施工要領書

折板屋根緑化システム（基本システム）

このたびは、エコグリーンマット折板屋根緑化システム（基本システム）をご採用いただきありがとうございます。

■ 施工業者の安全と使用者の安全確保のために、この施工要領書をよくお読みください。特に「施工前の注意点」「施工・安全管理」は施工設置前に必ずお読みいただき、安全で正しく施工設置を行ってください。
■ この施工要領書は、お読みになった後もいつでも見れる場所に大切に保管してください。

〈もくじ〉
施工前の注意点 .................................... 2
施工・安全管理 .................................... ３
システム概要 ........................................ ４
施工部材・施工用工具 ......................... 5
施工手順・施工要領 ............................ 6−1−

施工前の注意点●●●●

設置計画にあたり積載荷重を確認してください。
折板屋根は多種多様な種類があります。設置する屋根に応じた取付金具が必要です。
折板屋根にはいろいろな種類があるため屋根の仕様にあわせて部材も設計する必要があります。
折板屋根緑化システムはすべて受注生産になります。納期には十分にご注意ください。

−2−

施工・安全管理
施工管理
●
●
●

本文中の注意、チェック事項を作業員末端まで徹底をはかる。
担当係員と相談の上、作業工程を組み適切な作業人員を確保する。
不良箇所および補修の必要な箇所は、速やかに適切な処理をする。

安全管理労務●●●●●作業を直接指揮する人の指示を守り、勝手な行動をしない。
緊急時には指揮者や誘導員の指示に従って落ち着いて行動する。
現場作業に従事する者は必ず安全帯、ヘルメットを着用する。
作業中は、くわえタバコをしない。
服装は、作業に適したものを着用する。

機械・電気
●

工事取り付け機器類は、現場の検査に合格したものを使用する。

足場・運搬
●

現場係員の指示に従う。

現場ルール
●

現場常会に積極的に参加して、定められた事項を守る。

安全教育等
●

安全教育、講習、説明会等は、積極的に参加する。

−3−

システム概要

折板屋根仕様：ハゼ式

働き幅 500mm の場合※下図は植栽物として高麗芝を選択した場合の一例となります。
①植栽（高麗芝）⑧中詰めピン⑭サドル固定ネジ ⑬灌水パイプ固定具②目土（サドル）⑥植栽基盤（エコグリーンマット）⑦専用フェルトピン

植栽層

⑩縁B

⑱灌水コントローラー（別途）④ネット押さえ金具

植栽基盤層⑤ワイヤーネット⑫縁コーナージョイント⑨縁A⑰ハゼ取付金具⑪縁ジョイント③ネット受け金具⑮ドリルネジ(M4×12)*各部位固定ネジ⑯フェルト目地テープ(50幅)

基本システムシステム

基本システム重量

35.6 kg/m2

植栽基盤性能1. 乾燥重量

11.1 kg/m2
人工軽量土壌絶乾比重 0.45
（フェルト＋ワイヤーネット＋土壌）

2. 湿潤重量20.6 kg/m2（同上）人工軽量土壌湿潤時比重 0.80

3. 厚み

32 mm（同上）

植栽の厚みは含まず

4. 最大含水量

16.4 ℓ/m2

水を与えた直後の水分量

5. 湿潤時保水量9.5 ℓ/m2

水を与えた安定後の水分量

植栽

6. 植栽重量

約 15.0 kg/m2（高麗芝の場合）

参考重量

使用条件

埋設型灌水チューブの設置○（人工軽量土壌内に埋設）人や車椅子の乗り入れ

×

芝生を植栽した場合−4−施工部材・施工用工具

折板屋根仕様：ハゼ式
働き幅 500mm の場合

施工部材
構成部材

植栽層

部品名

材料

規格／サイズ備考① 植栽（高麗芝）
② 目土

植栽基盤層

③ ネット受け金具

SPCC 1.6 t

98 mm×2023 mm×19.6 mm 高耐食溶融メッキ④ ネット押さえ金具

SPCC 1.6 t

45 mm×18 mm×8.6 mm 高耐候溶融メッキ⑤ ワイヤーネット

φ 6 鉄線

100メッシュ 2000 mm×1000 mm 溶融亜鉛メッキ⑥ 植栽基盤
ポリエステル（エコグリーンマット） 反毛繊維

2000 mm×10１0 mm×20 mm⑦ 専用フェルトピン

PP

φ 30 mm × 37 mm⑧ 中詰めピンPP

φ 11 mm × 40 mm⑨ 縁A

SPCC 1.0 t

1990 mm × 32 mm × 85 mm⑩ 縁B

SPCC 1.0 t

2010 mm × 30 mm × 68 mm⑪ 縁ジョイント

SPCC 1.0 t

60 mm × 21 mm × 56 mm⑫ 縁コーナージョイント

SPCC 1.0 t

30 mm × 30 mm × 56 mm⑬ 灌水パイプ固定具（サドル） ナイロン

13 mm × 35 mm × 23 mm⑭ サドル固定ネジ

SUSナベ（＋）M6 × 40 mm⑮ ドリルネジ

SUSナベ（＋）M4 × 12 mm⑯ フェルト目地テープ⑰ ハゼ取付金具※注１

中詰め用タップネジ

50 巾接着テープ
溶融亜鉛
メッキ 2.3 t

角ハゼ用

丸ハゼ用

⑱ 灌水コントローラー
・ 灌水チューブ

専用フェルトピン

ナット付
各種

φ 17 mm、間隔 500 mm
吐出量：2.3 ℓ/ 時

LDPE・ 継手部材等※注 1：ハゼ取付金具は各折板規格に合うものを選択してください。

施工用工具（現場手配）
施工用工具

備

スケール

寸法出し

チョークライン

墨出し

カッターナイフ

各種部材カット

ハサミ

各種部材カット

電動グラインダー

各種部材カット

電動ドリル

M13

考

M14 ロングソケット、＋ビット

水平器
結束バンド

灌水チューブ固定用

プラスチックハンマー

H ジョイントの結合

整地用具

軽量土壌、目土の敷均し

ほうき、ちり取り

清掃

筆記用具
−5−

施工手順・施工要領
1

施工手順
事前打ち合わせ※ 1

前

折板屋根の設置（建設工事）

現場状況の確認

現場打ち合わせ※ 2

取付設置図の確認

工事段取り

部材チェック準備

屋上面清掃と養生※ 1：図面により仕様内容・細部の納まり、取り合い・特記事項を確認し検証します。
※ 2：施工エリアの清掃と養生、部材の荷揚げ、配置などを確認します。
また、以下についても確認します。
・屋根の仕様・ハゼのタイプ・ハゼのピッチが 500 であること
・弊社の標準ハゼ金具が取り付けられる屋根であること（それ以外の屋根形状に関しては、別注対応となります。）

荷受け

荷揚げ

位置出し

施

植栽基盤の造作

工-1-2-3-4-5

ハゼ金具の取付
受け金具の取付
縁材の取付
ワイヤーネットの取付
フェルトの敷き込みと固定−6−-6-7-8

灌水ホースの敷設
土壌作業
高麗芝の施工（目土含む）※ 3※ 3：植栽物として高麗芝を選択した場合

折板屋根仕様：ハゼ式

2

働き幅 500mm の場合

位置出し、ハゼ取付金具の設置① 位置出しを行う。
② 基準位置から流れ方向に 505mm 間隔でハゼ取付金具を取り付ける。（図 2-1）

図 2-1

剣先ボルト

基準位置

ハゼ取付金具
折板屋根505
10005055051000505

3

ネット受け金具の設置① ハゼ取付金具の上ボルトにネット受け金具を取り付ける。（図 3-1）●図のようにネット受け金具をハゼ取付金具の上ボルトに取り付けます。
注）上ボルトが長いため、ロングソケットを使用して締め込んでください。

*ネット受け金具の向きをあわせて設置してください。
ロングソケット
ネット受け金具

注
図 3-1

ハゼ取付金具−7−

施工手順・施工要領（つづき）
4

縁の設置① 縁 A をネット受け金具の溝に入れ、穴位置を合わせてドリルネジで固定する。（図 4-1）
図 4-1
縁A

注

注）電動ドライバー本体が縁材とあたってしまうため、ロングビットの使用を推奨します。

縁A② 縁 B をネジで取り付ける。（図 4-2）
図 4-2

縁B

縁B

③ 隣り合う端部および隅部に、縁ジョイントをドリルネジで固定する。（図 4-3、4-4）
図 4-3

図 4-4−8−

5

ワイヤーネットの設置① ワイヤーネットをネット受け金具の上に仮置きする。
● ワイヤーネット（2.0m × 1.0m）には向きがあります。
（図 5-1）
・縦横：屋根の流れ方向（縦）と、ネットの 1M 幅を合わせます。
・裏表：下鉄線（1M 長）がネット受け金具に乗る側を取り付けます。
正しく取り付けないと、縁 B との接合ができなくなります。

上鉄線(2M)

図 5-1

下鉄線(1M)

2M（横）
1M（縦）

② ワイヤーネットを固定するためのネット押え金具を取り付ける。
● ワイヤーネット 1 枚あたり、7 か所をドリルネジ 18本で固定してください。（図 5-2）
図 5-2

※ネットの中央部分はジグザグに取り付ける。

−9−

施工手順・施工要領（つづき）
6

フェルトの設置① ワイヤーネットの上にフェルトを敷き込む。
② フェルトピンを取り付ける。（図 6-1）
③ 連結部分にフェルト目地テープを貼る。（図 6-1）

図 6-1

●フェルトピンを取り付けます。
※中詰めピンはまだ取り付けないでください。

テープ注）エンド部分の縁材とエコグリーンマットの隙間にもテープを貼ってください。

− 10 −

7

灌水ホースの敷設① 灌水位置を確認する。（図 7-1、7-2）
図 7-12000

フェルトサイズ

2000

1000

1000

1000

500 500 500 500 500△山方向またはラインエンド方式

▽谷方向

図 7-2

●フェルト一枚に対して灌水チュー
ブ2ラインです。下部には灌水チューブ必要ありません。
●灌水チューブは吐出口30cmピッ
チ吐出量2.3L/hのものをお使いください。

ループ方式

灌水系統図（例）
階段室・エレベーターボックス

1次側給水 20A
（設備工事）

灌水コントローラー

1次側電源（電気工事）
電磁弁ボックス

ラインエンド系統3系統2系統1ストレートコネクター
PPパイプφ16

点滴チューブ505 505 505 505

エコグリーンマット（フェルト）＋芝生

記号表

給水部拡大図ネット受け金具

灌水コントローラー

電磁弁ボックス（ステンレス製）

電磁弁

電磁弁
逆止弁3/4

ハゼ取付金具

電気線
点滴チューブスタートコネクター

電磁弁ボックス（ステンレス製）

ハゼ取付金具
金属製バルブ3/4
ネット受け金具− 11 −

ラインエンドPPパイプ

施工手順・施工要領（つづき）② 灌水チューブを取り付けながら、中詰めピンと灌水チューブ用サドルを指定の位置に取り付ける。（図 7-3、7-4）● 灌水チューブ用サドルは、6M × 40 のタップネジでフェルトピンに固定してください。
● 残りのフェルトピンには、中詰めピンを押し込んでください。

図 7-3●フェルト中詰めピン差し込み位置
△山側

中詰めピン

▽谷側
中詰めピン位置
灌水チューブ用サドル位置

図 7-4

フェルト目地テープ

灌水チューブ●灌水チューブをサドルで固定します。
6M×40のタップネジで固定ください。
※灌水チューブが暴れない距離で固定してください。
●他のフェルトピンは中詰めピンで穴を埋めてください。

− 12 −

8

芝張り① 灌水チューブを避けるようにして、高麗芝を張る。
（図 8-1）
図 8-1●灌水パイプを避け芝生を貼って行きます。

② 目土を敷き均す。（図 8-2）
● 目土を 1 ㎡あたり 4 〜 5 リットルまき、庭ほうきなどで葉の中にすり込んでください。この作業は年間を通して行ってください。
図 8-2目土●灌水パイプ、芝生の継ぎ目に目土を入れます。

③ 散水を行う。
● 表面に水が浮くぐらいたっぷりと散水してください。
● 芝生を置いてから 1 時間以上散水しないと、季節によっては紫外線により枯死する場合があります。
● 特に夏場の施工の場合は、状況を見ながら 1 週間程度灌水頻度を増やしてください。

− 13 −

※製品の仕様、外観等は、改良などにより、予告なしに変更することがあります。

第三営業本部
大阪 〒556-0001
大阪市浪速区下寺3-11-2
TEL 06-6633-1873 FAX 06-6633-1893
東京 〒105-0001
東京都港区虎ノ門5-10-12
TEL 03-3432-4075 FAX 03-3432-5654
MAIL info-daisan@yamazaki-sangyo.co.jp
ホームページ http://ryokuka.yamazaki-sangyo.co.jp/− 14 −