CB-E,M Type Control Board for Emergency Shut off Valve（遮断弁制御台数：2台、電磁式用）
製品記号 CBE12-N
CBE14-N（遮断弁制御台数：4台、電磁式用）

CB-E,M 型 緊急遮断弁用制御盤

CBM12A-N（遮断弁制御台数：2台、MT型電動式用）
CBM14A-N（遮断弁制御台数：4台、MT型電動式用）
CBM12B-N（遮断弁制御台数：2台、MR型電動式用）
CBM14B-N（遮断弁制御台数：4台、MR型電動式用）

緊急遮断システム用
受水槽の緊急遮断システムに使用す■特長

る、感震器・バッテリー内蔵の制御盤で● 制御盤 1 台で、緊急遮断弁 2 台又は 4 台● 内蔵バッテリーにより、停電しても約す。地震による感震器作動で緊急遮断弁まで制御可能な機種を取り揃えていま5 時間緊急遮断システムを維持します。に閉止を出力します。

す。

緊急遮断弁が、電磁式の場合は、DC24Vの遮断弁閉止を出力します。緊急遮断弁■仕様（標準制御盤）
EIT型用

CB-E12 型

CB-E14 型

MT型用

CB-M12A 型

CB-M14A 型

グリターン式用を除き DC24V の遮断弁

MR型用

CB-M12B 型

CB-M14B 型

開の信号を出力していますが、感震器作

EIT型用

CBE12-N

CBE14-N

MT型用

CBM12A-N

CBM14A-N

MR型用

CBM12B-N

CBM14B-N

が、電動式の場合は、平常時はスプリン

動時は極性を切り換えて遮断弁を閉止します。

型式

製品記号

2台

対応緊急遮断弁台数

4台

また、緊急遮断弁閉止時はポンプ停止

受電電源も出力し、システムの状態も常時ランプ

定格容量

80VA

保護等級

屋外・屋内兼用（IP44）表示します。

AC80 〜 220V フリー電源

落雷対策

電源装置にサージ吸収回路内蔵

バックアップ電源

DC24V（シール鉛電池、12V2 個直列接続）※

バックアップ時間

約 5 時間充電方式（方法）

常時充電方式（トリクル充電回路組込み）

内蔵電池※

CB-E12 型：PE12V 0.8Ah（3 年毎交換）
CB-E14、M12A、M12B、M14A、M14B 型：NP2.3-12（3 年毎交換）

感震器

作動加速度：200 ガル（震度 5 強相当）

出力遮断弁制御出力

DC24V ※
無電圧 c 接点出力………1 回路

ポンプ保護信号無電圧 c 接点出力………2 回路表示

外部警報信号

無電圧、感震器作動時 ON 接点

復帰スイッチ

押しボタンスイッチ（感震器リセット用）

受電表示

緑色 LED ランプ表示

感震器作動

橙色 LED ランプ表示

遮断弁開閉表示

弁開表示：緑色 LED ランプ 1 個（2 台一括表示） 弁開表示：緑色 LED ランプ 2 個（2 台一括表示）
弁閉表示：赤色 LED ランプ 1 個（2 台一括表示） 弁閉表示：赤色 LED ランプ 2 個（2 台一括表示）

注 1．外径寸法は同じですが制御遮断弁の数により、表示ランプの数及び配置が異なります。
注 2．遮断弁制御出力は、電磁緊急遮断弁閉止の場合はDC24Vの出力、電動緊急遮断弁の場合は極性切り替えによる開閉となります。
注 3．電磁緊急遮断弁用は、バックアップ電源無しのAC 制御停電時閉の制御盤も製作しています。
注 4．遮断弁の開閉表示ランプは、1 台ごとの個別表示用も製作しています。
※ MRS 型（スプリング復帰式）への制御出力は、AC100 又は200Vとなり、バックアップ電源は内蔵されません。また、制御盤型式はCB-M□□ S 型となります。

■外形図

530350105272752535025400

図は遮断弁２台用です。
（４台用の寸法は同一）

注意

質量 26kg型の質量です。
（CB-E14
他型式はお問い合わせください。）

バックアップ電源（内蔵電池）の交換は３年ごとに必要です。内蔵電池が消耗していますと、作動しない恐れがあります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

S240148A 393

緊急遮断弁用制御盤

134-φ13（裏側）Emergency Shut off System for Water receiving tank

受水槽用緊急遮断システム
受水槽 高置水槽 給水分岐管 など

緊急遮断システムフローチャート

緊急遮断システムの構成
緊急遮断弁型式‫ע‬ᩗႳᙻ

‫ע‬ᩗज़ჷ

復帰方法

頁

EIM 型機械式緊急遮断弁

手動復帰

394 〜 396

EIT 型電磁緊急遮断弁

手動復帰

389

MT 型電動緊急遮断弁（玉形弁式）

自動復帰

390

MR 型電動緊急遮断弁（バタフライ式）

自動復帰

391 〜 392

緊急遮断弁用制御盤型式‫ע‬ᩗज़ჷᘙᅆ
ᢚૺࡰ᧍ᜩ‫̮إ‬ӭЈщ
ίᩓᄬὉᩓѣὸCB 型緊急遮断弁用制御盤

ᢚૺࡰ᧍ᘙᅆᢚૺࡰ᧏ᘙᅆෞ

ἯὅἩ
ͣഥ̮ӭ

■システム配管例‫ܤ‬μᄩᛐ

遮断弁対応台数頁

1 台，2 台又は 4 台

393

㧏⨠Ềᵬ䛾

㞹☚ᘒ

㧏⨠Ềᵬ㻃
✭Ẵᢜᘒཧ䛵㻃
ྺᤴẴᘒ㻃㐵᩷ᘒ㐵᩷ᘒ㻃ೞ఺ࡸዬ࣯ᢚૺࡰ ᩓᄬዬ࣯ᢚૺࡰ ᩓѣዬ࣯ᢚૺࡰᥥỀ䝡䝷䝛ज़ᩗ֥἖ἰἱદ˺ज़ᩗ֥ἼἍἕἚᏽỀనᘒ㐵᩷ᘒᥥỀ䝡䝷䝛䜎䜐㻃ུỀᵬज़ᩗ֥ἼἍἕἚ
৖ѣἾἢὊὉἡὅἛἽ ৖ѣἾἢὊદ˺ ᢚૺࡰᐯѣࣄ࠙દ˺Ệềࡰ᧏Ệềࡰ᧏■遮断弁の設置台数例ᢚૺࡰ᧍ᘙᅆෞᢚૺࡰ᧏ᘙᅆ

1槽式水槽の場合（機械式）【遮断弁1台】と【感震器1台】

ἯὅἩͣഥ̮ӭᚐᨊ

特㐵᩷ᘒ
វ㟀ჹ

長

1. 瞬時に作動
感震器の作動により、瞬時に遮断しますので、水槽の水を確実に確保できます。

䝡䝷䝛โᚒ┑Ḿᘒ※感震器の作動加速度は 200 ガル『震度 5 強相当』

※機械式は感震器、駆動部がメカニカルタイプですので、外部動力設備（電気・油圧・空気圧など）、機器が不要です。
（開閉信号用スイッチ付を除く）

4. 新設・既設を問わず取付け可能
水槽の材質を問いません。
また、水槽出口の直近に設置するだけなので、新設・既設の水槽に取り付けられます。
5. 遮断弁閉止と同時にポンプも停止
給水ポンプの保護として、ポンプ空転防止出力を標準で設けています。
6. 赤水対策で衛生的遮断弁本体材質は錆に強いステンレス鋼製、又は青銅製を選択できます。
※機械式（バタフライ弁式）の本体材質は FCDポリウレタン焼付塗装又はFCDナイロンコーティングで、接液部はEPDM・ステンレス鋼製で構成されています。
※バタフライ式電動緊急遮断弁の本体材質はFCDポリウレタン又はエポキシ焼付塗装及びFCDナイロンコーティングで、接液部はEPDM又はNBR・ステンレス鋼製で構成されています。

388 S240148A

䝙䝰䜱䜻䝚䝯䜼䝫䜨䝷䝌

䝡䝷䝛

㐵᩷ᘒ

1槽式水槽が2基の場合（電磁式）【遮断弁4台】と【制御盤1台】
㐵᩷ᘒโᚒ┑㻃ུỀᵬ㻃䝡䝷䝛㻃
โᚒ┑㻃Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃 㐵᩷ᘒ㻃䜼䝫䜨䝷䝌㐵᩷ᘒ㻃Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃
䜼䝫䜨䝷䝌

緊急遮断弁

13

2. 復帰操作が簡単
感震器リセット（感震器ツマミ操作）後、電磁式及び機械式（玉形弁式）はレバーを持ち上げるだけで復帰（弁開）します。
機械式（バタフライ弁式）は復帰ハンドルを回して（弁開）します。
電動式は自動で復帰（弁開）します。
3. 停電時※でも地震を監視・遮断内蔵バッテリーにより、停電時（約5時間保障）でも機能を維持します。

ུỀᵬ䝡䝷䝛䝡䝷䝛

㏻㏳⟮Ḿᘒ㻃䝙䝰䜱䜻䝚䝯㻃 㐵᩷ᘒ㻃䜼䝫䜨䝷䝌㐵᩷ᘒ㻃ུỀᵬ㻃※EIM 型機械式緊急遮断弁は感震器 1 台で遮断弁 2 台同時に制御可能な緊急遮断システムも製作可能で）詳細はお問い合わせください。
す。
（納入形態は専用感震器 1 台と遮断弁 2 台となります。