技 術 資 料
名称：下水・原水・農水・雨水用空気弁スペースエア
Ｄ25 形

承認

有 田審

査

山 本作

成

波 多 野作 成 日
技術文書番号

２０２３ 年 ５

月 ２５ 日ＴＢ資Ａ０２２-1枚

全 １２ 枚数（表紙含）

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A022-1目

次１．概

要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

２．特長 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

３．構造および寸法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２［ ステンレス製 ］［ ナイロン樹脂製 ］
４．作動原理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８［１］ 多量排気［２］ 管路満水、空気弁閉止状態［３］ 圧力下排気［４］ 多量吸気５．排気・吸気性能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９６．多量排気量・多量吸気量比較表
７．標準仕様‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １０

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1

1 / 10１．概 要
下水・原水・農水・雨水用空気弁スペースエア Ｄ２５形は、異物が混ざった原水や農業用水、下水道等に最適な空気弁です。弁内にできる空気層で止水部への異物の付着を防ぎます。
適切な空気弁の設置で、管路の送水エネルギーの削減をサポートします。

２．特長〇性能は多量吸排気・圧力下排気が可能
異物等固体粒子が混在した流体で動作するように設計された空気弁です。1 つの本体で排気と吸気の両方の性能を持ち合わせています。 管路の充水時には多量の空気をスムーズに排出し、効率の良い流れを実現します。管路の排水中および水柱分離時には多量の空気を管路に吸気できます。吸気性能は管路が真空状態になるのを防ぎ、管路の損傷を防止します。
また、充水後管路内に混入した空気は圧力下で排気します。
〇本体材料は２種類［ステンレス製］
本体材料には、ステンレス製 SCS14A（SUS316 相当）を使用しているため、下水管路で発生する流加水素にも耐食性があり、バルブ内部の腐食による作動不良は発生し難く、外観も景観的に優れており長期間安心してご使用していただけます。
［ナイロン樹脂製］
本体材料には、高粘度強化ガラス繊維を含有したナイロン樹脂を使用しています。耐 UV 性・耐熱性および美観にも優れた高圧対応の射出成型品です。太陽光や風雨にさらされた環境下で 20 年以上継続しての使用実績がありますので安心してご使用いただけます。下水管路で発生する流加水素にも耐食性があり、バルブ内部の腐食による作動不良は発生し難い製品です。ステンレス製に比べて安価で、経済的な製品です。
〇ユニークな本体形状で外部への流体の排出を防止円錐形の本体形状の内部には、低位置にフロートがあり、流体が侵入すると浮力によって上昇し、連結されたシール部が空気孔を塞いで本体上部に空気層を形成します。その空気層が維持されることによって流体が外部に排出されるのを防ぎます。また、その空気層がごみや異物をブロックし、止水不良、作動不良を防止します。
〇シール部はローリングシール構造
独自のローリングシール構造により長期間安定した作動とシール性を実現しています。
0.05～1.0MPa の幅広い作動圧力範囲で使用することができます。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1

2 / 10〇メンテナンスが容易
構造がシンプルなのでメンテナンスのための分解・組立を容易に行うことができます。
〇運搬や施工が容易
軽量であるため、運搬や施工が容易です。
〇ウォーターハンマー防止オプション
ウォーターハンマー防止オプションにより、吸気性能を維持したまま、排気量を抑えることで空気弁と管路を保護します。オプションユニットの取り付けで可能。

３．構造および寸法［ステンレス製］ねじ込み形 Ｒ２、Ｒ３の構造および寸法は、下図の通りです。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1［ステンレス製］フランジ形 接続径５０の構造および寸法は、下図の通りです。

接続径５０10K,7.5K マルチフランジ

3 / 10TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1［ステンレス製］フランジ形 接続径７５、１００の構造および寸法は、下図の通りです。

接続径７５10K,7.5K マルチフランジ

接続径１００10K,7.5K マルチフランジ

4 / 10TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1［ナイロン樹脂製］ねじ込み形 Ｒ２、Ｒ３の構造および寸法は、下図の通りです。

5 / 10TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1［ナイロン樹脂製］フランジ形 接続径５０の構造および寸法は、下図の通りです。

接続径５０10K,7.5K マルチフランジ

6 / 10TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1［ナイロン樹脂製］フランジ形 接続径７５，１００の構造および寸法は、下図の通りです。

接続径７５10K,7.5K マルチフランジ

接続径１００10K,7.5K マルチフランジ

7 / 10TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 A022-1

４．作動原理8 / 10滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A022-1

9 / 10５．排気・吸気性能※材質・接続径・接続ねじを問わず、特性は同じです。

【多量排気・多量吸気特性】

空気弁差圧（kPa）

80
使用最大差圧 70kPa

60
40200-20-40-200-1000300

200

100

排気量・吸気量（m3/h）【圧力下排気特性】
0.6

1.0

水圧（MPa）

水圧（MPa）

0.8
0.6
0.4

0.4

0.2

0.2
010203040500排気量（m3/h）

空気弁差圧（kPa）

80
60
4020510153

排気量（m /h）

20排気量（m3/h）

参考）、ウォーターハンマー防止オプション装着時の排気特性

01020253040滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 A022-1

10 / 10６．多量排気量・多量吸気量比較表
単位 m3/min
区分標 準ウォーターハンマー防止オプション装着時

空気弁差圧 5kPa における多量排気量

1.00.107

空気弁差圧 20kPa における多量排気量

2.250.205

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-0.75≒ -0.75

空気弁差圧 20kPa における多量吸気量-1.75≒ -1.75

単位 m3/min［参 考］日本水道協会規格 JWWA B 137 水道用急速空気弁
呼 び 径

2575

空気弁差圧 5kPa における多量排気量〔最小値〕

1.311

空気弁差圧 5kPa における多量吸気量-0.91-7.7

※2)

※2)

多量排気量×0.7７．標準仕様
項目名仕称様下水・原水・農水・雨水用空気弁スペースエア Ｄ２５形

ね じ 込 み 形

接続ねじ：管用テーパねじ Ｒ２，Ｒ３

フ ラ ン ジ 形

接続径：５０，７５,１００（10K・7.5K 兼用マルチフランジ）
試
作動圧力範囲使用

圧

力０．０５ ～ １．０ MPa

使用流体

圧

力

弁箱耐圧試験

弁座漏れ試験

１．６ MPa

１．０ MPa

下水，原水，農業用水，雨水，海水，その他

対応流体温度

最大６０℃（断続的であれば最大９０℃）

塗

無塗装装験