設定ソフト取扱説明書
USER’S MUNUAL

UNC-RP31CT(A)
AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.5
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP31CT-804E

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP31CT-804A

日

付

変更内容

2016.06.15 リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP31CT-804B（Ｖ－１．２）

2016.08.26 ・『出力極性』の用語を廃止し、代わりに『出力接点』に変更。
・『システム設定』に『Normal Close』、『Normal Open』の項目を追加。
・5-2-1-5 入力感度の説明文を微修正。

EUNCRP31CT-804C

2016.10.04 ・用語の変更と統一。『合計』を『実績』に変更。

（Ｖ－１．３）EUNCRP31CT-804D（Ｖ－１．４）2018.04.06 ・『5-6-4-1 Yahoo!メールを使用する場合の設定』において、google.comなどの記入ミスを修正
・『5-6-1-2 APOPを使用する』の説明文が間違っていたのを訂正。
・『5-3メンテナンス設定』の画像差し替えと説明文の修正。

EUNCRP31CT-804E（Ｖ－１．５）2021.02.22 Yahooメール非対応につき、れんら君専用メールアカウントの設定例に変更れんら君サーチの説明追加

ご注意




本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/70

はじめに
このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意

 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
 LAN伝送ﾗｲﾝや入出力ﾗｲﾝは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はﾄﾗﾌﾞﾙの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる
特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/70

保証について

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
保証期間
納入品の保証期間は納入後１ヶ年とします。
保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場
合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。





有償修理
保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。
部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/70

目次
取扱説明書変更履歴................................................................. 2
1 概要 ............................................................................ 8
2 動作環境 ........................................................................ 8
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号 .................................. 8
3 れんら君サーチを使用して、れんら君の設定画面へアクセスする ........................ 9
4 れんら君の設定を行う ............................................................ 14
4-1 概要画面 ..................................................................... 14
4-2 イベント設定 ................................................................. 15
4-2-1 接点の選択 ............................................................... 16
4-2-2 カウント条件 ............................................................. 16
4-2-3 出力条件 ................................................................. 16
4-2-4 イベント発生条件 ......................................................... 17
4-2-5 設定の登録（set）、設定の読み出し（load）、イベントメール設定の全削除（Erase）...................................................................... 18
4-2-6 イベントメールのメール内容の設定 ......................................... 19
4-3 E メール設定（SMTP） ......................................................... 23
4-3-1 SMTP 設定（送信設定） .................................................... 24
4-3-2 SMTP 認証方式 ............................................................ 24
4-3-3 送信用メールアドレス ..................................................... 25
4-3-4 設定の登録（set） ........................................................ 25
4-4 E メールテスト送信 ........................................................... 25
5 その他の設定 ................................................................... 26
5-1 ネットワーク設定 ............................................................. 26
5-1-1 MAC アドレス ............................................................. 26
5-1-2 DHCP を有効にする ........................................................ 26
5-1-3 DHCP DNS を有効にする .................................................... 27
5-1-4 設定の登録（set） ........................................................ 27
5-2 システム設定 ................................................................. 28
5-2-1 接点の設定 ............................................................... 29
5-2-2 時刻設定 ................................................................. 32
5-2-3 動作スケジュール設定 ..................................................... 33
5-2-4 その他の設定 ............................................................. 34
5-2-5 設定の登録（set） ........................................................ 35
5-3 メンテナンス設定 ............................................................. 36
5-3-1 ユニット情報 ............................................................. 37
5-3-2 ストリームデータ設定 ..................................................... 37
5-3-3 設定の登録（set） ........................................................ 37
5-3-4 ハードウェア・サーバー設定 ............................................... 37
5-4 れんら君メールモニタ ......................................................... 38
5-5 カウント値モニタ ............................................................. 38
5-5-1 実績..................................................................... 39

5/70

5-5-2 リセットボタン ........................................................... 39
5-6 E メール設定(POP3) ........................................................... 39
5-6-1 POP3 認証・暗号化方式 .................................................... 40
5-6-2 受信用メールアドレス ..................................................... 40
5-6-3 設定の登録（set） ........................................................ 41
6 コマンドメール機能.............................................................. 42
6-1 コマンドメール機能について ................................................... 42
6-2 コマンドメールの作成方法 ..................................................... 43
6-2-1 コマンドメールのフォーマット ............................................. 43
6-3 コマンド説明 ................................................................. 45
6-3-1 STATUS................................................................... 45
6-3-2 START.................................................................... 47
6-3-3 STOP..................................................................... 47
6-3-4 FSHOT.................................................................... 47
6-3-5 FRESET................................................................... 47
6-3-6 MLIST.................................................................... 48
6-3-7 LOAD..................................................................... 48
6-3-8 NOOP..................................................................... 48
6-4 エラーメッセージ ............................................................. 49
6-4-1 認証失敗 ................................................................. 49
6-4-2 無効なコマンド ........................................................... 49
6-4-3 コマンドフォーマット異常 ................................................. 49
6-4-4 コマンド引数値異常 ....................................................... 49
7 れんら君管理ツール詳細 .......................................................... 50
7-1 ファイルメニュー ............................................................. 50
7-1-1 アクセスパスワードの設定 ................................................. 50
7-1-2 Network 情報の書込 ....................................................... 50
7-1-3 監視条件の書込 ........................................................... 50
7-1-4 EVENT 通知 E-MAIL の書込 .................................................. 51
7-1-5 Network 情報の読出し ..................................................... 51
7-1-6 監視条件の読出し ......................................................... 51
7-1-7 EVENT 通知 E-MAIL の読出し ................................................ 51
7-1-8 Firmware 更新 ............................................................ 52
7-2 ユニット動作表示 ............................................................. 62
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止) ................................................. 62
7-2-2 モニタ情報保存 ........................................................... 64
7-2-3 ユニット状態読み出し ..................................................... 64
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止) ................................................... 64
7-2-5 ユニット再起動 ........................................................... 64
7-2-6 ユニット登録メール一覧 ................................................... 64
7-2-7 ユニット登録メール読み出し ............................................... 64
7-2-8 ユニット登録メール全削除 ................................................. 64
7-3 れんら君探索 ................................................................. 65
7-3-1 呼び出し ................................................................. 65
7-3-2 応答一覧表示 ............................................................. 65
7-3-3 NIC 情報表示 ............................................................. 65

6/70

7-3-4 ブラウザ ................................................................. 65
7-4 ヘルプ ....................................................................... 65
7-4-1 ヘルプ................................................................... 65
7-4-2 バージョン情報 ........................................................... 65
8 トラブルシューティング .......................................................... 66
8-1 れんら君に接続できないときには ............................................... 66
8-2 症状別チェックリスト ......................................................... 67

7/70

1 概要
カウンターれんら君 UNC-RP31CT(A)は、入力接点を 2 つ、出力接点を 1 つ備えています。
入力接点はカウント値を保持し、設定されたイベント発生条件で出力や E メール送信を行います。E メールには、イベント発生時のカウント値を CSV ファイル形式で添付されて同送されます。
・ れんら君は Ethernet を経由してパソコンからイベントメールの設定やれんら君の設
定内容の参照、および更新を行います。
・ SSL 認証がデフォルト対応になりました｡ただし Hotmail は対応していません。
2 動作環境ブラウザ

LAN カード

HTML5 に対応していること
Javascript を有効にしていること
推奨：Firefox, Internet Explorer
Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3 準拠の 10BASE-T, 100BASE-TX に対応
しているもの注意 1：パソコンのブラウザかられんら君を設定しますが、れんら君とのデータ通信にポート
69, 9998, 30719,30720 の番号を使用します。ファイアウォール等のセキュリティ設定
で上記のポートの使用に制限をかけると正常に動作しなくなりますので、上記のポート
番号は使用可になるように設定してください。
本設定ソフトならびにれんら君は IPv6 に対応していません。必ず IPv4 の環境でお使いください。
注意 2：ブラウザが HTML5 に対応していない、または Javascript がオフになっている場合、れんら君の設定がうまくできない可能性があります。必ず HTML5 に対応したブラウザを使用し、Javascript の設定をオンにしてください。
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号
れんら君が使用しているパソコンのポート番号は次のとおりです。ファイアウォール等で通信が遮断されないようにそれぞれのセキュリティソフトの設定を行ってください。
使用ポート番号：69、9998、30719、30720

8/70

3 れんら君サーチを使用して、れんら君の設定画面へアクセスする
れんら君の設定を行う際には、れんら君の IP アドレスを指定してれんら君にアクセスする必要があります。しかし、れんら君は工場出荷時の設定では DHCP 対応になっており、ユーザ
ー環境によって IP アドレスが変わります。そこで、LAN 上のれんら君を検出するアプリ（renrakun_search.exe）が用意されていますので、それを使ってれんら君を検出し、アクセスします。
弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロード頂けます
ので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新のものをダウンロードし
！ 注意
て下さい。
（ ダウンロードはこちらから→ http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）[1] ダウンロードしたれんら君サーチ

をダブルクリックして実行します。

[2] 「呼び出し」(①)をクリックし、接続しているれんら君を呼び出します。れんら君が見つかれば、画面にリスト表示(②)されます。

[3] 接続するれんら君を選択し、「接続」(③)をクリックすると規定のブラウザで設定画面が開きます。

9/70

次に旧ソフト「れんら君管理ツール」での設定画面のアクセス方法を説明します[1] ダウンロードしたれんら君管理ツール

をダブルクリックして実行します。

[2] 「れんら君探索」メニューをクリックします。

「れんら君探索」をクリックします。

[3] 「呼び出し」をクリックします。

「呼び出し」をクリックします。

10/70

[4] れんら君管理ツールを起動しているパソコンの IP アドレスが一覧表示されます。

IP アドレスをクリックします。
パソコンに複数の IP ア
ドレスの登録があると、その数だけ IP アドレスが表示されます。そのときは、れんら君と同じネットワークにある IP ア
ドレスをクリックします。

[5] IP アドレスをダブルクリックすると下図の表示が出現し、「OK」をクリックするとれんら君の検索が始まります。

[6] 検索が始まるとインジケータが出現します。

検索の進捗を示すイン
ジケータ

11/70

[7] れんら君が見つかると次のような画面が出てきます。

この例では 1 台のれんら君が検索できました。他にもれんら君があるか引き続き検索を行うために「OK」をクリックします。
もしも、れんら君が検索できなかったら次のような画面が出てきます。

この表示のときは、れんら君が LAN に接続されているか、電源が入っているか等をご確認してください。
[8] れんら君の検索が終了すると次のような画面が出てきます。

「OK」をクリックし、検索作業を終了します。
[9] 「れんら君探索」メニューをクリックし、「応答一覧表示」をクリックします。
「応答一覧表示」をクリ
ックする。

12/70

[10] 検索されたれんら君が一覧表示されます。

上図の例では、IP アドレス「192.168.5.10」、MAC アドレス「00:1e:c0:b7:4a:12」、ユニッ
ト名「Unit 名称無し」のれんら君が見つかりました。
設定を行うれんら君をダブルクリックして選択してください。
そして、次の項目に進みます。
[11] れんら君を選択し、れんら君設定画面を開きます。
「れんら君探索」メニューをクリックし、「応答れんら君 WEB 接続」をクリックします。

ここでは「chrome」を選択しています。お使いのパソコンによりインストールされているブラウザは違うと思われます。表示されている 4 種類の中から、パソコンにインストールされていて使いたいブラウザをクリックしてください。弊社がお勧めするのは「Firefox」になります。もしもここに無いブラウザをお使いでしたら、そのブラウザの URL 欄にれんら君の IP
アドレスを入力してください。れんら君にアクセスできます。
しばらくすると、れんら君設定画面が開きます。

13/70

4 れんら君の設定を行う
カウンターれんら君は入力接点のカウント値を保持します。カウント値や経過時間などの情報がある条件が満たすとイベントが発生します。イベントが発生すると出力や、E メールを送信することができます。
このような動作を行うためには、イベントの設定と、E メールを送信するための設定を行う必要があります。れんら君を使用するために必須な設定である『イベント設定』と『E メール設定』について解説します。
4-1 概要画面

注意
ブラウザのアドレス入力欄にれんら君の IP アドレスを入力すると、れんら君の設定画面を開くことができます。れんら君の IP アドレスがわからない場合は、れんら君管理ツールを使用して、れんら君を検索してください。
！

れんら君にはセキュリティが設定されており、概要画面以外にアクセスするにはパスワー
ドの入力が必要になります。セキュリティ・認証画面はブラウザにより異なります。
初期設定では、次のように設定されています。
ユーザー名：root
パスワード：root
ユーザー名の変更はできません。
パスワードの変更は『5-3-1 ユニット情報』で行い
ます。

14/70

4-2 イベント設定

カウンターれんら君では、イベント発生時に出力接点に出力を行わせたり、E メールを送信することができます。『イベント設定』では、各入力接点のイベントと、そのイベントが発生する条件を設定することができます。

15/70

4-2-1 接点の選択
どの入力接点のイベント設定を行うかを選択します。接点の選択を行うと画面が自動でロ
ードされます。

入力 0 が選択されている状態

4-2-2 カウント条件

カウント条件例

カウント値は、エッジ入力を検知して加算されます。
取り数の設定を行うことができます。値の範囲は 1～10000 です。
実績とカウント値は、『カウント値モニタ』画面で確認することができます。
4-2-3 出力条件

出力条件例

『出力を使用する』のチェックボックスにチェックを入れると、出力を使用できます。
上図の『出力条件例』では、入力接点に 120 回入力が入ると、出力 0 が 60 秒間出力を行います。
4-2-3-1 出力条件の詳細な仕様
出力条件では、カウント値と連動したカウント回数を保持しています。カウント値がある
条件を満たして 0 にリセットにされれば、出力条件の保持するカウント回数も 0 にリセットされることに注意してください。
例えば出力条件例の設定では、入力 0 のカウント値が 100 の状態で、入力 1 のリセット特性を使用して入力 0 のカウント値が 0 になったら、入力 0 はあと 120 カウントすると出力条件を満たします。

16/70

4-2-4 イベント発生条件
イベントは『カウント到達イベント』、『カウント未到達イベント』、『定期通知イベント』の 3 種類あります。
4-2-4-1 カウント到達イベント

カウント到達イベントの設定例『カウント到達イベントを使用する』のチェックボックスにチェックを入れると、このイベントを使用することができます。
上図の『カウント到達イベントの設定例』では、入力接点に 10 回入力が入るごとに、イベントが発生します。イベント発生時に 10 秒間、出力 0 を出力します。イベント発生後もカウント値は 0 になりません。
このイベントメールのメール内容は、『カウント到達イベントメールの設定』のリンク先で行います。メール内容が設定されていないとイベントメールは送信されません。
4-2-4-2 カウント未到達イベント

カウント未到達イベントの設定例『カウント未到達イベントを使用する』のチェックボックスにチェックを入れると、このイベントを使用することができます。
上図の『カウント未到達イベントの設定例』では、60 分間でカウント値が 10 以上増えな
ければイベントが発生します。イベント発生時に 10 秒間、出力 0 を出力します。イベント発
生後もカウント値は 0 になりません。
このイベントメールのメール内容は、『カウント未到達イベントメールの設定』のリンク先で行います。メール内容が設定されていないとイベントメールは送信されません。

17/70

4-2-4-3 定期通知イベント

定期通知イベントの設定例『定期通知イベントを使用する』のチェックボックスにチェックを入れると、このイベントを使用することができます。
上図の『定期通知イベントの設定例』では、720 分（12 時間）ごとにイベントが発生します。イベント発生時に 10 秒間、出力 0 を出力します。イベント発生後もカウント値は 0 になりません。
このイベントメールのメール内容は、『定期通知イベントメールの設定』のリンク先で行います。メール内容が設定されていないとイベントメールは送信されません。
4-2-5 設定の登録（set）、設定の読み出し（load）、イベントメール設定の全削除（Erase）

設定の変更を行ったときは、『設定の登録（set）』ボタンをクリックして設定の登録をしてください。この時点では、設定の変更はれんら君本体に反映されません。設定の変更を反映するときは、必ず『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起動（Reboot）』を行うか、あるいは電源再投入してください。
設定の読み出しを行う場合は、『load』ボタンをクリックしてください。ウェブブラウザの Javascript がオンになっている場合は、『接点の選択』を変更した時点で、自動で設定の読み出しが行われます。
『イベントメール設定の全削除』を行うと、全てのイベントメール（カウント到達イベン
トメール、カウント未到達イベントメール、定期通知イベントメール）のメール内容が削除
されます。

18/70

4-2-6 イベントメールのメール内容の設定

カウント到達イベントのメール内容の設定例

メール番号の選択
Subject
From
To
Cc
Bcc
Message

Mail-1～Mail-2 までの 2 通までイベントメールを作成できます。必ず若いメール番号順に作成してください。
件名を入力してください
送信者のメールアドレスを入力してください。通常は、『E メール設定』で登録する『送信用メールアドレス』のことです。
イベントメールの宛先を、メールアドレスで入力してください。
Cc を、メールアドレスで入力してください。
Bcc をメールアドレスで入力してください。
イベントメールの本文を入力してください。

To,Cc,Bcc に複数のメールアドレスを入力するときは、『,（カンマ）』で区切って入力してください。
必ず To あるいは Cc に少なくとも 1 つのメールアドレスを登録してください。Bcc だけに
メールアドレスを登録はすることはできません。
4-2-6-1 「POP3 の接続間隔を設定されている場合は～」のエラーメッセージ

19/70

『E メール設定（POP3）』の『接続間隔』を 0 分以外の値に設定しているとき、イベントメ
ールのメール内容を変更することはできません。
一度『E メール設定（POP3）』の『接続間隔』を「0」に設定し、れんら君本体を再起動（Reboot）
してください。

『接続間隔』を「0」に設定してから再起動（Reboot）する

4-2-6-2 イベントメールの添付 CSV ファイル
イベントメールには、CSV ファイルが添付されています。それぞれのイベントメールの CSV
ファイルは次のようになっています。
CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS（SJIS）です。文字化けする場合は、Shift-JIS を表示できるエディタ等で CSV ファイルを開いてください。

20/70

カウント到達イベントメールの添付 CSV ファイルの例

カウント未到達イベントメールの添付 CSV ファイルの例

21/70

定期通知イベントメールの添付 CSV ファイルの例

22/70

4-3 E メール設定（SMTP）

E メール設定（SMTP）画面

E メール設定（SMTP）では、E メールを送信するための設定を行います。
上図はれんら君専用メールアカウントを使用する場合の例です。お客様が契約されているプロバイダなどの用紙等でご確認ください。一般的に『ポート番号』は“25”または“587”であり、チェックボックスは『Auth-Login を使用する』をチェックするだけの設定です。他の項目はプロバイダなどの資料をご確認ください。

23/70

4-3-1 SMTP 設定（送信設定）
SMTP サーバー
SMTP サーバーを入力します
ポート番号
SMTP サーバーのポート番号を入力します。
SMTP 暗号化/認証 方式 暗号化/認証の種類を選択します
送信用メールアドレス
れんら君がメール送信するためのメールアドレス情報を入力します
送信リトライ間隔
メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力します
送信リトライ回数
メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します

注意
れんら君は SSL/TLS の暗号化通信を用いたメールアドレスに対応していません。
弊社 WEB 販売サイト「ＮＫＥオンライン」にてれんら君で利用できる「れんら君専用メールアカウント」の契約申し込みを受け付けております。
申し込みページはこちら ⇒ https://nke.co.jp/ec/network/renra/n0029.html！

4-3-2 SMTP 認証方式

SMTP 認証方式の設定例（Auth-Login を使用する場合）

SMTP 認証方式は、『POP before SMTP』、『Auth-Login』、『Auth-Plain』、『Auth-CramMD5』の 4 種類の方式の中から選択することができます。どの選択も行わなかった場合、SMTP
認証なしで通信を行います。使用できる SMTP 認証方式はポート番号との組み合わせによって決まります。ご使用の SMTP サーバーが、どの SMTP 認証に対応しているかをプロバイダなどの用紙等で確認して入力してください。
4-3-2-1 POP before SMTP を使用する
この項目にチェックを入れた場合、POP before SMTP で認証を行います。この認証方式を使用する場合、E メール設定（POP3）の設定も必ず行ってください。
4-3-2-2 Auth-Login を使用する、Auth-Plain を使用する、Auth-Cram-MD5 を使用する
使用する認証方式の項目にチェックを入れてください。複数項目にチェックを入れた場合、優先度の高いものから順に認証を試みて、最も優先度の高い使用可能な認証方式で通信を行います。優先度は次のようになっています。
Auth-Login ＜ Auth-Plain ＜
優先度 低

24/70

Auth-Cram-MD5
高4-3-3 送信用メールアドレス

送信用メールアドレスの設定例

4-3-3-1 メールアドレス
れんら君がメール送信するときに使用するメールアドレスを入力してください。
4-3-3-2 ユーザー名
メールアドレスのユーザー名を入力してください。多くの場合、メールアドレス『sample.nke@yahoo.co.jp』の”@”より左側の『sample.nke』がユーザー名にあたります。プ
ロバイダなどが定めるメールアドレスを使用する場合は異なる場合がありますので、その場合はプロバイダなどの用紙等をご確認ください。
4-3-3-3 パスワード
送信用メールアドレスに設定されているパスワードを入力してください。
4-3-4 設定の登録（set）
E メール設定（SMTP）の設定の変更を行ったときは、『設定の登録（set）』ボタンをクリックして設定の登録をしてください。この時点では、設定の変更はれんら君本体に反映されません。設定の変更を反映するときは、必ず『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起
動（Reboot）』を行うか、あるいは電源再投入してください。
4-4 E メールテスト送信

E メールテスト送信画面

25/70

4-3 E メール設定（SMTP）の設定が正しく行われているか、テストメールを送信することができます。

5 その他の設定
れんら君を動作させるための基本的な設定項目は、4 れんら君の設定を行うによって設定することができます。この章では、ネットワークの設定や接点極性の変更などの、より詳細な設定方法について解説します。
5-1 ネットワーク設定

ネットワーク設定画面

ネットワーク設定では、れんら君の IP アドレスの設定を行います。
5-1-1 MAC アドレス
MAC アドレスは、れんら君に与えられる一意な文字列です。工場出荷時に設定され、変更はできません。
5-1-2 DHCP を有効にする

DHCP を有効にした場合（IP アドレス：192.168.5.10）

26/70

この項目にチェックを入れると、DHCP が有効になります。DHCP を有効にすると、DHCP サー
バーが存在するネットワークならば、IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクの情報を自動で取得します。
固定 IP アドレスで使用したい場合はこの項目のチェックを外し、IP アドレス、ゲートウ
ェイ、サブネットマスクをそれぞれ設定してください。
5-1-3 DHCP DNS を有効にする

DHCP DNS を有効にした場合（プライマリ DNS、セカンダリ DNS の情報が自動取得される）『DHCP を有効にする』の項目にチェックが入っているとき、この項目にチェックを入れることができます。この項目にチェックを入れると、プライマリ DNS とセカンダリ DNS を自動取得します。
手動で設定する場合はこの項目のチェックを外し、プライマリ DNS とセカンダリ DNS をそれぞれ設定してください。
5-1-4 設定の登録（set）
ネットワーク設定の変更を行ったときは、『設定の登録（set）』ボタンをクリックして設定の登録をしてください。この時点では、設定の変更はれんら君本体に反映されません。設
定の変更を反映するときは、必ず『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起動（Reboot）』
を行うか、あるいは電源再投入してください。

27/70

5-2 システム設定

システム設定画面

システム設定では、入力極性の設定などができる『接点の設定』や、れんら君の時刻を決める『時刻設定』、れんら君を動作する時間帯を決める『動作スケジュール設定』などの設定をすることができます。

28/70

5-2-1 接点の設定『接点の設定』の設定例

5-2-1-1 入力極性
入力端子の入力極性を、Active High か Active Low のどちらかに設定できます。
デフォルト設定は Active Low です。
5-2-1-2 出力接点
出力端子の出力接点 OT+と OT-間の回路を、Normal Close か Normal Open のどちらかに設定できます。
表 5-1 出力接点 OT+と OT-間の回路

Normal Close
Normal Open

通常時
閉
開

出力時
開
閉

デフォルト設定は Normal Open です。
5-2-1-3 出力接点保持特性
監視モードが停止したときの出力状態の設定を行います。
有効にしていない場合、監視モードが停止したら出力状態はオフになります。

29/70

有効にした場合、監視モードが停止しても出力状態は保持されます（出力状態がオンのとき、そのままオンを保持します）。
「監視モードの停止」は、コマンドメールの『STOP』コマンドの発行や、れんら君本体のイーサネットコネクタの隣にある設定スイッチを 1 秒以上長押しすることでできます。STAT
LED が消灯している状態を「監視モードの停止」と呼びます。
デフォルト設定はチェックなしです。
5-2-1-4 リセット特性
入力 0 のカウント値をリセットする機能を追加します。
有効にすると、入力 1 に入力が入ったとき、入力 0 のカウント値を 0 にリセットします。
デフォルト設定はチェックなしです。
5-2-1-5 入力感度
入力接点の入力感度を設定します。 数字が小さいほど感度が高く、数字が大きいほど感度が低くなります。
デフォルト設定は「8」です。
入力接点が Active Low のときの入力検知のイメージは次のようになっています。

Active Low のときの入力検知イメージ

入力感度の設定値により、t1 と t2 の時間が決まります。仕様上、必ず t1 と t2 の値は同じになります。
電圧が Low 状態（6V 以下）になると『入力始まり』が開始します。それから t1 秒、電圧
Low 状態が続くと入力検知とみなされます。つまり、t1 秒以内に電圧 High 状態（18V 以上）になると、入力検知とみなされません。 入力検知後は、電圧 High 状態が t2 秒続くと『入力終わり』とみなされます。t2 秒以内に電圧 Low 状態に戻ると『入力終わり』とみなされません。『入力終わり』にならない限り、次の入力検知は行われません。
入力接点が Active High のときも同様です。Active High のときの入力検知のイメージは次のようになっています。

30/70

Active High のときの入力検知イメージ

実際の内部処理では、入力接点の状態（High 状態か Low 状態か）の判定が約 10 ミリ秒ごとに行われていて、何回連続で入力接点が Low 状態になれば入力検知（入力終わり）とみなすかを処理しています。

実際の内部処理のイメージ

入力感度の設定値は、判定の回数を意味します。例えば設定値が「8」のとき、10 ミリ秒ごとの入力状態の判定において、8 回連続 Low 状態と判定されたならば、入力検知（入力終わり）となります。上図『実際の内部処理のイメージ』でいうと、入力接点が Active Low のとき、『判定１』が入力始まり、『判定８』が入力検知にあたります。
「Low 状態が 80 ミリ秒継続しなければ入力検知（入力終わり）されない」ではなく、「確実に入力検知（入力終わり）させるための時間が 80 ミリ秒」であることに注意してください。
31/70

また「80 ミリ秒」という時間も内部処理によって一定ではありません。実際の運用では、十分な入力時間を設けて、また次の入力までに十分な時間間隔を開けてください。
5-2-2 時刻設定

『時刻設定』の設定例

時刻設定では、れんら君本体の時刻を設定します。時刻は SNTP サーバーを使用して自動取得する方法と、手動で設定する方法があります。
5-2-2-1 SNTP サーバーを使用する（時刻を自動で取得する）
SNTP サーバーを使用して時刻を自動取得する場合、こちらを選択してください。ただし、SNTP サーバーにアクセス出来ない場合、正しい時刻を取得することができません。
デフォルト設定では、国立研究開発法人 情報通信研究機構 NICT 様の公開 NTP サーバーである『ntp.nict.jp』が設定されています。この場合、れんら君が接続しているネットワーク
は、インターネットに接続されている必要があります。
5-2-2-2 SNTP サーバーを使用しない（手動で設定する）
SNTP サーバーを使用せず時刻を手動で設定する場合は、こちらを選択してください。ただし、れんら君本体を再起動（Reboot）、あるいは電源再投入すると、設定された時刻から時間を刻み始めることに注意してください。
この設定は、『設定の登録（set）』をした時点で即時にれんら君本体に設定が反映されま
す。

32/70

5-2-3 動作スケジュール設定『動作スケジュール設定』の設定例

入力の検知やイベントメールの送信といった動作は、平日の決まった時間帯にのみにしてほしい場合や、土曜日と日曜日は動作してほしくないことがあります。動作スケジュール設
定では、この動作を有効にする時間帯や曜日を設定することができます。
5-2-3-1 時間帯を設定しない
こちらを選択した場合、常に動作は有効です。入力の検知は常に行われ、イベント発生条
件を満たすと、イベントは常に発生します。
デフォルト設定はこちらになっています。

33/70

5-2-3-2 時間帯を設定する『時間帯を設定する』の設定例
平日 8:30～17:30 の時間帯で動作が有効

こちらを選択した場合、動作を有効にする時間帯を設定することができます。ここで時間帯とは、[動作開始時刻]から[動作終了時刻]までの時間のことです。
動作が有効でないときは、入力の検知が行われません。入力の検知によって判定されるカ
ウント値の加算や、出力も動作しません。イベント発生条件を満たしても、イベントは発生しません。
動作を有効にする曜日を設定することができます。動作をさせたい曜日の『動作を有効にする』にチェックを入れてください。
リセット機能では、動作開始時刻になったらカウント値をリセットするか否かを選択します。
上図「『時間帯を設定する』の設定例」では、平日 8:30～17:30 まで動作が有効で、土曜
日と日曜日は動作しません。動作開始時刻の 8:30 になったらカウント値は自動で 0 にリセットします。
5-2-4 その他の設定『その他の設定』の設定例

34/70

5-2-4-1 UDP の応答を禁止する
UDP の応答を禁止すると、れんら君管理ツールなどにおけるれんら君探索で、れんら君のIP アドレスが検出できなくなります。れんら君の IP アドレスを DHCP 設定にしているとれん
ら君の IP アドレスがわからなくなり設定変更ができなくなりますので注意してください。
5-2-4-2 Update 実行許可
Update 実行許可にチェックを入れると、『メンテナンス設定』のファームウェア更新が実行可能になります。ファームウェア更新を実行するとれんら君はアップデート待機状態になり、れんら君管理ツールからファームウェアのアップデート操作ができるようになります。
アップデートを一度始めると、途中で中断できません。もしも途中で中断を行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れがあります。アップデートをされるときは十分注意をされるようお願いします。
5-2-5 設定の登録（set）
システム設定の変更を行ったときは、『設定の登録（set）』ボタンをクリックして設定の登録をしてください。この時点では、設定の変更はれんら君本体に反映されません。設定の変更を反映するときは、必ず『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起動（Reboot）』
を行うか、あるいは電源再投入してください。

35/70

5-3 メンテナンス設定『メンテナンス設定』の設定例

36/70

5-3-1 ユニット情報
ユニット名
ユーザー名
パスワード
Root Login Password

れんら君を識別するための名前を入力してください。コマンドメー
ルや、れんら君探索におけるれんら君の識別に使用します。
コマンドメール等で使用します。
コマンドメール等で使用します。
れんら君の設定画面にアクセスする際の認証のパスワードです。デ
フォルトでは『root』に設定されています。

5-3-2 ストリームデータ設定
ストリームデータの送信間隔を設定できます。
コマンドサーバー（CMNDS）を起動し、ストリームデータ（STREAM）を送信中にすると、ス
トリームデータを送信します。このストリームデータの送信間隔を設定します。
5-3-3 設定の登録（set）
メンテナンス設定の変更を行ったときは、『設定の登録（set）』ボタンをクリックして設定の登録をしてください。この時点では、設定の変更はれんら君本体に反映されません。設
定の変更を反映するときは、必ず『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起動（Reboot）』
を行うか、あるいは電源再投入してください。
5-3-4 ハードウェア・サーバー設定
れんら君の再起動（Reboot）
TFTP サーバー（TFTPS）

コマンドサーバー（CMNDS）
ストリームデータ（STREAM）
ファームウェア更新（Update）

れんら君本体を再起動します。
TFTP サーバーを起動します。れんら君管理ツールなどの設定ファイルの読み出し・書込ができるようになります。
れんら君再起動時、自動で停止中になります。
TCP/IP 接続を可能/禁止にします。
れんら君再起動時、自動で停止中になります。
ストリームデータを送信/停止にします。
れんら君再起動時、自動で停止中になります。
れんら君をアップデートモードへ移行します。れんら君
管理ツールと連携してファームウェアのアップデートを
行います。

注意
一度『ファームウェア更新（Update）』をクリックすると中断できません。そのまま電源再投入
してもアップデートモードのまま立ち上がりますので、れんら君を使うことが出来ません。
『ファームウェア更新（Update）』をクリックししたら、最後までアップデートを行わなければれんら君を使用することは出来ません。
アップデート手順の詳細は、7-1-8-1 Update 実行手順を参照してください。
！

37/70

5-4 れんら君メールモニタ
れんら君のメール送受信が正しく行われているのか確認用に使います。れんら君管理ツールと連携して動作モニタを行います。

POP3 ON
POP3 OFF
SMTP ON
SMTP OFF

メール受信動作を確認したいときクリックします
メール受信動作のモニタリングを終了するときクリックします
メール送信動作を確認したいときにクリックします
メール送信動作のモニタリングを終了するときにクリックします

メール動作の確認はれんら君管理ツールと連携で行います。
れんら君メールモニタを使用する前に必ず『メンテナンス設定』の『COMMAND サーバー
（CMNDS）』をクリックして、れんら君管理ツールと接続しておいてください。
5-5 カウント値モニタ

38/70

カウント値モニタでは、各入力接点の現在のカウント値の値を知ることができます。画面をロードしなければ最新の状態にならないことに注意してください。
5-5-1 実績
実績とは、以下の計算式で算出される値です。
実績＝カウント値×取り数
5-5-2 リセットボタン
リセットボタンをクリックすると、その入力接点のカウント値が 0 にリセットされます。
5-6 E メール設定(POP3)
E メール設定(POP3)では、れんら君がコマンドメールを受信するための設定を行います。

E メール設定（POP3）の設定例

上図は、れんら君専用メールアカウントを使用する場合の例です。
POP3 サーバー
ポート番号
POP3 認証・暗号化方式
受信用メールアドレス
接続間隔

POP3 サーバーを入力します
POP3 サーバーのポート番号を入力します
認証・暗号化の種類をチェックします
れんら君がコマンドメールを受信するメールアドレス情報を入力します
れんら君が POP3 サーバーへ接続し、コマンドメールを見に行く
時間間隔を設定します。推奨時間間隔は 5 分以上です。
39/70

5-6-1 POP3 認証・暗号化方式

POP3 認証・暗号化方式は、『Auth-Login』と『APOP』の 2 種類の方式の中から選択することができます。どの選択も行わなかった場合、認証・暗号化なしで通信を行います。使用できる認証・暗号化方式はポート番号との組み合わせによって決まります。ご使用の POP3 サーバ
ーが、どの暗号化方式に対応しているかをプロバイダなどの用紙等で確認して入力してくだ
さい。
5-6-1-1 Auth-Login を使用する
この項目にチェックを入れた場合、Auth-Login 認証方式でメール送信を行います。メール
サーバーによっては Auth-Login を使用できない場合があります。
5-6-1-2 APOP を使用する
この項目にチェックを入れた場合、APOP 認証方式でメール送信を行います。メールサーバ
ーによっては APOP を使用できない場合があります。
5-6-2 受信用メールアドレス

5-6-2-1メールアドレス
れんら君がコマンドメール受信するときに使用するメールアドレスを入力してください。
5-6-2-2 ユーザー名
メールアドレスのユーザー名を入力してください。多くの場合、メールアドレス『sample.nke@yahoo.co.jp』の“@”より左側の『sample.nke』がユーザー名にあたります。
プロバイダなどが定めるメールアドレスを使用する場合は異なる場合がありますので、その場合はプロバイダなどの用紙等をご確認ください。
5-6-2-3 パスワード
受信用メールアドレスに設定されているパスワードを入力してください。
5-6-2-4 POP3 の異常復旧待機間隔
れんら君はメール送信異常があればれんら君本体の PWR LED が赤点灯し、異常を知らせます。メール送信異常が発生したとき、異常が解消されているかどうかを定期的にメール受信
動作を行うことで判定します。POP3 サーバーに正常にアクセスできれば LAN 環境の異常が解40/70

消されたとみなし、POW LED を緑点灯にします。この LAN 通信を試みる時間間隔を入力します。
“0”が設定されているとき、または『E メール設定（POP3）』を設定されていないときは、
れんら君は LAN 環境の異常が解消されたかどうかを判定しません。ただし、PWR LED が赤点灯しているときにれんら君がイベントメール送信を行い、正常にメール送信ができた場合は
PWR LED は緑点灯に変わります。

5-6-3 設定の登録（set）
E メール設定（SMTP）の設定の変更を行ったときは、『set』ボタンをクリックして設定の登録をしてください。この時点では、設定の変更はれんら君本体に反映されません。設定の変更を反映するときは、必ず『メンテナンス設定』画面の『れんら君の再起動（Reboot）』
を行うか、あるいは電源再投入してください。

41/70

6 コマンドメール機能
6-1 コマンドメール機能について
コマンドメールとは､E メールにより､れんら君の制御や状態取得を行う機能です｡
パソコンや携帯電話から E メールを送ることで､遠隔地かられんら君の制御を行うことが出来ます｡
テキスト形式（プレーンテキスト）のメールにのみ対応します。リッチテキスト形式（HTML形式）のメールは対応しません。

メールの件名とれんら君のユニット名が一致すればコ
マンドメールと判定します。

携帯電話
パソコン
など

(

コマンドメール送信

ｺﾏﾝﾄﾞ

メール
サーバ

メール受信巡回

れんら君

ｺﾏﾝﾄﾞ

)

テキスト形式のメール

コマンド実行コマンド実行結果受信

コマンド実行結果返信

応答

応答

コマンドメール実行動作概要

コマンドメールにより､以下の機能を使用することが出来ます｡
コマンド一覧表
項番
1
2
3
4
5
6
7
8

コマンド名
STATUS
START
STOP
FSHOT
FRESET
MLIST
LOAD
NOOP

機能
れんら君の動作状態、接点の入出力状態を取得します｡
れんら君を状態監視状態にします｡
れんら君の状態監視状態を解除します｡
指定出力接点を指定秒間、出力します。
指定出力接点の出力を強制的にオフにします。
イベントメールのバイト数を取得します。
登録メール内容の読み出しをします。
特に何もしません。

42/70

6-2 コマンドメールの作成方法
6-2-1 コマンドメールのフォーマット
コマンドメールを送信するには､下記のように,件名,本文を入力する必要があります。ユニ
ット名、ユーザー名、パスワードの設定方法については、5-3-1 ユニット情報を参照してく
ださい。

宛先

メールアドレスを入力します

件名[ユニット名]を入力します

本文[ユーザー名] [パスワード] [コマンド]を入力しますコマンドメール入力項目
6-2-1-1 宛先『E メール設定（POP3）』で設定した、受信用メールアドレスを入力します。詳しくは 56-2 受信用メールアドレスを参照してください。
6-2-1-2 件名
れんら君のユニット名を半角英数字で入力します｡れんら君は､件名欄に入力されたユニ
ット名により､実行するコマンドメールを判別し､該当するメールのみ読込･実行します｡実
行完了したメールは削除されます｡
ユニット名の後ろにコメントを追加することも出来ます｡コメントを入力するには､れん
ら君のユニット名の後ろに#を入力し､その後にコメントを半角英数字で入力します｡コメントの文字数はユニット名を含めて 16 文字までです｡(例)

れんら君のユニット名 Renrakun
コメント START#(コメント先頭文字)

件名

Renrakun#START
ユニット名 コメント

43/70

6-2-1-3 メール本文
メール本文の最初の行に、『メンテナンス設定』で設定できるユニット情報のユーザー名、
パスワードと、実行するコマンドを入力します｡
ユーザー名、パスワード、コマンド､コマンド引数の間は、それぞれ 1 つの半角スペース
で区切り､一行以内に入力します｡
行の終端の改行の有無は関係ありません｡(例)

ユーザー名 RenrakunTEST01
パスワード TEST01PASSWORD
コマンド STATUS

を実行する場合

本文

RenrakunTEST01

TEST01PASSWORD

ユーザー名

パスワード
半角スペース

たとえばコマンドメールは、次のようになります。

宛先

sample.nke@gmail.com

件名

Renrakun#START

本文

RenrakunTEST01 TEST01PASSWORD STATUS

コマンドメールの例
6-2-1-4 応答先
コマンドメールの実行結果はメール送信元に返信されます｡

44/70

STATUS

コマンド

6-3 コマンド説明
6-3-1 STATUS
れんら君の動作状態と接点の入出力状態を取得します｡<コマンド構文>STATUS<レスポンス例>+OK# UNIT STATUS<UNIT>READY<EVENT>START# MAIL STATUS<NOTIFY> READY# I/O STATUS & Contact Logic(0:Active Low is ON 1:Active High is ON)<IN00>
1 Active Low<IN01>
1 Active Low<OUT00>0* Active High# WATCH INPUT STATE<IN00>NORMAL<IN01>NORMAL# COUNT VALUE<IN00>
0<IN01>
0# ACTUAL RESULTS<IN00>
0<IN01>
045/70

STATUS イベントでの表示項目

UNIT STATUS<UNIT>（ユニットの状態）<UNIT EVENT>（要因監視の状態）

項目

意味

項目

意味

READY

動作中

STOP

監視モード停止中

ALART

装置異常

START

監視モード

ERR

監視モード異常MAIL STATUS<NOTIFY>（メール送受信）
項目

意味

READY

正常動作中

TX-RETRY

メール送信リトライ中

TX-ERR

メール送信異常RX-RETRY

メール受信リトライ中

RX-ERR

メール受信異常COUNT VALUE
各入力接点のカウント値が表示されます

ACTUAL RESULTS
各入力接点の実績の値が表示されます

46/70

6-3-2 START
れんら君を監視モードにします｡<コマンド構文>

START<レスポンス例>+OK "START"
6-3-3 STOP
れんら君の監視モードを停止します｡<コマンド構文>

STOP<レスポンス例>+OK "STOP"
6-3-4 FSHOT
指定出力接点を指定時間、出力します。
<コマンド構文>FSHOT [出力接点番号] [出力時間（100ms）]<コマンド例>FSHOT 0 10
<結果>

出力 0 を 1 秒間出力します。
<レスポンス例>+OK "FSHOT"<出力時間の値の範囲>

1～4095
6-3-5 FRESET
指定出力接点の出力を強制的にオフにします。
<コマンド構文>FRESET [出力接点番号]<コマンド例>FRESET 0<結果>

出力 0 の出力を強制的にオフにします。

47/70

<レスポンス例>+OK "FRESET"
6-3-6 MLIST
イベントメールのバイト数を取得します。
<コマンド構文>

MLIST<レスポンス例>+OK
mfw201.eml 412
mfw202.eml 410
6-3-7 LOAD
登録メール内容の読み出しをします。
<コマンド構文>LOAD [メールファイル名]<コマンド例>LOAD mfw201.eml<レスポンス例>+OK 412
Message-ID: <20160510131810.1974952267@localdomain.localhost>From: sample.nke@yahoo.co.jp
To: sample.nke@yahoo.co.jp
Subject:=?ISO-2022JP?B?UlAzMUNUGyRCITJGfk5PIzAhWiUrJSYlcyVIRX5DIyUkJVklcyVIJWEhPCVrIzEhWxs
oQg==?=(RP31CT!2F~NO#0!Z%+%&%s%HE~C#%$%Y%s%H%a!<%k#1![)
Date: Tue, 10 May 2016 13:18:10 +0900
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
Content-Transfer-Encoding: BASE64
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: New Renrakun WEB Mail Editor
6-3-8 NOOP
特に何もしません。主に接続のタイムアウトを回避するときに使用します。
<コマンド構文>

NOOP<レスポンス例>+OK "NOOP"

48/70

6-4 エラーメッセージ
コマンドメールを実行することが出来ない場合､れんら君からエラーメッセージを含んだ応答メールを返信します｡
エラーとなる要因は､以下の通りです｡
6-4-1 認証失敗
<エラーメッセージ>-ERR unmatch USERNAME or PASSWORD<エラーの要因>
・ユーザー名または､パスワードが設定された値と異なる為､認証に失敗｡
ユーザー名または､パスワードに誤りがあると考えられます｡
アルファベットの大文字･小文字の誤り､入力ミスが原因として考えられます｡
メール形式がテキスト形式で無い時、認証に失敗します。
・メールがテキスト形式（プレーンテキスト）になっていない。
スマートフォン等ではメール初期設定がリッチテキスト形式になっています。
設定を変更し、テキスト形式（プレーンテキスト）にしてください。
・れんら君に Gmail を設定して、スマートフォンからメールを送ったとき
テキスト形式で送信しているにもかかわらずエラーが起こり、コマンドメールが使用できませんので注意ください。
6-4-2 無効なコマンド<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command not found<エラーの要因>
入力されたコマンドが､無効なコマンドの為､実行不可能｡
入力されたコマンドに誤りがあると考えられます｡
6-4-3 コマンドフォーマット異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument count wrong<エラーの要因>
入力されたコマンドの引数の数が､定められたフォーマットと異なる｡
6-4-4 コマンド引数値異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument "引数名" wrong<エラーの要因>
入力されたコマンド引数値が､規定範囲外である｡

49/70

7 れんら君管理ツール詳細
れんら君にアクセスするためには、れんら君の IP アドレスが必要です。れんら君の初期 IP
アドレスは DHCP サーバーからの自動取得になっているので、ユーザー環境によって IP アド
レスが変わります。れんら君管理ツールは、LAN に接続されているれんら君を発見し、IP ア
ドレスを知るために用います。また、れんら君の設定データをバックアップ、レストア、れんら君の状態をモニタ、ファームウェアのアップデートなどを行うことが出来ます。
7-1 ファイルメニュー
れんら君の設定データの保存・書き込みが出来ます。また、ファームウェアの更新も行う
ことが出来ます。ファイルメニューの各項目を使うためには、先にれんら君を検出しておく必要があります。「3 れんら君サーチを使用して、れんら君の設定画面へアクセスする」を参照して、れんら君を検出してください。

7-1-1 アクセスパスワードの設定
れんら君の設定の『メンテナンス設定』で『Root Login Password』を「root」以外の設定にしたとき、各設定を実行するには、設定されたパスワードを入力しなければなりません。
『アクセスパスワードの設定』をクリックしたときに出てくる入力ボックスに Root Login
Password を入力ください。入力した後、ボックスが出ているままで各設定の項目をクリックしたとき、パスワードが有効であれば、各設定を実行することが出来ます。パスワードを「root」
から変更していないときはここでは何もしなくてかまいません。「Root Login Password」の初期設定値は「root」になっています。
7-1-2 Network 情報の書込
予めれんら君から読み出し、保存していたネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマ
スク等）をれんら君に書き込みます。れんら君設定画面『メンテナンス設定』画面で『TFTP
サーバー（TFTPS）』を起動しておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-3 監視条件の書込
予めれんら君から読み出し、保存していたイベントパラメータ設定情報をれんら君に書き込みます。れんら君設定画面『メンテナンス設定』画面で『TFTP サーバー（TFTPS）』を起動
50/70

しておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-4 EVENT 通知 E-MAIL の書込
予めれんら君から読み出し、保存していた各イベント成立時に送信するメールデータをれんら君に書き込みます。れんら君設定画面 TOP ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておく
こと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-5 Network 情報の読出し
れんら君に書き込まれていたネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク等）のデータを読み出し保存します。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。
元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-6 監視条件の読出し
れんら君に書き込まれていたイベントパラメータ情報のデータを読み出し保存します。データのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-7 EVENT 通知 E-MAIL の読出し
れんら君に書き込まれていた各イベント成立時に送信するメールデータを読み出し保存します。データのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意くださ
い。

51/70

7-1-8 Firmware 更新
れんら君のファームウェアを更新します。
れんら君本体の設定で『システム設定』の『Update 実行を許可する』にチェックマークを入れないとファームウェアの更新は出来ません。アップデートを一度始めると、途中で中断できません。もしも途中で中断を行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れがあります。
アップデートをされるときは十分注意をされるようお願いします。
7-1-8-1 Update 実行手順
１. れんら君を固定 IP アドレスにする必要があります。『ネットワーク設定』の『DHCP を有効にする』のチェックマークを外し、『設定の登録（set）』をクリックします。その後、
れんら君を再起動します。再起動後、『ネットワーク設定』の『DHCP を有効にする』のチェックマークがないことを確認してください。このときのネットワーク情報（IP アド
レス、ゲートウェイ、サブネットマスク）は控えておいてください。

ネットワーク情報（IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスク）は控えておく

２. れんら君管理ツールで『れんら君探索』を行い、アップデートしたいれんら君を『応答一覧表示』でダブルクリックして選択します。

52/70

れんら君探索を行い、ダブルクリックで選択する

３. れんら君の設定画面の『システム設定』の『Update 実行を許可する』にチェックを入れ、『設定の登録（set）』をクリックします。

Update 実行を許可する

４. 『メンテナンス設定』の『ファームウェア更新（Update）』をクリックし、れんら君本
体をアップデートモードにします。（この状態になると操作前の状態に戻りません。必ず最後までアップデートを行ってください。また、れんら君探索でもれんら君が見つからなくなります。）
このとき、れんら君は PWR LED が緑点滅している状態になります。

ファームウェア更新（Update）をクリック

53/70

アップデートモード

５. れんら君管理ツールの『ファイル』メニューから『Firmware 更新』→『検索応答 IP によ
るれんら君の Firmware 更新』をクリックします。

『検索応答 IP によるれんら君の Firmware 更新』を選択する

６. ファイルを選択するボックスが出てきます。れんら君の Firmware ファイル（UNCRP31OsCt.X.production.hex）を選択してください。「OK」をクリックするとアップデー
トがスタートします。
７. れんら君管理ツールの下側に進捗を現すバーが出てきます。しばらくするとアップデー
トが終了し、れんら君が再起動します。

54/70

進捗バーが表示され、ファームウェアが更新される

８. アップデート後、れんら君本体の PWR LED は赤点滅状態になっています。イーサネット
コネクタ横の設定スイッチを 3 回押すと、正常動作（PWR LED 緑点灯、STAT LED 緑点灯）になります。
９. アップデート後、IP アドレスは固定のままになっています。れんら君の設定画面の『ネットワーク設定』の『DHCP を有効にする』と『DHCP DNS を有効にする』のチェックボッ
クスにチェックを入れ、『設定の登録（set）』をクリックしてください。その後、れんら君を再起動してください。

IP アドレスを DHCP で運用する場合、忘れずに設定し直す

１０. 以上でファームウェアのアップデート作業は終了です。
55/70

7-1-8-2 『検索応答 IP によるれんら君の Firmware 更新』ができない場合
れんら君管理ツールでれんら君探索を行う前に、れんら君をアップデートモードにしてしまった場合は、以下の方法でアップデート作業を行います。
１. れんら君が固定 IP アドレスになっている場合のみ、以下の方法でアップデート作業を行います。
２. れんら君管理ツールの『ファイル』メニューから『Firmware 更新』→『入力 IP によるれんら君の Firmware 更新（IP 入力）』をクリックします。

『入力 IP によるれんら君の Firmware 更新（IP 入力）』をクリック

３. 四角い入力ボックスが表示されるので、そこにアップデートしたいれんら君の IP アドレスを入力します。

56/70

IP アドレスを入力する

４. れんら君管理ツールの『ファイル』メニューから『Firmware 更新』→『入力 IP によるれんら君の Firmware 更新（更新実行）』をクリックします。

『入力 IP によるれんら君の Firmware 更新（更新実行）』をクリック

５. あとの手順は、7-1-8-1 Update 実行手順の６以降を参考におこなってください。
57/70

7-1-8-3 『DHCP を有効にする』のチェックマークを外すのを忘れて、れんら君をアップデートモードにしてしまった場合
れんら君を固定 IP アドレスにせずアップデートモードにした場合、れんら君は Default IP（IP アドレス：192.168.251.1、サブネットマスク：255.255.255.0）になります。この場合、以下の方法でアップデート作業を行います。
１. れんら君とお使いの PC を同じネットワーク内に設定します。今回は、お使いの PC のネットワーク情報をれんら君に合わせます。
２. 『コントロールパネル』→『ネットワークとインターネット』→『ネットワークと共有センター』→『アダプターの設定の変更』→『ローカルエリア接続』を右クリック→『プロパティ』をクリックします。

『ローカルエリア接続』を右クリックして『プロパティ』を選択する

３. 『インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）』を選択し、『プロパティ』をク
リックします。

58/70

『インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）』の『プロパティ』をクリック

４. 現在のネットワーク情報が表示されますので、その設定内容を控えておいてください。『次の IP アドレスを使う』を選択し、IP アドレスを 192.168.251.xxx、サブネットマスクを
255.255.255.0 にします。『OK』をクリックして画面を閉じます。

59/70

IP アドレスとサブネットマスクを変更後、『OK』をクリック

５. 『ローカルエリア接続のプロパティ』画面で『OK』をクリックします。すると、お使いの PC のネットワーク情報が更新されます。
６. お使いの PC とれんら君の LAN 環境がルーター超えの構成になっていないことを確認してください。お使いの PC とれんら君を LAN ケーブルで一対一で接続すれば、確実に通信ができます。
７. れんら君管理ツールの『ファイル』メニューから『Firmware 更新』→『入力 IP によるれんら君の Firmware 更新（更新実行）』をクリックします。

60/70

『Default IP によるれんら君の Firmware 更新』をクリック

８. あとの手順は、7-1-8-1 Update 実行手順の６以降を参考におこなってください。
９. アップデート後は、お使いの PC のネットワーク情報をもとに戻すのを忘れずにおこなってください。

れんら君のアップデート後は、お使いの PC のネットワーク情報を元に戻します

61/70

7-2 ユニット動作表示

れんら君の動作状態のモニタや登録メールの読出し・削除を行うことが出来ます。
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)
れんら君と接続または接続を切ることが出来ます。
接続を行うためには、れんら君の COMMAND サーバーが起動しており、かつれんら君探索を行い、接続したいれんら君を『応答一覧表示』上で選択しておく必要があります。

接続したいれんら君を選択（ダブルクリック）

次に、れんら君の設定画面の『メンテナンス設定』画面の『COMMAND サーバー（CMNDS）』
が起動していることを確認してください。

62/70

コマンドサーバーを起動する

この状態でれんら君管理ツールの『接続・モニタ（開始/停止）』をクリックすると、次の画面が出てきます。

OK をクリックし、れんら君との接続に成功すると次のような表示が出てきます。

63/70

7-2-2 モニタ情報保存
れんら君と接続しているときに使用できます。
れんら君の状態をモニタするとれんら君管理ツールの画面に様々な情報が表示されます。
「モニタ情報保存」はそれらの様々な情報をデータ保存するために使用します。
7-2-3 ユニット状態読み出し
れんら君と接続しているときに使用できます。
れんら君の状態を読み出すことが出来ます。コマンドメールの「STATUS」コマンドを実行したときと同様の表示となります。詳細は 6-3 を参照ください。
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止)
れんら君と接続しているときに使用できます。
イベントの監視モードを開始します。再びクリックすると監視モードを停止します（STAT
LED 消灯）。停止すると、入力端子の入力を検知しなくなり、イベントも発生しなくなります。
7-2-5 ユニット再起動
れんら君と接続しているときに使用できます。
電源を再投入することなくれんら君を再起動させることが出来ます。
7-2-6 ユニット登録メール一覧
れんら君と接続しているときに使用できます。
れんら君に登録されているメールの一覧です。
メールは番号をつけて管理されています。メールは“mfw201.eml”のように管理されています。メール管理番号の表示の右にある数字はメールのバイト数を表示しています。メールの管理番号の対応は次のようになります。
れんら君設定ソフトで作成、登録されるメールは設定ソフト内でメール番号をつけて管理されています。
メール番号管理表 UNC-RP31CT(TypeA31)

カウント到達イベントメール
カウント未到達イベントメール
定期通知イベントメール

入力 0 の登録メール
mfw201.eml – mfw202.eml
mfw301.eml – mfw302.eml
mfw701.eml – mfw702.eml

入力 1 の登録メール
mfw211.eml – mfw212.eml
mfw311.eml – mfw312.eml
mfw711.eml – mfw712.eml

7-2-7 ユニット登録メール読み出し
れんら君と接続しているときに使用できます。
ユニットに登録されているメールを読み出すことが出来ます。この項目をクリックしたときボックス表示が出てきます。メール管理番号を参照にダブルクリックするとメール内容を参照できます。
7-2-8 ユニット登録メール全削除
れんら君と接続しているときに使用できます。
れんら君に設定されているメールデータを一括削除できます。

64/70

7-3 れんら君探索
LAN に接続されているれんら君を探索し IP アドレスを表示します。
7-3-1 呼び出しLAN に接続されているれんら君を探索します。クリックするとパソコンの IP アドレス一覧
が出てきますので、れんら君と同じネットワークに所属する IP アドレスをクリックします。
するとダイアログが出てきてれんら君を探索します。一連の流れは「3 れんら君サーチを使用して、れんら君の設定画面へアクセスする」を参照ください。
7-3-2 応答一覧表示
れんら君が探索できたらこの項目を使って、れんら君の IP アドレスを表示します。れんら
君の IP アドレスをダブルクリックするとそのれんら君に対してユニット状態の読み出し等の操作が行えます。れんら君の設定画面を表示するには「7-3-4 ブラウザ」の項目のブラウ
ザを選択します。お使いになられるものをダブルクリックすればそのブラウザが立ち上がり
れんら君の設定が出来ます。一連の流れは「3 れんら君サーチを使用して、れんら君の設定
画面へアクセスする」を参照ください。
7-3-3 NIC 情報表示
パソコンの NIC 情報を表示します。これは、パソコンに設定されている LAN の IP アドレス
情報になります。
7-3-4 ブラウザ
れんら君管理ツールから設定画面を開くブラウザは 4 種あります。「firefox」「chrome」「safari」「IE」が該当し、いずれかをクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君
設定画面の表示になります。ただし、パソコンにインストールされていないブラウザを選択すると「応答れんら君 HTTP 接続実行結果エラー(0)が発生しました。」と出てきてれんら君
設定の画面は出てきません。
ブラウザは 4 種から選択できますが、もしもそのほかのブラウザを選択なさるときはそのブラウザでれんら君の IP アドレスを設定してください。
「http://192.168.5.1」などになり、れんら君の「応答一覧表示」に示される IP アドレスを打ち込んでいただけるとれんら君の設定画面が開きます。
7-4 ヘルプ
ヘルプ情報やれんら君管理ツールのバージョン情報になります。
7-4-1 ヘルプ
れんら君管理ツールで出来ることが一覧表示されます。
7-4-2 バージョン情報
れんら君管理ツールのバージョン情報になります。

65/70

8 トラブルシューティング
8-1 れんら君に接続できないときにはまず次のことを確認してください。
(1) 本製品の PWR_LED が点灯していること。
(2) 本製品の電源電圧が 20.4～27.6V の範囲にあること。
(3) 配線、接続が確実であること。
(4) IP アドレス設定が正確であること、他の機器と重複していないこと。
以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。

66/70

8-2 症状別チェックリスト
症状

チェック項目LANコネクタの緑LEDが消灯したまま

 LANケーブルが正しく接続されているか確認してください。

変化しない。

 電源が投入されているか確認してください。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタの緑LEDが点灯または点 本製品のIPアドレスと同じIPアドレスを持っている機器が同滅しているが、PWR LEDが赤と緑のじネットワーク内に接続されていないことを確認してくださ交互点滅している。

い。
 LANケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されていることを確認してください。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケ
ーブルにノイズ対策を行ってください。
 メール設定やネットワーク設定が正しく設定されていることを確認してください。

センサー信号を入力しているがSTAT LEDが緑点灯のとき、イベント自体が発生していない可能

メールが送信されない。STAT LEDは性が高いです。以下の項目を確認してください。

緑点灯している。

 センサー信号入力時、入力LEDが点灯/消灯することを確認してください。点灯はLOW状態、消灯はHIGH状態を表します。
 『イベント設定』画面の「〇〇イベントを使用する」のチェ
ックボックスにチェックが入っていることを確認してください。チェックがない場合、イベント自体が発生しません。
 『イベント設定』画面の「〇〇イベントメールの設定」リン
クをクリックして、メール本文が正しく設定されていることを確認してください。

センサー信号を入力しているがSTAT LEDが緑点滅のとき、メールを送信しようとしているが、メールが送信されない。STAT LEDは送信処理が完了しないことが原因の可能性が高いです。以下の

緑点滅している。

項目を確認してください。
 LANケーブルが正しく配線されていることを確認してください。
 『Eメール設定』や『ネットワーク設定』が正しく設定されていることを確認してください。

センサー信号を入力しているがSTAT LEDが消灯のとき、監視モードが停止しています。れんら

メールが送信されない。STAT LEDは君本体のLANコネクタ横にある設定スイッチを長押しして、監消灯している。

視モードをオン（STAT LED緑点灯）にしてください。

LED表示は正しいが、パソコンから

 ファイアウォールソフトがれんら君との接続を禁じていない

れんら君が確認できない。

か確認してください。
 pingコマンドで、れんら君のIPアドレスを確認できないか確
認してください。
pingコマンドで、れんら君のIPアドレスを確認できないときは、ファイアウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアドレスのネットワーク部の不一致などが考えられます。

67/70

れんら君管理ツールから監視条件やれんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きする

メールデータを読み込む/書き込むための通信が出来ていない原因が考えられます。以下の項目をことが出来ない。

確認してください。
 れんら君の設定画面の『メンテナンス設定』画面で『TFTPS』ボタンをクリックしていることを確認してください。れんら君管理ツールで『ユニット動作表示』の『接続・モニタ』をクリックしていることを確認してください。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないことを確認してください。

れんら君管理ツールから監視条件やれんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きする

メールデータを読み込もうとしたらための通信が出来ていない原因が考えられます。以下の項目を

TFTPS****（*は数字）の名称のファ

確認してください。

イルが出来た。

 れんら君の設定画面の『メンテナンス設定』画面で『TFTPS』ボタンをクリックしていることを確認してください。れんら君管理ツールで『ユニット動作表示』の『接続・モニタ』をクリックしていることを確認してください。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないことを確認してください。
 VISTA以降のWindowsでは、初期設定ではTFTPが動作不許可設
定になっています。「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windowsの機能の有効化または無効化」で「TFTPク
ライアント」を有効にしてください。

Yahooメールを設定してもメール送Yahooメールの仕様が2021年1月19日に変更され、非暗号化ポー受信が出来ない。

ト（SMTP:25,587 POP:110）の提供終了につき、れんら君でYahooメールが使用できなくなりました。弊社WEB販売サイト「ＮＫＥオンライン」で提供している「れんら君専用メールア
カウント」をご利用ください。

68/70

69/70商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● NKE ホームページ ： http://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2021 NKE Corporation

70/70