製品仕様書

12183A

通信用メイングランディングバスバー端子台(TGB)
Part Numbers:

GB2B0304TPI-1, GB2B0306TPI-1,GB2B0312TPI-1©Panduit Corporation Japan Branch

製品仕様
材質

銅板、錫メッキ

環境性能
使用環境

使用温度範囲使用湿度範囲設置場所-10 ～ +60 [℃]
25 ～ 85 [％] （結露なきこと）
事務所・住宅等の屋内のみ（水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁）

規格
米国

ANSI/J-STD-607-A、BICSI TDMM

寸法 詳細は別紙寸法図を参照（寸法はインチとなります）
バスバー寸法 [mm]
部品番号

幅

高さ

厚み

GB2B0304TPI-1
GB2B0306TPI-1
GB2B0312TPI-1

254.0
304.8
508.0

69.9
69.9
69.9

6.4
6.46.4取り付けネジ穴数
5/8 インチ(15.86[mm])間隔
1 インチ(25.4[mm])間隔
1/4 インチ(7.9[mm])3/8 インチ(11.2[mm])
スタッド穴
スタッド穴
4363123

カラー
カラー(シルバー)

構成品

バスバー、ブラケット、絶縁部、組立ネジ※これら構成品は組み立てた状態での納入となります

構成品

版
01

制 定
2012 年 12 月 21 日

作 成
猿渡

承 認
今野

Page 1/5

製品仕様書12183A

通信用メイングランディングバスバー端子台(TGB)
Part Numbers:

GB2B0304TPI-1, GB2B0306TPI-1,GB2B0312TPI-1©Panduit Corporation Japan Branch

含有化学物質調査
調査項目

ＲｏＨＳ対応済み

現用品

改版履歴
版数

改版日

01

2012.12.21

版
01

変更内容
初版制定

制 定
2012 年 12 月 21 日

作 成猿渡担当
猿渡

承 認
今野Page 2/5

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

NOTES:

10.00[254.0]1. KIT COMES FULLY ASSEMBLED
2. KIT INCLUDES BUSBAR, MOUNTING BRACKETS,INSULATORS, AND MOUNTING HARDWARE.

.44 DIA THRU-HOLE[11.2] TYP.
1.00 [25.4] SPACING

3. MEETS BICSI/J-STD-607-A
4. DIMENSIONS IN PARENTHESIS AREMILLIMETERS.

.31 DIA THRU-HOLE[7.9] TYP.
.62 [15.7] SPACINGCUSLISTEDGROUNDING AND BONDING EQUIPMENT

2.00[50.8]INSULATION MOUNTING HOLES

2.75[69.9]OVERALL HEIGHT

.25
[6.4]

.44 DIA TYP.
[11.2]ASSEMBLED AS SHOWN04

12/10 JHNU JHNU REVISED AGENCY LOGO

03

11/08 JHNU JHNU REVISED DRAWING LAYOUT, REMOVED BRACKET VIEWS------- CONVERTED DRAWING TO SOLIDWORKSREVISED BUSBAR BRACKET GEOMETRY
11/08 JHNU DWDA REVISED DRAWING TO CURRENT STANDARD

02--0100
REV-------N41504BA-C41504 FLD----UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDDIMENSIONAL TOLERANCES ARE:(.X)(.XXX)(.XX)
ANGLES---- ---- REVISED HEIGHT DIMENSION: 1.00 WAS 1.50------ADDED NOTE 39/06 JHNU LEM ADDED OVERALL HEIGHT DIMENSION TO ISO VIEW
2/05
DATECORP. TINLEY PARK, ILLINOISGROUNDING BUSBAR(GB2B0304TPI)CUSTOMER DRAWINGFLD

JHNU LEMBY

CHK

DRAWN BYDRAWING RELEASEDDATEDESCRIPTION

CHK'DECN

-R

SUP

JHNU
2/05

MAT'L:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN
INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE

NONE

DRAWING NO / CAD FILE

C41504_04

DWGB

SIZE

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

NOTES:
1. KIT COMES FULLY ASSEMBLED
2. KIT INCLUDES BUSBAR, MOUNTING BRACKETS,INSULATORS, AND MOUNTING HARDWARE.

12.00[304.8]

3. MEETS BICSI/J-STD-607-A.44 DIA THRU-HOLE[11.2] TYP.
1.00 [25.4] SPACING

4. DIMENSIONS IN PARENTHESIS AREMILLIMETERS.
C.31 DIA THRU-HOLE[7.9] TYP.
.62 [15.7] SPACINGUSLISTEDGROUNDING AND BONDING EQUIPMENT

2.00[50.8]INSULATION MOUNTING HOLES

2.75[69.9]OVERALL HEIGHT.25[6.4].44 DIA TYP.
[11.2]ASSEMBLED AS SHOWN04

12/10 JHNU JHNU REVISED AGENCY LOGO

03

11/08 JHNU JHNU REVISED DRAWING LAYOUT, REMOVED BRACKET VIEWS------- CONVERTED DRAWING TO SOLIDWORKSREVISED BUSBAR BRACKET GEOMETRY
11/08 JHNU DWDA REVISED DRAWING TO CURRENT STANDARD

02--0100REV-------N41505BA-C41505

FLD----UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDDIMENSIONAL TOLERANCES ARE:(.X)(.XXX)(.XX)
ANGLES---- ---- REVISED HEIGHT DIMENSION: 1.00 WAS 1.50------ADDED NOTE 39/06 JHNU LEM ADDED OVERALL HEIGHT DIMENSION TO ISO VIEW
2/05
DATECORP. TINLEY PARK, ILLINOISGROUNDING BUSBAR(GB2B0306TPI)CUSTOMER DRAWINGFLDJHNU LEMBYCHKDRAWN BY

DRAWING RELEASEDDATEDESCRIPTION

CHK'DECN

SUP

JHNU
2/05

MAT'L:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN
INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE

NONE

DRAWING NO / CAD FILE

C41505_04

DWG

B

SIZE

NOTES:THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

1. KIT COMES FULLY ASSEMBLED

20.00[508.0]2. KIT INCLUDES BUSBAR, MOUNTING BRACKETS,INSULATORS, AND MOUNTING HARDWARE.
.44 DIA THRU-HOLE[11.2] TYP.
1.00 [25.4] SPACING

3. MEETS BICSI/J-STD-607-A
4. DIMENSIONS IN PARENTHESIS AREMILLIMETERS.

.31 DIA THRU-HOLE[7.9] TYP.
.62 [15.7] SPACINGCUSLISTEDGROUNDING AND BONDING EQUIPMENT

2.00[50.8]INSULATION MOUNTING HOLES

.25
[6.4]

2.75
[69.9]OVERALL HEIGHT.44 DIA TYP.
[11.2]ASSEMBLED AS SHOWNFLDCORP. TINLEY PARK, ILLINOISGROUNDING BUSBAR(GB2B0312TPI)CUSTOMER DRAWINGFLD

04

12/10 JHNU JHNU REVISED AGENCY LOGO

03

11/08 JHNU JHNU REVISED DRAWING LAYOUT, REMOVED BRACKET VIEWS--02---- ---- CONVERTED DRAWING TO SOLIDWORKS------REVISED BUSBAR BRACKET GEOMETRY
11/08 JHNU DWDA REVISED DRAWING TO CURRENT STANDARD--------------

01

9/06

JHNU LEM ADDED OVERALL HEIGHT DIMENSION TO ISO VIEWDRAWN BYJHNU LEMDATE

002/05REVDATEBYN41506BA-C41506

UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDDIMENSIONAL TOLERANCES ARE:(.XXX)(.X)(.XX)
ANGLES---- REVISED HEIGHT DIMENSION: 1.00 WAS 1.50
ADDED NOTE 3CHKDRAWING RELEASEDDESCRIPTIONECN-R

SUP CHK'D

JHNU
2/05

MAT'L:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN
INCHES, THIRD ANGLE PROJECTIONSCALENONEDRAWING NO / CAD FILE

C41506_04

DWGB

SIZE