名古屋大学(東山) 地域連携グローバル人材育成拠点施設
整備等事業
入札説明書等に関する質問回答書（２回目）等○ 「入札説明書等に関する質問回答書（２回目）」は、２０１９年５月
２７日（月）から５月２８日（火）に受け付けた、名古屋大学（東山）地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業の入札説明書等に関する質問を、対象資料の項目順に整理し、その回答を記載したものです。
なお、質問の内容は、質問者の記載のとおりとしていますが、記載位置については、大学で整理（訂正）していますので注意してください。

＜ 総
対 象 書 類
入

札

名

説

様

括 ＞
書

4

集

5

書

30

別

表

10

基

準

0

明

式

要

求

水

水

準

準

要

求

落

札

基

本

協

定

書

（

案

）

0

事

業

契

約

書

（

案

）

1

他

1

計

51

そ

者

書
決

定

の

合

○

質問数

なお、
「入札説明書等に関する質問回答書（２回目）」の後に「要求水準書及び要求水準書 別表の変更事項」についても掲載していますので、合わせて留意してください。

２０１９年６月２１日
国立大学法人 名古屋大学

1 / 15

入札説明書等に関する質問回答書（２回目）＜ ① 入札説明書に関する質問 ＞
番号

1

2

3

4

質問項目

頁 章 1 (1) 1) ① ｱ

a

質問

回答

割賦債権の確定別38
2 (1) 2)
時期
紙

施設整備費相当は「第一期整備分、第二期整備分のすべてを含む」と定義されております。割賦元本の基準金利は、 割賦債権は確定しません。第
第 一 期 整 備 分 の 引 渡 し 日 二期整備分は未着工・引渡前（2023 年 2 月 28 日）の 2 銀 の状況であるため、当該金額
行営業日前とありますので、 に つ い て は 予 定 額 と な り ま
第一期整備分の引渡し日に割 す。
賦債権の全額が確定する、との理解でよろしいでしょうか。

第二期整備分の施設整備費相当
別38
2 (1) 2)の変更による割紙
賦債権の変更割賦債権の取り扱いについて
第一期整備分の引渡し後（割 は№1 の回答のとおりで、第賦債権の確定後）に、何らか 一期整備分の引渡し時に確定の理由で大学と事業者の協議 するものではありません。
により第二期の施設整備費の 第二期整備分の施設整備費に増減が生じた場合は、割賦債 影響を与える事由が生じた場権額についても変更していた 合には、大学と事業者によりだく、との理解でよろしいで 協議を行います。
しょうか。

寄付施設 A、B、別
C の施設整備費 39
2 (2) 1) ①
紙の算出方法

1 回目質問 No.60 で、寄付施設の施設整備費相当額は「大学が示す係数をかけた金額を算出頂く」と回答いただきました。これは例えば寄付施設 寄付施設の施設整備費相当額
Ａは教育研究棟の建設費×１ は、入札説明書 P37 にある「施０％、寄付施設 B は教育研究 設費相当（施設整備業務）ア
の 3.5％とします。
なお、棟の建設費×７％、との理解 ～オ」
係数については、現段階の暫でよろしいでしょうか。
また、係数は、「質問回答書 定値であり、事業契約締結時（但し、最低（第２回）の公表時までに公 には確定します。
表」する、とご回答いただき 水準として 3％以上確保するましたが、金融機関との協議 ことを想定しています。）に影響があるものと思料いたしますので、なるべく早めに公表いただけませんでしょうか。

寄付施設 A、B、別
C の施設整備費 39
2 (2) 1) ①
紙の確定時期

1 回目質問 No.60 でご回答い
ただいた寄付施設の施設整備費相当額は、入札金額にもとづいて事業契約締結時には確お見込みのとおりです。
定するものとの理解でよろしいでしょうか。そうでない場
合、確定する時期をご教示ください。

2 / 15

＜ ② 様式集に関する質問 ＞
頁 章

様式

番号 質問項目

１ (1) 1) ① ｱ 質問内容

回答

5

要求水準に関す
57
る誓約書

27

「住所又は所在地、商号又は名称、代表者氏名」の欄は、様式２３「入札書」の記載と同様に、入札参加グループの場
お見込みのとおりです。
合、「グループ名、代表企業の所在地、商号又は名称、代表者氏名」を記載することでよろしいでしょうか。

6

資金調達、収支
61
計画

31

本様式には民間付帯施設事業についての記載は不要との理 お見込みのとおりです。
解でよろしいでしょうか。

35

質問回答書（1 回目）№109 に「なお、按分の対象となる範囲や項目、按分の割合、按分
結果を明示してください。」 按分で原則認める範囲についとございますが、提案書提出 てはお見込みのとおりです。
後、範囲・項目・割合・按分結 提案書の提出後、ご提案の内果が変更になる場合はござい 容により、大学より按分の範ますでしょうか。基本的には、 囲について確認や協議を求め
合理的、一般的、根拠だった る場合があります。
ものであれば、原則認めて頂けるという理解でよろしいで
しょうか。

37

維持管理費については、第一期・第二期と分けて記載する必要がありますが、その按分
は、一期・二期の整備内容に事業者の考えによるものでは合わせて事業者の考えによっなく、第一期・第二期の整備て按分する事で宜しいのでし内容・範囲に合わせて、維持ょうか。
管理費用を計上して下さい。
（外構の整備は、第二期整備
ですが、植栽や外構清掃は、2023 年 10 月 1 日～で宜しいのでしょうか。）

37

様式３７について、合計欄が第一期分と第二期分となっていますが、「ア 建物保守管理費用」と「イ 建築設備保守管理費用」についても、第 お見込みのとおりです。
一期分と第二期分を追加し、それぞれ第二期分は「０」と記入して合計欄を足し算すればよろしいでしょうか。

7

8

9

入札金額内訳書（施設整備費相 65
当の内訳書）

入札金額内訳書（維持管理費相 67
当の内訳書）

維持管理費相当67の内訳書

3 / 15

＜ ③ 要求水準書に関する質問 ＞
番号

質問項目

頁 章 1 (1) 1) ① ｱ

a

質問内容

回答

ゼロエナジーオ
4 1 1 (4)リエンテッド本施設において「ゼロエナジ「Ⅲ.ゼロエナジーオリエン ーオリエンテッド」は目指す
テッドなキャンパスを促進す べきものとして位置づけしてる サ ス テ ィ ナ ブ ル 建 築 の 実 おります。要求水準としては、
現」とありますが、本施設にお CASBEE 名古屋の A クラス以
いてゼロエナジーオリエンテ 上が必須事項となります。そッドは必須事項でしょうか。 れ以上は事業者の提案によるものと考えています。

11

BCP

本施設においては、エネルギ「Ⅲ.(3) ①レジリエントなイ
ーや水資源の自立供給が可能
ンフラ供給体制を構築し、事な日数の指定はありません。
業継続性(BCP)を保った施設
要求水準書にて求める各種ラとすること。」とありますが、
イフラインの容量等に対し本施設でエネルギーや水資源
た、事業者が考える事業継続を自立供給する日数は何日程
性(BCP)を保つための提案を度とお考えでしょうか。
求めます。

12

グリーン購入法 6 1 2 (5) 31)①変圧器②空調機等グリーン
グリーン購入法適合品対象機
購入法適合品以外から選定し器より選定とします。
てもよろしいでしょうか。

13

既存建物等の解12 1 2 (9) 1) ④
体撤去業務

１回目質問回答において、解体 設 計 が 必 要 と の こ と で す 数量及び内訳書の提出は求めが、内訳書は不要と考えてよ ません。
ろしいでしょうか。

19 2 1 (4) 4) ⑤

原則アスファルト系防水とし「屋上防水は原則アスファル ますが、同等以上の性能であト系防水」とありますが、名古 ればよいものとします。なお、屋大学内の他施設でも実績の 名古屋大学内の他施設においある塗膜防水同等で計画して て塗膜防水は、庇、塔屋等以外もよろしいでしょうか。
の一般部分では採用しており
ません。

15

設備機器設置場
21 2 1 (6) 1) ⑨
所

原則、屋内設置としますが、機「各種設備機器の設置場所
器の搬出入や意匠上の配慮等
は・・・原則として屋内設置とが十分になされる場合は、屋する。」とありますが、屋外仕外設置の提案も可能としま様のあるものについては屋外す。但し、受変電設備、自家発設置してもよろしいでしょう
電設備は、屋内設置が必須と
か。
します。

16

屋外
電源盤仕様

21 2 1 (6) 3) ① ｷ

公共建築工事標準仕様書の仕屋外電源盤の SUS 化とあり様とします。なお、プルボック
ますが、耐塩塗装程度としてスは、要求水準書のとおり、スもよろしいでしょうか。
テンレス製とします。

ケーブルラック 22 2 1 (6) 3) ② ｹ

実験盤二次側のケーブルラッ 本事業整備範囲内とします。
クは別途とし、後設置可能な 但し、パンチングメタルの設準備までとしてもよろしいで 置は必須とせず、事業者によしょうか。
る提案とします。

24 2 1 (6) 3) ③ ｳ

コ ン デ ン サ 設 置 と あ り ま す 動力盤の低圧コンデンサ設置
が、受変電設備側に設置とし、 は不要とします。なお、受変電
動力盤は設置なしとしてよろ 設備の高圧コンデンサ設置のしいでしょうか。
必要もありません。

10

14

17

18

屋上防水

コンデンサ

4 1 1 (4)4 / 15

番号
19

質問項目
受変電室

頁 章 1 (1) 1) ① ｱ

a

質問内容

回答

24 2 1 (6) 3) ⑤ ｴ

受変電室は屋内とあります
要求水準書のとおり、屋内設
が、屋外に設置してもよろし置とします。
いでしょうか。

24 2 1 (6) 3) ⑤ ｶ

変圧器容量 1φ・3Φ200kVAとありますが、別表の要求容量から試算し下記のように考えてよろしいでしょうか。
一 般 動 力 200kVA × 3 ⇒ よろしい。
300kVA×2
実験電灯 200kVA×3
実 験 動 力200kVA5 ⇒500kVA×2

20

変圧器容量

21

既存エネルギー
24 2 1 (6) 3) ⑤ ｲ
棟からの配管

22

キュービクル

薄型キュービクルではなく汎 よろしい。但し、将来の増設も
25 2 1 (6) 3) ⑤ ｼ a 用キュービクルとしてもよろ 含めたスペースの余裕を見越しいでしょうか。
した計画としてください。

自家発電設備

26 2 1 (6) 3) ⑥ ｱ

ディーゼル 300kVA 屋内設置
型とありますが、屋外に設置要求水準書のとおり、屋内設
してもよろしいでしょうか。
置とします。燃料小出槽につまた、燃料小出槽はハウス型
いては、事業者提案とします。
としてもよろしいでしょうか。

ｱｶ

発電機容量については、
300kVA 以上とする指定を変更
し、燃料消費量が 50 リットル
カ：燃料消費量 50 リットル//時間未満となるよう、事業者
時間未満は一般発電機出力にによる提案とします。なお、容対して 225kVA 相当ですが、量については、非常用電源対
ア：容量 300kVA 以上となっ
応機器（高圧ガス保安電力、電ており技術的に対応不可能で気錠制御盤、ネットワーク機す。燃費を優先し、50 リット
器及び防災用設備や停電が不ル/時間で提案しますがよろ
可能な研究設備【別表 1、2】）、
しいでしょうか。
共用部に適宜設けた非常用コ
ンセント等の負荷容量を考慮し、選定してください。

23

24

25

26

27

自家発電設備

26 2 1 (6) 3) ⑥

既存エネルギー棟からの配管及び高圧耐火 2 回線及び遮断
本事業整備範囲内とします。
器（VCB）2 台は別途としてもよろしいでしょうか。

26 2 1 (6) 3) ⑦

避雷設備について、消防法上の危険物の指定数量が 10 倍以上となると、保護レベルⅠの危険物施設とする必要があ よろしい。
ります。危険物の指定数量は10 倍未満と考えてよろしいでしょうか。

30 2 1 (6) 3) ⑮ ｸ

テレビモニタに表示する内容
を太陽光発電電力等のみとし 要 求 水 準 書 の と お り と し ま
簡素化してもよろしいでしょ す。
うか。

屋外埋設用排水30 2 1 (6) 4) ① ｳ
配管

よろしい。なお、リサイクル配
屋外埋設用排水配管の使用配
管の強度、信頼性を勘案し、屋
管材料はリサイクル配管では内、屋外共にリサイクル配管
なく汎用品を採用してもよろの使用は不可とすることとししいでしょうか。
ます。

避雷設備

テレビモニタ5 / 15

番号

質問項目頁 章 1 (1) 1) ① ｱ

a

質問内容

回答

現時点における、過去の実績も踏まえた空調機能力の選定にあたる実験機器の稼働率は実験機器の稼働率を現状想定 80％とします。但し、実施設計値で見込んでもよろしいでし 時の利用者からのヒアリングょうか。
において、個々の実験機器の稼働率を踏まえ、空調機能力の再選定をするものとします。

28

実験機器の稼働
31 2 1 (6) 4) ② ｷ
率

29

配管材質

34 2 1 (6) 4) ⑫

エレベーター

重量物運搬用の人荷用エレベ
ーターは教育研究棟に該当し「 人 荷 用 は 重 量 物 運 搬 の た ます。なお、福利厚生棟のエレめ、かご内寸法間口 1500×奥 ベーターは乗用（一般）仕様で
行 2500」とありますが、福利 す。内容を明確にするため、要35 2 1 (6) 4) ⑮ ｴ e
厚生棟に設置するエレベータ 求水準書本文の変更を行いまーに該当すると考えてよろし すので、詳細は、本質問回答書の後にある〈要求水準書及びいでしょうか。
要求水準書 別表の変更事項№6〉を参照ください。

30

31

32

33

34

特殊ガス配管の窒素、圧縮空 特殊ガスの管材は、SUS304（BA気、アルゴン用の配管材質を 管）「JIS G 3459 配管用ステ
お教えください。
ンレス鋼管」とします。

階段室セキュリ
36 2 1 (8) 2) ①ティ

１回目質疑回答において、階 お見込みのとおりです。但し、段部分には原則としてセキュ 当面の運用上、セキュリティ
リティラインを設けない、と ラインを設ける必要はありまいうことですが、研究・実験室 せんが、将来簡易な改修でセフロアの階段室（直通階段）に キュリティラインを設けられもセキュリティラインを設け るようなゾーニング計画としないということでしょうか。 てください。

IC カードリーダー

37 2 1 (8) 2) ⑦ ｳ

IC カードリーダーの設置箇所について、「特殊な諸室の出【別表 2】への記載漏れです
入口扉。詳細は【別表 1、2】
が、設置が必要となる特殊諸による。」とありますが、別表
室は、1 階サーバー室となりま
1,2 に記載がありません。設置す。
が必要な室を教えてください。

39 2 2 (1) 3) ① ｱ

メインの廊下は 2.2ｍ程度確
廊下の幅員について、主要廊保するものとしますが、用途
下の有効幅は 2.2m 以上とあや交通量、平面計画（両側居室
りますが、用途や交通量、平面か否か）を考慮し、安全性、快計画を考慮し、2.2m 以下とな適性を踏まえた適切な廊下幅る廊下を計画してもよろしいについて、事業者による提案
でしょうか。
を可能とします。

振動シミュレー42 2 2 (1) 3) ⑪ ｸ
ションについて空調機等の振動に…との記載がありますが、地下鉄や前面
地下鉄や前面道路交通振動の
道路交通振動の実測値データ
実測値データ等はありませや想定すべき数値等がございん。
ましたらご教示いただけますでしょうか。

廊下幅員

6 / 15

番号

35

36

37

38

質問項目

頁 章 1 (1) 1) ① ｱ

振動シミュレー42 2 2 (1) 3) ⑪ ｸ
ションについて

a

質問内容

回答

空調機等の振動に…との記載がありますが、地下鉄や前面
道路交通振動の実測値データ
や想定すべき数値等をご教示いただいた場合でも、いただ よろしい。
けない場合でも、入札後に振動シミュレーションを実施することでよろしいでしょうか。

62 3 2 (8) 2)

お見込みのとおりです。なお、
管球と器具本体が一体型のもの、管球が特殊であり、大学が「(8)費用の負担 2)「管球並
通常では購入できないもの
びに衛生消耗品～大学より支は、支給の対象外とします。ま給する」とありますが、「非常
た、取替対象である管球が廃灯・誘導灯の管球」も「管球」
番となり、入手困難な場合は、に含まれるとの理解でよろし事業者にてリニューアル器具
いでしょうか。
本体の設置を行うこととし、その器具の管球は大学が支給するものとします。

その他留意事項 62 3 2 (9) 3)「(9)その他留意事項 3)「入札説明書【主に要求水準書】に示す機能を維持するために行う修繕・更新は、その規模に係わらず全て事業者が行う業務
事業者の業務範囲とします。
の範囲とする」とありますが、
但し、大学の責任による故障
丁寧な維持管理業務を実施しや、大学の事情により更新が機能を保持しているにも拘わ必要となる場合は、大学の負らず、15 年以内に法定更新が担とします。なお、消火器は、義務付けられているもの（消【資料 20】工事区分表のとお
火器・メーター類）や消耗資機
り、大学による設置・更新とな材と思われるもの（設備中央ります。
監視盤・自火報受信機・監視カ
メラシステム・電気錠管理シ
ステムのハードディスク）に関しましては大学負担との理解でよろしいでしょうか。

事業者が保守する植栽範囲につ 68 3 5 (1) 4)
いて業務の対象範囲として、4)植栽全般（既存の樹木の保存含
植栽の維持管理業務範囲は、む）と記載がされております。
【資料 40】維持管理業務範囲
前回質疑回答資料の【資料（外構）のとおりです。なお、
38】既存植栽図面に記載され業務範囲外であっても、本事ている植栽全てが対象になる業で整備した植栽に限り、事のでしょうか。
業期間内に枯れ死した植物のそれとも、事業者の対象範囲
取り替えは、本事業範囲内とは、【資料 40】維持管理業務なります。
範囲（外構）の植栽のみ、という認識で宜しいでしょうか。

費用の負担

7 / 15

番号

39

質問項目

頁 章 1 (1) 1) ① ｱ〇

段

42 設備室資料

41 サーバー室④ 要求水準書 別表等に関する質問
参考

ロッカースペー
ス

別表番号

40

質問項目

質問内容

回答

よろしい。なお、設置スペースには目隠し等、意匠上の配慮を行ってください。事業者の各階ゴミ集積スペース、各棟
提案として、室として設ける
ゴミ集積場は、室ではなくあ計画も可能であり、その場合
くまでスペースを計画すればは、外部からの出入ができる
よろしいでしょうか。
ことが必須です。
（想定するス
ペースの大きさは、
質疑回答 1回目で示したとおりです。）

ゴミ集積スペー70 3 6 (3) 3)
ス

＜

番号

a

-

-

-

＞

質問内容

回答

1

ロッカースペースは学生用最
大 360 名程度とのことですが、室として設けるのではな
く、廊下の一部の壁面にロッカーを設置するスペースを計
画でもよろしいでしょうか。
また、ロッカーのサイズですが（W245×D343×H254）/人
程度の大きさでよろしいでしょうか。

室として設けることを想定していますが、廊下の一部にロッカースペースを設ける計画も可能とします。但し、廊下の一部にロッカースペースを設ける場合、ロッカー使用時において、避難経路としての有効通路幅を確保することが必須です。想定するロッカース
ペースは、ロッカーサイズ（ W900mm × D400mm × H1800mm／台（3 列 6 段））が 20 台とします。

1

通し番号 No.38（サーバー室）をＯＡとする、とのこと H300mm 程度を想定していまですが、ＯＡの高さに指定は す。
ありますか。

○

原則、屋内設置としますが、機器の搬出入や意匠上の配慮等が十分になされる場合は、屋設備室を室内に設けると床面 外 設 置 の 提 案 も 可 能 と し ま
積の合計を+2%以内に抑える す。但し、受変電設備、自家発ことが困難です。屋外に設置 電設備は、屋内設置が必須とできるものは極力屋外設置と します。なお、建物全体の延床してよろしいでしょうか。
面積について、求める諸室、諸機能を満たす上で必要な場合
は、+2%の範囲を超える提案を行うことを可能とします。

8 / 15

〇

段

資料

-

-

質問内容

回答

○

○

1～3 階各エリア内各室のレイアウトについて、居室内に小部屋を配置してよろしいでしょうか。

原則各部屋に対して、廊下よりアプローチできることが望
ましいが、同一の研究室や、【別表 2】
で参考配置を示しているものについては、小部屋での検討も可能とします。

20

資料 20 工事区分表において、机・椅子等は事業対象外となっておりますが、今回事業計画範囲内の共用部に設置する什器備品について、すべて事業対象外と考えてよろしいでしょうか。例えば、リフ
レッシュスペースに置くテーブルや椅子について、コミュ
ニケーションの向上を促す家
具を提案する場合でも、什器
備品は事業対象外でよろしいでしょうか。

什器備品は事業対象外です。
提案書において、什器等を含めた提案がある場合であっても、このとおりです。

20

資料 20．工事区分表にて事業対象としている機器の修繕や更新については、事業者の対応業務と認識しております
が、事業者範囲の中に生協様の運営に影響をうける項目が多々ございます。共用設備等に該当しないもの（専有設備に該当するもの）について
は、生協様にて実施・負担するとして頂けないでしょうか。

44 各室レイアウト

福利厚生棟にお46 ける更新・修繕
について-

ホワイエ空間は必須です。
ステージの大きさは、部屋の形状やホール・講義室として2 階寄付施設Ｂ（ホール）に の使い勝手を考慮し、事業者
ついて、独立したホワイエ空 提案を可能とします。また、部屋の形状についても、現状の間は必要でしょうか。
また、ステージの大きさ
横長形状が必ずしも最善とい（W11000×D4000×H500）は うことではなく、ホワイエか必須でしょうか。
らのアプローチのしやすさを含め、ホール・講義室としての使い勝手を考慮し、事業者による提案とします。

43 寄付施設 B

45 共用部什器備品

参考

質問項目

別表番号

番号

9 / 15

福利厚生棟（民間付帯施設を除く）の修繕・更新業務については、本質問回答書の後にある〈要求水準書及び要求水準
書 別表の変更事項№9,10〉にあるとおり、本事業の対象範囲外とし、大学の負担による修繕・更新を行うものとしま
す。

41

42

〇

名古屋大学自家
49 用電気工作物保安規程（抜粋）

41

5

5

段

民間付帯施設事48 業の実施条件補足資料

資料

47 運営業務開始日

参考

質問項目

別表番号

番号

中
段

-

-

-

質問内容

回答

質問回答書（1 回目）№272に「4 月 30 日までに終了できるよう、3 月 1 日以前に工事を実施する場合について
は、協議に応じます。」とございますが、協議の上、3 月
1 日以前に工事をおこなうことになった場合には、借地料の発生は、内装工事開始日という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
早期に工事する可能性がある
場合については、提案書にその旨や予定を記載してください。なお、早期に工事すること
による配点への影響はありません。

①（合築・BOT 方式）により行なう場合の土地貸付契約日と賃料発生日がともに２０２
３年３月１日となっておりま
すが、定期借地権契約は建物の引渡しを受ける日から開始
されるものと思料します。従いまして契約日および賃料発
生日は２０２３年２月２８日になるものとの理解でよろしいでしょうか。

BOT 方式では建物の引渡を受けません。
記載の日程は基本的な予定であり、契約日は協議により決定します。賃料発生日は利用を開始する日（内装工事等を開始する日）となります。

資料 42．名古屋大学自家用
電気工作物保安規程（抜粋）の別表、点検・測定及び試験の基準に、点検内容や頻度の記載はありますが、項目'
日々点検’については、貴大学（電気主任技術者）にて実施、あるいは、保安規程の一部見直しにて対応頂き、毎日の点検は実施しなくてもよいという理解でよろしいでしょうか。（本施設は非常駐想定
で計画・予算取りをされていると認識しております。）

別表にある日々点検は、建物使用者が行うこととしています。そのため、本学の教職員、事業者にて実施することとなりますが、事業者による毎日の点検を義務付けるものではありません。事業者は、維持管理業務等を行う際に、業務に関係する箇所の照明設備、コ
ンセント設備等に異常がないかを確認する等の外観（目視）点検を実施する必要があります。

＜ ⑤ 落札者決定基準に関する質問 ＞
質問無し＜ ⑥ 基本協定書案に関する質問 ＞
質問無し

10 / 15

＜ ⑦ 事業契約書案に関する質問 ＞

質問項目

頁 章 節 条 項 号

別紙番号

番号

-

割賦債権確定後50 の第二期整施設 14 4 6 40 2
整備の遅延

質問内容

回答

割賦債権の全額が、第一期整備分の引渡し日（2023 年 2月 28 日）に確定するとのことですが、第二期整備分の引渡し（2023 年 9 月 30 日）が遅延した場合にも、割賦の支払いの留保は行わないとの理解でよろしいでしょうか。

原則、第二期の完成をもって割賦の支払いを開始するものとします。但し、大学の事由により第二期整備分の引渡しが遅延した場合は、完成した第一期整備分のみの支払いについて、協議することとします。

＜ ⑧ その他に関する質問 ＞
番号

質問項目

1 階設備室の搬
51 入扉
サイズについて

-

-

-

-

-

-

-

-

質問内容

回答

サイズに規定はなく、事業者【資料 35】1 階設備室の搬入
提案とします。設置する機器
扉にサイズ等の規定がございの寸法や更新する際の搬出入ましたら、ご教示いただけまにおいて支障がないサイズですでしょうか。
あればよいものとします。

質問回答

11 / 15以上

＜ 要求水準書 及び 要求水準書 別表の変更事項 ＞
要求水準書 及び 要求水準書別表 について、以下の通り変更します。
番号

該当箇所

頁 章

1 (1) 1) ①

1

教育研究棟の建物延床面積 10 1 2 (8) 2) ②について

2

福利厚生棟の建物延床面積 10 1 2 (8) 3) ②について

3

教育研究棟の建物構造につ 20 2 1 (5) 1)
いて

ｱ

a

変更内容
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
なお、建物全体の延床面積（民間附帯施設分の面積は除く）は、±0％〜+2％の範囲内とする。
〈変更後（アンダーライン部分を追記）〉
なお、建物全体の延床面積（民間附帯施設分の面積は除く）は、±0％〜+2％の範囲内とする。ただし、求める諸室、諸機能を満たす上で必要な場合は、+2%の範囲を超える提案を行うことも可能とする（ただし、面積の増に伴う事業費の見直しは行わないものとする）。
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
なお、建物全体の延床面積（民間附帯施設分の面積は除く）は、±0％〜+2％の範囲内とする。
〈変更後（アンダーライン部分を追記）〉
なお、建物全体の延床面積（民間附帯施設分の面積は除く）は、±0％〜+2％の範囲内とする。ただし、求める諸室、諸機能を満たす上で必要な場合は、+2%の範囲を超える提案を行うことも可能とする（ただし、面積の増に伴う事業費の見直しは行わないものとする）。
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉「教育研究棟」の建物構造は、低層階は原則 SRC 造とするが、建物の高さ、形状、機能に応じて、S 造、SRC 造、RC 造、混構造の構造方式や制震等の採用も含めて合理的な構造方式を計画すること。
〈変更後（全文を変更）〉「教育研究棟」の建物構造は、低層階は原則 SRC 造とするが、事業者が提案する建築計画、設備計画も踏まえて、優位性、合理性を明確にした上で、他の構造形式を提案することも可能とする。ただし、提案に当たっては、大学が求める要求水準を満たすことを前提とし、耐震性の確保はもちろんのこと、振動、横揺れに対する配慮、フレキシビリティの確保、経済性等、様々な要素での比較検討を行った上で、事業者の創意工夫やノウハ
ウを活かした最適な構造形式の提案を行うこと。

12 / 15

番号

該当箇所

頁 章

1 (1) 1) ①

ｱ

4

受変電設備に24 2 1 (6) 3) ⑤ カ
ついて5

電話設備につ27 2 1 (6) 3) ⑧ ア
いて

6

7

a

昇降機設備にイ
35 2 1 (6) 4) ⑮
ついて
ウ

昇降機設備に
35 2 1 (6) 4) ⑮ エ c
ついて

変更内容
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
民間付帯施設を独立棟とする場合は原則構外より引込むこととする。なお、「教育研究棟」または「福利厚施棟」の合築とする
場合は、教育研究棟部分の受変電室より分岐することとし、それぞれ単独の変圧器を介して供給し、計量法に基づく検定済みの電力量計を設置する。なおキャンパス内は、原則として、すべて無電柱・無架線とする。変圧器容量は【別表 1、2】及び既設建物の容量などを考慮して、単相・三相共に 200kVA とする。
〈変更後（全文を変更）〉
民間付帯施設を独立棟とする場合は原則構外より引込むこととするが、「教育研究棟」または「福利厚生棟」の合築とする場
合は、教育研究棟部分の受変電室より分岐することとする。
「教育研究棟」、「福利厚生棟」及び「民間付帯施設」は、それぞれ単独の変圧器を介して電力供給し、「福利厚生棟」及び「民間付帯施設」の電力系統には、計量法に基づく検定済みの電力量計を設置する。変圧器容量は【別表 1、2】及び既設建物の容量などを考慮の上、選定することとし、福利厚生棟の変圧器容量については、変圧器容量を単相・三相共に 200kVA 程度を想定する。なおキャンパス内は、原則として、すべて無電柱・無架線とする。
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
本部 3 号館 2 階電話交換機室の既設ラックに新規端子台を設
け、キャンパス内既設の共同溝及び配管路を用いて本施設端子
盤及び成端箱への通信線引き込み（EM-CCP0．65－400P ケーブル）を行う。これらの変更、改修、代替等を行う場合は、事業者の負担で行うこと。
〈変更後（全文を変更）〉
工学部 2 号館 1 階情報設備室既設端子盤及び IB 電子情報館地
下 1 階弱電室既設端子盤に新規端子台を設け、キャンパス内既設の共同溝及び配管路を用いて、それぞれより通信線引き込み（EM-CCP0.5－200P ケーブル）1 系統ずつ計 2 系統を本施設端
子盤及び成端箱へ行う。これらの変更、改修、代替等を行う場
合は、事業者の負担で行うこと。
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
本変更事項表末尾付表(ページ 15/15) 表 1 のとおり
〈変更後（アンダーライン部分を変更・追記）〉
本変更事項表末尾付表(ページ 15/15) 表 2 のとおり
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
教育研究棟の乗用、非常用のエレベーター3 基については、付加仕様として群管理制御機能を有すること。
〈変更後（全文を変更）〉
教育研究棟のエレベーターについては、付加仕様として全てのエレベーターに群管理制御機能を有すること。

13 / 15

番号

8

9

該当箇所

頁 章

1 (1) 1) ①

その他留意事37 2 1 (9)項について

建物保守管理業務の対象に 64 3 3 (1)ついて

建築設備保守10 管理業務の対 65 3 4 (1)
象について【別表 1】各室（エリア）
11の要求水準について【別表 2】各室（エリア）
12の特殊条件等
について

ｱ

a

変更内容
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
本施設に係る施設整備業務（ア 事前調査業務、イ 設計業務、
ウ．建設工事・工事監理業務、エ．解体撤去業務 ※）の水準として、約 30 万円／㎡（消費税を含まない）程度を目安とした施設整備を想定している。なお、上記は施設整備費相当の上限額を規定するものではなく、大学が想定する施設整備水準（要求水準）の目安を示すために参考として示すものである。
〈変更後（アンダーライン部分を変更）〉
本施設に係る施設整備業務（ア 事前調査業務、イ 設計業務、
ウ．建設工事・工事監理業務、エ．解体撤去業務 ※）の水準として、約 34 万円／㎡（消費税を含まない）程度を目安とした施設整備を想定している。なお、上記は施設整備費相当の上限額を規定するものではなく、大学が想定する施設整備水準（要求水準）の目安を示すために参考として示すものである。
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
本事業で整備した施設の建物部分を対象とする。
〈変更後（アンダーライン部分を追記）〉
本事業で整備した施設の建物部分を対象とする。ただし、福利厚生棟の修繕・更新業務は対象範囲外とする。
記載内容を下記のように変更します。
〈変更前〉
本事業で整備した施設の建物部分を対象とする。
〈変更後（アンダーライン部分を追記）〉
本事業で整備した施設の建物部分を対象とする。ただし、福利厚生棟の修繕・更新業務は対象範囲外とする。
1 階クリーンルーム内に「専用 CR4（№177）」を新たに追加します。追加に伴い、【別表 1】各室（エリア）の要求水準を今回公表の【別表 1（変更）】に差し替えます。なお、変更内容は、表中の朱書きに示すとおりです。
1 階クリーンルーム内の「専用 CR4（№177）」の追加に伴い、【別表 2】各室（エリア）の特殊条件等に【別表 2（№177 追加）】
シートを追加します。

【資料 21】参13 考仮設計画図
について

北部厚生会館東側の工事用車両動線及び工事用地範囲の変更に伴い、【資料 21】参考仮設計画図を今回公表の【資料 21（変更）】に差し替えます。

【資料 24-1】
14 採取位置図について

土壌汚染対策法の改正に伴い、【資料 24-1】採取位置図を今回公表の【資料 24-1（変更）】に差し替えます。なお、東山団地
は、土壌汚染対策法第 3 条第 1 項ただし書の確認を受けた土地となります。

14 / 15

〈 要求水準書及び要求水準書（別表）の変更事項

表1

表 2

変更事項 6

変更箇所 6 の付表 〉

変更事項 6

変更前

変更後（アンダーライン部分を変更・追記）

変更事項

15 / 15以上