−空間との調和−
EASY ON THE EYES
建 築 意 匠との 融 合
滑らかな曲線構成によるシンプルなデザインで、建築空間やインテリアに違和感なく調和します。また、意匠面（スピーカーグリル、パンチングネット）はすべてリペイントが可能です。

［H-1］
ネットと本体［H-2／H-2WP］
ネットと本体EASY TO AIM
的確な音のエリアコントロー ル
スピーカーユニット面を自在に回転させて音の放射方向を変えることができます。

360°

90°
[ H-1][ H-2]※［H-2WP］
は真下向きを基準として左右それぞれ45°ずつ回転可能。

MINIMUM REFLECTIONTECHNOLOGY
従来スピーカーに対する新たな提 案
従来の金具による天井吊り下げスピーカーなどに見られる、反射音による悪影響を最小限に抑えています。

従来の金具による天井吊下げスピーカーのイメージ［Hシリーズ］のミニマムリフレクション効果

APPLICATION
壁面にも天井 面にも付属のアダプターパネルやベースプレートを使用して、壁面や天井面に簡単に取り付けられ、リスニングスポットに的確に音楽やアナウンスを提供できます。

ディスプレイとの組み合わせ屋外空間にも※軒下に設置してください。

Shin Azumi from UK
このHシリーズのデザインでは、スピーカーがインテリアの一部として家具や照明器具と同じレベルで語られる、気品のあるデザインとなることを第一に考えました。
虚飾を廃したシンプルかつ柔らかな表情を持つ外観は、普遍的であり、どこに設置されても周囲の雰囲気との調和を保ちます。
また、音方向の可変機能や、室内色とのカラーマッチングや施工の容易さなど、このシンプルな外観からは意外なほど、使い勝手に妥協のない配慮がなされているのも、このデザインのひとつの魅力です。
デザイナー

安積伸

外観寸法図[ H-1][ H-2][ H-2WP]

126

正面図

312

側面図

*45゜

側面図

45゜111

5φ268

126

54φ268106

11441119046*230.84-5×11小判穴

244
312

背面図

仕様

[ H-1] 希望小売価格 ￥22,000（税抜）[ H-2] 希望小売価格 ￥25,500（税抜）[ H-2WP] 希望小売価格 ￥28,400（税抜）

エンクロ−ジャ 型式 密閉型
許 容 入 力 90W（連続プログラム入力、4Ω使用時）
30W（連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時）
定 格 入 力 12W（16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時）
定格インピ −ダン ス 4Ω、16Ω
ハイインピーダンス100系：830Ω（12W）、1.7kΩ（6W）、3.3kΩ（3W）
ハイインピーダンス70系 ：420Ω（12W）、830Ω（6W）、1.7kΩ（3W）、3.3kΩ（1.5W）
出 力 音 圧 レ ベ ル 85ｄＢ（１Ｗ，１ｍ） 半自由音場設置時（天井面または壁面中央取付測定）
周 波 数 特 性 1２０Ｈｚ〜２０kＨｚ
使 用 ス ピ − カ − 低域用：8cm×5cmコーン型
高域用：バランスドーム型
ス ピ ー カ ー 種 別 830Ω、1.7kΩ：M級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87dB（Ａ）以上）
3.3kΩ ：S級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で84dB（Ａ）以上）（＋）／（−）各2個（送り配線用）
入 力 端 子 着脱式ターミナルブロック、
2
適 合 電 線 単線または、より線：0.2mm 2〜2.5mm（AWG24〜14相当）
使 用 場 所 屋内
仕上 カバー：難燃性ABS樹脂 ホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装
パンチングネット：圧延鋼板 ホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装
アダプターパネル：ステンレス
寸法 312（W）×126（H）×90（D）mm
質量 約1．
5ｋｇ（アダプターパネルを含む）
付
属品 アダプターパネル・・・1 本体取付ねじ・・・4 電工ボックス取付ねじ・・・一式 型紙・・・1（パナソニック製）＊
適 合 ボ ッ ク ス 5個用スイッチボックス（カバーなし）の範囲で角度調節可能
その他 エンクロージャ部が90°＊付属のアダプターパネルをスイッチボックスのカバーとして取り付け、施工します（アダプターパネルだけの別売品HY-H1もあります）。
＊スピーカーを直接スイッチボックス（カバーなし）に取り付けることもできます。
＊スイッチボックスを使用せずに、付属のアダプターパネルを壁、天井にはさみこんで取り付けることもできます。

エンクロ−ジャ 型式 密閉型
許 容 入 力 1２０W（連続プログラム入力、4Ω使用時）
4０W（連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時）
定 格 入 力 1２W（16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時）
定格インピ −ダン ス 4Ω、16Ω
ハイインピーダンス100系：830Ω（12W）、1.7kΩ（6W）、3.3kΩ（3W）
ハイインピーダンス70系 ：420Ω（12W）、830Ω（6W）、1.7kΩ（3W）、3.3kΩ（1.5W）
出 力 音 圧 レ ベ ル 88ｄＢ（１Ｗ，１ｍ） 半自由音場設置時（天井面または壁面中央取付測定）
周 波 数 特 性 1００Ｈｚ〜２０kＨｚ
使 用 ス ピ − カ − 低域用：1０cmコーン型
高域用：バランスドーム型
ス ピ ー カ ー 種 別 830Ω、1.7kΩ：L級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB（Ａ）
3.3kΩ ：M級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87dB（Ａ）以上）（＋）／（−）各2個（送り配線用）
入 力 端 子 着脱式ターミナルブロック、
2
適 合 電 線 単線または、より線：0.2mm 2〜2.5mm（AWG24〜14相当）
使 用 場 所 屋内
仕上 パンチングネット：圧延鋼板 ホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装
フレーム：難燃性ABS樹脂 ホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装
ベース金具：圧延鋼板
寸法 φ268×111mm
質量 約2．
1ｋｇ（ベース金具を含む）
付属品 ベース金具・・・1 電工ボックス取付ねじ・・・一式＊
適 合 ボ ッ ク ス 1個用スイッチボックス（取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm）
角度調節可能その他 取付面の平行方向に360°＊スイッチボックス等を使用せずにベース金具を壁、天井に直付けして取り付けることもできます。

エンクロ−ジャ 型式 密閉型
許 容 入 力 1２０W（連続プログラム入力、4Ω使用時）
4０W（連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時）
定 格 入 力 1２W（16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時）
定格インピ −ダン ス 4Ω、16Ω
ハイインピーダンス100系：830Ω（12W）、1.7kΩ（6W）、3.3kΩ（3W）
ハイインピーダンス70系 ：420Ω（12W）、830Ω（6W）、1.7kΩ（3W）、3.3kΩ（1.5W）
出 力 音 圧 レ ベ ル 88ｄＢ（１Ｗ，１ｍ） 半自由音場設置時（天井面または壁面中央取付測定）
周 波 数 特 性 1００Ｈｚ〜２０kＨｚ
使 用 ス ピ − カ − 低域用：1０cmコーン型高域用：バランスドーム型
ス ピ ー カ ー 種 別 830Ω、1.7kΩ：L級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB（Ａ）
3.3kΩ ：M級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87dB（Ａ）以上）（＋）／（−）各2個（送り配線用）
入 力 端 子 着脱式ターミナルブロック、
2
適 合 電 線 単線または、より線：0.2mm 2〜2.5mm（AWG24〜14相当）
使 用 温 度 範 囲 −10℃〜＋50℃
防 塵 ・ 防 水 性 能 IP64
使 用 場 所 屋内、軒下（＊1）

仕上 パンチングネット：圧延鋼板（亜鉛めっき） ホワイト（マンセルN9.5近似色） 粉体焼付塗装
フレーム：難燃性ABS樹脂 ホワイト（マンセルN9.5近似色）塗装
ベース金具：ステンレス寸法 φ268×111mm
質量 約2．
1ｋｇ（ベース金具を含む）
付属品 ベース金具・・・1 電工ボックス取付ねじ・・・一式（＊2）
適 合 ボ ッ ク ス 1個用スイッチボックス（取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm）
その他 天井面取付時に平行方向360°の範囲で角度調節可能
壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能（＊1）
海岸付近や換気の十分でないプールなどに設置しないでください。錆により部品が腐食し、落下して、けがの原因となります。
（＊2）
スイッチボックス等を使用せずにベース金具を壁、天井に直付けして取り付けることもできます。

●このカタログに掲載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに掲載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに掲載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●このカタログに掲載されている製品は、犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

● 日本国内専用品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。● 製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。● 犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではございません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ● 製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。● 改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。
● 長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。● 保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。