設置マニュアル
ガスドロップインコンロ型

式

型式の呼び

備

HG30101B-B

RD313GS3

1 口タイプHG30201B-B

RD323GS3

2 口タイプ

考設置される方へのお願い
この機器を安全に正しくご使用いただくために、この設置マニュアルをよくお読みになって指定された設置を行ってください。
設置が終わったらＦ設置後の点検確認のチェックリストに基づいて、必ず再確認してください。

設置終了後は、この「設置マニュアル」を「取扱説明書」とともに必ずお客様にお渡しください。

Ａ

安全に正しく設置していただくために ―――――――――――――――――――――――――― 1 〜 4Ｂ

寸法図 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 〜 6

Ｃ同梱部品と設置後不要となる部品の確認 ――――――――――――――――――――――――――― 7

Ｄ

機器の設置 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 〜17Ｅ

ガス配管工事・ガス配管接続工事 ――――――――――――――――――――――――――――――18

Ｆ

設置後の点検確認 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――19

Ｇ

試点火および試運転 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――19（工場管理）

JS0057-053（00）20120007000005222220

Ａ

安全に正しく設置していただくために機器を安全に正しく設置していただくためや、設置作業者や使用者への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの設置マニュアルでは、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。
この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合に

警 告 よって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合に

注 意 よって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。
分解禁止

一般的な警告・注意

一般的な禁止換気必要

必ず行う

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

警告■この機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置マニュアル」をよく読み、指定された設置を行う■設置は必ず、
この「設置マニュアル」
・「火災予防条例」
・「ガス機器の設置基準および実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会刊）
に従う
変則的な設置をすると事故や火災の原因になります。

■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です
金属管や金属可とう管などによる機器へのガス配管接続工事・取りはずし工事は、必ず有資格者が行ってください。

注意■供給ガスと設置する機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する
合っていない場合、そのまま使用すると火災や不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。
銘板は機器本体底面または機器後方の吸気口上面（吸気口カバーをはずした下側）に貼ってあります。
〈例〉銘板（12Ａ・13A の場合）

吸気口カバー
吸気口○○○○○○○○○○○○○○
12A 用○○○○kW

都市ガス
13A 用○○○○kW

ガス種（ガスグループ）○○ . ○○ - ○○○○○○

製造年月○○ . ○○
製造月を２けた表示
製造年（西暦）
を２けた表示― 1 ―注意■絶対に分解・修理・改造は行わない設置で必要なところ以外は、絶対に分解・修理・改造は行わないで分解禁止

ください。
一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、ガス漏れ・火災・けが・作動不良の原因になるおそれがあります。

■業務用として使用しない
この機器は家庭用専用ですので、業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が極端に短くなります。

■設置するときは、可燃物との距離を確実に離す
火災予防条例で定められています。必ず守ってください。
距離が近いと火災の原因になります。また、可燃性の壁にステンレス板などを直接取り付けて使用しても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。
周囲に可燃物（木製の壁・棚など）のある場合は、次のようにしてください。
トッププレートより上の側面は15cm 以上、後面は15cm 以上、上部はトッププレート上面より80cm 以上離して設置します。
可燃性の壁（ステンレス板などを貼り付けた可燃性の壁も含む）から側面は15cm 以上、後面は15cm 以上、また、上部はトッププレート上面から80cm 以上離して設置できない場合は、壁面に別売の防熱板を取り付けてから設置しま

80㎝以上 15㎝以上

15㎝以上15㎝以上す。調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。
側壁

側壁

防熱板（別売）※防熱板については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
（天井用）
RB-60Ｔ

RB-15T
幅150×奥行550×厚み10.5㎜（後壁用）
RB-60Ｂ
幅600×高さ550×厚み19㎜

15㎝以上

グリス
フィルター0以上※160㎝以上（天井用補助）レンジフード※260㎝以上

幅600×奥行550×厚み10.5㎜

後壁

金属以外の不燃材料（3㎜以上）
防熱板

トップ
プレート

15㎝以上

（側壁用）
RB-55S
幅550×高さ550×厚み19㎜※ 1 ．レンジフード以外、または IH クッキング
ヒーターを併設する場合は、80cm 以上※ 2 ．不燃材がない場合は80cm以上※機器後方と防熱板は1cm 以上離してください。
密着させると不完全燃焼するおそれがあります。

前記の設置基準は、共同住宅など（戸建て専用住宅・共同住宅・店舗併用住宅の住宅部分であり、営業用および一般事業所の従業員食堂・学校・病院の給食用等の以外のもの）の用途の建築物であり、また排気方式が、各住戸の厨房用ダクトが単独排気方式の場合に適用されます。
― 2 ―

注意
■設置するときは、下記の項目に注意する〈法律・法令など〉
この機器を設置する場所には、建築基準法や火災予防条例に定める防火措置を施す必要があります。
この機器を設置する台所が、建築基準法に定める（内装制限を受ける調理室）に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。
〈設置場所など〉
車両・船舶には設置しないでください。
ガス工作物・電気工作物などの他の設備に悪影響を与えない位置に設置してください。
引火性の危険物（ガソリン・灯油・ベンジン・接着剤など）や、業務用薬品（アンモニア・硫黄・塩素・エチレン化合物・酸類などの腐食性薬品）を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しないでください。
十分に換気のできるところに設置してください。
水のかかるところには設置しないでください。
水気の多いところや湿気の多いところに設置しないでください。
水平で安定した場所に設置してください。
〈周辺環境など〉
湯沸器や樹脂製の照明器具の下へ設置しないでください。
棚の下など落下物の危険のあるところには設置しないでください。
吸気口をステンレスの水切りカバー（水返しカバー）などでふさがないでください。
強い風が吹き込む場所や、機器本体後方から風が吹き込む場所には設置しないでください。
（点火しなかったり、温度センサーや立消え安全装置が正しくはたらかないことがあります。
）
保守メンテナンスをする場所が確保されていることを確認してください。
設置後、トラブルの原因になったり、点検・修理に支障をきたしたりします。

設置場所を決めるときは、お客様とよく相談してください。
■キャビネットを背板などでふさぐ
機器後方がふさがれていない場合は、ベニヤ板やアルミテープなどによりふさいでください。
機器後方がふさがれていないと、機器と後方空間や外気との間で異常な空気の流れが起こる場合があり、炎がもぐりこんだり、消火したり、不完全燃焼することがあります。

キャビネット仕切板設置例
正しい
空気の流れ

異常な
空気の流れ
キャビネット仕切板（ベニヤ板など）

正しい
空気の流れ

異常な
空気の流れ
後壁
〈機器の下方のキャビネット〉

キャビネット仕切板

床面

ガス配管など― 3 ―注意■機器の上に乗らない、傷付けない機器の上に絶対に乗らないでください。トッププレートが破損し、非常に危険です。
トッププレートに強い衝撃を与えたり、過度な荷重をかけたりしないでください。トッププレートの破損の原因になります。

■十分な換気設備がある場所に設置する
この機器は、レンジフードなどでの換気が必要です。
換気必要

設置するガス機器および同一室内に設置してある他の機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
換気が十分でないと湿気が多くなり、機器の故障の原因になります。
ただし、室内給気式（FE･CF）給湯器・ふろがまを使用している場合は、レンジフードなどを回すと排気ガスが逆流して、一酸化炭素中毒の原因になるおそれがあります。

■機器設置の際には、必ず手袋をするけがの防止になります。

■設置後は、必ずガス栓（ねじガス栓）を閉める
機器のガス栓 ( ねじガス栓 ) は機器下方または、となり閉ねじガス栓のキャビネット内にあります。
ガス事故防止のため、必ず行ってください。
機器本体をタイルやモルタルで、塗り込まないでください。
耐久性などの点から、できるだけ湿気の少ないところを選んでください。
ワークトップ材は、熱硬化性樹脂化粧板 (JIS・K・6903) またはこれと同等以上の材料をお使いお願いください。
表面がニス引きのものは、変色するおそれがあるので、使用しないでください。
本機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。
そのままにしておきますと、思わぬ事故になります。

― 4 ―

Ｂ

寸法

図

1 ．外形寸法図（単位：mm）〈HG30101B-B〉
A部詳細（注）電源用ハーネス長さ
本体側から約500㎜
電池ケースから約150㎜
合計約650㎜

102.5（高さ）287.5510（奥行）

10

A部

54.5

848291(幅）68106

電源用ハーネス
引き出し位置35

クッションバネ（前後４カ所）52

電源用ハーネス
引き出し位置

ガス接続口（Ｒｃ１／２）
489※（本体寸法）※クッションバネをはずすと482になります

266（本体寸法）

ガス接続口（Ｒｃ１／２）〈HG30201B-B〉（単位：mm）

A部詳細（注）電源用ハーネス長さ
本体側から約500㎜
電池ケースから約150㎜
合計約650㎜

102.5（高さ）

197.5

181

510（奥行）

10

A部

54.5

8

48291（幅）68106

電源用ハーネス
引き出し位置35

クッションバネ（前後４カ所）52

電源用ハーネス
引き出し位置

ガス接続口（Ｒｃ１／２）
266（本体寸法）489※（本体寸法）※クッションバネをはずすと482になります― 5 ―ガス接続口（Ｒｃ１／２）

2 ．キッチン組み込み寸法図（単位：mm）■ワークトップ穴あけ寸法

490±1（カット寸法）

8R
3〜(268)R

4-R
3〜490±1（カット寸法）

561±1（カット寸法）

268±1（カット寸法）

(24)

8R

4-

連結スペーサ
単体設置ワークトップ穴寸法2連設置ワークトップ穴寸法

(268)

R
3〜490±1（カット寸法）

854±1（カット寸法）

(24)
(268)

8(24)

R

4-

連結スペーサ3連設置ワークトップ穴寸法■キャビネットに組み込む寸法
268±1（カット寸法）

ワークトップ奥行寸法最小650

仕切り板

150以上

電池ケース

吸排気口仕切り板がある場合
10以上離してください

背板

仕切り板

電池ケース
仕切り板がある場合（100）
490±1（カット寸法）

正面図

側面図

キッチンなどに組み込む場合は、機器本体正面の吸排気口に、外気を取り入れるための10mm 以上の開口が必要。また、機器本体正面に吸排気口を設けられない場合は、仕切り板前方に100cm²以上の開口を設ける。
機器本体裏面には、ワークトップから150mm 以上の空間を確保する。仕切り板（要不燃処理）などを取り付ける場合も同様。
電池ケースはキャビネット側面または後面に取り付ける。
― 6 ―

Ｃ

同梱部品と設置後不要となる部品の確認

1 ．同梱部品の確認①

部品の不足がないことを確認する。
ごとく小器具栓つまみ
バーナーキャップ大 バーナーキャップ標準（HG30201B-B） （HG30201B-B は×2） （HG30101B-B） （HG30201B-B）

ごとく大
部品名
・形 状

（Ｈ刻印）
バーナーキャップ小（HG30201B-B）

吸気口カバー

ハーネス固定用クリップ

取扱説明書（保証書付）

単1形アルカリ乾電池

電池ケース

電池ケース固定用ねじ
×3

部品名
・形 状

設置マニュアル

×3
部品名
・形 状

2 ．設置後不要となる部品の確認
インレットキャップ
部品名
・形 状

― 7 ―

Ｄ

機器の設置

※図は HG30201B-B で説明しています。

１．開梱・機器の取り出し①

開梱して機器を取り出す。

図1

図1

輸送のため、各部品に紙や梱包部材があるので、全部取り除く。
※必ず、本体側部を持ってください。バーナーなどの燃焼部品を持って機器を持ち上げると、燃焼不良の原因になります。

2 ．機器の設置（単体設置）※連結設置の場合は、10ページ

3 ．機器の設置（連結図2設置） 参照。

①

機器をワークトップに組み込む。

図2※必ず、本体側部を持って組み込んでください。
吸気口を持って組み込むと、機器損傷の原因になります。

機器を組み込む前に、キャビネットが背板などでふさがれているか確認してください。
お願い（ 3 ページ参照）
ワークトップとの間にすき間があいていないか確認してください。
電池ケースハーネスが、機器本体とワークトップとの間にかみ込まないようにしてください。

― 8 ―

②

機器の横方向のすき間を調整する。

図3

図3

本体側面についている六角ねじ（左右各 2 本）をゆ六角ねじるめて、機器を動かない程度に固定する。
※ゆるめすぎると、ワークトップを壊したり、六角ねじ機 器 が 変 形 し た り、 本 体 が 浮 く 原 因 に な ります。
〈使用工具〉
プラスドライバー・スパナ（呼び 8 ）・ペンチ
スパナがない場合は、ペンチ・プライヤー・ラジオペンチなどでねじの六角部をはさんで、ねじを回す。
※工具を使用する際には、トッププレートに傷を付けないようにする。

③

両面テープのはくり紙をはがす。

図4

図4

トッププレート裏面の前後 4 カ所に貼り付けてある両面テープのはくり紙をはがす。

両面テープ

④

機器を押さえ、両面テープをワークトップに接着させる。

図5※しっかりと押さえつけて、浮き上がりのないことを確認する。

― 9 ―

図5

3 ．機器の設置（連結設置）※連結設置する場合は、別売の連結部材セット（RBO‑72）が必要です。

連結部材セット（別売品）
RBO‑72

お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※ IH クッキングヒーターと連結する場合は、IH クッ

連結スペーサキングヒーターの設置マニュアルを参照してください。

設置補助板
（2枚）
連結シールパッキン①

連結スペーサ裏面の前後に貼り付けてある両面テープのはくり紙をはがす。

図6

図6

連結スペーサ

両面テープ
両面テープ

②

設置補助板（ 2 枚）で前後の位置間隔を合わせる。

図7

図7

設置補助板連結スペーサ③連結スペーサを押さえて貼り付ける。

図8

図8※しっかりと押さえつけて、浮き上がりのないことを確認する。

連結スペーサ― 10 ―

④2 ．機器の設置（単体設置） を参照して1台目の機器を設置する。

図9

設置補助板

図9

設置後に設置補助板をはずす。

⑤

先に設置した機器のトッププレート側面に連結シールパッキンを貼り付ける。

図10

図10

パッキン側面を連結スペーサに当てながら、すき間のないように角の丸みの終わりから貼り付ける。
連結シールパッキンの後ろがあまった場合は、切り取る。

連結シールパッキン

予備の連結シールパッキンは、お客様にお渡しする。
連結スペーサと連結シールパッキン
トッププレート
ガラス面の間にすき間があると、連結設置しお願いたトッププレートの合わせ目にパッキンがはみ出るので注意してください。

連結シールパッキン

連結スペーサ⑥

2台目の機器の両面テープのはくり紙をはがす。

図11

図11
トッププレート裏面の前後 4 カ所に貼り付けてある両面テープのはくり紙をはがす。

両面テープ― 11 ―

⑦

2 台目の機器を組み込む。

図12

図12

連結シールパッキンをつぶすように横から押す。

⑧

機器の横方向のすき間を調整する。

図13

図13

本体側面に付いている六角ねじ 2 本をゆるめて、機器を動かない程度にすき間を調整して固定する。

お願い

六角ねじ

隣の機器との合わせ目と反対側のねじをゆるめてください。

〈使用工具〉
プラスドライバー・スパナ（呼び 8 ）・ペンチ
スパナがない場合は、ペンチ・プライヤー・ラジオペンチなどでねじの六角部をはさんで、ねじを回す。
※工具を使用する際には、トッププレートに傷を付けないようにする。

⑨

設置した機器を押さえ、両面テープをワークトップに接着させる。

図14

図14

※しっかりと押さえつけて、浮き上がりのないことを確認する。

必要に応じて、トッププレート前後面に別売の連連結フィラー（別売品）

結フィラー（RBO‑73‑60または RBO‑73‑90）を取RBO‑73‑60： 2 連設置用り付ける。

RBO‑73‑90： 3 連設置用⑩

※お買い上げの販売店にお問い合わせください。

― 12 ―

4 ．買い替え時ワークトップ穴あけ寸法が小さい場合〈ワークトップ穴の前後寸法が482〜489mm の場合〉①

本体前後面に付いているねじ 4 本をはずして、底カバーを取りはずす。

図15

図15

ねじ

ねじ

底カバー

②

本体前後面に付いているクッションバネ（ 4 カ所）を抜き取る。

図16

図16

クッションバネ
クッションバネ

クッションバネ抜き取る― 13 ―

③

図15ではずしたねじ 4 本で底カバーを取り付け直し、機器を組み込む。
お願い

図17

図17

底カバーのねじはしっかりと締め込んでください。

底カバー― 14 ―

5 ．部品の取り付け
バーナーキャップ・ごとく・器具栓つまみは、下図のように正しく取り付ける。

図18

図18
吸気口カバー
ごとく大ごとく小バーナーキャップ小ごとく大バーナーキャップ標準

器具栓つまみバーナーキャップ大標準バーナー
小バーナー
強火力バーナー
器具栓つまみ強火力バーナー・標準バーナー小 バ ー ナ ー凸部

ごとく小凸部

バーナーキャップ小バーナーキャップ
大・標準ピンピン

凹部

凹部

ごとく大凹部

バーナー本体バーナー本体凹部

バーナーリング

バーナーリング

バーナーリングの凹部 2 カ所にごとく内側の凸部

ごとく

大小2 カ所を入れて、正しく取り付ける。

凸部

凸部
強火力バーナー用
標準バーナー用

小バーナー用

バーナー本体の凹部にバーナーキャップのピンをバーナーキャップ入れて、正しく取り付ける。
※強火力バーナー用には、「Ｈ」の刻印が表示してあります。標準バーナー用とまちがえないように小バーナー用

標準バーナー用取り付けてください。

強火力バーナー用― 15 ―

注意■ごとくは誤った取り付けで使用しない
誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

傾き

誤った取り付けの例■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

浮き

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそバーナーキャップの浮きれやバーナーキャップが変形する場合があります。
機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。

バーナーキャップの裏返し

器具栓つまみ器具栓シャフトのカット面と器具栓つまみのカット

器具栓つまみ面を合わせるようにして、そのまま器具栓つまみを器具栓シャフト押し込む。
器具栓シャフトカット面

器具栓つまみの裏側

カット面

吸気口カバー
吸気口カバーの折り曲げ部が上にくるようにして、吸気口カバー

トッププレート後部の吸気口の凹部に吸気口カバー折り曲げ部のツメ部を差し込んで、取り付ける。

ツメ部
吸気口凹部
トッププレート― 16 ―

6 ．電池ケースの取り付け①

電池ケースをキャビネット内部の左側面または後面の見えるところに取り付ける。

図19

図19
ワークトップ

電池ケースを付属の電池ケース固定用ねじ 3 本で取り付ける。ただし、ねじ固定が困難な場合（金属製電池ケースキャビネットなど）は、両面テープを使用する。
※両面テープは同梱されていません。

電池ケース側
ハーネス

電池ケースの取り付けは、キャビネッ

1 電池ケースを電池ケース固定用
ねじ３本または両面テープで取り付ける

トの引き出しなどに触れないことをお願い確認して行ってください。
電池ケースは機器底面に取り付けないでください。

②

電池ケース側のハーネスと機器側のハーネスのコネクターを接続する。

③

図20

図20

付属のハーネス固定用クリップでハーネスを固定する。

図20

機器側ハーネス

ハーネスのたるみのないように、ハーネス固定用ク3 ハーネス固定用クリップでリップをキャビネットの左側面または後面に貼り付2 コネクターをける。

接続する
電池ケース側
ハーネス
電池ケース

あまったハーネスは、ハーネス固定用クリップを利用してたばねてくだハーネスを固定する※あまったハーネスはクリップを利用してたばねるハーネスさい。
お願い

ハーネスの取り付けは、ガス配管作業時に支障のないことや、キャビネッハーネス固定用クリップ

トの引き出しなどに触れないことを確認して行ってください。

7 ．乾電池の取り付け①

単 1 形アルカリ乾電池（1.5V） 2 個を、⊕⊖の向きを確認して、正しくはめ込む。

図21

図21

単１形アルカリ乾電池（1.5V）2個― 17 ―

Ｅ

ガス配管工事・ガス配管接続工事
警告■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です
接続工事・取りはずし工事は、必ず有資格者が行ってください。
有資格者がいない場合、ガス事業者の指定する工事店にご依頼ください。
接続の際は、ガスシール材を必ず使用してください。
ガス栓（ねじガス栓）を必ず取り付けてください。
接続完了後、ガス漏れのないことを確認してください。
取りはずした部品は、必ず取り付けてください。

①

機器へのガス接続に必要な資格について
都市ガス用機器の場合、内管工事士・簡易内管施工士・ガス機器設置スペシャリスト・ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの必要な資格を有する者が施工すること。
LP ガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。

（ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能）
なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工事事業開始届書」を提出する必要があります。
②

機器の配管方法
インレットキャップをはずす。
ガス配管接続は、金属可とう管（金属フレキシブルホース）・機器接続ガス栓を使用する。
配管周囲のすき間をなくすように、配管キャップなどを取り付ける。

※すき間が大きいと消火したり、炎がもぐりこんだりして異常過熱の原因になります。
（単位：mm）

(68)

(52)

正面図

側面図

(68)

(68)

〈連結設置の場合〉

設置施工例図― 18 ―

Ｆ

設置後の点検確認

チェックリストに基づいて確認する。
機器およびその周辺

キ

点

検項

ガ目

ス

点
種

検内

容参照項目

使用するガス種に適合しているか。
（銘板確認）

Ａ

可 燃 物 と の 離 隔 距 離 可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分か。

Ａ

水

平設

置 水平に設置されているか。

Ａ

安定設

置ガタツキはないか。

Ａ

備

十分換気できる場所に設置されているか。

Ａ

トキャビネットに背板があるか。
（機器後方に穴があいていないか）Ａ換気ャビ設ネッガ ス 配 管 接 続 工 事

ガス漏れはないか。

Ｅ

ラ

接続具の設置者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼付したか。

――

ベ同ル

梱

貼部

付

品 部品の不足はないか。また正しく取り付けられているか。

Ｃ

Ｄ

電池ケースの取り付けキャビネット内に取り付けられ、コネクターは接続されているか。

Ｄ

そ梱包部材が機器に残っていないか。

――のＧ
①

他

チェック

試点火および試運転試点火および試運転
正しく設置されていることを確認してから、機器のガス栓（ねじガス栓）を開き、取扱説明書に基づき、点火および作動の確認を行う。

②

試運転終了後の処置
試運転終了後は、必ず機器のガス栓（ねじガス栓）を閉め、乾電池を取りはずす。

注意■試運転終了後は、必ずガス栓（ねじガス栓）を閉める③

お客様への説明
必ず、取扱説明書に基づいて、機器の取り扱いを説明する。
必ず、取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、保証内容を説明する。
取扱説明書（保証書付）、設置マニュアルの保管のお願いをする。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

発売元
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
エレクトロラックス お客様サポート
フリーダイヤル：0120‑54‑4507
月〜金曜日：9:00AM 〜5:30PM＊土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。
＊午前中は大変混み合いますので、比較的つながりやすい午後におかけください。

この紙は再生紙を使用しています。

― 19 ―（工場管理）

JS0057-053（00）20120007000005222220