TemTripPRO
PRS-1S モータ保護リレー

取扱説明書

お願い
●お取り扱いの前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。
●この取扱説明書は、ご使用になる方のお手元で大切に保管して下さい。
●本機種の設定変更・試験は、専門知識を有する人が行って下さい。

－１－

KRB-0919e

目次
１．安全上のご注意 ..................................................................................... 3２．仕様一覧 ........................................................................................... 4
３．特性一覧 ........................................................................................... 5
４．各部の名称 ........................................................................................ 10５. 取付け ............................................................................................ 11
６. 接続 .............................................................................................. 12
６－１. 回路と定格 ................................................................................ 12
６－２. 端子の接続手順 ............................................................................ 13
７. 計測値の表示と各種設定方法......................................................................... 14
７－１. 概要 ...................................................................................... 14
７－２. 電源投入後からの各設定項目画面遷移(INI-A-1 から MA-A-1) .................................... 15
７－３．計測値表示項目画面遷移(MO-A-1 から MO-G-2) ................................................. 16
７－４.特性値設定項目画面遷移(S-A-1 から S-D-1) .................................................... 18
７－４－１.セットアップ項目画面遷移（S-A-1 から SU-L-1） ........................................... 20
７－４－１.セットアップ項目画面遷移（S-A-1 から SU-L-1） ........................................... 20
７－４－２. パスワード設定，認証画面遷移(SU-L-1 から P-A-4) ........................................ 23
７－４－３. セッティング項目画面遷移(S-A-1 から ST-A2-3①) ......................................... 25
７－４－３－１．セッティング項目画面遷移(S-B-2①から ST-B2-1) ...................................... 27
７－４－３－２. セッティング項目画面遷移（S-B-2②から ST-C2-1） .................................... 29
７－４－３－３. セッティング項目画面遷移（S-C-1 から ST-L-1） ...................................... 31
７－４－３－４. セッティング項目画面遷移（S-D-1 から ST-W-1） ...................................... 39
７－５．メンテナンス項目画面遷移(MA-A-1 から MA-I-2) ............................................... 47
７－６.引外し、警報動作時の画面遷移(TR-A-1, AL-A-1) ............................................... 52
７－７．機能テスト，リレーテストについて(MA-B-1 から MA-C-2) ....................................... 53
７－８．履歴、引外し、警報動作表示画面の表示内容説明 .............................................. 55
７－９．異常現象に対する処置 ...................................................................... 56

KRB-0919e－２－１．安全上のご注意
この度は，弊社PRS-1Sモータ保護リレー（TemTrip PRO）をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
この章では，安全に関する重要な内容を述べています。
PRS-1Sモータ保護リレー（以下「保護リレー」という）を正しくご使用頂くために，取扱い作業の前に必ずこの章及び取扱説明書全体とその他の付属書を全て熟読し，正しくご使用下さい。機器の知識，安全の情報そして注意事項の全てについて習熟してからご使用下さい。
この取扱説明書では，安全注意事項のランクを「注意」として区分しています。
注意 ：取扱を誤った場合に，危険な状況が起りえて，中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。
なお，注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

注意■共通（運搬時，使用時，保管時）
高温，多湿，過度のじんあい，腐食性ガス，振動，衝撃などの異常環境に保管しないで下さい。（保管温度は－２５～７５℃）
直射日光を避け，周囲温度は－１０～５５℃，湿度は９５％以下（ただし，結露のないこと）の条件でご使用下さい。
故障のおそれがあります。
清掃の際には、電源をOFFした後、ぬるま湯で湿らせたタオルなどを使用してください。
シンナー類や他の有機溶剤を直接原液で使用しますと、機器表面を溶かしたり、変色させたりします。
■運搬時●落としたり，衝撃を与えたりしないで下さい。電子機器製品ですので丁寧に扱って下さい。故障のおそれが
あります。
■使用時
●保護リレーの試験及び設定変更は，専門知識を有する人が行って下さい。
●保護リレーの試験で設定変更を行った後は，各設定項目を必ず試験前の設定値に戻して下さい。戻し忘れは
接続機器焼損，火災の原因となります。
同梱物① 保護リレー接続コネクタ : 7個(通信機能有は8個)
②
③

⑥

④

⑤

⑦フェライトコア : 1 個同梱物⑧取付具 : 2個

数量

①

保護リレー

②

接続コネクタ

2ピン

1
1

③

接続コネクタ3ピン (1)2*1④

接続コネクタ3ピン (2)1⑤接続コネクタ10ピン

1⑥接続コネクタ12ピン

2⑦

フェライトコア

1

⑧

取付金具

2

*1：通信機能有の場合、3 個同梱されます。

－３－

KRB-0919e

２．仕様一覧
保護リレーの仕様を以下に示します
表 1 保護リレーの仕様一覧(●：標準装備，○：オプション)通電電流異常検知*2
過負荷要素検知*1*2
短絡保護*3
モータ発熱検知*1

保護機能

動作表示機能計測・表示機能

不平衡電流引外し(UB)*1
モータ始動時間、始動回数*1
方向性地絡引外し(DGR)*1
温度センサ検知*1
欠相保護*1
不足電流保護(LC/HC)*1
逆相電流保護*1
外部異常検知*1
LED 表示、LCD 画面
電流現在値（各相）
漏電電流、電圧値
温度表示
警報履歴(100 個)*4
引外し履歴(100 個)*4
引外し・警報履歴(200 個)*5

通信機能*6
制御電源

装備の有無
●
●
●
●

参照
3, 7-4-3
3, 7-4-3-1
3, 7-4-3-1
3, 7-4-3-3

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
要

3, 7-4-3-3
3, 7-4-3-3
3, 7-4-3-3
3, 7-4-3-4
3, 7-4-3-4
3, 7-4-3-4
3, 7-4-3-4
3, 7-4-3-4
43, 7-33, 7-33, 7-33, 7-6, 7-7
3, 7-6, 7-7
3, 7-6, 7-7
3, 7-5-*1: 保護リレーによる引外し+動作表示を行う/機能オフ（保護リレーによる引外し、動作表示を行わない）のいずれかのモードが設定できます。
*2: 保護リレーによる引外しを行わず動作表示のみ行う/機能オフ（保護リレーによる引外し、動作表示を行わない）のいずれかのモードが設定できます。
*3: 保護リレーによる引外しを行う/機能オフ（保護リレーによる引外しを行わない）のいずれかのモードが設定できます。
*4: 引外し履歴と警報履歴がそれぞれ 100 個ずつ保存され、動作原因、動作値、動作時間を表示することができます。
*5: 引外し履歴、警報履歴、リセット履歴などが 200 個保存されます。詳細の動作値、動作時間は、それぞれの引外し履歴、警報履歴の確認が必要です。
*6: データ形式は Modbus RTU になります。

制御電圧
消費 VA
外形寸法
使用温度
保管温度
湿度
質量
適合規格

KRB-0919e

表１－１ 保護リレーの一般仕様
DC110V（DC82.5V ～ DC143V）
5VA
W96×H144×D116（裏面端子部含む）-10℃～+55℃-25℃～+75℃
95％以下で結露なき事
0.7kg
IEC60255:Measuring relays and protection equipment
IEC60947-4-1 Part4:Contactors and Motor Srarters－4－

３．特性一覧
３-1. 形式の表記方法
Type : PRS-1S N T 1① ② ③
特性① 通信機能② 温度センサタイプ③ CT定格電流

記号
N
C
T
P
1
5

説明
なし
あり
THERMISTOR
RTD
1A
5A

３-２．設定値について
保護リレーの設定値を表２に示します。

表２

保護リレーの設定値

設定値

選択

設定範囲

周波数
CT 定格電流(Ict)50Hz / 60Hz

-

-

-

(Sec.) 1A/5A(Pri.)：(10.0 – 1500)A

1A-

定格電流(FLC)(In)-(0.30 – 1.00)×Ict A

0.1A

但し 0.30xIct 以上

0.10

-

-

-

-

-

零相電圧

STEP

備考

190V 固定

引外し動作時間設
定-

入力設定 1 (IN1)Remote Reset /External fault 1(NO) / Externalfault 1 (NC)

入力設定 2 (IN2)Remote Reset /External fault 2(NO) / Externalfault 2 (NC)AN. OUT ADJ (4-20)-(90.0 –

110.0)%

0.1%

4mA (0 出力)調整-(90.0 –

110.0)%

0.1%

20mA 出力 調整
フルレンジ設定

通信アドレス設定(4.00 – 10.00) X In
or OFF---(1.00 – 1.20) X Ict

0.01(1-31)---

通信速度設定9600 / 19200 (bps)

-

-

-

通信パリティ設定
RY 接点出力
I1，I2，I3 調整

NONE / ODD / EVEN
HOLD / PULSE-

90.0 – 110.0%

0.1%

日時設定

年，月，日，時，分

-

-

－5－

各 RY に対して選択
保 護特 性に は影響 なく，LCD 画面の値をお客様基準
値 に合 わせ る為に ご使用下さい。
-

KRB-0919e

表２
設定値

選択

保護リレーの設定値（続き）
設定範囲
STEP

備考

モータ始動
時間検知設定TRIP / ALARM / OFF(1 – 250)s

1s ±2%+0.1-0s( 演 算 値 が 1.10 X
overload pick up 以上の時間)

モータ始動回数
検知設定

TRIP / ALARM / OFF(1 – 10)

1

STARTS PERIOD 期間中の始動回数検知時" Too Many Starts "を表示

検知時間

TRIP / ALARM / OFF(1 – 60) min(0.20 – 0.90)XIn

1min
0.01±3%(CT 定格に対して)(0.5,1 – 60)s

1s ±5%+0.1-0s-(0.0 – 30.0)s

0.5s +0.1-0s-(0.005 – 0.050)XIct(ON 方向に向かい)

0.001

TRIP / ALARM / OFF(0.20 – 1.50) X In

0.01 ±3% (CT 定格に対して)(0.5,1 – 60)s

1s ±5%+0.1-0s

モータ RUN 状態で設定電流値以上の状態が設定時
限以上続いた場合、動作します。

(0.0 – 30.0)s

0.5s +0.1-0s
0.001

モータ運転状態時に電流平均値が５s 以上、本電流設定値を超えた場合に動作します。
JAM，Stall 保護用
モータ運転状態時に電流平均値が５s 以上、本電流設定値を超えた場合に動作します。

不足電流保護設定(LVL1)(Low current)
始動無効時間DEAD BAND
不足電流保護設定(LVL2)(High current)
始動無効時間DEAD BAND-

通電流異常検知設定
過負荷要素

ALARM / OFF(1.00 – 1.50) X In

0.01 ±2.0%

TRIP / ALARM / OFF(1.00 – 5.00) X In

0.01 ±10%(0.5 – 10.0)s

0.1s ±10% +0.1-0s

過負荷保護(0.005 – 0.050)XIct(OFF 方向に向かい)

モータ RUN 状態で設定電流値以上の状態が設定時
限以上続いた場合、動作
します。

-

動作します

KRB-0919e

－6－

表２
設定値

保護リレーの設定値（続き）

選択

設定範囲

STEP

備考

TRIP / OFF(4.00 – 12.00) X In

0.10 ±10%(0.0 – 4.0)s

0.1s ±10%±25ms(0 設定時：75ms ±25ms)

短絡保護用 始動，運転時に動作可能です。
モータ始動状態時と運転状態時に、最大相電流が引外し動作無効
設定を超えた場合、短絡保護はロックされます。

-(1.00 – 1.30) X In

0.01 ±2.0%

モータ発熱検知設定(LVL1，2)の為の電流設定モータ発熱検知設定(LVL1，2)の引外しは本設定以下では動作しません。
電流が本設定以上になれば、
電流現在値・熱容量・T6x に依存した時限で動作します

引外し動作
時間設定

-

(0.5 – 120.0)s

0.5s ±15%+0.1s-0s

OVERLOAD PICKUP の 6 倍での cold
モータの引外し動作時間になりま
す。

モータ
熱容量比率

-

(0.20 – 1.00) X
モータ熱容量0.01

hot モータに適用されるモータ熱
容量と cold モータに適用される
モータ熱容量の比率になります。

モータ
時定数比率

-

(1 – 15)

1

停止しているモータ冷却の時定数と動いているモータの発熱/冷却の時定数との比率になります。

モータ発熱
検知設定
(LVL1)

TRIP / ALARM / OFF(0.50 – 0.99) X max
Thermal capacity

0.01

モータ発熱
検知設定
(LVL2)

TRIP / ALARM / OFF--

モータの発熱状況を模擬する。
発熱(heating)は最大相電流の 2 乗に関係します。
冷却(cooling)の割合は直接モータの発熱状況と現在値に関係します。
100%のモータ熱容量は最大許容温度でのモータ駆動に等しくなります。この状態では引外し動作させる必要があります。
(LvL2)

短絡保護

Overload
pick up(以下の 3 要素がサーマルキャパシティーの計算に使用されます。)*1：モータ START 状態（始動状態）とは、三相平均値（RMS）が、（Ict×15%未満の状態から）（overload pickup×110%）
値を一度上回ってから、その後（overload pickup×110%）値を一度下回るまでの状態を指します。
*2：モータ RUN 状態（運転状態）とは、モータ始動状態終了後から Ict×8%を下回るまでの状態を指します。
また（overload pickup×110%）値を一度下回ってから Ict×15%を下回る前に、再度、（overload pickup×110%）値を上回った場合も、それはモータ運転状態になります。
*3：モータ STOP 状態（停止状態）：三相平均値（RMS）が（overload pickup×110%）値を上回るまでの（始動前の）状態を指します。また、運転状態が終了後の状態も含みます。

－7－

KRB-0919e

表２

保護リレーの設定値（続き）

設定値

選択

設定範囲

STEP

備考

不平衡電流保護設定(LVL1)

TRIP / ALARM / OFF--

不平衡電流保護設定(LVL1)は（LVL.2）の 50%±2%(設定値に対して)
時限 5s 固定

不平衡電流保護設定(LVL2)

TRIP / ALARM / OFF

0.01 ±2%(設定値に対して)特性は I2t=C C=0.01 *設定時
限(不平衡電流保護設定(LVL2)の MAX T)-

(0.20 – 0.40) X(In or 最大相電流の大きい方)(5 – 30)s1s (±10%)+0.1s-0s

方向性地絡検知
電流

TRIP / ALARM / OFF(1.0 – 10.0)mA

0.1mA±10%

時限は 10%設定時
不平衡
電流保護設定(LVL1)動作後時限がカウントされます。
2次方向性地絡検知
電圧-(0.050 – 0.150) X V0n0.001 ±25%

V0n：190V-(0 – 90)deg or OFF

10deg

-

(0.1 – 10.0)s

0.1s (±15%)+0.1-0s

RTD / THERMISTOR
NTC※1
/ PTC

-

-

OFF 設定では無方向設定になります。
-3V と I0 の位相差
I0 が-3V0 の±90°で動作
します。
*1

-

-

*2

TRIP / ALARM / OFF(0 – 250)℃1℃(±1%)±1℃

TEMP1(RTD の場合)

(0.1 – 30.0)kΩ(0 – 60)s0.1kΩ

(±5%)±0.1kΩ

OHM1(THERMISTOR の場合)

MAX T

位相
位相差
温度センサ
形式
温度センサ
検知(LVL1)
温度センサ
検知(LVL2)

TRIP / ALARM / OFF1s(±5%)+0.1-0s(0 – 250)℃1℃(±1%)±1℃

TEMP2(RTD の場合)

(0.1 – 30.0)kΩ0.1kΩ

(±5%)±0.1kΩ

OHM2(THERMISTOR の場合)

(0 – 60)s1s(±5%)+0.1-0s

逆相電流保護TRIP / ALARM / OFF--

0.5s 以内でチェック
overload pick up 以上の場合、動作します。

外部異常検知 1

TRIP / ALARM / OFF--

外部異常検知 2

TRIP / ALARM / OFF--

入力設定 1 (IN1)で指定された場合のみ有効になります。
入力設定 2 (IN2)で指定された場合のみ有効になります。

欠相保護

TRIP / ALARM / OFF--

電流不平衡率
動作時間(0.30 – 0.65) X In

0.01 ±10%(0.5 – 5.0)s

0.1s ±10%+0.1-0s

電流設定値 In の 50%以下で動作します。

*1：ご注文時の指定事項になります。
*2：RTD 選択時は PTC 固定表示
*3： 逆相電流：

Ins = √（IR^2 + IS^2 + 2×IR×IS×cosθ）/√3（IR:R 相電流, IS：S 相電流, θ：R 相電流と 60°ずらした S 相電流との位相差）

KRB-0919e－8－

３－３．特性曲線
保護リレーの動作特性曲線を図１に示します。

モータ発熱引外し過負荷引外し短限時引外し不平衡電流引外し
図１ 保護リレーの動作特性曲線－9－

KRB-0919e

４．各部の名称
図１に保護リレーの外観と各部名称について説明します。

③POWER ランプ
制御電源印加中に点灯(白色)します。
①表示画面

③
④
⑤

④CPU ランプ内部 CPU が動作している際に点灯(緑色)します。

⑥⑤MOTOR ランプ
モータ運転時に点灯(緑色)します。
(モータ始動時は点滅(緑色)します)①②矢印ボタン⑦⑥TRIP ALARM ランプ
引外し動作時に点灯(赤色)、
警報動作時に点滅(赤色)します。

⑧⑦MENU ボタン
画面表示切替えの際に使用します。

②⑧ENTER ボタン
設定値変更の際に使用します。
⑨(正面の外観)通信機能有の場合ここに端子が追加されます。

⑩電源/
制御回路端子

(裏面の外観)図２

KRB-0919e

保護リレーの外観図－10－⑨RESET ボタン
保護リレーのリセット、または LEDの消灯に使用します。

５. 取付け取り外し
この章では保護リレーの取付け取り外し方法について説明します。
１）外形寸法及びパネル切抜寸法
図３を参照下さい。 また、パネルの厚みは２～４［mm］になります。

正面図

側面図
図３

背面図

パネル切抜寸法図

保護リレー外形寸法，パネルカット図２）取付具の取付け及び取り外し方法（取付け方法）
保護リレー

取付具挿入溝

①パネルに保護リレーを挿入後、保護リレーの取付具挿入溝に取付具を挿入します（上下 2 か所）。

六角レンチ

取付具のねじパネル面
取付具②六角レンチにて取付具のねじを締め（締め付けトル
ク：20～30 cN・m）本体を固定します（上下 2 か所）。

（取外し方法）マイナスドライバー①六角レンチにて取付具のねじを緩めます（上下 2 か所）。

六角レンチ

②上図“○”の箇所にマイナスドライバーを引っ掛け、本体から取付具を取外します（上下 2 か所）。※上図“○”の箇所以外にマイナスドライバーを引っ掛けないで下さい。取付具の形状が変わる恐れがあります。

図４

取付具装着方法－11－

KRB-0919e

６. 接続６－１. 回路と定格保護リレーの結線を図５に，端子番号と機能・記号の意味を表３に示します。

図５

表３

保護リレー結線図

端子番号と機能・回路記号の意味

入出力端子名称
制御電源

端子番号
⑳－⑲

備考
DC110V

電流検出用CT㉑－㉒ (R相)㉓－㉔,㉕ (S相)㉖－㉗,㉘ (T相)

過電流検出用CT
CT定格: 1A 又は 5A *1

ZCT
GPT
外部指令入力信号1
外部指令入力信号24-20mA出力

㉙－㉚
㉟－㊲
⑬－⑮
⑭－⑮
51 (＋)－52(－)

外部ZCTからの出力電流信号 1-10mA
検出用ZFDからの信号定格 V0n:190V(完全地絡時)
外部からの指令を入力します。指令の内容は以下になります。
動作表示：リセット，外部FAULT：N/O，外部FAULT N/C㊵(＋)－㊴(－)

通信付仕様の場合のみ㊳(SG)

通信付仕様の場合のみ

通信出力

電流

① : COMMON, ② : b接点(NC), ③ : a接点(NO)①～③ (RY 1)④ : COMMON, ⑤ : b接点(NC), ⑥ : a接点(NO)④～⑥ (RY 2)
動作信号出力 *2⑦ : COMMON, ⑧ : b接点(NC), ⑨ : a接点(NO)⑦～⑨ (RY 3)⑩ : COMMON, ⑪ : b接点(NC), ⑫ : a接点(NO)⑩～⑫ (RY 4)
CPU動作状態 *2⑯－⑰
温度計測回路1㊶ : COMMON, ㊷ : b接点(NC), ㊸ : a接点(NO)㊶～㊸
温度計測回路2㊹ : COMMON, ㊺ : b接点(NC), ㊻ : a接点(NO)㊹～㊻
温度計測回路3㊼ : COMMON, ㊽ : b接点(NC), ㊾ : a接点(NO)㊼～㊾*1: ご注文時の指定値となります。
*2: 接点出力定格はAC250V 8A,DC24V 5A (最小負荷 : DC5V 10mA)です。
*3: No.36の端子は空きになります。

KRB-0919e－12－６－２. 端子の接続手順

注意●電線をコネクタに接続したあと、接続位置を再確認して下さい。 誤った接続は故障の原因となります。
●通信の電線には付属のフェライトコアを，端子近くに２ターンほど巻き付けた状態で使用してください。
図６ー１，６－２に接続手順を示します。
①コネクタの開放ボタン（オレンジ色）を小形マイナスドライバーで押し込みます。
②開放ボタンを押し込んだ状態でコネクタの角穴に電線を挿入します。
③電線を挿入した状態で開放ボタンを離します。
②➀
小形マイナスドライバー

開放ボタンを押したままで③

小形マイナスドライバー
開放ボタンを離す

図６－１

②

⑤

③

入力端子への接続

④

⑥

図６－２

端子番号

コネクタ

1-12
13-15
16,17
18-20
21-27
28-30
35-37
38-40
41-52

⑥
③
②
④
⑤
⑤
③
③
⑥

電線サイズ [mm2]単線
0.2-2.25
0.2-0.75
0.2-0.75
0.2-1.25
0.2-2.0
0.2-0.75
0.2-0.75
0.2-0.3
0.2-0.3

撚り線
0.2-2.25
0.2-0.75
0.2-0.75
0.2-1.25
0.2-2.0
0.2-0.75
0.2-0.75
0.2-0.3
0.2-0.3

電線剥き
長さ [mm]
7
7
7
7
7
7
7
7
7

保護リレーの制御回路端子番号と使用コネクタ毎の使用電線サイズ－13－

KRB-0919e

７. 計測値の表示と各種設定方法
注意●保護継電器の設定変更は，専門知識を有する人が行って下さい。
保護継電器の表示と各種特性の設定方法を以下に示します。

７－１. 概要
１）制御電源が与えられていることを確認して下さい。表示には制御電源が必要です。
２）計測値の表示と特性の設定は，ＭＥＮＵボタン，矢印ボタン（上下左右４箇所），ＥＮＴＥＲボタン，ＲＥＳＥＴボタンの７つのボタンで行います。７－２．～７－７．の各図では，ボタン操作を以下の記号で示します。
(ボタン記号とその意味)[Ｍ]：ＭＥＮＵボタンを押します。
[Ｕ]：矢印ボタンの上方向ボタンを押します。
[Ｄ]：矢印ボタンの下方向ボタンを押します。
[Ｒ]：矢印ボタンの右方向ボタンを押します。
[Ｌ]：矢印ボタンの左方向ボタンを押します。
[Ｅ]：ＥＮＴＥＲボタンを押します。
[ＲＥＳＥＴ]：ＲＥＳＥＴボタンを押します。

図７に保護リレーの操作パネル外観を示します。
表示画面

MENU ボタン
矢印ボタン
ENTER ボタンRESET ボタン

図７

KRB-0919e

保護リレー操作パネル外観－14－

７－２. 電源投入後からの各設定項目画面遷移(INI-A-1 から MA-A-1)
本保護リレーには、計測値表示項目、特性値設定項目、履歴表示や機能確認試験を行うメンテナンス項目があります。
図８の要領で各項目へ移動できます。
初期画面

電源投入後に初期画面(INI-A-1)が表示されます。

計測値表示項目画面

計測値表示項目（7-3 参照）
各種電流値・モータ始動時間、電流・温度センサの測定温度等が表示されます。

特性値設定項目画面

特性値設定項目（7-4 参照）
定格電圧、CT 定格一次電流等の仕様の表示と設定変更が行えます。

メンテナンス項目画面

メンテナンス項目（7-5～7-8 参照）
記録、履歴の削除や機能テストを行えます。

図８ 電源投入後からの各設定項目画面遷移(INI-A-1 から MA-A-1)－15－

KRB-0919e

７－３．計測値表示項目画面遷移(MO-A-1 から MO-G-2)
図９に計測値表示項目画面遷移(MO-A-1～MO-G-2)を示します。実際に画面に表示される項目は表４を参照して下さい。

図９

KRB-0919e

計測値表示項目画面遷移(MO-A-1 から MO-G-2)

－16－

表４
画面番号

MO-A-1

MO-B-1

MO-C-1

MO-E-1MO-F-1

計測値表示項目画面(MO-A-1 から MO-G-2) の表示項目と内容

表示
IMAX INSTI1 INSTI2 INST
I3 INST
IMAX MAX
I0 INST
3V0 INSTMOTOR LOAD CURRENTUNBALANCE CURRENT
THERMAL CAPACITYLAST START PERIODLAST START MAX ITOTAL RUN TIMETOTAL NUMBER OF STARTS
RTD T1
RTD T2
RTD T3
THERMISTOR T1
THERMISTOR T2
THERMISTOR T3

項目
現在の最大相電流値
現在の第 1 相（R 相，A 相）電流値
現在の第 2 相（S 相，B 相）電流値
現在の第 3 相（T 相，C 相）電流値
現在までの最大相電流最大値
現在の漏電電流値
現在の漏電電圧値
モータ負荷電流不平衡電流
モータ熱容量
始動時間
始動電流
運転時間
運転回数
温度センサ 1 の測定温度
温度センサ 2 の測定温度
温度センサ 3 の測定温度
温度センサ 1 の測定温度
温度センサ 2 の測定温度
温度センサ 3 の測定温度

INPUT1

外部指令 1 入力状態

INPUT2

外部指令 2 入力状態

RY1
RY2
RY3
RY4

外部接点出力状態 1
外部接点出力状態 2
外部接点出力状態 3
外部接点出力状態 4

MO-G-1MO-G-2－17－

備考
RTD(白金測温抵抗体)による温度測定値

サーミスタによる温度測定値
外部指令入力端子(端子番号 13)の状態を表示します。
外部指令入力端子(端子番号 14)の状態を表示します。
端子番号 1 の出力状態を表示します。
端子番号 4 の出力状態を表示します。
端子番号 7 の出力状態を表示します。
端子番号 10 の出力状態を表示します。

KRB-0919e

７－４.特性値設定項目画面遷移(S-A-1 から S-D-1)
図１０に特性値設定項目画面遷移(S-A-1 から S-D-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表５を参照して下さい。

7-4-1.セットアップ項目画面を参照

7-4-3.セッティング項目画面を参照

図１０

KRB-0919e

特性値設定項目画面遷移(S-A-1 から S-D-1)

－18－

表５
画面番号
S-A-1
S-B-1

S-C-1

S-D-1

特性値設定項目画面(S-A-1 から S-D-1)の設定項目と表示内容

設定項目・画面表示内容
表示
項目
SET UP
設定モード初期表示
LOAD INCREASE
通電流異常検知設定
O/C LVL1-JAM
過負荷保護設定
O/C LVL2-SHORT
短絡保護設定THERMAL
モータ発熱検知設定
UNBALANCE
不平衡電流保護設定
MAX START TIME
モータ始動時間検知設定
TOO MANY STAR
モータ始動回数検知設定
DGR
方向性地絡検知設定
TEMPERATURE
温度センサ検知設定
PHASE LOSS
欠相保護設定HIGH & LOW CURRENT
不足電流保護設定
PHASE SEQUENCE
逆相電流保護設定
EXTERNAL FAULT
外部異常検知設定

－19－

備考
-

KRB-0919e

７－４－１.セットアップ項目画面遷移（S-A-1 から SU-L-1）
図１１～１１－２にセットアップ項目画面遷移(S-A-1 から SU-L-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表６を参照して下さい。各設定項目を変更する時は、一度パスワードの認証が必要となります。７－４－２．パスワード設定，
認証画面遷移を参照して下さい。

(a)ICT を 1500A から 1400A へ設定変更を行う場合①SU-A-1→SU-A-2：ICT にカーソルが移動します。
②SU-A-2→SU-A-3：1500 にカーソルが移動し、［U］
または［D］で数値を変更できます。
③SU-A-3→SU-A-4：1400 に更新する仮決定をします。
(まだ値は更新されていません。)④SU-A-4→SU-A-2(1)：1400 へ数値を更新します
SU-A-4→SU-A-2：元の数値(1500)に戻ります。
数値を更新した場合 SU-A-1，SU-A-2 は、それぞれ
SU-A-1(1), SU-A-2(1) のように数値が更新された画
面になります。
SU-A-2 の項目(ln)の設定は(a)の操作の①で SU-A-2
または SU-A-2(1)に画面が移動後、［U］または［D］
で項目を選択します。その後の②～④は同様の操作方
法になります。
(a)の操作方法と同様の方法で各項目を設定できます。

SU-E-1

KRB-0919e

図１１

セットアップ項目画面遷移(S-A-1 から SU-D-1)－20－

SU-D-1(a)の操作方法と同様の方法で各項目を設定できます。

SU-L-1
図１１－１

セットアップ項目画面遷移(SU-E-1 から SU-M-1)－21－

KRB-0919e

SU-M-1

7-4-2 パスワード設定参照

図１１－２

表６
画面
番号
S-A-1
SU-A-1
SU-B-1

SU-C-1

SU-D-1

SU-E-1

各セットアップ項目画面(S-A-1～SU-L-1)の設定項目と表示内容

設定項目・画面表示内容
表示
項目
設定モード初期表示
ICT
CT 1 次電流
ICT2 *1
CT 2 次電流
In
定格電流
V0n
零相電圧
FREQUENCY
周波数
RY1
RY2
リレー
RY3
出力モード
RY4

SU-J-1*2

SU-K-1

SU-M-1
SU-L-1

選択

設定範囲

1A/5A
-

10-1500A
3.0-1500A
190V(固定)-

50Hz/60Hz
HOLD/PULSE-

備考
7-4. 参照-

各リレー出力に対して個別設定できます。

I1 ADJUSTI2 ADJUST
I3 ADJUST

相電流調整幅-90-110%

設置場所の相電流実測値と計測表示値の微調整に使用します。

TRIP INHIBIT

引外し動作無効設定-(4.00-10.00)
xIn/OFF---CONFIG INPUT1 外部入力 1 設定

CONFIG INPUT2 外部入力２設定

SU-F-1

セットアップ項目画面遷移(SU-L-1)

FULL RANGEFULL ADJUSTZERO ADJUSTADDRESSBAUD RATEPARITY
YEAR
MONTH
DAY
HOUR
MINUTE
BRIGHTNESSCONTRASTPASSWORDCHANGE

20mA 出力設定
20mA 出力調整
4mA(0 出力)調整
通信アドレス設定
通信速度設定通信パリティ設定
日時設定(年/月/日/時/分)
表示の明るさ表示のコントラスト
パスワード変更
モード

Remote Reset/
External Fault1NO/
External Fault1 NC
Remote Reset/
External Fault2 NO/
External Fault2 NC
9600/19200
NONE/ODD/EVEN---(1-1.2)×Ict
90.0-110.0%
90.0-110.0%
1-31
10-100%10-100%-

任意の数字(4 桁)*3-

7-4-2.参照*1: 注文時にご指定下さい。
*2: 通信仕様なしの場合は、表示されません。
*3: 工場出荷時は“0000”に設定されています。

KRB-0919e－22－

７－４－２. パスワード設定，認証画面遷移(SU-L-1 から P-A-4)
図１２にパスワード設定画面遷移(SU-L-1からSU-L-6)を示します。実際に画面に表示される項目は表７を参照して下さい。

SU-L-2,SU-L-3,SU-L-4,SU-L-5 は SU-L-2→SU-L-2①のように［U］または［D］
でそれぞれ数値（0～9）を選択できます。
図１２

表７
画面番号
SU-L-1
SU-L-2
SU-L-3
SU-L-4
SU-L-5
SU-L-6

パスワード設定画面遷移(SU-L-1 から SU-L-6)

パスワード設定画面(SU-L-1 から SU-L-6) の設定項目と表示内容

表示・設定内容「パスワード変更モード」
パスワード設定 1 桁目
パスワード設定 2 桁目
パスワード設定 3 桁目
パスワード設定 4 桁目
パスワード変更内容の確認

設定範囲
0-9
0-9
0-9
0-9
-

備考
初期表示
各桁の数字にカーソルがある状態で矢印ボタン[U]を押すと数値が増加、矢印ボタン[D]を押すと数値が減少します。
SU-L-2～SU-L-5 でパスワードを変更した後、ENTER ボタンを押すとこの表示になります。再度 ENTER ボタンを押すとパスワードが新しいものに更新されます。ENTER ボタンを押さずに矢印ボタン「L」を押すとパスワードは変更されずに SU-L-1 の初期表示に戻ります。

－23－

KRB-0919e図１２－１にパスワードの認証画面遷移(P-A-1～P-A-4)を示します。実際に画面に表示される項目は表７ー1 を参照して下さい。次の場合にパスワードの認証が必要になります。
・７－２のように［M］ボタンを押してメンテナンス項目画面または、計測値表示項目画面に移動後、特性値設定項目
画面で各設定項目の設定変更を行う場合
・パスワード変更後に特性値設定項目の各設定項目を変更する場合
・メンテナンス項目画面遷移に移動後、履歴の消去を行う場合［E］かつパスワード OK

設定
画面等
［R］かつ
パスワードが未認証の場合

遷移元
画面

［E］かつ

［L］

パスワード NG

SU-L-2,SU-L-3,SU-L-4,SU-L-5 は SU-L-2→SU-L-2①のように［U］または［D］でそれぞれ数値（0～9）を選択できます。
図１２－１

表７－１
画面番号
P-A-1
P-A-2
P-A-3
P-A-4

表示・設定内容
パスワード入力 1 桁目
パスワード入力 2 桁目
パスワード入力 3 桁目
パスワード入力 4 桁目

KRB-0919e

パスワード認証画面遷移（P-A-1～P-A-4）

パスワード認証画面(P-A-1～P-A-4)の設定項目と表示内容
設定範囲
備考
0-9
0-9
各桁の数字にカーソルがある状態で矢印ボタン[U]を押すと数値が増加、矢印ボタン[D]を押すと数値が減少します。
0-9
0-9

－24－

７－４－３. セッティング項目画面遷移(S-A-1 から ST-A2-3①)
図１３にセッティング項目画面遷移(S-A-1～AT-A2-3①)を示します。実際に画面に表示される項目は表８を参照して下さい。

S-B-2①

7-4-3-3
セッティング
画面参照(a)の操作方法と同様で、各項目を設定できます。

7-4-3-4
セッティング
画面参照

図１３

セッティング項目画面遷移(S-A-1 から AT-A2-3①)－25－

KRB-0919e表８

セッティング項目画面(S-A-1 から AT-A2-3①) の設定項目と表示内容(過負荷要素設定)

S-B-1

設定項目・画面表示内容
表示
項目
設定モード初期表示

S-B-2

設定項目選択切替

画面番号

選択

設定範囲

備考

-

-

-

-

18 頁
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を切替えます。
ST-A-1①または ST-A-1②の画面にて矢印ボタン[U],[D]で設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、矢印ボタン[U],[D]にて動作モード、数値の設定が行えます。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を切替えます。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

ST-A-1①

MODE

動作モード設定

ALARM/OFF-

ST-A-2②

L/I CURR

動作電流値設定-(1.00-1.50)xIn

ST-A2-1①

外部出力設定項目切替--

ST-A2-2①

RY1
RY2
RY3
RY4

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-

KRB-0919e

外部出力設定－26－

７－４－３－１．セッティング項目画面遷移(S-B-2①から ST-B2-1)
図１４にセッティング項目画面遷移(S-B-2①から ST-B2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表９を参照して下さい。

(a)の操作方法と同様で、各項目を設定できます。

図１４

セッティング項目画面遷移(S-B-2①から ST-B2-1)－27－

KRB-0919e表９セッティング項目画面(S-B-2①から ST-B2-1)の項目画面と表示内容(過負荷保護設定)

画面番号

設定項目・画面表示内容
表示
項目

選択

設定範囲

S-B-2①

設定項目切替え--ST-B-1①

MODE

動作モード設定

TRIP/ALARM/OFF

ST-B-1②

O/C L1 CURR

動作電流値設定-(1.00-5.00)xIn

ST-B-1③

O/C L1 TIME

動作時限設定-(0.5-10.0)s

外部出力設定項目選択・設定--

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-ST-B2-1

RY1
RY2
RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定－28－

備考
S-B-2(25 頁参照)の画面にて矢印ボタン[D]を 1 回押すとこの画面になります。
ST-B-1①または ST-B-1②の画面にて矢印ボタン[U],[D]で設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、矢印ボタン[U],[D]にて数値の設定が行えます。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

７－４－３－２. セッティング項目画面遷移（S-B-2②から ST-C2-1）
図１５にセッティング項目画面遷移(S-B-2②から ST-C2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１０を参照して下さい。

(a)の操作方法と同様で、各項目を設定
できます。

図１５

セッティング項目画面遷移(S-B-2②から ST-C2-1)－29－

KRB-0919e

表１０ セッティング項目画面(S-B-2②から ST-C2-1)の設定項目と表示内容(短絡保護設定)
画面番号

設定項目・画面表示内容
表示
項目

選択

設定範囲

備考

S-B-2②

設定項目切替え--

S-B-2(25 頁参照)の画面にて矢印ボタン[D]を２回押すとこの画面になります。

TRIP/ALARM/OFF-

ST-C-1①

MODE

動作モード設定

ST-C-1②

O/C L2 CURR 動作電流値設定-(4.00-12.00)xIn

ST-C-1③

O/C L2 TIME 動作時限設定-(0.0-4.0)s

外部出力設定項目選択・設定
ST-C2-1

RY1
RY2
RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定--ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-－30－

ST-C-1①または ST-C-1②の画面にて矢印ボタ
ン[U],[D]で設定する項目を選択し、矢印ボタ
ン[R]を押した後、矢印ボタン[U],[D]にて数値の設定が行えます。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

７－４－３－３. セッティング項目画面遷移（S-C-1 から ST-L-1）
図１６にセットアップ項目画面遷移(S-C-1 から ST-F2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１１を参照して下さい。

(a)の操作方法と同様で、各項目を設定できます。

S-C-2①
図１６

セッティング項目画面遷移(S-C-1 から ST-F2-1)－31－

KRB-0919e表１１ セッティング項目画面(S-C-1 から ST-F2-1)の設定項目と表示内容(OVERLOAD PICKUP 設定)

S-C-1

設定項目・画面表示内容
表示
項目
設定モード初期表示

S-C-2

設定項目選択切替--

O/L CURR
T6X TIME

動作電流値設定
引外し動作時間設定-

H/C RATIO

モータ熱容量比率-

C/T FACTOR

モータ時定数比率-(1.00-1.30)xIn(0.5-120.0)s(0.20-1.00)x(モータ熱容量)
1-15

MODE

動作モード設定

TRIP/ALARM/OFF-

THERMAL L1

熱容量設定

-

(0.50-0.99)x(モータ熱容量)

-

-

画面番号

ST-D-1

選択

設定範囲

備考

-

-

18 頁参照矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を切替えます。
ST-D-1 の画面にて矢印ボタン[U],[D]で設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、矢印ボタン[U],[D]にて数値の設定が行えます。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
ST-D-1 画面で「C/T FACTOR」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]で設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、矢印ボタン[U],[D]にて動作モード、数値の設定が行えます。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。
ST-E2-1 の画面で「RY4」選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]で動作モードの選択が設定できます。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

ST-E-1

外部出力設定項目選択・設定
ST-E2-1

ST-F-1

ST-F2-1

RY1
RY2
RY3
RY4

外部出力設定ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

MODE

動作モード設定-

TRIP/ALARM/OFF

外部出力設定項目選択・設定---

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

-

RY1
RY2
RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定－32－

図１６－１にセッティング画面遷移(S-C-2①から ST-H2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１１－１を参照して下さい。

S-C-2①(a)の操作方法と同様
で、各項目を設定できます。

S-C-2②
図１６－１

セッティング項目画面遷移（S-C-2①から ST-H2-1）－33－

KRB-0919e表１１－１ セッティング項目画面(S-C-2①から ST-H2-1)の設定項目と表示内容(不平衡電流保護設定)
外部出力
設定画面
番号

設定項目・画面表示内容
表示項目

S-C-2①

設定項目選択切替

ST-G-1

MODE

不平衡電流保護設定(LVL1)動作モード
設定

備考

-

-

S-C-2 の画面(31 頁参照)から矢印ボタン[D]を1 回押すとこの画面になります。

TRIP/ALARM/OFF-

本画面にて矢印ボタン[R]を 1 回押すと、矢印
ボタン[U],[D]で動作モードの選択が行えます。

-

-

RY1

ON/OFF-

RY2

ON/OFF-

端子番号 4 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 7 への出力有無を設定します。

ON/OFF---

端子番号 10 への出力有無を設定します。
ST-G2-1 画面で「RY4」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
本画面は動作電流値設定を選択した状態を示します。矢印ボタン[U],[D]で他項目を選択できます。

TRIP/ALARM/OFF-

U/B L2 CURR 動作電流値設定-(0.20-0.40)xIn

U/B L2 TIME 動作時間設定-(5-30)s

不平衡電流保護設定(LVL2)
外部出力設定項目選択・設定--

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-

RY3

外部出力設定RY4
不平衡電流保護設定(LVL2)
動作モード/電流値/動作時間設定

ST-H-1

設定範囲

矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。

不平衡電流保護設定(LVL1)
外部出力設定項目選択・設定
ST-G2-1

選択

MODE

不平衡電流保護設定(LVL2)動作モード
設定

ST-H2-1
RY1
RY2
RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定－34－

矢印ボタン[U],[D]で動作モード選択が行えます。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する数値を増減させます。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する数値を増減させます。
ST-H-1 画面で「U/B L2 TIME」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

図１６－２にセッティング画面遷移(S-C-2②から ST-J2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１１－２，
１１－３を参照して下さい。

S-C-2①(a)の操作方法と同様で、各項目を設定できます。

S-C-2④
図１６－２

セッティング項目画面遷移(S-C-2①から ST-J2-1）－35－

KRB-0919e表１１－２ セッティング項目画面(S-C-2①から ST-I2-1)の設定項目と画面遷移(モータ始動時間監視設定)
外部出力
設定画面
番号
S-C-2②

設定項目・画面表示内容
選択

設定範囲

設定項目選択切替--

設定項目選択切替

-

-

表示

備考

MODE

最大モータ始動時間検知動作モード
設定

TRIP/ALARM/OFF-MAX START
TIME

モータ始動時間検知設定-(1-250)s

最大モータ始動時間検知
外部出力設定項目選択・設定--

ON/OFF-

S-C-2①の画面(33 頁参照)から矢印ボタン[D]を1 回押すとこの画面になります。
本画面は始動時間設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
本画面にて矢印ボタン[U]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
動作出力する始動時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[R]を 1 回押すと始動時間が設定できます。矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。
ST-I-1 画面で「MAX START TIME」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 4 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 7 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 10 への出力有無を設定します。

ST-I-1

ST-I2-1

項目

RY1
RY2

外部出力設定RY3
RY4

表１１－３ セッティング項目画面(S-C-2③から ST-J2-1)の設定項目と画面遷移(モータ始動回数監視設定)
外部出力
設定画面
番号
S-C-2③

ST-J-1

ST-J2-1

設定項目・画面表示内容
選択

設定範囲

設定項目選択切替--

設定項目選択切替

-

-

表示

項目

備考

MODE

モータ始動回数
検知動作モード
設定

TRIP/ALARM/OFF-NUM OF
START

モータ始動回数
検知設定-(1-10)STARTSPERIOD

モータ始動回数
検知時間設定-(1-60)min

モータ始動回数検知
外部出力設定項目選択・設定

-

-

RY1

ON/OFF-

S-C-2②の画面(35 頁参照)から矢印ボタン[D]を1 回押すとこの画面になります。
本画面は始動時間設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
本画面にて矢印ボタン[U]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
動作出力するモータ始動回数を設定します。
本画面にて矢印ボタン[R]を 1 回押すと始動時間が設定できます。矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。
モータ始動回数をカウントする時間を設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-J-1 画面で「STARTS PERIOD」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。

RY2

ON/OFF-

端子番号 4 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 7 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 10 への出力有無を設定します。

RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定－36－

図１６－４にセッティング項目画面遷移(S-C-2④から ST-L-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１１－４を参照して下さい。

S-C-2③(a)の操作方法と同様
で、各項目を設定でき
ます。

図１６－４

セッティング項目画面遷移（S-C-2④から ST-L-1）－37－

KRB-0919e表１１－４ セッティング項目画面(S-C-2④から ST-L-1)の設定項目と表示内容(方向性地絡保護設定)
外部出力
設定画面
番号
S-C-2④

ST-K-1

ST-L-1

設定項目・画面表示内容
選択

設定範囲

設定項目選択切替--

方向性地絡保護設定項目選択/設
定

-

-

表示

項目

備考

MODE

方向性地絡保護
動作モード設定

TRIP/ALARM/OFF-

DGR CURR

方向性地絡電流設定-(1.0-10.0)mA

DGR VOLT

方向性地絡電圧設定-(0.050-0.150)
xV0n

DGR TIME

方向性地絡検知時
間設定-(0.1-10.0)s

DGR PHASE

位相差設定

-

(0-90)deg/OFF

方向性地絡保護出力設定項目選択・設定

-

-

RY1

ON/OFF-

S-C-2③の画面(35 頁参照)から矢印ボタン[D]を1 回押すとこの画面になります。
本画面は方向性地絡電流値設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
本画面にて矢印ボタン[U]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
動作出力する方向性地絡電流値を設定します。
本画面にて矢印ボタン[R]を 1 回押すと設定項目が設定できます。矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。
動作出力する方向性地絡電圧値を設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
方向性地絡を検出する時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 2 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
方向性地絡として検知する電流・電圧の位相差を設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 3 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-K-1 画面で「DGR PHASE」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。

RY2

ON/OFF-

端子番号 4 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 7 への出力有無を設定します。

ON/OFF-

端子番号 10 への出力有無を設定します。

RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定－38－

７－４－３－４. セッティング項目画面遷移（S-D-1 から ST-W-1）
図１７にセッティング項目画面遷移(S-D-1からST-N2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１２を参照して下さい。

TEMP SENSOR(温度センサ種別)によって、画面遷移が異なります。
・RTD の場合
ST-M-1-1 → ST-M2-1※ST-M-1-1 の設定項目
についてはSENSOR TYPE は PTC固定です。
変更できません。
・THERMISTOR の場合
ST-M-1-2 → ST-O-1※ST-M-1-2 の設定項目
について、
SENSOR TYPE は PTC
あるいは NTC に変更できます。

(a)の操作方法と同様で、各項目を設定できます。

S-D-2①

図１７

セッティング項目画面遷移（S-D-1 から ST-N2-1）－39－

KRB-0919e表１２ セッティング項目画面(S-D-1 から ST-N2-1）の設定項目と表示内容(温度検知設定)
設定項目・画面表示内容
画面番号
表示
項目
S-D-1
設定モード初期表示
ST-D-2

設定項目選択切替

ST-M-1

温度検知設定項目選択
/設定

選択
-

設定範囲

備考

-

25 頁 参照
S-D-1 の画面(25 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回
押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]を押して設定項目を選択します。
本画面は温度検知センサ設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
温度センサによって画面が異なります。ST-M-1-1 は温度センサが「RTD」の場合、ST-M-1-2 は温度センサが「THEMISTER」の場合の表示を示します。
また、温度センサが「RTD」の場合は「PTC」の設定は固定のため、変更できません。
温度センサによって画面が異なります。ST-M2-1 は温度センサが「RTD」の場合、ST-O-1 は温度センサ
が「THEMISTER」の場合の表示を示します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと左記の動作
モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。

NTC/PTC

ST-M-1-1
SENSOR TYPE
ST-M-1-2

ST-M2-1
ST-O-1

温度センサ
特性設定

温度レベル 1 設定項目選択
/設定
温度レベル
1 動作
モード設定

MODE

-

TRIP/ALARM/OFF-

ST-M2-1

ST-O-1

ST-M2-1
ST-O-1

TEMPL1温度レベル
1 検知温度設定

OHM1

TEMPL1 TIME

温度レベル
1 検知温度
時間設定-(0-250)℃(温度センサ「RTD」の場合)(0.1-30.0)kΩ(温度センサが「THEMISTER」の場合)(0-60)s-

温度レベル 1
出力設定項目選択・設定-

ST-M3-1
RY1
RY2
RY3
RY4

外 部 出 力設定

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-

温度レベル 2 設定項目選択
/設定

MODE
ST-N-1
TEMPL2OHM2TEMPL2 TIME

温度レベル
2
動作モード
設定
温度レベル
2
検知温度設
定
温度レベル
2
温度検知時
間設定

-

-

TRIP/ALARM/OFF-

本画面にて矢印ボタン[U]を押し、次に矢印ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。

(0-250)℃(RTD 選択時)(0.1-30.0)kΩ(THERMISTOR 選択時)

本画面にて矢印ボタン [R]を押すと左記の設定が選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。

(0-60)s
-ST-N2-1
RY1
RY2
RY3
RY4

KRB-0919e

外 部 出 力設定

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

温度検知する時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 2 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-M2-1 または ST-O-1 の画面で「TEMPL1 TIME」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。
ST-M3-1 の画面で「RY4」が選択されている時に矢印
ボタン[D]を押すとこの画面になります。
本画面は温度センサが「RTD」の場合を示します。
温度センサが「THEMISTOR」の場合は検知温度設定
項目は「OHM2」(単位 kΩ)の表示となります。

--

温度レベル 2
出力設定項目選択・設定

本画面にて矢印ボタン[D]を 1 回押し、次に矢印ボタ
ン[R]を押すと左記の設定が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。

-

－40－

温度検知する時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-N-1 の画面で「TEMPL2 TIME」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

図１７－１にセッティング項目画面遷移(S-D-2①からST-S-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１２－１，
１２－２を参照して下さい。

S-D-2(a)の操作方法と同様
で、各項目を設定できます。

S-D-2③
図１７－１

ST-T-1

セッティング項目画面遷移（S-D-2①から ST-S-1）－41－

KRB-0919e表１２－１ セッティング項目画面(S-D-2①から ST-Q2-1)の設定項目と表示内容(欠相保護設定)
設定項目・画面表示内容
表示
項目

画面番号

ST-D-2① 設定項目選択切替

欠相保護設定項目選択/設定

選択

設定範囲

-

-

-

-

MODE

欠相保護
動作モード設定

TRIP/ALARM/OFF-

P/L CURR

欠相電流設定-0.50×ln

U/B RATIO

電流不平衡率設定-(0.30-0.65)
xIn

P/L TIME

欠相検出時間設定-(0.5-5.0)s--

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-

ST-Q-1

欠相保護
出力設定項目選択・設定
ST-Q2-1
RY1
RY2
RY3
RY4

外部出力設定備考
S-D-2 の画面(39 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回
押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]を押して設定項目を選択します。
本画面は欠相保護動作モード設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
本画面にて矢印ボタン[U]を 3 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
固定値になります。
動作出力する電流不平衡率を設定します。
本画面にて矢印ボタン[U]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
欠相検出時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-Q-1 の画面で「P/L TIME」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

表１２－２ セッティング項目画面(S-D-2②から ST-S-1)の設定項目と表示内容(不足電流保護設定)
設定項目・画面表示内容
表示
項目

画面番号

選択

設定範囲

-

-

-

-

TRIP/ALARM/OFF-

L/C CURR
不足電流設定(LOW CURRENT)-(0.20-0.90)
xIn

L/C TIME

不足電流検知時間設定-(0.5,1-60)s

L/C INHIBIT
TIME

不足電流検知無効時間設定-(0.0-30.0)s

L/C DEAD BAND-

(0.005-0.050)
xIct

不足電流保護
出力設定項目選択・設定--

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-ST-D-2② 設定項目選択切替

不足電流保護設定項目選択/設定
不足電流保護動作モード設定

MODE

ST-R-1

ST-S-1
RY1
RY2
RY3
RY4

KRB-0919e

外部出力設定－42－

備考
S-D-2①の画面(41 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回
押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]を押して設定項目を選択します。
本画面は不足電流設定 1 設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
本画面にて矢印ボタン[U]を 3 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
動作出力する不足電流値を設定します。
本画面にて矢印ボタン[R]を 1 回押すと設定項目が選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。
不足電流検知時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[U]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-R-1 の画面で「L/C DEAD BAND」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

図１７－２にセッティング項目画面遷移(S-D-2④からST-X2-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１２－３を参照して下さい。

S-D-2②

ST-N2-1(a) の 操 作 方 法 と同様で、各項目を設定できます。

S-D-2④

図１７－２

セッティング項目画面遷移（S-D-2④から ST-X2-1）－43－

KRB-0919e表１２－３ セッティング項目画面(ST-T-1 から ST-U-1)の設定項目と表示内容(不足電流保護設定)
画面番号

設定項目・画面表示内容
表示
項目

選択

設定範囲

電流保護設定項目選択/設定--

TRIP/ALARM/OFF

-

MODE

電流保護
動作モード設定

H/C
CURR(HIGH
CURRENT)

電流値設定-(0.20-1.50)xIn

H/C TIME

電流検知時間設定 2-(0.5,1-60)s

H/C INHIBIT
TIME

電流検知
無効時間設定 2-(0.0-30.0)s

H/C DEAD
BAND-(0.005-0.050)
xIct

不足電流保護
出力設定項目選択・設定--

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-

ST-T-1

ST-U-1
RY1
RY2
RY3
RY4

外部出力設定備考
本画面は電流値設定を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で設定項目の選択が行えます。
本画面にて矢印ボタン[U]を 3 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
動作出力する不足電流値を設定します。
本画面にて矢印ボタン[R]を 1 回押すと設定項目が選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減できます。
不足電流検知時間の長さを設定します。
本画面にて矢印ボタン[D]を 1 回押し、次に矢印
ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと設定項目が選択できます。
矢印ボタン[U],[D]で設定値を増減します。
ST-T-1 の画面で「H/C DEAD BAND」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

表１２－４ セッティング項目画面(S-D-2③から ST-X2-1)の設定項目と表示内容(欠相保護設定)
画面番号

設定項目・画面表示内容
表示
項目

ST-D-2③ 設定項目選択切替

ST-X-1

欠相保護
動作モード設定

MODE

欠相保護出力設定項目
選択・設定
ST-X2-1

KRB-0919e

RY1
RY2
RY3
RY4

外部出力設定

選択

設定範囲

-

-

TRIP/ALARM/OFF

-

-

-

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-－44－

備考
S-D-2②の画面(41 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回
押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]を押して設定項目を選択します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと左記の動作
モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

図１７－３にセッティング項目画面遷移(S-D-2④からST-W-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１２－５を参照して下さい。

S-D-2③(a) の 操 作 方 法 と同様で、各項目を設定できます。

図１７－３

セッティング項目画面遷移(S-D-2④からST-W-1)－45－

KRB-0919e表１２－５ セッティング項目画面(S-D-2④からST-W-1)の設定項目と表示内容(外部異常保護設定)
画面番号

設定項目・画面表示内容
表示
項目

選択

設定範囲

-

-

TRIP/ALARM/OFF

-

-

-

外部出力設定ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-

外部異常保護 2
動作モード設定

TRIP/ALARM/OFF

-

-

-

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF-S-D-2④

設定項目選択切替

ST-V0

MODE

外部異常保護 1
動作モード設定

外部異常保護 1
出力設定項目選択・設定
RY1
RY2
RY3
RY4

ST-V-1

ST-W0

MODE

外部異常保護 2
出力設定項目選択・設定
ST-W-1

KRB-0919e

RY1
RY2
RY3
RY4

外部出力設定－46－

備考
S-D-2③の画面(46 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回
押すとこの画面になります。
矢印ボタン[U],[D]を押して設定項目を選択します。
本画面にて矢印ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。
ST-V-1 の画面で「RY4」が選択されている時に矢印ボタン[D]を押すとこの画面になります。本画面にて矢印ボタン[R]を押すと左記の動作モードが選択できます。矢印ボタン[U],[D]で設定を切替えます。
矢印ボタン[U],[D]にて設定する項目を選択し、矢印ボタン[R]を押した後、出力設定を変更します。
設定手順は 20 頁に記載の手順と同様です。
端子番号 1 への出力有無を設定します。
端子番号 4 への出力有無を設定します。
端子番号 7 への出力有無を設定します。
端子番号 10 への出力有無を設定します。

７－５．メンテナンス項目画面遷移(MA-A-1 から MA-I-2)
図１８にメンテナンス項目画面遷移(MA-A-1からMA-E-1)を示します。実際に画面に表示される項目は表１３，１３－１,
１３－２を参照して下さい。

７－７．機能テスト，
リレーテストについて(MA-A-1 から MA-C-2)を参照

MA-A-1①→MA-D-1 へ画面遷移する場合はパスワードの認証が必要となります。

MA-A-1②

7-4-2.パスワード設定，認証画面遷移を参照して下さい。

図１８

メンテナンス項目画面遷移（MA-A-1からMA-E-2）－47－

KRB-0919e表１３

メンテナンス項目画面(MA-A-1からMA-C-2)の設定項目と表示内容(メンテナンス項目)

画面番号

設定項目・画面表示内容

選択

設定範囲

MA-A-1

メンテナンス項目

-

-

-

-

-

-

保護機能動作テスト項目選択
モータ巻線温度
THERMAL
保護動作
O/CL1-JAM
過負荷保護動作O/CL2-SHORT 短絡保護動作

MA-B-1

MA-B-2

リレー動作設定

MA-B-3

備考
15 頁参照図はリレー動作テスト項目を選択した状態を示します。
モータ巻線温度保護・過負荷保護・短絡保護機能に対して動作テストができます。
矢印ボタン[U],[D]で選択項目を切替えます。
図はモータ巻線温度保護機能についてのリレー
動作設定選択の状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]で左記の設定を切替えます。
TRIP : 動作時、リレー接点出力と操作パネルのインジケータ点灯を行う。
NON TRIP : リレー接点出力を行わず、操作パネルのインジケータ点灯のみ行う。
上記項目の設定後、ENTER ボタンを押すとこの表示になります。
MA-B-3 の表示状態から再度 ENTER ボタンを押すとこの画面表示となり保護機能動作テストが開始します。テストが終了すると MA-B-1 の表示に戻ります。

TRIP/NON TRIP-

保護機能動作テスト開始確認--

MA-B2-1

保護機能動作テスト開始--

MA-C-1

リレー動作テスト項目選択
RY1
リレー1
RY2
リレー2
RY3
リレー3
RY4
リレー4

-

-

動作テストを行うリレーを選択します。
(図はリレー1 を選択した状態を示します)
矢印ボタン[U],[D]で選択項目を切替えます。

-

上記で動作テストを行うリレーを選択した後、ENTER ボタンを押すとこの表示になります。
再度 ENTER ボタンを押すとリレー動作テストが開始し、テストが終了すると MA-C-1 の表示に戻ります。

MA-C-2

リレー動作テスト開始確認-

表１３－１ メンテナンス項目画面(MA-A-1①からMA-D-2)の設定項目と表示内容(履歴データの消去)
画面番号

設定項目・画面表示内容

MA-A-1①

メンテナンス項目

MA-D-1

履歴データ消去項目選択
TRIP HISTORY 引外し動作履歴
ALARM HISTORY 警報動作履歴
EVENT HISTORY 発生事象履歴

MA-D-2

MAX DATA
最大値記録
履歴の消去開始確認
及び履歴の消去開始

備考
MA-A-1 の画面(47 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回押すとこの画面になります。
図は履歴データ消去項目を選択した状態を示します。
矢印ボタン[U],[D]にて消去する項目を選択します。*1
現在までの引外し動作履歴を消去します。
現在までの警報動作履歴を消去します。
現在までの発生事象履歴(引外し動作履歴・警報
動作履歴・リセット操作履歴・外部入力履歴)を消去します。
現在までの最大相電流値・最大相電流最大値・始動電流最大値を消去します。
上記にて消去する履歴項目を選択し ENTER ボタンを押すとこの画面になります。
再度 ENTER ボタンを押すと選択したデータが消去されます。

*1: MA-A-1①→MA-D-1 へ画面遷移する場合はパスワードの認証が必要となります。7-4-2.パスワード設定，
認証画面遷移を参照して下さい。

表１３－２ メンテナンス項目画面(MA-E-1からMA-E-2)の設定項目と表示内容(計測データの消去)
画面番号

設定項目・画面表示内容

MA-E-1

計測データ消去項目選択
THERMAL CAPACITYLAST START PERIODLAST START MAX ITOTAL RUN TIMETOTAL NUMBER OF STARTS

MA-E-2

計測データの消去開始確認
及び計測データの消去開始

KRB-0919e

モータ熱容量
始動時間
始動電流
運転時間
運転回数

備考
現在までのモータ熱容量データを消去します。
現在までの始動時間データを消去します。
現在までの始動電流データを消去します。
現在までの運転時間データを消去します。
現在までの運転回数データを消去します。
上記にて消去する計測データ項目を選択し ENTER ボタンを押すとこの画面になります。
再度 ENTER ボタンを押すと選択したデータが消去されます。

－48－

図１８－１にメンテナンス項目画面遷移(MA-A-1②から MA-H-41)を示します。実際に画面に表示項目については
表１３－３，７－８．履歴、引外し、警報動作表示画面の表示内容説明を参照して下さい。

MA-A-1③

図１８－１

メンテナンス項目画面遷移（MA-A-1②からMA-H-41）－49－

KRB-0919e表１３－３
画面番号

メンテナンス項目画面(MA-A-1②からMA-H-41)の設定項目と表示内容(履歴の表示)

設定項目・画面表示内容

MA-A-1② メンテナンス項目
MA-F-1LATEST TRIP

引外し動作データ

MA-G-1LATEST ALARM

警報動作データ

MA-H-1LATEST EVENT

発生事象データ

MA-F-2～
TRIP HISTORY
MA-F-21

引外し動作履歴

MA-G-2～
ALARM HISTORY
MA-G-21

警報動作履歴MA-H-2～EVENT HISTORY
MA-H-21

発生事象履歴備考
MA-A-1①の画面(47 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回押すとこの画面になります。図は履歴表示を選択した状態を示します。
最新の引外し動作について、発生日時・発生原因・発生相・動作値及び動作時間を表示します。
最新の警報動作について、発生日時・発生原因・発生相・動作値及び動作時間を表示します。
最新の発生事象について、発生日時・発生事象内容を表示します。
記録された引外し動作(最大 100 件)について、時系列で発生日時・
発生原因・発生相・動作値及び動作時間を表示します。
画面には 5 件の履歴が表示されます。
矢印ボタン[U],[D]にて表示を切替えます。
記録された警報動作(最大 100 件)について、時系列で発生日時・
発生原因・発生相・動作値及び動作時間を表示します。
画面には 5 件の履歴が表示されます。
矢印ボタン[U],[D]にて表示を切替えます。
記録された発生事象(最大 200 件)について、時系列で発生日時・
発生原因・発生相・動作値及び動作時間を表示します。
画面には 5 件の履歴が表示されます。
矢印ボタン[U],[D]にて表示を切替えます。

図１８－２にメンテナンス項目画面遷移(MA-A-1③からMA-I-2)を示します。実際に画面に表示される項目は表１３－４を参照して下さい。通信機能無の場合、MA-A-1③のCOMM.は、表示されず、MA-I-1,MA-I-2も表示されません。

MA-A-1②

図１８－２

KRB-0919e

メンテナンス項目画面遷移（MA-A-1③からMA-I-2）－50－

表１３－４
画面番号

メンテナンス項目画面(MA-A-1③からMA-I-2)の設定項目と表示内容(通信状態の表示(通信付仕様の場合))
設定項目・画面表示内容

MA-A-1③ メンテナンス項目

MA-I-1

通信機器とのコミュニケーションの状態（受信側）

MA-I-2

通信機器とのコミュニケーションの状態（送信側）

備考
MA-A-1②の画面(49 頁参照)から矢印ボタン[D]を 1 回押すとこの画面になります。図は通信状態表示を選択した状態を示します。
データが正常に受信されていれば同画面内の“OK”がカウントされます。正常に受信されていない場合は同画面内の“NG PARITY”または“NG CRC”がカウントされます。
データが正常に送信されていれば同画面内の“OK”がカウントされます。正常に送信されていない場合は同画面内の“NG FUNCTION”，“NG ADDRESS”，“NG DATA”がカウントされます。

－51－

KRB-0919e

７－６.引外し、警報動作時の画面遷移(TR-A-1, AL-A-1)
図１９，１９－１に引外し、警報動作時時の画面を示します。［Ｍ］を押すことで動作前の画面に戻ります。引外し、警報動作画面の表示内容については７－８．履歴、引外し、警報動作表示画面の表示内容説明を参照して下さい。

図１９

引外し動作時の画面遷移(TR-A-1)

図１９－１

KRB-0919e

警報動作時の画面遷移(AL-A-1)－52－

７－７．機能テスト，リレーテストについて(MA-B-1 から MA-C-2)
保護リレーでは機能テスト，リレーテストの２種類を行うことができます。
（１）機能テスト（MA-B-1からAL-A-1）
過負荷保護(O/C L1-JAM)と短絡保護(O/C L2-SHORT)の機能テストが可能です。本テストは設定値の 1.2 倍相当の動作
テストになります。また、各テストでは TRIP あるいは NON

TRIP での機能テストを行うことができます。表１４に各テスト後の LCD 画面、LED、リレー動作、履歴の更新状態、図２０にテスト方法を示します。
表１４ 機能テスト後の状態
実施テスト

MODE 設定

画面表示

TRIP

TRIP
ALARM
TRIP
ALARM

引外し動作時の画面（TR-A-1）
警報動作時の画面（AL-A-1）
MA-B-1
MA-B-1NON TRIP

TRIP または NON⑥［TRIP ALARM］の
LED の状態
赤点灯
赤点滅
赤点灯
赤点滅

リレー動作

履歴の更新

○
○
×
×

更新する
更新する
更新しない
更新しない

TRIP を選択できます。

短絡保護(O/C L2-SHORT)

テスト後に LED を消灯または、リレー出力を OFF にする場合のテストをする場合はは［R］を押してください。

［D］を押し、選択してく
ださい。
図２０

機能テストの画面遷移（MA-B-1 から AL-A-1）*1：［E］を押した後、次の状態ではテストを開始せず、MA-B-1 の画面に戻ります。
・テストしようとする機能の設定が OFF の場合・Ict×10％以上の通電電流を検知している場合
・リレー出力中の場合*2：次の状態ではテストが中断されて、MA-B-1 の画面に戻ります。
・Ict×10％以上の通電電流を検知した場合
・リレー出力した場合・［E］を押した場合－53－

KRB-0919e

（２）リレーテストについて（MA-C-1 から MA-C-2）
図２０－１に示す方法で RY1～４のリレー出力をテストを行うことができます。リレー出力時は画面右下に“R”マクが表示されます。リセットを行う場合は［R］を押して下さい。パルス出力使用の場合は自動リセットします。

RY１～４を選択できます。

図２０－１

リレーテストの画面遷移（MA-C-1 から MA-C-2）*1：リレー出力中の場合は［E］を押しても動作しません。

KRB-0919e－54－

７－８．履歴、引外し、警報動作表示画面の表示内容説明
図２１，表１５，１５－１に引外し、警報動作表示についての最新の履歴画面、履歴一覧画面、引外し、動作表示画面の表記内容の説明を示します。
最新の履歴画面

図２１

履歴一覧画面

引外し、警報動作表示画面

引外し、警報動作表示についての最新の履歴画面、履歴一覧画面、引外し、警報動作表示画面

表１５

引外し、動作表示についての最新の履歴画面、履歴一覧画面、引外し、警報動作表示画面の表記内容

番号
①
②
③
④
⑤

表記内容
引外し、警報動作表示が起きた時の日時を示します。
引外し、警報動作表示の要因に対するメッセージを示します。詳細は表１５－１を参照して下さい。
引外し、警報動作が起きた相を示します。
引外し、警報動作表示時の値を示します。それぞれの単位については、表１５－１を参照して下さい。
引外し、警報動作表示時の時間を示します。それぞれの単位については、表１５－１を参照して下さい。

表１５－１

各動作要因に対するメッセージ、表示される値および時間の表記について②メッセージ(CAUSE)

引外し、動作表示要因

最新の履歴画面

履歴一覧画面

引外し、警報動作
表示画面④引外し、警報
動作表示の値(VALUE)⑤引外し、警報
動作表示の時間(TIME)

モータ始動時間MAX ST TIMEMSTMAX ST TIME---s

モータ始動回数

TOO MANY ST

TMS

TOO MANY ST

---

min

不足電流(LOW current)

LOW CURRLC

LOW CURRAs

不足電流(High current)

HIGH CURRHC

HIGH CURR

A

s

過負荷要素

LOAD INCR

LI

LOAD INCR

A

s

過負荷電流

OVER CURR L1

OC1

OVER CURR L1

A

s

短絡電流

OVER CURR L2

OC2OVER CURR L2

As

モータ発熱検知

LVL1

THERMAL L1

TM1

THERMAL L1%

s

モータ発熱検知

LVL2

THERMAL L2

TM2

THERMAL L2%s

不平衡電流保護LVL1

UNBAL L1UB1

UNBAL L1%s

不平衡電流保護LVL2

UNBAL L2UB2

UNBAL L2

%

s

DGR

DGR

DGR

mA

s

方向性地絡検知
温度センサ検知

LVL1

TEMP L1

TP1

TEMP L1kΩ or ℃s

温度センサ検知

LVL2

TEMP L2

TP2

TEMP L2kΩ or ℃s

欠相保護

PHASE LOSSPLS

PHASE LOSS

なし or As

逆相電流保護PHASE SEQPSQ

PHASE SEQ

As

外部異常検知 1

EXT FAULT 1

EF1

EXT FAULT 1

外部異常検知 2

EXT FAULT 2EF2EXT FAULT 2－55－

KRB-0919e図２１－１，表１５－２，１５－３にイベント画面の事象についての最新の履歴画面、履歴一覧画面の表記内容を示します。
最新の履歴画面

図２１－１

表１５－２
番号
⑥
⑦

履歴一覧画面

イベント画面についての最新の履歴画面、履歴一覧画面

イベント画面についての最新の履歴画面、履歴一覧画面の表記内容
表記内容

イベントが起きた日時
各イベントに対するメッセージを示します。詳細については表１５－３を参照して下さい。

表１５－３

各事象に対するメッセージの表記について⑦メッセージ

イベント

最新の履歴画面

履歴一覧画面

引外し動作

TRIP

TRIP

警報動作

ALARM

ALARM

外部リセット 1

EXT RESET 1

EXT RESET 1

外部リセット 2

EXT RESET 2

EXT RESET 2

引外し動作履歴リセット

TRIP HISTORY RESETTRIP HISTORY RESET

警報履歴リセットALARM HISTORY RESETALARM HISTORY RESET

リセットボタン押しRESET BUTTON PRESSEDRESET BUTTON PRESSED

リレーテスト実施

RY TESTRY TEST

７－９．異常現象に対する処置●内部の CT 回路断線等があった場合は、データの出力が行われず、TRIP または ALARM の LED が点滅し、正常になった場合、自動復帰します。自動復帰しない場合、弊社にお問い合わせ下さい。
●以下のような場合、値（設定値、記録値）は“---”で表示されます。
・各設定の設定範囲外の時・各設定の設定範囲内で設定 STEP を外れている時
但し、設定時の場合は、矢印ボタン[U]または[D]を押し、数値を設定範囲内にすることで正常に表示される場合もあります。正常に表示されない場合、弊社へお問い合わせ下さい。

KRB-0919e

－56－

●本社

〒547-0002 大阪市平野区加美東６丁目１３番４７号
http://www.terasaki.co.jp/

お問い合わせ先は下記機器事業所へ●東京営業所〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－６－１０

日幸茅場町ビル５階

TEL:03(5644)0160／FAX:03(5644)0161／E-mail:kiki-tokyo@terasaki.co.jp●大阪営業所〒547-0002 大阪市平野区加美東６－１３－４７
TEL:06(6791)2756／FAX:06(6791)2732／E-mail:kiki-osaka@terasaki.co.jp●東北出張所〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野３－５－１５

宮城野アベニュー１階

TEL:022(296)4230／FAX:022(296)4231●名古屋営業所 〒465-0013 名古屋市名東区社口１－９０８
TEL:052(760)1401／FAX:052(776)7015／E-mail:kiki-nagoya@terasaki.co.jp●四国営業所〒762-0044 香川県坂出市本町３－６－１２

さくらビル３階TEL:0877(85)9001／FAX:0877(85)9002／E-mail:kiki-shikoku@terasaki.co.jp●九州営業所〒815-0033 福岡市南区大橋１－２－３

大橋センタービル３階

TEL:092(512)8731／FAX:092(511)0955／E-mail:kiki-kyushu@terasaki.co.jp

２０２０年３月発行
２０２１年４月改訂※内容をお断りなしに変更することがあります。ご了承下さい。
※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

－57－

KRB-0919e