豊かな社会の実現に向けて将来世代に課題を先送りしない
課題

1課題

2

2024年問題

Q&A
高齢化

働き方の変化が求められています

私たちの生活や経済活動を通して発生するCO2によって世界の平均気温は上昇し続けています。
効率的な温暖化対策を取らなれば21世紀末には現在よりもさらに2.6〜4.8℃気温が上昇すると予測されています。
このままの状態が続くと、1年の3割近くが夏日になると想定されるなど、状況はとても深刻です。

①建設業については平成３１年４月より、年５日の年次有給休暇の取得が義務化され、令和６年４月より、罰則付きの時間外労働規制の一般則を適用することとされています。
②建設業就業者は55歳以上が35.5％、29歳以下が12.0%と高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題です。

(産業革命前と比較する際は0.61℃を加える)（ C）

2081〜2100年の平均

6

2.6〜4.8℃上昇

現状を上回る温暖化対策をとらなかった場合

4200.3〜1.7℃上昇

厳しい温暖化対策をとった場合

-2
2000

2100
（年）

2050

出典 ：
「IPCC第5次評価報告書
統合報告書
政策決定者向け
要約図SPM.1（a）」
より環境省作成

Q.メタグリーンはどのような管ですか？

A.メタグリーンはケーブル保護管です。(電線管ではありません。)絶縁電線(IV線)は収納できないため、絶縁電線(IV線)が必要な場合は別途電線路を設けてください。

地球温暖化が深刻です1986年〜2005年平均気温からの気温上昇

樹脂製ケーブル保護管

Q.管のサイズ選定は？

A.ケーブルの仕上がり外径（複数本数の場合はそれら全体の外接円径）の1.5倍以上の内径を持つメタグリーンを選択してください。
【例】ケーブル仕上がり外径が20mmの場合：20×1.5＝30mm以上の内径を持つメタグリーン(呼びは36)
A.接続箇所より浸水する恐れがありますので、埋設施工はできません。

Q.メタグリーン本体は曲げられますか？

A.緩やかに曲げることはできますが、曲げ配管には施工しやすい『曲げ自在管』をご使用ください。
(%)

建設業 55歳以上の割合

4035302520
建設業の1555歳以上が3割以上
1050
H2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 R2(年)カーボンニュートラル提案

Q.埋設施工は可能ですか？

環境に優しいグリーン電力Q.JISがないのはなぜですか？

（CO2排出ゼロ）で製造

A.整直性を持った新製品のため、適合するJIS規格がありません。

Q.平滑管と比較して、通線性は落ちないか？

A.自社調べでは、平滑管と比較して、摩擦係数が小さいため、通線性に優れています。

Q.どのような場所で使用するか？

A.屋内の天井配管をはじめ、高所に敷設するフェンスや荷重をかけたくない場所、海岸近くの工場、倉庫、設置作業が不安定な場所を想定しております。

施工上の注意点［製品］

メタグリーンシステムソリューション
環境に優しい人に優しいメタグリーンは、樹脂製のため鋼製管と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。
さらに、メタグリーンはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO 2の排出量が実質ゼロ。

［施工］

メタグリーンは、軽量・安全に作業が出来、施工が簡略化できます。

樹脂管を使用することで削減できるCO2

カーボン
ニュートラル

厚鋼電線管が排出するCO2

樹脂管が排出するCO2●管口はなめらかとし、ケーブル被覆を損傷する恐れがないようにしてください。
●溶接などの火花で損傷を受けぬよう注意してください。
●有機溶剤・接着剤・薬品類に接触させないでください。
●防水が必要な場合は、防水部品類を使用してください。IPX5※の防水性能となります。
※：IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から毎分約12.5リットルの水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる直接噴流水を浴びても、水が浸入しない性能です。
●自己消火性のある難燃性ですが、耐火製品、不燃性ではありません。
●高圧ケーブルは収納できません。
●衝撃性能は有しますが、過度な衝撃は与えないでください。

鋼製管は重いので運搬や製品落下時に危険

メタグリーンは軽量なので安全に運搬、施工できる●管の屈曲は、曲げ自在管をご使用ください。
●支持点間の距離は1.0ｍ以下とし、かつその支持点は管端、管とボックスとの接続点、及び管相互の接続点の、それぞれ0.3ｍ以内の箇所に設けてください。但し支持点間の距離については工事仕様書に準じて施工してください。
●施工可能な温度範囲は、-5℃〜60℃でご使用ください。支持部品に関しては、常時50℃以上の過酷な環境下では、支持部品に応力が集中する施工状況の場合、支持部品が変形する恐れがあります。
●施工にあたっては、電気設備技術基準など関連法規・規則を厳守の上、正しく工事を行ってください。
●露出配管の屈曲部分は、通線の際に動かないように十分な支持を行ってください。
●水道、ガス管若しくはこれらに類するものと直接接触しないように注意してください。

［取り扱い］

POINT
生産統括部 生産管理部〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中5-3-15
https://www.inaba.co.jp/metagreen/

人に優しい軽量なので安全施工●運搬・保管の際は、平らな場所に横置きして、荷崩れしないように注意してください。なお、屋外で保管する場合は、簡単な屋根を設けるかシートをかけて、直射日光を避け、風通しよくしてください。
●長期間保管するときは、変色等の恐れがあるため、直射日光下を避けてください。

排出するCO2は実質ゼロ製造工場に太陽光パネルを設置し、PPA（Power Purchase Agreement、電力販売契約）による太陽光発電を開始。また、工場では、太陽光発電に加え、2023年度に工場で使用するすべての購入電力をグリーン電力に切り替え。

POINT

建物に調和した仕上がり

整直性に優れた樹脂製管メタグリーンの特長
1

建物の屋上や高所における施工、塩害地域での使用に最適な製品です。
自己消火性あり。

軽量

4

施工簡略化

カップリング（防水／非防水）

本体の切断

2.5m品なのでエレベータにも持ち運び可能

鋼管(Eパイプ)の1/3の重量(Gパイプの1/6の重量)

パイプカッターで切断可能『曲げ自在管』を使用することで、手で容易に曲がり部を形成

特殊な工具不要劣化による品質(割れ、ひび)に影響なし樹脂製品のため、塩害地域でも錆びなし

曲げ自在管

人力で曲げ加工施工簡略化

カップリングスリムサンド

20年の促進試験

特殊な工具不要

曲げ自在菅

ワンタッチ
施工

サドル固定

ユニバーサルボックス

作業時間短縮ワンタッチ
施工

スリムサドル

優れた整直性

安全な運搬

作業時間短縮製造時に二酸化炭素を実質排出しない脱炭素製品です。

メタグリーン 部品■ コネクタ（防水／非防水）

品番
MGI-16KT
MGI-16KLT

メタグリーン 本体
品番

呼径

内径（㎜）

外径（㎜）

長さ（m／本） 重量（kg／本） 入数（本）MGI-161613230.4222030.50.6

MGI-36283626

3336.545.50.81.0

呼径

適合サイズ

■ スリムサドル

箱入数
（袋）

本体

1025MGI-16φ22㎜（16）G1/233 44 21 111020

MGI-16φ27㎜（22）G3/433 45 26 1216適合ネジ
ノック穴経（呼び） （相当）201010寸法（㎜）

袋入数（個）

AL

BI

MGI-22KT

221016MGI-22φ27㎜（22）G3/4

41 54 26 12

MGI-28KT

281010MGI-28φ34㎜（28）G147 65 33 14

MGI-36KT

36510MGI-36φ42㎜（36）G11/4

57 76 42 13202.5MGI-28■ ベース付両サドル
防水 MGI-□BKT,BKLT ／非防水 MGI-□KT,KLT

建物に調和した仕上がり

MGI-22軽量コネクタ（防水／非防水）

ワンタッチ施工※部品も同様の耐候性があります

3ワンタッチ施工

曲げ半径≧6DRとしてください

屋外露出可能高い耐候性

ワンタッチ施工
メタグリーン 本体

一人作業

2継手接続

曲げ加工

MGI-□BS
品番呼径

袋入数 箱入数（セット） （袋）箱入数（袋）適合サイズ寸法（㎜）

本体

A

L

品番

呼径

袋入数（個）

MGI-16C161020

MGI-163360

MGI-22C221010MGI-224182

MGI-28C28105MGI-2847

MGI-36C3658MGI-3657

本体寸法（㎜）A

B t1 T2 Wh

品番呼径

袋入数 箱入数（個） （袋）適合サイズ寸法（㎜）

本体

A

B

C

MGI-16BS 162015

MGI-1632.9 63.0 10.4 6.4 294

MGI-16SS165024

MGI-16272028

MGI-22BS 222012

MGI-2239.9 70.5 10.4 6.4 204

MGI-22SS225020

MGI-22342033

MGI-28BS 28208

MGI-2845.9 80.5 10.4 6.4 234MGI-28SS

283020MGI-28402337

MGI-36BS 36208MGI-3654.9 90.5 10.4 6.4 234MGI-36SS

362020MGI-36502844防水 MGI-□BC ／非防水 MGI-□C■ カップリング（防水／非防水）

適合サイズ

MGI-□SS■ 曲げ自在管

防水 MGI-□BFP ／非防水 MGI-□FP
品番

呼径

箱入数（組）

適合サイズ
本体

長さ（m）

MGI-16FP

1640

MGI-161.25

MGI-22FP

2240

MGI-22

1.2592

MGI-28FP

2820

MGI-281.25116

MGI-36FP

3620MGI-361.25■ ユニバーサルボックス

MGI-□UX
品番

呼径箱入数（組）

MGI-22UX2210MGI-28UX2810ノック穴経（呼び）寸法（㎜）LHW

φ27㎜（22） 100

4649

φ34㎜（28） 100

5563