カタログNo.

注

意事

6001-02

LPガス販売事業者様用項

エネルギーはもっと地球にやさしくなれる※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

設置工事の注意事項◎火気に近い場所、炎や幅射熱を受ける場所には設置しないでください。
◎配管用パイプレンチをスパナ代わりにして調整器側を締め付けないでください。
◎設置・取付工事はLPガス設備士自ら施工してください。
◎有害ガス（例：アンモニア、亜硫酸ガス等）の影響を受ける恐れのある場所には設置しないでください。
◎調整器の通気口から雨水、雪等が浸入して凍結することを防ぐため、適切な防護処置を施してください。
◎熱により圧力上昇（異常）を防ぐため直射日光が当たらないようにしてください。
◎設置工事終了後には液化石油ガス法で定められたガス配管の気密試験を実施し、漏れのないことを確認してください。
◎容器バルブはゆっくり開け、急激に圧力を加えないでください。
◎垂直配管を行う際は雨水等の侵入防止のため調整器のキャップは、キャップ上に刻印された「下」の文字が下向きとなるように調節してください。

●本●営業

本社 ☎（045）461-2334

神 奈 川 支 店☎（0467）78-9658 ● 工 場・ 研 究 所部甲 信 越 支 店☎（0551）42-2315

E-mail info@katsuraseiki.co.jp

http://www.katsuraseiki.co.jp☎（0551）42-2311☎（0467）78-6112

ガス燃焼工学研究所☎（0467）78-6115

名 古 屋 支 店☎（0586）47-6151

営業サポート統括部

北 陸 営 業 所☎（076）268-4323 ● 関大☎（06）6310-3561☎（0467）66-3483

第 一 営 業 部

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1（アーバンスクエア横浜8F）
TEL（045）461-2334 FAX（045）461-2354

場山

第 三 営 業 部

阪支店

梨連

工会社東京瓦斯電炉（株） ☎（045）542-0771

札 幌 営 業 所☎（011）702-6174

第 四 営 業 部

北 東 北 支 店☎（019）652-6470

広島支店☎（082）877-5222 ● 特仙☎（022）246-1640

福岡支店☎（092）915-3100

静岡桂販売（株） ☎（054）662-0125

台支店

第 二 営 業 部

新日本パイピング（株） ☎（045）549-1232●燃焼機事業部

約店

東陽機器販売（株） ☎（052）502-1469

店☎（048）778-6000

東京燃焼機一課☎（045）461-2336（株）兵 庫 桂

西東京営業所☎（042）530-4870

東京燃焼機二課☎（045）461-2336（ 株 ）栄 智 機 器☎（099）282-9811

京店☎（043）234-7411

名古屋燃焼機課☎（0586）47-6153（株）大分機器センター☎（097）545-6563

北 関 東 支 店☎（029）852-9258

大阪燃焼機課☎（06）6310-3566

関東葉支支

SKL-5B
SKL-6.5B

SKL-5BH

神 奈 川 工 場

業務サポートセンター☎（0467）66-3483（ 受 注 セ ン タ ー）

単段式調整器

供供給給機機器器◎この製品は、LPガス用になります。LPガス以外に使用すると機能が損なわれる恐れがありますので、他の用途には使用しないでください。
◎この製品は、工場で精密に組付けたものです。分解・改造するとガス漏れによる事故発生の原因となります。絶対に改造しないでください。
◎この製品は、衝撃を受けるとガス漏れ等の事故につながる恐れがありますので、絶対に叩いたり、物を当てたり、重い物を落としたりして衝撃を与えないでください。
◎調整器を雪害・落雷の恐れのある場所に設置する場合は、収納庫等で適切に防護してください。
◎この製品は、圧力が異常上昇した際にガスを外に逃がすための安全弁を内蔵しています。火気から2m以上離れた屋外に設置してください。
◎LPガス法で一部の寒冷地帯では容器の屋内設置が認められていますが、その場合は容器と調整器を通風のよい場所に設置してください。

LPLPGGAASS
inin
ststrurummenen
tsts

安全のために☎（0794）24-8038

お求めは、安心とサービスをお届けする当店で…

●本力タログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
●本カタログ記載の仕様寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログ記載の価格は平成25年10月現在のものです。品質の改善や原材料費等の都合により予告なく変更することがあります。

ご使用になる際には、裏面の注意事項及び'13.10.5000A製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
1

LP GAS instruments

応用性に富んだ高性能圧力調整器で エネルギー利用の可能性を拡大！
LPガス用単段式調整器は、使用する燃焼器具に適切な圧力を供給するために高圧のLPガスを減圧・調整します。容器バルブとの接続はスパナ締・手締から選択できます。
単段式調整器 S型・10年対応機器
102

型式

仕様
容量SKL-5BH

SKL-5BH

5kg/h
0.07 〜 1.56MPa
2.8±0.5kPa
POLおねじ（スパナ締）
POLおねじ（手締）Rc1/2（メスネジ）
7±1.4kPa
60個
3,300円（税込3,465円）

入口圧力（P1）
出口圧力（P2）
入口接続

172.4

SKL-5BS

出口接続
安全弁作動圧力
梱包単位
標準価格

102

172.4

SKL-5BS※製品写真は実際の1/5スケールです。

型式

仕様
容量SKL-6.5BH

SKL-6.5BH

6.5kg/h0.07 〜 1.56MPa
2.8±0.5kPa
POLおねじ（スパナ締）
POLおねじ（手締）Rc1/2（メスネジ）
7±1.4kPa
60個3,960円（税込4,158円）

入口圧力（P1）
出口圧力（P2）
入口接続

172.4

SKL-6.5BS

出口接続
安全弁作動圧力
梱包単位
標準価格

アルマイト処理
塗装前の下地処理としてアルマイト処理をすることで、アルミ合金に本来ある酸化皮膜を強化し、耐食性が向上しました。
また、このアルマイト処理を内製化することでコストを抑え、従来品と同様に標準品としました。

容量

変化なし。
複合サイクル試験：30サイクル。

S

入口接続（スパナ締・折損対策）

出口接続
安全弁作動圧力
梱包単位
標準価格

スパナ締

H

手締

③ON/OFF
ヒューズガス栓2口
LBホース自在型④S型保安ガスメータ

2.5m3/h P90mm

HS-5BP（H）

HS-5BP（H）⑤ワイヤーバンド19φ②15Aニップル②高性能低圧ホース600mm

102⑥2重巻きコンロ

品名POLおねじ（手締・折損対策）

Rc1/2（メスネジ）
7±1.4kPa
10個
3,700円（税込3,885円）①単段式調整器5kg/hスパナ締

型式

0.49kg/h④耐圧ホース5m③ねじガス栓15A
Ⅰ型検査孔コンセント

使用部品例

POLおねじ⑤■屋外での燃焼機器使用など質量販売による供給方式

数量

SKL-5BS1

接続ホースエンド品名
使用部品例

出口圧力（P2）

172.4■アルマイト処理①単段式調整器
5kg/h手締

5kg/h0.07 〜 1.56MPa
2.8±0.5kPa

入口圧力（P1）④①10年対応機器②単段式調整器③容量 5kg/h、6.5kg/h④モデルNo.
⑤入口接続種類 S：スパナ締、H：手締

全体に白さびが発生した。
複合サイクル試験※：15サイクル。

■家庭用など体積販売による供給方式

172.4仕様

HS-5BP（S）③

S KL - 5 B S■従来の下地処理①単段式調整器
5kg/hスパナ締

型式②単段式調整器の設置例

単段式調整器（折損遮断弁付） S型・10年対応機器
102

①102

備考

HS-5BP（S）

型式の見方

型式

塗装無しで評価

172.4102

本体、カバーの下地処理にアルマイトを採用※複合サイクル試験：下記の環境下で検証（①〜③で1サイクル）。10サイクルは10年に相当する（保安確保機器Ⅰ類技術基準）。
①湿度95％、温度60℃［2時間］→②塩水（濃度5％）噴霧［2時間］→③乾燥（温度60℃）
［4時間］

備考

SKL-6.5BS

特長

型式

数量

①単段式調整器5kg/h手締

SKL-5BH②15Aニップル

15Aニップル

1③ON/OFFヒューズガス栓2口LBホース自在型

KUO-31K

1

1②高性能低圧ホース600mm

SLH-1

1

④耐圧ホース5m

耐圧ホース5m

2③ねじガス栓15A Ⅰ型検査孔コンセント

KKB-2

1⑤ワイヤーバンド19φ

ワイヤーバンド19φ

2④S型保安ガスメータ2.5m3/h P90mm

SA25MT-ULS

1⑥2重巻きコンロ0.49kg/h接続ホースエンド

HP-20-LPG

2

備考※折損式ガス放出防止弁が作動した場合は、ただちに容器用バルブを閉じてください。その調整器は再使用できませんので、新たな調整器と交換してガス供給を再開してください。

単段式調整器高性能低圧ホースセット S型・10年対応機器

高性能低圧ホース S型・10年対応機器

SKL-5BS+SLH-1

SLH-1

SKL-5BH+SLH-1

仕様
容量
入口圧力（P1）

出口接続
安全弁作動圧力
梱包単位
標準価格
備考

SKL-5BH+SLH-1

5kg/h
0.07 〜 1.56MPa
2.8±0.5kPa
POLおねじ（スパナ締）
POLおねじ（手締）R1/2（オスネジ自在・低圧ホース600L組込）
7±1.4kPa
10個5,840円（税込6,132円）

仕様
標準長さ
入口接続
出口接続
内径
外径
梱包単位
標準価格
備考

④S型保安ガスメータ

2.5m3/h P90mm④S型保安ガスメータ②高圧ホース部品
メス8A×POLメス金具
L型真鍮

900

型式

SLH-1 450SLH-12.5m3/h P90mm①単段式調整器
6.5kg/hスパナ締①単段式調整器（折損遮断弁付）
5kg/hスパナ締③ガス放出防止型高性能高圧ホース650mm②高性能低圧ホース600mm③ねじガス栓15A
Ⅰ型検査孔コンセント

SLH-2

450mm

600mm
900mm
R1/2（オスネジ）
R1/2（オスネジ自在）
10.0±0.5mm
17.0±0.5mm
30本
1,400円
2,100円
2,600円（税込1,470円）（税込2,205円）（税込2,730円）

数量

品名

型式

①単段式調整器6.5kg/h手締

SKL-6.5BH

1②高圧ホース部品 メス8A×POLメス金具L型真鍮

1/4LガタMカナグ

1③ガス放出防止型高性能高圧ホース650mm

BH-5

1④S型保安ガスメータ2.5m3/h P90mm

SA25MT-ULS

1※単段式調整器を壁に垂直設置し、地震によるLPガス容器転倒の際、ガスを遮断します。

品名
使用部品例

入口接続

SKL-5BS+SLH-1■家庭用など体積販売による供給方式（折損対策用）※製品写真は実際の1/10スケールです。

600

SLH-2

762

■家庭用など体積販売による供給方式（LPガス容器転倒対策用）

使用部品例

出口圧力（P2）

型式※製品写真は実際の1/10スケールです。

762

災害対策用単段式調整器の設置例

型式

数量①単段式調整器（折損遮断弁付）5kg/hスパナ締HS-5BP（S）

1②高性能低圧ホース600mm

SLH-1

1

③ねじガス栓15A Ⅰ型検査孔コンセント

KKB-2

1④S型保安ガスメータ2.5m3/h P90mm

SA25MT-ULS

1※地震や台風、大雪による瓦、雪等の落下物により単段式調整器（折損遮断弁付）に異常な負荷がかかると、自ら折れてガスを遮断します。※入口接続部が完全に折れないと遮断しません。