JS-11,12 Type Sleeve Expansion Joint

JS-11,12 型 スリーブ形伸縮管継手（伸縮量100mm）
製品記号 JS11-N
JS12-N（伸縮量200mm）

圧力バランス形
フランジ形

温度変化によって生じる管の軸方向の■特長伸縮を吸収する伸縮管継手です。高層ビ● 安全性の高い構造です。

● 注油の必要がありません。

ル、地域冷暖房、プラント、工場、病院● 伸縮量が大きくとれます。

● 圧力バランス構造のため、アンカに加わる荷重が小さい形式です。などのメイン配管に使用します。
圧力バランス構造のため、アンカに加わる荷重が小さい形式です。

■仕様
1:型

型式
製品記号1:型

JS11-N

JS12-N〜

呼び径
適用流体

蒸気・空気・ガス・水・温水・油

流体温度

℃以下最高使用圧力47H

10:29-フランジ

端接続、外筒（:;7.）、フランジ（:*）、パッキン（グラファイト）スリーブ（:<:）材質
耐圧性能
伸縮量（伸び、縮み）

水圧にて47H

TT（伸び：TT、縮み：TT） TT（伸び：TT、縮み：TT）

■寸法表
質量（kg）L（mm）
D
型式 JS-11型
JS-12型（mm）（伸縮量100mm）（伸縮量200mm）
呼び径
寸法

スリーブ形伸縮管継手

10JS-11型

JS-12型

スリーブの 主アンカに加わる
荷重
摩擦抵抗
（N）
μ（N）

100

970

1340

305

98

115

18000

18000

125

1030

1390

345

110

140

22000

22000

150

1030

1390

380

160

190

26000

26000

200

1070

1460

450

247

300

34000

34000

250

1140

1520

540

330

440

44000

44000

300

1300

1650

610

450

550

48000

48000

フランジ規格 JIS 20K RF

ȭ'■構造図,1/300 S240148A

287

DATA/JB Type Bellows Expansion Joint

資料/JB 型 ベローズ形伸縮管継手■ベローズ材質SUS316Lについて
JIS B 2352 ベローズ形伸縮管継手の規格では、ベローズの材料に SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L な ど を 挙げています。弊社においては、ベローズ材質の生命ともいえる耐食耐久性を重視し、ベローズを含む全接液部材料（JB-19型、JB-20型は除く）にSUS316Lを使用しています。この SUS316L の材質は、SUS304とは比較するまでもなくSUS304Lと同等以上の性質を有するものです。参考までに SUS316L と SUS304L の比較表を以下に記載します。
また、JIS B 2352- 附属書 JA では、同等の海外規格の材料を用いてもよいと規定されております。

■SUS316LとSUS304Lの比較表
表1. 化学成分（％）
炭素

シリコン

マンガンリン

イオウ

ニッケル

クロム

CSiMnPS

Ni

Cr

Mo

SUS316L

0.030 以下

1.00 以下

2.00 以下

0.045 以下

0.030 以下

12.00 〜 15.00

16.00 〜 18.00

2.00 〜 3.00

SUS304L

0.030 以下

1.00 以下

2.00 以下

0.045 以下

0.030 以下

9.00 〜 13.00

18.00 〜 20.00

̶種類

表3. 耐食性表2. 機械的性質
引張試験
種類

モリブデン

硬さ試験

耐力
引張強さ
伸び（N/mm2） （N/mm2） （％）

HB

HRB

HV

SUS316L

175 以上480 以上40 以上 187 以下 90 以下 200 以下

SUS304L

175 以上480 以上40 以上 187 以下 90 以下 200 以下

種類

全面腐食

粒界腐食

応力腐食割れ孔食

隙間腐食

SUS316L○○◎◎◎

SUS304L○○○○○注．○：優れている◎：より優れている■JIS B 2352-2013 附属書JA（表JA.1抜すい）表JA.1－冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4305

JISに対応する国際規格, 地域規格及び外国規格
ISO 9328-5

EN 10088-2

ASME SA-240

SUS304L

X2CrNi1810

1.4306

Type 304L

SUS316L

X2CrNiMo1712

1.4404

Type 316L■図1．管の1m当たりの伸縮量
4.0

3.5

2.5
2.0
鋼管

ΔK
1.5（mm）
1.27X

1.00.50.3810

Y01020304050■伸縮管継手の選定

60708090

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
温度差 Δt（℃）

配管の材質、温度変化による伸縮量により、伸縮管継手の型式、本数を決定します。
● 計算式
Δℓn=δΔℓ = β×Δ t×ℓn ：継手本数
δ：継手の最大伸縮長さ
Δℓ：管の伸縮量
β：管の線膨張係数

本mmmmmm/m/℃

鋼管
ステンレス鋼管
Δ t ：温度差ℓ：管の長さー312.7 × 10
ー317.0 × 10℃m

● 選定例

管の長さ（ℓ）：35m、最高使用温度（t1）：120℃
最低気温（t2）：− 10℃、取付時の気温（t3）：20℃
上記条件における伸縮管継手の型式及び本数（n）を求めます。
ただし、管は鋼管とし、継手は基準面間寸法で選定します。

S240148A 295

ベローズ形伸縮管継手

管１ｍ当たりの伸縮量

10ステンレス鋼管

3.0

DATA/JS Type Sleeve Expansion Joint

資料/JS 型 スリーブ形伸縮管継手■使用例
図1．熱膨張の吸収図2．地盤沈下対策

図3．建物棟間の地震、地盤沈下対策
建物建物建物沈下

伸縮GL

左右の変位

■標準形か圧力バランス形か■配管の伸縮量の算定

高圧、大口径、配管の集中などの場合で、■アンカの設置

Δℓ＝β×Δ t ×ℓ

伸縮管継手を使用するときは、十分なしかも堅固なアンカが設けられないとき

Δℓ：配管の伸縮量に圧力バランス形を使用すると、工事を簡

β：配管の線膨張係数mm標準形の場合（図 4 参照）、内圧 P が加わった場合、スリーブに推力が加わり、スリーブが抜け出そうとします。この推力は、強度のアンカ（固定点）が必要です。このアンカの設置場所とその種類は次のとお

12.7 × 10 − 3mm/m/℃（鋼管）略化することができ経済的となります。

上下、前後の変位

Δ t：温度差℃ℓ：配管の長さmりです。
①主アンカ●閉止板を設けた直線配管の端末部●流れ方向が変わる曲管部

注．管の 1m 当たりの伸縮量は 295 頁図 1 からも求められます。

●レジューサで配管径が異なる二つのπ有効面積×圧力＝ D2 × P4となり、伸縮管継手の間●二つの伸縮管継手の間の配管部にバ配管廻りにはこの内圧による推力とスリルブを設ける箇所管の主配管の入口部耐え得る堅固なアンカを必要とします。
圧力バランス形の場合（図 5 参照）、ス②中間アンカ

リーブ①の外径を d1、スリーブ②の外径●主アンカの間に伸縮管継手を 2 個以を d2 とすると上使用する場合には、それぞれの伸πスリーブを左側に押し出す力＝ d12P
4π
スリーブを右側に戻す力＝ （d22 −d12）P4即ちπ 2πd1 P ＝ （d22 − d12）P44
d22 ＝ 2d12 より d2 ＝ 2d1

縮管継手の中間部として内圧による推力を生じないようにしています。この形式では内圧による推力が生じないため、スリーブの摩擦抵抗のみが、アンカに加わる荷重となります。

図5．圧力バランス形

図4．標準形

スリーブ①

スリーブ②

φｄ2

φｄ1

φＤスリーブ

S240148A 301

10スリーブ形伸縮管継手●拘束のない伸縮管継手を含む分岐配ーブの摩擦抵抗が働きますので、それにDATA/JS Type Sleeve Expansion Joint

資料/JS 型 スリーブ形伸縮管継手

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

注意■アンカに加わる荷重
直管部主アンカに加わる荷重 Fm（N）

ただし、圧力バランス形の場合は

Fm ＝ Ae × P ＋μ記号の説明

Fm ＝ Fi ＝μとなります。

Ae：スリーブの受圧面積 mm2i N）
中間アンカに加わる荷重 F（

P：流体圧力Fi ＝μMPa

μ：スリーブの摩擦抵抗N

図6-2．縦配管・天井配管の例■ガイド、配管自重支持の設置
①ガイド

L1

〔縦配管〕
配管の自重は、伸縮管継手の両側（上下）の主アンカに加わります。

伸縮管継手が正しく伸縮するためには、伸縮管継手と管との芯合せ、及び軸方向の動きに要する力を無理なくアンカに伝L1えるためにガイドが必要です。それぞれのガイド位置は次の間隔で設けてください。配管の芯ずれは、呼び径 125 以下はL2± 2mm 以内、呼び径 150 以上は± 3mm 以内。また、配管フ〔天井配管〕

ローラーハンガー

ランジ面の平行度は± 0.5°以内に抑えてください。
L2

注．ローラーハンガーのみの設置では、配管が挫屈を起します。必ずガイドを設置してください。

L3：No.2 ガイドから中間ガイドまでの間隔

図7．中間ガイドの最大間隔

各ガイドの最大取付間隔は次式で求めてください。また、中間3003 最大値）
は計算で求める代わりに、図 7 から求めガイド間隔 L（

配管 STPG Sch40
縦弾性係数 193×103N/mm2(200℃)

200ることもできます。
（ただし、STPG Sch40）

L1 ≦ 4D100

L2 ≦ 14D
中間ガイドの最大間隔

スリーブ形伸縮管継手

πEI
I ＝ （D4 − d4）
64Fm
L1, L2, L3 ：ガイド間隔（最大値）
mm

L3 ≦1.57

D ：管の外径mm

d ：管の内径mm

E ：管材料の設計温度に
鋼管 200℃

管の50N/mm2

ステンレス鋼鋼管 200℃ 182×103N/mm2

I ：管の断面二次モーメントmm4

Fm：主アンカに加わる荷重

N②配管自重支持配管の自重、流体の質量などによって生じる管の曲がりを防0200301520125100080

L3(10 3 mm)

193×103N/mm2

呼35 び径30 00254010

おける縦弾性係数

L3L3L2：No.1 ガイドから No.2 ガイドまでの間隔

10L1L1L1：伸縮管継手から最初の No.1 ガイドまでの間隔

655054032432520215001000

2000

5000

10000

20000

50000

主アンカに加わる荷重Fm(N)止するためにローラーサポート、又はローラーハンガーガイドが必要です。

図8．アンカ、ガイド（例）他のガイド例

図6-1．ガイドの取付間隔
L1

L1L2L3伸縮主アンカ

スリーブ形
伸縮管継手

302 S240148A

No.1ガイド

No.2ガイド 配管自重支持 中間ガイド

アンカ

スリーブ形
伸縮管継手

ガイド

100000200000 300000