原子力発電所の運営状況について
２０２２年７月１日
関西電力株式会社
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
１．運転状況について（２０２２年７月１日現在）
電気出力（kW）

運 転 状 況

美浜
発 ３号機
電所

82.6 万第 26 回 定期検査中
2021 年 10 月 23 日～2022 年 9 月上旬予定※１

１号機

82.6 万第 27 回 定期検査中
2011 年 1 月 10 日～2023 年 6 月 3 日※２

82.6 万第 27 回 定期検査中
2011 年 11 月 25 日～2023 年 7 月 15 日※２

87.0 万第 25 回 定期検査中
2022 年 3 月 1 日～未定

87.0 万第 24 回 定期検査中
2022 年 6 月 8 日～2022 年 11 月中旬予定※１

118.0 万運転中

118.0 万第 18 回 定期検査中
2022 年 3 月 11 日～2022 年 8 月中旬予定※１、３発 電 所

高浜 ２号機発
電所 ３号機

４号機

大３号機
飯発
電４号機
所

備考

高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について
詳細は３（３）のとおり

大飯発電所４号機の定期検査工程の変更について
詳細は３（３）のとおり※１：本格運転再開予定時期※２：並列予定日※３：「大飯発電所４号機の定期検査工程の変更について（２０２２年６月２７日公表）」でお知らせした当該配管の取り替えの作業工程について精査した結果、発電機並列時期を２０２２年７月下旬から同月中旬に変更

＜新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント＞（２０２２年７月１日現在）
１．重大事故等対処施設
発電所名

大飯
３、４号機

高浜
３、４号機

美浜３号機

高浜
１、２号機

申請

申請日

原子炉設置変更許可申請

2013. 7. 8

工事計画認可申請

2013. 7. 8
2013. 8. 5※１

保安規定変更認可申請

2013. 7. 8

使用前検査申請

3号機:2017. 8.28
(開始:2017.9.11)
4号機:2017. 8.28
(開始:2017.9.14)

原子炉設置変更許可申請

2013. 7. 8

工事計画認可申請

2013. 7. 8
2013. 8. 5※１

保安規定変更認可申請

2013. 7. 8

使用前検査申請

3号機:2015. 8. 5
(開始:2015. 8.17)
4号機:2015.10.14(開始:2015.10.21)

原子炉設置変更許可申請

2015. 3.17

工事計画認可申請

2015.11.26

保安規定変更認可申請

2015. 3.17

使用前検査申請(開始:2018. 1.15)

2017.12.15

原子炉設置変更許可申請（高浜１～４号機）

2015. 3.17

工事計画認可申請

2015. 7. 3

保安規定変更認可申請

2019. 7.31

使用前検査申請

2016.10. 7(開始:2016.11.14)

補正日
2016. 5.18
2016.11.18
2017. 2. 3
2017. 4.24
2016.12. 1
2017. 4.26
2017. 6.26
2017. 7.18
2017. 8.15
2016.12. 1
2017. 8.25
2017.11.30
2014.10.31
2014.12. 1
2015. 1.28
2015. 2. 2
2015. 4.15
2015. 7.16※２
2015. 7.28※２
2015. 9.29※３
2015. 6.19
2015. 9.29
3号機:2015.10.14※４3号機:2015.11.25
4号機:2015.11.25
3号機:2016. 2. 8

2016. 5.31
2016. 6.23
2016. 2.29
2016. 5.31
2016. 8.26
2016.10. 7
2019. 7.31
2019. 2. 6
2020. 4. 7
2020．8.21
2021. 1.25
2021. 5.12
2021. 5.21
2016. 1.22
2016. 2.10
2016. 4.12
2015.11.16
2016. 1.22
2016. 2.29
2016. 4.27
2016. 5.27

許認可日
2017. 5.24

2017. 8.25

2017. 9. 1
3号機:2018. 4.10
4号機:2018. 6. 5

2015. 2.12

3号機:2015. 8. 44号機:2015.10. 9

2015.10. 93号機:2016. 2.26
4号機:2017. 6.16

2016.10. 5
2016.10.26
2020. 2.27

2021. 7.27

2016. 4.20

2016. 6.10-

2021. 2.15

1、2号機:2019. 2. 6
1、2号機:2020. 4. 7
1号機 :2020．8.21
1号機 :2021．2.25
2号機 :2021. 4.30
1、2号機:2021. 8. 2
1、2号機:2022. 2.28
1、2号機:2022. 3.15
1、2号機:2022. 7. 1-※１：高浜発電所３、４号機では2015.2.2の補正書に、大飯発電所３、４号機では2016.12.1の補正書に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。
※２：高浜発電所３号機および共用設備のうち３号機に分類した設備について補正書を提出。
※３：高浜発電所４号機および共用設備のうち４号機に分類した設備について補正書を提出。
※４：高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所３号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。

２．特定重大事故等対処施設
発電所名

高浜
３、４号機

申請

申請日

原子炉設置変更許可申請

2014.12.25

工事計画認可申請

2017. 4.26

保安規定変更認可申請

2020. 4.17

使用前検査申請

2019. 8.13

原子炉設置変更許可申請（高浜１～４号機）

2016.12.22(第1回)2018. 3. 8工事計画認可申請
高浜
１、２号機(第2回)2018.11.16(第3回)2019. 3.15
(第4回)2019. 5.31

保安規定変更認可申請

使用前検査申請

2022. 5.23
(第1回)2019. 7. 9
(第2回)2019.10.17(第3回)2019.11.12(第4回)2020. 2.27

原子炉設置変更許可申請

2018. 4.20

工事計画認可申請※１

2020. 7.10

保安規定変更認可申請

2021. 9.17

使用前検査申請※２

2021. 4. 7原子炉設置変更許可申請

2019. 3. 8

美浜３号機(第1回)2020. 3. 6

工事計画認可申請※１
大飯
３、４号機保安規定変更認可申請(第2回)2020. 8.26
2021. 9.17
3号機 :(第1回)2021. 1. 84号機 :(第1回)2021. 5.12

使用前検査申請※２
3､4号機:(第2回)2021. 9. 3

補正日2016. 6. 3
2016. 7.12
2018.12.21
2019. 4.26
2019. 7.17
2019. 7.30
2020. 9. 8
2020. 9.17
2020. 9.28
2019. 8.30
2020. 2. 3
2020. 2.27
2020. 3.242020. 4. 7
2020. 4.23
2020.12. 42021. 3. 5
2017. 4.26
2017.12.15(第1回)2018.10. 5(第1回)2019. 2.19(第1回)2019. 3.20(第1回)2019. 4. 9(第1回)2019. 4.19(第2回)2019. 5.31(第2回)2019. 8. 2(第2回)2019. 8.21(第3回)2019. 8. 2(第3回)2019. 9.27(第4回)2019.12.25(第4回)2020. 2.13
2020. 3.24
2020.12. 42021. 4.222021. 8. 22022. 3.15
2022. 4.15
2022. 7. 1
2020. 4. 1
2020. 5.222021. 3.242021. 3.312022. 2.242022. 3.242021. 5.122021. 7. 52021. 8. 22022. 2. 7
2022. 3.15
2022. 6.17
2022. 7. 1
2019.12.26
2020. 2. 5(第1回)2020. 4.14(第1回)2020.12.14(第2回)2021. 4.30(第2回)2021. 8.13
2022. 2.24
3号機 :(第1回)2021. 4.28
3､4号機:(第1回)2021. 6.29
3号機 :(第1回)2021. 8. 23､4号機:(第2回)2022. 1.27
3､4号機:(第2回)2022. 2. 7
3､4号機:(第2回)2022. 3.15
4号機:(第2回)2022. 5.30
3､4号機:(第2回)2022. 7. 1

許認可日
2016. 9.21
2019. 8. 7

2020.10. 7

3号機:2020.12.11
4号機:2021. 3.25

2018. 3. 7

(第1回)2019. 4.25

(第2回)2019 .9.13(第3回)2019.10.24(第4回)2020. 2.20--

2020. 7. 8
2021. 4. 62022. 3.25-

2020. 2.26
(第1回)2020.12.22(第2回)2021. 8.24
2022. 3.24--※１：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「設計及び工事計画認可申請」として申請※２：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「使用前確認申請」として申請

２．廃止措置の状況（２０２２年７月１日現在）
発電所名

廃 止 措 置 の 状 況

美浜１号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2 ～）

美浜２号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12 ～）

大飯１号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）

大飯２号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）３．トラブル情報等について（１）法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）なし（２）安全協定の異常時報告事象なし（３）保全品質情報等
発電所名件

名

事象概要
および対応等

高浜発電所３号機
発 生 日
高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について

２０２２年６月７日
添付資料１参照

高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、定格熱出力２６６万キロワット）は、第２５回定期検査中のところ、６月７日１０時３０分頃に運転員が２台ある使用済燃料ピットエリア監視カメラ※１の動作確認を実施していた際に、Ａ－使用済燃料ピットエリア監視カメラの画像が映らないことを確認しました。このため、同日１１時１０分に保安規定の運転上の制限※２を満足していない状態にあると判断しました。
使用済燃料ピットには水位計や温度計を設置しており、中央制御室で異常がないことを確認しています。
その後、Ａ－使用済燃料ピットエリア監視カメラ等を点検した結果、エンコーダ※３の不調であることを確認しました。
このため、エンコーダを取り替え、中央制御室で動作確認を行った結果、画像が正常に映ることを確認したことから、同日１７時５５分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。
※１：使用済燃料ピット水の状態を監視するためのカメラ。
※２：保安規定第８５条において、使用済燃料ピットエリア監視カメラは２個動作可能であることが求められている。
※３：カメラからのアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換する装置。

[２０２２年６月７日 ホームページ掲載済み]
以 上

発電所名
件

名

大飯発電所４号機
発 生 日
大飯発電所４号機の定期検査工程の変更について

２０２２年６月２７日
添付資料２参照

大飯発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力１１８万キロワット、定格熱出力３４２万３千キロワット）は、３月１１日から第１８回定期検査を実施しており、７月上旬の原子炉起動に向けて準備を行っていました。
その中で、２次冷却系統の水質調整を実施していたところ、６月２４日に作業員が電動主給水ポンプミニマムフロー配管※１からの僅かな水漏れを確認しました。
調査の結果、当該配管を取り替えることを判断し、６月２７日、定期検査工程を変更することを決定しました。
上記に伴い、発電機並列時期を２０２２年７月上旬から同月下旬に変更します。
なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。
※１ ポンプの過熱や過大振動を防止するために、ポンプの最小必要流量を確保する目的で設置している。ポンプから出た水を当該配管を通じて脱気器に戻す系統であり、通常の運転時には使用しない。

事象概要
および対応等[２０２２年６月２７日 お知らせ済み]
その後、当該配管を切り出し、配管の内面を調査した結果、局所的に凹凸が認められたことから、エロージョン※２により侵食され、配管に微小な穴があき、水漏れが発生したものと推定しました。
今後、当該配管を取り替えます。また、今回の事象を踏まえ、類似箇所について確認を行い、当該箇所を含む必要な箇所について、継続的に管理を行います。
なお、当該配管の取り替えの作業工程について精査した結果、発電機並列時期を２０２
２年７月下旬から同月中旬に変更します。
※２ 高速となった液滴が、配管の内面などに衝突したときに、局所的に大きな衝撃力を発生させ、衝突部位が侵食される現象。

以 上

以 上

添付資料１

高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について（使用済燃料ピットエリア監視カメラの不調）
事象概要
・使用済燃料ピットには、通常時および重大事故等時に水位・温度を監視するため、水位計や温度計を設置しています。更に赤外線の機能による監視手段として、使用済燃料ピットエリア監視カメラ（以下、監視カメラ）を設置しています。
・監視カメラの動作確認（月１回）を実施したところ、２台（Ａ、Ｂ）のうち１台（Ａ）の画像が映らないことを確認しました。この際、水位計および温度計による監視は継続しており、使用済燃料ピット水の状態に異常はありませんでした。

＜現場概要図＞
３号機
原子炉格納容器：温度計
Ｂ－使用済燃料
ピットエリア：水位計

Ａ－使用済燃料
ピットエリア・使用済燃料ピットエリアの監視カメラはＡ、Ｂそれぞれ
１台ずつ動作可能であることが保安規定で求められて３号機燃料取扱建屋
Ｂ－使用済燃料
ピットエリア
監視カメラ

Ａ－使用済燃料
ピットエリア
監視カメラいます。

画像が映らなかったカメラ

調査結果
・Ａ監視カメラ本体やスイッチングハブ等に異常はなく、エンコーダの異常であることを確認したため、予備品に取り替えました。

＜監視カメラシステム構成図＞
予備品に取り替え
Ａ監視カメラエンコーダ※１

スイッチングハブ※２

Ｂ監視カメラ

監視サーバー（パソコン）

中央制御室
監視モニタ

エンコーダ
※１：カメラからのアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換する装置※２：ＡとＢのカメラ画像を切り替えて伝送する装置

The Kansai Electric Power Co.,Inc.

添付資料２

大飯発電所４号機の定期検査工程の変更について（電動主給水ポンプミニマムフロー配管からの僅かな水漏れ）
事象概要
・第１８回定期検査において、原子炉起動に向けた準備中、２次冷却系統の水質調整のために電動主給水ポンプを起動したところ、電動主給水ポンプミニマムフロー配管から僅かな水漏れを確認しました。

＜系統概要図＞

取り外し可能な鋼板

タービン建屋（パネル状に分割）

換気ダクト（建設時～2021年2月まで設置）

ベント弁（空気抜き弁）循環水ポンプ
循環水管(Ａ､Ｂの２系統)

原子炉格納容器

取水口
海水給水ポンプ
２次系サンプピット

海水放水口

復水器
脱気器
水漏れ発生箇所
脱気器タンクミニマムフローライン
蒸気発生器

通常運転ライン電動主給水ポンプ

推定原因
当該配管を切り出し、配管の内面を調査した結果、局所的に凹凸が認められたことから、エロージョンにより侵食され、水漏れが発生したと推定しました。

対 策
当該配管を取り替えます。また、今回の事象を踏まえ、類似箇所について確認を行い、当該箇所を含む必要な箇所について、継続的に管理を行います。

The Kansai Electric Power Co.,
Inc.