電気錠制御盤
型式

CAE-BE04
取 扱 説 明 書

工事店様へのお願い
取付・調整後、本書をお客様へお渡しください。
お客様へのお願いご使用前に必ず本書を最後まで読んでください。
読んだ後は手近なところに保管して必要の都度読み直してください。
梱包の内容◆工事担当の方へ
作業前に、予め下記の機器・部品が揃っていることをお確かめください。
1) 制御盤 CAE-BE04
1台
2) 鍵
1本
3) 電気錠アダプター
4個4) 取扱説明書（本書）1冊

TY22008-01-19Z05

安全にお使いいただくために製品を正しくお使いいただくため、以下の注意点をよくお読みの上、設置・接続・操作を行ってください。
■工事担当者の方へ（設置時のご注意）
注意
・落雷や漏電による感電事故を避けるため、必ずアースをしてください。
・入線工事は電気工事士が行ってください。
・機器の設置にあたっては電源コード、各種配線を挟み込まないよう注意してください。
・取り付けや結線の時などに電源部および各基板などに電線クズなど不要物を落とさないよう注意願います。

1. 次のような場所に設置しますと、故障や破損の原因となりますので避けてください。
• 直射日光のあたる場所、冷暖房機の近くや屋外。
• 湿気の多い場所や水・薬品等がかかるおそれのある場所。
• ごみやほこりの多い場所、有害ガスの発生
する場所。

2.

3.
4.

装置の破損や動作異常を避けるために、ケーブルの接続、端末機器の登録は取扱説明書に従って正しく行ってください。
装置を分解・改造しないでください。
落としたり、強い衝撃を与えないでください。

■お客様へ（使用上のご注意）
注意
・濡れた手で装置にさわったり操作したりしないでください。
・装置を分解・改造しないでください。
・停電時でも施解錠できるように、出入口の鍵は安全な場所に保管しておいてください。
・安全のために備え付けの鍵以外に合鍵を作らないでください。

★停電のときは※停電時は錠種により施錠状態になる場合がありますので、鍵で解錠できるよう、予め鍵を準備しておいて下さい。
なおオプションの UPS の接続により、停電後約３０分間通常どおりご使用頂けます。(接続機器により使用可能時間は異なります。)★動作不良、異常動作が起きたら本装置は精密電子機器のため、外部からのノイズ
や雷によって、停止や、異常な動作・表示をすることがあります。異常な動作のまま放置しておくと、発熱や、装置の破損につながることもありますので、電源スイッチを切り、当社または代行店にご連絡ください。

■部品の点検・交換のお願い
製品を安心して長くお使いいただくために、保守・点検契約をお勧めいたします。
お気軽にお問合せください。
・スイッチング電源
スイッチング電源には、一般的に経時劣化があります。５年を目安に、正規の電圧を出力しているか、内部のコンデンサーが変形してないかな
ど、当社または代行店に点検をご依頼ください。
・ヒューズ
ヒューズは「７．仕様」に指定するヒューズをご使用ください。
・補修用性能部品
補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7 年間です。

目次
1.

システム構成 ...............................................................................................................1
 製品の特長 ..................................................................................................12.

各部名称 .....................................................................................................................2
2-1. 制御盤 .................................................................................................................2
 パネル外観図・アイコン表示灯 ......................................................................2
 内部配置図 ..................................................................................................3
2-2.電気錠アダプターおよび操作表示器アダプタ― ........................................................43.

設置方法 .....................................................................................................................5 設置の手順 ..................................................................................................54.

接続方法 .....................................................................................................................7
4-1. 端子説明 .............................................................................................................7
4-2. 対応電気錠 ........................................................................................................ 11
4-3. 電気錠と電気錠アダプターの接続 ....................................................................... 11 株式会社シブタニ...................................................................................... 11 美和ロック株式会社 ..................................................................................12
 株式会社ゴール .........................................................................................13
 合資会社堀商店 .........................................................................................13
 ロックマンジャパン株式会社 ....................................................................13
 三協立山株式会社......................................................................................14
 株式会社ユーシン・ショウワ ....................................................................14
 自動扉 .......................................................................................................14
4-4. オプションの接続 ................................................................................................15
 液晶付カードリーダー AIR-R601A ...........................................................15 デジタルテンキー T-3830S ......................................................................15
 操作表示器 ................................................................................................16

5.

設定方法 ...................................................................................................................18
5-1. 初期設定 ...........................................................................................................18
5-2. 設定手順 ...........................................................................................................20
 設定モード時のボタン操作 .......................................................................21
 液晶表示の流れ .........................................................................................21
5-3. 設定モード .........................................................................................................25
 設定モードへの切替え ..............................................................................25
5-4. 設定メニュー.......................................................................................................25
5-5. 基本設定 ...........................................................................................................25
 電気錠の種類、モード、ブザー、2 線通信 ...............................................25
 解錠・開扉時間 .........................................................................................26
 停電時解錠・火報・一斉解錠 ....................................................................26
 開扉警報・こじあけ警報・施錠不良 .........................................................27
 解錠不良・通信異常 ..................................................................................27
 操作表示器の入力タイプ・操作表示器アダプター使用/未使用 .................27
 解錠 LED パターン・操作回数警告・ブザー自動停止 ...............................28
5-6. 使用回線の設定 .................................................................................................28
 使用回線 ....................................................................................................28
 インターロック .........................................................................................28
 オールクリア .............................................................................................29
5-7. 入出力端子 ........................................................................................................29

 入力端子設定 .............................................................................................29
 出力端子設定 .............................................................................................30
 JEM-A 入出力端子設定..............................................................................30
5-8. 警報の表示およびクリアー ..................................................................................31
 警報表示 ....................................................................................................31
 警報回数クリアー......................................................................................31
5-9. 時計表示および設定...........................................................................................31
 時計の表示設定 .........................................................................................31
 時計設定 ....................................................................................................31
5-10. タイマーの設定 .................................................................................................32
 タイマーによる解錠 ..................................................................................32
5-11. テストの実行 .....................................................................................................32
 回線テスト ................................................................................................32
 LED テスト ...............................................................................................33
 ブザーテスト .............................................................................................34
 バージョン表示 .........................................................................................34
5-12. ID 登録 .............................................................................................................34
 電気錠アダプタの ID 登録 .........................................................................34
 操作表示器アダプタの ID 登録 ..................................................................34
6.

運用方法 ...................................................................................................................35
6-1. 運用モードの表示 ...............................................................................................35
6-2. 解錠操作 ...........................................................................................................35
 一回解錠ボタン操作 ..................................................................................35
 連続解錠ボタン操作 ..................................................................................35
6-3. タイマー保留付きモードの動作 ............................................................................35
6-4. 一斉解錠の動作 .................................................................................................36
6-5. 火報入力の動作 .................................................................................................36
6-6. ボタン異常の動作 ..............................................................................................36

7.

仕様 ..........................................................................................................................37

8.

異常警報と復旧方法 ..................................................................................................40
 警報アイコン表示灯 点灯パターン...............................................................41

1. システム構成
CAE-BE04 は、マンションや住宅などの出入口の扉に取付けられた電気錠の施錠・解錠を遠隔操作し扉の状態を表示する４回線用の電気錠制御盤です。多種の電気錠に対応し、オプションの操作表示器、テンキー、
カードリーダーと組み合わせてお使いいただけます。
2線式

電気錠制御盤CAE-BE04

電気錠
アダプター
電気錠

一斉解錠入力
火報入力
入力1～4

電気錠
アダプター

自動扉
アダプター
自動扉

電気錠アダプター
操作表示器
B-97シリーズ
B-96シリーズ

操作表示器アダプター
出力1～2
火報出力
代表警報出力DC24V出力
JEM-A入出力
取付金具（I/F基板組立ユニット）が必要になります。

AC100VCANユニット
AIR-cfA ※液晶付カードリーダー
AIR-R601A
AIR-cfAに対し最大2台まで接続可能

取付金具（I/F基板組立ユニット）が必要になります。

デジタルI/Fユニット
T-3830IF ※デジタルテンキー
T-3830S
T-3830IFに対し最大2台まで接続可能

デジタルテンキー
T-3830S
デジタル多回線ユニット
C-3830N ※C-3830Nに対し最大8台まで接続可能

CANユニット AIR-cfA、デジタルI/Fユニット T-3830IF、デ
ジタル多回線ユニットは、電気錠制御盤内に搭載できません。インタフェース装置をご使用ください。

 製品の特長• 電気錠制御盤を取付けた場所から、出入口の電気錠の施錠／解錠ができます。
• 扉の状態（開閉） 電気錠の状態（施錠・解錠）がアイコン表示灯で確認できます。
• 電気錠動作モードを「A：自動施錠モード」「B：施解錠繰返しモード」および、本体電源投入時にタイマー動作を一時的に保留する機能が追加された「PA：タイマー保留付き自動施錠モード」「PB：タイマー保留付き施解錠繰返しモード」の４種から選択できます。
• インターホンや HA システム（JEM-A 仕様）に対応した入出力を備えています。
• 電気錠制御盤から電気錠（アダプター付）までの配線は２線無極性のため省配線化、および誤配線防止が図れます。
• 内蔵タイマー機能により最大３種類の時間帯に電気錠を連続解錠できます。
• カウンター機能によりメンテナンス時に電気錠の使用頻度やエラーの発生頻度を確認できます。
12. 各部名称
2-1. 制御盤
 パネル外観図・アイコン表示灯⑪①①LCD 画面時刻、一斉解錠の状態、エラーの状態を表示します。
また、設定時には設定内容を表示します。

②電源表示灯
電源が入ると緑点灯します。

②
③

⑤

④

③ブザー停止ボタン
警報または火報入力によるブザー鳴動を停止します。

⑫④非常リセットボタン

⑥

⑦

⑧

⑨

火報入力により、ブザーが鳴動し、火報解錠するように設定した回線が順次一斉に解錠します。
ボタン上部の非常リセット LED が赤色に点灯し、LCD 画面に火報解錠中の表示が出ます。
火報入力が OFF になってからこのボタンを押すと、火報により解錠した回線が施錠し、非常リセット LED が消灯します。

⑩⑤一斉解錠ボタン
一斉解錠するように設定した回線が順次一斉に解錠します。ボタン上部の一斉解錠 LED が赤色に点灯し、LED 画面に一斉解錠中の表示が出ます。

⑪押しボタンスイッチ⑥警報アイコン表示灯（橙色）

以下は装置のフタを開けたときのみ操作可能です。
・画面移動、およびカーソル移動（上下左右ボタン）
画面移動
表示画面を別ページへ移動する。
カーソル移動
画面移動後に決定ボタンを押し、カーソル表示後にカーソルを移動する。
・前へ減算／次へ加算
設定の変更、および加算／減算
カーソルの位置の項目を変更、または加減算する。
・決定
設定の実施、および設定の決定
表示画面内にカーソルを表示させる。
画面内設定の登録を行う。
・戻る
設定を戻す。
カーソル表示中画面の設定を１つ前の状態に戻す。
・設定
運用画面と設定画面の切替え
運用画面から設定画面１ページ目に移動する。
また、設定完了後に運用画面に戻る。

異常が発生したときに点灯します。

⑦開扉アイコン表示灯（赤色）
扉が開いているときに点灯します。

⑧一回解錠ボタン
A モード/PA モード・・・押すと電気錠を一回解錠します。
B モード/PB モード・・・押すと電気錠を解錠します。

⑨施解錠表示灯（赤色・緑色）
設定により、以下のとおり点灯状態が変わります。
パターン１：施錠時に緑色、解錠時に赤色
パターン２：施錠時に消灯、解錠時に緑色
詳細は下表※１を参照願います⑩連続解錠ボタン
A モード/PA モード・・・押すごとに解錠/施錠を繰り返します。
B モード/PB モード・・・押すと電気錠を施錠します。

⑫ゲート名プレート
左側から引き抜き、各ゲートの名称を記載します。

※１

施解錠表示灯／開扉アイコン表示灯

モード

パターン
1

A/PA
2
B/PB

1
2

施解錠表示灯一回解錠：（赤）点滅
連続解錠：（赤）点灯
一回解錠：（緑）点滅
連続解錠：（緑）点灯
一回解錠：（赤）点灯
一回解錠：（緑）点灯

開扉アイコン表示灯
開扉：（赤）点灯
開扉：（赤）点灯
開扉：（赤）点灯
開扉：（赤）点灯

2



内部配置図

⑭

⑬

FG

⑮

⑬電気錠制御基板
電気錠などと接続する２線重畳、JEM-A や外部入出力の端子台を搭載しています。
⑭コントロール基板
ＬＣＤ画面と表示灯、ボタンスイッチを搭載しています。
パネルの裏側に実装されています。
⑮電源基板
商用 AC100V を入力し、DC24V 電源を出力します。
3

2-2.電気錠アダプターおよび操作表示器アダプタ―④①

回線番号表示場所（出荷時に該当回線番号に
登録済み）

③

各アダプターは、制御盤付近から扉付
近までの間はどこで分岐しても可能で
す。

②

本体の裏面

シリアルNo.表示
品 名：電気錠アダプター
S / N：0*****
品 名：操作表示器アダプター
S / N：4*****

4①通信ケーブル
電気錠制御盤に接続するケーブルです。
２線アダプター端子に接続します。
②電気錠 （操作表示器）ケーブル
電気錠（操作表示器）に接続するケーブルです。接続方法は、「4-3.電気錠と電気錠アダプターの接続」および「4-4.オプショ
ンの接続」をご参照ください。
③中継コネクタ
通信ケーブルの中継用コネクタです。
④CH 切替用ループコネクタ(CN1)
CH1 と CH2 を切り替えるコネクタです。
別途添付されているループコネクタの取付
け／取外しにより通信の周波数を切り替えます。
ループコネクタ CH 設定
取外し（出荷時）
CH1
取付け
CH2
工場出荷時はＣＨ１に設定されています。
施解錠の応答が遅いなどの場合、CH2 に切り替えてください。（制御盤側の設定変更も必要です）
ＣＨ２を設定する場合はケーブル部分を中継コネクタのケーブルに通してご使用ください。

3. 設置方法
 設置の手順１

電気錠制御盤を取付ける壁面に、あらかじめ取付用の下穴と配線ケーブルを通すための通線孔を開けてください。

取付穴および壁面開口位置

２

前面枠取り外し
扉を開けて前面枠取付ねじ４箇所を外すと、前面枠と扉を一緒に取り外すことができます。

5

３

本体取付け
取付穴４箇所にそれぞれネジをしっかりとねじ込みます。

４ 各種接続機器、外部機器と接続します（「４.接続方法」参照）。設定（「５.設定方法」参照）が終了してから前面枠を取付けます。このとき、ケーブルがカバーに挟まれていないことを必ず確認してください。

6

4. 接続方法
4-1. 端子説明
１）電気錠制御基板 内部配置図⑬参照
JP1

⑧

CN8

CN4

2W4

⑥

JP6
JP2

④
CN2
JP3

③

⑩

CN6

JEM-A1 JEM-A2

CN5

⑨

JP7

⑦

⑤

TB3

TB2

CN1

TB4

入力1 入力2 入力3 入力4 出力1 出力2 火報
出力24 G 2W1

①

2W2

2W3

2W4

②

①外部入出力端子（TB2）
入力 1～4各2極

無電圧 a/b 接点
接点容量 DC24V 0.1A 以上

以下の 4 種類から 1 つを選択できます。
一回解錠入力/連続解錠入力(ワンショット)/連続解錠入力(連続)/インターホン入力

出力 1～2各2極

無電圧 a/b 接点
接点容量 DC24V 0.3A 以下

以下の 5 種類の出力から 1 つを選択できます。
リモート出力/自動扉出力/解錠出力/開扉出力/警報
出力

火報出力

各2極

無電圧 a 接点
接点容量 DC24V 0.3A 以下

火報入力メイク中に連続メイク

DC24V 出力

コモン電源

②2 線重畳端子(TB3)
各1極+24V 出力
各1極
2W1～4

各2極

GND
２線重畳
DC24V 専用通信

電気錠アダプターを使用し、電気錠に接続③UPS 停電用信号入力端子(TB4)
TB1

2極

使用しません。

7

④JEM-A コネクタ（CN5/CN6）
制御入力
無電圧 a 接点
接点容量 DC24V 0.1A 以上
JEM-A

JEM-A 対応機器を接続します
日本電機工業会規格「HA 端子(JEM-A)JEM1427」に準拠

モニター信号(スタティック信号)
接点容量 DC24V 0.3A 以下⑤工場設定用コネクタ(CN4)
CN4
14 極

工場設定用

⑥追加２線基板用コネクタ(CN8)CN88極追加２線基板接続用であり、通常時使用しません。

⑦追加２線基板使用 有／無 設定端子(JP6～7)
JP6
JP7

回線４の追加２線基板 無しの場合

1-2 接続（出荷時設定）

回線４の追加２線基板 有りの場合

2-3 接続⑧メーカー使用 設定端子(JP1)
運用時
JP1
メーカー使用時のみ

1-2 接続（出荷時設定）⑨終端抵抗 設定端子(JP2)
終端有り
JP2
終端無し

1-2 接続（出荷時設定）

2-3 接続2-3 接続⑩UPS 停電用信号 設定端子(JP3)JP3

1-2 接続（出荷時設定）とし変更ありません。

8

CN6

２）コントロール基板 内部配置図⑭参照

CN2

JP1

①

①メーカー使用 設定端子(JP1)
JP1

運用時

1-2 接続（出荷時設定）

メーカー使用時のみ

2-3 接続9３）電源基板 内部配置図⑮参照
電源基板部

①
火報

一斉

警報

AC/DC_OUT

IN 24V IN 24V B COM A

CN6
TB4

XF1 250V

CN2

3A

②

SW1

ON(UPS無)⇔OFF⇔ON(UPS有)XF2 250V

3A
TB2

TB1

L

N

G

AC_IN

L

N

TB3

L

G

N

CN1

G

AC/DC_IN

UPS_IN

UPS_ｺﾝｾﾝﾄ③④①外部入出力端子（TB4）
火報

2極

一斉

2極

警報

3極

無電圧 a 接点（連続）接点容量 DC24V 0.1A 以上
無電圧 a/b 接点（連続）接点容量 DC24V 0.3A 以下②電源切替えスイッチ（SW1）
ON(UPS 無)電源投入となります。

OFF

OFF の位置にて制御盤の電源を停止します。

ON(UPS 有り)

使用しません。

③UPS 用 AC 入出力端子（TB2～3）
UPS コンセント
使用しません。
UPS_IN④ＡＣ電源入力端子（TB1）
L
AC_IN

N
G

] AC100V
FG

10

火報入力
メイク時火報解錠
一斉解錠入力メイク時一斉解錠
代表警報出力警報発生中に連続メイク

4-2. 対応電気錠
以下に対応可能な電気錠を示します。
電気錠種
株式会社
シブタニ

美和ロック
株式会社

通電時施錠型電気錠

AEE,
C-EE-55

通電時解錠型電気錠

AEN,
C-EN-55

AUR,AURA ESR,ELR,
ALR,ALRA, ESRP,
AMR,AMRA, ELRP,ALGR50CMR
AUT,AUTA EST,ESTP,
ALT,ALTA, ELTP,ESB,
AMT,AMTA, ELT,ELB,
ALGT50
ESM,ELM,
EXM,CMT,
EUT,EUTP
AL3M,AFF EM,AHEM,
SXEALA,ALG50, EZS,EXS,
AUS,ANSETS,CTES,
ESS,ELS
ALS,AMS

モータ式施解錠型
電気錠
瞬時通電施解錠 C-ER-55
型電気錠（有極）
瞬時通電施解錠型電気錠（無極）通電時解錠型ストライク
通電時施錠型ストライク
瞬時通電施解錠
繰返型ストライク
電磁錠

株式会社
ゴール

AST

ACS-14ASR

ACS-13

各社電気錠型式
合資会社 ロックマン
掘商店
ジャパン
株式会社
6112,6122,
6212,6222,
8102

三協立山
株式会社

株式会社
ユーシン・
ショウワ

株式会社
ウエスト

モード対応
B PA PB○ ○ ○ ○

6110,6120,
6210,6220,
8100○ ○ ○ ○

3452

EMX

E05

○ ○ ○ ○

6111,6121,
6211,6221○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
3103,3106,
3020N
3123,3126○ ○ ○ ○

3110

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

LC-4500FS,
LC-4500DLSS,
LC-4700DLSS,
LC-EM275DS
S

自動扉（開扉あり）
自動扉（開扉なし）
SWL-110-SN
採風錠

A

EL101

○ ○ ○ ○

EL101

4-3. 電気錠と電気錠アダプターの接続
電気錠アダプターの通信ケーブルは電気錠制御基板の２線アダプター端子に接続します。(｢4-1.端子説明｣参照)
電気錠ケーブル側のコネクターが使用できない場合は、コネクターを切断して下図を参照し接続してください。
コネクター接続方法

コネクター以外の接続方法
9ピンコネクター

電気錠制御基板
TB3
2線
アダプター

1
2

バラ線をハンダ付けする

電気錠
アダプター

電気錠
アダプター
電気錠

コネクター
電気錠

電気錠
アダプター

橙
白
黄
赤
青
茶

電気錠の
ケーブルと
接続する

電気錠アダプターのケーブル

以下にコネクターと配線色の異なる錠種について記載します。
また、錠種によっては変換アダプターを必要としますので電気錠メーカーに確認をお願いします。



株式会社シブタニ

電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください（“－”は使用しない線です）。SWL-110-SN で手元スイッチを使用する場合の接続は下図をご参照ください。

11

株式会社シブタニ

C-EN-55, C-EE-55
C-ER-55
SWL-110-SN（手元スイッチなしの場
合）

橙
赤
黄
黄

白

電気錠アダプター
黄
黒
赤

茶

青

青

－

－

黒

－

白

青

緑

黒

赤

白

－

橙

－

－
黒
白
茶

赤

－

青

SWL-110-SN （手元スイッチで 1 台制御の場合）
電気錠アダプター
SOL1
SOL2
施錠
COM
解錠
開扉
COM

SWL-110-SN

手元スイッチ
青
茶
赤
黒
黄
白
橙

黒
青
茶
青
茶
青
茶

赤
赤
黒
白

青
茶
赤
黒
橙
白

橙
は半田付けをして絶縁処理をして下さい。

SWL-110-SN （手元スイッチで 3 台一括制御の場合）
電気錠アダプター
SOL1
SOL2
施錠
COM
解錠
開扉
COM

SWL-110-SN

手元スイッチ
青
茶
赤
黒
黄
白
橙

黒
青
茶
青
茶
青
茶

赤
赤
黒
白

青
茶
赤
黒
橙
白

橙

SWL-110-SN
青
茶
赤
黒
橙
白

SWL-110-SN
青
茶
赤
黒
橙
白

は半田付けをして絶縁処理をして下さい。

美和ロック株式会社

通常はコネクター接続のみで対応します。但し EL-101 はコネクターでの接続はできませんので、電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください。
電気錠アダプター
橙
白
黄
黒
赤
茶
青
美和ロック株式会社
EL-101
灰
白
黄
黒
赤
茶
青

12



株式会社ゴール

電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください（“－”は使用しない線です）。
電気錠アダプター
橙
白
黄
黒
赤
茶
青
株式会社ゴール
EUT,EUTP
青
白
茶
－
黄
赤
緑
EST, ESTP, ELTP, ESB,
ELT, ELB, ESM,ELM,
青
白
－
－
茶
緑
赤
EXM,
ESR,ELR, ESRP, ELRP
CMR ,CMT
黒
橙
－
青
黄
緑
赤
EZS ,EXS, ETS,CTES,
緑
白
橙
－
黄
茶
赤
ESS,ELS
AHEM, EM, SXE
青
白
茶
－
黄
赤
緑
ACS-13,ACS-14
白
－
赤
－
黄
紫
－
肌
緑



合資会社堀商店

電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください（“－”は使用しない線です）。3110 の場合は 3110 専用アダプターを使用してコネクタ接続のみで対応します。
8100/8102 の場合はコンバージョンアダプターCA-90/CA-92 を使用してコネクタ接続のみで対応します。
電気錠アダプター
橙
白
黄
黒
赤
茶
青
合資会社堀商店
6110, 6120, 6210, 6220
灰
白
－
－
青
黒
赤
6112, 6122, 6212, 6222
灰
白
－
－
青
黒
黄
3103, 3106, 3020N
灰
白
－
茶
青
黒
赤
3123, 3126
灰
白
－
茶
青
黒
黄
6111, 6121, 6211, 6221
灰
白
緑
－
青
赤
黄
3452
茶
緑
灰
－
白
黒
赤
3110 の場合
電気錠
アダプター

3110専用アダプター

3110

付属コード EP3103P

8100/8102 の場合
電気錠
アダプター



コンバージョン
アダプター
CA-90/
CA-92

8100/
8102

ロックマンジャパン株式会社

電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください（“－”は使用しない線です）。
電気錠アダプター
橙
白
黄
黒
赤
茶
青
ロックマンジャパン株式会社
LC-4500FS
－
－
－
黒
緑
黄
茶
LC-4500DLSS
灰
白
－
緑
橙
黄
茶
LC-4700DLSS
黒
緑
薄青
桃
－
黄
茶
灰
白
LC-EM275DSS
紫
緑
－
黄
青
黒
赤
紫
緑
注）DC24V 接続です。錠種に応じてロックマンジャパンの定める入力電源に応じた配線方法を行ってく
ださい。

13



三協立山株式会社

電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください。
電気錠アダプター
橙
白
黄
黒
赤
茶
青
三協立山株式会社
EL-101
灰
白
黄
黒
赤
茶
青



株式会社ユーシン・ショウワ

電気錠ケーブルのコネクターを切断して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、必ず絶縁処理を行ってください（“－”は使用しない線です）。
電気錠アダプター
橙
白
黄
黒
赤
茶
青
株式会社ユーシン・ショウワ
EMX
黄
緑
柿
－
青
黒
赤



自動扉
1）自動扉アダプターを使用しない場合
電気錠制御基板の自動扉出力に接続します。
電気錠アダプター

自動扉出力
自動扉
CAE-BE04※自動扉を自動扉出力に接続した場合でも電気錠アダプターを使用する必要があります。
必ず電気錠アダプターを接続してください。
2)自動扉アダプターを使用する場合
電気錠アダプターの先にオプションの自動扉アダプターを接続し、自動扉アダプターからの接点出力を使用します。

電気錠アダプター

自動扉アダプター
Ns-r500

自動扉

CAE-BE04

14

4-4. オプションの接続
別売のインタフェース装置が必要になります。詳細については対象装置の取扱説明書をご参照ください。



液晶付カードリーダー AIR-R601A

１）CAN ユニット AIR-cfA を使用する場合(１ゲートで両面使用可能です。)
CAN ユニット AIR-cfA の電源はインタフェース装置内で接続します。。
AIR-R601A の２線は AIR-cfA の灰色の線に接続します。AIR-cfA からの照合出力は電気錠制御基板のインターホン入力に接続します。入力１をインターホン入力に設定して接続の場合を示します。
電気錠制御基板

TB2

24 1

黄

インターホン入力
黄
IN 2
(入力1)

灰
CANユニット
AIR-cfA※

灰液晶付カードリーダー
AIR-R601A※ CANユニットAIR-cfAの電源はインタフェース装置内で接続します。

液晶付カードリーダー
AIR-R601A



デジタルテンキー T-3830S
１）デジタルテンキーI/F ユニット T-3830IF を使用する場合
デジタル I/F ユニット T-3830IF の電源はインタフェース装置内で接続します。
T-3830S の２線は T-3830IF の灰色の線に接続します。T-3830IF からの照合出力は電気錠制御基板のインターホン入力に接続します。入力１をインターホン入力に設定して接続の場合を示します。
電気錠制御基板

TB2

24 1

黄

インターホン入力
黄
IN 2
(入力1)

灰
※

デジタル
I/Fユニット
T-3830IF

灰
デジタルテンキー
T-3830S※ デジタルI/FユニットT-3830IFの電源
はインタフェース装置内で接続します。

デジタルテンキー
T-3830S

15２）デジタル多回線ユニット C-3830N を使用する場合※ デジタル多回線ユニット C-3830N の電源はインタフェース装置内で接続します。
T-3830S の２線は C-3830N の通信入出力端子に接続します。C-3830N からの接点出力は、該当する回線のインターホン入力に接続します。入力１をインターホン入力に設定して接続の場合を示します。
電気錠制御基板

TB2

24 1

接点出力

通信入出力

黄

黄
インターホン入力
IN 2
(入力1)
24V

デジタル
多回線ユニット
C-3830N※ GND

デジタルテンキー
T-3830S※ デジタル多回線ユニットC-3830Nの電源はインタフェース装置内で接続しま
す。



操作表示器
１）操作表示器アダプターを使用する場合① B-96 シリーズ
対象操作表示器：B-9615F/B-9612F
操作表示器アダプターの通信ケーブルは電気錠制御基板の２線アダプター端子に接続します。
(｢4-1.端子説明｣参照) 操作表示器にはアダプターのコネクターをそのまま操作表示器に接続します。記載の端子台 TB は１回線目を示します。各々、使用回線に該当する端子台に接続してく
ださい。
電気錠

電気錠制御基板TB3
2線アダプター

3
4

電気錠
アダプター

操作表示器
B-9612FまたはB-9615F

操作表示器
アダプター

16

② B-97 シリーズ
対象操作表示器： B-9710F/ B-9711F/B-9712F/ B-9711FA/B-9712FA
操作表示器アダプターの通信ケーブルは電気錠制御基板の２線アダプター端子に接続します。
(｢4-1.端子説明｣参照) 操作表示器のコネクターを切段して、下表の電線をそれぞれハンダ付けの上、絶縁処理を行ってください。（“－”は使用しない線となります）。
※使用しない線は、必ず絶縁処理を行ってください。
9ピンコネクター
バラ線をハンダ付けする

操作表示器
B-9710F
B-9711F
B-9712F
B-9711FA
B-9712FA

操作表示器
アダプター

B-9710F
B-9711F
B-9712F
B-9711FA
B-9712FA

黒
橙
橙・赤
橙・赤
橙・赤・緑
橙・赤・緑

操作表示器アダプター
赤
緑
茶
白
茶
－
－
茶
－
－
茶
－
白
茶
緑
－
茶
緑
白

17

黄
－
黄
黄
黄
黄

青
－
－
－
－
－

5. 設定方法
5-1. 初期設定
工場出荷時設定値
No

設定項目

工場出荷時
設定値

設定内容

1

ゲート使用

ゲートの使用/未使用

未使用

2

電気錠種

各ゲートに接続されている電気錠種

AEE,C-EE-55,AUR,ESR

3

通信周波数

アダプター側も同様

CH14電気錠アダプター
モード

電気錠アダプターの動作モード (A,B,PA,PB モー
ド)

A モード

5

解錠時間

ゲートの解錠時間

10 秒

6

開扉時間

開扉警報時間30 秒

7電気錠アダプター
ID

回線に接続されている電気錠アダプターの ID

回線毎に設定済み

8

警報あり/なし

通信異常のみ未使
用

9

停電時解錠

警報の使用/未使用(開扉、こじあけ、施錠不良、解錠不良、通信異常)停電時解錠動作の使用/未使用

10

一斉・火報解錠

一斉、火報解錠動作の使用/未使用

使用

11

タイマー

未使用

12

電気錠動作回数
20 万回警報・タイマー動作の使用/未使用
・解錠時間帯、曜日
・ホリデー
電気錠動作回数 20 万回警告の使用/未使用

13

インターロック
グループ

各回線のインターロックのグループ番号

未設定

14

インターロック
モード ※1

インターロックのモード

施錠スタート15

LED パターン

パターン 1:施錠時に緑色、解錠時に赤色パターン 2:施錠時に消灯、解錠時に点灯パターン 116

時刻表示

運用画面への時刻表示の有り無し

なし

18

未使用

使用

No

設定項目

工場出荷時
設定値

設定内容

17

ブザー鳴動

警報発生によるブザー鳴動の有り無し

あり

18

ブザー自動停止

警報発生によるブザー鳴動の自動停止有り無し

あり

19

入力端子

種別設定

１回解錠入力
a 接点

20

出力端子

種別設定

リモート出力a 接点

21※1：インターロックモードは、全回線で共通となります。

19

5-2. 設定手順
以下の手順にて制御盤の基本設定を行ってください。時計など、使用しない機能は設定不要です。

１）電気錠アダプターを接続する
電気錠制御盤に電気錠アダプターを接続します。
→｢4-3.電気錠と電気錠アダプターの接続｣を参照してください。

２）電源をONする
電気錠制御盤の電源をONにします。
→｢4-1.端子説明３）①｣を参照してください。

３）設定モードに入る
設定ボタンを押し、設定モードに入ります。
→｢5-3.設定モード｣を参照してください。

４）電気錠の設定をする
使用する電気錠種の設定をする場合→｢5-5.基本設定 ■電気錠の種類、モード、ブザー｣を参照してください。

５）電気錠アダプターのIDを登録する回線に接続されている電気錠アダプターのIDを登録します。
電気錠アダプターの交換、回線入れ替えなどの場合に必要となります。
→｢5-12.ID登録 ■電気錠アダプターIDの登録｣を参照してください。

６）使用ゲートを設定する
使用する回線の設定を、使用回線数に応じて｢1～4｣に設定します。
使用しない回線は「＊」に設定します。
→｢5-6.使用回線 ■使用回線｣を参照してください。

７）運用モードに戻る
設定ボタンを押し、運用モードに戻ります。
→｢6-1.運用モードの表示｣を参照してください。

８）動作テストする
設定した回線が盤面から施解錠、開閉扉の操作や表示が正しく行われているかを確認します。
→｢6-2.解錠操作｣を参照してください。

20

設定モード時のボタン操作

以下の９つのボタンで≪設定メニュー≫を操作します。
○の部分がボタンとなります。
下表≪設定メニュー≫で①基本設定、②使用回線で⑦までの項目切り替えに使用します。⑦→⑥→⑤・・・→①→⑦の順に移動します。
先頭のメニューを表示している場合は、最終のメニューに移動します。
LCD画面内にカーソルが表示されている場合は、設定する内容の選択を１つ戻すことができます。
下表≪設定メニュー≫で①基本設定、②使用回線で⑦までの項目切り替えに使用します。①→②→③→④・・・→⑦→①の順に移動します。
最終のメニューを表示している場合は、先頭のメニューに移動します。
LCD画面内にカーソルが表示されている場合は、設定する内容の選択を１つ進めることができます。
メニュー内で、前の設定画面を表示させる場合に押します。
先頭の設定画面を表示している場合は、最終の設定画面に移動します。
LCD画面内にカーソルが表示されている場合は、設定する内容の選択を１つ戻すことができます。数字の桁を移動する場合にも使用します。

前へ減算 次へ加算

決定メニュー内で、次の設定画面を表示させる場合に押します。
先頭の設定画面を表示している場合は、最終の設定画面に移動します。
LCD画面内にカーソルが表示されている場合は、設定する内容の選択を１つ進めることができます。数字の桁を移動する場合にも使用します。

戻る

設定



前へ減算

数値を設定する際に、数値を減算する場合に押します。
確認画面で「Yes」「No」を切替える場合にも使用します。

次へ加算

数値を設定する際に、数値を加算する場合に押します。
確認画面で「Yes」「No」を切替える場合にも使用します。

決定

変更した設定を確定する場合に押します。
変更したい設定メニューを確定する場合にも押します。

戻る

１つ上の階層に戻る場合に押します。

設定

設定メニュー、運用画面の切替をする場合に押します。

液晶表示の流れ
設定画面の液晶表示の流れを以下に示します。
≪項目5-3 設定メニュー≫
設定ボタン

5-4

次ページ以降の①基本設定（5-3項）②使用回線 等に対応します。
内容の説明は5-3項より記載します。

①基本設定

②使用回線

上、下ボタン押すごとに切り替わります③入出力端子

④警報

⑤時計

⑥タイマー

⑦テスト

⑧ID登録

21

①基本設定

②使用回線
設定ボタン

5-5

設定 1/7
回線選択
電気錠種選択
ﾓｰﾄﾞ選択ﾌﾞｻﾞｰ音選択
周波数選択

設定ボタン

下ボタン

右、左ボタン押すごとに切り替わります5-6

設定 2/7
回線選択
解錠時間設定開扉警報時間設定

使用回線選択右、左ボタン押すごとに切り替わりますｲﾝﾀｰﾛｯｸ

ｵｰﾙｸﾘｱ
設定 3/7
回線選択
停電時解錠設定
火報・一斉解錠設定

各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります③入出力端子設定 4/7
回線選択
開扉警報選択こじ開け警報選択
施錠不良選択

設定ボタン

下ボタン×2回押す

設定 5/7
回線選択
解錠不良選択通信異常選択5-7

入出力端子 1/3
入力端子設定回線選択
種別設定

設定 6/7
回線選択
操作表示器ｱﾀﾞﾌﾟﾀ選択
操作表示器ﾀｲﾌﾟ選択

入出力端子 2/3
出力端子設定回線選択
種別設定

設定 7/7
LED色選択
操作回数警告選択ﾌﾞｻﾞｰ自動停止選択

入出力端子 3/3
JEM-A入出力端子
回線選択

右、左ボタン押すごとに切り替わります各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります22

⑥タイマー

④警報

設定ボタン

設定ボタン

下ボタン×5回押す
下ボタン×3回押す
5-10
5-8

警報 1/3
回線選択
操作回数表示
開扉警報表示
こじ開け表示右、左ボタン押すごとに切り替わりますﾀｲﾏｰ1
回線選択
使用、未使用選択
解錠時間設定施錠時間設定ﾀｲﾏｰ2
回線選択
使用、未使用選択
解錠時間設定施錠時間設定警報 2/3
回線選択
施錠ｴﾗｰ回数表示
解錠ｴﾗｰ回数表示

警報 3/3
回線選択
通信不良回数表示
通信異常回数表示

ﾀｲﾏｰ3
回線選択
使用、未使用選択
解錠時間設定施錠時間設定各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となりますﾎﾘﾃﾞｰ
回線選択
使用、未使用選択
開始年月日設定
終了年月日設定⑤時計
設定ボタン

各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります

下ボタン×4回押す

5-9

時計
時計表示選択
年月日設定
時分設定
曜日設定

決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります23

右、左ボタン押すごとに切り替わります

⑦テスト
設定ボタン

下ボタン×6回押す

5-11

ﾃｽﾄ回線選択LED ﾃｽﾄ

右、左ボタン押すごとに切り替わりますﾌﾞｻﾞｰ ﾃｽﾄ

各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります
⑧ID登録
設定ボタン

下ボタン×7回押す

5-12

電気錠ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰID登録

操作表示器
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰID登録

右、左ボタン押すごとに切り替わります各画面で決定ボタンを押すと、設定変更が可能となります24

5-3. 設定モード

5-5. 基本設定

制御盤の設定は、設定モードに切替えて行います。

「基本設定」から各設定を行います。
⇒設定方法は、液晶表示の流れ①基本設定を参照し
て下さい。



設定モードへの切替え

制御盤のカバーを外し、以下の手順で設定モードに切替えます。



電気錠の種類、モード、ブザー、2 線通信

ゲートに使用する電気錠と、その動作モードを設定します。

①設定ボタンを押す
LCD の最上段、左に｢セッテイ 1/7｣画面が表示されます。
設定は、カバーを外したまま行います。

①「セッテイ 1/7」の設定に入る
ｾｯﾃｲ 1/7 ｶｲｾﾝ **AUR,ESR,6212,AEE
ﾓｰﾄﾞ A ﾌﾞｻﾞｰ ｱﾘ
ｼｭｳﾊｽｳ CH1②設定終了後、設定ボタンを押す
運用モードに戻り、LCD 画面が通常の表示（カイジョウ、カイヒ）に戻ります。制御盤の扉を閉めます。

②設定するゲートを選択する

5-4. 設定メニュー

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号が表示されたら、決定ボタンを押します。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができます。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

設定メニューは、「基本設定」、「使用回線」、「入出力端子」、「警報」、「時計」、「タイマー」、「テスト」、「ID登録」で構成されています。
⇒設定方法は、液晶表示の流れ《設定メニュー》を参照して下さい。

③電気錠を選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切替わりますので、選択したい内容を表示させます。
電気錠を選択したら、下ボタンを押します。

・基本設定
各ゲート(電気錠アダプター)の各種設定をする場合に使用します。

※下表以外の電気錠も使用可能です。使用可能な電気
錠種は「4-2.対応電気錠」を参照願います。

・使用回線、インターロック、オールクリア
使用回線、インターロックの設定および、オールクリアをする場合に使用します。

表示
AEE,C-EE-55,AUR,ESR
AEN,C-EN-55,AUT,EST
AL3M,EM,E05
C-ER-55,AUS,EZS,6221
ALS,AMS
AST,ACS-14,3106
ASR,ACS-13,3126
3110
LC-4500DLSS
AD ｶｲﾋｱﾘ
ADN ｶｲﾋﾅｼ
EL101(ﾐﾜﾛｯｸ)
EL101(ｻﾝｷｮｳ)
SWL-110-SN(ｼﾌﾞﾀﾆ)ｼﾞﾄﾞｳﾊﾝﾍﾞﾂ

・入出力端子
入出力端子と JEM-A 入出力の端子番号、回線、種別の設定をする場合に使用します。

・警報
累積警報回数の表示および、累積警報回数をクリアする
場合に使用します。

・時計
時刻の設定をする場合に使用します。

・タイマー
タイマーの設定をする場合に使用します。

設定電気錠
通電時施錠型電気錠※
通電時解錠型電気錠※
モータ式施解錠型電気錠※
瞬時通電施解錠型電気錠（有極）※瞬時通電施解錠型電気錠（無極）※通電時解錠型ストライク
通電時施錠型ストライク
瞬時通電施解錠繰返型ストライク
電磁錠
自動扉（開扉あり）
自動扉（開扉なし）
採風錠（美和ロック）
採風錠（三協立山）
採風錠（シブタニ）

自動判別※1（個別ゲートの設定のみ）※1 扉を閉扉してから自動判別を実施してください。
自動判別は上記※印の電気錠種以外は判別できないか
または、誤った錠種と判別する場合があります。

・テスト
施工時の通信テスト、LED テスト、ブザーテスト、バージョン表示をする場合に使用します。

・ID 登録自動判別が出来ない場合は以下のとおり表示されますので、手動で設定してください。

電気錠アダプターの ID を登録します。

ｾｯﾃｲ 1/7 ｶｲｾﾝ 1
ｼﾞﾄﾞｳﾊﾝﾍﾞﾂ ﾌﾉｳﾃﾞｽ

上、下ボタンを押すとメニューが切替わります。
各種設定項目は以下のとおりです。

25

す。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

④動作モードを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切替わりますので、選択したい内容を表示させます。
モードを選択したら、右ボタンを押します。
設定
説明
A モード
自動施錠するモード
B モード
サムターン動作と同様に、解錠、施錠を繰り返すモード※1
PA モード電源投入後に無操作の場合にタイマーを保留する A モード
PB モード電源投入後に無操作の場合にタイマーを保留する B モード※1 連続通電タイプの電気錠で通電していない場合、手動操作による B モード動作はできません。

③解錠時間を設定する
カーソルが４桁目にある状態で、次へ加算ボタンを押すと、1000 秒→2000 秒→５秒→10 秒→20 秒→30 秒→の順に切り替わります。
（1000 秒、2000 秒は任意時間設定となります）
任意時間設定では左右ボタンで桁を移動し、前へ減算ボ
タン、次へ加算ボタンで任意の秒を設定します。
（1 から 2400 秒の範囲で設定可能です）
設定する時間を表示させます。
解錠時間を選択したら、下ボタンを押します。

④開扉時間を設定する⑤ブザー音あり・なしを選択する

カーソルが 4 桁目にある状態で、次へ加算ボタンを押すと、任意時間設定→+10 秒→任意時間設定の順に切り替わります。
任意時間設定では、左右ボタンで 1 から 3 桁目にカーソルを移動し、前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで任意の秒を設定します。
（1 から 999 秒の範囲で設定可能です）
設定する時間を表示させます。

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切替わりますので、選択したい内容を表示させます。
ブザー音あり・なしを選択したら、下ボタンを押します。
設定
説明
アリ
警報や火報時にブザー音を鳴らす
ナシ
警報や火報時にブザー音を鳴らさない※警報のあり・なし選択は別の項目で設定が可能です。

※+10 秒を選択した場合は、解錠時間+10 秒の設定になります。

⑥２線通信の周波数を選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切替わりますので、選択したい内容を表示させます。
設定⑤設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。

説明



CH1
58kHz
CH2
158kHz※施解錠の動作に遅延がある、動作しないなどの場合 CHを切り替えてください。
※電気錠アダプターの CH 切り替え方法は、「2-2.電気錠アダプター」をご参照ください。

停電時解錠・火報・一斉解錠

停電時解錠は、停電時に解錠するゲートを設定します。停電時の動作には、別売オプションの UPS ハーネスの接続が必要です。
火報・一斉解錠は、一斉解錠操作(入力)時や、火報
入力時に電気錠を解錠させる設定をします。

⑦設定を確定する①「セッテイ 3/7」の設定に入る

設定を確定するために決定ボタンを押します。

右ボタンを押します。（×2 回）



ｾｯﾃｲ 3/7 ｶｲｾﾝ **ﾃｲﾃﾞﾝｼﾞｶｲｼﾞｮｳ ﾅｼ
ｶﾎｳ･ｲｯｾｲｶｲｼﾞｮｳ ﾅｼ

解錠・開扉時間

解錠時間は、電気錠が解錠してから自動施錠するまでの時間を設定します。
開扉時間は、扉を開放する時間を設定します。扉を開扉し指定した時間が経過すると、開扉警報が発生します。

②設定するゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号が表示されたら、決定ボタンを押します。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができます。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

①「セッテイ 2/7」の設定に入る
右ボタンを押します。
ｾｯﾃｲ 2/7 ｶｲｾﾝ **ｶｲｼﾞｮｳｼﾞｶﾝ 0010
ｶｲﾋｹｲﾎｳｼﾞｶﾝ 0030

③停電時解錠を設定する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切替わりますので、選択したい内容を表示させます。
設定
説明
停電時、連続解錠となる（ＵＰＳ、オプショ
シヨウ
ンハーネス使用時）
ミシヨウ
停電時、通常動作のままとなる②設定するゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号が表示されたら、決定ボタンを押します。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができま26

停電時解錠を選択したら、下ボタンを押します。

す。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

④火報・一斉解錠を設定する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切替わりますので、選択したい内容を表示させます。
設定
シヨウ
ミシヨウ

③警報を選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

説明
一斉・火報操作を行うと解錠する
一斉・火報操作を行っても解錠しない設定
シヨウ⑤設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。



ミシヨウ

開扉警報・こじあけ警報・施錠不良④設定を確定する

開扉警報、こじあけ警報、施錠不良の使用/未使用を設定します。

設定を確定するために決定ボタンを押します。

①「セッテイ 4/7」の設定に入る
右ボタンを押します。（×3 回）①「セッテイ 6/7」の設定に入る
右ボタンを押します。（×5 回）②設定するゲートを選択する

ｾｯﾃｲ 6/7 ｶｲｾﾝ **ｿｳｻﾋｮｳｼﾞｷ
ﾆｭｳﾘｮｸｼｭﾍﾞﾂ ﾜﾝｼｮｯﾄ
ｿｳｻﾋｮｳｼﾞｷｱﾀﾞﾌﾟﾀ ｼﾖｳ

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号が表示されたら、決定ボタンを押します。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができます。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

②設定するゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号が表示されたら、決定ボタンを押します。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができます。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

③警報を選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

シヨウ
ミシヨウ

説明
警報発生条件になったとき対象の警報を発生させる
警報発生条件になっても対象の警報を発生させない③操作表示器の入力タイプを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。
設定
ワンショット説明
ボタンを押すごとに、解錠、施錠する
ボタンを押している間は解錠し、ボタンを連続モード
放すと施錠する
入力タイプを選択したら、下ボタンを押します。

④設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。



操作表示器の入力タイプ・操作表示器ア
ダプター使用/未使用

操作表示器の入力タイプ、操作表示器アダプターの使用/未使用を設定します。

ｾｯﾃｲ 4/7 ｶｲｾﾝ **ｶｲﾋｹｲﾎｳｼﾖｳ
ｺｼﾞｱｹｹｲﾎｳ ｼﾖｳ
ｾｼﾞｮｳﾌﾘｮｳ ｼﾖｳ

設定

説明
警報発生条件になったとき対象の警報を発生させる
警報発生条件になっても対象の警報を発生させない

解錠不良・通信異常

解錠不良、通信異常の使用/未使用を設定します。

④操作表示器アダプターの使用/未使用を選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

①「セッテイ 5/7」の設定に入る
右ボタンを押します。（×4 回）
ｾｯﾃｲ 5/7 ｶｲｾﾝ **ｶｲｼﾞｮｳﾌﾘｮｳ ｼﾖｳ
ﾂｳｼﾝｲｼﾞｮｳ ｼﾖｳ

設定
シヨウ
ミシヨウ

②設定するゲートを選択する

説明
操作表示器アダプターを使用する
操作表示器アダプターを使用しない⑤設定を確定する

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号が表示されたら、決定ボタンを押します。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができま

設定を確定するために決定ボタンを押します。

27



⑤設定を確定する

解錠 LED パターン・操作回数警告・ブ設定を確定するために決定ボタンを押します。

ザー自動停止解錠時の LED パターン、操作回数警告、ブザー自動停止を設定します。

5-6. 使用回線の設定「使用回線」から各設定を行います。
⇒設定方法は、液晶表示の流れ②使用回線を参照して下さい。

①「セッテイ 7/7」の設定に入る
右ボタンを押します。（×6 回）
設定するゲートは選択できません。



ｾｯﾃｲ 7/7 ｶｲｾﾝ ｾﾞﾝ 1-4
LED ｾ:ﾐﾄﾞﾘ ｶｲ:ｱｶ
ｿｳｻｶｲｽｳｹｲｺｸ ｼﾖｳ
ﾌﾞｻﾞｰｼﾞﾄﾞｳﾃｲｼ ｼﾖｳ

使用回線使用する回線を設定します。

① 「使用回線」の設定に入る
ｼﾖｳｶｲｾﾝ
ｼﾖｳｶｲｾﾝ 12*4

②LED のパターンを設定する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

②使用回線を設定する

設定
説明
セ：ミドリ
施錠時は緑色に点灯する
カイ：アカ
解錠時には赤色に点滅(点灯)する
セ：ショウトウ
施錠時は消灯する
カイ：ミドリ
解錠時には緑色に点滅(点灯)する
LED のパターンを選択したら、下ボタンを押します。

左右ボタンで設定する回線にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

③設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。

③操作回数警告を設定する※使用する回線は数字を設定し、使用しない回線は*を設定します。
※回線数を超えて、使用回線の設定は行わないでくださ
い。

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。
設定
シヨウ
ミシヨウ

説明
警告が表示する
警告は表示しない

インターロックのグループと、モードを設定します。
解錠スタートの場合、通信の遅延により開扉→施錠が遅れる場合があるため、施錠スタートでの使用を推奨します。

２０万回以上警告について
動作回数が２０万回以上になるとメンテナンスを促す
警告を LED にて表示します。メンテナンスの目安としてお考えください。

①「使用回線」の設定に入る
右ボタンを押し、決定ボタンを押します。
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1210
ﾓｰﾄﾞ
ｾｼﾞｮｳｽﾀｰﾄ

警告内容②グループを設定する

解錠アイコン表示灯および施解錠表示灯が同時に 1分間隔で 10 秒点滅表示します。電気錠使用回数カ
ウント表示を確認すると警告が消え、10 万回後に再度警告が発生します。

左右ボタンで設定する回線へ移動します。次へ加算ボタ
ンで 0→1→・・・７→8→0 の順に切り替わりますので、グ
ループ番号を表示させます。
グループ番号を表示したら、下ボタンを押します。
※上記の例では、回線 1、3 がグループ 1、回線 2 がグループ 2、回線 4 はインターロック未使用の設定になります。

操作回数警告を選択したら、下ボタンを押します。

④ブザー自動停止を設定する③モードを設定する

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。
設定
シヨウ
ミシヨウ

インターロック

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

説明
ブザー鳴動後 30 秒後に、自動で停止する
ブザーは自動で停止しない28

設定
セジョウスタート

カイジョウスタート③’オールクリアー実行確認画面（メーカ使用）

説明
平常時は施錠／閉扉。同一グルー
プ内の他ゲートが解錠、開扉すると解錠を禁止する
本設定は遅延が発生する場合があり、本設定での運用は推奨いたしません。
平常時は解錠／閉扉。同一グルー
プ内の他ゲートが開扉すると施錠する

ﾒｰｶｼﾖｳｵｰﾙｸﾘｱ
ｹﾞﾝｻﾞｲｼﾞｺｸ
ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ID ｲｶﾞｲｦ
ｵｰﾙｸﾘｱｰｼﾏｽ ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ

5-7. 入出力端子「入出力端子」から操作を行います。
⇒操作方法は、液晶表示の流れ③入出力端子を参照
して下さい。

④設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。



入力端子設定入力端子の設定を行います。

①「入力端子」の設定に入る

オールクリアﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾀﾝｼ 1/3
ﾆｭｳﾘｮｸ 1
ﾀｲｼｮｳﾉｶｲｾﾝ 1
ｼｭﾍﾞﾂ ﾚﾝｶｲ ﾜﾝｼｮｯﾄ a「基本設定」、「使用回線」、「タイマー」、「ID 登録」の設定を出荷設定に戻します。

①「使用回線」の設定に入る②端子番号を設定する

右ボタンを押し（×2 回）、決定ボタンを押します。
ｵｰﾙｸﾘｱｰ

下ボタンを押し、入力端子番号にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで入力端子番号を変更させます。

③対象回線を設定する②オールクリアー開始画面

下ボタンを押し、設定する回線にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで対象の回線を変更させます。

ｵｰﾙｸﾘｱｰ ｶｲｼｲﾏｽ④種別を設定する

決定ボタンを押します。

下ボタンを押し、設定する種別にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで種別を変更させます。

③オールクリアー実行確認画面
ｹﾞﾝｻﾞｲｼﾞｺｸ ｿｳｻｶｲｽｳ
ｾﾞﾝｹｲﾎｳｶｲｽｳ ｲｶﾞｲｦ
ｵｰﾙｸﾘｱｰｼﾏｽ ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ

設定
ｲｯｶｲ a ｾｯﾃﾝ
ﾚﾝｶｲ ﾜﾝｼｮｯﾄ a
ﾚﾝｶｲ ﾚﾍﾞﾙ a
ｲﾝﾀｰﾎﾝ a ｾｯﾃﾝ
ｲｯｶｲ b ｾｯﾃﾝ
ﾚﾝｶｲ ﾜﾝｼｮｯﾄ b
ﾚﾝｶｲ ﾚﾍﾞﾙ b
ｲﾝﾀｰﾎﾝ b ｾｯﾃﾝ

実行する場合は、決定ボタンを押します。キャンセルする
場合は戻るボタンを押します。

④オールクリアー実行画面
ｵｰﾙｸﾘｱｰ ﾁｭｳ■

説明
ワンショットの一回解錠入力 a 接点
ワンショットの連続解錠入力 a 接点
レベルの連続解錠入力 a 接点
インターホンの解錠入力 a 接点
ワンショットの一回解錠入力 b 接点
ワンショットの連続解錠入力 b 接点
レベルの連続解錠入力 b 接点
インターホンの解錠入力 b 接点

⑤設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。

※進行状況を■で表示します。

⑤オールクリアー完了画面
ｵｰﾙｸﾘｱｰ ｶﾝﾘｮｳｼﾏｼﾀ

決定ボタンを押します。①の画面に戻ります。
※②オールクリアー開始画面で、「前へ」、「次へ」ボタンを同時に押しながら決定ボタンを押すと、メーカリセットの実
行確認画面となります。ここでは、時刻とアダプターID 以
外のすべての設定、カウンターがクリアされます。

29





出力端子設定JEM-A 入出力端子設定

出力端子の設定を行います。

JEM-A 入出力端子の設定を行います。

①「出力端子」の設定に入る①「JEM-A 入出力端子」の設定に入る

ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾀﾝｼ 2/3
ｼｭﾂﾘｮｸ 1
ﾀｲｼｮｳﾉｶｲｾﾝ 1
ｼｭﾍﾞﾂ ｼﾞﾄﾞｳﾄﾋﾞﾗ a

ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸﾀﾝｼ 3/3
JEM-A ﾆｭｳｼｭﾂﾘｮｸ 1
ﾀｲｼｮｳﾉｶｲｾﾝ 1②端子番号を設定する②端子番号を設定する

下ボタンを押し、入力端子番号にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで入力端子番号を変更させます。

下ボタンを押し、入力端子番号にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで入力端子番号を変更させます。

③対象回線を設定する③対象回線を設定する

下ボタンを押し、設定する回線にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで対象の回線を変更させます。

下ボタンを押し、設定する回線にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで対象の回線を変更させます。

④種別を設定する④設定を確定する

下ボタンを押し、設定する種別にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで種別を変更させます。
設定
ﾘﾓｰﾄ a ｾｯﾃﾝ
ｼﾞﾄﾞｳﾄﾋﾞﾗ a
ｶｲｼﾞｮｳ a ｾｯﾃﾝ
ｶｲﾋ a ｾｯﾃﾝ
ｹｲﾎｳ a ｾｯﾃﾝ
ﾘﾓｰﾄ b ｾｯﾃﾝ
ｼﾞﾄﾞｳﾄﾋﾞﾗ b
ｶｲｼﾞｮｳ b ｾｯﾃﾝ
ｶｲﾋ b ｾｯﾃﾝ
ｹｲﾎｳ b ｾｯﾃﾝ

設定を確定するために決定ボタンを押します。

説明
リモート出力 a 接点
自動扉出力 a 接点
解錠時に発生する出力 a 接点
開扉時に発生する出力 a 接点
警報時に発生する出力 a 接点
リモート出力 b 接点
自動扉出力 b 接点
解錠時に発生する出力 b 接点
開扉時に発生する出力 b 接点
警報時に発生する出力 b 接点

⑤設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。

30

5-8. 警報の表示およびクリアー

5-9. 時計表示および設定「警報」から操作を行います。
⇒操作方法は、液晶表示の流れ④警報を参照して下
さい。

「時計」から操作を行います。5-10．タイマーの設定を使用しない場合は設定不要です。
⇒操作方法は、液晶表示の流れ④時計を参照して下
さい。



警報表示



各種警報の表示とクリアーを実施します。

時計の表示設定

時計の表示/非表示を設定します。

①「警報」の設定に入る①「時計」の設定に入る

ｹｲﾎｳ 1/3 ｶｲｾﾝ 1
ｿｳｻｶｲｽｳ 0000000
ｶｲﾋｹｲﾎｳ 000000
ｺｼﾞｱｹ
000000ﾄｹｲ
ﾋｮｳｼﾞ ｱﾘﾈﾝ 2017 ﾂｷ 12 ﾆﾁ 25
ｼﾞ 12 ﾌﾝ 12
ﾖｳﾋﾞ Mon② 表示するゲートを選択する②時計表示の有無を設定する

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、表示するゲート番号を選択します。

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

③警報のカウント数を表示する

設定
アリ
ナシ

左右ボタンで表示させたい項目が切り替わります。
各ページに表示される内容は、以下の通りです。
左右ボタンを押すことで、ページを移動することが出来ます。
・「ｹｲﾎｳ 1/3」
操作回数
開扉警報回数
こじあけ回数・「ｹｲﾎｳ 2/3」
施錠不良回数解錠不良回数・「ｹｲﾎｳ 3/3」
通信不良回数：電気錠制御基板-アダプター間の通信が



時計設定

時計の設定をします。

①「時計」の設定に入る
ﾄｹｲ
ﾋｮｳｼﾞ ｱﾘﾈﾝ 2017 ﾂｷ 12 ﾆﾁ 25
ｼﾞ 12 ﾌﾝ 12
ﾖｳﾋﾞ Mon②年を設定する

3 回連続して失敗するとカウントアップ
します。
通信異常回数：通信不良が 3 回連続して発生（10 秒程度）
するとカウントアップします。



説明
運用画面に時計を表示する
運用画面に時計を表示しない

下ボタンを押し年の十の位にカーソルを移動します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで数字が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。
一の位を設定する場合は、右ボタンを押してカーソルを移動します。

警報回数クリアー

各種警報のクリアーを実施します。

※年は 2000 から 2099 まで設定可能です。

①警報のカウント数を表示する
上下ボタンでクリアーする警報回数にカーソルを移動させ、決定ボタンを押します。
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで「Yes」「No」が切り替
わりますので、実行したい内容で決定ボタンを押します。
ｹｲﾎｳ 1/3
ｶｲｾﾝ 1
ｿｳｻｶｲｽｳ
ｦｸﾘｱｼﾏｽ ﾖﾛｼｲﾃﾞｽｶ
No③月を設定する
上下左右ボタンを押し月の十の位にカーソルを移動します。前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで数字が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

④日を設定する
上下左右ボタンを押し日の十の位にカーソルを移動します。前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで数字が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。

※操作回数クリアーの確認画面では、最初に「No」が表示されます。操作回数クリアー以外の確認画面では最初に「Yes」が表示されます。

⑤時間を設定する同様にして、時と分も設定します。

⑥設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。
※曜日は自動で設定されます※決定ボタンを押したタイミングを設定時分の 0 秒として時計の動作を開始します。
※時刻合わせは手動にて定期的に実施してください。

31

[ホリデー設定の場合]

5-10. タイマーの設定「タイマー」から操作を行います。正しく動作させるた
めに時計の再設定を行ってください。
⇒操作方法は、 液晶表示の流れ ⑥タイマーを参照し
て下さい。



①「ホリデー」の設定に入る
ﾎﾘﾃﾞｰ ｶｲｾﾝ ** ｼﾖｳ
ｶｲｼ
2017/12/24
ｼｭｳﾘｮｳ 2017/12/25

タイマーによる解錠

１ゲートにつき３パターンのタイマー解錠の時間およびホリデー期間を設定します。
設定
タイマー
１～３

説明
設定した曜日の解錠時間帯に解錠する
全ゲートで３パターン設定が可能

ホリデー

タイマー設定されていてもホリデー期間中
はタイマーでの解錠が無効になる②設定するゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号を表示させます。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができます。
ゲートを選択したら、右ボタンを押します。

③使用/未使用を選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。
下ボタンを押します。

[タイマー１～３設定の場合]

設定
シヨウ
ミシヨウ

①設定する「タイマー」の設定に入る
ﾀｲﾏｰ 1 ｶｲｾﾝ ** ｼﾖｳ
ﾖｳﾋﾞ Mon
ｶｲｼﾞｮｳ 08 ｼﾞ 59 ﾌﾝ
ｾｼﾞｮｳ 19 ｼﾞ 59 ﾌﾝ④ホリデー期間を設定する
上下左右ボタンで設定する項目に移動し、前へ減算ボタ
ン、次へ加算ボタンで数字が切り替わりますので、設定したい時間帯を表示させます。

②設定するゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号を表示させます。「ゼン」を選択すると画面に表示されている項目について、全てのゲートを一括で設定することができます。
ゲートを選択したら、右ボタンを押します。

⑤設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。

5-11. テストの実行③使用/未使用を選択する「テスト」から操作を行います。
⇒操作方法は、 液晶表示の流れ ⑦テストを参照して下さい。

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい内容を表示させます。
下ボタンを押します。


設定
シヨウ
ミシヨウ

説明
ホリデーの設定を使用する
ホリデーの設定を使用しない

説明
選択したタイマーの設定を使用する
選択したタイマーの設定を使用しない

回線テスト

施工時の接続確認に使用します。
①「テスト」の設定に入る
ﾃｽﾄ
ｶｲｾﾝ 1
ｹｯｶ 0010/0010 0x0000
Ver 1.0.00④曜日を設定する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンで設定項目が切り替わりますので、選択したい曜日を表示させます。
下ボタンを押します。

※「テスト」設定に入った直後の表示は、前回の結果が表示されます。

⑤時間帯を設定する
上下左右ボタンで設定する項目に移動し、前へ減算ボタ
ン、次へ加算ボタンで数字が切り替わりますので、設定したい時間帯を表示させます。

②通信テストするゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、変更するゲート番号を表示させます。
ゲートを選択したら、下ボタンを押します。

⑥設定を確定する設定を確定するために決定ボタンを押します。

32

③確認画面で決定する



実行する場合は、決定ボタンを押します。キャンセルする
場合は戻るボタンを押します。

LED テスト施工時の装置確認に使用します。
①「テスト」の設定に入る

ﾃｽﾄ ｶｲｾﾝ 1
ﾂｳｼﾝﾃｽﾄｦｶｲｼｼﾏｽｶ

右ボタンを押します。
ﾃｽﾄ
LED ﾃｽﾄ④通信テスト中
ﾃｽﾄ ｶｲｾﾝ 1
ﾂｳｼﾝﾃｽﾄﾁｭｳ
ｹｯｶ 0010/0010
Ver 1.0.00

決定ボタンを押します。

②確認画面で決定する
ﾃｽﾄ
LED ﾃｽﾄ ｶｲｼｼﾏｽｶ

0000⑤結果の確認をする

実行する場合は、決定ボタンを押します。キャンセルする
場合は戻るボタンを押します。

通信テスト中の画面で結果を確認します。
ﾃｽﾄ ｶｲｾﾝ 1
ﾂｳｼﾝﾃｽﾄﾁｭｳ
ｹｯｶ 00010/00010
Ver 1.0.00③LED テスト中
ﾃｽﾄ
LED ﾃｽﾄ ﾁｭｳ

0000

詳細コード
送信回数
受信回数
送信回数と受信回数が一致していれば正常です。
（送信回数が+1 された後に、受信回数が+1 されます）
詳細コードに、下表に示すコード以外が表示された場合
は、施解錠などの運用に支障がでる可能があります。
接続形態
操作表示器アダプター未使用
操作表示器アダプター使用※決定ボタンまたは、戻るボタンを押して終了します※LED が下表に示す、点灯色であれば正常です。
LED
点灯色
電源 LED
橙色
施解錠 LED
橙色
開扉 LED赤色
警報 LED
橙色
火報入力 LED
赤色
一斉解錠 LED
赤色

詳細コード
0027
003F

送信回数と受信回数が一致しない場合は、下表のコードが表示されて、施解錠や表示が遅延する場合があります。
運用に支障がある場合、電気錠や配線のアース落ちなどの確認をお願いします。
操作表示器アダプター未使用の場合
エラー内容
制御装置―電気錠アダプター間異常の場合
操作表示器アダプター使用の場合
エラー内容
制御装置―電気錠アダプター間のみ異常の場合制御装置―操作表示器アダプター
間のみ異常の場合
制御装置―操作表示器、電気錠ア
ダプターの両方と異常の場合

詳細コード
0023

詳細コード
003B
002F
002B

※決定ボタンまたは、戻るボタンを押して終了します

33





ブザーテスト

操作表示器アダプタの ID 登録

施工時の装置確認に使用します。
①「ID 登録」の設定に入る
右ボタンを押します。

①「テスト」の設定に入る

ID ﾄｳﾛｸ 2/2
ｶｲｾﾝ 1
ｿｳｻﾋｮｳｼﾞｷｱﾀﾞﾌﾟﾀ ﾄｳﾛｸ
ｿｳｻﾋｮｳｼﾞｷ ID 000000

右ボタンを押します。（×2 回）
ﾃｽﾄ
ﾌﾞｻﾞｰﾃｽﾄ②設定するゲートを選択する

決定ボタンを押します。

前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、設定するゲート番号を選択し、下ボタンを押します。

②確認画面で決定する
ﾃｽﾄ
ﾌﾞｻﾞｰﾃｽﾄ ｶｲｼｼﾏｽｶ③ID を設定する
左右ボタンを押して変更する桁に移動します。前へ減算
ボタン、次へ加算ボタンで数字が変わります。選択したい
内容で決定ボタンを押します。

実行する場合は、決定ボタンを押します。キャンセルする
場合は戻るボタンを押します。

③ブザーテスト中
ﾃｽﾄ
ﾌﾞｻﾞｰﾃｽﾄ ﾁｭｳ

ブザーが「ピー」と鳴り続ければ正常です。
※決定ボタンまたは、戻るボタンを押して終了しますバージョン表示コントロール基板、電気錠制御基板のファームウェア
バージョンを表示します。
①バージョン表示中
ｷﾊﾞﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
0.1.00ﾃﾞﾝｷｼﾞｮｳ 1 0.1.01
ﾃﾞﾝｷｼﾞｮｳ 2 0.1.01

5-12. ID 登録「ID 登録」から操作を行います。
⇒操作方法は、液晶表示の流れ⑧ID 登録を参照して下さい。

電気錠アダプタの ID 登録①「ID 登録」の設定に入る
ID ﾄｳﾛｸ 1/2
ｶｲｾﾝ 1
ﾃﾞﾝｷｼﾞｮｳｱﾀﾞﾌﾟﾀ ﾄｳﾛｸ
ﾃﾞﾝｷｼﾞｮｳ ID 000000②設定するゲートを選択する
前へ減算ボタン、次へ加算ボタンでゲート番号が変わりますので、設定するゲート番号を選択し、下ボタンを押します。

③ID を設定する
左右ボタンを押して変更する桁に移動します。前へ減算
ボタン、次へ加算ボタンで数字が変わります。選択したい
内容で決定ボタンを押します。

34

6. 運用方法
6-1. 運用モードの表示
通常の運用モードでは、以下のように LCD 画面に表示されます。

Ver0.0.01
ｶｲｼﾞｮｳｶｲﾋ

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｶｲｼﾞｮｳｶｲﾋ

時計表示なし時計表示ありVer0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｺｼﾞｱｹｹｲﾎｳ ﾊｯｾｲ
ｹｲﾎｳ
こじあけ警報発生時（2 回線）

時計表示ありに設定した場合は、LCD 画面に現在時刻が表示されます。
エラーが発生している場合は、LCD 画面にエラーの内容が復旧するまで表示されます。複数のエラーが発生している場合は、優先度が高いエラ ー情報が表示されます。優先度は以下のとおりです。
こじあけ警報 > 開扉警報 > 施錠不良 > 解錠不良 > 通信異常
※エラーの内容や表示、復旧については｢8.異常警報と復旧方法｣をご参照ください。

6-2. 解錠操作
通常の解錠操作は、「2.各部名称」の制御盤にあるボタンで行います。
一回解錠ボタンと連続解錠ボタンは、各回線に１個ずつ装備しています。そのほかに一斉解錠ボタンがあります。



一回解錠ボタン操作
操作

モード
A モード
(自動施錠モード)

一回解錠ボタンを押す

B モード(施解錠繰返しモード)

操作直後
設定した時間だけ解錠（１～２４００秒）

解錠

電気錠の動作その後の施錠自動的に施錠・設定した時間以内に扉の開閉を行うと、扉を閉めた時点で施錠します。
連続解錠ボタンを押すと施錠・扉の開閉を行っても施錠しません。
・扉が開いている状態で連続解錠ボタンを押しても、施錠されません。必ず扉を閉めてから連続解錠ボタンを押してください。

・ ボタン操作以外に、外部からの一回解錠入力による操作も同様の動作です。



連続解錠ボタン操作
操作

連続解錠ボタンを
押す

モード

操作直後

A モード
(自動施錠
モード)

連続解錠

B モード
(施解錠繰返しモード)

施錠

電気錠の動作その後の施錠再度連続解錠ボタンを押すと施錠・扉の開閉を行っても施錠しません。
・扉が開いている状態で連続解錠ボタンを押しても、施錠されません。必ず扉を閉めてから連続解錠
ボタンを押してください。

・ボタン操作以外に、外部からの連続解錠ワンショット入力による操作も同様の動作です。

6-3. タイマー保留付きモードの動作「解錠操作」で説明したモードのほかに、タイマー保留付き自動施錠モード（PA モード）とタイマー保留付き施解錠繰返しモード（PB モード）があります。
電源投入時のタイマー解錠入力の動きが異なる以外は、自動施錠モード(A モード)や施解錠繰返しモード（Bモード）と同様の動きです。

35

・A/B モードは電源投入時にタイマー解錠時間中の場合はタイマー解錠しますが、PA/PB モードの場合は解錠をせず施錠のまま解錠保留状態となります。
・A/B モードは電源投入後にタイマー解錠に入るとタイマー解錠しますが、PA/PB モードの場合は解錠をせず施錠のまま解錠保留状態となります。
・解錠保留状態は、一回解錠または連続解錠操作を行うことで解除され、保留解除後は電源を再投入するまで、通常の動作に戻ります。

6-4. 一斉解錠の動作
モード設定に関係なく、一斉解錠ボタンを押すまたは、一斉解錠入力が入ると、一斉解錠するように設定した回線の電気錠が順次解錠します。一斉解錠 LED が赤色に点灯し、LCD 画面に一斉解錠中の表示が出ます。

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｲｯｾｲｶｲｼﾞｮｳ ｼﾃｲﾏｽ
ｶｲｼﾞｮｳ
一斉解錠ボタンを再度押すと、各電気錠が施錠し、一斉解錠 LED が消灯します。

6-5. 火報入力の動作
火報解錠入力が入ると、ブザーが鳴動し火報解錠をするように設定した回線の電気錠が順次、連続解錠します。非常リセット LED が赤色に点灯し、LCD 画面に火報解錠中の表示が出ます。

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｶﾎｳｶｲｼﾞｮｳ ｼﾃｲﾏｽ
ｶｲｼﾞｮｳ
火報入力による解錠を解除するには、火報入力が切れている状態で、非常リセットボタンを押します。これにより各回線の電気錠が施錠します。

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｶﾎｳｶｲｼﾞｮｳ ｼﾃｲﾏｽ
ﾋｼﾞｮｳﾘｾｯﾄ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ
・火報入力が入っている状態では、非常リセットボタン操作は無効です。
・開いている扉の電気錠は施錠せず、閉扉した時点で自動的に施錠します。

6-6. ボタン異常の動作
運用画面が表示されている時に、ボタンが 30 秒以上押された状態が継続すると、LCD 画面にボタン短絡異常の表示が出ます。異常となっているボタン名は 4 行目に表示します。

Ver0.0.01
ｳﾝﾖｳ2017/08/28 13:50 Fri
ﾎﾞﾀﾝﾀﾝﾗｸｲｼﾞｮｳ ﾊｯｾｲ
ｹﾞｰﾄ1 ｲｯｶｲｶｲｼﾞｮｳ
ボタンが押された状態が復旧すると、運用画面へ戻ります。

36

7. 仕様CAE-BE04 制御盤

付属品 電気錠アダプター
32

72

240

110
13

シリアルナンバー表示

品 名：電気錠アダプター
Ｓ／Ｎ：０＊＊＊＊＊

37

回線1

回線番号表示ループコネクタ

仕様
項目
回線数
外形寸法
重量
材質
成型色
電源電圧
消費電力
ヒューズ

構成

制御方式
通信方式
表示灯表示
電気的仕様

操作スイッチブザー仕様
４回線
300（W）×400（H）×120（D）mm
約 10kg（オプション関連含まず）
板金 t=1.6
マンセル 2.5Y 9/1 半艶
AC100V ±10％ 50/60Hz
４回線 75VAmax
メーカー
冨士端子工業㈱品名UXM250V3A
定格、サイズ
250V / 3A、φ5.2 x 20mm
溶断特性
耐ラッシュ
CPU 制御電気錠アダプタ―：２線式電力線通信
警報：橙色
開扉：赤色
施解錠：緑色または赤色（設定による）
電源：緑色(停電時は赤色)
一斉解錠：赤色
非常リセット：赤色
一回解錠ボタン：タクトスイッチ
連続解錠ボタン：タクトスイッチ
一斉解錠ボタン：タクトスイッチ
非常リセットボタン：タクトスイッチ
ブザー停止ボタン：タクトスイッチ
設定ボタン：タクトスイッチ
電源スイッチ：スライドスイッチ
電子音 75dB

項目

外
部
入
力

一斉解錠入力火報入力
入力 1～4(右記の入力から選択が可能)一回解錠入力連続解錠ワンショット入力
連続解錠レベル入力
インターホン入力

火報出力
代表警報出力外部
出
力出力 1～2(右記の出力から選択が可能)JEM-A 入出力

リモート出力自動扉出力
解錠接点出力開扉接点出力警報接点出力制御入力
モニター出力無電圧 a 接点
無電圧 a 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a/b 接点
無電圧 a 接点
（ワンショット）
オープンコレクター

38

仕様
DC24V 0.1A 以上
DC24V 0.1A 以上
DC24V 0.1A 以上
DC24V 0.1A 以上
DC24V 0.1A 以上
DC24V 0.1A 以上
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.3A 以下
DC24V 0.1A 以上
DC24V 10mA 以下

項目

仕様

端末接続
配線ケーブルの種類と配線長

制御盤⇔電気錠

CPEV

使用環境

温度
設置環境

0℃～40℃（結露なきこと）
屋内専用

入出力ポート数

外付機器数

項目
電気錠アダプター
JEM-A
操作表示器
B-9612F、B-9615F
または B-97 シリーズ
液晶付カードリーダー
AIR-R601A
デジタルテンキー
T-3830S
CAN ユニット
AIR-cfA
デジタル I/F ユニット
T-3830IF
デジタル多回線ユニット
C-3830N

CAE-BE04
４
２
2 台／回線
８
８
最大４枚※
最大４枚※
最大１台

39

Φ0.9/Φ1.2

最大 150m

8. 異常警報と復旧方法
電気錠または扉に異常が発生した場合は、ブザー音が鳴動し、警報アイコン表示灯が橙点灯または橙点滅することで異常を知らせます。下表をもとに異常を復旧させてください。
※ブザー音はブザー停止ボタンにより消すことが可能です。
発生警報 LCD 画面
発生条件
復旧確認方法開扉警報
設定した開扉警報時間以上、 1)扉を閉める。
Ver0.0.01
扉が開いていて、閉扉の信号 2)開閉信号が正しく動作してい2017/08/28 13:50 Fri
が戻らない場合に発生する。
るか配線を確認し、扉を閉め
ｶｲﾋｹｲﾎｳ ﾊｯｾｲ
る。

ｹｲﾎｳ■＝エラーあり □＝エラーなし

解錠不良

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｶｲｼﾞｮｳﾌﾘｮｳ ﾊｯｾｲ
ｹｲﾎｳ

解錠操作を行ったが、電気錠からの解錠信号(または施錠信号)が正しく戻らない場合に発生する。

■＝エラーあり □＝エラーなし

施錠不良

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｾｼﾞｮｳﾌﾘｮｳ ﾊｯｾｲ
ｹｲﾎｳ

施錠操作を行ったが、電気錠からの解錠信号(または施錠信号)が正しく戻らない場合に発生する。

■＝エラーあり □＝エラーなし

こじあけ

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ｺｼﾞｱｹｹｲﾎｳ ﾊｯｾｲ
ｹｲﾎｳ

施錠状態で解錠操作を行わず扉が開い た場合に発生する。

1)錠種設定が正しいか確認し、正しく設定する。
2)扉のたてつけを確認し、正常に解錠できるようにする。
3)施錠信号および解錠信号が正しく動作しているか配線を確認し、解錠する。
1)錠種設定が正しいか確認し、正しく設定する。
2)扉のたてつけを確認し、正常に施錠できるようにする。
3)施錠信号および解錠信号が正しく動作しているか配線を確認し、施錠する。
1)制御盤の操作ボタンを押し、解錠する。

■＝エラーあり □＝エラーなし

通信異常

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ﾂｳｼﾝｲｼﾞｮｳ ﾊｯｾｲ
ｹｲﾎｳ

制御盤と電気錠アダプター間で通信不良が１０秒程度継続
した場合に発生する。

■＝エラーあり □＝エラーなし

入力端子
異常

Ver0.0.01
2017/08/28 13:50 Fri
ﾆｭｳﾘｮｸﾀﾝｼｲｼﾞｮｳ ﾊｯｾｲ

ﾀﾝｼﾊﾞﾝｺﾞｳ1401)電気錠アダプターの ID を正しく
設定し、電源をリセットする。
2) 制御盤と電気錠アダプター間の配線を確認する。

 警報アイコン表示灯 点灯パターン①

警報のLED表示は警報の状態によって変化し、警報状態が復旧すると消灯します。

②

以下のとおり点灯パターンを繰返します。
警報の種類

点灯 及び ブザーのパターン

1 こじあけ警報
2 開扉警報3 施錠不良4 解錠不良5 通信異常6 ボタン短絡異常：点灯：消灯（1マス 100ms）※ ＬＥＤの点灯とブザーの鳴動は同じパターンとなります。
ただし、「ボタン短絡異常」はブザー鳴動とＬＣＤ表示(｢6-6.ボタン異常時の動作｣参照)のみとなります。

41