改正後全文

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル
平成 13 年９月 11 日
平成 27 年３月 31 日改正
令和元年 12 月 17 日改正

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル

目
はじめに

次

-------------------------------------------------------------------------------------

I． レジオネラ症とは1------------------------------------------------------------------------

2

II． 感染源および感染経路-----------------------------------------------------------------

3

III．循環式浴槽の管理方法-----------------------------------------------------------------

4-------------------------------------

4-------------------------------------------

5-------------------------------------------------------------------------------

6（１）循環式浴槽とは、どのようなシステムの浴槽をいいますか。--------------------

6----------------------

6-----------------------------------------

8----------------

8----------------------------------------------------------------

10------

10-------------------------------------------------------------------------

13-----------------------------------------------------

13------

13----------------------------------------------------------------------------------

14----------------------

14----------------------------

14-------

15-------------

15（５）塩素系薬剤を使用するにあたっての一般的な注意事項は何ですか。 -------

16-------------------------------------

17（７）塩素系薬剤で浴槽水を消毒する場合の注入（投入）量はどのくらいですか。

18----------------

19

１．入浴施設を管理する上で特に留意する事項
２．関連法規等に規定されている管理概要
３．設備の概要（２）湯の循環方式には、どのような方法がありますか。
（３）ろ過器の機能について教えて下さい。

（４）ろ過器にはどのような種類のものが使われていますか。
４．構造上の問題点と対策（１）循環式浴槽の構造上の問題点とチェックポイントを教えて下さい。
５．浴槽の水質管理

１）水質基準・検査方法・検査頻度（１）レジオネラ属菌に関する浴槽水の水質に関する基準はありますか。
２）消毒方法（１）浴槽水などの消毒方法に関する規定はありますか。
（２）塩素系薬剤にはどのようなものがありますか。

（３）塩素系薬剤の注入（投入）にはどのような方法がありますか。
（４）塩素系薬剤による消毒方法で注意すべきことは何ですか。
（６）有効塩素と残留塩素の違いは何ですか。

（８）残留塩素濃度の測定にはどのような方法がありますか。

（９）アルカリ性の温泉水では、塩素系薬剤の消毒効果が低下する理由は何ですか。 20（１０）塩素系薬剤の他にどのような消毒方法がありますか。また、使用上の注意点は何ですか。

-------------------------------------------------------------------------

21

６．浴槽の管理方法---------------------------------------------------------------------

22---------------------------

22---------------

22（１）浴槽の清掃・消毒に関する規定はありますか。

（２）浴槽の清掃・消毒の効果を確認する方法はありますか。

-------------

22（４）その他の浴槽設備の管理で注意することは何ですか。

------------------

24（５）浴槽水の汚染状況を簡易に把握する方法はありますか。

---------------

25（３）循環式浴槽の維持管理上の注意点について教えて下さい。

（６）残留塩素濃度は規定の濃度を保ち、定期的に配管洗浄するなど、適切な管理を行っているにもかかわらず、レジオネラ属菌が検出される場合はどのように対処す------------------------------------------------------------------

25-------------------

25-----------------------------------------------------------------------------------

26------------------------------------

26（２）レジオネラ症に罹らないようにするには、どうしたらよいのでしょうか。

26（３）レジオネラ症が疑われる患者が発生した場合の対応を教えてください。

27（４）浴槽水のレジオネラ属菌の検査はどこに依頼すればよいのでしょうか。

27（５）検査を行うにあたり、検体の採取・搬送はどのように行えばよいでしょうか。

28（６）レジオネラ迅速検査法（遺伝子検査法）の活用について教えてください28--------

29

ればよいですか。

（７）生物膜を除去しなければならないのはどうしてですか。
７．その他（１）感染の危険因子について教えて下さい。

（７）掛け流し温泉施設のレジオネラ属菌対策を教えてください。

（８）浴槽水中にどのくらいの菌数のレジオネラ属菌がいると患者が発生しますか。 29（９）浴槽や貯水槽等の清掃時の注意事項を教えてください。

-------------

29

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル

はじめに
こ の 防 止 対 策 マ ニ ュ ア ル は 、「 I． レ ジ オ ネ ラ 症 と は 」、「 II． 感 染 源 お よ び 感 染 経 路 」、
「 III．循 環 式 浴 槽 の 管 理 方 法 」の 3 つ か ら な っ て い ま す 。I 及 び II は 、レ ジ オ ネ ラ 症 の
紹 介 と 発 生 機 構 に つ い て の 解 説 、 III に お い て は 、 循 環 式 浴 槽 を 中 心 と し た 設 備 概 要 と衛 生 上 の 問 題 点 、管 理 上 の 安 全 対 策 に つ い て 、「公衆浴場における水質基準等に関する指針 」、「 公 衆 浴 場 に お け る 衛 生 等 管 理 要 領 」 及 び 「 旅 館 業 に お け る 衛 生 等 管 理 要 領 」 を 踏
まえ、具体的な管理方法等について厚生労働科学研究などの最新の知見をもとに、現時点におけるレジオネラ症を防止するための望ましい対応方法を記述しました。
なお、本防止対策マニュアルは、循環式浴槽をはじめとする公衆浴場等の施設設備の利用者から設備維持管理者、設計者、製造・販売者並びに行政関係者などの多くの方に利用して頂きたく、参考となるべきことを、Ｑ＆Ａ方式を用いて項目別に分かり易いか
たちでまとめました。

1

I． レ ジ オ ネ ラ 症 と は
レ ジ オ ネ ラ 症 が 独 立 疾 患 と し て 最 初 に 認 識 さ れ た の は 、1976 年 夏 の こ と で し た 。米 国フィラデルフィアのベルビュー・ホテルで、在郷軍人会ペンシルバニア州支部総会が開催 さ れ た 時 、同 州 各 地 か ら 参 加 し た 会 員 の 221 名 が 、帰 郷 後 に 原 因 不 明 の 重 症 肺 炎 を 発
病 し 、そ の う ち 34 名 が 死 亡 し ま し た 。こ の 重 症 肺 炎 は 、米 国 疾 病 予 防 セ ン タ ー（ CDC）の 精 力 的 な 調 査 に よ り 独 立 疾 患 と 認 め ら れ 、 在 郷 軍 人 会 （ The Legion） に ち な ん で 、 在
郷 軍 人 病（ Legionnaires’disease）と 呼 ば れ ま し た 。半 年 に 及 ぶ 研 究 の 結 果 、新 し い 病
原 菌 が 発 見 さ れ 、Legionella pneumophila と 命 名 さ れ ま し た 。そ の 後 、レ ジ オ ネ ラ 症 には 、肺 炎 型 だ け で な く イ ン フ ル エ ン ザ の よ う な 熱 性 疾 患 型 が あ る こ と が 、1965 年 の ミ シ
ガン州ポンティアック衛生局庁舎内の集団発生にまでさかのぼって判明し、この病型をポンティアック熱と呼ぶようになりました。レジオネラ肺炎に罹ると、悪寒、高熱、全身 倦 怠 感 、頭 痛 、筋 肉 痛 な ど が 起 こ り 、呼 吸 器 症 状 と し て 痰 の 少 な い 咳 、少 量 の 粘 性 痰 、
胸 痛・呼 吸 困 難 な ど が 現 れ 、症 状 は 日 を 追 っ て 重 く な っ て い き ま す 。 腹 痛 、水 溶 性 下 痢 、
意 識 障 害 、 歩 行 障 害 を 伴 う 場 合 も あ り ま す 。 潜 伏 期 間 は 、 2～ 10 日 で す 。
1999 年 4 月 に 施 行 さ れ た 、感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律（いわゆる感染症法）においては、レジオネラ症は全数把握の 4 類感染症に分類され、診断した医師は直ちにその情報を最寄りの保健所に届けることが義務づけられました。
現 在 欧 米 で は 、レ ジ オ ネ ラ 肺 炎 は 市 中 肺 炎 の 2～ 8％ を 占 め 、レ ジ オ ネ ラ 属 菌 は 、肺 炎
球菌に次いで重要な肺炎の原因菌にあげられています。感染症法の施行後、報告された
患 者 数 は 13,615 例 （ 1999 年 ～ 2017 年 ）、 届 出 時 点 の 死 亡 は 1.9％ （ 2007 年 〜 2016 年 ）と な っ て い ま す 。 尿 中 抗 原 検 査 の 普 及 な ど で 、 年 々 届 出 数 が 増 加 し 、 2017 年 は 1,733
例となっています。

2

II． 感 染 源 お よ び 感 染 経 路
通 常 、 レ ジ オ ネ ラ 肺 炎 は 、 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 を 包 ん だ 直 径 5μ m 以 下 の エ ア ロ ゾ ル （ 空中に浮遊している小さい粒子）を吸入することにより起こる気道感染症です。レジオネ
ラ 属 菌 は 本 来 、環 境 細 菌 で あ り 、土 壌 、河 川 、湖 沼 な ど の 自 然 環 境 に 生 息 し て い ま す が 、
一 般 に そ の 菌 数 は 少 な い と 考 え ら れ ま す 。冷 却 塔 水 、循 環 式 浴 槽 水 な ど 水 温 20℃ 以 上 の
人工環境水では、アメーバ、繊毛虫など細菌を餌とする原生動物が生息しています。これらの細胞に取り込まれたレジオネラ属菌は、死滅することなく細胞内で増殖することが で き ま す 。 そ の 菌 数 は 、 水 100mL あ た り 10 1 ～ 10 2 個 か ら 、 多 い 時 は 10 6 個 以 上 に 達します。
レ ジ オ ネ ラ 肺 炎 は 健 常 者 も 罹 り ま す が 、糖 尿 病 患 者 、慢 性 呼 吸 器 疾 患 者 、免 疫 不 全 者 、
高齢者、乳児、大酒家や多量喫煙者は罹りやすい傾向があります。国内で発生する患者の感染源は入浴施設が最も多く、土木・粉塵作業、園芸作業、旅行との関連も指摘されています。海外におけるレジオネラ市中集団感染の事例としては、この菌に汚染された
冷却塔水から発生したエアロゾルが感染源であったケースが最も多く報告されています。
レジオネラ属菌に汚染された循環式浴槽水、シャワー、ホテルのロビーの噴水、洗車、野菜への噴霧水のエアロゾル吸入、浴槽内で溺れて汚染水を呼吸器に吸い込んだ時などに感染・発病した事例が国内外で報告されています。近年の国内の調査により、水たま
りや自動車のエアコンあるいはウォッシャー液からレジオネラ属菌が検出され、自動車
運転とレジオネラ症の関連が注目されています。レジオネラ症は基本的に肺炎ですが、汚染水の直接接触で外傷が化膿し、皮膚膿瘍になった事例もあります。また、温泉の水を毎日飲んで肺炎を発症した事例もあります。
ただし、患者との接触によって感染したという報告はありませんので、患者を隔離する必要はありません。

3

III． 循 環 式 浴 槽 の 管 理 方 法
１．入浴施設を管理する上で特に留意する事項
近年の入浴施設は、複雑な配管系から構成され、さらに露天風呂や気泡発生装置などの設備が付帯されており、レジオネラ症の発生事例を踏まえると、設備の衛生管理や構造設備上の措置を十分行う必要があります。
貯湯槽は微生物汚染を防ぐために土ぼこりを入りにくくし、清掃や消毒を十分に行います。配管系や浴槽はレジオネラ属菌等の増殖を防ぐために生物膜の発生を防止し、発生したならば直ちに除去します。さらに、連日使用している浴槽水や再利用された浴槽
水を気泡発生装置や打たせ湯等に使用することを控え、エアロゾルの発生を防ぎ、感染の機会を減らすことが必要です。

4

２．関連法規等に規定されている管理概要
公衆浴場等の衛生管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」（平
成 12 年 12 月 15 日 付 け 生 衛 発 第 1,811 号 厚 生 省 生 活 衛 生 局 長 通 知 ）（ 以 下「 管 理 要 領 等 」と 言 い ま す 。）に よ り 、公 衆 浴 場 等 の ろ 過 器 及 び 循 環 配 管 、貯 湯 槽 な ど の 衛 生 管 理 が 求 め
られています。なお、浴槽水の水質については、レジオネラ属菌は検出されないこと（ 10CFU/100mL 未 満 ） と い う 基 準 が 設 定 さ れ て い ま す 。 ま た 、 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 の 増 殖
を 防 ぐ た め に 、「 管 理 要 領 等 」 で 以 下 の よ う な 管 理 要 点 が 示 さ れ て い ま す 。
①ろ過器は、浴槽ごとに設置することが望ましく、1 時間当たりで、浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設けること。
②ろ過器及び循環配管は、1 週間に 1 回以上、ろ過器を十分に逆洗浄して汚濁を排出するとともに、適切な消毒方法で生物膜を除去すること。年に 1 回程度は循環配管内の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うこと。
③浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁 に 測 定 し て 、 通 常 0.4mg/L 程 度 を 保 ち 、 か つ 、 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 は 最 大 1.0mg/L
を 超 え な い よ う に 努 め る こ と 。 ま た 、 結 合 塩 素 の モ ノ ク ロ ラ ミ ン の 場 合 に は 、 3mg/L
程度を保つこと。
④原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原水若
し く は 原 湯 の pH が 高 く 塩 素 系 薬 剤 の 効 果 が 減 弱 す る 場 合 、 又 は オ ゾ ン 殺 菌 等 他 の 消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生措置を行うのであれば、塩素系薬剤以外の消毒方法を使用できること。
⑤毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これにより難い場合にあっても、１週間に１回以上完全に換水して浴槽を清掃、消毒すること。
⑥管理記録を 3 年以上保存すること。
などです。
公衆浴場では、毎日完全換水することが前提となっています。営業中は、充分に原湯又は循環ろ過水を供給することにより溢水させ、浴槽水を清浄に保ちます。一日の営業
終 了 後 に 完 全 に 水 を 落 と し（ 貯 め 湯 を せ ず に ）、浴 槽 、ろ 過 装 置 、循 環 系 を 消 毒・清 掃 します。浴槽の清掃管理を適切に実施していても、ろ過装置や配管系の消毒・清掃を怠るとレジオネラ属菌の繁殖を許すことになります。
温泉などで、砂ろ過等のろ過器を設置して継続的に営業する場合には、塩素消毒を併用することが前提となります。塩素を添加せずに連続運転をすると、ろ材にたまった有機 物 を 栄 養 源 と し て 微 生 物 が 繁 殖 し 、生 物 膜（ バ イ オ フ ィ ル ム 、ぬ め り ）を 形 成 し ま す 。
生物膜の中では、レジオネラ属菌などの微生物は、消毒剤などの殺菌作用から守られて生息し続けます。これを除去せずに浴槽水だけを消毒しても、十分な効果が期待できな
いことは明らかです。

5

３．設備の概要（１）循環式浴槽とは、どのようなシステムの浴槽をいいますか。

循環式浴槽とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器等を通して循環させることにより、浴槽内の湯を清浄に保つ構造の浴槽を言います。構造は 、図 -1 に 示 す よ う に 集 毛 器（ ヘ ア ー キ ャ ッ チ ャ ー ）、循 環 ポ ン プ 、消 毒 装 置 、ろ 過 器 、
加 熱 器（ 熱 交 換 器 ）、循 環 配 管 に よ っ て 構 成 さ れ 、浴 槽 内 の 湯 を ろ 過 し 適 温 に 保 つ も の です。
浴槽の湯は、髪の毛などの混入物が集毛器で除去され、消毒剤などを用いて消毒します。消毒剤には塩素系薬剤が推奨されていますが、温泉の中には塩素消毒の効果が十分に発揮されない泉質があります。その場合は、オゾン殺菌、紫外線殺菌等により消毒が行われています。その後、ろ過器で更に微細な汚濁がろ過され、加熱器で適温に温めて浴槽に戻されます。

（２）湯の循環方式には、どのような方法がありますか。

浴 槽 の 湯 の 循 環 方 式 に は 、一 般 に 、(1)側 壁 吐 出・底 面 還 水 方 式（ 図 -2）、(2)側 壁 吐 出 ・
オ ー バ ー フ ロ ー 還 水 方 式 （ 図 -3） が 使 わ れ て い ま す 。
①側壁吐出・底面還水方式
浴槽の側壁からろ過・消毒された湯を浴槽内に吐出させて、浴槽の底から吸い込ん
でろ過器に戻す方法で、一般にはこの方式が多く使われています。
②側壁吐出・オーバーフロー還水方式
浴槽内に浴槽の側壁や底面から湯を吐出させて、浴槽の縁からオーバーフローさせた湯を集めてろ過器に戻す方法で、湯が豊富に溢れ出ているように見せる視覚的な効
果と、浴槽表面の浮遊物の除去が可能です。節水の目的でも用いられる循環方式であり、オーバーフローした浴槽水に洗い場の排水を混入させない集水方法としなければなりません。
な お 、 オ ー バ ー フ ロ ー 回 収 槽 は 高 率 に レ ジ オ ネ ラ に 汚 染 さ れ る こ と か ら 、専 用 の 消
毒と洗浄が欠かせず、自治体によっては設置が禁止されています。

6

7

（３）ろ過器の機能について教えて下さい。

機能的には、物理ろ過と生物浄化に分けられます。
物理的ろ過装置の機能は、微細な粒子や繊維あるいは髪の毛などを除去するものです
が、水に溶け込んだ物質を分解・除去する能力はありません。ろ過装置は浴槽システム
全体の表面積を増やすため、レジオネラ症予防の観点からはできるだけ装置を小さくすることが必要です。
生物浄化装置は、ろ材に多孔質の自然石、人造石（セラミックボール等）あるいは活性炭などを用い、これらを支持体として微生物を繁殖させて生物膜を形成させ浴槽水の汚濁を分解させる仕組みです。特に循環式浴槽では水温が高く、生物膜はレジオネラ属
菌の増殖の場であり、ろ過装置がレジオネラ属菌の供給源になるため、循環式浴槽用のろ過装置として生物浄化装置は使用できません。

（４）ろ過器にはどのような種類のものが使われていますか。

物 理 的 ろ 過 器 に は 大 き く 分 け て 、 (1)砂 式 、 (2)け い そ う （ 珪 藻 ） 土 式 、 (3)カ ー ト リ ッ
ジ式の 3 つの方式があります。公衆浴場における「管理要領等」では、ろ過器は、浴槽ごとに設置することが望ましいとされています。さらに、循環式浴槽のろ過能力は、1時 間 に 浴 槽 の 湯 が 1 回 以 上 ろ 過 さ れ る こ と と さ れ て お り 、 一 般 に は 1.5～ 3 回 程 度 の 能力としている例が多いようですが、入浴者数に対して浴槽の容量が大きい場合などは、それほど多くろ過をしなくても、濁度の基準を超えることはないでしょう。溢水とそれに見合う補湯が行われれば、過マンガン酸カリウム消費量及び濁度が理論的に公衆浴場
法の浴槽水の水質基準を超えないことが厚生労働科学研究班の試算により示されています。
①砂式
砂式は、水質の変動に強く操作が容易で比較的安定した水質が得られるため、一般に多く使われています。ろ過タンク内に、粒子径や比重の異なる天然砂などを積層して 湯 を ろ 過 す る も の で 、20～ 50μ m 程 度 ま で の 汚 濁 を 捕 捉 し ま す 。な お 、レ ジ オ ネ ラ
属 菌 や 他 の 雑 菌 は 、大 き さ が 0.5～ 2μ m で 、砂 ろ 過 で は 除 去 は で き ま せ ん 。ろ 過 能 力
は ろ 過 速 度 に よ っ て 左 右 さ れ 、一 般 に 25～ 50m/h の も の が 使 わ れ て い ま す が 、ろ 過 精
度 を 考 え れ ば 40m/h 以 下 の 速 度 を 維 持 す る こ と を 推 奨 し ま す 。
ろ材が目詰まりしたら、湯を逆に流して（逆洗）汚濁を清掃・排除しますが、その回数 は週 1 回 以上定 期 的に 行い、同 時に ろ材 の消 毒を する 必要 が あ りま す。適 切 な洗浄を行わなかったり、多少の汚濁が残ったりすることで砂が固まり、微生物の繁殖を招きます。確実に汚濁を排除し、消毒することが重要です。
8

②けいそう土式
ろ 布 （ 合 成 繊 維 膜 ） に 微 細 な け い そ う 土 粉 末 を 2～ 6mm 程 度 の 厚 さ で 積 層 さ せ て 、ろ 過 膜 を 作 り ろ 過 す る も の で 、 5μ m 程 度 ま で の 汚 濁 を 捕 捉 で き る な ど 、 こ こ に 示 した 3 方 式 の う ち で 最 も 除 去 性 能 に 優 れ て い ま す 。け い そ う 土 に 細 か い 物 を 使 用 す れ ば
細菌でも補足出来ますが、配管等でも微生物が増殖するので、ろ過器のみで細菌を抑えることはできません。ろ材が詰まったらけいそう土を洗い落として、新しいけいそう土を付着させてろ過膜を作り直しますので、汚濁をろ過器から排出できます。このろ過器は、公衆浴場などで使われている例が多いようです。
③カートリッジ式
合成繊維の糸を筒形に巻いたカートリッジと、ポリエステル不織布のプリーツ形カー ト リ ッ ジ を ろ 材 に し た も の が あ り 、 ろ 過 水 量 に 応 じ た 本 数 を 使 用 し 10～ 15μ m 程
度までの汚濁を捕捉できます。糸巻き式のカートリッジは、逆洗機能が付いていない
ので、一般には消耗品として破棄します。また、プリーツ形はタンクから取り出して洗浄できますが、操作が容易ではありません。現在では、比較的入浴者が少なく小規
模な浴槽に使われていますが、捕捉した汚濁物質を定期的に除去できないため、浴槽用のろ過器としては好ましくありません。

9

４．構造上の問題点と対策（１）循環式浴槽の構造上の問題点とチェックポイントを教えて下さい。

①循環湯の吐出口は浴槽の水面下に設ける。
浴槽内の湯が部分的に滞留しないように配置しつつ、循環湯の吐出口の位置は、必ず浴槽の水面より下に設けます。循環湯の一部を、浴槽水面より上部に設けた湯口から浴槽内に落とし込む構造のものがよく見受けられます。これは旅館や娯楽施設の浴場で、湯を豊富に見せるための演出として行われているようですが、新しい湯と誤解して口に含んだりする入浴客もあり、また、レジオネラ症感染の原因であるエアロゾ
ルが発生するなど衛生的に危険なものです。浴槽の湯口からは、新しい温泉水や湯、水以外は流さないようにする必要があります。
②浴槽循環湯を打たせ湯等に使用しない。
湯を上部から落として、マッサージ効果を期待した「打たせ湯」は、エアロゾルが発生して口や目にも入り込むことがあり、レジオネラ属菌に感染する危険性があるた
め、循環浴槽水やオーバーフロー水等を再利用した水をそれに使用することはできません。同様に、シャワー等もエアロゾルを発生させるため循環している浴槽水を使用してはいけません。
③気泡発生装置の使用は、更に管理面を強化する必要がある。
現在、気泡風呂、超音波あるいはジェット風呂などと称する、浴槽内で気泡を発生させて入浴を楽しむ浴槽が多く設置されています。しかし、水面上で気泡がやぶれてエアロゾルが発生するため、レジオネラ属菌が飛散するおそれがあります。従って気泡発生装置を使用する場合はこれによる感染の危険が高くなります。気泡発生装置等を 設 置 し て い る 場 合 は 、連 日 使 用 し て い る 浴 槽 水 を 使 用 し な い よ う に す る ほ か 、点 検 、清掃及び排水が容易に行うことができ、空気取入口から土ぼこりや浴槽水等が入らな
いような構造とし、内部に生物膜が形成されないように管理する必要があります。また、浴槽水の水質基準を厳守するとともに、気泡発生装置の責任者を定めて、責任の所在を明確にしておくなど、更に管理面を強化する必要があります。
④浴槽への補給水や補給湯の配管を浴槽循環配管に直接接続しない。
浴槽の湯は、入浴者によるかけ湯や溢水などによって減っていくため、新しい湯や水を補給する必要があります。浴槽に補給する湯や水は、必ず浴槽水面上部から浴槽に落としこむ方法をとり、浴槽の湯が給湯・給水配管に逆流しないようにしなければなりません。浴槽循環配管に、給湯配管あるいは給水配管を直接接続することは、逆流防止のため禁止されています。逆止弁を付けても、細菌等の汚濁の逆流を防ぐことはできません。

10

⑤浴場排水熱回収用温水器（熱交換器）の給水管にピンホールがないことを確認する。
現在、多くの公衆浴場などで使われている熱回収用温水器は、汚れた浴場排水と給水が管壁だけで接しているため、腐食などで管にピンホールができた場合には、給水を汚染するおそれがあります。浴場排水は非常に汚れていますので、給水管は常に正圧（排水管より圧力が高い状態）にするとともに、ピンホールができていないか定期
的 に 検 査 を 行 い 、汚 染 防 止 に 努 め る な ど 温 水 器 の 維 持 管 理 に は 十 分 な 注 意 が 必 要 で す 。
⑥浴槽オーバーフロー回収槽は定期的に清掃を行う。
「管理要領等」では、オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽内の水を浴用に供しないこととされています。止むを得ず浴用に供する場合は、オーバーフロー環水管を直接循環配管に接続せず、浴槽からのオーバーフロー水のみ回収し、浴場床排水が混入しない構造とします。オーバーフロー回収槽は、地下埋設を避け、内部の清掃が容易に行える位置・状態に設置するとともに、回収槽内の水が消毒できる設備を設ける必要があります。
オーバーフロー回収槽内部は常に清浄な状態を保つために回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行い、レジオネラ属菌が繁殖しないように、別途、回収槽の水を塩素系薬剤等で消毒する等の衛生管理を適切に行う必要があります。
（常時遊離残留塩素濃度
を 0.4～ 1.0mg/L に 維 持 す る と と も に 、1 週 間 に 1 回 以 上 完 全 に 排 水 し て 回 収 槽 の 壁 面の清掃及び消毒を行い、3 か月ごとにレジオネラ属菌検査を行って不検出を確認する
こ と が 望 ま し い 。）
⑦シャワーは定期的に清掃を行う。
シャワーの内部でも生物膜が生成され易く、レジオネラ属菌を検出することがあります。さらに、エアロゾルを発生し易いため、公衆浴場で使用されているシャワーは循環している浴槽水を使用しないことになっています。できるだけ、シャワー内部に水が 滞留 しな いよ う に 、少な くと も 週に 1 回 、内部 の水 が 置き 換わるよ うに 通水 すると と も に 、シ ャ ワ ー ヘ ッ ド と ホ ー ス は 6 か 月 に 1 回 以 上 点 検 し 、内 部 の 汚 れ と ス ケ ー
ル を 1 年 に 1 回 以 上 洗 浄 、消 毒 す る な ど の 対 策 を 行 い 、定 期 的 に レ ジ オ ネ ラ 属 菌 検 査を行って、不検出を確認することが推奨されます。
⑧調節箱は定期的に清掃を行う。
公衆浴場では、洗い場の湯栓（カラン）やシャワーへ送る湯の温度を調節するために「調節箱」を設置している場合があります。この調節箱内部の湯温は、レジオネラ
属菌の繁殖に適した温度となるため注意が必要です。また、開放型の調節箱では容易にレジオネラ属菌が侵入し、増殖する危険があります。従って、生物膜の状況を監視し、定期的に調節箱の清掃を行い、必要により塩素消毒を追加し、常に清浄な状態を保つことが大切です。

11

⑨温泉水の貯湯槽の維持管理を適切に行う。
温泉等で貯湯槽を設けている場合には、レジオネラ属菌の繁殖あるいは混入を防ぐ
た め に 、 通 常 の 使 用 状 態 に お い て 、 湯 の 補 給 口 、 底 部 等 に 至 る ま で 60℃ 以 上 に 保 ち 、か つ 、最 大 使 用 時 に お い て も 55℃ 以 上 に 保 つ 能 力 を 有 す る 加 温 装 置 が 必 要 で す 。そ れにより難い場合は、消毒設備を設置します。タンクが外気と遮断されているか、破損箇所はないか、温度計の性能に問題はないかを定期的に調べます。また、貯湯槽などは定期的に清掃を行い、常に清浄な状態を保つことが大切です。生物膜の状況を監視し、必要に応じて清掃及び消毒を行います。清掃しやすいように、貯湯槽は完全に排水できる構造とする必要があります。
他に、源泉水を一定の区域で集中管理している場合の貯湯槽において、タンクから各施設への配湯管は、高温水でも劣化せず、温度が低下しにくい材質のものを使用します。
ま た 、自 家 泉 源 の 湯 を 貯 湯 槽 に 貯 め て い る 施 設 で 、湯 温 が 60℃ 以 上 に 設 定 出 来 な い
場合には、元湯がレジオネラ属菌に汚染されている可能性があるので、元湯の貯湯温
度を高められる装置に取り替えることを検討する必要があります。

12

５．浴槽の水質管理
１）水質基準・検査方法・検査頻度（１）レジオネラ属菌に関する浴槽水の水質に関する基準はありますか。

レジオネラ属菌に関する浴槽水の水質に関する基準などは、「 管 理 要 領 等 」で 以 下 の よ
うに定められています。
①水質基準
浴 槽 水 の 水 質 基 準 は 、 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 は 検 出 さ れ な い こ と （ 10CFU/100mL 未 満 ）とされています。
水 試 料 1,000mL を 10mL に 濃 縮 し 、 濃 縮 液 100µL を 寒 天 平 板 1 枚 に 塗 抹 し て 培 養
し た 結 果 、 1 集 落 の レ ジ オ ネ ラ 属 菌 が 検 出 さ れ た 場 合 の 検 出 感 度 は 10CFU/100mL とな る こ と か ら 、「 検 出 さ れ な い こ と 」 は 「 10CFU/100mL 未 満 」 と な り ま す 。
②検査方法
レジオネラ属菌の検査は以下の方法で行います。
・レジオネラ属菌は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいずれかによること。また、
そ の 具 体 的 手 順 は 、「 公 衆 浴 場 に お け る 浴 槽 水 等 の レ ジ オ ネ ラ 属 菌 検 査 方 法 に つ いて 」（ 令 和 元 年 ９ 月 19 日 付 け 薬 生 衛 発 0919 第 １ 号 厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 生活衛生課長通知）を参照すること。
③検査頻度
浴槽水等の水質検査は、循環式浴槽の形態によって以下のとおり、定期的に行うこととされています。なお、この検査に関する書類は、3 年以上保存しなければなりません。
・ろ 過 器 を 使 用 し て い な い 浴 槽 水 及 び 毎 日 完 全 に 換 水 し て い る 浴 槽 水 は 、 1 年 に 1 回
以上・連日使用している浴槽水は、1 年に 2 回以上・連日使用している浴槽水でその消毒が塩素消毒でない場合は、1 年に 4 回以上

13２）消毒方法（１）浴槽水などの消毒方法に関する規定はありますか。

浴 槽 水 な ど の 消 毒 方 法 は 、「 管 理 要 領 等 」 で 以 下 の よ う に 定 め ら れ て い ま す 。
・浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入（投入）口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置すること。
・浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁 に 測 定 し て 、 通 常 0.4mg/L 程 度 を 保 ち 、 か つ 、 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 は 最 大 1.0mg/L
を 超 え な い よ う 努 め る こ と 。ま た 、 結 合 塩 素 の モ ノ ク ロ ラ ミ ン の 場 合 に は 、3mg/L 程
度を保つこと。
・た だ し 、原 水 若 し く は 原 湯 の 性 質 そ の 他 の 条 件 に よ り 塩 素 系 薬 剤 が 使 用 で き な い 場 合 、
原 水 若 し く は 原 湯 の pH が 高 く 塩 素 系 薬 剤 の 効 果 が 減 弱 す る 場 合 、 又 は 塩 素 系 薬 剤 が使用できる浴槽水であっても、併せて適切な衛生措置を行うのであれば、塩素系薬剤以外の消毒方法を使用できること。
・当該測定結果は検査の日から 3 年間保管すること。

（２）塩素系薬剤にはどのようなものがありますか。

塩 素 系 薬 剤 に は 、表 に 示 す よ う に 、次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム（ 液 剤 ）、次 亜 塩 素 酸 カ ル シ
ウ ム（ 散 剤 、顆 粒 、錠 剤 ）、塩 素 化 イ ソ シ ア ヌ ル 酸（ 顆 粒 、錠 剤 ）な ど が あ り 、そ の 使 用
方法は種類によってそれぞれ異なります。しかし、どの塩素系薬剤を使用しても、水中で次亜塩素酸が生じ、その殺菌効果によって消毒が行われます。また、結合塩素のモノ
ク ロ ラ ミ ン も 使 用 で き る こ と （ 浴 槽 水 の 終 濃 度 3 mg/L 程 度 ） が 厚 生 労 働 科 学 研 究 の 調査により明らかにされています。モノクロラミンは安定な化合物ではないので現場で生成を行う必要があります。
種類

有 効 塩 素 (％ )

性状

5～ 12

液体（アルカリ性）

さらし粉

30

固体（アルカリ性）

高度さらし粉70

固体（中性）

トリクロロイソシアヌル酸

85～ 90固体（酸性）

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム60

固体（弱酸性）

次亜塩素酸ナトリウム
次亜塩素酸カルシウム

塩素化イソシアヌル酸

14（３）塩素系薬剤の注入（投入）にはどのような方法がありますか。

塩素系薬剤の注入方法には、自動注入方式による方法と投げ込みによる方法があります。
自 動 注 入 方 式 に よ る 方 法 に は 、塩 素 系 薬 剤 を タ イ マ ー で 制 御 し 間 欠 的 に 注 入 す る も の 、
循環水量に比例して連続的に注入するもの、塩素濃度を測定してフィードバック制御で塩 素 濃 度 を 一 定 に 保 つ よ う に 必 要 量 を 注 入 す る も の が あ り ま す 。な お 、自 動 注 入 方 式 は 、
薬液タンクと薬液注入ポンプから構成されています。
投げ込みによる方法は、塩素系薬剤を管理者が浴槽などに直接投入する方法です。
いずれの方法においても、浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定し、薬剤濃度が高くならな い よ う（ 1.0mg/L 程 度 ま で が 望 ま し い 。）注 意 す る 必 要 が あ り ま す 。自 動 測 定 機 器 は ス
ケールの付着により誤差が生じますので、自動機器とは別に手動での測定、機器の洗浄と補正が必要です。

（４）塩素系薬剤による消毒方法で注意すべきことは何ですか。

塩素系薬剤を注入（投入）するにあたり、ろ過装置のろ材などに微生物が繁殖している場合などには、発泡したり、塩素系薬剤の消費が激しくて必要な塩素濃度を確保できなかったりすることが想定されます。このため、消毒の前には逆洗などの徹底した前処理が必要です。
なお、ろ過装置に塩素消費量以上の過剰な塩素系薬剤を注入すると、浴槽水中の塩素濃度が高くなり、トリハロメタンや塩素臭が発生しやすくなったり、資機材が腐食するなどのおそれがあります。
また、温泉を使用している場合には、温泉成分と塩素系薬剤との相互作用の有無などについて、事前に十分な調査を行う必要があります。ただし、単純温泉であっても、規模や様式により結果が異なる場合もありますので、事前調査を行い、各施設が自前のデー タ を 持 つ こ と が 重 要 で す 。 例 え ば 、 高 pH の 泉 質 に 塩 素 系 薬 剤 だ け で 消 毒 を 行 う 場 合
は 、レ ジ オ ネ ラ 属 菌 の 殺 菌 効 果 を 検 証 し 、遊 離 残 留 塩 素 濃 度 を や や 高 く 設 定 す る こ と（ 0.5～ 1.0mg/L な ど ） で 十 分 な 消 毒 に 配 慮 す る 必 要 が あ り ま す 。 な お 、 温 泉 成 分 と 塩 素 系 薬
剤 と の 反 応 で 、 有 害 あ る い は 不 快 な 状 態 に 変 化 す る 泉 質 と し て は 、 低 pH（ 塩 素 ガ ス の発 生 ）、鉄 や マ ン ガ ン（ 酸 化 物 の 生 成 に よ る 着 色 ）が 考 え ら れ ま す 。ア ン モ ニ ア 性 窒 素 を
1 mg/L 以 上 含 む 場 合 は 、遊 離 塩 素 を 検 出 す る ま で に は 、多 量 の 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム の投入（ブレークポイント処理）を必要とし、現場での濃度調整の困難さや、消毒臭気、消毒副生成物の問題も生じるため、アンモニア性窒素を含む温泉浴槽水の消毒には、濃度 管 理 が 容 易 で 、充 分 な 消 毒 効 果 が 期 待 で き る モ ノ ク ロ ラ ミ ン 消 毒 が よ り 適 し て い ま す 。
15

モノクロラミン消毒の薬剤は保存がきかないので、次亜塩素酸ナトリウムとアンモニ
ア剤の各溶液を水道水に混合して、現場で生成する必要があります。酸性の温泉泉質ではトリクロラミン等の悪臭物質が生じる為、使用できません。

（５）塩素系薬剤を使用するにあたっての一般的な注意事項は何ですか。

塩素系薬剤を使用するにあたっては、消毒効果の減少と事故の発生を防ぐため、取り扱いと保管に注意する必要があります。
塩素系薬剤は、他の薬品などとの接触や高温多湿を避け、光を遮った場所に保管します。
各メーカーから販売されている錠剤、ペレット、粒径の大きい顆粒のものは、消防法上の危険物には該当しませんが、固形の塩素系薬剤は強力な酸化性物質であるため、取り扱いを誤ると発火、爆発の危険があります。
特に、塩素化イソシアヌル酸と次亜塩素酸カルシウムを混合して使用・保管すると、発熱・発火する恐れがあります。
また、次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ性のため、直接皮膚に接触しないようにします。なお、衣服や機械器具に付着すると腐食・損傷する恐れがあります。
保護具としては、保護マスク、保護眼鏡、保護手袋などがあり、必要に応じて使用します。
＜塩素系薬剤の取り扱い時の救急措置＞
・皮膚に付着した場合は、流水で十分に洗い流します。
・ 眼 に 入 っ た 場 合 は 、 流 水 で 15 分 間 以 上 洗 眼 し ま す 。
・吸入した場合は、新鮮な空気の所へ運び、仰向けか横向きに寝かせ、身体を暖めて血液の循環を良くし、酸素補給を十分にします。
・いずれの場合も、医師に事故者を診察してもらうことが必要です。

16

（６）有効塩素と残留塩素の違いは何ですか。

殺菌効力のある塩素系薬剤を有効塩素といいます。
塩 素 系 薬 剤 が 水 に 溶 解 し た 時 に で き る 次 亜 塩 素 酸 (HClO)や 次 亜 塩 素 酸 イ オ ン (ClO － )も有効塩素です。性質は異なりますが、クロラミンも有効塩素です。
一 方 、水 に 溶 解 し た 場 合 に 塩 化 物 イ オ ン (Cl － )と な る 塩 化 ナ ト リ ウ ム な ど の 無 機 塩 化 物
や有機化合物と結合した有機の塩素化合物の大半は反応性に乏しく消毒効果が期待できないため、有効塩素ではありません。
塩素が、水中で殺菌作用を起こしたり、汚染物と反応したり、紫外線の作用で分解した後に、なお残留している有効塩素を残留塩素といいます。
残 留 塩 素 に は 、遊 離 塩 素 と 結 合 塩 素 が あ り ま す 。次 亜 塩 素 酸 (HClO)や 次 亜 塩 素 酸 イ オ
ン (ClO － )を 遊 離 塩 素 と 呼 び 、 ク ロ ラ ミ ン を 結 合 塩 素 と 呼 び ま す 。
遊離（あるいは結合）塩素、遊離型塩素、遊離有効塩素、遊離残留塩素などの用語はすべて同じ意味で使われています。
残留塩素を測定する場合、遊離塩素のみを測定する他、遊離塩素と結合塩素との合計量を測定することができますが、これを総塩素あるいは総残留塩素と呼びます。総塩素
か ら 遊 離 塩 素 を 差 し 引 い た も の が 結 合 塩 素 と な り ま す 。（ 遊 離 塩 素 +結 合 塩 素 ＝ 総 塩 素 ）
ま た 、測 定 し た 塩 素 量 を 表 す 時 は 、遊 離（ あ る い は 結 合 ・ 総 ）塩 素 濃 度（ mg/L）と 呼
びます。
なお、浴槽水の塩素を測定する場合は、多くは遊離残留塩素を対象としますが、モノ
ク ロ ラ ミ ン を 消 毒 に 用 い る 場 合 な ど 必 要 に よ り 総 塩 素（ 結 合 塩 素 を 算 出 ）、ア ン モ ニ ア 性
窒素も測定し、塩素消毒の状態を確認します。

17

（７）塩素系薬剤で浴槽水を消毒する場合の注入（投入）量はどのくらいですか。

塩 素 系 薬 剤 の 添 加 量 は 、入 浴 者 数 、循 環 式 浴 槽 の 形 態・仕 様 、ろ 材 な ど の 汚 れ の 状 況 、水質などにより、遊離残留塩素の消費量が異なるため、湯量（浴槽内＋ろ過装置＋配管内の合計）からだけでは一概に決定することはできません。浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定しながら、その量を決める必要があります。なお、アンモニア性窒素が存在すると 、 目 安 と し て そ の 10 倍 程 度 の 塩 素 が 消 費 さ れ る の で 注 意 が 必 要 で す 。
下記に参考として、遊離残留塩素の消費が全く無いことを条件に、湯量から求めた塩素系薬剤の添加量の算出例を示します（有効塩素濃度は各塩素系薬剤に記載されていま
す ）。
例①
湯 量 が 10m 3 の 浴 槽 に 、塩 素 系 薬 剤 と し て 有 効 塩 素 濃 度 12％ の 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム
溶 液 を 用 い て 、 浴 槽 水 の 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 を 0.4mg/L に す る に は 、0.4mg/L×10m 3 ＝ 0.4g/m 3 ×10m 3 ＝ 4.0ｇ （ ≒ 4mL）
4mL×100/12＝ 33.3mL
し た が っ て 、 塩 素 系 薬 剤 を 33.3mL 添 加 す る こ と に な り ま す 。
例②
湯 量 が 10m 3 の 浴 槽 に 、 塩 素 系 薬 剤 と し て 有 効 塩 素 濃 度 55%の ジ ク ロ ロ イ ソ シ ア ヌ ル
酸 ナ ト リ ウ ム を 1 錠 （ 1 錠 あ た り 10g と す る ） 添 加 す る と 、
10ｇ ×55％ ＝ 5.5ｇ
1 錠 に 含 ま れ て い る 有 効 塩 素 量 は 5.5g と な り 、
5.5g÷10m 3 ＝ 0.55mg/L
したがって、塩素系薬剤 1 錠添加することにより、浴槽水の遊離残留塩素濃度は、0.55mg/L と な り ま す 。

18

（８）残留塩素濃度の測定にはどのような方法がありますか。

残 留 塩 素 の 測 定 方 法 に は 、 比 色 法 （ DPD 法 ） や 吸 光 光 度 法 、 電 流 法 な ど が あ り ま す 。
一 般 に は 、 DPD 法 を 用 い た 携 帯 型 の 簡 易 測 定 器 が 使 用 さ れ て い ま す 。
DPD 法 （ N,N-Diethyl-p-phenylene-diamine 法 ）比 色 管 に リ ン 酸 緩 衝 液 、DPD 試 薬 を 添 加 し 、検 水 を 取 り 、発 色 さ せ ま す 。検 水 中 の 残
留塩 素濃 度に 応じ て 桃 ～桃 赤色 へと 瞬時 に 呈 色し ます ので 、速 やか に（お おむ ね 1 分 以内に）測定器の標準比色列と比色し遊離残留塩素濃度を求めます。時間が経過すると結合 塩 素 で も 発 色 し 、 正 確 な 測 定 が で き な く な り ま す 。 温 泉 水 の 泉 質 に よ っ て は DPD 試
薬の反応を妨害することがあります。
発 色 し た 色 を 比 色 版 と 比 較 し 測 定 す る 残 留 塩 素 測 定 器（ DPD 法 ）で は 、着 色 や 白 濁 している浴槽水（薬湯や温泉など）では、測定できない場合があります。

19

（９）アルカリ性の温泉水では、塩素系薬剤の消毒効果が低下する理由は何ですか。

塩 素 系 薬 剤 の 消 毒 効 果 は 、殺 菌 力 の 強 い 次 亜 塩 素 酸 (HClO)と 、殺 菌 力 が そ の 1/100 程
度 に 過 ぎ な い 次 亜 塩 素 酸 イ オ ン (ClO － )の 比 率 に よ り 異 な り ま す が 、 そ の 比 率 は pH に より 変 動 し ま す 。以 下 に 示 す 表 の よ う に 、pH6.0 で は 、約 97%が HClO で 占 め ら れ て い ま
す が 、 pH7.5 で は 50%、 pH9.0 で は 3.1%と 激 減 し て い ま す 。 こ の た め 、 ア ル カ リ 性 の温泉水では、塩素系薬剤の効果が低下します。弱アルカリ性でアンモニア性窒素が少ない場合には遊離塩素消毒が有効ですが、アルカリ性でアンモニア性窒素が多い場合はモノクロラミン消毒が使用できます。
表 pH と HClO と の 関 係
pHHClO（ ％ ）

6.00

96.9

6.25

94.7

6.50

90.9

6.75

84.9

7.00

76.0

7.25

64.0

7.50

50.0

7.75

36.0

8.00

24.0

8.25

15.1

8.50

9.1

8.75

5.3

9.00

3.1

9.25

1.7

9.50

1.0

9.75

0.6

10.00

0.3

20

（１０）塩素系薬剤の他にどのような消毒方法がありますか。また、使用上の注意点は何ですか。

浴 槽 水 の 消 毒 に は 塩 素 系 薬 剤 が 主 と し て 使 わ れ て い ま す が 、そ の 他 に オ ゾ ン 、紫 外 線 、
銀イオン、光触媒などの消毒方法があります。
高濃度のオゾンは人体に有害であるため、活性炭などによる廃オゾンの処理が欠かせません。
紫外線はランプのガラス管が汚れると効力が落ちるため、常時ガラス面の清浄度を保つ必要があり、適切な維持管理が必要です。
高濃度オゾン、紫外線、光触媒のように残留性がない消毒方法の場合は、消毒した場
所の生物膜を除去し、レジオネラ属菌を消毒することはできますが、配管系や浴槽等の他の場所ではレジオネラ属菌が増殖する可能性があり、残留性のある消毒法と併用して使用する必要があります。
ま た 、 二 酸 化 塩 素 は 、 生 成 装 置 に よ っ て は 毒 性 の あ る 未 反 応 の 亜 塩 素 酸 (イ オ ン )が 残留して、水中の亜塩素酸濃度が高くなることが考えられ、残留消毒剤濃度の測定に注意
が 必 要 で す 。 な お 、 銅 イ オ ン は レ ジ オ ネ ラ 属 菌 の 消 毒 効 果 は 低 く 、 EU で は 、 レ ジ オ ネ
ラ属菌の消毒方法としては、認められていません。

21

６．浴槽の管理方法（１）浴槽の清掃・消毒に関する規定はありますか。

浴 槽 の 清 掃・消 毒 に つ い て は 、「 管 理 要 領 等 」で は 、毎 日 完 全 に 換 水 し て 浴 槽 を 清 掃 することとし、これにより難い場合にあっても、1 週間に 1 回以上完全に換水して浴槽を清掃することと定められています。また、浴槽に湯水がある時は、ろ過器及び消毒装置
を常に作動させることと定められています。

（２）浴槽の清掃・消毒の効果を確認する方法はありますか。

ATP 拭 き 取 り 検 査 を 行 う こ と に よ り 、浴 槽 壁 等 の 生 物 膜 の 残 存 量 を 現 場 で 迅 速 に 確 認できます。
厚 生 労 働 科 学 研 究 に よ り 、 浴 槽 壁 等 の 10cm 四 方 を 専 用 綿 棒 で 拭 き 取 っ た 時 の 清 浄 度
基 準 値 （ 1,000 RLU） が 提 案 さ れ て お り 、 こ の 値 以 上 で あ れ ば 拭 き 取 り 試 料 中 の レ ジ オ
ネラの検出率が有意に増加します。この方法を利用すると、汚染場所が特定でき、洗浄効果が確認できるため、洗浄方法の最適化が可能となります。
ちなみに、高圧洗浄に頼るよりもブラシ主体の洗浄が効果的で、さらにブラシ後の高濃度塩素消毒が有効であり、目地は洗浄しにくいというデータが得られています。

（３）循環式浴槽の維持管理上の注意点について教えて下さい。
①ろ過器の維持管理「管理要領等」では、ろ材の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源 と な ら な い よ う 、消 毒 を 1 週 間 に 1 回 以 上 実 施 す る こ と 。ま た 、ろ 過 器 は 1 週 間 に
1 回以上逆洗して汚濁を排出することと定められています。
②循環配管の維持管理
循環配管の内壁には、粘着性の生物膜が生成され易く、レジオネラ属菌の温床となります。そのため、年に 1 回程度は、循環配管内の生物膜を除去し、消毒することが必要です。また、図面等により、配管の状況を正確に把握し、不要な配管を除去することも重要です。
生物膜の除去には、以下のような処理が考えられますが、危険が伴うことや、洗浄廃液の処理などに専門的な知識が必要な場合もあります。
過 酸 化 水 素 消 毒 ： 過 酸 化 水 素 （ 2～ 3％ で 使 用 ） は 、 有 機 物 と 反 応 し て 発 泡 し 、 物 理
的に生物膜を剥離、除去します。また、同時に強い殺菌作用があります。
過酸化水素は、毒物及び劇物取締法で指定された劇物であり、取り扱いには危険が22

伴 い 、さ ら に 処 理 薬 品 が 多 量 に 必 要 で あ る こ と 、洗 浄 廃 液 の 化 学 的 酸 素 要 求 量（ COD）が高いことなども含め、専門の業者による洗浄が必要であり、その費用も高価なものとなります。
塩素消毒：高濃度の有効塩素を含んだ浴槽水を、配管の中に循環させることで殺菌する 方 法 で す 。 残 留 塩 素 濃 度 は 、 循 環 系 内 の 配 管 な ど の 材 質 の 腐 食 を 考 慮 し て 、 5～10mg/L 程 度 が 妥 当 で す 。 こ の 状 態 で 、 浴 槽 水 を 数 時 間 循 環 さ せ ま す 。 生 物 膜 が 存 在している循環系に塩素を入れると、塩素は微生物の細胞膜を破壊してタンパクや多糖類を溶出させるので、浴槽水が濁ったり発泡したりすることがあります。ただし、普段 か ら 浴 槽 水 中 の 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 が 、 0.4mg/L と な る よ う に 塩 素 系 薬 剤 を 連 続 注 入により添加して、微生物の繁殖を防いでいれば、高濃度の塩素処理を行っても発泡な
ど は 起 き ま せ ん 。 ま た 、 結 合 塩 素 の モ ノ ク ロ ラ ミ ン の 場 合 に は 、 3mg／ L 程 度 を 保 つことが必要です。

ちなみに、米国やオーストラリアでは、浴槽水中に残留塩素を常時保つことが、レジオネラ属菌を含む微生物の繁殖を防ぐキーポイントであること
が 強 調 さ れ て い ま す 。 具 体 的 に は 、 使 用 時 に 残 留 塩 素 濃 度 を 2～ 4mg/L に 保 つ こ と 、
ま た 、 少 な く と も 1 週 間 に 1 回 以 上 10mg/L の 塩 素 で 1～ 4 時 間 処 理 す る こ と が 管 理
方法として推奨されています。
その他：次亜塩素酸ナトリウムと併用して、水中で二酸化塩素を発生させる薬剤もあり、スライムの除去・消毒を行う方法も用いられています。
加 温 消 毒 ： 60℃ 以 上 の 高 温 水 を 、 循 環 さ せ る こ と で 殺 菌 す る 方 法 で す 。 但 し 、 循 環
系 の 材 質 に よ っ て は 、劣 化（ 例 え ば 熱 に よ る 塩 ビ 管 の 軟 化 劣 化 ）、ま た は 腐 食 を 促 進 す
ることもありますので、事前に設備の確認が必要です。
③消毒装置の維持管理
薬液タンクの塩素系薬剤の量を確認し、補給を怠らないようにしなければなりません。送液ポンプが正常に作動し、薬液の注入が行われていることを毎日確認します。
注入弁のノズルが詰まったり、空気をかんだりして送液が停止している例がよく見受けられます。
一般によく使われている市販品の次亜塩素酸ナトリウム溶液は、有効塩素濃度が12％ で す が 、 そ の ま ま 使 う と ノ ズ ル が 詰 ま り 易 い の で 、 5～ 10 倍 に 薄 め て 使 用 し て いる例が多いようです。また、不純物の多い工業用のものは使用を避け、日本水道協会
規格品、食品添加物認定品あるいは医薬品などとして市販されている薬剤を使用する
ことにより、目詰まりはある程度防ぐことができます。いずれにしても、薬剤注入弁は定期的に清掃を行い、目詰まりを起こさないように管理する必要があります。
④集毛器の維持管理
集毛器の清掃洗浄・消毒は、毎日行います。理由はろ過器と同様に、集毛器自体がレジオネラ属菌の供給源とならないようにするためです。こまめに清掃洗浄を行い、その際に、塩素系薬剤や過酸化水素溶液などで集毛部や内部を清掃すると良いでしょう。
23

（４）その他の浴槽設備の管理で注意することは何ですか。

①露天風呂
露天風呂は、常時、レジオネラ属菌の汚染の機会にさらされているため、浴槽の湯は常に満杯状態とし、溢水を図り、浮遊物の除去に努める必要があります。露天風呂の周囲に植栽がある場合は、浴槽に土が入り込まないよう注意してください。
循環してろ過された湯水を使用していない浴槽水や毎日完全換水型浴槽水は、毎日完全に換水し、連日使用型循環浴槽水は、1 週間に 1 回以上定期的に完全換水し、浴槽の消毒・清掃を行います。
内湯と露天風呂の間は、配管を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのないよ
うに注意する必要があります。
②酸性温泉と食塩泉
酸性温泉の中には、レジオネラ属菌が検出されず逆に殺菌作用のある泉質があり、レジオネラの検査が条例により免除されている場合があります。ただし、温泉の泉質
は補給水の注入や循環ろ過の継続、入浴者の増減によって変化し、決して不変ではあり ま せ ん 。そ の た め 、現 行 の 細 菌 検 査 方 法 で レ ジ オ ネ ラ 属 菌 が 検 出 さ れ な い 場 合 で も 、定期的に保守・管理を行うことが重要です。
試 験 管 内 の 実 験 で は 、3%食 塩 の 存 在 下 で レ ジ オ ネ ラ 属 菌 は 増 殖 し ま せ ん が 、食 塩 泉
等の塩化物泉でもレジオネラ属菌がしばしば検出されます。外部の食塩濃度が、アメーバの中では、レジオネラ属菌の増殖にあまり影響していないためと考えられます。
③家庭用循環式浴槽の管理
家庭用循環式浴槽の日々の管理に関しては、特に基準があるわけではありません。
その使用にあたっては、上記の管理方法を参考にして、添付の説明書等に従って、事故を未然に防ぐことが大切です。

24

（５） 浴槽水の汚染状況を簡易に把握する方法はありますか。

浴 槽 水 の ATP 量 を 迅 速 簡 易 測 定 器 で 測 定 す る と 、レ ジ オ ネ ラ 属 菌 が 増 殖 し や す い 環 境の指標となることが報告されています。日常の浴槽水の管理に有効な手段となります。

（６）残留塩素濃度は規定の濃度を保ち、定期的に配管洗浄するなど、適切な管理を行っているにもかかわらず、レジオネラ属菌が検出される場合はどのように対処すればよいですか。

塩 素 消 毒 等 を 行 っ て い る に も か か わ ら ず 、 pH や 溶 解 物 、 測 定 の 不 備 等 に よ り 消 毒 効
果が不十分であり、実際には規定濃度に達していない場合に、レジオネラ属菌が検出されることがあります。
また、配管、連通管、貯湯槽の水位計などに湯が滞留する場所があり、そこでレジオ
ネラ属菌が増殖することがあります。浴槽においてもその形状や構造、材質によっては遊離塩素が規定濃度に達しない場所があり、レジオネラ属菌が検出されることがあります。残留遊離塩素が規定濃度であっても、生物膜内のレジオネラ属菌の消毒には不十分であり、レジオネラ属菌が検出された場合は、増殖場所を特定し、対策を立てることが重要です。

（７）生物膜を除去しなければならないのはどうしてですか。

レジオネラ属菌は、アメーバの中では遊離残留塩素に対してより抵抗性になり、また塩素による障害から回復しやすくなります。このため、遊離して浮遊するレジオネラ属
菌は塩素消毒で殺菌できても、生物膜に生息するアメーバの中では生き残ります。したがって、十分な遊離残留塩素が確認できても、生物膜を除去しないとレジオネラ属菌が検出される場合があります。
日々の管理の中で、生物膜の蓄積を防ぐことが重要であり、定期的な配管洗浄でも生物膜が除去できない場合は、定期洗浄の頻度や方法、日常的な換水後の洗浄方法を見直す必要があるでしょう。
な お 、 厚 生 労 働 科 学 研 究 事 業 に お い て 、 生 物 膜 の 除 去 の た め の 目 安 に ATP 量 の 測 定（ ATP 拭 き 取 り 検 査 ） が 参 考 に な る こ と が 示 さ れ て い ま す25

７．その他（１）感染の危険因子について教えて下さい。

感染症の発症には、病原体－宿主（人）－環境の三要素が深く関わっています。
一般的には、レジオネラ属菌は感染性はさほど強くはないといわれており、本感染症
は 、 宿 主 の 感 染 防 御 機 能 が 低 下 し て い る 場 合 （「 II.感 染 源 お よ び 感 染 経 路 」 を 参 照 ） や
新生児および高齢者など生理的に感染症に対する抵抗が弱い宿主（人）は感染しやすくなります。しかし、何ら基礎疾患を有しない宿主（人）であっても、レジオネラ属菌によって高度に汚染されたエアロゾルを一定量以上肺に吸引すれば、感染することがあります。

（２）レジオネラ症に罹らないようにするには、どうしたらよいのでしょうか。

本症は、レジオネラ属菌を増殖させない、汚染されたエアロゾルを発生させない、直接肺に吸い込まないことによって、その感染を回避することができます。従って、エア
ロゾルを形成しやすく、かつ肺に吸引する機会が多い、循環式浴槽、打たせ湯、バブル
ジェット式浴槽、シャワーなどのほか、超音波加湿器、冷却塔水などは、その管理に厳重な注意が必要になります。その他、工事現場の砂塵を吸い込んで感染した事例も報告されていますので、そのような場所では、エアロゾルを吸引しないよう、マスクなどの着用も効果があるでしょう。

26

（３）レジオネラ症が疑われる患者が発生した場合の対応を教えてください。

各施設では、普段から、レジオネラ症の発生やその疑いがあった場合の対応について
シミュレーションしておく必要があります。
患者発生は、医師の診断および保健所への届出で確認されることが多く、届出の時点
ではすでに感染の成立から相当時間が経っている場合があります。このため、各施設では日頃から来客者名や住所などを把握しておくとともに、問題が生じた時には設備の使用を中止し、浴槽水等の消毒を行わずそのままの状態で保存し、保健所等の指示を待ちます。
医療機関では、抗菌薬投与前の呼吸器検体を確保して菌を分離し、その菌と保健所等の調査による環境由来の菌との遺伝子型の比較から、感染源が確定されます。また、呼吸器検体から菌の分離を経ずに遺伝子型別できる場合もあります。

（４） 浴槽水のレジオネラ属菌の検査はどこに依頼すればよいのでしょうか。

最寄りの保健所や衛生研究所などに相談して下さい。民間検査機関に検査を依頼することもできます。
な お 、検 査 の 信 頼 性 の 確 保 の た め 、「 管 理 要 領 等 」で は 、レ ジ オ ネ ラ 検 査 の 依 頼 に 当 たっては、精度管理を行っている検査機関に依頼することが望ましいとされています。

27

（５） 検査を行うにあたり、検体の採取・搬送はどのように行えばよいでしょうか。

検体の採取・搬送などの方法は検査実施機関の説明に従ってください。
また、「 公 衆 浴 場 に お け る 浴 槽 水 等 の レ ジ オ ネ ラ 属 菌 検 査 方 法 に つ い て 」を 参 照 し て く
ださい。
スライムや沈殿物の場合は、滅菌綿棒で浴槽壁等の一定範囲を拭い取ります。拭い範
囲 を 一 定 に す る に は 、 例 え ば 2×2.5cm の 長 方 形 を 切 り 抜 い た 厚 紙 を 当 て て 切 り 抜 き 内部を拭います。拭った綿棒は乾燥を防ぐため、極く少量の滅菌水または検水を入れたね
じ栓つきの滅菌小型広口容器〔プラスチック製滅菌遠心管〕に入れて密封します。

（６）レジオネラ迅速検査法（遺伝子検査法）の活用について教えてください。

培 養 検 査 法 は 結 果 が 得 ら れ る ま で に 7 日 ～ 10 日 を 要 し ま す が 、迅 速 検 査 法（ 遺 伝 子 検査法）は採水当日あるいは翌日に判定が可能であり、現在いくつかの市販検査キットが利 用 可 能 で す 。迅 速 検 査 法 は 死 菌 の DNA を 検 出 す る 可 能 性 が あ る こ と な ど の 理 由 か ら 、
最終的にレジオネラ属菌の有無は培養検査法で判定する必要がありますが、迅速検査法
では結果が迅速に得られるため、現在は主に次の目的で使用されています。
・患者発生時の感染源調査（原因究明）
・改善措置後の陰性確認検査（営業再開の目安）
・洗浄効果の判定（陰性証明）
・清掃・消毒管理された検水におけるレジオネラ属菌の陰性確認

等

迅速検査法には、菌の生死に関わらず遺伝子を検出する方法（生菌死菌検出法）と、生菌 由来 の遺 伝子 の み を検 出す る方 法（生 菌 検出 法 ）の 2 種 類が あ り、そ れぞ れ結果の解釈には注意が必要です。
前者（生菌死菌検出法）は、死菌由来の遺伝子も増幅対象とするため、遺伝子検査法が陽性でも培養検査法が陰性になる場合がありますが、採水当日に結果が判明し、死菌の存在を潜在的なリスクとして評価することが可能です。
後者（生菌検出法）は、液体培養による生菌の選択的増殖と、化学修飾による死菌由来 DNA の 増 幅 抑 制 を 組 み 合 わ せ た も の で 、 採 水 翌 日 に 培 養 検 査 結 果 の 予 測 が 可 能 で すが 、菌 数 が 少 な い 場 合 に は 培 養 検 査 の 結 果 と 食 い 違 う 場 合 が あ る こ と が わ か っ て い ま す 。
いずれにしても、これらの特徴を理解したうえで、培養検査法と組み合わせて使用するのが良いでしょう。
また、「 公 衆 浴 場 に お け る 浴 槽 水 等 の レ ジ オ ネ ラ 属 菌 検 査 方 法 に つ い て 」を 参 照 し て く
ださい。

28

（７）掛け流し温泉施設のレジオネラ属菌対策を教えてください。

掛け流し温泉施設には様々な構造があり、レジオネラ属菌が定着・増殖しやすい施設も見受けられる。厚生労働科学研究の調査では、掛け流し温泉施設においても浴槽や貯湯槽、配管その他の設備の生物膜の除去がレジオネラ対策として最も重要であることが示されています。循環式浴槽に準じて施設・設備の清掃・消毒を行うとともに、必要に応じて塩素系消毒剤等により浴槽水を常時消毒することが推奨されます。

（８）浴槽水中にどのくらいの菌数のレジオネラ属菌がいると患者が発生しますか。

レジオネラ属菌の患者由来株と入浴施設由来株が一致した疫学的に確かな事例の浴槽
水 中 の 菌 数 は 90～ 4,700CFU/100mL で あ っ た と い う 報 告 が あ り ま す 。 ま た 、 溺 水 の 場
合には、少量の菌でも感染することがあるので、溺水後に体調が悪くなればすぐに診察を受けて下さい。
適 切 な 消 毒 が な さ れ て い な い 場 合 、 レ ジ オ ネ ラ 属 菌 は 、 4~6 時 間 で 倍 増 し ま す 。 患 者の 発 生 を 防 止 す る た め に は 、現 在 の 管 理 基 準（ 検 出 さ れ な い こ と 、10CFU/100mL 未 満 ）を遵守することが重要です。

（９）浴槽や貯湯槽等の清掃時の注意事項を教えてください。

清掃時にエアロゾルが発生するため、清掃者の一般的な感染予防対策として、手袋や密封性の高いマスクの着用が推奨されます。高圧洗浄機の使用の際には、消毒された水を使用します。

29