技 術 資 料
名称：水撃防止形空気弁ダイナミックエア（ナイロン樹脂製）
Ｄ７０Ｐ形

承認

有 田

審

査

山 本作

成

波 多 野

作 成 日
技術文書番号

２０２３ 年 ５

月 ２５ 日ＴＢ資Ａ０２３-1枚

全 １０ 枚数（表紙含）

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1目

次１．概

要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

２．特長 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

３．構造および寸法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２
４．作動原理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５［１］ 多量排気［２］ 管路満水時の水撃防止［３］ 空気弁満水、ドレイン止水［４］ 圧力下排気［５］ 多量吸気〔６〕 無作動状態
５．排気・吸気性能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７

６．多量排気量・多量吸気量比較表
７．標準仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1 1 / 8

１．概 要
水撃防止形空気弁ダイナミックエア（ナイロン樹脂製）Ｄ７０Ｐ形は、通水時には多量排気を行い、水が弁に到着した後、緩やかにダイヤフラム構造の弁体が閉じることで、急激な遮断が起こらず、ウォーターハンマーを抑制します。

２．特長〇ダイヤフラム構造の弁体で水撃を防止
管路への充水時、ユニークなダイヤフラム構造の弁体で緩やかに静かに弁が作動し、多量排気に対応するとともに、急激な遮断による圧力の急激な上昇を防ぎます。管路の排水時には素早く反応して多量吸気を行い、管路が真空になるのを防止します。
〇異物や昆虫の侵入防止
管路に水が無い場合でも弁は閉じている為、ドレインからの昆虫や異物の侵入を防ぎ、管路への侵入はありません。
〇本体材料は強化ナイロン樹脂
本体材料には、高粘度強化ガラス繊維を含有したナイロン樹脂を使用しています。耐 UV 性・耐熱性および美観にも優れた高圧対応の射出成型品です。太陽光や風雨にさらされた環境下で 20 年以上継続しての使用実績がありますので安心してご使用いただけます。
〇シール部はローリングシール構造独自のローリングシール構造により長期間安定した作動とシール性を実現しています。
0.05～1.6MPa の幅広い作動圧力範囲で使用することができます。
〇メンテナンスが容易
構造がシンプルなのでメンテナンスのための分解・組立を容易に行うことができます。
〇運搬や施工が容易
軽量であるため、運搬や施工が容易です。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1 2 / 8

３．構造および寸法
ねじ込み形 Ｒ２、Ｒ３の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1 3 / 8
フランジ形 接続径５０の構造および寸法は、下図の通りです。

10K,7.5K マルチフランジ

16K フランジ

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1 4 / 8
フランジ形 接続径７５の構造および寸法は、下図の通りです。

16K フランジ

10K,7.5K マルチフランジ

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1 5 / 8４．作動原理［１］多量排気
管路に充水する場合、空気弁を通して管路内の空気を排出させなければなりません。
この時、空気弁に空気が入り、ダイヤフラムシートの作動により弁体が開位置まで上昇し、大空気孔が全開します。
この作動により、ドレインから管路内の空気を多量排気させることができます。同時に排気口からも少量の空気が排気されます。

［２］管路満水時の水撃防止
管路の水が空気弁に入り、充水すると、下部弁室が一瞬で満水になります。この時、発生する急激な圧力上昇をドレインから排水することによって「水撃」を防止します。

［３］空気弁満水、ドレイン止水
入った水の一部が通気口を通って上部の作動弁室に流れ込み、フロート弁体がその浮力によって上昇し、ローリングシールにより止水します。
すると上部の作動弁室内に圧力が発生し、ダイヤフラムシートの作動により弁体が降下してシール弁座により下部弁室入口の大空気孔が閉じ、ドレインからの排水を止めます。
注：［2］と［3］の作動段階では、一部の水がドレインから排出されるため、ドレイン出口の雄ねじに排水パイプを取り付けることをお勧めします。 排水管のサイズは、少なくとも、出口の直径サイズ(管用平行ねじＧ２)である必要があり、接続されていない他端は大気に開放されたままである必要があります。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A023-1 6 / 8［４］圧力下排気管路及び空気弁内部には圧力が掛かっています。管路内に流れてくる空気が作動弁室内に溜まってくると、空気層が大きくなり、水位が下がります。
水位が下がるとフロ－ト弁体が降下してローリングシールで閉止されていた小空気孔の上部にわずかなすき間が開き、空気の排出が行われます。空気が排出されると、水位が上がり、フロ－ト弁体が上昇することで、再びローリングシールによって小空気孔が閉じられます。
この作動を繰り返して、空気弁内に流入してくる空気を水圧の掛かっている状態から排気します。

［５］多量吸気
管路内の水を排水する場合、空気弁を通して管路内に空気を吸入させなければなりません。
排水時は管路内の圧力が低下し、空気弁の作動弁室内の水位が下がり、フロ－ト弁体は自重により降下します。
フロート弁体下部に装備している円板が通気口を塞ぎ、弁体内部が真空状態になることでダイヤフラムシートの作動により弁体が開位置まで上昇し、下部弁室の大空気孔が開き、ドレインから外気を管路内に取り込むことができます。
この作動により、多量吸気させることで排水をスムーズに行えるだけでなく、管が負圧により破損する事故を防止します。

［６］無作動状態
管路及び空気弁が使用されていないときはダイヤフ
ラムシートが無作動状態になり、弁体は下部弁室の大空気孔を塞ぐ位置に落ち着くため、昆虫や異物・ゴミ等が管路内に侵入するのを防ぎます。

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A023-1 7 / 8

５．排気・吸気性能※接続径・接続ねじを問わず、特性は同じです。

【多量排気・多量吸気特性】
空気弁差圧（kPa）

806040200-20-40
1200

800

4000-400-800

排気量・吸気量（m3/h）【圧力下排気特性】
1.00.81.2

水圧（MPa）

水圧（MPa）

1.6

0.8
0.4

00.60.40.224683

排気量（m /h）

1012140246

排気量（m3/h）810

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A023-1 8 / 8

６．多量排気量・多量吸気量比較表
単位 m3/min［参考］区分

日本水道協会規格

JWWA B 137 水道用急速空気弁Ｄ７０Ｐ形

呼び径 25

呼び径 75空気弁差圧 5kPa における多量排気量2.33

最小値 1.3

最小値 11空気弁差圧 20kPa における多量排気量

7.67

規定なし

規定なし

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-2.33-0.91※2)-7.7※2)空気弁差圧 20kPa における多量吸気量

-7.67

規定なし

規定なし
※2)

多量排気量×0.7

７．標準仕様
項

目名

仕称

様

水撃防止形空気弁ダイナミックエア（ナイロン樹脂製） Ｄ７０Ｐ形

ね じ 込 み 形

接続ねじ：管用テーパねじ Ｒ２，Ｒ３

フ ラ ン ジ 形

接続径：５０,７５（10K・7.5K 兼用マルチフランジ、16K フランジ）
試
作動圧力範囲使用

圧

力０．０５ ～ １．６ MPa

使用

流体圧

力

弁箱耐圧試験

弁座漏れ試験

２．５ MPa

１．６ MPa

農業用水，工業用水，その他水配管

対応流体温度

最大６０℃（断続的であれば最大９０℃）

塗

無塗装

装験