技 術 資 料
名称：フランジレスメタルシート仕切弁 SHM 形
準 JWWA B 122
水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁
両挿し口付

承認有 田

審

査

山 本作

成

波 多 野作 成 日
技術文書番号

２０２１ 年 ６

月 １５ 日ＴＢ資Ｈ００３-２枚

全 １３ 枚数（表紙含）

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２目

次

１．概

要

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

２．特長‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １

３．構造‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ２

４．弁箱・継手接続部 強度確認試験
４.１ 試験弁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
４.２ 継手接続部の設計強度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3

４.３ 試験方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
４.３.１ 水密性試験
４.３.２ 離脱防止性試験、離脱防止水密性試験（GX 規格外自主試験）
４.３.３ 曲げ強度試験、曲げ水密性試験（GX 規格外自主試験）
４.３.４ 強度確認試験後 水圧試験
４.４ 試験結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
４.５ まとめ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8５．標準仕様
５.１ 標準仕様 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
５.２ 標準寸法（呼び径 75～200） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10標準寸法（呼び径 250，300） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 H003-２ 1/11

１．概 要
フランジレスメタルシート仕切弁 SHM 形 両挿し口付は、当社の SHJ グレート形仕切弁【準 JWWA B
122 水道用ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁】を元に設計された、各種鋳鉄管にフランジを用いずに接続することができる仕切弁です。

２．特長〇鋳鉄管にフランジレスで接続可能
ダクタイル鋳鉄（メタルシート）仕切弁を各種鋳鉄管にフランジレスで接続することが可能です。
ＧＸ形鋳鉄管にはＧ-Ｌｉｎｋ・Ｐ-Ｌｉｎｋを、Ｋ形鋳鉄管には離脱防止押輪を使用することで管路の耐震性を向上することができます。
〇高い耐久性と耐食性
内外面にエポキシ樹脂粉体塗装を施し、弁棒、キャップ、締付ボルトにはステンレスを使用することで、高い耐久性と耐食性を実現しています。
〇長期間安心なメタルシート構造
高濃度塩素によるゴムの劣化が心配な管路や、排泥弁などの常時締切状態で使用する場合に最適なメタルシート構造です。
〇樹脂製ベアリング効果による抜群な低トルク性能
弁棒ツバ上下に摩擦抵抗の少ない樹脂ベアリングを採用することで、開閉操作がスムーズです。
〇鉛レス対応品
弁座及びめねじこまには鉛レス銅合金 CAC411【ビワライト※】を採用しているため、完全な鉛レス対応品です。
※ビワライト・・・CAC411 として JIS H 5120 に規格化されている青銅鋳物で、CAC406 に添加している鉛の代わりに硫黄を融合させることにより Cu と Zn の硫化物を形成させたもので、耐圧性、切削性、耐磨耗性などは CAC406 と同等の性質を有します。

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 H003-２ 2/11

３．構造

フランジレスメタルシート仕切弁 SHM 形 両挿し口付の構造は、下図の通りです。
内ねじ式※本図は、呼び径１００を示します。

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 3/11

４．弁箱・継手接続部 強度確認試験
弁箱と継手接続部の強度を確認するため、『JWWA B 120-2017 NS 形及び GX 形継手の性能試験方法』
及び『JWWA G 120, 121-2017 水道用 GX 形ダクタイル鋳鉄管・異形管及び接合部品-継手の性能試験方法』等に基づいた強度確認試験を、日本水道協会立会の下実施し、接続部に漏れや異常がないことを検証しました。
４.１ 試験弁
フランジレスメタルシート仕切弁 SHM 形 両挿し口付
４.２ 継手接続部の設計強度試験弁では弁箱と継手の接続ボルトを、先述した規格に定められている離脱防止力（kN）（表１）に基づいて選定しています。表２は各呼び径において、弁箱・継手接続に使用しているボルトとその合計最小引張荷重（kN）をまとめたものです。各合計最小引張荷重は表１の離脱防止力を満足しています。

呼 び 径
離脱防止力 W （kN）

75
225100300

150450200
600

250750300900

表１ 離脱防止力
表２ 各呼び径における接続ボルトと合計最小引張荷重（kN）
呼びねじ有効断面積（㎟）最小引張荷重（N）

本数

合計最小引張荷重（ｋN）

M1615778500(78.5ｋN)

6471

M20245101225250

M22303121818300

M24353122118

呼び径
75100
150200材質

SUS304

最小引張強さ（N/㎟）

500122500(122.5ｋN)
151500（151.5ｋN）
176500（176.5ｋN）

４.３ 試験方法
各呼び径の代表として離脱防止力に対し最も厳しい設計条件となる、試験弁（呼び径 100）に耐震性継手管 GX 形 P-Link，G-Link を接続し、次の方法で実施しました。

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 4/11
４.３.１ 水密性試験
図 1 に示すように、試験弁に試験水圧 2.0MPa を負荷し、5 分間保持する。

図 1 水密性試験滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 5/11
４.３.２ 離脱防止性試験、離脱防止水密性試験（GX 規格外自主試験）
図 2 に示すように試験弁を引張試験装置に設置し、離脱防止力を負荷する。離脱防止力は、表３に示すシリンダーの油圧を試験装置に設定することで、試験弁に負荷できる。
また、離脱防止力を負荷した状態で試験水圧 2.0MPa を負荷し、5 分間保持する。

図 2 離脱防止性試験 及び 離脱防止水密性試験
表３ 離脱防止力とシリンダーの油圧との関係
呼び径
離脱防止力 W （kN）
シリンダーの油圧（MPa）

φ75
225
10.9

シリンダーの油圧（MPa）＝

φ100
300
14.5

φ15045021.8φ20060029.0

離脱防止力 W （kN）×1000
シリンダー受圧面積 A（mm2）

φ25075036.3

φ30090043.5

引張受圧面積 A：20670 mm2

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 6/11
４.３.３ 曲げ強度試験、曲げ水密性試験（GX 規格外自主試験）
図３に示すように試験弁を曲げ試験装置に設置し、限界曲げモーメントを負荷する。限界曲げモーメントは、表４に示すロードセルの出力を試験装置に設定することで、試験弁に負荷できる。
また、限界曲げモーメントを負荷した状態で試験水圧 2.0MPa を負荷し、5 分間保持する。

図３ 曲げ強度試験
表４ 限界曲げモーメント
呼 び 径
限界曲げモーメント M （kN・ｍ）
ロードセルの出力 W （kN）

75
4.42.93100
7.44.93

ロードセルの出力 W （kN）＝150
17.011.3

200
24.016.025035.023.3

限界曲げモーメント M （kN・m）
支点から油圧シリンダーまでの距離（1.5ｍ）

300
64.042.7

TECHNICAL DOCUMENT

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TB 資 H003-２ 7/11
４.３.４ 強度確認試験後 水圧試験
『JWWA B 122 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁』に基づき、強度確認試験後に行いました。
耐圧試験
両端部を固定し、仕切弁を開いた状態で水圧 2.3MPa を加えて 60 秒以上保持する。

弁座漏れ試験
耐圧試験と同じ方法で両端部を固定し、全閉状態の仕切弁に片側ずつ水圧 1.0MPa を加えて 30 秒以上保持する。滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 8/11
４.４ 試験結果

試 験 項 目

試

験方法

結果

水密性試験

試験水圧 2.0 MPa を負荷し、 5 分間保持したときの弁箱・継手接続部からの漏れの有無確認

漏れ無し

離脱防止性試験

離脱防止力 300 kN を負荷した時のバルブ本体、及び弁箱・継手接続部の異常の有無確認

異常なし

離脱防止力 300 kN を負荷し、さらに試験水圧 2.0 MPaを負荷、 5 分間保持したときの弁箱・継手接続部からの漏れ、及びバルブ本体、弁箱・継手接続部の異常の有無※GX 規格外自主試験
確認

漏れ無し
異常なし

限界曲げモーメント 7.4 ｋN・m を負荷したときのバルブ本体及び弁箱・継手接続部の異常の有無確認

異常なし

限界曲げモーメント 7.4 ｋN・m を負荷し、さらに試験水圧
曲げ水密性試験
2.0 MPa を負荷、 5 分間保持したときの弁箱・継手接続※GX 規格外自主試験 部からの漏れ、及びバルブ本体、弁箱・継手接続部の異常の有無確認

漏れ無し
異常なし

離脱防止水密性試験

曲げ強度試験

強度確認試験後の水圧試験

耐圧試験 2.3

MPa 保持時間 60 秒

弁座漏れ試験 1.0

MPa 保持時間 30 秒

異常なし
両方向とも漏れ無し

４.５ まとめ離脱防止性試験、及び曲げ強度試験において規格に定められた負荷を加えたところ、弁箱と継手の接続部では変形及び破損のような異常は見られませんでした。また独自に行った離脱防止水密性試験、及び曲げ水密性試験においても異常はなく、水密性についても保証することができ、規格に定められた以上の性能があることを確認できました。継手性能試験後の耐圧試験及び弁座漏れ試験でも問題は見られませんでした。他の呼び径においても、規格に定められた離脱防止力（kN）に対して設計強度に十分な余裕があることから、弁箱と継手接続部の強度に問題はないと考えています。
よって、フランジレスメタルシート仕切弁 SHM 形 両挿し口付は十分な強度を持ち、耐震性継手管 GX 形の管路にも安心して使用していただけます。

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 9/11

５．標準仕様５.１ 標準仕様
項目名称

フランジレスメタルシート仕切弁 SHM 形 両挿し口付

径

７５～３００式

内ねじ式（キャップ式）

呼形

び仕様

試
呼 び 圧 力区

種類

呼び圧力分
３種

１０Ｋ

験

K 形挿し口弁座漏れ試験

２.３

１.０

MPa

上水，工水，農水運

ＯＮ－ＯＦＦ遮断運転が原則です。（絞り運転には、適しません。）

据 付 姿 勢立形
内面：エポキシ樹脂粉体塗装

塗装
外面：エポキシ樹脂粉体塗装

準 拠 規 格

力弁箱耐圧試験

適 用 流 体転圧接合方式JWWA B 122 水道用ダクタイル鋳鉄(メタルシート)仕切弁MPa滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 10/11５.２ 標準寸法（呼び径 75～200）

部 品 明 細符号

部

品

名

材

質

個数 符号

部品

名

材

質

個数

１弁箱

FCD450-10

１１２ 六角ボルトナット平座金SUS3041式２弁体

FCD450-10

１１３ 六角ボルト平座金SUS3042３ふたFCD450-10

１１４ 六角穴付止めねじ

SUS3041４パッキン箱

FCD450-10

１１５ ガスケット

SBR

1５キャップＳＣＳ13

１１６ Ｏリング

NBR

1６弁棒

SUS403１１７ Ｏリング

NBR

2７弁箱弁座CAC4112１８ ダストシール

NBR

1８弁体弁座CAC4112１９ 挿し口管FCD450-102９めねじこま

CAC411

１２０ 六角ボルト平座金SUS3041式

１０ Ｏリングケース

合成樹脂

1２１ 両ねじボルトナット平座金SUS3042

１１ スラスト樹脂ベアリング

合成樹脂

1２２ Ｏリング

NBR

4

寸法表：3 種（10Ｋ）
呼び径d

L

L1L2DW

最小肉厚ｔ1ｔ2ｔ3

脚 寸 法
EE１ふたA

B

S

高さ
H

75

75

800

200

300

93

198

6.5

65105

77

170

212

145

365

100

100

800

200

300

118

224

6.566117

89180

240

154

420

150

150

880

250

315

169

300

876113126202302196510

200200930

270

330

220

352

8.587128150

238376214590

滋賀県彦根市楡町 250 番地
TEL:0749(25)2550
FAX:0749(28)8015

TECHNICAL DOCUMENT

TB 資 H003-２ 11/11
標準寸法（呼び径 250，300）

部 品 明 細符号

部品

名

材

個数 符号

質

部

品

名

材

質

個数

１弁箱

FCD450-10

１１２ 六角ボルトナット平座金SUS3041式

２弁体

FCD450-10

１１３ 六角ボルト平座金SUS3044３

ふたFCD450-10

１１４ 六角穴付止めねじ

SUS3041４パッキン箱

FCD450-10

１１５ ガスケット

SBR

1５キャップＳＣＳ13

１１６ Ｏリング

NBR

1６弁棒

SUS403

１１７ Ｏリング

NBR

2７弁箱弁座CAC4112１８ ダストシール

NBR

1８

弁体弁座

CAC4112１９ 挿し口管

FCD450-102９めねじこま

CAC411

１２０ 六角ボルト平座金SUS3041式

１０ Ｏリングケース

合成樹脂

1２１ 両ねじボルトナット平座金SUS3042１１ スラスト樹脂ベアリング

合成樹脂

1２２ Ｏリング

NBR

4

寸法表：3 種（10Ｋ）
呼び径d

L

L1L2DW

最小肉厚
ｔ1ｔ2ｔ3

脚 寸 法
E
E１ふたA

B

S

高さ
H

250

250

980

300

340

271.6

416

9.5

97180

185

256434236695

300

300

1080

360

360

322.8

478

1097200

215268494244805