２０２４年度 水質検査計画

２０２４年４月
明和工業株式会社 新潟東港水道事業部

１．はじめに水道水を皆様のもとにお届けするにあたっては、水道法に定められた水質基準を守り、安全を確認していく必要があります。
水道水については、新潟東港地域水道用水供給企業団（以下「用水供給企業団」）から供給を受けた水道水を明和工業株式会社新潟東港水道事業部（以下「新潟東港水道事業部」）が末端の蛇口まで配水しています。当社が配水している水道水の安全を確認するため、法律に定められた水質検査を行います。さらに水道水が良質・安全であることを確認するため、新潟東港水道事業部が独自に行う水質検査を加えて、２０２４年度（２０２４年４月～２０２５年３月）の「水質検査計画」を策定しました。
この水質検査計画は、水道水の水質検査状況等により年度ごとに見直しを行います。

２．基本方針（１）水質検査を行う地点は、水道法で検査が義務付けられている地点及び水質管理上必要と判断した地点とします。
（２）水質検査を行う項目は、水道法で検査が義務付けられている項目及び水質管理上必要と判断した項目とします。
（３）水質検査を行う頻度は、水質基準項目については水道法で義務付けられている頻度以上行う事とし、その他の項目については必要性を考慮し定めます。
（４）水質検査の実施については、水道 GLP※認定機関の「用水供給企業団」に委託する他、必要に応じて当社独自での水質検査を行います。
（５）水質検査結果についてはホームページなどで公表します。

※水道 GLP：日本水道協会が定める『水道水質検査優良試験所規範』の略

３．原水、浄水及び供給水における水質管理上の留意事項
新潟東港水道事業部の水道水は、全量用水供給企業団からの供給水です。原水、浄水及び給水において水質管理上留意している事項は以下のようになっております。

〔１〕原水における留意事項①福島県内上流域での工場排水の流入により原水の臭素イオン濃度が不定期に上昇し、浄水処理における塩素処理により臭素化トリハロメタンの内ブロモジクロロエタン及び総トリハロメタンが水質基準の 70％を超過する可能性があることから、用水供給企業団の所定管理指針に従って粉末活性炭を注入し低減化します。
②上流域での集中豪雨に伴う濁水の流入により、原水の濁度が大きく上昇する頻度が増していることから、凝集剤等薬品注入の自動化システムの導入によりろ過水濁度管理、凝集沈殿処理の管理を徹底します。
③阿賀野川においては大腸菌及びウェルシュ菌芽胞が恒常的に検出され、クリプトスポリジウムなどの病原性原虫の汚染の恐れがあることから、凝集沈殿処理の徹底及び計器による連続監視を行います。
④過去においてフェノールの混入事故、重油流入事故、原因不明の臭気異常などが発生していることから、関係機関との連絡体制を強化するとともに上流調査を実施するなど迅速な対応に努めます。
⑤阿賀野川上流域に水田があることから、5 月上旬から田植え時期の除草剤散布や 7 月下旬から 8 月上旬の殺虫・殺菌剤散布による農薬対策を実施します。

〔２〕浄水における留意事項①浄水におけるトリハロメタン濃度低減の為、原水の臭素イオン及び浄水のトリハロメタン濃度の測定を行い、用水供給企業団の所定管理指針に従い粉末活性炭を注入するなどの対策を実施します。
②一部の給水設備による「鉛」溶出の低減化を目的に、浄水に少量の苛性ソーダ溶液を添加し浄水場出口のｐH 値を 7.5 程度に維持し水道用水を供給します。
③原水の水温を指標にして可能な限り塩素注入量の低減化に努めます。

〔３〕給水における留意事項①給水における消毒用残留塩素濃度の低下及びｐH 値の上昇を抑えるため、配水管末でのドレーン水の水質監視及びドレーン量の適正化に努めます。

４．水質検査〔１〕原水の水質管理
新潟東港水道事業部の水道水は、全量用水供給企業団からの供給水です。用水供給企業団では、原水の状況を把握し浄水処理を行っています。用水供給企業団における令和 3 年度
水質検査等につきましては「新潟東港地域水道用水供給企業団ホームページ」をご覧ください。

http://www9.ocn.ne.jp/~sinsuiki/〔２〕水道水の検査（１）水質検査を行う場所①水道法に基づき毎月行う水質検査
水質の変動を考慮して、最も水質が低下すると思われる地点である配水系統東側区域（聖籠町）と西側区域（新潟市）の末端給水栓合わせて2箇所を検査地点とします。
②水道法に基づき毎日行う水質検査
配水系統東側区域（聖籠町）の末端給水栓と、西側区域（新潟市）の末端給水管分岐地点の2箇所を検査地点とします。
③新潟東港水道事業部が独自に行う週1回の水質検査
東側区域と西側区域の末端ドレーン2箇所及びその他ドレーン3箇所を検査地点とします。

（２）検査項目と頻度 （詳細は別紙【表１】、【表２】及び【表３】の通り。）①水道法に基づく月1回の水質検査
水道法に定められた水質基準項目の中から水質検査を行います。
検査項目の中には、過去3年間の水質検査結果が基準の5分の1以下または10分の1以下の場合等、検査頻度を1年に1回または3年に1回に減らすことができる項目がありますが、3年に1回に減らせる項目についても安全確認のため1年に1回は検査を行います。
②水道法に基づく毎日検査
水道法に定められた3項目（色、濁り、残留塩素）について検査を行います。
③新潟東港水道事業部が独自に行う概ね週1回の水質検査
水質管理上必要な4項目（色、濁り、残留塩素、ｐＨ値）について検査を行います。

（３）水質検査の実施方法①水道法に基づく月1回の水質検査
新潟東港水道事業部職員が採水を行い、検査については検査機器等を整備している用水供給企業団に委託して実施します。
また採水にあたる職員は用水供給企業団が実施する『水道GLP※に基づく採水方法等説明会』を受講した職員が行っております。
※水道 GLP：日本水道協会が定める『水道水質検査優良試験所規範』の略②水道法に基づく毎日検査
当水道需要家によるモニター検査を実施します。
(ただし検査依頼先が実施できない場合は新潟東港水道事業部職員が行う事とします。)③新潟東港水道事業部が独自に行う週1回の水質検査
新潟東港水道事業部職員が実施します。

〔３〕臨時の水質検査
水道水に色、濁り、臭気等異常が生じたときや、水道水が水質基準に適合しない恐れが生じたときには、安全が確保されるまで随時水質検査を行います。

〔４〕水質管理目標設定項目について
水質管理目標設定項目とは、水質基準には該当しないものの将来的に検出値が上昇する可能性がある項目で、またより質の高い水道水とするための指標となる項目等についてその目標値が設定されています。（項目と頻度は別紙【表 4】の通り。）
検査は用水供給企業団において行われており、新潟東港水道事業部が給水する水道水は全量用水供給企業団からの供給水なので、蛇口、水栓等からの水道水は安心してご利用いただけます。また検査結果は新潟東港水道事業部でも確認しております。

〔５〕水質検査の精度及び信頼性保証について
水質検査の委託先である用水供給企業団では、水質検査結果の信頼性確保のため正確かつ精度の高い検査体制の整備に努めており、新潟東港水道事業部でもその精度及び信頼性の確認を行っております。
（１）水質検査の精度
原則として水質基準値の 10 分の 1 以下を測定下限値し、この下限値における変動係数（CV：測定値のバラつきの度合い）が、有機物では 20％以下、無機物及びその他の項目では10％以下の検査制度を確保します。
（２）信頼性保証
用水供給企業団では、水質検査結果の信頼性を確保するため２０１１年３月に（公社）日本
水道協会による『水道 GLP』を取得しております。また正確な検査結果が得られるよう、水質検査の内部精度管理を実施するとともに、厚生労働省が実施する外部精度管理にも参加し、その評価結果に基づいて検査技術の向上に努めています。
尚、２０２３年９月には『水道 GLP』の第 3 回目（初回認定から１２年目）の更新をしています。

〔６〕水質検査結果の評価
検査結果を水質基準と照らし合わせ、通常と傾向が異なる場合は基準値内であっても監視を強化します。

〔７〕関係者との連携
水質汚染事故などが発生した場合には、国、県、用水供給企業団等と情報交換を行うとともに連携して対策を講じます。

５．お願い○ 各種届出水道の使用を開始、所有者及び使用者の変更、中止、または廃止等する場合は、それぞれ届出が必要となります。
お早めに新潟東港水道事業部へ御連絡ください。

○ メーターの管理
水道メーターボックスの上に物を置くとメーター破損の原因になりますので、置かないよ
うにお願いします。

○ 朝一番の水は、飲み水以外にお使いください
給水管内に長時間滞留した水道水は消毒用の残留塩素が少なくなっていることがあります。朝一番や長時間使用しない蛇口の水道を使用する場合、念のため、使い始めのバケツ１杯程度の水は、飲用・調理以外の用途にお使いください。（洗濯・掃除・水洗トイレ等）○ 月に一度は漏水チェックを
屋内漏水は、お客様で確認することができます。
毎月の検針報告時に使用水量を確認していただき、今までと比べて水量が急に増えているようであれば漏水の可能性があります。
漏水を早期に発見するためにも、定期的に水道メーターの点検を行ってください。
【漏水の調べ方】
1.家屋内の蛇口を全部閉めてください。（トイレも使用しないように）
2.水道メーターのパイロットをしばらく見ていてください。
3.パイロットがゆっくりでも回っていればどこかで漏水しています。
※わずかな漏水でもそのままにしておくと、お客様の水道料金の負担額が大きくなります。
漏水を発見した場合は、お近くの水道工事店に連絡し、修理を依頼してください。
なお、不明な点がありましたら、当社へ連絡してください。
また修理費及び漏水に関する調査に係る費用は、お客様の負担となります。

<連絡先>

明和工業株式会社 新潟東港水道事業部
TEL：０２５－３７５－１０４０
FAX：０２５－３７５－１０１７
E-mail eastwater@meiwajp.com

【表 １】２０２４年度水質検査計画(２０２４年４月～２０２５年３月）
水道法で義務付けられている定期の水質検査（水質基準項目51項目の検査)
検査頻度(回/年)
区分

№

項

目

水質基準値

項目分類

厚労省令で定める 検査の省
検査頻度
略の可否

東側

西側

1地点

1地点

121212

検査頻度
1 一般細菌1ml中100以下

2 大腸菌

検出されないこと性状に関する項目

不可1212123 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

0.003mg/L以下

1114 水銀及びその化合物

0.0005mg/L以下

11

1

5 ｾﾚﾝ及びその化合物

0.01mg/L以下

11

16 鉛及びその化合物0.01mg/L以下

111金属

可7 ﾋ素及びその化合物

0.01mg/L以下

1118 六価ｸﾛﾑ化合物

0.02mg/L以下

1119 亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ

0.01mg/L以下 消毒副生成物

無機物質
不可

11144411 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

無機物質

11112 ﾌｯ素及びその化合物

0.8mg/L以下

非金属

1111.0mg/L以下

金属

11111113 ホウ素及びその化合物

健康に関する項目

病原微生物指標 概ね1月に1回以上

給水栓

基本

14 四塩化炭素

0.002mg/L以下

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗ
16ﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.04mg/L以下
0.02mg/L以下 一般有機化学物質

11118 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.01mg/L以下

11119 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.01mg/L以下

11120 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

0.01mg/L以下

11121 塩素酸

0.6mg/L以下

4440.05mg/L以下可

概ね3月に1回以上

1

1111122 ｸﾛﾛ酢酸

0.02mg/L以下

44423 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ

0.06mg/L以下

44424 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸

0.03mg/L以下

44425 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.1mg/L以下

44426 臭素酸

0.01mg/L以下 消毒副生成物

444不可

27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ

0.1mg/L以下

44428 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸

0.03mg/L以下

44429 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ

0.03mg/L以下

44430 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ

0.09mg/L以下

44431 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

0.08mg/L以下44432 亜鉛及びその化合物

1.0mg/L以下

1

1

133 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物

0.2mg/L以下

1

1

134 鉄及びその化合物

0.3mg/L以下

111金属
可

35 銅及びその化合物

1.0mg/L以下

36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物

200mg/L以下

味覚37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

0.05mg/L以下

色

38 塩化物イオン

200mg/L以下

39 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)300mg/L以下

40 蒸発残留物

500mg/L以下

41 陰ｲｵﾝ界面活性剤

0.2mg/L以下

不可

概ね3月に1回以上

可

味覚
発泡

42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ

0.00001mg/L以下

43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ

0.00001mg/L以下

44 非ｲｵﾝ界面活性剤

0.02mg/L以下

発泡45 ﾌｪﾉｰﾙ類

0.005mg/L以下

臭気3mg/L以下

味覚46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

概ね1月に1回以上

カビ臭物質

概ね1月に1回以上(発生の可能性のある期間)
概ね3月に1回以上不可
可111111111121212111111111

発生時期に月1回

55発生時期に月1回5544411112121247 pH値

5.8以上8.6以下

12121248 味

異常でないこと

12121249 臭気異常でないこと

12121250 色度

5度以下

12121251 濁度

2度以下

121212

基礎的性状

概ね1月に1回以上不可【表 ２】水道法で義務づけられている1日1回以上の検査

№

検査項目

基準値

1

色異常でないこと厚労省令で定める 検査の省略
検査頻度の可否

検査頻度

検査地点

東側
末端需要家によるモニター検査(※1)
2

濁り

異常でないこと

1日1回以上

不可

1日1回
西側

3

消毒の残留効果(残留塩素濃度)末端給水管
分岐地点（※2）

0.1mg/L以上(※1) ・・・モニター検査依頼先が実施できない場合は自社で行う事とする。
(※2) ・・・連続監視装置による残留塩素濃度監視とする。

【表 ３】新潟東港水道事業部が独自に行う水質検査

№

項

目

1色2濁り

3pH値

4

残留塩素濃度

検査頻度

検査地点

概ね週１回
(２０２４年度は年間52回)

末端水質維持用
ドレーン(5ヶ所）

【表 ４】水質管理目標設定項目

検査頻度(回/年)№

項目

東港浄水場内

目標値

東港調整池（東港配水場）

原水（入口）

浄水（出口）

0.02mg/L以下

4

440.002mg/L以下（暫定）

4

4

4

1

アンチモン及びその化合物

2ウラン及びその化合物

3ニッケル及びその化合物

0.02mg/L以下

444

41,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

4445トルエン

0.4mg/L以下

4446フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）

0.08mg/L以下

4447亜塩素酸

0.6mg/L以下

--

-

8

二酸化塩素

0.6mg/L以下

--

-

9

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/L以下（暫定）

-

4

410

抱水クロラール

0.02mg/L以下（暫定）

-

4411

農薬類（対象120物質）

-

-

-

12

残留塩素

1mg/L以下-

121213カルシウム、マグネシウム等（硬度）10mg/ｌ以上 100mg/L以下

4

4414

マンガン及びその化合物

0.01mg/L以下

4

4415

遊離炭酸

20mg/L以下

--

-

16

1,1,1-トリクロロエタン

0.3mg/L以下

44417

メチル-ｔ-ブチルエーテル（MTBE）

0.02mg/L以下

44418

有機物等（過マンガン酸カリウム）

3mg/L以下---

19

臭気強度（TON）

3以下

---20

蒸発残留物

30mg/ｌ以上 200mg/L以下

44421

濁度

1度以下

12121222

ｐH値

7.5程度

12121223

腐食性（ランゲリア指数）-1程度以上とし、極力0に近づける

--

-24

従属栄養細菌1ml中2,000以下（暫定）

-

4425

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

44426

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下

44427

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）

PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下

444

検出値と目標値の比の和として、1以下