Innern
des Batteriefachs ein.
d. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf. Achten Sie darauf,den Batteriedeckel entlang der seitlichen Führungeneinzuschieben, bis die Entriegelungslasche einrastet.
2. Installation des Sensors (Teil des Lieferumfangs)
a. Entfernen Sie die Gummiabdeckung des Sensors vom
TEK-Mate, indem Sie die Abdeckung vorsichtig an den Kanten
ergreifen und nach oben ziehen.
b. Nehmen Sie den TEK-Mate-Sensor aus der Folienverpackung
heraus und entfernen Sie den schützenden Schaumstoff.
c. Installieren Sie den Sensor vorsichtig in der dreipoligen Buchse
auf der Platine.
d. Bringen Sie die Gummiabdeckung des Sensors wieder an.
3. Einschalten des TEK-Mate und Vorbereitung zur Verwendunga. Schalten Sie den TEK-Mate durch längeres Drücken des
Betriebsschalters ein bzw. aus. Bei eingeschaltetem TEK-Mateleuchtet die Betriebsanzeige.
HINWEIS: Wenn die Betriebsanzeige blinkt oder die
Betriebsanzeige und die HIGH-Anzeigen
zusammen blinken, sind die Batterien schwach
und sollten erneuert werden.
b. Lassen Sie das TEK-Mate zwischen 30 Sekunden und
2 Minuten lang aufwärmen.
HINWEIS: Den TEK-Mate gibt während des Aufwärmens
einen Daueralarm ab und alle drei Anzeigen
leuchten. Wenn der Aufwärmvorgang beendet ist,

Deutschgibt den TEK-Mate einen Piepton ab und die
HIGH-Anzeige blinkt ungefähr einmal pro Sekunde.
HINWEIS: In extremen Fällen kann die Aufwärmphase bis zu
20 Minuten dauern, z. B. wenn der Sensor
Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
4. Verwendung des TEK-Mate zur Leckerkennung
a. Bringen Sie die Spitze des TEK-Mate möglichst nahe an die
vermutete undichte Stelle (Luftstrom nicht blockieren!).
b. Bewegen Sie die Sonde langsam entlang der potenziellen
Leckstellen. Wird ein Leck erkannt, signalisiert den TEK-Mateeinen Alarm und die HIGH- oder LOW-Anzeige blinkt.
Schnelleres Blinken und ein schnellerer Alarm zeigen eine
höhere Kältemittelkonzentration an.
c. Wenn ein Leck identifiziert wurde, entfernen Sie die Sonde für
ein paar Sekunden von der undichten Stelle und bringen Sie sie
dann wieder an die vermutete Leckstelle zurück.
HINWEIS: Bei großen Lecks sollten Sie den Betriebsschalterdrücken, um den Modus Niedrige Empfindlichkeit zu
aktivieren. Wenn dieser Modus aktiv ist, blinkt die
LOW-Anzeige.
5. Austausch der Filter
a. Entfernen Sie einen schmutzigen oder verstopften Filter mithilfe
einer Büroklammer oder eines ähnlichen Objekts.
b. Setzen Sie den neuen Filter in die Sondenspitze ein.
Das komplette Betriebshandbuch können Sie bei
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com.

89Français

REMARQUE : La sonde doit être installée avant l’utilisation du
TEK-Mate.
Inclus dans l’emballage :• TEK-Mate• Mallette de transport en plastique• Deux piles alcalines « D »• Sonde TEK-Mate• Filtres de rechange
1. Installez deux piles alcalines « D » (incluses)
a. Appuyez sur la languette de déverrouillage en utilisant unepièce de monnaie ou un tournevis.
b. Faites glisser les piles conformément à l’illustration à l’intérieurde leur compartiment.
c. Insérez les piles tel qu’illustré sur leur compartiment.
d. Remettez en place le couvercle des piles. Assurez-vous de faireglisser le couvercle des piles le long des rails latéraux jusqu’à ce
que la languette de déverrouillage soit engagée.
2. Installez la sonde (incluse)
a. Retirez le capuchon en caoutchouc de la sonde du corps du
TEK-Mate en soulevant doucement sur les bords.
b. Retirez la sonde TEK-Mate de l’emballage et ensuite la mousse
de protection.
c. Installez avec précaution la sonde dans la prise à trois broches
de la carte de circuits imprimés.
d. Remettez le capuchon en caoutchouc de la sonde en place.
3. Mise en marche du TEK-Mate et préparation pour l’utilisation
a. Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation pour mettre le
TEK-Mate sous/hors tension. Le témoin POWER (alimentation)s’allume quand le TEK-Mate est en marche.
REMARQUE : Si le témoin POWER clignote ou si les témoins
POWER et HIGH (haut) clignotent tous lesdeux, les piles sont faibles et doivent êtreremplacées.
b. Attendez de 30 secondes à deux minutes que le TEK-Mate se
préchauffe.
REMARQUE : Le TEK-Mate émet une alarme continue
pendant le préchauffage et les trois témoinss’allument. Une fois le préchauffage est
terminé, le TEK-Mate émet un bip et le témoin
HIGH clignote environ une fois par seconde.

REMARQUE : Dans des cas extrêmes, comme lorsque laFrançaissonde est exposée à l'humidité, le préchauffage
peut prendre jusqu’à 20 minutes.
4. Utilisation du TEK-Mate pour détecter des fuites
a. Placez l’embout du TEK-Mate aussi près que possible de la fuite
suspectée (sans bloquer l’écoulement d’air).
b. Déplacez lentement la sonde devant chaque point de fuite
possible. En cas de détection d’une fuite, le TEK-Mate émet une
alarme et le témoin HIGH ou LOW clignote. Une alarme et unclignotement plus rapides indiquent une concentration
supérieure de fluide frigorigène.
c. Lorsqu’une fuite est identifiée, éloignez la sonde de la fuite
pendant quelques secondes et ramenez-la sur le site de la fuite
suspectée.
REMARQUE : Pour les grand fuites, appuyez sur le bouton
d’alimentation pour passer en mode de faible
sensibilité. Le témoin LOW clignote quand lemode de faible sensibilité est activé.
5. Remplacement des filtres
a. Retirez le filtre encrassé ou obstrué à l’aide d’un trombone ou
d’un objet similaire.
b. Poussez le filtre neuf dans l’embout de la sonde.
Téléchargez le manuel d'instructions complet sur
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

10

11

Italiano

NOTA: Il sensore deve essere installato prima dell’utilizzo di TEK-Mate.
La confezione include:• TEK-Mate• Custodia di trasporto in plastica• Due batterie alcaline “D”• Sensore TEK-Mate• Filtri di ricambio
1. Installare le due batterie alcaline “D” (incluse)a. Premere la linguetta di sgancio utilizzando una moneta o
un cacciavite.
b. Far scorrere il coperchio del vano batterie allontanandolo dalla
punta della sonda per rimuoverlo.
c. Inserire le batterie nel modo indicato dall’illustrazione all’internodel vano batterie.
d. Ricollocare il coperchio del vano batterie. Accertarsi di farescorrere il coperchio del vano batterie lungo le guide laterali fino
al corretto inserimento della linguetta di sgancio.
2. Installazione del sensore (incluso)
a. Rimuovere il copri-sensore in gomma dal corpo del TEK-Matefacendo delicatamente leva sui bordi.
b. Estrarre il sensore TEK-Mate dalla confezione in alluminio erimuovere la protezione in schiuma.
c. Inserire con attenzione il sensore nel connettore a tre vie sul
circuito stampato.
d. Reinserire il copri-sensore in gomma.
3. Accensione di TEK-MATE e preparazione all’usoa. Premere a lungo il pulsante di alimentazione per accendere ospegnere TEK-Mate. L’indicatore di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO si illuminerà per segnalare l’accensione
di Tek-Mate.
NOTA: Se l’indicatore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
lampeggia o se gli indicatori di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO e di ALTO lampeggiano insieme, lebatterie si stanno scaricando e devono essere sostituite.
b. Per il riscaldamento del TEK-Mate sono necessari da
30 secondi a due minuti.
NOTA: Il TEK-Mate segnala costantemente la fase di riscaldamento
con un allarme e con l’accensione di tutti e tre gli indicatori.
Al termine della fase di riscaldamento, il TEK-Mate emette
un bip e l’indicatore ALTO lampeggia circa una volta
ogni secondo.

Italiano

NOTA: In casi estremi, come quando il sensore è esposto

all’umidità, possono essere necessari fino a 20 minuti
per il riscaldamento.
4. Utilizzo del TEK-Mate per il rilevamento di fughea. Posizionare la punta del TEK-Mate il più vicino possibile al puntoin cui si sospetta la perdita (non bloccare il flusso dell’aria).
b. Passare lentamente la sonda fino a superare la possibile
sorgente della perdita. Se viene rilevata una fuga, il TEK-Mateemette un allarme e l’indicatore ALTO o BASSO lampeggia. In
caso di concentrazione più elevata di refrigerante, il segnaled’allarme sarà più ravvicinato e gli indicatori lampeggeranno più
rapidamente.
c. Quando viene identificata una perdita, allontanare la sonda per
alcuni secondi e poi riavvicinarla al punto sospetto.
NOTA: Per fughe di grande entità, premere il pulsante diaccensione/spegnimento per passare alla modalitàsensibilità bassa. L’indicatore BASSO lampeggia
quando la modalità “sensibilità bassa” è attiva.
5. Sostituzione dei filtri
a. Rimuovere il filtro sporco o ostruito con una graffetta oun oggetto simile.
b. Inserire il nuovo filtro nella punta della sonda.
Scaricare il manuale operativo completo da
www.inficonservicetools.com
www.inficonservicetools-europe.com

12备注：必须先安装传感器方可使用 TEK-Mate。

1. 安装两节 “D” 型碱性电池 （随附）a. 使用硬币或螺丝刀按下释放片。
b. 将电池盖滑离探针头，以将其拆卸下来。
c. 插入电池，如电池舱图解所示。
d. 重新装上电池盖。务必沿着两侧导轨滑动电池盖，直至卡合住释放片。
2. 安装传感器 （随附）a. 轻轻撬动边缘，从 TEK-Mate 主体移除橡胶传感器帽。
b. TEK-Mate 传感器从铝箔包装中取出，并移除保护泡沫。
c. 仔细将传感器装入电路板上的三针插座中。
d. 重新装上橡胶传感器帽。
3. 打开 TEK-Mate，以备使用a. 长按电源按钮，以打开或关闭 TEK-Mate。打开 TEK-Mate 时，电
量指示灯将亮起。
备注 : 如果电量指示灯闪烁或如果电量及高指示灯同时闪烁，则
表示电池电量低且需要更换。
b. 让 TEK-Mate 预热，需时约 30 秒至两分钟。
备注 : 预热过程中， TEK-Mate 将持续响起警报，全部三盏指示
灯均将点亮。预热完毕后， TEK-Mate 发出哔哔声，高指示灯将闪烁，频率约为每秒一次。
备注 : 在极端案例中，例如将传感器暴露在潮湿的空气中，则预热时间可能长达 20 分钟。
4. 使用 TEK-Mate 检测泄漏
a. 使 TEK-Mate 的探针头尽可能靠近疑似泄漏点 （勿阻塞空气流
动）。

13

中文

包中物品：
• TEK-Mate• 塑料搬运箱
• 两节 “D” 型碱性电池• TEK-Mate 传感器• 过滤器替换件b. 缓慢移动探针，使其经过各个可能的泄漏点。如果检测到泄漏，
TEK-Mate 将发出警报，高或低指示灯将闪烁。闪烁和警报速度
越快，表示冷媒浓度越高。
c. 确定泄漏点后，将探针从泄漏点移开数秒，然后再次回到疑似泄
漏点。
备注 : 如遇大规模泄漏，按压电源键以转换至低灵敏度模式。开
启低灵敏度模式时，低指示灯将闪烁。
5. 更换过滤器
a. 使用回形针或类似物件移除肮脏或阻塞的过滤器。
b. 推动新的过滤器，将其装入探针头。

中文从 www.inficonservicetools.com 下载完整的操作手册。

14

15

日本語

注 ： センサーはTEK-Mate を使用する前に取り付ける必要があり ます。
次の ものがパ ッ ケージに含まれます。
• TEK-Mate• プ ラ スチ ッ ク製キ ャ リ ン グケース
• 単 １ アルカ リ 電池 x 2 (充電式電池は使用出来ません )• TEK-Mate セ ンサー• 交換用 フ ィ ル タ
1. 単 １ アルカ リ 電池 2 本の取 り 付け ( 同梱 )a. コ イ ン ま たはス ク リ ュ ー ド ラ イバーを使用 し て、 リ リ ース タ ブ
を押 し ます。
b. バ ッ テ リ カバーを ス ラ イ ド さ せて外 し ます。
c. 図の通 り 、 バ ッ テ リ 収納部にバ ッ テ リ を挿入 し ます。
d. バ ッ テ リ カバーを取 り 付けます。 バ ッ テ リ カバーの リ リ ース タ
ブがかみ合 う ま で、 レールに沿 っ てバ ッ テ リ カバーを ス ラ イ ド
さ せて く だ さ い。
2. セ ンサーを取 り 付ける ( 同梱 )a. TEK-Mate本体のゴム製セ ンサーキ ャ ッ プの端に指を掛け、 注
意深 く 取 り 外 し ます。
b. TEK-Mate セ ンサーを ホ イルのパ ッ ケージから 取 り 出 し 、保護 フ ォ ームから 取 り 出 し ます。
c. センサーを注意深 く 回路基板の3ピンソケッ ト に取り付けます。
d. ゴム製セ ンサーキ ャ ッ プ を も う 一度かぶせます。
3. TEK-Mate を オ ンに し 、 使用の準備をする
a. 電源ボ タ ン を長押 し し て、 TEK-Mateのオ ン / オ フ を切 り 替え ます。 TEK-Mateがオ ンにな る と 、 電源イ ン ジケー タ が点灯 し ます。
注 ： 電源イ ンジケー タが点滅し ている場合、 または電源と高感度イ ンジケー タが両方と も点滅 し ている場合には、
バ ッ テ リ の残量は少な く な っ ているので、 交換する必要があ り ます。
b. 30秒～2 分間待 っ て、 TEK-Mate をウ ォ ームア ッ プ し ます。
注 ： ウ ォ ームア ッ プ中はTEK-Mateはア ラーム音を鳴ら し、 3
つすべてのイ ンジケー タが点灯し ます。 ウ ォームア ッ プ
が完了する と、 TEK-Mateはビープ音を鳴ら し、 高感度イ
ンジケー タが毎秒1回の割合で点滅し ます。
注 ： センサーが湿気に さ ら された と い う よ う な極端な場合には、 ウ ォームア ッ プに最大 20分かかる こ とがあり ます。

4. TEK-Mate を使用 し て リ ー ク を検出する
a. TEK-Mateの先端を リ ー ク が疑われる箇所にで き る だけ近づけます （エ ア フ ローは遮ら ないで く だ さ い）。
b. プ ローブ を、 リ ー クが疑われるポ イ ン ト 周辺をゆ っ く り と 移動
さ せます。 漏れが検出 さ れる と 、 TEK-Mateはア ラ ーム音を鳴ら し 、 高感度ま たは低感度イ ン ジケー タ が点滅 し ます。 点滅 と
ア ラ ーム音が速いほど、 冷媒の濃度が高い こ と を意味 し ています。
c. リ ー クが確定 し た ら、 プ ローブ を リ ー ク箇所から離 し て数秒間
待ち、 リ ー クが疑われる場所に戻 り ます。
注 ： リ ークが多量の場合には、 電源ボ タ ン を押す と、 低感度
モー ド に切 り 替え る こ とがで き ます。 低感度モー ド がア
ク テ ィ ブにな る と、 低感度イ ン ジケー タ が点滅
し ます。
5. フ ィ ル タ の交換
a. ピ ン セ ッ ト または同様の道具で、 汚れ、 ま たは詰ま り があ る
フ ィ ル タ を取 り 外 し ます。
b. 新 し い フ ィ ル タ を プ ローブ チ ッ プ内に押 し 込みます。
www.inficonservicetools.com

日本語から よ り 詳 し い操作マニ ュ アルがダウ ン ロー ド で き ます。

16

Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne, Germany
Phone: +49 221 56788-660
Fax: +49 221 56788-9660
E-Mail: servicetools.europe@inficon.com
www.inficonservicetools-europe.com

Two Technology Place
East Syracuse, NY 13057-9714 USA
Phone: +1.800.344.3304
Fax: +315.437.3803
E-Mail: service.tools@inficon.com
www.inficonservicetools.com
074-583-P1C© 2017 INFICON