2024初夏
第94号

明石海峡大橋の夕日（撮影者：斉藤圭子）

P.02
P.03
P.04
P.08

保安教育資料1
保安教育って、なに？

保安教育資料2
電線の近くでの作業は危険！

お客さま紹介ナギサビール株式会社

P.12
P.13
P.14

トラブル事例
PAS開放するも1相だけ遮断されなかったトラブル事例
宿舎 A棟全停電事故（単相3線式中性線欠相）

インフォメーション
充電式電池を正しく捨てましょう

インフォメーション
令和6年度 講習会のご案内

電気に関する件、省エネルギーに関する件、太陽光発電に関する件等は、当協会 電気管理技術者にお尋ね下さい

一般社団法人関西電気管理技術者協会
Kansai Electricity Management Engineer Association

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日
一般社団法人年

2024 初夏日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

02月

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日
一般社団法人年

月日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

2024 初夏

03お客さま紹介

南紀白浜ナギサビール
酒税法が改正され地ビール醸造解禁後ほどなくして、1996年に和歌山県南紀白浜でナギサビールは誕生しました。当時29歳の青年（創業者・眞鍋和矢）が、「いつかビールが造れたら…」との思いで貯めたお金を手にアメリカでビール造りを学び、生まれ故郷の白浜で地ビール会社を立ち上げたことから始まります。
醸造経験も浅くビジネスの知識もなく資金も乏しい中、奇をてらうことなく「繊細な味覚の日本人が美味しいと感じるクラフトビール」を追い求めることにこだわり続けて28年、今や日本国内はもとより、アメリカやオーストラリアなど海外からもオーダーいただけるようになりました。

グラスを顔に近づけるだけで芳醇な香りに包まれる
そろりと口に含むと穏やかな味わいに喉が潤され思わず頬がゆるんでしまう
深みのあるやさしさの余韻が心地よく広がってゆく
ナギサビールの世界へようこそ

受変電設備概要
設備容量： 120kVA（電灯20kVA、動力100kVA）
工場・店舗全景

042024 初夏バーカウンター

イートインコーナー

テラス席

オリジナルギフトコーナー発酵タンク

飲み比べ

仕込み設備

ゴミを資源にビールを製造する過程で大量の麦芽搾りかすが排出されます。
SDGsの 取り組 み の 一つとして、地元の農家様、畜産農家様と協力し、肥料、飼料として利用して頂いています。

ボトル詰め

麦芽絞りかす2024 初夏

05

お客さま
紹介

ナギサビールとはしっかりとした味わいの中にも飲みやすさがある…
4 種類のスタンダードアイテムと、季節ごとに仕込まれる限定ビール。食事にも合うけれど、ビール単体でもカプカプ飲める。ガツン！という際立った主張はないけれど、無性にまた飲みたくなる。「よい意味でどれを飲んでもナギサの味」と言われる、ナギサ独特のやさしい香りとやわらかな風味。最初の乾杯から食後のまったり…まで、さまざまなシーンに寄り添うビール、それがナギサビールです。

季節限定商品
定番の４銘柄の他にも「季節限定のビール」も造っていますので、お気軽にお問合せください。

水へのこだわり 〜初めて見た「水色」〜「富田の水」は、世界遺産に登録された熊野古道の一つ、大辺路街道・富田坂入口より２キロほど奥へはいったところに水源をもつ白浜町内の「地元の水」で、水への環境汚染が極めてすくないため、安全で良質で水そのものにうまみがあります。つまり、ビールを仕込むにあたって、原材料本来の風味を邪魔しないと同時に、より味と香りを引き出しでくれる、今となってはナギサビールにとってなくてはならない存在となりました。

06

2024 初夏9:00 〜 17:30（定休日：水曜日）
見学可能時間※少人数の場合は予約なしで工場見学いただけます。

お問合せ
電話番号

☎050-3820-8958※10名以上の見学については当店ホームページ（https://www.nagisa.co.jp/）
またはTELにて、ご予約の上ご来店ください。

営業時間：9:00 〜 18:00

定休日：水曜日

オンラインショッピングで全国へお届け

ナギサビール株式会社

公式HPはコチラ

住所：和歌山県西牟婁郡白浜町2927-220
営業時間：9:00 - 18:00
定休日：毎週水曜日（繁忙期は営業）
電話：050-3820-8958

FAX：050-3737-1306

メール：info@nagisa.co.jp

2024 初夏

07

Information

令和6年度 講習会のお知らせ

広報委員会

一般社団法人 日本電気協会様から当関西電気管理技術者協会の会員向けに毎年度「講習会のご案内」を頂いておりますが、その内容は❶電気関係技術者講習会❹安全講習会❷受験対象講習会❺高圧ケーブル工事❸労働安全衛生法関係講習会であり、各事業所様におかれましても有用な講習会であると思いまして、今回掲載させて頂きました。

一般社団法人 日本電気協会 関西支部ホームページにて、近日開催予定の講習会・講演会をご覧いただけます。

一般社団法人 日本電気協会
関西支部ホームページは
コチラから

08

2024 初夏

近日開催予定の講習会・講演会はコチラから

Information

2024 初夏

09102024 初夏

Information

2024 初夏

11

トラブル事例1

大阪北支部

山口博

PAS開放するも1相だけ遮断されなかった
1 トラブル状況

PAS解放操作後も、PAS内部の高圧回路を遮断する部分（3相：歯が3つ）の1相が遮断されずに、回路が通電した状態であり、高圧盤内で高圧感電事故発生の恐れがあった。

故障した柱上高圧気中開閉器の内部

トランスの充電音停止・電圧計"0"示すがVCTを介し3線とも充電している機器の概要：
2005-12製
戸上電機 KLT-PS-N11A
一相歯が残って、回路が切れていない
故障した部分

2

原●使用開始後10年経過しているのでリコール対象外●同一ロット製品がある場合、取替を推奨する

因新人溶接工の手付溶接のバラツキがあり、修正溶接したが漏れて出庫したと思われる。
出荷検査で10回の開閉を実施しているが異常なかった。
2006年以降、ロボット溶接機を導入している。

主軸

主軸と駆動アーム部の溶接が外れて、可動接触子が主軸と連動していない

3

駆動アーム

注意すべき点❶作業責任者の下、検電・放電を確実に実施する。
❷検電・放電後にショートアースを3線、確実に取付ける。
❸ショートアース未取付時は、停電していても活線扱いする。
❹作業者各々も、自ら検電し停電確認する習慣をつける。

122024 初夏

トラブル事例2奈良支部

尾﨑 愼一

宿舎 A棟全停電事故（単相3線式中性線欠相）

1 トラブル状況
2調

昭和40年代の分電盤のブレーカー中性線欠相事故（宿舎A棟停電）
QB.MCCB ON状態
→ A棟西側分電盤①ELB 150A OFF→ A棟1F階段分電盤 ②ELB 150A ON査●階段灯器具、居室TV、A.C、炊飯器、照明器具 使用不能
●MCCB共用回路20A（階段灯外灯東側共用部） 絶縁 0MΩ
●1F ELB 150A：一次側中性線ゆるみ（端子使用せず半田上げ溶融）3

中性線ゆるみ（半田溶融）の為、接触不良が起きていた処

置

絶縁不良 蛍光灯他不良器具撤去 0MΩ → 2.5MΩ
ELB 150A：一次側、二次側ゆるみ 増締めし送電

4結

果個人所有TV、A.C、炊飯器が過電圧で故障。
階段灯外灯全て故障（過電圧にて焼損）
2番目のELBは端子処理必要

9$

.:

%

.:

ʹ999A棟負荷を 5KW、1KWとした場合Ⓐにかかる電圧は 33VⒷにかかる電圧は 166V となる

5ᶅ(/% $ 2))

ᶆ(/% $ 21

0&&% $$֐౰౵ 0Ќ ˢ ෰‫ޛڈ‬0Ќ

②中性線のゆるみのため接触不良。
②浮いた状態となり200V回路となる。
この為、各機器に過電圧が生じ焼損に至る。
この時点で外灯（西側）の1台が地絡し①のELB動作停電となる。

注意すべき点❶最近のブレーカーは欠相保護付きで事故は起こりにくい。
❷外線工事は活線で行うので事故を起こしやすい。
❸ブレーカーの過熱には照射温度計の使用は有効。

2024 初夏13Ϊᩓࡸᩓ൷ửദẲẪਾềộẲỢạຍ⇕ᘧ䝍䝞䝁䝰䝞䜲䝹䝞䝑䝔䝸䞊㛫㐪䛳䛯ᤞ䛶᪉䛜ཎᅉ䛷䚸䛤䜏ฎ⌮᪋タ䛜ⅆ⅏䛻䟿䛂඘㟁ᘧ㟁ụ䛃䛿ᙉ䛔እຊ䛷Ⓨⅆ䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹ấ˰ộẟỉᐯ඙˳ỉਦᅆỆࢼẾềദẲẪਾềềẪẻẰẟẇᙌԼ‫ܤ‬μἍὅἑὊ142024 初夏ʙ૏ƷಒᙲẔʙ̊ṞẕẦịỮỆλủềẟẺἴἢỶἽἢἕἘἼὊầႆ້ẲẆᙌԼểԗᡀử໲੷ẴỦ້໎ầႆဃẲẺẇẔʙ̊ṟẕ᠃͂ẲẺᨥẆἯἃἕἚỆλủềẟẺἋἰἭầႆ༏Ὁႆ້ẲẆ້ͻử᝟ẾẺẇẔỉϐྵ᬴ܱẕΪᩓẲềẟẺἴἢỶἽἢἕἘἼὊẦỤႆ້ʙ૏ƷҾ‫׆‬Ẕʙ̊ṞẕἴἢỶἽἢἕἘἼὊỆ઀᠍ẰủềẟẺἍἽỆ᣿‫ޓ‬༾ỉฆλởᩓಊெỉɧᑣሁỉɧφӳԼầฆλẲềẟẺẺỜẆϋᢿἉἹὊἚầဃẳềီࠝႆ༏ẲẆ໲੷ẲẺờỉỂẴẇ࢘ᛆᙌԼỊʙ૏ႆဃଐỉɟỽஉЭỆἼἅὊἽử᧏‫ڼ‬ẲềẟộẲẺẇẔʙ̊ṟẕἋἰἭửἯἃἕἚỆλủẺཞ७Ể᠃͂ẲẺẺỜẆᘔએỆợụẆϋᢿἉἹὊἚầဃẳềီࠝႆ༏ẲẆ໲੷ẲẺờỉỂẴẇʙ૏᧸ഥƷƨǊƴṸἼἅὊἽऴ‫إ‬ửᄩᛐẴỦẇṸˌɦỉợạễཞඞỆᛆ࢘ẴỦ‫ئ‬ӳỊẆ̅ဇửɶഥẲềẆទλࡃӍỊᙌᡯὉ᠞λʙಅᎍỉ̲ྸᆸӝỆႻᛩẴỦṳΪᩓỂẨễẟẇṳΪᩓɶỆˌЭợụờ༏ẪễỦẇṳ‫ٳ‬ᘺầᐔࢌẲẆ‫࢟٭‬ẲềẟỦẇἢἕἘἼὊἣἕἁầᐔࢌẲềẟỦẇṳᓳểẴẆốếẬỦễỄỂࢍẟᘔએửɨảẆɟᢿầ‫࢟٭‬ẲềẟỦẇṳɧॖỆᩓเầЏủỦẇᙌԼ‫ܤ‬μἍὅἑὊ2024 初夏

15

第24時間365日
安心の保安体制

でんきのかんり電気の故障・事故発生時 緊急時連絡体制

1に連絡が繋がらないときは2の緊急保安センターまでご連絡ください。

1294

2 0 2 4 年 5 月 １日 発 行

870余名の技術者集団がお客さまの事業場を守ります。

号

停電、漏電、感電、火災など電気の故障・事故発生時はお電話ください。

お客さま

緊急保安センターではお客さまの電気設備を24 時間、365 日体制で管理しています。

緊急保安センター

発行

ご契約の電気設備管理事務所（受託・代行会員の電気管理技術者）

本

関西電気管理技術者協会 本部および支部一覧部〒540-0034 大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル5階）☎（06）
6943-9577■大阪北支部〒540-0034 大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル6階）☎（06）
6943-4549■大阪南支部〒590-0024 堺市堺区向陵中町4丁4番1号（三栄ビル4階）☎（072）
257-4390☎（078）
334-7835☎（079）
284-2545■京 都 支 部〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町186（ヤサカ五条ビル10階） ☎（075）351-7346■滋 賀 支 部〒520-0801 大津市におの浜3丁目3-3（ヨシノビル2階）■和歌山支部〒640-8361 和歌山市岡円福院東ノ丁25番地☎（073）
431-3524■奈 良 支 部〒636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手638-1（もちの木ビル2F2号室）☎（0744）32-7338☎（077）
524-8635「でんきのかんり」編集委員
編 集 委 員 長：髙橋 清二（大阪北）編集副委員長：曽谷 孝広（姫路）編 集 委 員：富田 秀一（大阪南）、川西 博武（神戸）山本 秀文（京都）、松井 隆（滋賀）坂本 正光（和歌山）、尾﨑 愼一（奈良）

一般社団法人

https://www.eme-kansai.or.jp/

関西電気管理技術者協会

日新印刷有限会社〒650-0004 神戸市中央区中山手通3-4-8（大東ビル503）〒670-0935 姫路市北条口2-7（カーニープレイス姫路第二ビル9階9-4号）

制作■神 戸 支 部■姫 路 支 部

関西電気管理技術者協会

一般社団法人

0120-756-136

一般社団法人

緊急保安センター