SC2 OptiCam™ 研磨済み光ファイバーコネクタ

仕様書

仕様SC2 研 磨 済 み 光 ファイ バ ー コ ネ クタ は、TIA/EIA-604
FOCIS-3 に準拠しています。ファイバーが工場で成端済みであるため、現場での研磨や接着剤は必要ありません。SC2 研

磨済みコネクタの平均の挿入損失は、マルチモードおよびシングルモードファイバーの嵌合ペア当たり 0.3 dB です。ファイバーと緩衝材を 1 回の操作で固定でき、性能を劣化させることなく最大 2 回の再成端が可能です。

技術情報
規格要件:

TIA/EIA-604 FOCIS-3 に準拠。TIA/EIA-568-D.3 以上の要件に適合

ファイバーの互換性:

62.5/125µm OM1、50/125µm OM2、50/125µm OM3/OM4、および9/125µm OS2

ファイバーのサイズとタイプ:

1.6mm 〜 2.0mm および 3.0mm 外被覆ケーブル (900µm タイトバッファ
ファイバーケーブル用ブーツのみ付属)

フェルールのタイプ:

ジルコニアセラミック

挿入損失:

平均 0.3dB (マルチモードおよびシングルモード)

反射減衰量:>20dB (マルチモード)、>26dB (10Gig™ マルチモード)、>50dB (シングルモード)

主な機能とメリット

SC2 OptiCam™ 研磨済みコネクタ(ジルコニアセラミックフェルール付き)
50/125µm

シンプレックス(OM3/OM4):
50/125µm
デュプレックス(OM3/OM4):
50/125µm
シンプレックス (OM2):
50/125µm
デュプレックス (OM2):
62.5/125µm
シンプレックス:
62.5/125µm
デュプレックス:
9/125µm
シンプレックス:

FSC2MCXAQ^^FSC2DMCXAQFSC2MC5BL^^
FSC2DMC5BL
FSC2MC6EI^^FSC2DMC6EIFSC2SCBU^^

OptiCam 1.6/2.0mm ブーツ部品™

マルチモード (アクア):
マルチモード (黒):シングルモード (青):FMCBT2AQ-X*
FMCBT2BL-X
FSCBT2BU-X

OptiCam™ 3.0mm ブーツ部品
マルチモード (アクア): FMCBT3AQ-X*
マルチモード (黒):FMCBT3BL-X
シングルモード (青):FSCBT3BU-X*X = 10 個入り/袋 (100 個入り/カートン)

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具SC2 OptiCam™ コネクタ
工場研磨済みファイバーコネクタの端面必要な光学性能を提供するために、一貫性がなく時間のかかる現場研磨をなくします。施工時間を削減 (フィールド研磨コネクタの半分以下) し、必要な工具の数を削減します。

ファイバーと緩衝材クランプによるデュアルカム設計

かしめ処理でファイバーと緩衝材の両方を固定するので、一貫性のある成端結果が得られます。従来の成端方法に比べて、成端時間を削減します。
再成端は 2 回まで行うことができ、最適な成端結果を得ることができます。
これにより、100% に近い歩留まりが実現し、破棄するコネクタと端子の数が減るため、施工コストを削減できます。

半透明のハウジングアセンブリ

成端品質の検査を容易にします。施工の迅速化、成端の歩留率の向上、および施工コストの削減に繋がります。

機械的なケーブル保持業界標準を超えるケーブル保持を常に提供します。接着剤が不要になり、迅速な施工が可能となります。

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具

OptiCam™ 2光コネクタ
成端工具キット:
ST クレードル:

FOCTT2-KIT
FOCTT2-BKIT
FSCC2

SC 光ファイバーアダプタ
マルチモード:FADSCAQ-L*
マルチモード:FADSCEI-L
シングルモード:
FADSCZBU-L* L = 50 個入り/袋 (100 個入り/カートン)

Mini-Com™ SC アダプタモジュール
マルチモード:マルチモード:シングルモード:

CMDAQSC**CMDEISC**CMSBUSCZ**

ユニバーサル成端工具

OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具は OptiCam 光コネクタの成端を確実に行えるように設計されています。

** モジュールの色、EI = アイボリー、BU = 青、BL = 黒、IW = オフホワイト、AW = 白

LCD ディスプレイ

成端手順を画面上の簡単な指示とアイコンで案内します。かしめる前に、フィールドファイバーとファイバーコネクタが揃っていることを確認できます。

Opticom™ SC ファイバーアダプタパネル

挿入損失の計算

かしめ処理が完了すると、挿入損失値が計算されます。

用途
SC2 光ファイバーコネクタは、高速データ転送において、光ファイバーのバックボーンおよび水平用途で幅広く使用されています。一般的には、ファイバーネットワークの保守や緊急復旧、壁の裏側 (BTW)とパネル化されたインターコネクトとクロスコネクトの常設面の両方への追加/初期設置があります。

SC2 OptiCam™ コネクタを使用すると、端面の研デュプレックス
マルチモードアダプタ(アダプタ数 3):
FAP3WEIDSC
デュプレックス
シングルモードアダプタ(アダプタ数 3):
FAP3WBUDSCZ
シンプレックス
マルチモードアダプタ(アダプタ数 6):
FAP6WEISC
シンプレックス
シングルモードアダプタ(アダプタ数 6):
FAP6WBUSCZ

磨と接着剤が不要になるため、手の届きにくい場所や狭い場所での施工を簡単に素早く行えます。ハン
ディな OptiCam™ 2 光コネクタ成端工具により、工具を取り替えたり、作業台のスペースを確保したりせずに、その場で成端処理を行うことができます。 ^^ -Cを部品番号の末尾に追加すると、100 個入りになります。

^ ファイバーのタイプ、6 = 62.5/125µm
OM1、5 = 50/125µm OM2、X = 50/125µm
OM3/OM4、9 = 9/125µm OS2

www.panduit.co.jp

SC2 OptiCam™ 研磨済み光ファイバーコネクタ
性能情報
テストパラメーター

説明

結果(TIA/EIA-568-D.3 要件)

認定試験セット

機械的、環境的、および光学的試験手順を含む
TIA/EIA FOTP を使用した、TIA/EIA-568-D.3に準拠する完全な試験プロトコル

TIA/EIA-568-D.3 以上の要件に適合コネクタの互換性

寸法および材料の TIA/EIA 規格への準拠

すべてのコネクタが、TIA/EIA-604-3 によるFOCIS に準拠

嵌合の繰り返し500 回の嵌合/取り外しの繰り返し
最大挿入損失: 0.75dB
最小反射減衰量: 20dB

TIA/EIA-568-D.3 以上の試験要件に適合<0.1dB 追加挿入損失

ケーブル保持力 (まっすぐ引っ張った場合):

TIA/EIA-568-D.3 要件:

TIA/EIA-568-D.3 以上の要件に適合:

900µm タイトバッファファイバー

230g の荷重を加えた場合に、試験後の挿入損失の増加が 0.5dB 未満

平均 450g の荷重を加えた場合に、試験後の挿入損失の増加が 0.2dB 未満外被覆ケーブル5kg の荷重を加えた場合に、試験後の挿入損失の増加が 0.5dB 未満

平均 5kg の荷重を加えた場合に、試験後の挿入損失の増加が 0.1dB 未満** 外被覆ケーブルの引張強度は、各製造業者の外被覆ケーブルの直径およびアラミド糸の数によって異なる場合があります。

選択情報
部品番号

コネクタタイプ

FSC2MCXAQ

シンプレックス

FSC2DMCXAQ

デュプレックス

FSC2MC5BL

シンプレックス

FSC2DMC5BL

デュプレックス

FSC2MC6EI

シンプレックス

FSC2DMC6EI

デュプレックスFSC2SCBU

シンプレックス

フェルールの材料

ファイバー

フェルール
仕上げ

バックボーンの色

ブーツの色

ハウジングの色

平均の挿入損失**

反射
減衰量

ジルコニア
セラミック

50/125µm
OM3/OM4

SPC

白

アクア

黒0.3dB

>26dB

ジルコニア
セラミック

50/125µm
OM2

SPC

白

黒

黒0.3dB

>20dB

ジルコニア
セラミック

62.5/125µm
OM1

SPC

白アイボリー

アイボリー

0.3dB

>20dBジルコニア
セラミック

9/125µm
OS2UPC

白青青

0.3dB

>50dB

* すべてのコネクタの挿入損失値は、TIA/EIA-FOTP-171 に準拠した精密起動ジャンパーアセンブリを用いた試験により算出しています。

SC2 OptiCam™ 研磨済み
シンプレックスコネクタ

SC2 OptiCam™ 研磨済み
デュプレックスコネクタ

OptiCam™ 2 光コネクタ
成端工具キット

0.50[12.7]
2.23[56.6]

2.23[56.6]

FSC2MC***FSC2DMC***FOCTT2-BKIT*** ファイバータイプ: マルチモードの場合、50/125µm には XAQ、50/125µm には 5BL、62.5/125µm には 6EI を挿入します。
寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

世界各地の支社および営業所
PANDUIT CANADAPANDUIT EUROPE LTD.

cs-cdn@panduit.com
電話: 800.777.3300

cs-emea@panduit.com
電話: 44.20.8601.7200

オンタリオ州、マーカム

英国、ロンドンPANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.

シンガポールcs-ap@panduit.com
電話: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN日本、東京

cs-japan@panduit.com
電話: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN AMERICA

メキシコ、グアダラハラ

cs-la@panduit.com
電話: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.

オーストラリア、ビクトリア

cs-aus@panduit.com
電話: 61.3.9794.9020

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報はhttp://www.panduit.co.jp/ にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060©2017 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.

FBSP17--WW-JPN
12/2017