仕様一覧
種別型別

20型

メタレックス

アルキレックス

シラネックスリチウム（20型のみ）

SMM20A

SMA20A

SMS20A

SML20A

本体希望小売価格（税抜）

33,000円

45,000円

33,000円

45,000円

薬量

約6.0㎏

約6.0㎏

約6.5㎏

約6.0㎏

分

塩化ナトリウム

炭酸水素塩類

炭酸水素塩類黒鉛

使 用 温 度 範 囲−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃

総約10.2㎏

約10.2㎏

約10.7kg

約11.1kg

全高×全幅×胴径（約/mm）

660×210×155

660×210×155

660×210×155

660×220×180

放射

時

間約40秒

約40秒

約45秒

約40秒

放射

距

離0.6m

0.6m

長FLAT STOP A

STOP剤

主質
成質

量

特

CMM50HGW

50型

0.6m

CMA50HGW
178,000円

170,000円

薬量

約15㎏

約15㎏

約24㎏

分

塩化ナトリウム

炭酸水素塩類

炭酸水素塩類使 用 温 度 範 囲−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃

総約38.0kg

約38.0kg

約47.0kg

全高×全幅×胴径（約/mm）

905×367×236.4

905×367×236.4

905×367×236.4

放射時

間約70秒

約70秒

約80秒

放射

距

離1m1m

長STOP

剤

質
成
質量

D

CMA100W2

CMS100W2

380,000円

280,000円

270,000円

薬量

約30㎏

約30㎏

約48㎏

分

塩化ナトリウム

炭酸水素塩類

炭酸水素塩類使 用 温 度 範 囲−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃

総約85.0㎏

約85.0㎏

約103.0㎏

全高×全幅×胴径（約/mm）

1,295×485×290

1,295×485×290

1,295×485×290

放射

時

間

約160秒

約160秒

約180秒

放射

距

離約1m1m

長

STOP剤

質
成
質

量特D

CMM200W2

CMA200W2

700,000円

460,000円

450,000円

約60㎏

約60㎏

約90㎏

分

塩化ナトリウム

炭酸水素塩類

炭酸水素塩類使 用 温 度 範 囲−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃−30℃〜＋40℃

総約155.0kg

約155.0kg

約185.0kg

全高×全幅×胴径（約/mm）

1,285×650×359

1,285×650×359

1,285×650×359

放射

時

間

約180秒

約180秒

約200秒

放射

距

離1m1m1m

長STOP特成質量D

金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応

STOP

D

受注発注を受けてから生産する受注生産品「消火器リサイクルシール」が目印。
廃棄時に費用がかかりません。

CMS200W2

量

主

見本

DSTOP

薬質

通常の消火器では困難な金属火災に対応

1m

D

STOP

本体希望小売価格（税抜）
剤

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

DSTOP

本体希望小売価格
（税抜）
主A

1m

D

STOP

CMM100W2200
型

CMS50HGW

165,000円

主STOPシリーズ

SMM20A / SMA20A / SMS20A / SML20A / CMM50HGW / CMA50HGW / CMS50HGW /CMM100W2 / CMA100W2 / CMS100W2 / CMM200W2 / CMA200W2 / CMS200W20.6m

A

STOP

本体希望小売価格
（税抜）

特100型

A

特殊消火薬剤散布器

STOP

消 火 器 の 安 全 な 回 収 とリサ イク
ル の た め 、廃 棄 に はリ サ イ ク ル
シー ルが必要です。
2 0 1 0 年 1 月1日以 降に製 造され た 消 火 器 に はリサ イク ル シ ー
ル が 貼られ て おり、リサ イクル 費※
用 がかかりませ ん。

金属加工工場※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

Dマークの説明
見やすくスッキリしたデザインのフラットゲージが付いた蓄圧式消火器

レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。

リサイクルシールA…
小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。

D リサイクルシールD…
パッケージ型消火設備
ほか※リサイクルシール代別途。

特殊消火薬剤散布器

ご用命はメタレックス SMM20A
本体希望小売価格（税抜）※リサイクルシール代別途

薬

本 社：〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階

量約6.0㎏

放射時

間約40秒分

塩化ナトリウム

放射

距

離0.6m

使 用 温 度 範 囲−30℃〜＋40℃

総約10.2㎏

長FLAT STOP A

主

http://www.moritamiyata.com

剤

質
成
質

量

全高×全幅×胴径（約/mm）

TP013̲1706

33,000円

660×210×155

特SMM20A

各金属の特殊火災に対応する特殊散布器をラインナップ
メタレックス

産業科学の急速な発展にともなう燃焼物の複雑化は、様々な特殊火災を生み、その適切な消火剤の開発が急務とされてきました。モリタ宮田工業株式会社では長年にわたって培った経験・技術から、それぞれの特殊火災に威力を発揮するマイテックスシリーズを開発し、関係各位の期待・信頼に応えています。

シラネックス

金属カリウム・金属ナトリウム・その他多くの金属火災用

シラン火災用

トリクロロシラン、メチルシラン等のシリコーン製造中間体の「シラン」は空気中金属火災には、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、アルミニウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタの水分と反応して塩化水素を発生し燃焼します。その消火は通常の消火薬剤でレックス」が最適です。
「メタレックス」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃は極めて困難です。このシラン火災用に開発された「シラネックス」は、シラン燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、焼の連鎖反応を断ち切る作用と同時にシランの不燃化をはかり、安定な物質にこれが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。

変えて速やかに消火します。
※但し、モノシラン（SiH4）、ジシラン（Si2H6）……SinH 2 n＋2 等IC関係に使用されるシランガスには使用できません。

粒 度

250μm全通

見掛比重(±0.2g/㎖)

1.0

真比重約2.1

薬剤缶
荷 姿

15.0kg

粒 度

250μm全通

見掛比重(±0.2g/㎖)

0.9

真比重約2.2

薬剤缶
荷 姿15.0kg※メタレックスは金属ナトリウム火災に対して総務省・消防庁において特認されています。

アルキレックスリチウム

アルキルアルミニウム火災用

金属リチウム火災用

第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水リチウム電池などに多量に使用されているリチウムによる火災の消火用に開発分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火すされたものです。リチウムは燃焼中液体になり、水より軽い比重のため通常の消るものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを火薬剤では燃焼液体リチウム中に消火薬剤が沈んでしまい効果がありません。

完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。
「アルキ

そこで燃焼液表面に浮くよう粉末の粒子を細かくし、見掛比重の小さい黒鉛粉

レックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物末を主成分とした液表面に浮きやすくする架橋剤により燃焼するリチウム表面を安全に不燃安定な物質に変えます。

を覆って窒息作用と冷却作用によりゆっくり消火します。
※但し、リチウムイオンには使用できません。

粒 度

250μm全通

見掛比重(±0.2g/㎖)

0.9

真比重約2.2

薬剤缶
荷 姿

15.0kg

粒 度

250μm全通

見掛比重(±0.2g/㎖)

0.5

真比重約2.1

薬剤缶
荷 姿

10.0kg■ マイテックス（メタレックス）による消火実験例

着火

消火

制圧

完全消火
金属火災には十分な冷却が必要です

燃焼物は「金属マグネシウム」。着火後30秒ほど火点が広がらぬように消火剤を約2〜3cm

消火剤を大量放出することで空気を遮断、さら消火直後は全体的に白色。ただし余熱の強いところ、消火不十分な冷却状態で燃焼金属を取不十分な冷却状態で放置した場合で白色の閃光を出しながら勢いよく燃焼し始めの厚さに全面散布。燃焼金属上に被膜を作りに冷却作用によって火勢を制圧、消火します。

剤の散布が十分でないところは褐色から黒褐色に変わりり出そうとすると危険です。

は、このように再燃する恐れがあります。

ます。

始めます。その部分めがけてさらに消火剤を放出。その後は十分に冷却するまで放置します。

ます。