原子力発電所の運営状況について
２０２２年１１月１日
関西電力株式会社
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
１．運転状況について（２０２２年１１月１日現在）
発 電 所

電気出力（kW）

運 転 状 況

美浜
発 ３号機
電所

82.6 万運転中

１号機

82.6 万第 27 回 定期検査中
2011 年 1 月 10 日～2023 年 6 月 3 日※１２号機

82.6 万

高浜
発 ３号機
電所

第 27 回 定期検査中
2011 年 11 月 25 日～2023 年 7 月 15 日※１

87.0 万運転中

４号機

87.0 万

大３号機
飯発
電４号機
所

第 24 回 定期検査中
2022 年 6 月 8 日～2022 年 12 月上旬予定※２

118.0 万第 19 回 定期検査中
2022 年 8 月 23 日～2023 年 1 月中旬予定※２118.0 万

運転中※１：並列予定日※２：本格運転再開予定時期

備考

高浜発電所３、４号機の運転上の制限の逸脱について
詳細は３（２）のとおり
高浜発電所４号機の定期検査状況について（Ｂ－加圧器逃がし弁の出口温度上昇に対する原因と対策）
詳細は３（２）のとおり
高浜発電所３、４号機の運転上の制限の逸脱について
詳細は３（２）のとおり

＜新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント＞（２０２２年１１月１日現在）
１．重大事故等対処施設
発電所名

大飯
３、４号機

高浜
３、４号機

美浜３号機

高浜
１、２号機

申請

申請日

原子炉設置変更許可申請

2013. 7. 8

工事計画認可申請

2013. 7. 8
2013. 8. 5※１

保安規定変更認可申請

2013. 7. 8

使用前検査申請

3号機:2017. 8.28
(開始:2017.9.11)
4号機:2017. 8.28
(開始:2017.9.14)

原子炉設置変更許可申請

2013. 7. 8

工事計画認可申請

2013. 7. 8
2013. 8. 5※１

保安規定変更認可申請

2013. 7. 8

使用前検査申請

3号機:2015. 8. 5
(開始:2015. 8.17)
4号機:2015.10.14(開始:2015.10.21)

原子炉設置変更許可申請

2015. 3.17

工事計画認可申請

2015.11.26

保安規定変更認可申請

2015. 3.17

使用前検査申請(開始:2018. 1.15)

2017.12.15

原子炉設置変更許可申請（高浜１～４号機）

2015. 3.17

工事計画認可申請

2015. 7. 3

保安規定変更認可申請

2019. 7.31

使用前検査申請

2016.10. 7(開始:2016.11.14)

補正日
2016. 5.18
2016.11.18
2017. 2. 3
2017. 4.24
2016.12. 1
2017. 4.26
2017. 6.26
2017. 7.18
2017. 8.15
2016.12. 1
2017. 8.25
2017.11.30
2014.10.31
2014.12. 1
2015. 1.28
2015. 2. 2
2015. 4.15
2015. 7.16※２
2015. 7.28※２
2015. 9.29※３
2015. 6.19
2015. 9.29
3号機:2015.10.14※４3号機:2015.11.25
4号機:2015.11.25
3号機:2016. 2. 8

2016. 5.31
2016. 6.23
2016. 2.29
2016. 5.31
2016. 8.26
2016.10. 7
2019. 7.31
2019. 2. 6
2020. 4. 7
2020．8.21
2021. 1.25
2021. 5.12
2021. 5.21
2016. 1.22
2016. 2.10
2016. 4.12
2015.11.16
2016. 1.22
2016. 2.29
2016. 4.27
2016. 5.27

許認可日
2017. 5.24

2017. 8.25

2017. 9. 1
3号機:2018. 4.10
4号機:2018. 6. 5

2015. 2.12

3号機:2015. 8. 44号機:2015.10. 9

2015.10. 93号機:2016. 2.26
4号機:2017. 6.16

2016.10. 5
2016.10.26
2020. 2.27

2021. 7.27

2016. 4.20

2016. 6.10-

2021. 2.15

1、2号機:2019. 2. 6
1、2号機:2020. 4. 7
1号機 :2020．8.21
1号機 :2021．2.25
2号機 :2021. 4.30
1、2号機:2021. 8. 2
1、2号機:2022. 2.28
1、2号機:2022. 3.15
1、2号機:2022. 7. 1-※１：高浜発電所３、４号機では2015.2.2の補正書に、大飯発電所３、４号機では2016.12.1の補正書に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。
※２：高浜発電所３号機および共用設備のうち３号機に分類した設備について補正書を提出。
※３：高浜発電所４号機および共用設備のうち４号機に分類した設備について補正書を提出。
※４：高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所３号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。

２．特定重大事故等対処施設
発電所名

高浜
３、４号機

申請

申請日

原子炉設置変更許可申請

2014.12.25

工事計画認可申請

2017. 4.26

保安規定変更認可申請

2020. 4.17

使用前検査申請

2019. 8.13

原子炉設置変更許可申請（高浜１～４号機）

2016.12.22(第1回)2018. 3. 8工事計画認可申請
高浜
１、２号機(第2回)2018.11.16(第3回)2019. 3.15
(第4回)2019. 5.31

保安規定変更認可申請

使用前検査申請

2022. 5.23
(第1回)2019. 7. 9
(第2回)2019.10.17(第3回)2019.11.12(第4回)2020. 2.27

原子炉設置変更許可申請

2018. 4.20

工事計画認可申請※１

2020. 7.10

保安規定変更認可申請

2021. 9.17

使用前検査申請※２2021. 4. 7原子炉設置変更許可申請

2019. 3. 8

美浜３号機(第1回)2020. 3. 6工事計画認可申請※１大飯
３、４号機

保安規定変更認可申請(第2回)2020. 8.26
2021. 9.17
3号機 :(第1回)2021. 1. 84号機 :(第1回)2021. 5.12

使用前検査申請※２3､4号機:(第2回)2021. 9. 3

補正日2016. 6. 3
2016. 7.12
2018.12.21
2019. 4.26
2019. 7.17
2019. 7.30
2020. 9. 8
2020. 9.17
2020. 9.28
2019. 8.30
2020. 2. 3
2020. 2.27
2020. 3.24
2020. 4. 7
2020. 4.23
2020.12. 4
2021. 3. 5
2017. 4.26
2017.12.15(第1回)2018.10. 5(第1回)2019. 2.19
(第1回)2019. 3.20
(第1回)2019. 4. 9(第1回)2019. 4.19(第2回)2019. 5.31(第2回)2019. 8. 2(第2回)2019. 8.21(第3回)2019. 8. 2(第3回)2019. 9.27(第4回)2019.12.25(第4回)2020. 2.13
2020. 3.24
2020.12. 4
2021. 4.222021. 8. 22022. 3.15
2022. 4.15
2022. 7. 1
2020. 4. 1
2020. 5.222021. 3.242021. 3.312022. 2.242022. 3.242021. 5.12
2021. 7. 52021. 8. 2
2022. 2. 72022. 3.15
2022. 6.172022. 7. 1
2019.12.26
2020. 2. 5(第1回)2020. 4.14
(第1回)2020.12.14(第2回)2021. 4.30(第2回)2021. 8.13
2022. 2.24
3号機 :(第1回)2021. 4.28
3､4号機:(第1回)2021. 6.29
3号機 :(第1回)2021. 8. 23､4号機:(第2回)2022. 1.27
3､4号機:(第2回)2022. 2. 7
3､4号機:(第2回)2022. 3.15
4号機:(第2回)2022. 5.30
3､4号機:(第2回)2022. 7. 13号機:(第2回)2022.10,17

許認可日
2016. 9.21
2019. 8. 7

2020.10. 7

3号機:2020.12.11
4号機:2021. 3.25

2018. 3. 7

(第1回)2019. 4.25

(第2回)2019 .9.13(第3回)2019.10.24(第4回)2020. 2.20--

2020. 7. 8
2021. 4. 62022. 3.25

2022. 7.282020. 2.26
(第1回)2020.12.22(第2回)2021. 8.24
2022. 3.24
4号機:2022. 8.10

4号機:2022. 8.10

※１：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「設計及び工事計画認可申請」として申請※２：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「使用前確認申請」として申請

２．廃止措置の状況（２０２２年１１月１日現在）
発電所名
美浜１号機
美浜２号機
大飯１号機
大飯２号機

廃 止 措 置 の 状 況・２次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2 ～）・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）
・第５回 定期事業者検査中（2022.9.22～2023.2 下旬予定）
・２次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12 ～）・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（2022.10.24～）
・第５回 定期事業者検査中（2022.9.22～2023.2 下旬予定）
・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）・第２回 定期事業者検査中（2022.7.6～2022.12 上旬予定）
・残存放射能調査作業中（2022.8.1 ～）・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）・第２回 定期事業者検査中（2022.7.6～2022.12 上旬予定）
・残存放射能調査作業中（2022.7.15 ～）３．トラブル情報等について（１）法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）なし（２）安全協定の異常時報告事象
発電所名
件

名

高浜発電所４号機
発 生 日
２０２２年１０月２１日
高浜発電所４号機の定期検査状況について（Ｂ－加圧器逃がし弁の出口温度上昇に対する原因と対策）
添付資料１参照
高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、定格熱出力２６６万キロワット）は、２０２２年６月８日から第２４回定期検査を実施中のところ、１０月２１日１６時３４分、「加圧器逃がし弁※１出口温度高」警報が発信したため、運転員がパラメータを確認した結果、加圧器逃がし弁出口温度が上昇していることを確認しました。
このため、加圧器逃がし弁の元弁を閉止したことから、同日１６時３５分に保安規定の運転上の制限※２を満足していない状態にあると判断しました。
※１：原子炉冷却材が循環している１次冷却材系統の圧力が上昇した場合に圧力を下げるための装置であり、高浜発電所４号機には３台設置されている。
※２：保安規定４５条において、モード１、２および３では加圧器逃がし弁３台が動作可能であることが求められている。保安規定８５条において、モード１、２、３および４（蒸気発生器が熱除去のために使用され事象概要および対策等ている場合）では加圧器逃がし弁３台が動作可能であることが求められている。

（２０２２年１０月２１日 お知らせ済み）
３台ある加圧器逃がし弁の出口温度を調査した結果、Ｂ－加圧器逃がし弁出口の温度が他の２台と比べて高いことを確認しました。
このため、当該弁のシート部から加圧器内の蒸気が加圧器逃がしタンクに流れ込んだものと推定し、当該弁を調査しました。
１．原因調査Ｂ－加圧器逃がし弁を取り外し、外観点検等を実施した結果、弁体および弁座のシート面の同じ位置（合わせ面）に微小なきず（幅約０．３ｍｍ）があることを確認しました。
その他の構成部品や弁の動作状態等に異常は認められなかったため、弁シート面に微小な異物の噛み込みがあったものと推定し、弁の分解点検の履歴や現場の作業状況等の調査を行いました。

（点検記録等の確認結果）
当該弁は今回の定期検査で分解点検を行い、きず等の異常のないことを確認後、７月２日に弁の取り付け、７月５日に当該弁の作動確認試験を実施しました。
その後、原子炉起動に向けた１次冷却材系統の昇温・昇圧完了後（温度：約２８６℃ 、圧力：約１５ＭＰａ）、１０月２１日午前に当該弁の漏えい検査を行い、漏えいがないことを確認しました。

事象概要
および対策等（現場状況）
分解点検場所については、従来は弁近傍に設置していましたが、今回は約６ｍ離れた場所にある作業性の良い広いスペースを使用しました。
分解点検後、弁構成部品（弁体、弁座等）を洗浄液で拭き取り、異物の付着等がないことを確認した後、作業エリアから弁設置場所まで運搬し、取り付けていました。
このため、運搬の際に、弁体等に微小な異物（金属粉）が付着し、その状態で取り付けたことによりシート面に異物が混入したものと推定しました。
２．推定原因当該弁の取り付け作業時に弁体等に付着していた微小な異物が弁のシート面に混入し、作動確認試験等により微小なきずが発生、その後、１次冷却材系統の圧力上昇等に伴い、異物が弁シート部から押し出され、その経路を通じて、蒸気が加圧器逃がしタンクに流れ込んだため、当該弁の出口温度が上昇したものと推定しました。
３．対 策（１）微小なきずが認められた弁体と弁座を予備品（新品）に取り替えます。
（２）異物管理に関する注意事項として、機器を運搬して取り付けを行う際には直前に拭き取ることなどを社内マニュアルに反映します。
（３）協力会社へ本事象を説明し、機器取り付け時の異物混入防止に関する注意喚起を行います。
（２０２２年１０月２８日 お知らせ済み）
以 上

発電所名
件

名

高浜発電所３、４号機
発 生 日
２０２２年１０月３０日
高浜発電所３、４号機の運転上の制限の逸脱について
添付資料２参照
高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、定格熱出力２６６万キロワット）は定格熱出力一定運転中、高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、定格熱出力２６６万キロワット）は第２４回定期検査中、１０月３０
日、５時１８分から３号機Ａ－非常用ディーゼル発電機の定期的なターニング※1を実施しました。ターニング完了後、ターニングギアが外れなくなり同発電機を自動起動できなくなったため、同日６時００分に保安規定の運転上の制限※2を満足していない状態にあると判断しました。
現在、原因について、調査を行っています。
本事象による環境への放射能の影響はありません。

事象概要
および対応等※１：非常用ディーゼル発電機の停止中において、ディーゼル機関内の油潤滑を行うため、定期的に主軸を別のモーターを用いて回転させる作業。
※２：高浜発電所３号機において、保安規定第７４条にモード１～４の期間、ディーゼル発電機２基が動作可能であることが求められている。また、高浜発電所４号機において、保安規定８５条にモード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵している期間、他号炉である３号機のディーゼル発電機２基が動作可能であることが求められている。

その後、ターニングギアを取り外し、同発電機の確認運転を実施した結果、正常に運転できることを確認したことから、同日１８時０５分に保安規定の運転上の制限を満足する状態に復帰しました。
（２０２２年１０月３０日お知らせ済み）
以 上（３）保全品質情報等なし
以 上添付資料１

高浜発電所４号機 Ｂ－加圧器逃がし弁の出口温度上昇について
発生箇所
警報発信

原子炉格納容器

温度計

蒸気の経路

加圧器

蒸気発生器

AA

B

B

C

C

加圧器 加圧器
逃がし弁 逃がし弁（元弁）

加圧発生箇所器
原子炉容器

１次冷却材ポンプ（Ｂ－加圧器逃がし弁）

加圧器
逃がしタンク

Ｂ－加圧器逃がし弁の確認結果＜弁座シート面の写真＞＜加圧器逃がし弁（横面図）＞

シート面（約1mm）

駆動部

微小なきずを確認（幅約0.3mm）

弁本体の仕様材質：ｽﾃﾝﾚｽ鋼
高さ：約1,300mm※
幅 ：約460mm※＜弁体シート面の写真＞※駆動部を含む

シート面（約1mm）

弁体

弁座と同じ位置に微小なきずを確認（幅約0.3mm）

弁座

加圧器
から加圧器逃がしタンクへ【温度上昇メカニズム】
異物③加圧器逃がしタンクへ流れ込み温度が上昇

（拡大図）
約43mm

弁体

弁体

弁座
シート面

弁座

弁座
約40mm
約70mm

シート面に異物が付着した状態で弁座・弁体を閉止①弁の動作確認試験等により微小なきずが発生②その後、１次冷却材系統の圧力上昇等に伴い、徐々に異物が押し出された添付資料２

高浜発電所３、４号機の運転上の制限の逸脱について
事象概要＜ターニング装置接続イメージ＞

フライホイールギア

非常用ディーゼル機関

ターニングギア

ターニングギアを非常用ディーゼル機関側に動かしフライホイールギアと接続

ターニング装置【寸法】（非常用ディーゼル機関）
縦：約４ｍ、横：約８ｍ、高さ：約３．５ｍ（ターニング装置）
縦：約０．４ｍ、横：約０．９ｍ、高さ：約１ｍ【ターニングの目的】
非常用ディーゼル機関の潤滑油膜の保持等のため、外部モータを駆動源とする装置を接続し、非常用ディーゼル発電機の回転軸をゆっくりと回転させるもの（５日に１回実施）。
＜ターニング装置動作概要＞
ターニングギア取付前
操作レバー

ターニングギア取付後フライホイールギア（非常用ディーゼル機関側）

～
～

～
～

ターニングギアが外れない状態

～～

ベルト軸軸
モータ

ターニングギア（ターニング装置側）操作レバーを動かし、ターニングギアをフライホイールギアに接続し、ターニングを実施

ターニング後、接続を解除するため、操作レバーを動かしたが、途中で停止

原 因
現在、原因について、調査を行っています。
The Kansai Electric Power Co.,
Inc.