第18回原子力委員会
資料第2-1号

令和４年度
福島国際研究教育機構の放射線科学・創薬医療分野における研究課題および当該分野に係る加速器等の施設整備の在り⽅に関する調査分析報告書（概要版）
令和5年3⽉
受託機関：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

1

Ⅰ.研究課題に関する調査
1.調査の全体像

2

本調査の全体像

調査研究の背景1

福島国際研究教育機構において「放射線科学・創薬
医療、放射線の産業利⽤」
に関する研究開発が実施される

2

上記機構において実施すべき研究テーマ、加速器等の施設設備の仕様を決める
必要がある

調査研究の⽬的

福島国際研究教育機構に関わる調査研究

1

放射線科学に関する最新の研究動向・産業利⽤を調査する

2

放射線科学の各分野における⽇本の⽴ち位置を明確化する

調査研究の結果概要

注
⽬
分
野

3

 がん細胞の殺傷能⼒が⾼く、周囲への被ばくが少ないα線医薬品
 半導体微細化やNewSpaceの台頭による宇宙放射線の影響解明・評価

⽇
本の  RI医薬品研究に強み
⽴  放射線利⽤に関する規制が研究の重荷ち
位置加速器  RI医薬品製造がメインの  半導体材質改変、ソフト産
エラー試験、育種も規模は⼩さいが産業有業
利⽤

Ⅰ.研究課題に関する調査
2. 国内論⽂調査（概要）4分野対応表研究調査を詳細に⾏うため、仕様書に記載の5分野を9分野に細分化した仕様書記載の分野

論⽂調査に⽤いた分野①RI医薬品の臨床応⽤（１）ラジオアイソトープ（RI）医薬品の開発②RIを⽤いた医薬品の研究開発③RI製造技術（医薬品⽤、⼀般産業⽤など）（２）放射線イメージング技術の開発④RIイメージング技術の開発（動植物など)⑤放射化学（３）放射化学、宇宙放射線科学など放射線基礎科学の研究⑥宇宙放射科学⑦材料開発

5（４）放射線の影響解明に資する基礎基盤研究⑧放射線影響解明（５）放射線発⽣装置などの開発と整備⑨その他(開発と整備)

放射線科学研究動向調査結果
調査概要(1/3)
分野

研究動向①RI医薬品の臨床応⽤• FDGをはじめとする18Fで修飾された薬剤を⽤いて、特定の臓器に集積するPET薬剤の開発が進んでいる• 177LuをはじめとするRIをがん特異的に蓄積するように
医薬品をデザインし、その効果や副作⽤を検証する臨床研究が進んでいる。また、RI医薬品による医療従事者の防護といった⾯の研究も⾏われている②RIを⽤いた
医薬品の研究開発• これまで臨床でもよく使⽤されてきたがんを標的とした
PET⽤プローブに加え、脳浸透性のプローブやアミロイドβを標的としたプローブなど、他の疾患への応⽤研究が⾏われている• 211Atをはじめとするα線放出核種を⽤いた放射線治療⽤医薬品が注⽬されており、がん特異的に集積するプローブの研究開発が⾏われている③ RI製造技術（医薬品⽤、⼀般産業
⽤等）• ⻑距離運搬や⻑時間の⽣体反応の観察に耐えうる
⻑半減期のPET薬剤が求められており、その中でも64Cuの製造技術開発が盛んに⾏われている• ベータ線核種よりも放射線の⾶距離が短く、細胞の殺傷能⼒の⾼いアルファ線核種(211At、225Ac)を⽤い
た医薬品研究が注⽬されている

企業分類
サプライヤー(放射線発⽣装置、その他装置の開発)
ユーザー
太字はヒアリング実施企業

6

社会実装動向• 2016年にRI医薬品が⽇本で初めて承認されて以降、RI医薬品の需要は増えてきている• 2022年には211At標識試薬の褐⾊細胞腫に対する治験が福島医科⼤学で、甲状腺がんに対する治験が⼤阪⼤学でスタートした• ⼤阪⼤学はRI医薬品の専⽤加速器を設置し、またアルファ
フュージョン社を設⽴してRI医
薬品の社会実装を狙っている• ⽇⽴が東北⼤学の電⼦線加速器を利⽤して225Acの⼤量⽣産に適した⼿法を開発

関連企業

•
•
•
•
•

⽇本メジフィジックスPDRファーマ
⽇⽴
住友重機械⼯業
千代⽥テクノル放射線科学研究動向調査結果
調査概要(2/3)
社会実装動向

関連企業④RIイメージン
グ技術の
開発（動植
物など)

• 従来より⾼感度、⾼解像度の検出器が求められており、検出器の素材開発や、異なる特徴を持つ検出器の特性を融合する技術開発が⾏われている• ガンマ線イメージング技術のPETやSPECTは解像度や感度に物理限界があったが、複数ガンマ線放出核種を⽤いたDPECTにより、⾼解像、⾼感度の実現が⾒込まれる• ヒト⽤のPET等のイメージング技
術を動植物⽤に展開している• 浜松ホトニクス• 東芝マテリアル• キャノンメディカルシス
テムズ• GEヘルスケア⑤放射化学• イオンビーム照射による表⾯加⼯技術を⽤いた各種素材の⾼機能化やFIB‐SEMによる微細構造の三次元解析が⾏われている• 炭素イオンビームによって⼤きなDNA損傷を与えられることからガン治療や農作物の突然変異育種等に応⽤されている• ⿊斑病抵抗性を持つ「ゴールド
21世紀梨」や塩害に強いイネの開発等、農作物の育種で実⽤化されており、気候変動や病気への対応が進んでいる

•
•
•
•

⑥宇宙放射
科学

• 集積回路の微細化によって宇宙放射線起因の⼀次事故であるソフトエラーが顕在化しており、ソフトエラー対策が進んでいる• NewSpace(⺠間主導の宇宙空間産業利⽤)ブームににおいて、⾼効率太陽電池の低コスト化に向けた開発が進んでいる• NewSpaceで使⽤する機材に関する放射線耐性試験の需要が増加• NTT‐AT社が住重アテックス社の加速器を利⽤してソフトエラ
ー試験受託サービスを展開• 三菱重⼯業• 三菱電機
• NTT

分野

研究動向

企業分類
サプライヤー(放射線発⽣装置、その他装置の開発)
ユーザー
太字はヒアリング実施企業

7

⽇⽴ハイテク東芝
住友重機械⼯業
⽇新電機

放射線科学研究動向調査結果
調査概要(3/3)
分野

⑦材料開発

⑧放射線影
響解明

⑨その他(開発と整備)

研究動向

社会実装動向関連企業• 放射線によるポリマー材料の形状制御は、簡便かつ精度が⾼い加⼯が可能でナノ材料創製の中核技術の⼀つとなっている• 将来の核融合装置向けに使⽤されるタングステンのイオン照射による硬化現象が注⽬されている• 半導体エッチングや超伝導体の材質(臨界電流密度特性)改善にもイオンビームが⽤いられている• 環境中に放出され、⼟壌に吸着した137Csが内外部
被爆の要因となり得るため、環境、特に植物体内や⼟壌における137Csの動態を解明することが求められている• 植物体内へのセシウムの吸収抑制に向けて、カリウム輸送機構を介したセシウムの吸収・移⾏に関する研究が⾏われている• パワー半導体の特性改善にイオン照射が⽤いられており、住重アテックス社がイオン照射サービスを提供• ナノポリマー等、応⽤先が想定できるものの、社会実装には繋がっていないものも多い• 住重アテックス• 三菱電機• ⼤強度陽⼦ビームに使⽤される荷電変換フォイルの⻑寿命化やビームの低損失等、ビーム改良に関する研究が⾏われている• 加速器の産業・医療応⽤に向けて加速器の⾼効率化、⼤電流化を実現するためにサイクロトロン共鳴法が注⽬されている

企業分類
サプライヤー(放射線発⽣装置、その他装置の開発)
ユーザー
太字はヒアリング実施企業

8• 疫学調査や放射性セシウムを吸収しない作物の作成などに繋がると考えられるが、現時点ではアカデミアによる研究が主流で社会実装には繋がっていない―• ⾼効率の加速器の開発が進んでいるが、現状では研究所
で研究者が改造するため、社会実装にはまだつながっていない• ⽇本アドバンストテク
ノロジー株式会社

論⽂数と社会実装の関連性
論⽂数と社会実装の段階には関連がない。社会実装の観点のみから市場分析を実施する分野を選定
分野ごとの国内論⽂数
0
100
200
300

社会実装段階
400

500

基礎研究

産業規模⼩

核分裂、核種分離等

育種

産業規模⼤

①RI医薬品(臨床)②RI医薬品(基礎)③RI製造④RIイメージング技術⑤放射化学

ソフトエラー⑥宇宙放射科学
⾦属ナノ粒⼦、
ナノファイバー等⑦材料開発

半導体材質改変
既に産業が存在する分野に絞って市場分析を実施⑧放射線影響解明⑨その他(開発と整備)

α線医薬品、特に225Acと211Atが注⽬されており、各国で開発が進んでいる。
国内論⽂は「CiNii」での検索結果を基に、デロイトが分析
9

Ⅱ.施設整備の在り⽅に関する調査
1. 加速器施設の視察結果

10

■⽇本原⼦⼒研究開発機構タンデム加速器施設概要（１）
タンデム加速器施設

施設概要①タンデム棟規模：地上8階、地下2階
建物⾼さ：約50.84m
建築⾯積：3,000㎡ 延床⾯積：約8,000㎡
竣⼯年：1978年（建屋）
⼯期：約3年（発注から竣⼯まで）
建設費：約20億円
運営費：補助⾦にて運営②ブースター棟（増築）規模：地下1階
建物⾼さ：約8.99m
建築⾯積：1,229.9㎡ 延床⾯積：約1,223.2㎡
竣⼯年：1994年
⼯期：約3年（1990‐1992）
建設費：約6億円
運営費：補助⾦にて運営

建設スケジュール
①タンデム棟②ブースター棟（増築）

施設の特徴（視察結果を踏まえた特徴と計画上の⼯夫点）

・地下1階に加速器と5つのターゲット室が配置され、その上部に制御室等の機械室が集約されている
・5つのターゲット室には、地下2階の地下通路と階段を介してアクセスする・各ターゲット室は独⽴した動線と躯体遮蔽により、被爆防⽌が徹底されている・各ターゲット室にはそれぞれ搬出⼊⼝が設けられ、外部から直接アクセスが可能である・研究、実験室は2階に配置され、加速器や照射室とは切り離されたゾーニングとなっている
・超伝導ブースター室は後に増築され、エキスパンションジョイントで接続されている
・1階のホット化学実験室は最もダーティな室であり、被爆防⽌として靴の履き替えも実施している・タンデム加速器の直下には垂直実験室があり、ビームを垂直照射する実験ができる
11

⾮公開情報を含むため⾮掲載

■⽇本原⼦⼒研究開発機構タンデム加速器施設概要（２）各室の床⾯荷重

加速器の概要①タンデム加速器 20MeV②超伝導ブースター■①タンデム棟
特定建家部分の床⾯荷重■②ブースター棟（増築）
⼀般建家部分の床⾯荷重

型式：NECペレトロン モデル20UR※特定建屋部分・・・タワー、ターゲット室（照射室およびホット関係の測定室などを含む）
⼀般建屋部分・・・それ以外

研究内容

20MVの採⽤理由

・原⼦⼒核物理①加速イオンエネルギーが⾼いため

・原⼦核科学②加速イオンエネルギーの可変性がよいため

われ発⽣の応⼒状態以下, 最⼤加速度 400 gal に対して、部材は降伏状態程度, タ ワーは転倒が⽣じ・物性物理の研究③加速器イオンエネルギーの拡がりが⼩さく安定度がよいためないようにしている。

④加速イオンビームのスポットサイズと発散度が⼩さい/イオンビームの質が良いため⑤陽⼦からアクチナイドまで、加速できるイオンの種類が多いため⑥1nsec程度にパルス化されたイオンビームが得られるため⑦運転が確実で保守が容易であるため

12

建屋の耐震設計
耐震設計については,⽀持地盤で最⼤加速度 200 galの地震に対して、加速タワーのコンクリ ートにひび

建屋の放射線遮蔽設計
照射室を含めて5つのターゲット室があり、 各室間は1.4m または2.3mのコンクリート壁で仕切られている。イオンターゲット室および中性⼦ターゲット室にそれぞれ1個ずつビーム・ダンプが設けられており、厚さ2m
⽐重3.2以上のコンクリートが⽤いられる。

■⽇本原⼦⼒研究開発機構タンデム加速器施設概要（３）設備の概要■①タンデム棟■②ブースター棟（増築）増築棟の建屋に付随する設備には、電気、給排⽔、空調、窒素ガス●受変電設備および圧縮空気供給や排気設備等がある。

タンデム加速器建家の電気設備には、⼤別してタンデム加速器本体, 実験装置, 建家に附随 する空調、給排⽔設備等がある。 これら●受変電設備の電気設備に電⼒を供給する受変電設備は、建家の地下1階機械室およびドライエリアの⼀部に設けられ、総計 4000KVAの受電容量

新たな受変電設備の新設をせずに既存設備の改造および分岐 増設にをもっている。中央変電所から6.6KVで受電し、5系統の⾼圧トラスでよ って⾏えることを確認し、設計・施⼯された。 したがって、増築棟で使⽤する

400Vまたは200V/100Vに変圧される。

全ての電⼒がタンデム棟の既存受変電設備から供給されている。

●加速器⽤電源（1）3Φ5W200V（クリーン、5Wのうち1本はクリーン・アース）
機械室から組⽴調整室のノイズ遮断型AVRを経由し、制御室の加速器制御装置⽤の分電盤CRP（control room power）に配電される。
（2）1Φ3W115V.100V(クリーン)
組⽴調整室のノイズ遮断型AVRを経由し、制御室のCAMAC⽤分
電盤 CPP (CAMAC power panel)へ配電されている。
（3）3Φ3W200V
各ターゲット室, 加速器室, 各マグネット室, 軽イオンバンチャー室, 制
御室, SF ガス機 械室の加速器⽤分電盤 PP (Power panel) に配電されている。 PPは、電源トランスおよび配 線が4線式であるので3相200V単相 115Vが得られ, クリーン電源以外の⽐較的⼩容量の 負荷に対して給電される。 PPの容量は、需要率0.4として設計されている。
（4）3Φ4W400V
軽イオンバンチャー室, イオン室, SF ガス機械室のMCC (motor
control center) およ び、各マグネットやチラー等に配電されている。 この系統の電源は、需要率 1.0 として設計されている。
図：タンデム棟の受変電設備の系統

13■⽇本原⼦⼒研究開発機構タンデム加速器施設概要（４）
設備の概要●空気調和設備
・熱源設備はチリングユニット（2台）＋冷却塔＋蓄熱の構成となっており、バックアップは考慮しない計画となっている。
・空調換気設備は空調機をメインとし、PMAC（暖房）と空冷ヒートポンプパッケージを補助として計画している。
※空調機の暖房は蒸気を使⽤していたが現状未使⽤・ホットエリアはエリア全体を負圧管理している。RI系統の排気はHEPAフィルターを経由し、排気ファンはバックアップとして100%能⼒×2台として計画している。
・室内温湿度設計条件は下記の通り。
・イオン源室
夏期：26℃±2℃、40%以下
冬期：22℃±2℃、40%以下
・上記以外
夏期：26℃±2℃、50%±5%
冬期：22℃±2℃、45%±5%（ターゲット室他⼀部湿度成⾏）

図：空調ブロック●給排⽔衛⽣設備
・給⽔設備は上⽔と冷却⽤⽔に系統分けしており、上⽔は⾼置⽔槽⽅式、冷却⽤⽔は加圧給⽔⽅式（ピット貯留）となっている。
・排⽔設備について、上⽔系統は屋外⼀般放流、冷却⽤⽔は循環利⽤するため貯留槽に戻す計画をしている。
ホットエリアの排⽔は廃液タンクに貯蔵し排⽔基準値を確認の上、処理する計画としている。

14

■⽇本原⼦⼒研究開発機構タンデム加速器施設概要（５）
運⽤・維持管理【運⽤】【維持管理】●運転スケジュール●加速器運転に必要な⼈数

・現在の年間運⽤は8か⽉連続運⽤、4か⽉整備を⾏っている。

・関係者含め３５⼈程度である。
※超伝導ブースター稼働時の実績：ブースターとHe冷凍機の運転で4名●利⽤者の属性と⼈数●加速器導⼊後の年間維持管理運営費

・JAEA内部ユーザーの3〜4倍が外部ユーザーである。
・研究テーマによる研究者数は62名（その他関係者を含めて100名程度）である。
※超伝導ブースター稼働時の実績（タンデム単体での利⽤者とも重複あり）
実験テーマ：10〜15件／年

・現状は補助⾦にて運営している。
※超伝導ブースター稼働時の実績
⼈件費：3〜4千万円／年
冷凍機点検費：3〜5千万円／年

利⽤者数：50〜70⼈程度／年

ブースター加速器維持費（交換品等）：2〜3千万円／年●セキュリティ●外部ユーザーからの年間利⽤料収益

・管理区域への⼊退出記録は個⼈単位で管理し、紙による記録としている。

・施設共⽤制度を利⽤する団体による年間収⼊は、１００万円程度である。

・加速器施設の各部屋は鍵で管理している。（電気錠はなし）

・⼤規模な改修・損壊等による修理が必要な時は、●汚染の確認・管理区域からの退出時に汚染検査（被ばく線量計測）を⾏う。
●年間の最⼤使⽤電⼒量・電流測定値●油・ガス・⽔道の年間使⽤量

R2.総使⽤量：3057200Kwh ⽉最⼤使⽤量：343000Kwh
R3.総使⽤量：3339400Kwh ⽉最⼤使⽤量：347800Kwh
過去測定値
電圧：6.3KV〜6.6KV
電流：0A〜60A
電⼒：20Kw〜590Kw
⼒率：75cosθ〜100cosθ※超伝導ブースター稼働時の電⼒実績：500〜600kW

⽔（浄⽔・ろ過⽔（⼯⽔））使⽤量
R2. 浄⽔年間使⽤量：59㎥
ろ過⽔年間使⽤量：7395㎥
R3. 浄⽔年間使⽤量：44㎥
ろ過⽔年間使⽤量：5102㎥
油・ガス：実績なし

15●加速器の修理更新内容
クレーンによって別室に運搬して施設内で整備している。
●加速器施設及び付随する諸室・設備の更新内容・期間・費⽤・ブースター室の増築の建設コストは約6億である。（1990〜1994年に増築）●加速器施設及び付随する諸室・設備等の今後の更新改修予定
・共同研究している団体と話し合い、ニーズに合わせて更新していく。
・⼤規模な更新については、新しい加速器ができた時点から次の構想（加速器の新設増設）を練っている。

■福島県⽴医科⼤学（先端臨床研究センター）施設概要（１）
先端臨床研究センター

施設概要
規模：地上3階、地下1階
建物⾼さ：約22m
建築⾯積：1,429㎡
延床⾯積：5,487㎡

竣⼯年：2016年1⽉
⼯期：約2年（2014‐2016）
建設費：約85億（施設整備：約38億、機器・設備：約47億円）
運営費：約6.4億円（⼈件費、光熱⽔費等を含めて）施設の特徴（視察結果を踏まえた特徴と計画上の⼯夫点）
・地下1階から3階まで、放射性製剤の製造合成から臨床研究、治験まで1つの建物内でワンストップに実施可能な計画である（動物実験だけは離れており、スペース的に⼿狭な印象）
・地下1階の中央にサイクトロン室とターゲット室、その周囲に研究、実験室が配置されている
・1フロア内に加速器施設と研究実験室がコンパクトにまとめられた構成となっている・研究、実験室へは着⾐やインターロックを介してアクセスすることで、厳密に汚染管理がされている・敷地の⾼低差をうまく利⽤し、地階からも直接フラットに搬⼊できる・外周に設備機械室を配置し、設備の更新しやすさが配慮されている・⼀⽅で、敷地内における衛⽣機械室の外部搬出⼊⼝へのアクセス経路がやや複雑である
・屋上に熱源関係の設備置場が集約され、機器配置は効率化されている・⼀⽅で、⼀部配管経路が複雑なところ、また、将来更新スペースも不⾜しているように⾒られる
⽤途別⾯積構成（地下1階のみ）

⾮公開情報を含むため⾮掲載

断⾯イメージ16

■福島県⽴医科⼤学（先端臨床研究センター）施設概要（２）加速器の概要①⼩型サイクロトロンHM‐20（住友重機械⼯業）

主要部積載荷重②中型サイクロトロンMP‐30（住友重機械⼯業）

表：主要部分積載荷重
積載荷重（N/㎥）
棟

C棟

階

室名

B1F~3F
1F~3F
B1F~3F

床⽤

架構⽤

地震⼒⽤

事務室・諸室

3900

1800

800

会議室

2900

2800

800

機械室

4900

2400

1300

※サイクロトロン室：10ton/㎡

研究内容■⼩型サイクロトロン■中型サイクロトロン・放射性薬剤により、ブドウ糖の代謝、⼼筋⾎流、 脳 ⾎流・酸素代

・30MeVのa粒⼦を加速する性能を有し、半減期 7.2時間のα線放出核

謝・⾎液量のイメージングを⽇常の診療に提供

種アスタチン (211At) を製造

・アルツハイマー型認知症の原因物質と⾔われている β-アミロイドや⼼・近年α線放出核種を⽤いたRI内⽤療法の有効性が 注⽬されていること

⾎管系の不安定プラークのイメージ ング剤の放射性薬剤を製造から、 有⽤な211At標識治療薬の ファースト・イン・ヒューマン試験を⽬指し・新しいPET⽤標識薬剤の開発研究 (動物実験⽤) にも供給た研究開発 に利⽤・基準部屋サイズ：W5.0m×D5.0×H2.5m

・基準部屋サイズ：W6.0m×D5.5×H3.6m
・機器総重量：60tom

17■福島県⽴医科⼤学（先端臨床研究センター）施設概要（３）
設備の概要
●電気設備

●室諸元表

受電⽅式：⾼圧2回線受電

表：空調・照明条件

受電電圧・周波数：3Φ3W 6.6kV 50Hz
受変電設備仕樣：室内キュービクル式配電盤 モールド変圧器
直流電源設備：制御⽤ MSE⻑寿命型
配電⽅式：電灯: 1Φ3W 210/105V

動⼒: 3Φ3W 210V 3Φ4W 415V

主たる照明器具：Hf蛍光灯、LED照明
⾮常照明：⽩熱灯 電池内蔵型
通信・情報設備：構内交換、 構内情報通信⽤配管、 誘導⽀援、 テレビ共聴
ナースコール、 ⼊退室管理⽤配管、監視カメラ⽤配管 医療機器通信設備⽤配管
防災設備：⾃動⽕災報知、⾃動閉鎖、 ⾮常放送
その他：医⽤接地、アイソレーション●空調設備

熱源設備：吸収式冷温⽔発⽣機、空気熱源ヒートポンプチラー、温⽔ヒーター
空調設備：外気処理空調機+個別パッケージ型空調機併⽤⽅式
換気設備：第1種換気、第2種換気、第3種換気
排煙設備：⾃然排煙⽅式及び機械排煙⽅式(⼀部告⽰による免除適⽤)の併⽤
⾃動制御設備：既設病院本館中央監視室の既存中央監視設備により監視
設備機器類の遠隔制御、監視、漏⽔警報、 凍結防⽌、各種計量等●衛⽣設備
衛⽣器具設備：洋⾵⼤便器、⼩便器、洗⾯器、流し台 他
給⽔設備：飲料⽔(市⽔)及び冷却塔補給⽔(市⽔)の2系統給⽔、加圧給⽔⽅式
排⽔設備：敷地外⾬⽔汚⽔分流⽅式、建屋内合流⽅式
給湯設備：貯湯式電気温⽔器による個別⽅式
消⽕設備：閉鎖型スプリンクラー設備
都市ガス設備：中圧ガス(既存配管分岐取り出し)
医療ガス設備：酸素、空気、吸引 (既存配管分岐取り出し)
排⽔処理設備：RI排⽔処理設備及びRI管理モニター設備(別途⼯事)●昇降機設備
⼈荷⽤20名乗 (機械室レス) ×1台

積載量 1,300kg

速度 45m/min

寝台⽤15名乗 (機械室レス) ×1台 積載量 1,000kg

速度 60m/min

⼩荷物専⽤（テーブルタイプ) ×1台

速度 45m/min

18

積載量 50kg

■福島県⽴医科⼤学（先端臨床研究センター）施設概要（４）先端臨床研究センター

⾮公開情報を含むため⾮掲載

19

■福島県⽴医科⼤学（先端臨床研究センター）施設概要（５）
運⽤・維持管理【運⽤】【維持管理】●運転スケジュール●加速器運転に必要な⼈数

・⼩型サイクロトロン：病院稼働⽇（ほぼ毎⽇）に運転している。

・⼩型及び中型サイクロトロンの運転担当者数は各1名（＋補助1名）である。

・中型サイクロトロン：週２，３回程度運転している。
・運転1回につき2時間程度稼働している。

●加速器導⼊後の年間維持管理運営費

・アスタチン製造は週１〜２回程度⾏っている。

・年間費⽤は、約6.4億円（⼈件費、光熱⽔費等を含めて）である。

※⼩型及び中型サイクロトロンは年２回、各10⽇程度メンテナンス（⾮稼働⽇）を⾏っている。

●外部ユーザーからの年間利⽤料収益●利⽤者の属性と⼈数・年間収⼊は２００万円程度である。

・外部ユーザー（住重加速器サービスのオペレータ）３名が利⽤している。
●セキュリティ●加速器の修理更新内容

・管理区域への⼊退出記録は、各研究者単位で管理し、研究者は、ガラスバッジに

⼩型サイクロトロン：特になし。

印字されたＱＲコードで記録している。

中型サイクロトロン：随時調整を⾏っている。（費⽤は住友重機械⼯業が負担）

・⼀時⽴⼊者は、専⽤のＱＲコードを使⽤し、退出時に⽒名と時間等を記録している。
●汚染の確認●加速器施設及び付随する諸室・設備の修理内容・期間・費⽤・研究者はガラスバッジを装着して汚染検査（被ばく線量の測定）をしている。

・⼤規模な改修はない。

・測定⽅法は、ハンドフットクロスモニタを使⽤して確認する。

・修理：（令和４年２⽉の地震によるもの）費⽤は下記のとおりである。

●年間の最⼤使⽤電⼒量・電流測定値

⼩型 サイクロトロン：784,300円（折れたボルトの修繕）

先端臨床研究センター棟：2,930,000kWh/年（令和３年度）

中型サイクロトロン：1,100,000円（位置がずれたターゲットシールドの補正）（棟全体の⾯積5487.25㎡に対し、サイクロトロンエリアは1439.02㎡）●加速器施設及び付随する諸室・設備等の今後の更新改修予定●油・ガス・⽔道の使⽤量
⽔道：4,192㎥/年

20

ガス：214,388㎥/年

重油：使⽤なし

・電源設備更新、RI空調設備更新、RI排⽔設備更新等を予定している。

■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（１）
電⼦線照射施設（1号加速器棟）

イオン照射研究施設（TIARA）

施設概要
1号加速器棟

施設概要①サイクロトロン棟②複合ビーム棟③イオンビーム研究棟

規模：地上3階
建物⾼さ：約16.7m
建築⾯積：862㎡ 延床⾯積：1,840㎡
竣⼯年：1981年
⼯期：約4年
建設費：5億8750万円

規模：地上3階、地下1階
建物⾼さ：不詳
建築⾯積：862㎡
延床⾯積：8,757㎡
竣⼯年：1990年
⼯期：約3年

規模：地上2階、地下1階
建物⾼さ：不詳
建築⾯積：1,743㎡
延床⾯積：3,678㎡
竣⼯年：1993年
⼯期：約2年

規模：地上2階、地下1階
建物⾼さ：不詳
建築⾯積：1,515㎡
延床⾯積：4,715㎡
竣⼯年：1990年
⼯期：約3年※機械室棟：132㎡

施設の特徴（視察結果を踏まえた特徴と計画上の⼯夫点）

施設の特徴（視察結果を踏まえた特徴と計画上の⼯夫点）

・中央に加速器室と照射室が配置され、それを取り巻くように研究、実験室が配置
されている
・設備機械室は1階に集約され、機器の搬出⼊や更新がしやすいように他機能とは切り離して配置されている
・1階の加速器本体直下に垂直照射室を配置する明快な断⾯構成である・共⽤通路を最⼩限として効率の良い建物構成となっている

・サイクトロン棟、複合ビーム棟、イオンビーム研究棟と機能ごとに明確に分節された
建物構成となっている
・ 4台の加速器それぞれの特徴を活かして、同⼀敷地内でさまざまな実験に対応できる
・規模の⼤きい廃棄物保管室を有しており、放射性廃棄物の⼀時保管を⾏っている

21

建設費⽤：①＋②＋③→52億1795万6000円

■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（２）電⼦線照射施設（1号加速器棟）
・遮蔽壁に放射線遮蔽窓（照射室内側で70cm×70cm⾓）を設置して照射室内を監視
・加速器は約80㎥の広さで天井は吹抜けとなっており、南側の荷上げ室との境界は加速器を搬⼊する際容易に解体できるように、重コンクリートブロックを重ねる構造となっている。

⽤途別⾯積構成

⾮公開情報を含むため⾮掲載

22

用途
1 加速器室2 照射室
3 研究・実験エリア
4 一般居室
5 設備・機械室
6 その他共用合計

概算面積（㎡）
173.95177.16777.8335.15
331.06
339.091834.24

■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（３）イオン照射研究施設（TIARA）

積載荷重に関して

鉛遮蔽セルの重さは、・搬⼊セル：50 ton（12 ton／㎥）
・分離製造セル：30 ton（6 ton／㎥）
・搬出セル：30 ton（6.5 ton／㎥）
上記に加え、・鉛セル（10 cm厚）：3台
・鉛セル（5 cm厚）：1台（こちらの重量詳細は不明）
⽤途別⾯積構成①サイクロトロン棟

用途
1加速器室
2照射室
3研究・実験エリア
4一般居室
5設備・機械室
6その他共用
合計

⾮公開情報を含むため⾮掲載

概算面積（㎡）
1788.93574.421212.4801327.36
1267.769170.92②複合ビーム棟
用途
1加速器室
2照射室
3研究・実験エリア
4一般居室
5設備・機械室
6その他共用合計

概算面積（㎡）
625.44860.07797.25220.81344.011134.13981.68③イオンビーム研究棟
用途
1加速器室
2照射室
3研究・実験エリア
4一般居室
5設備・機械室
6その他共用合計
23

概算面積（㎡）
001203.84542.5
1228.08
1660.194634.61■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（４）電⼦線照射施設（1号加速器棟）
加速器の概要電⼦加速器EPS2000（NHV製）

イオン照射研究施設（TIARA）①AVFサイクロトロン（住友重機械⼯業） ②タンデム加速器(NationalElectrostaticsCrop)③シングルエンド加速器（⽇新ハイポルテージ） ④イオン注⼊装置

加速器の概略仕様（１）出⼒形式：直流加速器
電⼦ビームは⽔平垂直の2⽅向に取り出しが可能（２）加速電圧：最⼤2.0MVとして可変（３）ビーム電流：最⼤30mAとして可変（４）⾛査⼱：垂直⽅向→120cm、⽔平⽅向→60cm

研究内容
・量⼦センシング材料創成
・機能性材料の創成
・宇宙材料、太陽電池等の照射効果の研究
24

研究内容
バイオ技術開発，材料開発，RI製造など

■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（５）
電⼦線照射施設（1号加速器棟）
加速器⽤の設備

建屋付帯設備

●電気設備

●電気設備

(1)加速器本体⽤：3kV, 3Φ, 250kVA(3)イオンポンプ⽤：200V,1Φ,12kVA

⾼周波発電機駆動⽤の電源設備としては、屋外キュービクルに3Φ,250kVA,6600V/3300V

この中でイオンポンプおよび操作電源に含まれているデータロガーについ(2)付属機器⽤：200 V,3Φ,64.5kVA
内訳の専⽤変圧器を設置し, ケーブルを建家内に引込み端末は加速器室に準備されている。制ては、エンジンジェネレーター式⾮常⽤電源に接続して無停電化してい御⽤の電源設備としては、屋外キュービクルに設置した3Φ,500kVA,6600/210VAの変圧器か

a.SF6ガス熱交換器：7.5kVAる。

ら分岐して250A容量の端⼦(電磁開閉器MCB3P400/250付)が制御室に準備されている。まb.操作電源：8kVA(4) 付属設備⽤: 200V,3Φ,130kVA

た加速器真空排気⽤のイオンポンプおよびデーターロガーを停電時にも動作させるため、3Φ,c.SF6ガス回収装置：25kVA

内訳

d.冷却ブロワー (2台)：24kVA

a.排ガス処理装置：50kVA

200V,30kVAの⾮常⽤電源(エンジン発電機)を機械室に設置し, 屋外キュービクルに設置した

b.冷却⽔ポンプ：3 kVA

スコットトランスを介して制御室に専⽤の端⼦が設けられている。

c.照射室⽤送⾵機：63kVA●照射室内換気設備

d.保守点検⽤クレーン：14kVA●冷却⽔

冷却⽔は10m²の貯⽔槽から各系統へ送り出され、各機器を通って再び貯⽔槽へ戻る循環⽅式であり、⽔温が⼀定値よりも上昇した場合には冷却塔を作動させる。冷却⽔の必要条件と冷却⽔量の内訳は次の通りである。
(1)条件
⽔圧⼒：4~6kg/cm²G

温度：30℃以下

b.SF6ガス熱交換器：30l/min.

⾏い、排気は排ガス処理を⾏った後,⻄側屋上の煙窓から屋外に排出される。加速器の運転モードに対応した給排気系統の切換えは、制御室に設置した制御盤からの信号によりモー
ター・ダンパーが動作して⾃動的に⾏われる。

必要流量: 210ℓ/min.

(2)内訳
a.⾼周波発電機：60l/min.

各照射室への給気は3階照射機械室に設置した送⾵機 ( 12000㎥/h×43mmAq)によりc.ビームシャッター：60l/min. ×2●冷却⽔設備
加速器⽤の冷却⽔は⽔圧4〜6kg/c㎡,⽔温30℃以下で⽔量210ℓ/min が必要とされている。このため、加速器専⽤の冷却⽔環循設備が機械室および屋外に設置されている。この設
備は低温⽔槽,⾼温⽔槽,冷却⽔ポンプおよび冷却塔によって構成される。

●圧縮空気
X線シャッターおよびビームシャッター駆動⽤として、6.5~9kg/cm²Gの圧⼒で9Nl/ (動作)のコンプレッサーを設備する。

●排ガス処理装置(1)処理槽(2)ブロワー(3)処理剤充填器

主要⼨法：1,900 x 1,900 x 1,000

2層直列 排気量：13,000㎥/h

処理剤充填量：0.9t/層×2=1.8t

駆動モーター：45kW

駆動モーター：1.5kW.

主要材質：ステンレス鋼

主要材質：ステンレス鋼

サイクロン：容量45l,ステンレス鋼製

25

静圧：800mm Aq. ブロワー容量：3.3㎥/min. 静圧：1,000mmAq.

■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（６）イオン照射研究施設（TIARA）
ユーティリティ●電源系
サイクロトロン⽤電源は、3相3線式420V、3相3線式210V、単層3 式 210/105Vであり、イオンビーム研究棟の電気機械室経由で、サイクロトロン電源室、イオン源室、純⽔冷却設備室、サイク
ロトロン制御室の分電盤に供給されている。消費電⼒の⼤きいサイクロトロン本体及びビーム輸送系にはAC420V (3Φ) が、イオン源⼊射系と純氷冷却設備には AC210V (3Φ) を使⽤している。

●冷却系
サイクロトロンシステムの冷却系は、純⽔系と市⽔系の2系統から構成されている。純⽔系はさらにイオン源・イオン⼊射系、サイクロトロン本体系及び外部ビーム輸送系の3系統に分割されており、
冷却⽔温度の可変範囲25~30℃で、 設定精度±1℃である。市⽔系は、主に真空排気系の冷却に使⽤しており、供給温度15℃~20℃、交換熱量 19,000kcal/h、 通⽔量55L/minである。

●ガス・圧縮空気系
窒素ガス系
窒素ガスは、真空機器の置換ガスとして使⽤しており、液体窒素貯蔵施設から供給され、送出圧⼒は 2kgf/cm²で、真空機器近傍で減圧して使⽤している。窒素ガスを供給する必要容積の積算値は11.5㎥であり、このうちサイクロトロン
本体が6.8㎥である。
圧縮空気系
圧縮空気は、各種圧空式バルブ、ロータリーシャッター、ファラデーカップ及びブロファイルモニターなどのビーム診断機器の駆動シリンダー、冷却系統の3⽅弁等で使⽤しており、供給側圧⼒約7kgf/cm² である。設置されている圧空式作動機
器の全容量は、イオン源・イオン⼊射系で47NL(Normal Liter)、サイクロトロン本体系で43NL、ビーム輸送系で192 NL、冷却系で5NLが⾒込まれた。

26

■⾼崎量⼦応⽤研究所（電⼦線照射施設、イオン照射研究施設）施設概要（７）運⽤・維持管理■電⼦線照射施設（1号加速器棟）■イオン照射研究施設（TIARA）

【運⽤】

【運⽤】

●運転スケジュール●運転スケジュール・1⽇平均運転時間7.５時間（9時30分〜12時、13時〜17時）である。

・平⽇は常時利⽤（2022年度は8⽉に空調停⽌により停⽌期間あり）

・定期総合点検は3週間（照射利⽤停⽌） ・年間運転時間は約1,000時間

・9時より点検⽴上調整を⾏い、20〜21時まで利⽤●利⽤者の属性と⼈数●利⽤者の属性と⼈数

・内部ユーザと共同研究による外部ユーザが利⽤している。

・内部ユーザと共同研究による外部ユーザが利⽤している。

●セキュリティ●セキュリティ・管理区域への⼊退出は、⼊退管理システムによる⼊退出記録を実施している。

・管理区域への⼊退出記録の⽅法:ノンタッチカードを⽤いた⼊退出管理システムを採⽤している。

●汚染の確認・RIの盗難防⽌の⼯夫：①研究所⼊構時に⾝分確認 ②加速器建屋の夜間施錠

・OSLバッチ（放射線業務従事者）およびPD（⼀時⽴⼊者）による被ばく線量管理を実施している。
●年間の最⼤使⽤電⼒量・電流測定値
2021年度実績
⽉最⼤電⼒量：22,740kW
年間使⽤電⼒量：154,700kW
最⼤電流：33Ah●汚染の確認●油・ガス・⽔道の使⽤量
2021年度実績
ガス年間使⽤：21㎥
給⽔使⽤：948㎥
油の使⽤：無し【維持管理】●加速器運転に必要な⼈数
・運転に必要な⼈員は最低1名以上・点検メンテナンスに必要な⼈員は最低3名以上（必要時に最低5名）●加速器導⼊後の年間維持管理運営費

線量計も着⽤して被ばく管理。四半期に１回、内部被ばく検査⽤の装置で内部被ばくの検査を実施。
●年間の最⼤使⽤電⼒量・電流測定値
2021年度実績
⽉最⼤電⼒量：753,100kW
年間使⽤電⼒量：6,916,060kW
最⼤電流：286Ah●油・ガス・⽔道の使⽤量
2021年度実績
ガス年間使⽤：40㎥/年
給⽔使⽤：30,229㎥/年
油の使⽤：無し【維持管理】●加速器運転に必要な⼈数

・運転委託費 約5400万円/年●外部ユーザーからの年間利⽤料収益
・施設共⽤収⼊：270万(R1) （耐震改修等の⻑期停⽌のなかった直近年度を記載）●加速器の更新内容
・制御系の更新：1年間、2,000万円

コンベアシステムの更新：1年間、5,000万円 ・遮蔽扉修理：1年間、2,000万円●加速器及び付随する諸室・設備の修理内容・期間・費⽤
・建屋耐震改修⼯事：1年間、10,000万円●加速器及び付随する諸室・設備等の今後の改修予定

27

フットクロスモニタで検査をしてから退室。研究者の被ばく線量計測の⽅法：OSLバッジを着⽤。被ばく恐れがある場合はポケット●加速器導⼊後の年間維持管理運営費

・光熱⽔費：400万(R3)・新規電⼦加速器の導⼊を含む新建屋建設

・RIによる⾝体汚染の検査⽅法：⾮密封RI実験時には表⾯汚染検査⽤サーベイメーターを使⽤。管理区域退出時は全員ハンド・運転員6名（９時から23時まで，2交代制）

・請負運転1名：850万円

・⼊⼒電源の更新：１年間、3,000万円③管理区域⼊室時には⼊退室管理システム⽤のノンタッチカードで認証 ④RI貯蔵室、RI貯蔵箱の施錠管理

・光熱⽔費 1.2億(R3) TIARA4加速器全体の数字（ただし9割程度をサイクロと1種管理区域で占める）●外部ユーザーからの年間利⽤料収益
・施設共⽤収⼊：450万円/年(R3)●加速器の更新内容
・サイクロトロン電磁⽯の定温化対策 ・多重極電磁⽯によるビーム拡⼤技術 ・マイクロビーム形成技術の開発など●加速器室及び付随する諸室・設備の修理内容・期間・費⽤
・サイクロトロンメインコイルの更新（費⽤3億円，期間10ヵ⽉）●加速器室及び付随する諸室・設備等の今後の改修予定
・建屋屋根壁の防⽔塗装改修を予定している。

JAEA、福島県⽴医科⼤学、QST⾼崎の施設概要まとめ
施設概要

⾮公開情報を含むため⾮掲載

28

JAEA、福島県⽴医科⼤学、QST⾼崎の施設の特徴、設計条件（床荷重・壁厚）、設備の概要まとめ
施設の特徴等29

JAEA、福島県⽴医科⼤学、QST⾼崎の加速器、研究内容及び運⽤・維持管理の概要
まとめ
加速器、運⽤・維持管理30

Ⅱ.施設整備の在り⽅に関する調査
2. 加速器施設の計画⽅針

31

加速器施設の計画⽅針

今後の設計検討に向けた計画⽅針を検討した。施設設計にあたっては、本指針を参考に、実際に設置する加速器の仕様や室要件を再度整理し、設計を進める必要がある
１. 配置・ゾーニング計画

３. 諸室計画

・フロアの中央に加速器室、その周囲にターゲット室、照射室を配置することで、放射線管理区域※1内における設備供給ルートの合理化と集約化
を図る。

①加速器室

・研究、実験エリアは研究動線に配慮しつつ、設備供給ルートの合理化と動線の短縮化を⽬指し、出来る限り集約して配置する。
・ 設備機械室は、機器の搬出⼊や更新がしやすいように他機能とは切り離して配置する。
・ 設備機械室は建物外周部に配置する等、設備の更新がしやすい計画とする。
・放射線管理区域への出⼊⼝には、被爆防⽌として防護服の着脱や靴の履き替え室、エリアを必要に応じて配置する。

・加速器室へのアクセスには、専⽤の動線を確保する。
・加速器の周囲に⼗分なメンテナンススペースを確保し、部屋サイズを設定する。
・加速器を設置する部屋の壁厚は、密度 3.5 g/cm3 以上の重量コンク
リートで2ｍ程度を基本とするが、設置する加速機の仕様により調整する。
・床荷重は、10ｔ/㎡程度を基本とするが、設置する加速機の仕様により調整する。特に⾃⼰シールドタイプは重量の⼤きな機器が想定される。

・放射線管理区域への出⼊⼝には、被爆防⽌として前室を配置し、必要に応じてインターロック設備を設ける。

・室内部の壁及び床その他 RI によって汚染の恐れのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の⽬地等の隙間の少ない構造とし、それらの表⾯は平滑であり、気体⼜は液体が浸透しにくく、かつ腐⾷しにくい材料で仕上げる。

２. 動線・搬出⼊計画

・温湿度管理は、夏期：26±2℃、50±5% 冬期：22±2℃、45±5%を基本とするが、設置する加速機の仕様により調整する。

・共⽤部から加速器室、ターゲット室、照射室へのアクセス動線は、放射線防御の観点からそれぞれ個別に確保する。
・ターゲット室、照射室にはそれぞれ搬出⼊⼝を設ける等、外部から機器の出し⼊れがしやすい計画とする。
・共⽤通路を最⼩限として効率の良い建物構成とする。
32

・室圧は、原則陰圧とする。
・ RI（物質、医薬品等）を取り扱うRI 管理区域内から出る汚⽔、⼿洗いや器具洗浄などの雑排⽔を排⽔管で集合させ、RI 排⽔設備(浄化槽、分配槽、貯留槽、希釈槽)で減衰及び希釈の後、下⽔へ放流する。
・⼊退出は、ＱＲコード等の記録により、セキュリティ管理を⾏う。
（※1）放射線管理区域：放射線量が⼀定以上になるおそれのある区域

加速器施設の計画⽅針②照射室・ターゲット室③研究・実験エリア

・各照射室へのアクセスには、それぞれ専⽤の動線を確保する。

・研究、実験の種類やスペースの効率化を検討した上で、適正な部屋サ
イズと数を設定する。また、将来の拡張性も考慮したモジュール設計を⾏う。

・⼗分な機器更新スペースを確保し、建物外部へ機器の搬出⼊⽤の動線や扉を確保する。
・部屋の壁厚は、密度 3.5 g/cm3 以上の重量コンクリートで2ｍ程度を基本とするが、設置する機器の仕様により調整する。
・床荷重は、10ｔ/㎡程度を基本とするが、設置する機器の仕様により調整する。
・機器更新時を考慮し、3〜5ｔ⽤のクレーンを⽤意する。
・室内部の壁及び床その他 RI によって汚染のおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の⽬地等のすきまの少ない構造とし、それらの表⾯は平滑であり、気体⼜は液体が浸透しにくく、かつ腐⾷しにくい材料で仕上げる。
・温湿度管理は、夏期：26℃、50% 冬期：22℃、50%を基本とするが、設置する加速機の仕様により調整する。
・室圧は、原則陰圧とする。
・ RI 管理区域内から出る汚⽔、⼿洗いや器具洗浄などの雑排⽔を排⽔管で集合させ、RI 排⽔設備(浄化槽、分配槽、貯留槽、希釈槽)で減
衰及び希釈の後、下⽔へ放流する。
・⼊退出は、ＱＲコード等の記録により、セキュリティ管理を⾏う。

33

・床荷重は、500kg/㎡程度を基本とするが、設置する機器の仕様により調整する。
・室内部の壁及び床は、埃だまりをなくすため、突起物、くぼみ及び仕上材の⽬地等のすきまの少ない構造とし、それらの表⾯は平滑であり、かつ腐⾷しにくい材料で仕上げる。
・研究、実験環境に求められる温湿度、清浄度を設定する。
・ホットラボ室の室内空気清浄度環境は、クラス 10,000（JISクラス7）以下を保つ。
・ホットラボ室の温湿度管理は、夏期：26℃、50% 冬期：22℃、50%を基本とするが、実験環境の要求により調整する。
・ホットラボ室の出⼊り⼝には着脱室等の前室を設け、適切な室環境を形成する。
・上記前室には、必要に応じてインターロック設備を設ける。
・室圧は、クリーン度確保のため原則陽圧とする。

加速器施設の計画⽅針④⼀般居室⑤設備・機械室

【事務室】
・室⾯積については、⼀⼈当たりに対して8㎡程度確保することを基本として設定する。

・設備エリアは、集約⼜は分散配置を検討の上、電気室、制御室、空調機械室、衛⽣機械室、排⽔設備室について、必要スペースを確保す
る。

・床荷重は、300㎏/㎡程度を標準とする。（ヘビーデューティーゾーン
500kg/㎡）・制御室の床には配線スペースとして、フリーアクセスフロアを計画する。
・床荷重は、500㎏/㎡程度を標準とする。

・事務室の床には配線スペースとして、フリーアクセスフロアを計画する。

⑥廃棄物保管室・セキュリティの有無や必要設備は利⽤⽤途に合わせて設定する。

・実験廃液や動物等は、⼀般ごみと分離して保管できるスペースを確保
し、外部への搬出経路にも留意する。

【会議室】
・スペースの効率化を検討した上で、適正な部屋サイズと数を設定する。
また、将来の拡張性も考慮したモジュール設計を⾏う。
・室⾯積については、利⽤⼈数の⼀⼈当たりに対して2〜3㎡程度確保することを基本として設定する。（参考：12⼈程度で24〜36㎡、20⼈程
度で40〜60㎡）
・床荷重は、300㎏/㎡程度を標準とする。
・セキュリティの有無や必要設備は利⽤⽤途に合わせて設定する。
【休憩室・更⾐室】
・休憩室は、必要に応じて設定する。 （参考：15㎡程度）
・更⾐室の⾯積については、⼀⼈当たりに対して1.5㎡程度確保することを基本として設定する。
・床荷重は、300㎏/㎡程度を標準とする。
・セキュリティの有無や必要設備は利⽤⽤途に合わせて設定する。
34

・床荷重は、300㎏/㎡程度を標準とする。
・必要に応じて、局所排気設備やフリーザー設備を設ける。

⑦その他共⽤・資料室、倉庫、ごみ庫等、各種保管に伴う必要スペースを確保する。
・床荷重は、500㎏/㎡程度を標準とする。

Ⅱ.施設整備の在り⽅に関する調査
3. 加速器研究施設の建設⼯程

35

加速器研究施設の建設⼯程（⼀般的な例）
加速器メーカーからヒアリングした⼀般的な加速器施設の建設スケジュールは、以下のとおり。
加速器の調達期間は昨今の半導体不⾜により⻑期となる⾒込み36

禁無断転載この調査報告書の著作権は文部科学省に帰属します。

令和４年度福島国際教育研究機構の放射線科学・創薬医療分野における研究課題および当該分野に係る加速器等の施設整備の在り方に関する調査分析報告書
令和5年3月(委 託) 文部科学省(連絡先 文部科学省研究振興局 量子研究推進室)〒100-8959 東京都千代田区霞が関３丁目２−２(受 託) デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社〒100-8363東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル

37