技 術 資 料
名称：ナイロン樹脂製空気弁エアスポット
Ｄ４０形

承認

有 田審

査

有 田

作

成山 本

作 成 日
技術文書番号

２０２３ 年 ５ 月

２ 日

ＴＢ資Ａ０２５枚

全 ７ 枚

数（表紙含）TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A025

目

次

１．概

要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

２．特長 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

３．構造および寸法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２
４．作動原理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３［１］ 多量排気［２］ 満水状態［３］ 圧力下排気［４］ 多量吸気５．排気・吸気性能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６．多量排気量・多量吸気量比較表
７．標準仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

５５

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A025 1 / 5

１．概 要
ナイロン樹脂製空気弁エアスポット Ｄ４０形は、一般的な急速空気弁と同様に多量吸排気・圧力下排気機能を有しています。また、ナイロン樹脂製のため、非常に軽量で腐食環境でも安心して使用することできます。

２．特長〇性能は多量吸排気・圧力下排気が可能
1 つの本体で排気と吸気の両方の性能を持ち合わせています。 管路の充水時には多量の空気をスムーズに排出し、効率の良い流れを実現します。充水後管路内に混入した空気は圧力下で自動的に排気します。また、管路の排水中および水柱分離時には多量の空気を管路に吸気できます。吸気性能
は管路が真空状態になるのを防ぎ、管路の損傷を防止します。
〇本体材料は強化ナイロン樹脂
本体材料には、高粘度強化ガラス繊維を含有したナイロン樹脂を使用しています。耐 UV 性・耐熱性および美観にも優れた高圧対応の射出成型品です。太陽光や風雨にさらされた環境下で 20 年以上継続しての使用実績がありますので安心してご使用いただけます。
〇シール部はローリングシール構造
独自のローリングシール構造により長期間安定した作動とシール性を実現しています。
0.05～1.6MPa の幅広い作動圧力範囲で使用することができます。
〇メンテナンスが容易
構造がシンプルなのでメンテナンスのための分解・組立を容易に行うことができます。
〇運搬や施工が容易
軽量であるため、運搬や施工が容易です。
〇ウォーターハンマー防止オプション ※接続ねじＲ２のみ
オプションユニットの取り付けにより、吸気性能を維持したまま、排気量を抑えることで充水時における急激な瞬間的圧力上昇を回避し、空気弁と管路を保護します。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A025 2 / 5

３．構造および寸法
構造および寸法は、下図の通りです。

接続ねじ Ｒ１

接続ねじ Ｒ２

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A025 3 / 5４．作動原理［１］多量排気空気孔が全開管路に充水する場合、空気弁を通して管路内の空気を排出させなければなりません。
このとき、フロ－ト弁体は、自重により下方に位置しており、 ローリングシ
ローリングシールが完全に下がることで空気孔が全開しま ールす。
この作動により、空気孔から管路内の空気を多量に排気し充 フロート弁体水をスムーズに行います。

排気口
多量排気

空気の流れ

［２］満水状態
管路内が満水状態になると、空気弁内に水が充水され水位が上昇します。フロート弁体が浮力により上昇し、空気弁内が満水になり、フロート弁体と繋がったローリングシールが空気孔を閉止します。さらに空気弁内の圧力により、ローリングシールが空気孔に強く押し付けられ止水します。

ローリングシールが空気孔を閉止
フロート弁体満水［３］圧力下排気管路及び空気弁内部には圧力が掛かっています。管路内に流れてくる空気が空気弁内に溜まってくると、空気層が大きくなり、水位が下がります。
フロート弁体がわずかに下がるまで水位が下がると、ローリングシールで閉止されていた空気孔の上部にわずかなすき間が開き、空気の排出が行われます。空気が排出されると、水位が上がり、フロ－ト弁体が上昇することで、再びローリングシールによって空気孔が閉じられます。
この作動を繰り返して、空気弁内に流入してくる空気を水圧の掛かっている状態から排気します。

［４］多量吸気
管路内の水を抜く場合、空気弁を通して管路内に空気を吸入させなければなりません。
このとき、フロ－ト弁体は自重により降下して、ローリングシールが完全に下がることで空気孔が全開します。
この作動により、空気孔から空気を管路内に多量に吸気し排水をスムーズに行えるだけでなく、管が負圧により破損する事故を防止します。

わずかなすき間から空気が排出

ローリングシール排気口空気層
フロート弁体圧力下排気

空気

空気孔が全開ローリングシール
多量吸気
フロート弁体空気の流れ滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A025 4 / 5

５．排気・吸気性能【多量排気・多量吸気特性】
接続ねじ R1

接続ねじ R28080

空気弁差圧（kPa）

空気弁差圧（kPa）

使用最大差圧 70kPa

60
40200-20-40-100-5050040
200-20-40-200

100

使用最大差圧 70kPa

60-1000200

100

300

排気量・吸気量（m3/h）

3

排気量・吸気量（m /h）【圧力下排気特性】
1.6

1.2

1.2

水圧（MPa）

水圧（MPa）

接続ねじ R1
1.60.80.40426812100.80.4014接続ねじ R2

接続ねじ R1

0.60.40.80.60.40.20.2264801010排気量（m /h）
接続ねじ R10.40.224排気量（m3/h）

30405068

接続ねじ R20.6

水圧（MPa）

水圧（MPa）

0.620

排気量（m3/h）3060

接続ねじ R21.0

水圧（MPa）

水圧（MPa）

0.805040

排気量（m3/h）

排気量（m /h）
1.030201030.40.20102030
3

排気量（m /h）40

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A025 5 / 5参考）、ウォーターハンマー防止オプション装着時の排気特性
接続ねじ R2空気弁差圧（kPa）

8060402001051525203

排気量（m /h）

６．多量排気量・多量吸気量比較表
単位 m3/min
［参考］

Ｄ４０形
区

日本水道協会規格

JWWA B 137 水道用急速空気弁分Ｒ１Ｒ２

呼び径 25空気弁差圧 5kPa における多量排気量

0.158

1.0

最小値 1.3

空気弁差圧 20kPa における多量排気量

0.45

2.25

規定なし

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-0.1-0.75-0.91※2)空気弁差圧 20kPa における多量吸気量-0.417

-1.75

規定なし
※2)

多量排気量×0.7

７．標準仕様項目

名

仕称

ね じ 込 み 形様

ナイロン樹脂製空気弁エアスポット Ｄ４０形
接続ねじ：管用テーパねじ Ｒ１，Ｒ２
試
作動圧力範囲使用圧力
０．０５ ～ １．６ MPa使用

流体

圧

力

弁箱耐圧試験

弁座漏れ試験

２．５ MPa

１．６ MPa

原水、農水、工水、雨水

対応流体温度

最大６０℃（断続的であれば最大９０℃）

塗

無塗装

装験