カタログNo.

注意事

6100-01

LPガス販売事業者様用項

エネルギーはもっと地球にやさしくなれる※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
◎ このガス栓の取り付け工事は、液化石油ガス設備士の資格を有した方が行ってください。
◎ このガス栓は、LPガス専用です。LPガス設備以外には使用しないでください。

ス栓側を除く）。ガス消費量が15kWを超えるガス器具には使用しないでください。
◎ KFUO-43R、KFUO-43Lの可とう管ガス栓側は、固定式の小型燃焼器具用です。ガス消費量が45.4kWを超えるガス器具及び動かされるおそれのある器具、バーナなど

ON/OFF

LPLP
GG
AASS
inin
stst
ruru
mm
enen
tsts

◎ このガス栓は、移動式の小型燃焼器具用です（KFUO-43R、KFUO-43Lの可とう管ガ

ヒューズガス栓が取りはずされる器具には使用しないでください。
◎ このガス栓に物を落としたり、つまみなどに過大な力を加えたりしないでください。

給ガ機ス器栓◎ 分解・改造して取り付けないでください。

KCBO-31KL

供◎ 火炎や輻射熱を受ける場所には設置しないでください。
◎ 浴室等、常時多量の水がかかりやすい場所、湿度の高い場所及び有毒ガス（アンモニア、亜硫酸ガスなど）がある場所、またはそのおそれのある場所には設置しないでください。
◎ 可とう管ガス栓側には、ガスの流れ方向を矢印（→）で表示してあります。ガスの入口側、出口側を間違えないように接続してください。
◎ ヒューズガス栓とガス機器が接続されていないときは、必ずつまみを「閉」にして気密性ガス栓キャップを取りつけて下さい。
◎ 可とう管ガス栓側は、ガス栓止めとならないように器具と接続してください。可とうKCO-11K

管ガス栓とガス機器が接続されていないときは、必ずつまみを「閉」にしてロック用ストッパーを掛け、ガス漏れのないようRc1/2ねじ部に金属栓を取り付けてください。

●本●営業

本社 ☎（045）461-2334

神 奈 川 支 店☎（0467）78-9658 ● 工 場・ 研 究 所部甲 信 越 支 店☎（0551）42-2315

E-mail info@katsuraseiki.co.jp

http://www.katsuraseiki.co.jp☎（0551）42-2311☎（0467）78-6112

ガス燃焼工学研究所☎（0467）78-6115

山

第 三 営 業 部
名 古 屋 支 店☎（0586）47-6151

営業サポート統括部

北 陸 営 業 所☎（076）268-4323 ● 関大☎（06）6310-3561☎（0467）66-3483

第 一 営 業 部

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1（アーバンスクエア横浜8F）
TEL（045）461-2334 FAX（045）461-2354

場

神 奈 川 工 場

業務サポートセンター☎（0467）66-3483（ 受 注 セ ン タ ー）

阪支店

梨連

工会社

東京瓦斯電炉（株） ☎（045）542-0771

札 幌 営 業 所☎（011）702-6174

第 四 営 業 部

北 東 北 支 店☎（019）652-6470

広島支店☎（082）877-5222 ● 特仙☎（022）246-1640

福岡支店☎（092）915-3100

静岡桂販売（株） ☎（054）662-0125

台支店

第 二 営 業 部（株）カツラプランテック ☎（045）549-1232●燃焼機事業部

約店

東陽機器販売（株） ☎（052）502-1469

店☎（048）778-6000

東京燃焼機一課☎（045）461-2336（株）兵 庫 桂

西東京営業所☎（042）530-4870

東京燃焼機二課☎（045）461-2336（ 株 ）栄 智 機 器☎（099）282-9811

京店☎（043）234-7411

名古屋燃焼機課☎（0586）47-6153（株）大分機器センター☎（097）545-6563

北 関 東 支 店☎（029）852-9258

大阪燃焼機課☎（06）6310-3566

関東葉支支☎（0794）24-8038

お求めは、安心とサービスをお届けする当店で…

●本力タログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
●本カタログ記載の仕様寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログ記載の価格は平成26年6月現在のものです。品質の改善や原材料費等の都合により予告なく変更することがあります。

ご使用になる際には、裏面の注意事項及び'14.06.5000A製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
1

LP GAS instruments

ON/OFF中間開栓使用防止機能・過 流出防止機能、2つの安心機能付！
ガス栓のつまみが中間開栓状態ではガスは流れないON/OFF機能付き！

そしてヒューズボールがゴム管・ガスコードがはずれたり切断された場合は瞬時にガス栓を遮断しくらしの見えないところもしっかりガード！

安全で快適な毎日を支えます。

特徴2ヒューズボールのしくみ「ヒューズボール」がガスの流れの要！

通常時

作動時ボールがガスの流れをしっかりコントロールします特徴1

通常使用時、ヒューズボールとシリンダのすき間および、シリンダのスリットからガスは流れています。もし、ゴム管が外れたり途中で切れたりして、過大な流量のガスが流れ出すと、ヒューズボールは押し上げられ、ガスの通過孔をふさぎます。その結果、ガスを遮断することになり、ガス漏れ事故を未然に防くことができます。

「気密性ガス栓キャップ」がガス漏れを防止！

キャップはゴム製だからしっかり密着します
使用していないガス栓は忘れられがちです。それらの接続口（ホース口、コンセント口）に「気密性ガス栓キャップ」を取り付けることにより、未使用ガス栓からのガス漏れを防ぐことができます。
ホースエンド口

全閉

ヒューズボール

ガス

固定型・自在型の違いと各シール
施工年月日

自在型
交換期限
表示シール
交換すべき年を表します。
※JLIA：一般社団法人日本エルピーガス
供給機器工業会

六角自在部

本体■供給機器の交換期限一覧表
対象品目圧力調整器※1、高圧ホース※1、低圧ホース※1

S56年
2月18日

保険有効期間

10年

7年
Ⅱ類

Ⅰ類

ガス漏れ警報器※1

5年

漏えい検知部（Ⅰ）型、ねじガス栓、金属フレキシブルホース、遮断弁用コントローラ、対震自動ガス遮断装置グラピタ

10年

ヒューズガス栓・可とう管ガス栓

15年

ガス放出防止器、逆止弁付根元バルブ、燃焼器用ホース、配管用フレキ管・継手、集合装置

7年

迅速継手付ゴム管

4年

ホースバンド

2年

遮断弁

2

S56年
7月1日

交付日

7年

合格証票シール

ガスメータ※2

国が定めた技術基準に適合していることを表します。
※LIA：一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会※1：液化石油ガス法告示第121号に基づいて、保険有効期間が定められています。
※2：計量法に基づいて、検定有効期間が定められています。

7年または10年

S62年
1月4日

H9年4月1日

S59年
7月3日

S61年12月4日

H9年3月10日

シリンダー

ガス適用範囲地下室等
地下室
以外

3号
S59年
9月1日

ガス

「ON/OFF機能」がガス栓の誤操作を防止！

ヒューズガス栓の義務付けの推移

ガス栓本体を回すことなく設置が可能です。

ヒューズボール

ガス栓のつまみを「閉」から「開」に回したとき、ガス通路がほとんど全開になるまでオン／オフ弁は開かず、ガスは流れません。また、つまみを「開」から「閉」に回したとき、ごくわずかでもガス通路が閉じられ始めると、オン／オフ弁は閉じられガスの流れを止めます。このように中途開状態でのガス栓使用ができないように作られており、ガス栓の誤操作を防止します。

オン／オフ弁全開

ガス

ガス栓開閉時のうっかりミスを防ぎます

つまみ閉止弁

固定用
ねじ

特徴3

ガス中途
栓開時

オン／オフ弁

スリット

ヒューズボール

ON/OFFヒューズガス栓の構造

コンセント口
ガス栓開時

固定型

ガスメータ
以上の
業務用
施設等

すべての施設すべての施設経過措置

詳細

1年 間（S57年 昭和50年代、LPガス事故数は増大し続6月30日まで） け、建設省（現在の国土交通省）は建築基準法施行令および告示を改正し、3階3年 間（S59年 以上の共同住宅に対してヒューズガス栓6月30日まで） の設置を義務付けました。
昭和58年に発生した「つま恋村」LPガス事故を契機に、さらに規制が強化され、2年 間（S61年 固定式燃料器具との接続には可とう管ガ8月31日まで） ス栓でねじ接続し、移動式燃料器具にはヒューズガス栓の設置が義務付けられました。
既設のものはなお従前の例による

昭和61年、事故防止効果の高い「ヒューズガス栓」「マイコンメータ」、「ガス漏れ警報器」を合わせて『安全器具3点セット』とし、LPガス業界は行政と一体となって普及設置促進運動を展開しました。

新 規・ 既 設 ともにすべて義務付け

平成9年、新設一般住宅へのヒューズガス栓および可とう管ガス栓の義務付けが図られ、さらに、平成9年4月の液化石油ガス法の施行により既設についても同様の適用を受けることになりました。

ヒューズガス栓型式の見方
カツラ

K C O - 1 1 K モデル名
C：固定型 ON/OFF 1：1口 1：横型
U：自在型
3：2口 2：縦型

カツラ

K C C O - 1 1 K モデル名

C：固定型 コンセント ON/OFF 1：1口 横型
U：自在型
3：2口
カツラ

：ホースエンド右K C B O - 3 1 K R RL：ホースエンド左固定型 ペア ON/OFF 2口 横型 モデル名
モデル名

カツラ

K F U O- 4 3 K R

フレキガス栓 自在型 ON/OFF フレキガス栓& 2口 R：可とう管ガス栓右ヒューズガス栓
L：可とう管ガス栓左3

一口ON/OFF
ヒューズガス栓

仕様

型式

品名

ヒューズ作動流量：25.2kW±10%（1.8kg/h±10%）

KCO-11K

KUO-11K

KCO-12K

KCCO-11K

KUCO-11K

仕様

ON/OFFヒューズガス栓1口
LBホース固定型

ON/OFFヒューズガス栓1口
LBホース自在型

ON/OFFヒューズガス栓1口
LAホース固定型

ON/OFFヒューズガス栓1口
LBコンセント固定型

ON/OFFヒューズガス栓1口
LBコンセント自在型

品名

最大使用流量接続
材質（本体）
梱包単位（大箱／小箱）
希望小売価格15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φホースエンド

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φホースエンド

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φホースエンド

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φコンセント

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φコンセント

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

40個／ 10個3,200円（税抜）

40個／ 10個
3,400円（税抜）

40個／ 10個
3,200円（税抜）

40個／ 10個
3,200円（税抜）

40個／ 10個
3,400円（税抜）

備考

ON/OFF
ヒューズ
ガス栓仕様

型式

KCBO-31KR

KCBO-31KL

ON/OFFヒューズガス栓2口LBペア右ホース固定型

ON/OFFヒューズガス栓2口LBペア左ホース固定型

ペア型

外観

外観

二口

ガス栓 ﹇ON ／OFF ヒューズガス栓 ﹈

ガス栓 ﹇ON ／OFF ヒューズガス栓 ﹈ON/OFFヒューズガス栓

LP GAS instruments

最大使用流量接続
材質（本体）
梱包単位（大箱／小箱）
希望小売価格15kW（1.1kg/h）

15kW（1.1kg/h）

右：Rc1/2×9.5φホースエンド
左：Rc1/2×9.5φコンセント

右：Rc1/2×9.5φコンセント
左：Rc1/2×9.5φホースエンド

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

40個／ 5個5,800円（税抜）

40個／ 5個5,800円（税抜）

KFUO-43R

KFUO-43L

備考

型式

品名

KCO-31K

KUO-31K

KCO-32K

KCCO-31KKUCO-31K

仕様

ON/OFFヒューズガス栓2口
LBホース固定型

ON/OFFヒューズガス栓2口
LBホース自在型

ON/OFFヒューズガス栓2口
LAホース固定型

ON/OFFヒューズガス栓2口
LBコンセント固定型

ON/OFFヒューズガス栓2口
LBコンセント自在型

品名

型式

フレキ＆ON/OFFヒューズガス栓LB右フレキ左ホース フレキ＆ON/OFFヒューズガス栓LB左フレキ右ホースフレキ&ヒューズ型

外観
外観

最大使用流量
最大使用流量接続
材質（本体）
梱包単位（大箱／小箱）
希望小売価格
備考

415kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φホースエンド

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φホースエンド

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φホースエンド

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φコンセント

15kW（1.1kg/h）
Rc1/2×9.5φコンセント

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト40個／ 5個5,800円（税抜）

40個／ 5個6,000円（税抜）

40個／ 5個5,800円（税抜）

40個／ 5個5,800円（税抜）

40個／ 5個6,000円（税抜）

接続
材質（本体）
梱包単位（大箱／小箱）
希望小売価格ON/OFF側：15kW（1.1kg/h）
フレキ側：45.4kW（3.2kg/h）
右：Rc1/2×Rc1/2フレキ
左：Rc1/2×9.5φホースエンド

ON/OFF側：15kW（1.1kg/h）
フレキ側：45.4kW（3.2kg/h）
右：Rc1/2×9.5φホースエンド
左：Rc1/2×Rc1/2フレキ

亜鉛合金ダイカスト

亜鉛合金ダイカスト

40個／ 10個6,000円（税抜）

40個／ 10個6,000円（税抜）

備考

5仕様

周辺部材

型式

品名

周辺部材

周辺部材

LP GAS instruments

GHC2-9.5

GCC2-9.5

気密性ガス栓キャップ（ホースエンド用）

気密性ガス栓キャップ（コンセント用）

LPG用ゴム管

LPG-2

ゴム管LPG用9.5φ

ホースバンドLPG用9.5φつまみ黒ガス栓プラグ

型式ハーマン JG101C

仕様

ゴム管用ソケットハーマン JG100C

ハーマン JG200C

ハーマン JG201C

ガス栓側プラグ9.5φコンセント
メス×ホースエンドオス

ガス栓側プラグ9.5φコンセント
メス×ホースエンドオスL型

20個640円（税抜）

20個800円（税抜）

外観
外観
ガス栓側プラグ9.5φホースエンド ガス栓側プラグ9.5φホースエンド
メス×コンセントオス
メス締込型×コンセントオス

接続※ガス栓標準付属品※ガス栓標準付属品

9.5φホースエンド

接続
材質（本体）
梱包単位（大箱／小箱）
希望小売価格9.5φコンセント

梱包単位

9.5φホースエンド

ゴム

ゴム

ゴム

本体：鉄、つまみ：樹脂

2,000個／ 1個120円（税抜）2,000個／ 1個120円（税抜）150m（50m×3箱）
500円/m（税抜）2,000個／ 200個40円（税抜）

備考

仕様

20個
850円（税抜）

希望小売価格備考

ゴム管用プラグ

型式

品名

F917A

F917B

F914A

F914B

フレキ固定金具1口用（羽式）

フレキ固定金具2口用（羽式）

フレキ固定金具1口用（馬蹄式）

フレキ固定金具2口用（馬蹄式）

器具用スリムプラグ

ハーマン JG401C

ハーマン JG400C

NFP-06（LIA）

器具側プラグ9.5φホースエンド
オス×コンセントオス

コンセントメス×器具側プラグ
9.5φホースエンドメス

コンセントメス×器具側プラグ
9.5φホースエンドメス締込型

器具側プラグ7φコンセントオス
×9.5φホースエンドメス

20個520円（税抜）

20個
1,030円（税抜）

20個800円（税抜）

100個
1,300円（税抜）

外観

接続

外観

機器用ソケットハーマン JG300C

仕様
型式

20個
720円（税抜）梱包単位
希望小売価格備考
接続

1口ガス栓用 羽式

2口ガス栓用 羽式

1口ガス栓用 馬蹄式

2口ガス栓用 馬蹄式

材質

台座：亜鉛、羽：鉄

台座：亜鉛、羽：鉄

台座：亜鉛、馬蹄：鉄

台座：亜鉛、馬蹄：鉄1個
1,260円（税抜）

1個1,260円（税抜）

1個1,120円（税抜）

1個1,120円（税抜）

梱包単位
希望小売価格備考

ガス栓とガス機器の接続方法
ガス機器
ガス栓の接続口仕様

品名

ガス栓用割座金（ホワイト） ガス栓用割座金（シルバー）

ガス栓カバー

ゴム管取外工具 ONE-SHOT

エアパージカプラ

ガス機器
ガス栓との接続

コードの種類

ゴム管用プラグ

ゴム管

JG300CJG101C

ホースガス栓用プラグ※ガス栓標準付属品
接続

ホースエンドメス×
コンセントメス

未使用ガス栓つまみ部

材質（本体）

樹脂

樹脂

樹脂

鉄樹脂

梱包単位（大箱／小箱）

100個／ 1個

100個／ 1個

500個／ 1個

50個／ 10個

1個／ 1個

希望小売価格240円（税抜）

240円（税抜）

300円（税抜）

1,800円（税抜）2,600円（税抜）

JG100C

JG200C
ゴム管用
ソケット

ガス栓カバーのガス栓への装着方法
閉状態

燃焼器具が接続されていないガス栓のつまみが「閉」であることを確認してください。

2矢印

ガス栓カバーの上部にある矢印が出口側に向いていることを確認の上、つまみにかぶせます。

3

4

結束バンドを締め、ガス栓カバーを固定します。

結束バンドの余分な部分は必ず切ってください。

◎つまみを押さない程度に締めつけてください。
◎結束バンドが抜けない事を確認してください。

◎ガス栓カバーは難燃性ですが、火気を近づけないようにしてください。
◎消費設備の調査時等に劣化・損傷などがあったら新品に交換してください。
◎結束バンドは1度外すと再使用できません。ガス栓カバーをつけ直す場合は、新たな結束バンドをご使用ください。

■工アパージの方法①ホース口、コンセント口に共用できるエアパージカ
ブラ（別売）を取り付けて、必ずガス栓のつまみを全開にして行ってください。
② 工 ア パ ー ジ を行う際の排出空気にはLPガスが混ざっていますので火気には十分注意してください。
③工アパージ作業終了後、
ガ ス 栓 の つ ま み を全閉にし、工アパージカプラを取り外してください。

JG200C
ゴム管用
ソケット

ゴム管

JG201C

ゴム管

コンセントガス栓

備考

機器の接続口ホースエンドタイプ

外観

6

ガス機器との接続

ホースガス栓
ゴム管

1

ガス栓

JG201C

ゴム管

JG401C
器具用
ソケット●ガスコンロ

JG400C

ゴム管用プラグ

JG300C●ガスオーブン●一口ガスコンロなど

JG401C
器具用
ソケット

JG400C

ゴム管

器具用
スリムプラグ

ガスコード

ホースガス栓JG101C

ホースガス栓用プラグ

JG100CNFP-06
ガスコード

スリムプラグタイプ

ガスコード

コンセントガス栓
ガスコード●ガス炊飯器●ガスファンヒーター●ガスストーブ●ガス衣類乾燥機など

7