医政発 1216 第２号
令和３年 12 月 16 日

別記団体の長 殿
厚生労働省医政局長「医療ガスの安全管理について」の一部改正について（通知）

標記について、別紙のとおり各都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長あて通知しましたので、御了知いただくとともに、関係者への周知方よろしくお願
いします。

（別記）
公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
公益社団法人 日本助産師会
公益社団法人 日本臨床工学技士会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本病院会
一般社団法人 日本慢性期医療協会
各国立ハンセン病療養所
独立行政法人 国立病院機構
独立行政法人 地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康安全機構
公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会
一般社団法人 全国公私病院連盟
社会福祉法人 恩賜財団済生会
日本赤十字社
国家公務員共済組合連合会
社会福祉法人 北海道社会事業協会
一般社団法人 地方公務員共済組合協議会
全国厚生農業協同組合連合会
健康保険組合連合会
一般財団法人 船員保険会
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
公益財団法人 日本医療機能評価機構
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
宮内庁長官官房秘書課
法務省矯正局矯正医療管理官
文部科学省高等教育局医学教育課
防衛省人事教育局

医 政 発 1216 第 １ 号
令 和 ３ 年 12 月 16 日

各

都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長殿

厚生労働省医政局長（ 公 印 省 略 ）「医療ガスの安全管理について」の一部改正について

令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」（令和２年７月 17 日閣
議決定）において、「原則として全ての見直し対象手続（※）について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」（令和２年厚生労働省令第 208 号）が令和２年 12 月
25 日に公布・施行されたところである。
このため、「医療ガスの安全管理について」（令和２年８月 17 日付け医政発
0817 第６号厚生労働省医政局長通知）別添２「医療ガス設備の保守点検指針」
及び別添３「医療ガス設備の工事施工監理指針」についても、別紙の新旧対照表のとおり所要の改正を行うこととする。
なお、既に使用されている改正前の様式については改正後の様式によるものとみなし、既に配布されている改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとする。
貴職におかれては、本通知の趣旨について御了知いただくとともに、貴管下の病院等に対して周知をお願いする。
（※）
「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」が「見直し対象手続」と定義されている。

〔別紙〕
○

「医療ガスの安全管理について」（令和２年８月 17 日付け医政発 0817 第６号厚生労働省医政局長通知）新旧対照表（下線は改正部分）
改

正 後

別添２

改

正 前

別添２
医療ガス設備の保守点検指針

医療ガス設備の保守点検指針

この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療

この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所（以下「病院等」という。
）における医療ガス（酸素、亜酸化窒素、 所（以下「病院等」という。）における医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下

治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。
）に関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。
）の使用上

同じ。
）に関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。
）の使用上の安全確保を目的とした保守点検業務に当たり、安全管理上留意すの安全確保を目的とした保守点検業務に当たり、安全管理上留意すべき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧ガス保安法（昭和 べき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧ガス保安法（昭和26 年法律第 204 号）第２条に規定する「高圧ガス」をいう。以下同

26 年法律第 204 号）第２条に規定する「高圧ガス」をいう。以下同じ。
）に関する構造設備の保守点検業務については、高圧ガス保安法 じ。
）に関する構造設備の保守点検業務については、高圧ガス保安法も遵守すること。

も遵守すること。

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所については、

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所については、委員会の設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガ委員会の設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガスに関する知識と技術を有する者が、実施責任者として、本通知のスに関する知識と技術を有する者が、実施責任者として、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガス設備の保守点検業務を行うこと。

趣旨に鑑み適切な医療ガス設備の保守点検業務を行うこと。

１～３ （略）

１～３ （略）（様式１－１）（様式１－１）
日常点検チェックリスト

日常点検チェックリスト―警報表示盤――警報表示盤―
良否対策事項(ｱ) 表示灯、ランプカバー等の損傷がな

良否(ｱ) 表示灯、ランプカバー等の損傷がな

いこと。

いこと。

(ｲ) ガス供給の正常を示す緑灯が点灯す(ｲ) ガス供給の正常を示す緑灯が点灯す

ること。

ること。

(ｳ) 可聴警報が作動すること。また、警(ｳ) 可聴警報が作動すること。また、警報の消音又は弱音の機能が作動すること

報の消音又は弱音の機能が作動すること（テストボタンによる確認でもよいもの（テストボタンによる確認でもよいものとすること。）。

とすること。）。

(ｴ) 警報作動時の黄灯又は赤灯が点灯す(ｴ) 警報作動時の黄灯又は赤灯が点灯すること（テストボタンによる確認でもよること（テストボタンによる確認でもよいものとすること。）。

いものとすること。）。

実
実

施
施

責

対策事項

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式１－２）（様式１－２）
日常点検チェックリスト

日常点検チェックリスト―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽(ＣＥ）)―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽(ＣＥ）)

―

―
良否

対策事項

良否

(ｱ) 弁には常時、開閉の表示がされている(ｱ) 弁には常時、開閉の表示がされていること。また、その表示が正しい状態になこと。また、その表示が正しい状態になっていること。

っていること。

(ｲ)

各機器においてガス漏れの音がしな

いこと。
(ｳ)

圧力計及び液面計の指示値が正常範(ｲ)

各機器においてガス漏れの音がしな

いこと。
(ｳ)

圧力計及び液面計の指示値が正常範囲内であること。酸素ガスにあっては、囲内であること。酸素ガスにあっては、

他のガスより送気圧力が30kPa程度高く

他のガスより送気圧力が30kPa程度高くなっていること。

なっていること。

(ｴ)

警報装置の表示灯に損傷がないこと(ｴ)

警報装置の表示灯に損傷がないこと（高圧ガス容器交換時には点灯及び消灯（高圧ガス容器交換時には点灯及び消灯の作動を確認すること。）。

の作動を確認すること。）。

(ｵ) 連結導管にねじれ、凹み及び折れがな
いこと。
(ｶ)

高圧ガス容器の転倒又は移動防止装(ｵ) 連結導管にねじれ、凹み及び折れがな
いこと。
(ｶ)

高圧ガス容器の転倒又は移動防止装置にゆるみなどの異常がないこと。

置にゆるみなどの異常がないこと。

(ｷ) 医療ガスの残量が十分であること（機(ｷ) 医療ガスの残量が十分であること（機器に内蔵された圧力計、重量計等で確認

器に内蔵された圧力計、重量計等で確認

対策事項

すること。）。

すること。）。

(ｸ) 液化ガスの場合、平常時に比べて異常(ｸ) 液化ガスの場合、平常時に比べて異常な霜付きがないこと。
(ｹ)な霜付きがないこと。

各機器において異常なガス流音又は(ｹ)

その他の異常音がないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

各機器において異常なガス流音又はその他の異常音がないこと。

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式１－３）（様式１－３）
日常点検チェックリスト

日常点検チェックリスト―供給設備（圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ)

起動及び停止の機能に異常がないこと。
(ｲ)

運転中の異常音及び異常振動がないこと。
(ｳ) 消音器がある設備の場合、その効果が正常であること。

―供給設備（圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
対策事項

良否
(ｱ)

起動及び停止の機能に異常がないこと。
(ｲ)

運転中の異常音及び異常振動がないこと。
(ｳ) 消音器がある設備の場合、その効果が正常であること。

(ｴ) 給水を要する設備の場合、水位及び水(ｴ) 給水を要する設備の場合、水位及び水の循環排水に異常がないこと（弁の作動の循環排水に異常がないこと（弁の作動及び水漏れの有無を確認すること。）。

及び水漏れの有無を確認すること。）。

(ｵ) 電流計、電圧計等の計器類の指示値が(ｵ) 電流計、電圧計等の計器類の指示値が正常範囲内であること。
(ｶ)

圧縮空気供給装置の安全弁に漏れが正常範囲内であること。
(ｶ)

圧縮空気供給装置の安全弁に漏れがないこと。また、圧縮空気供給装置の露ないこと。また、圧縮空気供給装置の露点計の指示値が正常範囲内であること。

点計の指示値が正常範囲内であること。

(ｷ) 空気圧縮機、アフタークーラ等にドレ(ｷ) 空気圧縮機、アフタークーラ等にドレンが溜まっていないこと。

ンが溜まっていないこと。

対策事項

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式２―１）（様式２―１）

定期点検チェックリスト（３か月点検）

定期点検チェックリスト（３か月点検）―配管端末器（アウトレット）――配管端末器（アウトレット）―
良否

対策事項

良否

(ｱ) キャップ等の付属品があること。

(ｱ) キャップ等の付属品があること。

(ｲ)

(ｲ)

リングカバーの作動に異常がないこ

と。
(ｳ)

と。

弁機能(特にロック機構)に異常がな

いこと。
(ｴ)

リール式ホース巻上げ機能の作動に異常がないこと。
(ｵ)

ソケット取付け部のゆるみがないこと。
(ｶ)リングカバーの作動に異常がないこ(ｳ)

弁機能(特にロック機構)に異常がな

いこと。
(ｴ)

リール式ホース巻上げ機能の作動に異常がないこと。
(ｵ)

ソケット取付け部のゆるみがないこと。

医療ガスの種類ごとに定められた配(ｶ)

医療ガスの種類ごとに定められた配管端末器（アウトレット）が標準送気圧

管端末器（アウトレット）が標準送気圧

力内であるとき、最低流量を流した時の力内であるとき、最低流量を流した時の圧力変動が最大変動圧力の範囲内である

圧力変動が最大変動圧力の範囲内である

こと。

こと。

注１）点検作業の際には点検用具を用

注１）点検作業の際には点検用具を用いて個々の配管端末器（アウトレ

いて個々の配管端末器（アウトレット）ごとに確認すること。

ット）ごとに確認すること。

注２）標準送気圧力、最低流量、最大

注２）標準送気圧力、最低流量、最大変動圧力は下表「配管端末器（ア

変動圧力は下表「配管端末器（ア対策事項

ウトレット）の圧力と流量」によ

ウトレット）の圧力と流量」によるものとすること。

るものとすること。

表

表

配管端末器（アウトレット）の圧力と流量

医療ガスの種類
酸素

標準送気

配管端末器

最大変動

圧力

最低流量

圧力

（kPa）

（NL/min）（kPa）

400±40

60

－40

治療用空気
亜酸化窒素

配管端末器（アウトレット）の圧力と流量

医療ガスの種類
酸素

標準送気

配管端末器

最大変動

圧力

最低流量

圧力

（kPa）

（NL/min）（kPa）

400±4060－40400±40

40

－40

治療用空気
400±40

40

－40

二酸化炭素

亜酸化窒素
二酸化炭素

吸引（水封式）－40～－7040＋40

吸引（水封式）－40～－7040＋40

吸引（オイル式）－50～－8040＋40

吸引（オイル式）－50～－8040＋40

駆動用圧縮ガス900±180350－180

駆動用圧縮ガス900±180

350

－180

30

＋１

麻酔ガス排除（吸引方式） －４～－５30＋１麻酔ガス排除（吸引方式） －４～－５※ 標準送気圧力：配管端末器（アウトレット）に送気される圧力※ 標準送気圧力：配管端末器（アウトレット）に送気される圧力の範囲。ただし、酸素は、亜酸化窒素及び二酸化炭素よりも静の範囲。ただし、酸素は、亜酸化窒素及び二酸化炭素よりも静止圧状態において 30kPa 程度高いこと。また、治療用空気は酸止圧状態において 30kPa 程度高いこと。また、治療用空気は酸素と亜酸化窒素及び二酸化炭素との中間の送気圧力とすること

素と亜酸化窒素及び二酸化炭素との中間の送気圧力とすることが望ましい。

が望ましい。

配管端末器最低流量：当該配管端末器（アウトレット）だけを

配管端末器最低流量：当該配管端末器（アウトレット）だけを使用した場合に、標準圧力範囲内の配管圧力で得なければなら使用した場合に、標準圧力範囲内の配管圧力で得なければなら

ない流量。

ない流量。

最大変動圧力：配管端末器最低流量を放出したときに許される最大変動圧力：配管端末器最低流量を放出したときに許される圧力変動の最大値。

圧力変動の最大値。

駆動用圧縮ガス：手術機器駆動用空気及び手術機器駆動用窒素

駆動用圧縮ガス：手術機器駆動用空気及び手術機器駆動用窒素を含む手術機器の動力に使用する圧縮ガスの総称。

を含む手術機器の動力に使用する圧縮ガスの総称。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式２―２）（様式２―２）

定期点検チェックリスト（３か月点検）

定期点検チェックリスト（３か月点検）―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（Ｃ―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）
、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―

Ｅ）、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ)

供給設備の設置場所の出入口の扉が施錠されていること。
(ｲ)

供給設備の設置場所に消火設備が完備されていること。
(ｳ) 各機器に損傷、塗装の剥離、腐食等が
ないこと。
(ｴ)

圧力計の指示値が正常範囲内である

こと。

対策事項

良否
(ｱ)

供給設備の設置場所の出入口の扉が施錠されていること。
(ｲ)

供給設備の設置場所に消火設備が完備されていること。
(ｳ) 各機器に損傷、塗装の剥離、腐食等が
ないこと。
(ｴ)

圧力計の指示値が正常範囲内であること。

(ｵ) 異常検出器が正常に作動すること。

(ｵ) 異常検出器が正常に作動すること。

(ｶ)

(ｶ)

各機器のフィルタ類のエレメントに目詰まりがないこと。
(ｷ)

各機器のフィルタ類のエレメントが使用期限内であること。
(ｸ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水量及び水温に異常がないこと。

各機器のフィルタ類のエレメントに目詰まりがないこと。
(ｷ)

各機器のフィルタ類のエレメントが使用期限内であること。
(ｸ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水量及び水温に異常がないこと。

(ｹ) 空気圧縮機、アフタークーラ等のオー(ｹ) 空気圧縮機、アフタークーラ等のオー

トドレンの作動に異常がないこと。

トドレンの作動に異常がないこと。

対策事項

(ｺ)

圧縮空気供給装置及び吸引供給装置(ｺ)

圧縮空気供給装置及び吸引供給装置のタンク類にドレンが溜まっていないこのタンク類にドレンが溜まっていないこ

と。

と。

(ｻ)

冷凍式エアードライヤの放熱板に変(ｻ)

形及び目詰まりがないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

冷凍式エアードライヤの放熱板に変形及び目詰まりがないこと。

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式２―３）（様式２―３）

定期点検チェックリスト（６か月点検）

定期点検チェックリスト（６か月点検）―配管端末器（アウトレット）――配管端末器（アウトレット）―
良否

対策事項

良否

(ｱ) 天吊り式、リール式等の配管端末器(ｱ) 天吊り式、リール式等の配管端末器（アウトレット）の一部を構成するホー（アウトレット）の一部を構成するホー

スアセンブリに劣化、変形及び亀裂がな

スアセンブリに劣化、変形及び亀裂がな

いこと(加圧されていない状態でホース

いこと(加圧されていない状態でホース内径の10倍の内半径に曲げて確認するこ

内径の10倍の内半径に曲げて確認するこ

と。)。

と。)。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

対策事項

日

（様式２―４）（様式２―４）

定期点検チェックリスト（６か月点検）

定期点検チェックリスト（６か月点検）―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（Ｃ―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）
、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―

Ｅ）、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否

対策事項

良否

(ｱ) 各機器の固定にゆるみがないこと。

(ｱ) 各機器の固定にゆるみがないこと。

(ｲ) 警報装置の機能に異常がないこと。

(ｲ) 警報装置の機能に異常がないこと。

(ｳ)

(ｳ)

予備供給設備又は緊急用供給設備がある場合、その機能に異常がないこと。
(ｴ)マニフォールドの切換え機能に異常がないこと。
(ｵ)

制御盤等のリレーが損傷していない

予備供給設備又は緊急用供給設備がある場合、その機能に異常がないこと。
(ｴ)マニフォールドの切換え機能に異常がないこと。
(ｵ)

制御盤等のリレーが損傷していないこと。また、端子にゆるみがないこと。

こと。また、端子にゆるみがないこと。

(ｶ) 空気圧縮機、吸引ポンプ等の駆動ベル(ｶ) 空気圧縮機、吸引ポンプ等の駆動ベルトに損傷やゆるみがないこと。

トに損傷やゆるみがないこと。

(ｷ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水(ｷ) 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水

ストレーナに目詰まりがないこと。

ストレーナに目詰まりがないこと。

(ｸ)

圧縮空気供給装置の圧力スイッチ及(ｸ)

圧縮空気供給装置の圧力スイッチ及び吸引供給装置の真空スイッチの機能にび吸引供給装置の真空スイッチの機能に異常がないこと。

異常がないこと。

(ｹ) 管理責任者の氏名、緊急時連絡先(電話番号)等を示す表示があること。

(ｹ)

管理責任者の氏名、緊急時連絡先(電話番号)等を示す表示があること。

対策事項

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式２―５）（様式２―５）

定期点検チェックリスト（１年点検）

定期点検チェックリスト（１年点検）―配管端末器（アウトレット）――配管端末器（アウトレット）―
良否

対策事項

(ｱ) 配管及び配管端末器（アウトレット）(ｱ) 配管及び配管端末器（アウトレット）の接続部でガス漏れの音がしないこと。

の接続部でガス漏れの音がしないこと。

(ｲ)

ソケットの取付け部でガス漏れの音(ｲ)がしないこと。

対策事項(ｱ) 他の機材等で隠れていないこと。

(ｱ) 他の機材等で隠れていないこと。

(ｲ) 弁からのガス漏れの音がしないこと。

(ｲ) 弁からのガス漏れの音がしないこと。

(ｳ)

(ｳ)

制御区域を示す模式図及び室名又は部門名を示す表示があること。

実

施

責

任

良否

対策事項

ソケットの取付け部でガス漏れの音―区域別遮断弁（シャットオフバルブ）―
良否

施

対策事項

がしないこと。

―区域別遮断弁（シャットオフバルブ）―

実

良否

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

制御区域を示す模式図及び室名又は部門名を示す表示があること。

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

（様式２―６）（様式２―６）

定期点検チェックリスト（１年点検）

定期点検チェックリスト（１年点検）―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（Ｃ―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）
、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―

Ｅ）、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ)

各機器の安全弁からのガス漏れの音がしないこと。

対策事項

良否
(ｱ)

各機器の安全弁からのガス漏れの音がしないこと。

(ｲ) 各機器の弁の開閉が円滑であること。

(ｲ) 各機器の弁の開閉が円滑であること。

(ｳ)

(ｳ)

主遮断弁（メインシャットオフバル

主遮断弁（メインシャットオフバル

ブ）を含む供給装置に使用されている弁ブ）を含む供給装置に使用されている弁にガス漏れがないこと（検知液で確認すにガス漏れがないこと（検知液で確認すること。）。

ること。）。

(ｴ)各機器の電源装置の絶縁抵抗に異常がないこと。
(ｵ)

各機器の圧力スイッチ及び真空スイ(ｴ)

各機器の電源装置の絶縁抵抗に異常がないこと。
(ｵ)

各機器の圧力スイッチ及び真空スイッチの機能に異常がなく、圧力計及び真ッチの機能に異常がなく、圧力計及び真空計の設定値及び指示値が正常範囲内で空計の設定値及び指示値が正常範囲内であること（必要であれば、校正（キャリあること（必要であれば、校正（キャリブレーション）又は交換すること。）。

ブレーション）又は交換すること。）。

(ｶ)マニフォールド及び圧縮空気供給装(ｶ)

マニフォールド及び圧縮空気供給装

置の圧力調整器のシート漏れがないこ

置の圧力調整器のシート漏れがないこ

と。

と。

対策事項

(ｷ)

各機器においてガス漏れの音がしな

(ｷ)

いこと。
(ｸ)

各機器においてガス漏れの音がしな

いこと。

マニフォールド及び圧縮空気供給装(ｸ)

マニフォールド及び圧縮空気供給装

置の圧力調整器の設定圧力が正常範囲内

置の圧力調整器の設定圧力が正常範囲内であること。

であること。

(ｹ)

圧縮空気供給装置の露点計その他の(ｹ)

圧縮空気供給装置の露点計その他の計器類の指示値が正常範囲内であること

計器類の指示値が正常範囲内であること（必要であれば、校正（キャリブレーシ（必要であれば、校正（キャリブレーション）又は交換すること。）。

ョン）又は交換すること。）。

(ｺ)

可搬式超低温液化ガス容器のマニフ(ｺ)

可搬式超低温液化ガス容器のマニフ

ォールドのエコノマイザ弁の設定圧力にォールドのエコノマイザ弁の設定圧力に異常がないこと。

異常がないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

実

日

：

者

：

印

医療ガス安全管理委員長：

印

実

施
施

責

任

年

月

日

別添３

別添３
医療ガス設備の工事施工監理指針

医療ガス設備の工事施工監理指針

この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療

この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所（以下「病院等」という。
）における医療ガス（酸素、亜酸化窒所（以下「病院等」という。）における医療ガス（酸素、亜酸化窒

素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をい素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。
）の使用上の安全確保を目的とした医療ガスに関すう。以下同じ。
）の使用上の安全確保を目的とした医療ガスに関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。
）の新設及び増設工

る構造設備（以下「医療ガス設備」という。
）の新設及び増設工

事、部分的な改造、修理等（以下「工事」という。
）に当たり、安事、部分的な改造、修理等（以下「工事」という。
）に当たり、安全管理上留意すべき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧

全管理上留意すべき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）第２条に規定する「高圧ガ

ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）第２条に規定する「高圧ガス」をいう。以下同じ。
）に関する構造設備の工事に関しては、高ス」をいう。以下同じ。
）に関する構造設備の工事に関しては、高圧ガス保安法も遵守すること。

圧ガス保安法も遵守すること。

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所について

なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所について

は、委員会の設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医は、委員会の設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガスに関する知識と技術を有する者が、実施責任者として、本通療ガスに関する知識と技術を有する者が、実施責任者として、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガス設備の工事施工監理を行うこと。

知の趣旨に鑑み適切な医療ガス設備の工事施工監理を行うこと。

１・２ （略）

１・２ （略）

３ 医療ガス設備の工事完了の際には、医療ガス設備の臨床使用に

３

医療ガス設備の工事完了の際には、医療ガス設備の臨床使用に先立って、全ての配管端末器（アウトレット）に不備がなく、安先立って、全ての配管端末器（アウトレット）に不備がなく、安全で、かつ所定の機能を備えていることを確認すること。なお、

全で、かつ所定の機能を備えていることを確認すること。なお、

確認に当たっては次に掲げる点に留意すること。

確認に当たっては次に掲げる点に留意すること。

(1) 実施責任者等は、工事施工者が配管端末器（アウトレット）(1) 実施責任者等は、工事施工者が配管端末器（アウトレット）の確認を行う際に立ち会い、（３）に掲げる事項について、工事の確認を行う際に立ち会い、（３）に掲げる事項について、工事

施工者と共に配管端末器（アウトレット）に不備がないことを確

施工者と共に配管端末器（アウトレット）に不備がないことを確認すること。確認終了後、実施責任者等は、工事施工者が作成す認すること。確認終了後、実施責任者等は、工事施工者が作成する検査書に氏名を記載し、委員会に提出すること。

る検査書に署名・捺印し、委員会に提出すること。

(2)・(3) （略）(2)・(3) （略）別添２
医療ガス設備の保守点検指針
この指針は、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所（以下「病院等」という。）における医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。）に関する構造設備（以下「医療ガス設備」という。）の使用上の安全確保を目的とした保守点検業務に当たり、安全管理上留意すべき事項を示すものである。なお、高圧ガス（高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）第２条に規定する「高圧ガス」をいう。以下同じ。）に関する構造設備の保守点検業務については、高圧ガス保安法も遵守すること。
なお、患者を入院させるための施設を有しない診療所については、委員会の設置は要しないこととするが、診療所の管理者等の医療ガスに関する知識と技術を有する者が、実施責任者として、本通知の趣旨に鑑み適切な医療ガス設備の保守点検業務を行うこと。

１

医療ガス設備の使用に当たっては、目的とする医療ガスを安定した状態で過誤なく患者に投与することが重要である。このため、医療ガス設備の保守点検業務に当たっては、次に掲げる点に留意すること。
(1) 医療ガス設備に用いられる機材を医療ガスの種別により特定化し、保守点検業務の実施者及び使用者が医療ガスの種別を容易かつ確実に判別することを可能とすることによって、種別の異なる医療ガス間の非互換性を確保し、誤接続を防止すること。
(2) 適正な使用材料及び部品を選定し、また清潔を維持するために必要な対応を行うこと。
(3) 点検作業の終了後、設備が正常に動作することを確認すること。
２

医療ガス設備の保守点検業務（点検作業の終了後の動作確認を含む。）は、事前に定められた実施責任者が適切に実施すること。

３ 医療ガス設備の保守点検業務は、下記の要領に従って行うこと。
(1) 工事施工者が医療ガス設備の完成に当たって、完成図と共に保守点検要領書を提出している場合は、これを常備しておくこと。
(2) 保守点検業務は、始業点検、日常点検及び定期点検からなり、下記の点に留意して実施すること。なお、日常点検及び定期点検について記録を作成し、保存すること。この際の保存期間は２年間とすること。
① 始業点検（患者に使用する医療機器を配管端末器（アウトレット）に接続
する前に、当該配管端末器（アウトレット）に異常がないことを確認することをいう。）
ア 医療機器を配管端末器（アウトレット）に接続する前及び接続した際に、次の点を確認すること。
a 外観上の異常がないこと。
b ロック機能に異常がないこと。
c ガス漏れの音がしないこと。
d 医療ガスの種別の表示（記号、名称、識別色等）が明瞭であること。
e 配管端末器（アウトレット）に、使用していない機器等が接続されていないこと。
② 日常点検ア 日常点検は、１日１回以上実施すること。なお、高圧ガス容器の交換時又は供給設備への医療ガス補充時にも同様の点検作業を実施すること。
イ 日常点検は、警報表示盤、供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、圧縮空気供給装置及び吸引供給装置）のそれぞれに対し、様式１－１から様式１－３までに示すチェックリストに準拠して実施すること。
ウ 日常点検後に、点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で、かつ所定の機能が復旧していることを確認すること。
③ 定期点検ア 定期点検の実施に当たっては、病院等内の関係する各臨床部門の職員に対して、実施日程と実施内容を周知徹底すること。
イ 定期点検は、配管端末器（アウトレット）、区域別遮断弁（シャットオフバルブ）及び供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、圧縮空気供給装置及び吸引供給装置）のそれぞれに対し、様式２－
１から様式２－６までに示すチェックリストに準拠して行うこと。また、点検作業の間隔についても、これらの様式に準拠すること。
ウ 点検作業のため、医療ガス設備の一部を一時閉止する際は、関係する区域の各臨床部門の職員と事前に十分な打合せを行うこと。また、医療ガスを停止した区域別遮断弁（シャットオフバルブ）又は主遮断弁（メインシャットオフバルブ）及びその系統の全ての配管端末器（アウトレット）に、「使用禁止」等の注意表示を付すること。

エ

定期点検後に、点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で、かつその所定の機能が復旧していることを確認すること。

（様式１－１）
日常点検チェックリスト―警報表示盤―
良否(ｱ) 表 示 灯 、 ラ ン プ カ バ ー 等 の 損 傷 が な いこと。
(ｲ) ガ ス 供 給 の 正 常 を 示 す 緑 灯 が 点 灯 す ること。
(ｳ) 可 聴 警 報 が 作 動 す る こ と 。 ま た 、 警 報の消音又は弱音の機能が作動すること（テストボタンによる確認でもよいものとすること。）。
(ｴ) 警 報 作 動 時 の 黄 灯 又 は 赤 灯 が 点 灯 す ること（テストボタンによる確認でもよいものとすること。）。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

対策事項

（様式１－２）
日常点検チェックリスト― 供 給 設 備 （ マ ニ フ ォ ー ル ド 、 定 置 式 超 低 温 液 化 ガ ス 貯 槽 (ＣＥ ） )―
良否(ｱ) 弁 に は 常 時 、 開 閉 の 表 示 が さ れ て い ること。また、その表示が正しい状態になっていること。
(ｲ) 各 機 器 に お い て ガ ス 漏 れ の 音 が し な いこと。
(ｳ) 圧 力 計 及 び 液 面 計 の 指 示 値 が 正 常 範 囲内であること。酸素ガスにあっては、他のガ ス よ り 送 気 圧 力 が 30kPa程 度 高 く な っ ていること。
(ｴ) 警 報 装 置 の 表 示 灯 に 損 傷 が な い こ と（高圧ガス容器交換時には点灯及び消灯の作動を確認すること。）。
(ｵ) 連 結 導 管 に ね じ れ 、 凹 み 及 び 折 れ が な
いこと。
(ｶ) 高 圧 ガ ス 容 器 の 転 倒 又 は 移 動 防 止 装 置にゆるみなどの異常がないこと。
(ｷ) 医 療 ガ ス の 残 量 が 十 分 で あ る こ と （ 機
器に内蔵された圧力計、重量計等で確認すること。）。
(ｸ) 液 化 ガ ス の 場 合 、 平 常 時 に 比 べ て 異 常な霜付きがないこと。
(ｹ) 各 機 器 に お い て 異 常 な ガ ス 流 音 又 は その他の異常音がないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

対策事項

（様式１－３）
日常点検チェックリスト―供給設備（圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ) 起 動 及 び 停 止 の 機 能 に 異 常 が な い こと。
(ｲ) 運 転 中 の 異 常 音 及 び 異 常 振 動 が な い こと。
(ｳ) 消 音 器 が あ る 設 備 の 場 合 、 そ の 効 果 が正常であること。
(ｴ) 給 水 を 要 す る 設 備 の 場 合 、 水 位 及 び 水の循環排水に異常がないこと（弁の作動及び水漏れの有無を確認すること。）。
(ｵ) 電 流 計 、 電 圧 計 等 の 計 器 類 の 指 示 値 が正常範囲内であること。
(ｶ) 圧 縮 空 気 供 給 装 置 の 安 全 弁 に 漏 れ が な
いこと。また、圧縮空気供給装置の露点計の指示値が正常範囲内であること。
(ｷ) 空 気 圧 縮 機 、 ア フ タ ー ク ー ラ 等 に ド レ
ンが溜まっていないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

対策事項

（様式２―１）
定期点検チェックリスト（３か月点検）―配管端末器（アウトレット）―
良否
(ｱ)

対策事項

キャップ等の付属品があること。

(ｲ) リ ン グ カ バ ー の 作 動 に 異 常 が な い こと。
(ｳ) 弁 機 能 (特 に ロ ッ ク 機 構 )に 異 常 が な いこと。
(ｴ) リ ー ル 式 ホ ー ス 巻 上 げ 機 能 の 作 動 に 異常がないこと。
(ｵ) ソ ケ ッ ト 取 付 け 部 の ゆ る み が な い こと。
(ｶ) 医 療 ガ ス の 種 類 ご と に 定 め ら れ た 配 管
端末器（アウトレット）が標準送気圧力内であるとき、最低流量を流した時の圧力変動が最大変動圧力の範囲内であること。
注１）点検作業の際には点検用具を用いて個々の配管端末器（アウトレッ
ト）ごとに確認すること。
注２）標準送気圧力、最低流量、最大変
動圧力は下表「配管端末器（アウトレット）の圧力と流量」によるものとすること。

表

配管端末器（アウトレット）の圧力と流量

医療ガスの種類

標準送気
圧力（ kPa）

配管端末器
最低流量（ NL/min）

最大変動
圧力（ kPa）

酸素治療用空気400±4060－ 40

亜酸化窒素二酸化炭素

400±4040－ 40

吸引（水封式）－ 40～ － 70

40

＋ 40

吸引（オイル式）－ 50～ － 80

40

＋ 40

駆動用圧縮ガス900±180

350

－ 180

麻酔ガス排除（吸引方式）

－４～－５

30

＋１

※ 標準送気圧力：配管端末器（アウトレット）に送気される圧力の範囲。ただし、酸素は、亜酸化窒素及び二酸化炭素よりも静止圧状 態 に お い て 30kPa程 度 高 い こ と 。 ま た 、 治 療 用 空 気 は 酸 素 と 亜 酸
化窒素及び二酸化炭素との中間の送気圧力とすることが望ましい。
配管端末器最低流量：当該配管端末器（アウトレット）だけを使用した場合に、標準圧力範囲内の配管圧力で得なければならない
流量。
最大変動圧力：配管端末器最低流量を放出したときに許される圧力変動の最大値。
駆動用圧縮ガス：手術機器駆動用空気及び手術機器駆動用窒素を含む手術機器の動力に使用する圧縮ガスの総称。
実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

（様式２―２）
定期点検チェックリスト（３か月点検）―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ) 供 給 設 備 の 設 置 場 所 の 出 入 口 の 扉 が 施錠されていること。
(ｲ) 供 給 設 備 の 設 置 場 所 に 消 火 設 備 が 完 備されていること。
(ｳ) 各 機 器 に 損 傷 、 塗 装 の 剥 離 、 腐 食 等 がないこと。
(ｴ) 圧 力 計 の 指 示 値 が 正 常 範 囲 内 で あ る こと。
(ｵ)

異常検出器が正常に作動すること。

(ｶ) 各 機 器 の フ ィ ル タ 類 の エ レ メ ン ト に 目
詰まりがないこと。
(ｷ) 各 機 器 の フ ィ ル タ 類 の エ レ メ ン ト が 使用期限内であること。
(ｸ) 吸 引 ポ ン プ 、 ア フ タ ー ク ー ラ 等 の 給 水
量及び水温に異常がないこと。
(ｹ) 空 気 圧 縮 機 、 ア フ タ ー ク ー ラ 等 の オ ー
トドレンの作動に異常がないこと。
(ｺ) 圧 縮 空 気 供 給 装 置 及 び 吸 引 供 給 装 置 のタンク類にドレンが溜まっていないこと。
(ｻ) 冷 凍 式 エ ア ー ド ラ イ ヤ の 放 熱 板 に 変 形
及び目詰まりがないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

対策事項

（様式２―３）
定期点検チェックリスト（６か月点検）―配管端末器（アウトレット）―
良否(ｱ) 天 吊 り 式 、 リ ー ル 式 等 の 配 管 端 末 器（アウトレット）の一部を構成するホースアセンブリに劣化、変形及び亀裂がないこと (加 圧 さ れ て い な い 状 態 で ホ ー ス 内 径 の10倍 の 内 半 径 に 曲 げ て 確 認 す る こ と 。 )。
実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

対策事項

（様式２―４）
定期点検チェックリスト（６か月点検）―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ)

各機器の固定にゆるみがないこと。

(ｲ)

警報装置の機能に異常がないこと。

(ｳ) 予 備 供 給 設 備 又 は 緊 急 用 供 給 設 備 が ある場合、その機能に異常がないこと。
(ｴ) マ ニ フ ォ ー ル ド の 切 換 え 機 能 に 異 常 がないこと。
(ｵ) 制 御 盤 等 の リ レ ー が 損 傷 し て い な い こと。また、端子にゆるみがないこと。
(ｶ) 空 気 圧 縮 機 、 吸 引 ポ ン プ 等 の 駆 動 ベ ル
トに損傷やゆるみがないこと。
(ｷ) 吸 引 ポ ン プ 、 ア フ タ ー ク ー ラ 等 の 給 水
ストレーナに目詰まりがないこと。
(ｸ) 圧 縮 空 気 供 給 装 置 の 圧 力 ス イ ッ チ 及 び
吸引供給装置の真空スイッチの機能に異常がないこと。
(ｹ) 管 理 責 任 者 の 氏 名 、 緊 急 時 連 絡 先 (電 話番 号 )等 を 示 す 表 示 が あ る こ と 。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

対策事項

（様式２―５）
定期点検チェックリスト（１年点検）―配管端末器（アウトレット）―
良否

対策事項

良否

対策事項

(ｱ) 配 管 及 び 配 管 端 末 器 （ ア ウ ト レ ッ ト ）の接続部でガス漏れの音がしないこと。
(ｲ) ソ ケ ッ ト の 取 付 け 部 で ガ ス 漏 れ の 音 がしないこと。

― 区 域 別 遮 断 弁 （シャットオフバルブ）―(ｱ)

他の機材等で隠れていないこと。

(ｲ)

弁からのガス漏れの音がしないこと。

(ｳ) 制 御 区 域 を 示 す 模 式 図 及 び 室 名 又 は 部
門名を示す表示があること。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年

月

日

（様式２―６）
定期点検チェックリスト（１年点検）―供給設備（マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽（ＣＥ）、圧縮空気供給装置、吸引供給装置）―
良否(ｱ) 各 機 器 の 安 全 弁 か ら の ガ ス 漏 れ の 音 がしないこと。
(ｲ)

各機器の弁の開閉が円滑であること。

(ｳ) 主 遮 断 弁 （メインシャットオフバルブ）を含む供給装置に使用されている弁にガス漏れがないこと（検知液で確認すること。）。
(ｴ) 各 機 器 の 電 源 装 置 の 絶 縁 抵 抗 に 異 常 がないこと。
(ｵ) 各 機 器 の 圧 力 ス イ ッ チ 及 び 真 空 ス イ ッチの機能に異常がなく、圧力計及び真空計の設定値及び指示値が正常範囲内であること（必要であれば、校正（キャリブ
レーション）又は交換すること。）。
(ｶ) マ ニ フ ォ ー ル ド 及 び 圧 縮 空 気 供 給 装 置の圧力調整器のシート漏れがないこと。
(ｷ) 各 機 器 に お い て ガ ス 漏 れ の 音 が し な いこと。
(ｸ) マ ニ フ ォ ー ル ド 及 び 圧 縮 空 気 供 給 装 置の圧力調整器の設定圧力が正常範囲内であること。
(ｹ) 圧 縮 空 気 供 給 装 置 の 露 点 計 そ の 他 の 計器類の指示値が正常範囲内であること（必要であれば、校正（キャリブレーション）又は交換すること。）。

対策事項

(ｺ) 可 搬 式 超 低 温 液 化 ガ ス 容 器 の マ ニ フ ォールドのエコノマイザ弁の設定圧力に異常がないこと。

実
実

施
施

責

任

日

：

者

：

医療ガス安全管理委員長：

年月日