でんきのかんり2021/第86号

紅 葉
撮影者：富田目和男

次

第７回写真コンクール…………………………………………
保安教育資料……………………………………………………
雑 学……………………………………………………………
お客様紹介 宝塚文化創造会館………………………………

2356

私のCSR ……………………………………………………… 8
令和３年度 定例研修会 本部研修委員会………………… 10
水トリー現象に係る注意喚 本部広報委員会……………… 12
電気使用安全月間……………………………………………… 14

電気に関する件、省エネルギーに関する件、太陽光発電に関する件等は、当協会 電気管理技術者にお尋ね下さい

電気の管理は信頼のできる
電気管理関西一般社団法人URL

関西電気管理技術者協会へ

https://www.eme-kansai.or.jp

第７回写真コンクール開催中
デジカメ、スマホで撮ったお気に入りの写真を応募してみませんか？
テ ー マ：四季・風景
応募期間：2021年９月１日〜2021年10月末日迄
対 象 者：お客様（従業員を含む）とご家族協会会員（職員を含む）とご家族
募集作品：・応募作品はお一人様２点まで・応募作品は他のコンクール等に出展していないものとします。
応募方法：・カラー、白黒自由 サイズはＡ４とします。
（電子データも可）
・応募の際、作品のタイトルと一言コメントを添えてください。
・協会会員事務所または支部事務所に送付または、持参してください。
・応募作品は返却しませんのでご了承ください。
作品の掲載：応募作品は広報誌、会誌、協会ホームページに掲載させて頂く場合があります。
その他に使用することはありません。
審査方法：本部広報委員会および本部役員により、若干数の優秀作品を選出し、ささやかではありますが賞品をご贈呈いたします。
お気軽にご参加下さい。
主催：本部広報委員会

皆様からの応募をお待ちしております。

夜の神戸港
２隻の帆船が集う幻想的な夜の神戸港

2保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日
一般社団法人年月日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

単相の配線方式について
単相２線式

配電線

交流電源に電圧線と接地線が２本つながれていて、下の図は、負荷としてドラム式洗濯機100（V）を使用しています。

100（V）
負荷として使用できます。

電圧線

交流電源
１００（V）

１００（V）

ドラム式
洗濯機

負荷

接地線
接地（アース）

単相３線式

配電線

交流電源に電圧線が２本と中性線が接地（アース）され３本つながれています。
負荷として、100（V）と200（V）が同時に使用できます。最近の一般家庭の配電盤はこの方式が多く使用されています。
下の図は、負荷としてドラム式洗濯機100（V）、テレビ100（V）
エアコン200（V）を使用しています。

電圧線
ドラム式
洗濯機
交流電源
１００（V）

負１００（V） 荷

負荷

エアコン
２００（Ｖ）用

中性線（接地線）
２００（V）

接地（アース）
交流電源
１００（V）テレビ

１００（V） 負荷

電圧線

3保安規程第10条電気保安教育資料
保安教育実施日
一般社団法人年月日

関西電気管理技術者協会

電気管理技術者(保安教育実施者)

単３中性線欠相保護機能付き漏電遮断器について
単相３線式配線では、中性線が断線すると100（V）回路の負荷機器に異常電圧がかかって、小さい負荷機器では絶縁破壊が生じ、焼損に至る場合が有ります。
異常電圧が125（V）以上〜135（V）以下で動作電圧が設定されており、135（V）以上になると１秒以内で遮断します。
単３回路の中性線が何らかの原因で断線すると、下図のように負荷電力の小さい負荷機器のほうに本来100（V）で使用している電圧より過大な電圧がかかって負荷機器の絶縁破壊、焼損に繋がり、火災を引き起こす場合もあります。
Ｒ Ｎ T
Ｒ Ｎ T

断線

１００（V）

Z1２００（V）

１００（W）テレビ

１００（V）

V1中性線が断線すると

１８１.８（V）
２００（V）

Z2

Z1１０００（W）
電子レンジ

１００（W）テレビ

V2

１８.２（V）

Z2

１０００（W）
電子レンジ（計算例） テレビのインピーダンス
Z１＝100（V）×100（V）/ 100（W）＝100（Ω）
電子レンジのインピーダンス Z２＝100（V）×100（V）/1000（W）＝ 10（Ω）
断線時のテレビの両端電圧
V１＝100（Ω）/{100（Ω）＋10（Ω）}×200（V）＝181.8（V）
断線時の電子レンジの両端電圧 V２＝ 10（Ω）/{100（Ω）＋ 10（Ω）}×200（V）＝ 18.2（V）
以上の計算のようにテレビには181．8（V）がかかります。
内線規程（JEAC8001−2016）では単相３線式電路には中性線欠相保護機能付漏電遮断器を使用するよう、記載されています。

4

雑①

中央公会堂

知ってましたか学◎♥÷♪
☆×？

７月21日に「令和３年度定例研修会」大阪の中央公会堂で開催されました。
このホール、緑と水に囲まれ赤レンガのレトロな建物、大正７年に竣工した御年103歳の大阪のシンボル的建築物で国の重要文化財に指定された建物です。
皆さんは、研修会に来られた時にアーチ型の屋根の上に何かあるのをご存じですか。下から見ると何やらカップルが休憩しているようにも見えますが、アーチ屋根の上に銅板を打ち出した神像が一対鎮座しています。
ローマ神話の像、右側がミネルヴァという学問や芸術の女神で、左はメルキュールという商業の神です。
メルキュールは翼のある帽子を被り、翼のある靴を履き２匹の蛇が巻き付いた翼のある杖「カドゥケウス」をもっています。
今度、公会堂を訪れる機会がありましたら、玄関に入るまでにちょっと上を見上げてみてください。
②

他人の妻をなぜ「奥様」と呼ぶのか？
妻女の呼び方には「夫人」や「妻君」「女房」などがありますが、いまでは「奥様」ある
いは「奥さん」と呼ぶのが一般的です。
「奥様」と言う言葉は江戸時代には旗本の妻女に限って使われていました。
尊称である「貴様」が今はあまり良い言葉ではなくなったように、「奥様」と言う言葉も時代とともに安直なものになったようです。
身分格式の厳しい江戸時代では身分によって妻女をどう呼んでいたのでしょうか。
・将軍家「御台様」みだいさま・御三家「御簾中」ごれんじゅう・十万石以上大名 「御前様」ごぜんさま
・十万国以下大名 「奥方」
・旗本
「奥様」
・御家人
「御新造様」ごしんぞうさま
・庶民「おかみさん」
いやはや妻女を呼ぶのにこんなに格式があるとは、随分とめんどうな時代でした。
・・・ちなみに主人の事は大名家では「殿様」、旗本でも「殿様」
御家人では「旦那様」、町屋でも「旦那様」 と妻女よりずいぶんとシンプルです。
＊参考資料

雑学おもしろ読本

宮岡旅人

［お詫び］
でんきのかんり85号、保安教育１漏電火災警報器の文中で「法律では漏電火災警報器の設置が義務付けています」は表現があいまいなので削除訂正し、お詫び申し上げます。
5お客さま紹介宝塚文化創造館 （宝塚音楽学校旧校舎）〈電気設備概要〉
引込方式：架空引込
主遮断器：LBS
主保護装置：DGR

6

設備容量 ：300KVA
動力変圧器：100KVA×１
電灯変圧器：100KVA×１
電灯変圧器：100KVA×１

7

ス
和歌山支部の会員が、大阪高等裁判所/地方裁判所から依頼を受け大阪高ク
ットピ
等裁判所/地方裁判所所属電気専門委員として、
私の CSR 活動電気設備に関するトラブルの裁判中の案件に裁判官に専門的な見地から意見具申を行っています。
会員が取り組んでいる地域への貢献活動＜和歌山支部＞
会員が取り組んでいる地域への貢献活動〈和歌山支部〉

私のCSR活動

電気の専門知識活かして裁判に協力
電気の専門知識活かして裁判に協力

和歌山支部の会員が、大阪高等裁判所/地方裁判所から依頼を受け大阪高和歌山支部の会員が、大阪高等裁判所/地方裁判所から依頼を受け大阪高等裁判所/地等裁判所/地方裁判所所属電気専門委員として、電気設備に関するトラブル
方裁判所所属電気専門委員として、電気設備に関するトラブルの裁判中の案件に裁判官の裁判中の案件に裁判官に専門的な見地から意見具申を行っています。に専門的な見地から意見具申を行っています。

地域防災活動に参加
和歌山支部に趣味のアマチュア無線を活用し、地域の防災訓練等に参加
地域防災活動に参加
地域防災活動に参加
している会員がいます。 東海地震、東南海地震及び南海地震等に備えて、和歌山支部に趣味のアマチュア無線を活用し、地域の防災訓練等に参加
平成 和歌山支部に趣味のアマチュア無線を活用し、地域の防災訓練等に参加している会員
24 年に日本アマチュア無線連盟県支部と会員居住地域の所轄警察がいます。している会員がいます。
東海地震、東南海地震及び南海地震等に備えて、平成24年に日本アマチュア東海地震、東南海地震及び南海地震等に備えて、署が覚書を締結し、被害状況の情報収集活動訓練を年２回実施し、その中無線連盟県支部と会員居住地域の所轄警察署が覚書を締結し、被害状況の情報収集活動
平成 24 年に日本アマチュア無線連盟県支部と会員居住地域の所轄警察心的な役割をしてほしいと依頼されています。また
県警の防災ヘリコプ訓練を年２回実施し、その中心的な役割をしてほしいと依頼されています。また県警の署が覚書を締結し、被害状況の情報収集活動訓練を年２回実施し、その中防災ヘリコプター等を動員した管轄警察署の防災訓練にも参加しています。
心的な役割をしてほしいと依頼されています。また 県警の防災ヘリコプ
ター等を動員した管轄警察署の防災訓練にも参加しています。
ター等を動員した管轄警察署の防災訓練にも参加しています。

参加した防災訓練の様子

8

警察署からの感謝状

和歌山県地球温暖化防止推進活動
平成15年から和歌山県が実施した地球温暖化防止推進委員養成講座に応募し、以降地球温暖化防止推進委員として活動を実施しています。主な活動内容は和歌山県の紀中地域で市町村が主催するイベントにブースを設け、イベント来場者に省エネルギーの実践内容のアンケートや地球温暖化の現状をパンフレット等で周知する活動を実施しています。
和歌山県地球温暖化対策情報誌『わおん通信』2019年秋号に当協会和歌山支部会員が地球温暖化防止推進員として紹介されました。

なお、ここで紹介した記事は、（一社）関西電気管理技術者協会のホームページにおいて、「CSR活動事例集」及び「CSR活動レポート」の中でも掲載しております。
以下のURLをご覧ください。

https://www.eme-kansai.or.jp/

9

本部だより令和３年度定例研修会
本部研修委員会

令和３年７月21日（水）大阪市中央公会堂において「令和３年度定例研修会」を開催しました。

今年も新型コロナウイルス感染が終息を見ない中、開催が懸念されていましたが予定通り開催することが出来ました。
開催に当たっては下記のとおりコロナ感染拡大防止対策に注意を払いました。
①

マスクの着用

②

手指の消毒

③

体温の測定 （非接触型体温計）④

受付者はフェイスシールドを着用⑤

密接を避けるため近接して座らないようにしました。

本部副会長による開会のあいさつの後、経済産業省
山口

中部近畿産業保安監督部近畿支部

電力安全課長伸吾様に御挨拶をいただき、引き続いて下記の内容で講演していただきました。

予定していたプログラムは以下の通りです。

１．
「令和２年度における管内の電気事故について」
経済産業省
課長補佐

中部近畿産業保安監督部
赤田尚慶

近畿支部

電力安全課

様

２．
「令和２年度自家用電気工作物の立入検査結果について」
経済産業省

中部近畿産業保安監督部

自家用第３係長

寺谷保彦

近畿支部

電力安全課

様

３．
「低濃度PCB含有電気工作物の処分期限内の処分のお願いについて」
経済産業省
課長補佐

中部近畿産業保安監督部

16時10分

宮本卓

近畿支部

電力安全課

様

本部副会長による閉会挨拶をもって終了しました。

参加者は全支部合計で351名/889名中（参加率39％）及び本部職員９名の計360名でした。
以上

10

受付風景
立ち入り検査結果について

本部代表理事挨拶
低濃度PCBの期限内処分いついて

山口電力安全課長挨拶

聴講中の風景電気事故について

定例研修会
11

経済産業省からの注意喚起の案内です
更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起
令和３年６月16日
経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部
近年、近畿管内の自家用電気工作物設置事業場において、比較的新しい高圧引込みケーブルが、地中埋設部で水トリー現象により絶縁破壊し、電力会社に供給支障を与えるという波及事故が増加しています。
高圧ケーブルについては、更新推奨時期に満たなくても劣化の兆候が確認された場合は速やかに更新すること、また、更新の際は水トリー現象に強いE-Eタイプ（外部半導電層が押出成形）を採用することを推奨します。
詳細は以下PDFファイルを御確認ください。

更新推奨時期に満たない高圧ケーブルにおける水トリー現象に係る注意喚起

12

お問合わせ先
経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課 事故担当
住所：〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号 ：06-6966-6056（直通）
FAX番号：06-6966-6092

13令和３年度

電気使用安全月間

電気を安全に上手に使うように、自家用設備の適切な保守点検と更新で事故防止を図るように、自然災害に備えるを目標に、様々な活動を行いました。

❖ 神戸の守り神「生田の森」へ参拝

神戸支部広報委員

本田秀夫

コロナ禍の中、昨年から今年にかけて電気事故が連続して発生している為、令和３年７月28日（水）役職者会議終了後、有志にて神戸支部会員の健康と安全を祈願しました。

❖ 街頭啓発活動、清掃
・８月２日
支部長、役職者一同・近鉄田原本駅周辺❖ 安全キャンペーン、無料相談会
大阪南支部 羽曳野地区

14

奈良支部

❖ 電気使用安全啓発、無料相談会

滋賀支部

湖西地区にて実施されました全国電気使用安全啓発事業
概要報告
日時 令和３年８月６日（金）時間 13：00〜16：00
開催場所 安曇川町スーパーセンター
PLANT高島店駐車場
参 加 者 滋賀県電気工事工業組合
湖西支部
角野貞夫支部長、清水忠昭副支部長 他支部役員参加
関西電気保安協会 寺岡良江氏
関西電気管理技術者協会 中川肇
今年の電気無料相談会は、安曇川町のスーパーセンター
PLANT高島店駐車場をお借りして、無料相談会を実施しました。買い物帰りのお客様40名近くが、無料相談会を訪れていただき、日ごろの電気の疑問やお困りごとアンケートにご協力いただきました。▶
これとは平行して、電気工事業者が３班に分かれて市内低圧受電の公共施設へ電気無料点検を行い、電気の安全な使用についてアドバイスをおこないました。▼❖ 安全祈願祭

大坂南支部

日時；７月30日
場所；方違神社
自家用電気工作物の波及事故、感電事故、停電事故がないように、会員がコロナに負けないように安全、健康を役員一同で祈願しました。

15

でんきの保安体制は、※

停電お客さま感電火災①②
緊急保安センター
緊急保安センターでは、24時間、365日体制で管理しています。

（ ① 連絡不可時は ② に）緊急保安センター

0120-756-136

一般社団法人 関西電気管理技術者協会（受託会員）（代行会員）

9

発行所○○電気設備管理事務所

86

２０２１年 月１日発行

24時間365日860数名の技術者集団がお客さまの事業場を守ります。

漏電

でんきのかんり 第 号

電気管理関西緊急時連絡体制

一般社団法人 関西電気管理技術者協会本部および支部一覧〒540-0034大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル5階）………………………………☎（06）6943-9577〒540-0034大阪市中央区島町1丁目2番3号（三和ビル6階）………………………………☎（06）6943-4549〒590-0024堺市堺区向陵中町4丁4番1号（三栄ビル4階）…………………………………☎（072）257-4390〒650-0004神戸市中央区中山手通3-4-8（大東ビル503）…………………………………☎（078）334-7835〒670-0935姫路市北条口2-7（カーニープレイス姫路第二ビル9階9-4号）………………☎（079）284-2545351-7346〒600-8107京都市下京区五条通新町東入東錺屋町186（ヤサカ五条ビル10階） ……………☎（075）〒520-0801大津市におの浜3丁目3-3（ヨシノビル2階）……………………………………☎（077）524-8635〒640-8361和歌山市岡円福院東ノ丁25番地…………………………………………………☎（073）431-3524〒636-0247奈良県磯城郡田原本町阪手638-1（もちの木ビル2F2号室） …………………☎（0744）
32-7338「でんきのかんり」編集委員
編集委員長
委員

岩浅宗史（大阪南） 編集副委員長 斎藤隆三郎（神戸）中村 博（大阪北） 中井 保広（姫 路） 由良 演康（京中川 肇（滋 賀） 坂本 正光（和歌山） 辻本 全伸（奈都）良）〔電気管理関西〕 一般社団法人関西電気管理技術者協会

印刷所 ㈱ＮＰＣコーポレーション

本部□大阪北支部□大阪南支部□神 戸 支 部□姫 路 支 部□京 都 支 部□滋 賀 支 部□和歌山支部□奈 良 支 部