原子力発電所の運営状況について
２０２２年３月１日
関西電力株式会社
当社の原子力発電所における運営状況について、以下のとおりお知らせします。
１．運転状況について（２０２２年２月２８日現在）
電気出力
（kW）

運 転 状 況

美
浜
発 ３号機
電所

82.6 万第 26 回 定期検査中
2021 年 10 月 23 日～2022 年 11 月中旬予定※１

１号機

82.6 万第 27 回 定期検査中
2011 年 1 月 10 日～2023 年 6 月 3 日※２

82.6 万第 27 回 定期検査中
2011 年 11 月 25 日～2023 年 7 月 15 日※２

87.0 万運転中

87.0 万運転中

118.0 万運転中

118.0 万

運転中

発 電 所

高浜 ２号機発
電所 ３号機

４号機

大３号機
飯発
電４号機
所

※１：本格運転再開予定時期※２：並列予定日

備考美浜発電所３号機タービン建屋入口付近における火災について
詳細は３（３）のとおり

＜新規制基準適合性審査に係る申請を行ったプラント＞（２０２２年２月２８日現在）
１．重大事故等対処施設
発電所名大飯
３、４号機

高浜
３、４号機

美浜３号機

高浜
１、２号機

申請

申請日

原子炉設置変更許可申請

2013. 7. 8

工事計画認可申請

2013. 7. 8
2013. 8. 5※１

保安規定変更認可申請

2013. 7. 8

使用前検査申請

3号機:2017. 8.28
(開始:2017.9.11)
4号機:2017. 8.28
(開始:2017.9.14)

原子炉設置変更許可申請

2013. 7. 8

工事計画認可申請

2013. 7. 8
2013. 8. 5※１

保安規定変更認可申請

2013. 7. 8

使用前検査申請

3号機:2015. 8. 5
(開始:2015. 8.17)
4号機:2015.10.14(開始:2015.10.21)

原子炉設置変更許可申請

2015. 3.17

工事計画認可申請

2015.11.26保安規定変更認可申請

2015. 3.17

使用前検査申請(開始:2018. 1.15)

2017.12.15

原子炉設置変更許可申請（高浜１～４号機）

2015. 3.17

工事計画認可申請

2015. 7. 3

保安規定変更認可申請

2019. 7.31

使用前検査申請

2016.10. 7(開始:2016.11.14)

補正日
2016. 5.18
2016.11.18
2017. 2. 3
2017. 4.24
2016.12. 1
2017. 4.26
2017. 6.26
2017. 7.18
2017. 8.15
2016.12. 1
2017. 8.25

許認可日
2017. 5.24

2017. 8.25

2017. 9. 1
3号機:2018. 4.10
4号機:2018. 6. 5

2017.11.30
2014.10.31
2014.12. 1
2015. 1.28
2015. 2. 2
2015. 4.15
2015. 7.16※２
2015. 7.28※２
2015. 9.29※３
2015. 6.19
2015. 9.29

2015. 2.12

3号機:2015. 8. 44号機:2015.10. 9

2015.10. 9※４3号機:2015.10.14
3号機:2015.11.25
4号機:2015.11.25
3号機:2016. 2. 8

2016. 5.31
2016. 6.23
2016. 2.29
2016. 5.31
2016. 8.26
2016.10. 7
2019. 7.31
2019. 2. 6
2020. 4. 7
2020．8.21
2021. 1.25
2021. 5.12
2021. 5.21
2016. 1.22
2016. 2.10
2016. 4.12
2015.11.16
2016. 1.22
2016. 2.29
2016. 4.27
2016. 5.27

3号機:2016. 2.26
4号機:2017. 6.16

2016.10. 5
2016.10.26
2020. 2.27

2021. 7.27

2016. 4.20

2016. 6.10

-2021. 2.15

1、2号機:2019. 2. 6
1、2号機:2020. 4. 7
1号機 :2020．8.21
1号機 :2021．2.25
2号機 :2021. 4.30
1、2号機:2021. 8. 2
1、2号機:2022. 2.28-

※１：高浜発電所３、４号機では2015.2.2の補正書に、大飯発電所３、４号機では2016.12.1の補正書に、2013.8.5の申請内容を含めたため、2013.8.5の申請を取り下げ。
※２：高浜発電所３号機および共用設備のうち３号機に分類した設備について補正書を提出。
※３：高浜発電所４号機および共用設備のうち４号機に分類した設備について補正書を提出。
※４：高浜発電所４号機の共用設備の使用前検査時期を高浜発電所３号機の使用前検査工程に反映した記載内容の変更。

２．特定重大事故等対処施設
発電所名高浜
３、４号機申請

申請日

原子炉設置変更許可申請

2014.12.25

工事計画認可申請

2017. 4.26

保安規定変更認可申請

2020. 4.17

使用前検査申請

2019. 8.13

原子炉設置変更許可申請（高浜１～４号機）

2016.12.22(第1回)2018. 3. 8

高浜
１、２号機工事計画認可申請(第2回)2018.11.16(第3回)2019. 3.15(第4回)2019. 5.31

保安規定変更認可申請
使用前検査申請

美浜３号機(第1回)2019. 7. 9(第2回)2019.10.17(第3回)2019.11.12(第4回)2020. 2.27

原子炉設置変更許可申請

2018. 4.20

工事計画認可申請※１

2020. 7.10

保安規定変更認可申請

2021. 9.17

使用前検査申請※２

2021. 4. 7原子炉設置変更許可申請

2019. 3. 8(第1回)2020. 3. 6

工事計画認可申請※１
大飯３、４号機保安規定変更認可申請※２

使用前検査申請(第2回)2020. 8.26
2021. 9.17
3号機 :(第1回)2021. 1. 84号機 :(第1回)2021. 5.12
3､4号機:(第2回)2021. 9. 3補正日
2016. 6. 3
2016. 7.12
2018.12.21
2019. 4.26
2019. 7.17
2019. 7.30
2020. 9. 8
2020. 9.17
2020. 9.28
2019. 8.30
2020. 2. 3
2020. 2.27
2020. 3.24
2020. 4. 7
2020. 4.23
2020.12. 4
2021. 3. 5
2017. 4.26
2017.12.15(第1回)2018.10. 5(第1回)2019. 2.19(第1回)2019. 3.20
(第1回)2019. 4. 9(第1回)2019. 4.19(第2回)2019. 5.31(第2回)2019. 8. 2(第2回)2019. 8.21(第3回)2019. 8. 2(第3回)2019. 9.27(第4回)2019.12.25(第4回)2020. 2.13
2020. 3.24
2020.12. 4
2021. 4.22
2021. 8. 22020. 4. 1
2020. 5.22
2021. 3.24
2021. 3.312022. 2.24
2021. 5.12
2021. 7. 52021. 8. 2
2022. 2. 7
2019.12.26
2020. 2. 5
(第1回)2020. 4.14
(第1回)2020.12.14(第2回)2021. 4.30
(第2回)2021. 8.13
2022. 2.24
3号機 :(第1回)2021. 4.28
3､4号機:(第1回)2021. 6.29
3号機 :(第1回)2021. 8. 23､4号機:(第2回)2022. 1.27
3､4号機:(第2回)2022. 2. 7

許認可日
2016. 9.21
2019. 8. 7

2020.10. 7

3号機:2020.12.11
4号機:2021. 3.25

2018. 3. 7

(第1回)2019. 4.25

(第2回)2019 .9.13(第3回)2019.10.24(第4回)2020. 2.20
2020. 7. 8
2021. 4. 6
2020. 2.26
(第1回)2020.12.22(第2回)2021. 8.24-

※１：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「設計及び工事計画認可申請」として申請※２：2020.4.1以降は関係法令等の改正（新検査制度導入）により「使用前確認申請」として申請

２．廃止措置の状況（２０２２年２月２８日現在）
発電所名

廃 止 措 置 の 状 況

美浜１号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2018.4.2 ～）

美浜２号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2018.3.12 ～）

大飯１号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）

大飯２号機

・２次系設備の解体撤去作業中（2020.4.1 ～）３．トラブル情報等について（１）法令に基づき国に報告する事象（安全協定の異常時報告事象にも該当する事象）なし（２）安全協定の異常時報告事象なし（３）保全品質情報等
発電所名
件

名

美浜発電所３号機

発 生 日

２０２２年２月１９日

美浜発電所３号機タービン建屋入口付近における火災について

添付資料参照１．事象の概要
美浜発電所３号機は、第２６回定期検査中の２月１９日１５時４０分頃、美浜発電所３号機タービン建屋入口付近（非管理区域）において、警備員が屋外にある作業用の分電盤から出火していることを確認したことから、消火器で消火しました。その後、当社社員が１１９番通報を行い、１７時０５分に消防署員により鎮火が確認されました。
本事象による原子炉施設への影響はありません。また、環境への放射能の影響はありません。

事象概要
および対策等２．推定原因調査の結果、作業用分電盤内のケーブル結線作業の際、結線するケーブルがねじれた状態であったためケーブル接続端子にねじれの力が加わり、端子台から浮き上がった状態で結線した可能性があることが分かりました。このことから、ケーブル接続端子の接触面積が十分に確保されていない状態で使用したことにより接続端子部が発熱し、発火したものと推定しました。
３．対策
作業用分電盤へケーブルを結線する際は、ケーブルがねじれてケーブル接続端子部にねじれの力が加わらないようにします。具体的には、ケーブルがねじれないようケーブルに余裕を確保することとし、ケーブル接続作業時の注意事項等について、社内ルールに反映することとしました。
また、今回の事象を協力会社に周知し、火災防止の徹底について注意喚起しました。
以 上

以 上

添付資料

美浜発電所３号機 タービン建屋入口付近における火災について
事象概要＜発生場所＞

作業用電源系統図
変圧器

発生場所

分電盤

作業用分電盤（屋外）
循環水管除湿装置

3号

2号＜発生状況図＞

1号【イメージ写真（正面）】

分電盤内の端子台に接続されたケーブルの接続端子部で発火作業用分電盤の大きさ
縦： 750mm
横：1,500mm
奥行き： 350mm

火災発生箇所（接続端子部）【イメージ図（横面）】

発火箇所

ケーブル端部にねじれ

主な通電箇所

分電盤内の端子台（横面図）

通常の接続状態のイメージ
ケーブル端部にねじれがなければ、接続端子は端子台から浮き上がることなく接触する。

ハンドル
ハンドルを時計方向に回すと、ケーブル端子が締付ワッシャーと端子台に挟まれ固定（結線）されるケーブルの直径：約10mm

締付
ワッシャー
ケーブル端部

端子台

接続端子部

推定原因
作業用分電盤内のケーブル結線作業の際、結線するケーブルがねじれた状態であったためケーブル接続端子にねじれの力が加わり、端子台から浮き上がった状態で結線した可能性があることが分かりました。
このことから、ケーブル接続端子の接触面積が十分に確保されていない状態で使用したことにより接続端子部が発熱し、発火したものと推定しました。

対 策
作業用分電盤へケーブルを結線する際は、ケーブルがねじれてケーブル接続端子部にねじれの力が加わらないようにします。具体的には、ケーブルがねじれないようケーブルに余裕を確保することとし、ケーブル接続作業時の注意事項等について、社内ルールに反映することとしました。
また、今回の事象を協力会社に周知し、火災防止の徹底について注意喚起しました。
The Kansai Electric Power Co.,
Inc.