大飯発電所４号機の原子炉起動予定および調整運転の開始予定について

２０２２年７月１３日
関西電力株式会社

大飯発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力１１８万キロワット、定格熱出力３４２万３千キロワット）は、２０２２年３月１１日から第１８回定期検査を実施しておりましたが、２０２２年７月１５日に原子炉を起動し、翌１６日に臨界に達する予定です。
その後は、諸試験を実施し、７月１７日に定期検査の最終段階である調整運転を開始する予定であり、８月１２日には総合負荷性能検査を実施し、本格運転を再開する予定です。
※

当初、２０２２年７月上旬に調整運転を開始し、８月上旬に定期検査を終了する予定でしたが、６月２４日に発生した電動主給水ポンプミニマムフロー配管からの僅かな水漏れ事象に対応するため、定期検査期間を延長しました。

以（添付資料）大飯発電所４号機 第１８回定期検査の概要

上大飯発電所４号機 第１８回定期検査の概要

１．主要工事等（１）原子炉容器供用期間中検査（図－１参照）
原子炉容器の供用期間中検査として、原子炉容器溶接部等の超音波探傷検査を行い、健全性を確認しました。
（２）原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事（図－２参照）
国外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、１次冷却材の流れのない配管（高温環境で溶存酸素濃度が高い）の溶接部について、計画的に対策工事※を実施しています。今回は、化学体積制御系統４箇所について耐腐食性に優れた材料に取り替えました。また、取替え時の作業性を考慮し、対象箇所周辺の弁や配管の一部を取り替えました。
※応力集中の小さい溶接形状への変更と耐腐食性に優れた材料への変更（３）１次系強加工曲げ配管取替工事（図－３参照）
国外ＢＷＲプラントにおいて、芯金を使用して曲げ加工した配管の内面で応力腐食割れが発生した事象を踏まえ、予防保全として、１次冷却材系統につながる曲げ配管のうち、芯金を使用して曲げ加工したものを、芯金を使用せずに曲げ加工した配管等に取り替えました。また、取替え時の作業性を考慮し、対象箇所周辺の弁や配管の一部を取り替えました。
（４）高エネルギーアーク損傷対策工事（図－４参照）
国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（２０１７年８月）されました。そのため、非常用ディーゼル発電機受電遮断器の遮断時間変更およびインターロック・保護継電器（リレー）の追加を行いました。

２．設備の保全対策
２次系配管の点検等（図－５参照）
当社の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管１，０４２箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施しました。その結果、必要最小厚さを下回っている箇所および次回定期検査までに必要最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はありませんでした。
また、今回の点検で減肉傾向が確認された部位１箇所、過去の点検で減肉傾向が確認された部位１箇所、合計２箇所を耐食性に優れたステンレス鋼または炭素鋼の配管に取り替えました。

３．蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果
蒸気発生器４台のうち、ＢおよびＤ－蒸気発生器伝熱管全数（3,382本×2台、計6,764本）について渦流探傷検査を実施し、異常のないことを確認しました。
４．燃料集合体の取り替え
燃料集合体全数１９３体のうち６９体を取り替えました。このうち、新燃料集合体は６０体で、全て最高燃焼度55,000MWd/tの高燃焼度燃料です。
燃料集合体の外観検査（２７体）を実施した結果、異常は認められませんでした。

５．次回定期検査の予定
２０２３年夏頃

以上大飯発電所４号機

別紙

第１８回定期検査の作業工程（２０２２年７月１３日現在）

２０２２年３月

２０２２年４月

２０２２年５月

２０２２年６月

２０２２年７月

２０２２年８月

並列(７月１７日予定)

解列
３月１１日

総合負荷性能検査(８月１２日予定)
出力上昇試験
原子炉格納容器
漏えい率検査

１次冷却材系統降温燃料装荷 起動試験
原子炉容器開放

主燃料取出

起動試験

要

１次系ポンプ弁点検
原子炉容器組立工
程２次系
クリーンアップ

Ｂ、Ｄ－蒸気発生器伝熱管渦流深傷検査
原子炉容器供用期間中検査
高エネルギーアーク損傷対策工事

電動主給水ポンプ
ミニマムフロー配管取替
１次冷却材系統
漏えい検査
起動前弁点検１次系強加工曲げ配管取替工事

原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事※工程については、作業や検査の進捗状況等により、今後変更となる場合があります。
注：黒塗りは実績を示す※大飯発電所４号機 特定重大事故等対処施設の設置期限：２０２２年８月２４日（２０２２年８月１０日に運用開始予定）
上記主要工程と並行して特定重大事故等対処施設設置工事を実施

The Kansai Electric Power Co., Inc.

図－１ 原子炉容器供用期間中検査
検査概要
原子炉容器の供用期間中検査として、原子炉容器溶接部等の超音波探傷検査を行い、健全性を確認しました。
超音波探傷検査の箇所

原子炉容器
上蓋：検査箇所⑤①入口管台と胴との溶接部（Ａ～Ｄﾙｰﾌﾟ）出口管台と胴との溶接部（Ａ～Ｄﾙｰﾌﾟ）
全８箇所の溶接部を検査

ボルト・ナット

上蓋フランジ

セーフエンド上部胴フランジ

上部胴①②入口管台とセーフエンドとの溶接部（Ａ～Ｄﾙｰﾌﾟ）出口管台とセーフエンドとの溶接部（Ａ～Ｄﾙｰﾌﾟ）
全８箇所の溶接部全周を検査①③③入口管台内面丸み部（Ａ～Ｄﾙｰﾌﾟ）出口管台内面丸み部（Ａ～Ｄﾙｰﾌﾟ）
全８箇所の丸み部を検査②②

セーフエンド

入口管台④胴の溶接部
全４箇所の溶接部を検査

④

出口
管台

⑤スタッドボルト
５４本中１２本を検査
下部胴トランジションリング
下部鏡＜検査装置の概要＞
７軸マニピュレータ

位置標定
装置

車輪
探触子板
原子炉
容器

吸着パッド
スラスタ

The Kansai Electric Power Co.,Inc.

図－２ 原子炉冷却系統設備小口径配管他取替工事
工事概要

国外ＰＷＲプラントにおける応力腐食割れ事象を踏まえ、１次冷却材の流れのない配管（高温環境で溶存酸素濃度が高い）の溶接部について、計画的に対策工事を実施しています。今回は、化学体積制御系統４箇所について耐腐食性に優れた材料に取り替えました。また、取替え時の作業性を考慮し、対象箇所周辺の弁や配管の一部を取り替えました。

取替範囲概略図①③②非再生冷却器④：取替範囲ループ低温側へ：感受性が高いと考えられる部位

再生熱交換器加圧器補助スプレイ配管

Ｂ１次冷却材ポンプ

Ｃ１次冷却材ポンプ
非再生冷却器

加圧器

Ｂ蒸気発生器Ｃ蒸気発生器
原子炉容器

加圧器
スプレイ配管Ａ蒸気発生器

Ａ１次冷却材ポンプ

高圧注入
ポンプより再生熱交換器
Ｄ蒸気発生器

Ｄ１次冷却材ポンプ

The Kansai Electric Power Co.,Inc.

図－３ １次系強加工曲げ配管取替工事
工事概要
国外ＢＷＲプラントにおいて、芯金を使用して曲げ加工した配管の内面で応力腐食割れが発生した
事象を踏まえ、予防保全として、１次冷却材系統につながる曲げ配管のうち、芯金を使用して曲げ加工したものを、芯金を使用せずに曲げ加工した配管等に取り替えました。また、取替え時の作業性を考慮し、対象箇所周辺の弁や配管の一部を取り替えました。
取替範囲概略図
加圧器補助スプレイ配管

Ｂ１次冷却材ポンプ

Ｃ１次冷却材ポンプ
非再生冷却器へ

Ｂ蒸気発生器

加圧器

Ｃ蒸気発生器
原子炉容器

加圧器
スプレイ配管Ａ蒸気発生器

高圧注入
ポンプより再生熱交換器
Ｄ蒸気発生器

Ｄ１次冷却材ポンプ

Ａ１次冷却材
ポンプ：取替範囲（曲げ管取替箇所数）
加圧器スプレイ配管 ：２４箇所
加圧器補助スプレイ配管：１箇所＜曲げ加工方法＞
芯金を使用しない曲げ加工

芯金を使用した曲げ加工
【正面図】

曲げ金型

【正面図】

改良曲げ金型

芯金

押さえ金具
台

芯金

押さえ金具
台

【改良曲げ金型】
配管との隙間を狭くした曲げ金型に変更することで、芯金が不要となった。

配管内に芯金を挿入し、曲げ金型を回しながら曲げていく。

内面が硬化

移動

移動

The Kansai Electric Power Co.,Inc.

図－４ 高エネルギーアーク損傷対策工事
工事概要
国内外の原子力発電所の電気設備で高エネルギーアーク損傷が発生していることを踏まえ、原子力規制委員会によるバックフィット（新たな規制基準の既存の施設等への適用）として保安電源設備に係る技術基準規則等が一部改正（２０１７年８月）されました。そのため、非常用ディーゼル発電機受電遮断器の遮断時間変更およびインターロック・保護継電器（リレー）の追加を行いました。
工事概要図＜電源系統構成（イメージ）＞

遮断器の遮断時間の変更

外部電源

事故電流を検知してから遮断器を開放させるまでの時間（遮断時間）を早くし、アーク放電の継続時間を短くする。

対象箇所：

主変圧器

所内変圧器

予備変圧器

G
発電機

インターロックおよびリレーの追加
安全系6.6kV母線

外部電源喪失時の非常用ディーゼル発電機からの給電時における高エネルギーアーク損傷の発生を想定。

安全系6.6kv母線
DG

ポンプ

インターロック追加①高エネルギー
アーク損傷発生③遮断器「入」→「切」

安全系440V母線

発電機を停止するとともに、遮断器を開放することで、事故電流を遮断③発電機「入」→「切」

ポンプ

： 遮断器

ファン

非常用
ディーゼル
発電機

リレー追加
事故電流を検出し、発電機の停止および遮断器を開放させる。

リレー②事故電流検出The Kansai Electric Power Co.,Inc.

図－５ ２次系配管の点検等
点検概要
今定期検査において、合計１，０４２箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施しました。
○ ２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位

今回点検実施部位

１，３７１
１，３１３
２，６８４

５４２
５００
１，０４２

主要点検部位その他部位
合計○ ２次系配管肉厚の管理指針に基づく内面目視点検
高圧排気管の直管部４０箇所について、配管内面から目視点検を実施しました。その結果、配管内面に減肉が確認された４０箇所※について、超音波検査（肉厚測定）を実施しました。
※超音波検査（肉厚測定）１，０４２箇所に含む（結果）
必要最小厚さを下回っている箇所、および次回定期検査までに必要最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はありませんでした。

取替範囲概略図○過去の点検において減肉傾向が確認された部位１箇所を耐食性に優れたステンレス鋼の配管に取り替えました。
○今回の点検で減肉傾向が確認された部位１箇所を炭素鋼の配管に取り替えました。
【取替理由】①過去の点検で減肉傾向が確認されているため取り替えた箇所（１箇所）
・必要最小厚さとなるまでの期間が１０年未満の箇所
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼②今回の点検で減肉傾向が確認されているため取り替えた箇所（１箇所）
・必要最小厚さとなるまでの期間が１０年未満の箇所
炭素鋼 ⇒ 炭素鋼

＜系統別概要図＞

発電機

蒸気発生器

Ｇ

低圧タービン

高圧タービン

復水器

②

復水ポンプ

湿分分離加熱器【凡例】

グランドコンデンサ

高圧給水加熱器
第５低圧
給水加熱器

第４低圧
給水加熱器

第３低圧
給水加熱器

：主蒸気系統：給水系統：復水系統：ドレン系統：主な配管取替箇所

第１低圧
第２低圧
給水加熱器 給水加熱器

給水ポンプ
脱気器
給水ブースタポンプ

脱気器タンク①
低圧給水加熱器ドレンタンク

低圧給水加熱器ドレンポンプ

The Kansai Electric Power Co.,
Inc.