でんきのかんり2023/第91号

雨の渓
撮影者：河本目禎次

保安教育資料………………………………………… ２お客様紹介 ダイワ産業…………………………… ４
トラブル事例１ キュービクルの損傷防止……… ６
トラブル事例２ 主任技術者の未選任…………… ７

経済産業省より 太陽電池発電の保安規制義務化 … ８
ちよっと一息 数字の話…………………………… 11
旅行記 もう一度訪れたい故郷 アフリカ話 …… 12
わが町 滋賀県高島市……………………………… 14

電気に関する件、省エネルギーに関する件、太陽光発電に関する件等は、当協会 電気管理技術者にお尋ね下さい

電気の管理は信頼のできる
電気管理関西一般社団法人URL

関西電気管理技術者協会へ

https://www.eme-kansai.or.jp

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日

年

一般社団法人月日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

協会統一保安教育内容

感電について電流が漏れる事を漏電と言います。この漏れる電流が人体に流れる場合を「感電」と言い感電の内容によっては死亡事故に至る場合が有ります。
人間の体の中身は、電解質で電気を良く通します、その外側を数10KΩ〜1MΩの皮膚で覆っています。この人体に、漏洩（漏電）電流が流れる状態を感電と言っています。
人体の抵抗値は、乾燥時 5000Ω程度、汗をかいた状態を 1000Ω程度と言われています。特に工場作業者の感電死亡事故は夏場に多く発生しています。
感電電流と人体の症状
電流mA
通電時間
３〜10
関係なし
10〜30
数分
30〜50
１分以上
50〜250
１秒以上
250〜
１秒以上

人体への影響
痛みを感じる、離脱可能
筋肉のけいれん、離脱不能、呼吸困難
呼吸停止、脈拍不整、死の危険有り
心室細動、失神、電流痕跡を生じる、死に至る
心臓停止、火傷、失神、死に至る

東京農工大学工学部安全マニュアルより感電防止の法令（労働安全衛生規則第５章第１節第333条）
事業者は、対地電圧150Vを超える移動式又は、可搬式電動機械器具を水等、導電性の高い液体等によって湿潤している場所その他、導電性の高い場所で使用する場合は、感電防止用漏電遮断器を接続しなければならない。
感電電流の計算例
感電電流＝

但し：電圧＝100V
100V/3000Ω＝0.033A

人体の抵抗＝3000Ω（通常状態と仮定）
約33mA

計算例では100V回路でも死に至る電流が人体に流れる事が有ります

絶縁不良防止のために定期的な点検と改修、電気機器ケースアースの設置充電部防護柵、充電部接触の厳禁等が必要です。
イラストは同業種ホームページより転用
2

保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日

年

一般社団法人月日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

協会統一保安教育内容

漏電について
本来電気が通るべきルートを外れ、悪くなった絶縁物の中を通り外部へ流れ出る電流の事を言います。配線、電気機器は電気が漏れない様、しっかり絶縁されていますが、この絶縁が古くなったり、傷つけられると、配線や電気機器の絶縁抵抗が低くなり、電流が悪くなった絶縁物の中を通り、ア−ス（大地）に逃げていきます。

この様に、本来流れてはいけない電流が、外部に、逃げて行きます。この様な現象を漏電と言います。漏電電流の値は、電圧と対地間の絶縁抵抗値で決まります。
絶縁抵抗値と法令（電気設備技術基準第58条）
対地電圧が150V以下の場合

0.1MΩ

以上

対地電圧が300V以下の場合

0.2MΩ

以上

漏 水
配管の割れ、バルブのシ−ル漏れ水が外部に漏れる現象

漏 電
絶縁材料の劣化で、外部へ電気が漏れる現象をいいます

アースがない時漏電した電流が体に流れるので危険 !!

イラストは同業種ホームページより転用

3

お客さま紹介4

《工場外観》《作業風景》《機械装置》《ひのきまな板》《木製知育玩具》【電気設備概要】
引込形態：架空電線〜PAS〜ケーブル
遮断方式：LBS＋PF方式
設備形態：動力 150kVA、電灯 30kVA《改善例》
分電盤に木くずが多く溜るので作業終了後にエアーツールで清掃し、トラッキングによる火災とスイッチ類の故障防止を図っている。

《電気事故防止に対する取組み》
１．指摘事項、保安教育内容の徹底
・朝礼時に工場管理者から全社員に都度伝達
２．指摘事項に基づく改善の取組み
・機器コンセント全てにアースを取付、機器本体、アース未接続による感電事故防止を図る
・コンセント、ブレーカー等をエアーツールで清掃し、事故・障害防止を図る
5

◦ トラブル事例 ◦① キュービクル扉の損傷防止のお願い
大阪北支部

山口博

駐車場等にキュービクルを施設されているお客さまへ
車両衝突等外部からの損傷防止のため「車止め」や「フェンス」の設置をお願いすることがあります①トラブル発見

月例点検において扉の変形を発見

右側の扉 変形し閉じきることができませんので 手直ししてください
月例点検において扉の変形を発見①トラブル発見

変形しているので 閉じきれず 浮き上がっている

右側の扉 変形し閉じきることができませんので 手直ししてください
換気扇に衝突痕あり変形しているので 閉じきれず 浮き上がっている

換気扇に衝突痕あり➁改修工事

変形部分を叩きなおし補修することにより・・・

スムーズに開閉できるようになった➁改修工事

変形部分を叩きなおし補修することにより・・・

スムーズに開閉できるようになった「車止め」の設置①トラブルを予測 …… Qに車が衝突 ? ? しませんか
オーナーとの会話 「駐車場に設置してあるキューピクルに車が衝突することないですかね」①トラブルを予測…… Qに車が衝突 ? ? しませんか「そんな下手な運転手いないわ」
オーナーとの会話 「駐車場に設置してあるキューピクルに車が衝突することないですかね」➁改修工事「そんな下手な運転手いないわ」
・・・といいながらも➁改修工事

後日 注意喚起と車止めを・・・といいながらも設置してくれました
後日 注意喚起と車止めを設置してくれました6「注意喚起」を設置「車止め」を設置「注意喚起」を設置「車止め」を設置

② 主任技術者の未選任
電気事業法第43条により 自家用電気工作物の設置にあたり「電気主任技術者」を選任し運用に関する保安の監督をさせる必要がある。

 客さま設備については、当協会係員により適切に保安管理され安心して使用されおていると思います。
そんな中、何らかの理由で 未選任 であると下記のようなトラブルが発生することがあります。

未選任トラブル①……日常点検が実施されていない（不具合設備放置）

配管隙間から侵入したネズミが、高圧交流負荷開閉器（LBS）充電部に触れ感電、関西電力配電線に波及し付近一帯１分間停電した。
（お客さまは復旧作業に一日停電）
主任技術者未選任で不具合設備の未改修であった。

未選任トラブル②……設備更新が実施されていない（更新時期超過）

こんな錆びついた高圧区分開閉器（PAS）のついたお客さま誰が管理者しているのか、異常時 高圧区分開閉器が動作して遮断するのか心配である。
予想通り未選任でした。
（関電送配電調べ）

未選任トラブル③……日常点検が実施されていない（塵芥蓄積）「配線からアークが出ている」との連絡により調査（……前テナント閉鎖後約２年間未選任であった）すぐに関電送配電に連絡し処理してもらいました。
その対策……主任技術者を選任し「年次定期点検」を行い塵芥除去をおこなう

アークにより溶融している7経済産業省からのお知らせ

8910クス

トピッ

ちよっと一息（数字の話）■黄金比

１対1.618･･･（神が授けたもっとも美しい比率）

ギリシャのパルテノン宮殿基台の長さと高さの比、ピラミッドの底辺の長さと高さの比は１対1.6で黄金比１対1.618･･･とかわりません。
他にもハガキの縦横の比率が１対1.5、国旗の寸法が２対３や３対５など黄金比に近い長方形が多いがこれは偶然ではありません。
ヨーロッパでは昔から黄金比の長方形がもっとも美しいされており、例えば15世紀のイタリアの数学者パチョ
リは「黄金比は言葉では限定しがたく神により授けられたものである」とさえいっている。
ちなみに、黄金比は数学的には
ａ：ｂ＝（ａ＋ｂ）：aａ／ｂ＝ｘとすれば縦の長さa、横の長さbとしたときこの比例式を方程式に直して解くと
ｘ ― ｘ ―１＝02

ｘ＝（√5＋1）2 ＝1.618･･･
だれが最初に考えついたのかはわからないが人類の昔の人も現代人も美しいと感じる比率は同じということなのだろう。
黄金比のような数字こそ普遍性という言葉があてはまるといえる。

■どうなってる九州
四国と言えばその名の通り香川、愛媛、高知、高松の四つの県がある。
しかし、九州というのに福岡、長崎、佐賀、大分、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄の八県しかないのに「九」州とはいかに？
実は「九州」となずけられたのは八世紀の事、そのころの九州は筑前、筑後、豊前、豊後、肥前、肥後、日向、薩摩、大隅の九つ。
明治政府の廃藩置県により、現在の「七県」になった。
九つだったものが七つの県に「キュウシュウ合併」されたが、長い間使われてきた「九州」という名称は残った。
参考：数の根拠（小林十三）

11◦ 旅 行 記◦

もう一度訪れたい故郷
アフリカ話
神戸支部

中本守

英語は大の苦手、海外に拠点なく関西にしか工場のない転勤も少ないだろう会社を選び 1972 年に就職した。ところがである、親会社の一つに出向せよと、そこは海外プラントの設計部門、石炭を取り扱う会社にいたのだから石炭から肥料を作るアフリカの工場の改修工事設計をしろと言われた。1964 年１回目の東京オリンピックの閉会日に英国より独立をした Zambia 共和国であった。
子供まで流ちょうに英語で生活している。数回の現地調査で２年間の設計 (1984/2 月〜 1986/9 月 ) を終え出向期間も満了を迎えた、無性に現地へ行って設計の確認や現地での仕事をしてみたくなった。
10 カ月の現地工事、部品が足りない・適合しない・モー

Nitrogen Chemicals of Zambia

ターが回らない、今のようにメールない、電話もまともにつながらない、日本との時差は７時間、通信手
段はローマ字書きのテレックス、郵便は片道１週間かかっていた。改修工事も無事終えまた元のコークス工場へ戻った、そして数年後その肥料工場で JICA からの専門家要請 (1989-1991 年 ) があると、今度は途上国での生活もしてみたくなっていた。結果的に JICA を含め合計３年ほどその国ですごした。
暴動・通貨切替・盗難・強盗、風土病、交通事故、危険いっぱい、野生動物のナショナルパーク・安価なゴルフ場・絶景のビクトリアホールズ、豊富なフルー
ツ、興味深く楽しいことも多々あった。
その中で２つほど紹介したい。あるとき水力発電所、007 で撮影に使われたこともある渓谷にあり岩を繰りぬいて落差を作り発電機が設置されている、後日見学にも行った、その発電所が火災をおこした、国の発電ジンバブエ側から能力３分の２が失われた、その時は我々に知らされない計画停電が数カ月続いた。

停電は突如時起こり復電は分からなかった、しかし工場の停電はさせていなかったようだった。発電所の復旧が終わってからでも、雷があると停電はしばしば発生、井戸ポンプが止まり断水もする。白熱電球
は電圧が下がっても点灯し続けることがあっり、そして欠相になっても停電しないこともあった。配電は特高 20,000/10,000V

高圧 6000V

低圧はスター接続の三相四線式で、三相で取れば 380V、中性線と取れば単相 220V、電灯と動力が兼用で供給されていた。エネルギー源をすべて電気でまかない携帯型発電機を携行できていない我々には停電は大変な試練であった。
もう一つ、３年間英語国に暮らしても、英語の上達はなかった、道端で売っているマンゴウをいくらか
12と聞いてフィフテイーン（15）とフィフティ（50）が聞き取れず多く支払ってみたり。またある時は脅し文句にひずまずに対処できたこともあった、日本へ一時帰国した同僚が戻ってきたので、現地で雇用中の運転手を空港に迎えに行かせた、途中同僚は千 US ＄を内ポケットに入れた上着を座席においてしばらく車を離れた、事務所に戻るとお金はなくなっていた、運転手以外に犯人は考えられない状況、警察に届
け運転手は１週間取り調べられ証拠不十分で釈放、そのような犯行方法は運転手も周知のはずで自白しなければ数年分の年収を得れる、労働法上クビにはならない、しかし、こちらとしては雇ってはおけない、その通告をさせられる羽目になってしまった。数か月分の解雇手当を払いクビを通告した、敵は充分に勉強をしており反論をする、私は調べた単語と現地の法律を述べるだけ、「お前は日本に五体満足で帰りたくないのか？」と言われているように想像はできたが怖さを感じず応対できた。100 構文の丸暗記単語入れ替えの私の英語、ヒアリングがまるでダメ、聞こえない英語も捨てがたいものであった。
エイズにマラリア・コレラ騒動 , 交通手段乏しく飲酒後のやむなし運転や通貨不安定でのヤミ＄話、住まいは田舎町のディスコのあるホテル、夜中に宿なしになった女性から友だちになろうとの訪問を受ける
話、語り尽くせぬことばかり、雄大な自然・さわやかな気候の南国、あれから 30 年どのようになっているのだろう、もう一度訪れたい故郷である。

さらにもう一つ、自然動物園 ( ナショナルパーク ) はなん百㎞も離れていてちょっと見に行くというものではなかった。
象・カバ・インパラ・ワニ・ハイエナ・キリン・シマウマにはまあまあ会えるが、こちらを向いてくれた
写真はなかなか撮れなかった。ライオンが狩りをする風景など見れることはまずなく、その姿に遭遇することすら難しかった。

13

のまち紹介

わが我が町

高島市
滋賀支部 中川肇

滋賀県北西部に693km２の面積を有する高島市には、山林とそこから流れ出る清流、豊富な湧水、里山、そして琵琶湖といった豊かな自然と、それにまつわる貴重な文化財が数多く存在します。

海津大崎の桜並木①継体大王出生の地
６世紀初頭に即位したとされる継体大王の父である彦主人王は、『日本書紀』によると、高島郡に「三尾の別業」を有しており、この地に越前三国の坂中井から振媛を妃に迎え、継体が誕生したといわれています。市内には、継体誕生時の胞衣を埋めたという「胞衣塚」や、母の振媛が出産のときにもたれたという「安産もたれ石」、また継体の両親を祭神とする三重生神社など、継体大王出生などに関わる伝承地が数多く存在しています。
特に注目されるのは、鴨川の南に所在する滋賀県指定史跡鴨稲荷山古墳です。鴨稲荷山古墳は、６世紀前半に築造された全長40m前後の前方後円墳で、後円部の横穴式石室からは凝灰岩製の家形石棺が発見され、棺内外からは、金製垂飾付耳飾、金銅製の冠、飾履、環頭太刀などの豊富な副葬品が出土しました。中でも金銅製の冠は、日本海側の古墳で見られる新羅系のもの、また環頭太刀も日本海側で発見される朝鮮半島系のもので、鴨稲荷山古墳の被葬者は、若狭や越前、出雲などの日本海側地域と密接な関係を持ち、かつ高島の地で、継体大王の擁立に関わった有力豪族の首長クラスの人物であろうと考えることができます。

鴨稲荷山古墳14

田中王塚古墳全景

②水辺の生活文化
高島市の湖岸地域には、琵琶湖に流れ込む河川、その源流となる山々からの谷水、湧き水、内湖などの豊富な水と、その水を用いて営み続けられてきた生活、そしてそれらが作り上げた景観が良好な形で受け継がれています。
そのうち、特に特徴的で将来的な保存と継承を目指していく地域として、３箇所が国の重要文化的景観に選定されています。
「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」は、市域の重要文化的景観のうち最も北に位置する。日本海から琵琶湖を経て京都へ向かう湖上交通網が整備された15世紀以降に発展を遂げ、江戸時代には内湖も利用した港湾都市として機能した。江戸時代に集落や街道を風波から守るために琵琶湖沿岸に築かれた石積みは、修復を重ねながら現在に伝えられています。また湖岸からは、湖水を汲んだり洗い物をしたりする「ハシイタ」と呼ばれる板が出され、集落内の共同井戸には今も清水が湧き出ています。一方、知内集落では、ヤナ漁などの伝統的漁法が現在も続けられています。
豊富な湧き水を利用したカバタと呼ばれる石造りの洗い場と、カバタをつなぐ水路網が特徴的な「高島市針江・霜降の水辺景観」は、これまでに多くのメディアに取り上げられ、また研究者の注目を集めたことで、広くその名を知られています。集落をめぐった水は、水田、河川、内湖、ヨシ原、そして琵琶湖へと注ぐ。水が涌く場所は、「水神さん」として大切に守られ、湧き出る水は「生水（しょうず）」と呼ばれています。

打下古墳からの眺望（乙女ヶ池）

市域南端の湖岸に位置する「大溝の水辺景観」は、琵琶湖と内湖を利用した水城「大溝城」と水路のある街道による城下の町割、琵琶湖から城下町に直接荷入れできるように設けられた入江や船場など、戦国時代から江戸時代にかけて整えられたまちの構造が現在に残っています。また、山の谷水や井戸水を城下町内に流し込み、生活用水として各戸に分配する古式水道システムが現在まで継承されていることも、この地域の特徴的な水利用形態の一つです。
市内には、これら重要文化的景観３箇所の他にも、豊かな水を始めとする自然環境、そしてそこでの人々の暮らしや信仰が作り上げた特徴的な水辺景観が各地に残されています。特に、湖中の大鳥居で有名な白鬚神社、安曇川流域のみに伝わるシコブチ信仰は、多くの人に守り伝えられてきた歴史を含め、先の重要文化的景観とともに日本遺産「琵琶湖とその水辺景観〜祈りと暮らしの水遺産」の構成文化財ともなっています。
資料提供：滋賀県高島市教育委員会文化財課

15

でんきの保安体制は、

※

停電

お客さま

感電火災

①

緊急保安センターでは、24時間、365日体制で管理しています。

（ ① 連絡不可時は ② に）緊急保安センター

0120-756-136

一般社団法人 関西電気管理技術者協会（受託会員）（代行会員）

緊急保安センター

発行所○○電気設備管理事務所②91

２０２３年５月１日発行

24時間365日860数名の技術者集団がお客さまの事業場を守ります。

漏電

でんきのかんり 第 号

電気管理関西緊急時連絡体制

一般社団法人 関西電気管理技術者協会本部および支部一覧〒540-0034大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル5階）………………………………☎（06）6943-9577〒540-0034大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル6階）………………………………☎（06）6943-4549〒590-0024堺市堺区向陵中町4丁4番1号（三栄ビル4階）…………………………………☎（072）257-4390〒650-0004神戸市中央区中山手通3-4-8（大東ビル503）…………………………………☎（078）334-7835〒670-0935姫路市北条口2-7（カーニープレイス姫路第二ビル9階9-4号）………………☎（079）284-2545351-7346〒600-8107京都市下京区五条通新町東入東錺屋町186（ヤサカ五条ビル10階） ……………☎（075）〒520-0801大津市におの浜3丁目3-3（ヨシノビル2階）……………………………………☎（077）524-8635〒640-8361和歌山市岡円福院東ノ丁25番地…………………………………………………☎（073）431-3524〒636-0247奈良県磯城郡田原本町阪手638-1（もちの木ビル2F2号室） …………………☎（0744）
32-7338「でんきのかんり」編集委員
編集委員長
委員

岩浅宗史（大阪南） 編集副委員長 斎藤隆三郎（神戸）中村 博（大阪北） 中井 保広（姫 路） 由良 演康（京中川 肇（滋 賀） 坂本 正光（和歌山） 辻本 全伸（奈都）良）〔電気管理関西〕 一般社団法人関西電気管理技術者協会

印刷所 ㈱ＮＰＣコーポレーション

本部□大阪北支部□大阪南支部□神 戸 支 部□姫 路 支 部□京 都 支 部□滋 賀 支 部□和歌山支部□奈 良 支 部