設定ソフト取扱説明書
USER’S MUNUAL

UNC-RP41(A)AUTO MESSENGER れんら君

Ver.1.8
本製品を安全に正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用ください。
また、本書を大切に保管され保守、点検時にご活用ください。

ＮＫＥ株式会社
EUNCRP41-804H

取扱説明書変更履歴バージョン
EUNCRP41-804A

日

付

変更内容

2014.10.30 リリース初版（Ｖ－１．１）EUNCRP41-804B

2014.11.08 P42 Gmail送信設定のチェック項目追加（Ｖ－１．２）EUNCRP41-804C

2015.03.04 P15,17-18,20-21 画像刷新

（Ｖ－１．３）EUNCRP41-804D

2014.10.28 P24 メール受信（POP3）設定追加（Ｖ－１．４）EUNCRP41-804E（Ｖ－１．５）EUNCRP41-804F（Ｖ－１．６）EUNCRP41-804G（Ｖ－１．７）2015.11.02 目次番号の変更、画像刷新、誤字修正
5-7節 E-MAILパラメータ設定(POP3)の追加と修正
2016.06.17 P18より[4] E-Mailパラメータ設定項目
Gmail非対応につき、Yahoo!メール設定に変更
2017.10.06 定時通報メールのCSV添付ファイル内容説明追加
監視通報メールにCSVファイルは添付されなくなりました。
メール本文での現在値挿入記号が +C+ に変更になりました。

EUNCRP41-804H（Ｖ－１．８）2017.12.08 『Update許可』メニューの削除『日時修正』メニューの追加

ご注意




本書の内容に関しましては将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容に関しまして誤りや記載もれなどお気付きの点がございましたら、お手数ですが弊社までお知らせください。

2/53

はじめに
このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

安全にまた正しくお使いいただくために！

注意

 本製品は必ず仕様範囲内でお使いください。
 配線作業を行うときは必ず電源を切ってください。
 本製品標準型である端子台型と接続する電源はDC24V安定化電源をご使用ください。
 LAN伝送ﾗｲﾝや入出力ﾗｲﾝは高圧線や動力線と離してご使用ください。
 誤配線はﾄﾗﾌﾞﾙの原因となります。接続用端子の信号表示にあわせて接続してください。
 静電気や衝撃などに十分注意してお取り扱いください。
 本製品は宇宙、航空、医療、原子力、運輸、交通、各種安全装置など人命、事故にかかわる
特別な品質、信頼性等が要求される用途でご使用にならないでください｡

3/53

保証について

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。
保証期間
納入品の保証期間は納入後１ヶ年とします。
保証範囲
上記保証期間中に本取扱説明書に従った製品使用範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場
合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行います。
ただし、次に該当する場合はこの保証の範囲から除外させていただきます。
(1) お客様の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
(2) 故障の原因がお客様の事由による場合。
(3) お客様の改造または修理による場合。
(4) その他、天災、災害等で納入者の責にあらざる場合。
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。





有償修理
保証期間後の調査及び修理は全て有償となります。また保証期間中においても、上記保証範
囲外の理由による故障の修理及び故障の原因調査（保証範囲の場合を除く）は有償にてお受け致します。修理に関するご依頼はお買い上げの販売店にお申しつけください。
部品のご注文、お問い合わせ
製品の故障、部品のご注文、その他お問い合わせの節は、次の事項をお買い上げの販売店まで詳しくご連絡ください。
(1) 型式(2) 製造ロット番号(3) 不具合の内容、配線図等

4/53

目次
取扱説明書変更履歴................................................................. 2
1 概要 ............................................................................ 7
2 動作環境 ........................................................................ 7
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号 .................................. 7
3 れんら君管理ツール ............................................................... 8
4 れんら君設定画面................................................................ 12
5 れんら君の設定を行う ............................................................ 13
5-1 れんら君設定画面を表示させます ............................................... 13
5-2 ユニット定時動作条件設定 ..................................................... 14
5-2-1 平均化処理種別の選択と関連パラメータ設定 ................................. 15
5-2-2 Channel 測定・定時通報 E-Mail 動作可否と関連パラメータ設定 ................ 17
5-2-3 定時 Event 通報 E-Mail 登録 ................................................ 19
5-3 ユニット監視通報動作条件設定 ................................................. 20
5-3-1 監視 Analog Channel 選択 .................................................. 21
5-3-2 監視要因選択 ............................................................. 21
5-3-3 監視 Event 成立時発行 E-Mail 登録 .......................................... 22
5-3-4 送信された監視 Event の E-Mail 例 .......................................... 23
5-4 ネットワークパラメータ設定 ................................................... 24
5-5 日時修正 ..................................................................... 25
5-6 E-MAIL パラメータ設定(SMTP) ................................................... 26
5-7 E-MAIL パラメータ設定(POP3) ................................................... 27
5-7-1 メーラーを使用して POP 受信する ........................................... 27
5-8 E-MAIL TEST 発行 .............................................................. 32
5-9 機器保守情報設定 ............................................................. 33
5-10 れんら君 MAIL モニタ .......................................................... 34
6 コマンドメール機能 .............................................................. 35
6-1 コマンドメール機能について ................................................... 35
6-2 コマンドメールの作成方法 ..................................................... 36
6-2-1 コマンドメールのフォーマット ............................................. 36
6-3 コマンド説明 ................................................................. 38
6-4 エラーメッセージ ............................................................. 41
7 れんら君管理ツール詳細 .......................................................... 42
7-1 ファイルメニュー ............................................................. 42
7-1-1 アクセスパスワードの設定 ................................................. 42
7-1-2 監視条件の書込み ......................................................... 42
7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み ................................................ 42

5/53

7-1-4 Network 情報の読出し ..................................................... 43
7-1-5 監視条件の読出し ......................................................... 43
7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し ................................................ 43
7-1-7 Firmware 更新 ............................................................ 44
7-2 ユニット動作表示 ............................................................. 45
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止) ................................................. 45
7-2-2 モニタ情報保存 ........................................................... 46
7-2-3 ユニット状態読み出し ..................................................... 46
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止) ................................................... 46
7-2-5 ユニット再起動 ........................................................... 46
7-2-6 ユニット登録メール一覧 ................................................... 46
7-2-7 ユニット登録メール読み出し ............................................... 47
7-2-8 ユニット登録メール全削除 ................................................. 47
7-2-9 Analog れんら君測定データ読み出し ........................................ 47
8 れんら君探索 ................................................................... 48
8-1-1 呼び出し ................................................................. 48
8-1-2 応答一覧表示 ............................................................. 48
8-1-3 NIC 情報表示 ............................................................. 48
8-1-4 ブラウザ ................................................................. 48
8-2 ヘルプ ....................................................................... 49
8-2-1 ヘルプ................................................................... 49
8-2-2 バージョン情報 ........................................................... 49
9 れんら君に接続できないときには .................................................. 50
9-1 症状別チェックリスト ......................................................... 50

6/53

1 概要
れんら君 UNC-RP41(A)は、アナログ入力チャンネルを 2 つ備えています。仕様により 0-20mA
電流入力、0-5V 電圧入力、0-10V 電圧入力の 3 機種がラインアップされています。
アナログデータを定期的に取り込み、設定された時間間隔でメール送信を行います。そのとき、アナログデータは CSV 形式でメールに添付ファイルとして同送されます。
異常値設定をすることができます。しきい値を設定し、しきい値を超えたアナログ値を検出するとそのタイミングでメールを送信します。
・ れんら君は Ethernet を経由してパソコンから通知メールの設定やれんら君の設定内
容の参照、および更新ができます。
・ SSL 認証がデフォルト対応になりました｡ただし Hotmail は対応していません。

2 動作環境ブラウザ
LAN カード

HTML5 に対応しているもの
推奨：Firefox, Internet Explorer
Ethernet：Version 2.0 / IEEE 802.3 準拠の 10BASE-T, 100BASE-TX に対応しているもの

注意 1：パソコンのブラウザかられんら君を設定しますが、れんら君とのデータ通信にポート
69, 9998, 30719,30720 の番号を使用します。ファイアウォール等のセキュリティ設定
で上記のポートの使用に制限をかけると正常に動作しなくなりますので、上記のポート
番号は使用可になるように設定してください。
本設定ソフトならびにれんら君は IPv6 に対応していません。必ず IPv4 の環境でお使いください。
2-1 データ通信に使用しているパソコンのポート番号
れんら君が使用しているパソコンのポート番号は次のとおりです。ファイアウォール等で通信が遮断されないようにそれぞれのセキュリティソフトの設定を行ってください。
使用ポート番号：69、9998、30719、30720

7/53

3 れんら君管理ツール
れんら君の設定を行う際には、れんら君の IP アドレスを指定してれんら君にアクセスする必要があります。しかし、れんら君は工場出荷時の設定では DHCP 対応になっており、ユーザ
ー環境によって IP アドレスが変わります。そこで、LAN 上のれんら君を検出するアプリ（renrakun.exe）が用意されていますので、それを使ってれんら君を検出し、アクセスします。
弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロード頂けます
ので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新のものをダウンロードし
！ 注意
て下さい。
（ ダウンロードはこちらから→ http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）[1] ダウンロードしたれんら君管理ツール

をダブルクリックして実行します。

[2] 「れんら君探索」メニューをクリックします。

「れんら君探索」をクリックします。

[3] 「呼び出し」をクリックします。

「呼び出し」をクリックします。

8/53

[4] れんら君管理ツールを起動しているパソコンの IP アドレスが一覧表示されます。

IP アドレスをクリックします。
パソコンに複数の IP ア
ドレスの登録があると、その数だけ IP アドレスが表示されます。そのときは、れんら君と同じネットワークにある IP ア
ドレスをクリックします。

[5] IP アドレスをダブルクリックすると下図の表示が出現し、「OK」をクリックするとれんら君の検索が始まります。

[6] 検索が始まるとインジケータが出現します。

検索の進捗を示すイン
ジケータ

9/53

[7] れんら君が見つかると次のような画面が出てきます。

この例では 1 台のれんら君が検索できました。他にもれんら君があるか引き続き検索を行うために「OK」をクリックします。
もしも、れんら君が検索できなかったら次のような画面が出てきます。

この表示のときは、れんら君が LAN に接続されているか、電源が入っているか等をご確認してください。
[8] れんら君の検索が終了すると次のような画面が出てきます。

「OK」をクリックし、検索作業を終了します。
[9] 「れんら君探索」メニューをクリックし、「応答一覧表示」をクリックします。
「応答一覧表示」をクリ
ックする。

10/53

[10] 検索されたれんら君が一覧表示されます。

上図の例では、IP アドレス「192.168.5.10」、MAC アドレス「00:1e:c0:b7:4a:12」、ユニッ
ト名「ユニット名無し」のれんら君が見つかりました。
設定を行うれんら君をクリックして選択してください。
そして、次の項目に進みます。
[11] れんら君を選択し、れんら君設定画面を開きます。
「れんら君探索」メニューをクリックし、「応答れんら君 WEB 接続」をクリックします。

ここでは「chrome」を選択しています。お使いのパソコンによりインストールされているブラウザは違うと思われます。表示されている 4 種類の中から、パソコンにインストールされていて使いたいブラウザをクリックしてください。弊社がお勧めするのは「Firefox」になります。もしもここに無いブラウザをお使いでしたら、そのブラウザの URL 欄にれんら君の IP
アドレスを入力してください。れんら君にアクセスできます。
しばらくすると、れんら君設定画面が開きます。

11/53

4 れんら君設定画面
設定画面は場合によっては表示内容、表示項目に若干差異が生じます。

①
②
①
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

① 概要

お使いのれんら君の型式や、ファームウェアのビルド日時を確認できます。

② ユニット定時動作条件設定データの収集時間間隔の設定、メール送信時間間隔の設定、収集データの平均化処理の設定等を行います。
③ ユニット監視通報条件設定
異常値の設定や、異常値を検出した時のメール送信設定等を行います。
④ ネットワークパラメータ設定 IP アドレスの手動設定や DHCP の設定を行います。
⑤ 日時修正日時の設定を行います。
⑥ E-Mail パラメータ設定
メール送受信設定を行います。
⑦ E-Mail テスト発行
設定が正しく出来ているかどうかテストメールを送信して確かめる
ことが出来ます。
⑧ 機器保守情報設定
コマンドメールのユーザー名やパスワードの設定やれんら君管理
ツールとの接続、ファームウェア更新実行を行います。
⑨ れんら君 Mail モニタ
れんら君がメール送受信しているときの動作状態をれんら君管理
ツールでモニタするための設定をします。また、れんら君管理ツールを使用したアナログデータのモニタの設定も行います。

12/53

5 れんら君の設定を行う
5-1 れんら君設定画面を表示させます！

注意

れんら君の IP アドレスが固定されていたら、その IP アドレスを直接ブラウザのアドレス入力欄に入力するとれんら君設定画面が開きます。れんら君の IP アドレスがわからない場合は、れんら君管理ツールを使用してれんら君を検索してください。

れんら君を使用するために必須な設定は「ユニット定時動作条件設定」と「E-Mail パラメータ設定」です。「ユニット定時動作条件設定」はれんら君がメールを送信する動作条件等の設定、「E-Mail パラメータ設定」は E-Mail を使うためにメールサーバーの設定を行います。
れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワードの入力が必要になります。セキュリティ・認証画面はブラウザにより異なります。
ユーザー名：root
パスワード：root
を入力し、「OK」ボタンを押します。
セキュリティの変更は「メンテナンスパラメータ
設定」で行います。

13/53

5-2 ユニット定時動作条件設定
れんら君はアナログデータを取得してアナログデータの平均化処理を行い、また、取得データを CSV 添付ファイルとして定期的にメール送信を行うことが出来ます。入力チャンネル
は単独で機能しますので Channel00：チャンネル 0、Channel01：チャンネル 1、別々に設定します。
左の列にある「ユニット定時動作条件設定」をクリックして設定を行います。

設定 Analog Channel 選択
設定するアナログチャンネルを選択します。
Channel00：チャンネル 0 Channel01：チャンネル 1

平均化処理種別の選択と関連パラメータ設定
平均化処理の種別選択やスケーリング可否の選択など
アナログデータの扱いの設定です。
Channel 測定・定時通報 E-Mail 動作可否と関連パラメータ設定
定時通報メールのデータ収集間隔の設定、メール送信間隔の設定等を行います。
定時 Event 通報 E-Mail 登録
set した条件で送信される E-Mail
内容を設定します。クリックすると E-Mail 設定画面が出てきます。
監視 Event E-Mail 登録一覧表示
各イベントで何通のメールが登録されているのか確認できます。
Set
入力した設定情報を登録します。

Load
登録内容を読み出します。
登録内容の変更や設定を行うときは登録内容を読み出してから行ってください。
14/53

Erase
れんら君に書き込まれている
メールデータを一括削除します。

5-2-1 平均化処理種別の選択と関連パラメータ設定

5-2-1-1 平均化処理
取得したアナログデータを平均化処理します。平均化処理は 3 種類ありいずれかを選択します。
１、単純平均（回数）
指定回数のアナログデータを平均化して収集します。回数入力は最大 256 回です。
２、単純平均（時間）指定時間内のアナログデータを平均化して収集します。時間入力は最大 3600 秒（60 分）です。
３、移動平均時系列データを一定回数ごとの平均値を回数をずらしながら収集します。回数入力は
最大 128 回です。
れんら君の移動平均について
移動平均はたとえば 10 回設定だとすると 1 回目を破棄し 11 回目を加えた平均を出し
次は 2 回目を破棄し 12 回目を加えて平均化する処理でありこれが順次続いていきます。
４、Raw DATA（デフォルト設定）
平均化処理をしていない生のデータです。

15/53

5-2-1-2 スケーリング可否の選択
測定データをスケーリングすることが出来ます。スケーリングとは測定データを任意の単位に変換することです。アナログれんら君は電流入力または、電圧入力であり、単位は mA または V となります。仮に温度センサーを使うならば単位は℃になりますがセンサー出力は電流または電圧であり、測定値を読みそれを温度に変換しなければなりません。アナログれんら
君はその単位を設定すれば自動で変換処理します。
スケーリングは上限、下限を指定し、単位を入力します。
温度センサーが 0mA 出力で-100℃、20mA
出力で 100℃であると仮定します。

℃

100

0

mA
20

このとき、下限設定を-100、上限設定を100、単位を℃とすると、アナログれんら
君は 0mA を-100℃、20mA を 100℃として正比例で変換します。センサー入力が10mA であったら、0℃として表示します。
仮に、4-20mA センサーを使い、センサーの 4mA 出力を下限値”0”として登録すると、4mA 以下の電流値が計測されたときマイナスの数字として表示されます。

-100

5-2-1-3 異常値除外
アナログデータである以上、ノイズ等の異常電気パルスが測定データに含まれることはあります。測定データをより正しく収集するためにはそのような異常値を除外するに越したことはありません。異常値除外設定を行うと、設定から外れた計測値は収集データから除外されます。
下限値および上限値の設定が出来ます。0 に設定すると除外処理は行われません。
5-2-1-4 読み出し保存可否の選択
アナログデータの最新データから遡って保持しておくデータ数を設定します。設定保存数は最大 999 個です。

5-2-1-5 アナログ入力レベルの調整
アナログれんら君はユーザーで基本的にオフセット調整やゲイン調整が出来ません。アナロ
グれんら君は 12 ビット（4096）の分解能がありますが、ユーザーの敷設条件や環境により 0
ビットが”0”でないときがあります。また、4095 が最大値を示していないときがあります。そのとき、誤差分をここで指定して補正を掛けることが出来ます。ただし、ここで補正を掛けるとオフセット・ゲインすべてに影響がありますので注意ください。

16/53

5-2-2 Channel 測定・定時通報 E-Mail 動作可否と関連パラメータ設定

5-2-2-1 データ収集時間間隔
データ収集時間間隔を設定します。設定時間は最大 32,767 秒（9 時間 6 分 7 秒）です。
“0”にすると、0.1 秒（100ms）間隔でデータ収集を行います。
"-1"にすると、データ収集を停止します。
5-2-2-2 収集データのメール送信間隔
収集データは CSV 形式でファイリングされ定期的にメールに添付ファイルとして載せて送信できます。この機能を使うと、収集データをロギングデータとして収集することが出来ます。
定期的なメール送信間隔はここで設定します。最大 65,535 秒（18 時間 12 分 15 秒）です。
“0”にすると、収集データの定期的なメール送信を行いません。
5-2-2-3 収集データの送信メール設定数
収集データは CSV 形式で添付ファイルとしてメール送信できますが、その CSV ファイルに載せる測定データの数を設定します。最大設定数は 256 個です。ただし、収集時間間隔、メー
ル送信間隔で採取できる数が理論上最大数になるため、ここでの設定数がそのまま反映されないときがあります。
"0"にすると、データ設定はなしになります。（CSV ファイルには測定条件だけが記されます）“-1”にすると、メール送信時間間隔で取得したすべてのデータになります。（ただし 256 個以下です。）
5-2-2-4 測定データ設定方向の選択
CSV データの並び列の設定になります。
チェックマークが入っているときは、新しいデータが下に追加されます。
チェックマークが入っていないときは、新しいデータが上に追加されます。
測定データの設定数を 10 個、測定データの設定方向を古→新（チェックマーク有り）にしてメール送信間隔がデータ収集間隔 10 個分より大きいとき、10 個目を超えた新しい収集デー
タは CSV ファイルに記載されません。
また、測定データの設定方向を新→古にした場合は、メール送信間隔がデータ収集間隔 10 個分より大きいとき、一番新しいデータから 10 個までが CSV ファイルに記載されます。

17/53

CSV ファイル例
CSV ファイルを Microsoft Excel で開いた例です。

条件
測定データの設定方向を古→新CSV ファイルは[日時_時間][チャンネル番号][ユニット名]analogrrk_measure.csvというファイル名で、定時通報 e-mail に添付ファイルとして付きます。

！

注意

CSV ファイル名には[]での区切りがあります。もはやサポートされていない Microsoft Excelを使用した場合、グラフ作成が出来ないことがあります。その場合は、CSV ファイル名を []のような特殊記号がないファイル名にリネームしてください。

18/53

5-2-3 定時 Event 通報 E-Mail 登録
メールを登録します。定時通報メールはそれぞれのチャンネルで 2 通まで登録できます。
チャンネル 00（チャンネル 01）：登録するメールのチャンネル番号を示します。
定時通報：このメールが定時通報メールであることを示します。
（RAW DATA）：アナログデータの収集についてどの平均化処理を使ったかを示します。
現登録件数/可能登録数
示しています。

を最後に

メール本文中に +C+ と入力しておくと、メール送信時にそのときのアナログデータが +C+ の代わりに挿入されます。
（MAC アドレス 00-C0-9F-A1-00-40
より前のものでは$C$になります。）
登録メール番号選択：各イベント毎に別々のメールを 2 通まで登録できます。メール番号によって添付 CSV ファイルの内容が変わります。
「Mail-1」
は平均化処理データもしくは Raw Dataが添付されます。「Mail-2」は平均化処理データもしくは Raw data での異常除外値測定デー
タが添付されます。
「▼」部分をクリックすればリストが出てきますので Mail-1～2 のいずれかを選択してくだ
さい。
Subject：メールの題名（件名）From：メールの送信者
To：メールの宛先
Cc：To の宛先へ送るメールの複製を送るメールの宛先
Bcc：To や Cc の受信者に知らせたくない受信者へ送るときのメールの宛先
定時動作条件設定で「load」したときのチャンネルに対してメール登録を行います。
設定した後、「set」をクリックすればメールが登録されます。
一度登録した内容を確認したいときは、その確認したい登録メール番号を選択し「load」をクリックして読み出してください。
登録内容を変更したいときは、「load」をクリックして内容を読み出し、「delete」をクリックして登録内容を削除し、変更設定を入力してください。
！

注意

宛先が Bcc だけのメールを登録できません。もしも受信者を To や Cc に登録したくなければ送信者のアドレスを To に設定してください。
19/53

5-3 ユニット監視通報動作条件設定「ユニット定時動作条件設定」で設定した平均化処理種別動作に対して、測定値が下限値以下、上限値以上、上限値以上・下限値以下の設定を行い、そのデータが検出回数を超えると条件成立としてメール送信します。このメールには添付ファイルは付きません。
左の列にある「ユニット監視通報条件設定」をクリックして設定を行います。
監視 Analog Channel 選択
監視するアナログチャンネルを選択します。
Channel00：チャンネル 0 Channel01：チャンネル 1

監視要因選択監視要因を選択します。
「下限値以下」「上限値以上」「上限値以上・下限値以下」「未使用」のいずれかを選択します。
「監視要因選択」をクリックすると上限値や下限値の詳細設定が出来ます。
監視 Event 成立時発行 E-Mail 登録登録した条件で送信される
E-Mail 内容を設定します。クリッ
クすると E-Mail 設定画面が出てきます。
監視 Event E-Mail 登録一覧表示
各イベントで何通のメールが登録されているのか確認できます。

set
入力した設定情報を登録します。

load
設定した登録内容を読み出します。
登録内容の変更や設定を行うときは登録内
容を読み出してから行ってください。

20/53

Erase
れんら君に書き込まれているメールデータを一括削除します。

5-3-1 監視 Analog Channel 選択
監視対象となるアナログチャンネルを選択します。
チャンネルを選択後、必ず「load」をクリックし登録内容を読み出してください。
5-3-2 監視要因選択

ユニット監視通報条件は、上限値（下限値）を設定することだけでなくもうひとつの条件設
定を行わなければ、使うことは出来ません。それは「ユニット定時動作条件設定」の「異常値除外設定」になります。ユニット監視通報条件は、ある範囲を設定しその範囲を超えたデータに対して上限側または下限側にしきい値を設定し、それを超えたときに初めて通報条件が成立したと判断します。
ここでの設定は上限値または下限値とその条件が起こった回数になります。
上限値設定範囲：1～4095
ただし、異常値設定除外の値から 4095 までの間になります。
"0"を設定したときは、すべての取得データが異常値と判定されます。
下限値設定範囲：1～4095
ただし、0 から異常値設定除外の値の間になります。
"0"を設定したときは、すべての取得データが異常値と判定されます。
上限値（下限値）変化回数入力：1～65535
上限値（下限値）を超えた回数の設定になります。
“0”を設定したときは、監視通報条件が成立しても監視通報メールを送信しません。

21/53

5-3-3 監視 Event 成立時発行 E-Mail 登録
メールを登録します。監視通報通報メールはそれぞれの設定で 2 通まで登録できます。
チャンネル 00（チャンネル 01）：
登録するメールのチャンネル番号を示します。
上限値以上：このメールが上限値以上メールであることを示します。
（RAW DATA）：アナログデータの収集についてどの平均化処理を使ったかを示します。
現登録件数/可能登録数
示しています。

を最後に

メール本文中に +C+ と入力しておくと、メール送信時にそのときのアナログデータが +C+ の代わりに挿入されます。
（MAC アドレス 00-C0-9F-A1-00-40
より前のものでは$C$になります。）
登録メール番号選択：各イベントごとにメールを 1 通登録できます。「▼」部分をクリックすればリストが出てきますが、Mail-2 は予備であり使用できません。
Subject：メールの題名（件名）From：メールの送信者
To：メールの宛先
Cc：To の宛先へ送るメールの複製を送るメールの宛先
Bcc：To や Cc の受信者に知らせたくない受信者へ送るときのメールの宛先
定時動作条件設定で「load」したときのチャンネルに対してメール登録を行います。
設定した後、「set」をクリックすればメールが登録されます。
一度登録した内容を確認したいときは、その確認したい登録メール番号を選択し「load」をクリックして読み出してください。
登録内容を変更したいときは、「load」をクリックして内容を読み出し、「delete」をクリックして登録内容を削除し、変更設定を入力してください。

！

注意

宛先が Bcc だけのメールを登録できません。もしも受信者を To や Cc に登録したくなければ送信者のアドレスを To に設定してください。

22/53

5-3-4 送信された監視 Event の E-Mail 例
メールには CSV ファイルは添付されません。
メールの本文に、検出値が記載されます。

メール本文

電流使用量が上限を超えました。

Date 17/10/05(Thu)Channel:0 RAW Data・測定データ[スケーリング設定]
下限値：-1250
上限値：5000

監視要因設定上限値がカウント値 2800
スケール変換すると 3023mA で上限値以上を検出[監視要因設定]
監視要因:上限値以上
上限値：2800 (3023.5043 mA)[上限値以上検出値]（検：検出値 前：検出値の直前のデータ）
時刻,count(mA)
上限値が一回目に超えたとき
検 17/10/05(Thu) 13:42:22, 2841(3086.0805)と越える直前のデータ
前 17/10/05(Thu) 13:42:21, 2504(2571.7338)
そして
検 17/10/05(Thu) 13:43:47, 2910(3191.3920)
2 回目に超えたときとその直前
前 17/10/05(Thu) 13:43:46, 2248(2181.0134)のデータ[今までの最大検出値]
17/10/05(Thu) 13:38:55 4095 (5000.0000 mA)
監視開始から今までの間での検出最大値
条件
上限検出値：カウント値 2800 （3023.5043mA）
上限変化回数 2 回でメール送信設定！

注意

監視 Event のメールで CSV ファイルの添付はなくなりました。
（2017 年 10 月出荷分、MAC アドレス 00-C0-9F-A1-00-40 以降）

23/53

5-4 ネットワークパラメータ設定
れんら君の IP アドレス等のネットワークパラメータを手動で入力するか DHCP サーバーから自動で取得するか選択できます。出荷時設定は DHCP による自動取得になっています。

固定 IP アドレスで運用されたい方は「Enable DHCP」横のチェックをクリックしてはずしてください。手動で IP アドレスを設定できます。
「set」をクリックすれば、入力値がれんら君に保管されます。
MAC Address:れんら君の MAC アドレス
IP Address：れんら君の IP アドレス
Gateway：れんら君がインターネットに接続するためにデータを中継する機器の IP アドレス
Subnet Mask：ネットワークアドレスの指定範囲の設定。通常は「255.255.255.0」です。
Primary DNS：ドメインを IP アドレスに変換する DNS サーバーの IP アドレスです。
Secondary DNS：Primary DNS を補完する DNS サーバーの IP アドレスです。

24/53

5-5 日時修正

日付の手動更新

時刻の手動更新

SNTP 自動校正情報設定

実行時のパラメータ設定

日付を手動で設定できます。
たとえば「17/12/07(Thu)」に設定したい場合、「17-12-074」と設定します。
時刻を手動で設定できます。
たとえば「17:25:59」に設定したい場合、「17:25:59」と設定します。
自動で SNTP サーバにアクセスし、時刻の修正を行うかどうかを設定します。
チェックボックスにチェックを入れると自動で時刻の修正を行いません。
URL には、SNTP サーバ名を設定します。
実行周期は、SNTP サーバにアクセスする間隔を設定します。
たとえば「1:00」に設定したい場合、「01:00」と設定します。

25/53

5-6 E-Mail パラメータ設定(SMTP)
E-Mail を使うためにメールサーバーの設定を行います。

上図は Yahoo!メールを使う場合の例です。お客様が契約されているプロバイダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「Port」は”25”または”587”であり、チェックボックスには「USE Auth-Login」だけチェックの設定になります。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認ください。
SMTP Server
SMTP サーバーを入力します
Port
SMTP サーバーのポート番号を入力します
SMTP Authentication
認証の種類をチェックします
送信リトライ間隔
メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の間隔を入力します
送信リトライ回数
メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力します
保守用通知先アドレス
れんら君が送信するメールの宛先メールアドレスを入力します
User Name
保守用通知先アドレスのメールアカウント名を入力します
Password
保守用通知先アドレスのパスワードを入力します
UNIT Domain 名
任意の名前を入力します。特に変更の必要はありません
ただし、空白にするとメール送信できないことがあります。
すべてを入力したあと、下側にある「set」ボタンを押します。

！

注意Yahoo!メールをお使いのときは次の設定が必要になります。Yahoo!メールの設定ページ右上にある「設定・その他」をクリックし設定ページに進みます。「メール管理」の「POP/IMAP アクセスとメール転送」をクリックし「サービスの選択」の「ブラウザーアクセスと POP/IMAP アクセス」にチェックが付いていることを確認ください。

26/53

5-7 E-Mail パラメータ設定(POP3)
E-Mail パラメータ設定(POP3)では、れんら君がコマンドメールを受信するための設定を行います。

上図は、Yahoo!メールを使用する場合の例です。
POP3 server
Port
POP3 Authentication
User Name

Password

接続間隔
返信用 From アドレス

POP3 サーバーを入力します
POP3 サーバーのポート番号を入力します
認証の種類をチェックします
POP3 認証で使用するメールアドレスのユーザー名を入力します
E-Mail パラメータ設定(SMTP)で設定したものと同じメールアドレスを使用する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください
POP3 認証で使用するメールアドレスのパスワードを入力します
E-Mail パラメータ設定(SMTP)で設定したものと同じメールアドレスを使用する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください
れんら君が POP3 サーバーへ接続し、コマンドメールを見に行く時間間隔を設定します
れんら君がコマンドメールの返信時に使用する、From アドレスに表示されるメールアドレスです

すべてを入力したあと、下側の「set」ボタンを押します。
！

注意Yahoo!メールをお使いのときは次の設定が必要になります。Yahoo!メールの設定ページ右上にある「設定・その他」をクリックし設定ページに進みます。「メール管理」の「POP/IMAP アクセスとメール転送」をクリックし「サービスの選択」の「ブラウザーアクセスと POP/IMAP アクセス」にチェックが付いていることを確認ください。
5-7-1 メーラーを使用して POP 受信するれんら君がコマンドメールを受信するためには、Thunderbird、Outlook などのメーラーを使用してコマンドメールを POP 受信する必要があります。Yahoo!メールなどの IMAP 受信が標

27/53

準のメールサービスでは、れんら君はコマンドメールを正しく受信することができず受信エ
ラーを起こします。
ここでは、無料のメーラーである「Thunderbird」を使用して、Yahoo!メールのメールをPOP 受信する方法を解説します。
5-7-1-1 Yahoo!メールの設定
Yahoo!メールで POP 受信を有効にするには、Yahoo!にログインして設定を変更する必要があります。その手順は以下のとおりです。
[1]Yahoo!にログインし、右上の「設定・その他」ボタンをクリックします。

[2]「設定」をクリックします。

[3] 「POP/IMAP アクセスと転送」タブをクリックします。「ブラウザーアクセスと POP/IMAPアクセス」にチェックが付いていることを確認し、「保存」をクリックします。

以上で Yahoo!メールの設定は終了です。
28/53

5-7-1-2 Thunderbird の設定
Yahoo!のメールを POP 受信するにはメーラーを使用します。ここでは無料のメーラーである Thunderbird 使用して、Yahoo!のメールを POP 受信する設定方法を解説します。
[1] Thunderbird を起動して、新しいアカウント作成の「メール」をクリックします。

[2] 「メールアカウントを設定する」をクリックします。

[3] メールアドレスとパスワードを入力後、「続ける」ボタンをクリックします。

29/53

[4] 「POP3(メールをコンピュータに保存)」を選択し、「手動設定」ボタンをクリックします。

[5] 受信サーバが「POP3」、サーバのホスト名が「pop.mail.yahoo.co.jp」、ポート番号が「 110 」 、 認 証 方 式 が 「 自 動 検 出 」 に し 、 「 完 了 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し ま す 。

30/53

メールアドレス、パスワードが正しく入力できていたら設定完了です。ここで設定したYahoo!アカウントでコマンドメールを受信することができます。

31/53

5-8 E-Mail TEST 発行
メールサーバーが正しく設定できているのかテストメールを送信することが出来ます。

To、Cc、Bcc：宛先を入力します。
Message：メール本文を入力します。メール送信を確認するためのものです。
宛先、本文を入力すれば、「send」ボタンをクリックし、メールをテスト送信します。
メールテストが正常に終了すれば次のようになります。

メールサーバーの仕様によりメールアドレスを間違えてもメールテスト送信が正常に行われることがあります。注意ください。
メールテスト送信が失敗に終わったときは次のような画面が出てきます。

「E-Mail パラメータ設定」に戻り、設定項目を見直してください。
また、「ネットワークパラメータ設定」に問題があることがあります。確認ください。

32/53

5-9 機器保守情報設定
コマンドメールのユーザー名やパスワードの設定をします。
またブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードの設定変更が出来ます。
更に、れんら君管理ツールと連携してれんら君の設定データの保存や書込み、データのスト
リーミングによる監視、設定データの読み出し、ファームウェアの更新のための設定が行えます。

ユニット名：コマンドメールの件名に当たります。
ユーザ名：コマンドメールのユーザー名になります。
パスワード：コマンドメールのユーザーパスワードになります。
Root Login Password：ブラウザにアクセスしたときのセキュリティ・認証パスワードです。
設定値を入力し「set」を押せばデータは保存されます。設定値は電源を再投入したときから反映されます。
TFTPS：れんら君管理ツールに接続して設定データの保存や読み込み、ファームウェアの更新を行うときにクリックします。
CMNDS：れんら君管理ツールに接続してれんら君の状態をモニタするときにクリックします。
モニタが終了すればもう一度クリックしてください。れんら君管理ツールとの接続が解除されます。
Renew：「set」で設定したデータを有効にします。ただし、Network を再起動しなければ変更は有効となりませんので注意ください。
Reboot：クリックするとれんら君が再起動します。Network の変更設定も有効になります。

Update：れんら君のファームウェアをアップデートするときにれんら君をアップデートモー
33/53

ドに切り替えるためにクリックします。れんら君管理ツールと連携してファームウェアのアップデートを行います。

！

注意

一度「Update」をクリックすると中断できません。そのまま電源再投入してもアップデートモー
ドのまま立ち上がりますので、れんら君を使うことが出来ません。「Update」をクリックしてしまったら最後までアップデートを行わなければれんら君を使用することは出来ません。

5-10 れんら君 Mail モニタ
れんら君のメール送受信が正しく行われているのか確認用に使います。れんら君管理ツールと連携して動作モニタを行います。

POPon：メール受信動作を確認したいときクリックします。
POPoff：メール受信動作のモニタリングを終了するときクリックします。
SMTPon：メール送信動作を確認したいときにクリックします。
SMTPoff：メール送信動作のモニタリングを終了するときにクリックします。
ADCon：アナログデータのモニタリングをしたいときにクリックします。
ADCoff：アナログデータのモニタリングを終了するときにクリックします。

メール動作の確認はれんら君管理ツールと連携で行います。
れんら君 Mail モニタを使用する前に必ず「機器保守情報設定」の「CMNDS」をクリックして
れんら君管理ツールと接続しておいてください。
モニタリングはれんら君管理ツールで行います。

34/53

6 コマンドメール機能
6-1 コマンドメール機能について
コマンドメールとは､電子メールにより､れんら君の制御や状態取得を行う機能です｡
パソコンや携帯電話から電子メールを送ることで､遠隔地かられんら君の制御を行うことが出来ます｡
テキスト形式のメールに対応します。リッチテキスト形式（HTML 形式）のメールは対応しません。

メールの件名とれんら君のユニット名が一致すればコ
マンドメールと判定します。

携帯電話
パソコン
など

(

コマンドメール送信

ｺﾏﾝﾄﾞ

メール
サーバ

メール受信巡回

れんら君

ｺﾏﾝﾄﾞ

)

テキスト形式のメール

コマンド実行コマンド実行結果受信

コマンド実行結果返信

応答

応答

図 10-1 コマンドメール実行動作概要

コマンドメールにより､以下の機能を使用することが出来ます｡

項番
コマンド名
1
STATUS
2
START
3
STOP

表 10-1 コマンド一覧
機能
れんら君の動作状態,接点の入出力状態を取得します｡
れんら君を状態監視状態にします｡
れんら君の状態監視状態を解除します｡

35/53

6-2 コマンドメールの作成方法
6-2-1 コマンドメールのフォーマット
コマンドメールを送信するには､下記のように,件名,本文を入力する必要があります。ユニット名、ユーザ名、パスワードの設定方法については、33ページの 機器保守情報設定を参照してください。

宛先

メールアドレスを入力します

件名[ユニット名]を入力します

本文[ユーザ名] [パスワード] [コマンド]を入力します図 10-2-1 コマンドメール入力項目(1)宛先
れんら君がメール受信を行うメールアドレスを入力します｡(2)件名
れんら君のユニット名を半角英数字で入力します｡れんら君は､件名欄に入力されたユニット名により､実行するコマンドメールを判別し､該当するメールのみ読込･実行します｡実行完了したメールは削除されます｡
ユニット名の後ろにコメントを追加することも出来ます｡コメントを入力するには､れんら君のユニット名の後ろに#を入力し､その後にコメン
トを半角英数字で入力します｡コメントの文字数はユニット名を含めて16 文字までです｡(例)

れんら君のユニット名 Renrakun
コメント START#(コメント先頭文字)

件名

Renrakun#START
ユニット名 コメント

36/53

(3)メール本文
メール本文の最初の行にユーザ名、パスワードと実行するコマンドを入力します｡
ユーザ名、パスワード、コマンド､コマンド引数の間は、それぞれ 1 つの半角スペースで区切り､一行以内に入力します｡
行の終端の改行の有無は関係ありません｡(例)

ユーザ名 RenrakunTEST01
パスワード TEST01PASSWORD
コマンド STATUS

を実行する場合

本文

RenrakunTEST01

ユーザ名

TEST01PASSWORD

パスワード
半角スペース(4)応答先コマンドメールの実行結果はメール送信元に返信されます｡

37/53

STATUS

コマンド

6-3 コマンド説明(1)STATUS
れんら君の動作状態と接点の入出力状態を取得します｡<コマンド構文>STATUS<レスポンス>+OK "STATUS"# UNIT STATUS<UNIT>READY<UNIT EVENT> START# MAIL STATUS<NOTIFY> READY# Current Analog Measurement operation monitoring Status* : Scaling 変換実行 Channel<Ch.0>RAW DATA (平均処理無し) *<Ch.1>RAW DATA (平均処理無し) *# Current Fixed Time Event Watch Status<Ch.0>
定時通報 (測定値)<Ch.1>
定時通報 (測定値)# Current Illigal Event Watch Status<Ch.0>
上・下限値異常<Ch.1>
上限値異常# Current IC Channel Mode
<Ch.0>
Auto Single<Ch.1>
Auto Single

STATUS イベントでの表示項目

38/53

UNIT STATUS<UNIT>（ユニットの状態）<UNIT EVENT>（要因監視の状態）

項目

意味

項目

意味

READY

動作中

STOP

要因監視停止

ALART

装置異常

START

要因監視中

ERR

要因監視異常MAIL STATUS<NOTIFY>（メール送受信）
項目

意味

READY

正常動作中

TX-RETRY

メール送信リトライ中

TX-ERR

メール送信異常RX-RETRY

メール受信リトライ中

RX-ERR

メール受信異常Current Analog Measurement operation STATUS
チャンネル 0(Ch.0)、チャンネル 1(Ch.1)の平均処理種別を示す。

Current Fixed Time Event Watch Status
定時通報を示します。設定してなかったら「未使用」となります。

Current Illigal Event Watch Status
異常値通報の種別を示します。設定してなかったら「未使用」となります。

Current IC Channel Mode
Auto Single という表示になります。

39/53

(2)START
れんら君を状態監視状態にします｡<コマンド構文>

START<レスポンス>+OK "START"(3)STOP
れんら君の状態監視状態を解除します｡<コマンド構文>

STOP<レスポンス>+OK "STOP"

40/53

6-4 エラーメッセージ
コマンドメールを実行することが出来ない場合､れんら君からエラーメッセージを含んだ応答メールを返信します｡
エラーとなる要因は､以下の通りです｡(1)認証失敗<エラーメッセージ>-ERR unmatch USERNAME or PASSWORD<エラーの要因>
・ユーザー名または､パスワードが設定された値と異なる為､認証に失敗｡
ユーザー名または､パスワードに誤りがあると考えられます｡
アルファベットの大文字･小文字の誤り､入力ミスが原因として考えられます｡メール形式がテキスト形式で無い時、認証に失敗します。
・リッチテキスト形式（HTML 形式）のメールには対応していません。
スマートフォン等ではメール初期設定がリッチテキスト形式になっています。「デコメ・装飾を解除」等の設定を行ってください。
・れんら君に Gmail を設定して、スマートフォンからメールを送ったとき
テキスト形式で送信しているにもかかわらずエラーが起こり、コマンドメールが使用できませんので注意ください。
(2)無効なコマンド<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command not found<エラーの要因>
入力されたコマンドが､無効なコマンドの為､実行不可能｡
入力されたコマンドに誤りがあると考えられます｡(3)コマンドフォーマット異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument count wrong<エラーの要因>
入力されたコマンドの引数の数が､定められたフォーマットと異なる｡(4)コマンド引数値異常<エラーメッセージ>-ERR "コマンド名" command argument "引数名" wrong<エラーの要因>
入力されたコマンド引数値が､規定範囲外である｡

41/53

7 れんら君管理ツール詳細
れんら君にアクセスするためには、れんら君の IP アドレスを知らなければなりません。れんら君の初期 IP アドレスは DHCP サーバーからの自動取得になっており、容易にアクセスすることが出来ません。れんら君管理ツールは、LAN に接続されているれんら君を発見し、IP ア
ドレスを知るために用います。ただし、それだけではなく、れんら君の設定データをバックアップしたり、レストアしたり、また、れんら君の状態をモニタしたり、ファームウェアのアップデートを行うことが出来ます。
7-1 ファイルメニュー
れんら君の設定データの保存・書き込みが出来ます。また、ファームウェアの更新も行うことが出来ます。ファイルメニューの各項目を使うためには、先にれんら君を検出しておく必要があります。「3 れんら君管理ツール」を参照してれんら君を検出してください。

7-1-1 アクセスパスワードの設定
れんら君の設定の「メンテナンスパラメータ設定」で「Root Login Password」を「root」以外の設定にしたとき、各設定を実行するには、設定されたパスワードを入力しなければなりません。「アクセスパスワードの設定」をクリックしたときに出てくるボックスにパスワー
ドを入力ください。入力した後、ボックスが出ているままで各設定の項目をクリックしたとき、パスワードが有効であれば、各設定を実行することが出来ます。何もパスワードを「root」
から変更していないときはここでは何もしなくてかまいません。「Root Login Password」の初期設定値は「root」になっています。
7-1-2 監視条件の書込み
予めれんら君から読み出し、保存していたイベントパラメータ設定情報をれんら君に書き込みます。れんら君設定画面 TOP ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-3 EVENT 通知 E-MAIL の書込み
予めれんら君から読み出し、保存していた各イベント成立時に送信するメールデータをれんら君に書き込みます。れんら君設定画面 TOP ページで「TFTPS」ボタンをクリックしておくこと、および「7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)」でれんら君に接続しておく必要があります。
42/53

れんら君を再起動すれば書き込んだ設定は反映されます。
7-1-4 Network 情報の読出し
れんら君に書き込まれていたネットワーク情報（IP アドレス、サブネットマスク等）のデー
タを読み出し保存します。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。
元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-5 監視条件の読出し
れんら君に書き込まれていたイベントパラメータ情報のデータを読み出し保存します。デー
タのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。
7-1-6 EVENT 通知 E-MAIL の読出し
れんら君に書き込まれていた各イベント成立時に送信するメールデータを読み出し保存します。データのバックアップに使います。生成されたファイルは「読み取り専用」という属性になります。元々あるファイルに上書きしようとすると不具合となりますので注意ください。

43/53

7-1-7 Firmware 更新
れんら君のファームウェアを更新します。
れんら君本体の設定で「システムパラメータの設定」の「Update 実行許可」にチェック
マークを入れないとファームウェアの更新は出来ません。アップデートを一度始めると、途中で中断できません。もしも途中で中断を行いますと、れんら君は使用不可能になる恐れがあります。アップデートをされるときは十分注意をされるようお願いします。
Update 実行手順
ブラウザでの設定画面の「システムパラメータ」の Update 実行許可にチェックを入れます。
↓「メンテナンスパラメータ」の「Update」をクリックし、れんら君本体をアップデート待ちの状態にします。（この状態になると操作前の状態に戻りません。必ず最後までアップデー
トを行ってください。）
れんら君は「PWR」LED が緑点滅している状態になります。
↓
れんら君管理ツールの「Firmware 更新」をクリックします。
↓
固定 IP アドレスでの運用をしているなら、「れんら君探索」の「呼び出し」でれんら君を検出し、「応答一覧」で選択した後、「検索応答れんら君の Firmware 更新」をクリックしてください。DHCP による IP アドレス自動取得での運用なら、「Default IP れんら君の Firmware
更新」をクリックしてください。
↓
ファイルを選択するボックスが出てきます。れんら君の Firmware ファイルを選択してください。「処理 File 名」ボックスが出てきますので「OK」をクリックしますとアップデートがス
タートします。
↓「れんら君管理ツール」の下側に進捗を現すバーが出てきます。しばらくするとアップデー
トが終わり、れんら君が再起動します。

「Firmware 更新」をクリックしたとき「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(IP 入力)」と「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(更新実行)」という項目もあります。これはれんら君の IP アドレスがわかっているとき、れんら君探索を行うことなくファームウェアを更新するために使います。
「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(IP 入力)」をクリックするとボックスが表示されます。ボックスには「root」と文字列が入っています。これを削除し IP アドレスを入力します。もしもれんら君の IP アドレスが「192.168.0.1」であればボックスに「192.168.0.1」と入力します。そのままにしておいて、次に、「入力 IP によるれんら君の Firmware 更新(更新実行)」をクリックします。すると、ファームウェアファイルの場所を尋ねてきますので入力
してください。そうすれば、ファームウェア更新作業が始まります。

44/53

7-2 ユニット動作表示

れんら君の動作状態のモニタや登録メールの読出し・削除を行うことが出来ます。
7-2-1 接続・モニタ(開始／停止)
れんら君と接続または接続を切ることが出来ます。
クリックすると次の画面が出てきます。

れんら君の電源が入っていることを確認ください。
れんら君に接続すると次のような表示が出てきます。

れんら君を探索した後、れんら君の「応答一覧表示」をクリックして表示の上、れんら君をクリックして選択していないと次の表示が出てきます。れんら君の「応答一覧表示」等は 7-3章および 7-3-2 項を参照ください。

45/53

7-2-2 モニタ情報保存
れんら君の状態をモニタするとれんら君管理ツールの画面に様々な情報が表示されます。
「モニタ情報保存」はそれらの様々な情報をデータ保存するために使用します。
7-2-3 ユニット状態読み出し
れんら君の状態を読み出すことが出来ます。コマンドメールの「STATUS」コマンドを実行したときと同様の表示となります。詳細は 6-3 を参照ください。
7-2-4 EVENT 監視(開始／停止)
定時通報イベントや監視イベントの監視を開始します。再びクリックすると停止します。

7-2-5 ユニット再起動
電源を再投入することなくれんら君を再起動させることが出来ます。
7-2-6 ユニット登録メール一覧
れんら君に登録されているメールの一覧です。
メールは番号をつけて管理されています。メールは”mfw101.eml”のように管理されています。
メール管理番号の表示の右にある数字はメールのバイト数を表示しています。メールの管理
番号の対応は次のようになります。

れんら君設定ソフトで作成、登録されるメールは設定ソフト内でメール番号をつけて管理されています。
メール番号管理表
UNC-RP41 （TypeA41）
下限値
上限値
上限値以上・下限値以下
定時通報チャンネル 0 設定メール
MFW101.EML – MFW102.EML
MFW401.EML – MFW402.EML
MFW701.EML – MFW702.EML
MFW801.EML – MFW802.EML

46/53

チャンネル 1 設定メール
MFW111.EML – MFW112.EML
MFW411.EML – MFW412.EML
MFW711.EML – MFW712.EML
MFW811.EML – MFW812.EML

7-2-7 ユニット登録メール読み出し
ユニットに登録されているメールを読み出すことが出来ます。この項目をクリックしたとき
ボックス表示が出てきます。メール管理番号を参照にダブルクリックするとメール内容を参照できます。
7-2-8 ユニット登録メール全削除
れんら君に設定されているメールデータを一括削除できます。
7-2-9 Analog れんら君測定データ読み出し
各チャンネルの測定データを読み出すことが出来ます。
ただし、読み出すためには次の条件があります。
・「ユニット定時動作条件」で「読み出し保存可否」のチェックマークをはずしていること
・「読み出し保存可否」の項目で「直近の読み出しデータ保存数」を設定していること
・ 3 種のいずれかの平均化処理が選択されかつ「データ収集時間間隔」以上の時間が経過していること
もしも、エラーがあると、「－ERR」と表示されます。また、平均化処理をしていないデータを読み出したいときは、平均化処理の回数設定で”1”に設定してください。

47/53

8 れんら君探索
LAN に接続されているれんら君を探索し IP アドレスを表示します。
8-1-1 呼び出しLAN に接続されているれんら君を探索します。クリックするとパソコンの IP アドレス一覧が出てきますのでれんら君と同じネットワークに所属する IP アドレスをダブルクリックします。するとダイアログが出てきてれんら君を探索します。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。
8-1-2 応答一覧表示
れんら君が探索できたらこの項目を使ってれんら君の IP アドレスを表示します。れんら君のIP アドレスをクリックするとそのれんら君に対してユニット状態の読み出し等の操作が行えます。れんら君の設定画面を表示するには「7-3-4 ブラウザ」の項目のブラウザを選択します。お使いになられるものをダブルクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君の設定が出来ます。一連の流れは「3 れんら君管理ツール」を参照ください。
8-1-3 NIC 情報表示
パソコンの NIC 情報を表示します。これは、パソコンに設定されている LAN の IP アドレス情報になります。
8-1-4 ブラウザ
れんら君管理ツールから設定画面を開くブラウザは 4 種あります。「firefox」「chrome」「safari」「IE」が該当し、いずれかをクリックすればそのブラウザが立ち上がりれんら君
設定画面の表示になります。ただし、パソコンにインストールされていないブラウザを選択すると「応答れんら君 HTTP 接続実行結果エラー(0)が発生しました。」と出てきてれんら君
設定の画面は出てきません。
ブラウザは 4 種から選択できますが、もしもそのほかのブラウザを選択なさるときはそのブラウザでれんら君の IP アドレスを設定してください。「http://192.168.5.1」などになり、れんら君の「応答一覧表示」に示される IP アドレスを打ち込んでいただけるとれんら君の設定画面が開きます。

48/53

8-2 ヘルプ
ヘルプ情報やれんら君管理ツールのバージョン情報になります。
8-2-1 ヘルプ
れんら君管理ツールで出来ることが一覧表示されます。
8-2-2 バージョン情報
れんら君管理ツールのバージョン情報になります。

49/53

9 れんら君に接続できないときにはまず次のことを確認してください。
(1) 本製品のPWR_LEDが点灯していること。
(2) 本製品の電源電圧が20.4～27.6Vの範囲にあること。
(3) 配線、接続が確実であること。
(4) IPアドレス設定が正確であること、他の機器と重複していないこと。
以下の症状別チェックリストを点検後、不具合を修正し本製品を再起動してください。

9-1 症状別チェックリスト
症状

チェック項目LANコネクタの緑LEDが消灯したまま

 LANケーブルが正しく接続されているか。

変化しない。

 電源が投入されているか。

PWR LEDが消灯したまま変化しない。
LANコネクタの緑LEDが点灯または点滅しているが、PWR LEDが赤と緑の交互点滅している。

 本製品のIPアドレスと同じアドレスを持っている機器が同じ
ネットワーク内に接続されていないか。
 LANケーブルが正しく配線されているか。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
周囲にノイズを発生させる機器がある場合は、HUBや通信ケーブ
ルにノイズ対策を行ってください。
 メール設定やネットワーク設定が正しいか。

センサー信号を入力しているが STAT LEDが緑点灯していないか。消灯時は状態監視解除中。

メールが送信されない。

 入力LEDが点灯するか。
 LANケーブルが正しく配線されているか。
 電源ケーブル、電源が正しく配線,設定されているか。
 メール設定やネットワーク設定が正しいか。

LED表示は正しいが、パソコンかられんら君が確認できない。

 ファイアウォールソフトがれんら君との接続を禁じていないか。
 pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないか。
pingコマンドでれんら君のIPアドレスを確認できないときは、
ファイアウォールソフトや、サブネットマスクの設定、IPアド
レスのネットワーク部の不一致などが考えられます。

50/53

症状

チェック項目

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページでメールデータを読み込むことが出来「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツーない。

ルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページでメールデータを書き込むことが出来「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツーない。

ルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックしていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。

れんら君管理ツールから監視条件や

 ブラウザからアクセスしたれんら君の設定画面TOPページでメールデータを読み込もうとしたら「TFTPS」ボタンをクリックしていないか。れんら君管理ツー

TFTPS****（*は数字）の名称のファルで「ユニット動作表示」の「接続・モニタ」をクリックしイルが出来た。

ていないか。
 ファイアウォールソフトがPortの通信制限をしていないか。
 れんら君と管理ツールが接続していない場合や、読み書きするための通信が出来ていない場合が考えられます。
 VISTA以降のWindowsでは、初期設定では「tftp」が動作不許
可設定になっています。「コントロールパネル」→「プログラム」→「Windowsの機能の有効化または無効化」で「TFTPク
ライアント」を有効にしてください。

Gmailを設定してもメール送信が出来ない。

 Gmailの仕様が2016年6月17日に変更されました。それにより暗号スイートは256ビット必須となりました。本製品は暗号
128ビットまでしか対応していませんのでGmailが使えなくなりました。Yahoo!メールを利用してください。

51/53

52/53

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくは E-メールにてお問い合わせください。
（AM.9:00～PM.5:00 土日、祝祭日休み）● NKE 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町 366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746● NKE ホームページ ： http://www.nke.co.jp/● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2017 NKE Corporation
53/53