灌水システムコントローラー

型番 TCS-16A-ASN

ユーザーズガイド（１６ｃｈ）
ー技術編ー

株式会社

開研

Ｃ201608002-1 -≪目次≫
目次≫

このユーザーガイド（基本編）
基本編）をご利用をご利用する
利用する前する前に、必ずユーザーガイド（導入基礎編）
導入基礎編）をお読をお読みください。
みください。
目次目次
目次 
 2１．仕様 
 3２．配線について 
 4
電源と接地の配線  4
外部接続コネクタの詳細  5
電磁弁の配線  6
温度センサーの配線  7
熱電対  7
Ｐｔ１００  8
サーミスタ  9

温度センサー特徴  10本装置に適した温度センサーの選択  11
雨センサーの配線  12

Ｍｅｍｏ 

 13-2 -≪装置仕様≫
装置仕様≫
１．仕様

１．仕様
装置仕-3 -様≪配線について
配線について≫について≫２．配線について

２．配線について配線について配線につい電源の配線・電磁弁の配線・センサー等の配線について説明します。

電源と電源と接地の接地の配線❶ 丸端子を使用して ACIN に配線してください。
推奨する丸端子は絶縁付で外形 5.5mm 以下内径 3.2 を使用して下さい。
端子台仕様
型

番：MK シリーズ IDEC

材

質：PPE(UL94V-0)

適合電線：1.25 ㎜ 2
端子ネジ：角座金付ネジ (M3×6)
締付トルク：0.5N・m MAX❷ 感電防止、誘導雷害防止のため、必ず接地（アース）をしてください。（Ｄ種接地工事）
接地端子に丸端子を使用して配線してください。
推奨する丸端子は内径 6.4 を使用してください。
接地端子仕様材

質：ベース「鉄」ネジ「黄銅」

適合電線：2.0 ㎜ 2 以上
端子ネジ：座金組込みネジ(M6×12)
締付トルク：1N ・m MAX-4 -て≪配線について
配線について「について「外部コネクタ外部コネクタ」
コネクタ」≫

外部接続コネクタの外部接続コネクタの詳細
コネクタの詳細
電磁弁やセンサーを接続するコネクタの外観とピンアサイメント

外観

ピンアサイメント

２ ４ ６ ８ 10 12 14 16 18 20

１ ３ ５ ７ ９ 11 13 15 17 19
ピンアサイメント❶ ブレード端子またはフェルール端子を使用して端子台に配線してください。
推奨するブレード端子は幅 2.2mm 以下長さ 9mm を使用して下さい。
推奨するフェルール端子は長さ 5～8 以下を使用して下さい。
推奨端子
ブレード端子 ニチフ BT1.25-9-1 または相当品
フェルール端子 ミスミ MFL25-5EE または相当品-5 -≪配線について
配線について「について「電磁弁」
電磁弁」≫

電磁弁の電磁弁の配線
電磁弁はＤＣ２４Ｖの連続通電タイプを使用してください。

❶ ブレード端子またはフェルール端子を使用して端子台に配線してください。
推奨するブレード端子は幅 2.2mm 以下長さ 9mm を使用して下さい。
推奨するフェルール端子は長さ 5～8 以下を使用して下さい。
距離は電線径によって変わります。
０．７５mm2 ４００m 以下

１．２５mm2 ６００m 以下

回路仕様●電磁弁制御用内部回路と電磁弁接続図

リレー

バルブ出力端子24Ｖ
電磁弁

コモン端子

Ｚ

Ｚ
Ｚ：保護用バリスタ●電磁弁の電源容量はチャンネルあたり合計 12W 以下でご使用ください。
●一般的な電磁弁は 3W ですのでチャンネルあたり 3 個まで並列で使用できます。
●電磁弁の仕様書を良くご理解いただき配線をお願いします。
●容量を超えて使用すると正常動作しなかったり、本装置の永久故障となりますのでご注意ください。

-6 -≪配線について
配線について「について「温度センサー温度センサー」
センサー」≫

温度センサーの温度センサーの配線センサーの配線温度による制御を行うときは温度センサーを接続してください。
温度センサーは３種類の温度センサー（Pt100,熱電対 K タイプ,サーミスタ）が使用できます。
それぞれの温度センサーは指示に従って結線してください。

❶ ブレード端子またはフェルール端子を使用して端子台に配線してください。
推奨するブレード端子は幅 2.2mm 以下長さ 9mm を使用して下さい。
推奨するフェルール端子は長さ 5～8 以下を使用して下さい。
熱電対

熱電対の熱電対の配線

● 結線図

（＋）

熱電対

（ー）
（FG）
FG）

●

熱電対はＫタイプを使用してください。
端子番号

接 続 名

詳 細

１８熱電対（ー）信号(TMP-C)

１４

熱電対（＋）

信号(TMP-A)

１７ＦＧ

シールド(TMP-G)

距離が長いときは専用ケーブル（補償導線）で延長してください
外部からの雑音防止としてシールドを施してください。
信号ケーブルとシールドは絶縁をしてください。

-7 -≪配線について
配線について「について「温度センサー温度センサー」
センサー」≫
Ｐｔ１００

Pt100(RDC)測温抵抗体
Pt100(RDC)測温抵抗体の測温抵抗体の配線

●

結線図

（A）

Pt100

（B）
（B）
（FG）
FG）

●

Ｐｔ１００はタイプＡ(ＩＥＣ６０７５１)を使用してください。
Ｐｔ１００は３線タイプを使用してください。
温度範囲ー２０／＋１００℃を使用してください。

端子番号

接 続 名

詳 細

１６信号Ｂ

信号(TMP-B)

１４信号Ａ信号(TMP-A)

１８信号Ｂ

信号(TMP-C)

１７ＦＧ

シールド(TMP-G)

外部からの雑音防止としてシールドを施してください。
信号ケーブルとシールドは絶縁をしてください。

-8 -≪配線について
配線について「について「温度センサー温度センサー」
センサー」≫
サーミスタ

サーミスタの配線
サーミスタの配線

●

結線図

（信号１）

サーミスタ

（信号２信号２）
（FG）
FG）

●

サーミスタは下記をご使用ください。
抵抗 ：Ｒ25 ２ＫΩ±１％
Ｂ定数：Ｂ25/100 ３８３８Ｋ
動作温度範囲：ー５０～９０℃

端子番号

接 続 名

詳 細

１４信号１信号(TMP-A)

１７信号２信号(TMP-G)

１７ＦＧ

シールド(TMP-G)

外部からの雑音防止としてシールドを施してください。
信号ケーブルとシールドは絶縁をしてください。

-9 -≪配線について配線について「について「温度センサー温度センサー」
センサー」≫

温度センサー
温度センサー特徴
センサー特徴温度センサーは３種類使用できますが、用途に合わせてご使用ください。

⑴

種類と特徴

※上記表は一般的な温度センサーの特徴を示しています。

-10-≪配線について配線について「について「温度センサー温度センサー」
センサー」≫

本装置に本装置に適した温度した温度センサーの温度センサーの選択
センサーの選択
本装置で温度制御を行うとき場所や用途によって使用するセンサーを選択します。
本装置で使用できる温度範囲は-20～50℃までとなっています。
いずれのセンサーでも使用可能ですが温度測定をする場所と距離によって選択することが良いでしょう。

⑴ センサー選択⑵ 上記表から距離が離れている場合は Pt100 を推奨します。
比較的が距離が短い場合はサーミスタが良いでしょう。

⑶ 熱電対を使用するときは測温部（点）を絶縁してください。
測温部がむき出しか薄い絶縁の場合、風などの影響により温度を正確に測ることができません。ある程度厚みのあるもので覆ってください。

中を絶縁
測温部

測温部

カバー
ケーブル

-11-≪配線について
配線について「について「雨センサー」
センサー」≫

雨センサーの配線センサーの配線
雨センサーは無電圧接点出力（Ａ接点）のタイプを使用してください。

回路仕様●雨センサー制御用内部回路と接続図

24Ｖ
1.5KΩ
20mA max

12
ホトカプラ

保護用ダイオード

雨センサ

11Ｚ
バリスタ

●雨センサーの仕様書を良くご理解いただき配線をお願いします。
●動作電流が２０ｍＡ以上の接点容量を使用してください。

-12-

Ｍｅｍｏ-13-