平成31年度 若狭町水質検査計画～簡易水道事業～

若狭町建設水道課

1 基本方針（1） 検査地点は町内給水栓（浄水）及び水源（原水）とします。
（2） 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目とします。
（3） 検査頻度は、各施設給水区域内の給水栓13箇所において毎月検査を行います。
また、各施設原水については毎年1回の検査を行います。
2 水道事業の概要
1２水系の各施設から各給水区域に配水され、それぞれ浄水施設及び配水池があります。
水源は、表流水や伏流水、地下水があります。
（1） 倉見地区簡易水道施設
伏流水を水源とし、配水池に貯水、塩素による滅菌処理後倉見地区に配水しています。
（2） 三十三地区簡易水道施設
高岸井戸・岩屋井戸を水源とし、塩素による滅菌処理、同施設高区・低区配水池へ送水し、自然流下で南部地区に配水しています。
（3） 向笠地区簡易水道施設
1号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理後、同施設配水池へ送水し、自然流下で向笠地区へ配水しています。
（4） 三方地区簡易水道施設
串古川を水源とし、塩素による滅菌処理、ｿｰﾀﾞ灰と高塩基ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑによる凝集沈殿処理、急速ろ過処理後、同施設配水池へ送水し自然流下で東部地区へ配水しています。また、渇水時期や降雨により高濁度が持続した場合には横渡井戸より緊急的に取水しています。
（5） 田井地区簡易水道施設
1号～4号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理、急速ろ過処理後、同施設高区・低区配水池へ送水し、自然流下で田井地区へ配水しています。
（6） 世久見地区簡易水道施設
1号～2号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理、急速ろ過処理後、同施設高区・低区配水池へ送水し、自然流下で世久見地区へ配水しています。
（7） 食見地区簡易水道施設
食見川を水源とし、塩素による滅菌処理、ｿｰﾀﾞ灰と高塩基ﾊﾟｯｸによる凝集沈殿処理、急速ろ過処理後、同施設配水池より自然流下で食見地区へ配水しています。
（8) 海越地区簡易水道施設
1号～3号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理、急速ろ過処理後、同施設配水池へ送水し、自然流下で海越地区へ配水しています。
（9） 小川地区簡易水道施設
1号～4号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理後、同施設配水池へ送水し、自然流下で小川地区へ配水しています。
（10） 神子地区簡易水道施設
1号～3号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理、急速ろ過処理後、同施設配水池へ送水し、自然流下で神子地区へ配水しています。
（11） 常神地区簡易水道施設
1号～4号井戸を水源とし、塩素による滅菌処理、急速ろ過処理後、同施設配水池へ送水し、自然流下で常神地区へ配水しています。
（12） 杉山地区簡易水道施設
杉山川を水源とし、塩素による滅菌処理後、同施設配水池より自然流下で杉山地区へ配水しています。

3 給水区域
施設名
倉見地区簡易水道施設
三十三地区簡易水道施設
向笠地区簡易水道施設
三方地区簡易水道施設
田井地区簡易水道施設
世久見地区簡易水道施設
食見地区簡易水道施設
海越地区簡易水道施設
小川地区簡易水道施設
神子地区簡易水道施設
常神地区簡易水道施設
杉山地区簡易水道施設

給水区域
倉見
白屋・成願寺・上野・能登野・横渡・井崎・高岸・岩屋・田上・東黒田
向笠
相田・藤井・南前川・北前川・佐古・田名・三方・鳥浜・中央・気山・館川・上瀬

成出・田井野・梅ｹ原・田立・別所・世久津・伊良積・北庄・島の内
世久見
食見
海山・塩坂越小川
神子常神
杉山

4 浄水について浄水については、各施設とも水質基準に適合した安全な水道水を配水しています。
水質検査については、各施設給水区域内の給水栓（13箇所）で毎月1回検査を行ないます。
施設名
採水地点
倉見地区簡易水道施設
倉見公会堂
成願寺集落ｾﾝﾀｰ(高区配水池)
三十三地区簡易水道施設
十村駅(低区配水池)
向笠地区簡易水道施設
国津神社
三方地区簡易水道施設
勤労者体育館田井地区簡易水道施設
田井野管理所
世久見地区簡易水道施設
世久見漁協横ﾄｲﾚ
食見地区簡易水道施設
食見公会堂
海越地区簡易水道施設
海山管理所
小川地区簡易水道施設
小川神社
神子地区簡易水道施設
岬小学校教員宿舎
常神地区簡易水道施設
常神漁業協同組合
杉山地区簡易水道施設
杉山集落センター

5 原水について
原水水質検査については、各施設取水口で年1回検査を行ないます。
施設名
採水地点
備考
倉見地区簡易水道施設
表流水取水口高岸井戸・岩屋井戸
三十三地区簡易水道施設
向笠地区簡易水道施設
1号井戸
三方地区簡易水道施設
浄水場ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ室
田井地区簡易水道施設
1～4号井戸
世久見地区簡易水道施設
1～2号井戸
食見地区簡易水道施設
表流水取水口海越地区簡易水道施設
1～3号井戸
小川地区簡易水道施設
1～4号井戸
神子地区簡易水道施設
1～3号井戸
常神地区簡易水道施設
1～4号井戸
杉山地区簡易水道施設
表流水取水口6 臨時の水質検査
次のような水質異常が発生したときに実施し、安全が確認されるまで行います。
（1） 供給する水道水が水質基準に適合しないおそれがあるとき（2） 水源等で色及び濁りが生じるなど水質が著しく悪化したとき（3） 河川表流水で多数の魚が斃死するなど水源に異常があったとき（4） その他必要と認められるとき
7 水質検査の方法
採水業務は水道担当職員で行い、検査業務は水道法第20条第3項による厚生労働大臣登録機関に委託して行います。

8 水質検査基準項目の検査頻度（1） 毎月検査として浄水9項目検査を実施します。
（2） 3ヶ月毎に浄水28項目検査を実施します。（省略不可21項目+追加6項目+新規1項目）（3） 年1回浄水51項目検査及び原水39項目検査を実施します。
（4） 毎日検査として浄水の濁度、色度、残留塩素の検査を実施します。
※過去の検査結果が基準値の1/2を超過しておらず、原水並びに水源並びにその周辺の状況を勘案し、浄水51項目検査については年1回に省略する。
jousui
項目

基準値

一般細菌
大腸菌

100個/ml以下
検出されないことｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその他化合物 0.003mg/l以下

水銀及びその他化合物 0.0005mg/l以下

ｾﾚﾝ及びその他化合物 0.01mg/l以下

鉛及びその他化合物 0.01mg/l以下
ﾋ素及びその他化合物 0.01mg/l以下

六価ｸﾛﾑ化合物

0.05mg/l以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/l以下

亜硝酸態窒素0.04mg/l以下

ﾌｯ素及びその他化合物 0.8mg/l以下
ﾎｳ素及びその他化合物 1.0mg/l以下

四塩化炭素
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ

0.002mg/l以下

0.05mg/l以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ 0.04mg/l以下
ﾝ

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝｸﾛﾛ酢酸
ｸﾛﾛﾎﾙﾑｼﾞｸﾛﾛ酢酸
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ
臭素酸
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

0.02mg/l以下
0.01mg/l以下
0.01mg/l以下
0.01mg/l以下
0.02mg/l以下
0.06mg/l以下
0.03mg/l以下

0.1mg/l以下
0.01mg/l以下

0.1mg/l以下
0.03mg/l以下
0.03mg/l以下
0.09mg/l以下
0.08mg/l以下

亜鉛及びその他化合物 1.0mg/l以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその他化合物 0.2mg/l以下

鉄及びその他化合物 0.3mg/l以下
銅及びその他化合物 1.0mg/l以下
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその他化合物 200mg/l以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその他化合物 0.05mg/l以下

200mg/l以下
塩化物ｲｵﾝｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等 300mg/l以下
500mg/l以下
蒸発残留物
陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/l以下
0.00001mg/l以下
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
0.6mg/l以下
塩素酸

浄水（12施設） 原水（12施設）

各採水地点 各採水地点

1212411111414111111111111111111111114144444444441411411244114111111111111111-

項目

基準値

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/l以下
非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/l以下
0.005mg/l以下
ﾌｪﾉｰﾙ類
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） 3mg/l以下
5.8以上8.6以下
pH値
異常でないこと
味異常でないこと
臭気
色度
5度以下
濁度
2度以下

浄水（12施設） 原水（12施設）

各採水地点 各採水地点

11112121212121211111111

糞便による汚染の指標項目
項目

基準値

検査頻度
採水地点
※参照
※参照

大腸菌（E.coli）
嫌気性芽胞菌※採水地点○8回/年
向笠地区簡易水道施設1号井戸
食見地区簡易水道施設取水口
常神地区簡易水道施設2号井戸・4号井戸○4回/年
倉見地区簡易水道施設取水口
三方地区簡易水道施設ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ室
世久見地区簡易水道施設湧水取水口
杉山地区簡易水道施設取水口

糞便汚染のｵｰｼｽﾄ試験
項目

基準値

検査頻度
※採水地点
44

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ
ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
※採水地点
向笠地区簡易水道施設1号井戸
食見地区簡易水道施設取水口
常神地区簡易水道施設2号井戸・4号井戸
その他の（監視）項目
項目

基準値

遊離炭酸

3～30mg

浄水各採水地点
19
水質検査計画および水質検査結果の公表
若狭町が作成した水質検査計画および水質検査結果は、若狭町HP、若狭町建設水道課窓口において閲覧に供します。