カタログNo.

注

意事

5900-06

LPガス販売事業者様用項

エネルギーはもっと地球にやさしくなれる※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
安全のために◎ 製品はLPガス用になります。LPガス以外に使用すると機能が損なわれる恐れが◎ 製品は、工場で精密に組付けたものです。分解・改造するとガス漏れによる事故さらなる飛躍を実現！

発生の原因となります。絶対に改造しないでください。
◎ 衝撃を受けるとガス漏れ等の事故につながる恐れがありますので、絶対に叩いたNEWり、物を当てたり、重い物を落としたりして衝撃を与えないでください。
◎ 圧力が異常上昇した際にガスを外に逃がすための安全弁を内蔵しています。火気から2m以上離れた屋外に設置してください。

一体型調整器

供供給給機機器器設置工事の注意事項

新 自動切替式

LPLP
GG
AASS
ininststruru
mmenentsts

ありますので、他の用途には使用しないでください。

◎ 火に近い場所、炎や幅射熱を受ける場所には設置しないでください。
◎ 配管用パイプレンチをスパナ代わりにして調整器側を締め付けないでください。
◎ 設置・取付工事は液化石油ガス設備士自ら施工してください。
◎ 有害ガス（例：アンモニア、亜硫酸ガス等）の影響を受ける恐れのある場所には設置しないでください。

CA8A-BS065Z◎ 調整器の通気口から雨水、雪等が浸入して凍結することを防ぐため、適切な防護処置を施してください。
◎ 熱による圧力上昇（異常）を防ぐため直射日光が当たらないようにしてください。
◎ 設置工事終了後には液化石油ガス法で定められたガス配管の気密試験を実施し、NEW漏れのないことを確認してください。
◎ 容器バルブはゆっくり開け、急激に圧力を加えないでください。

●本社 ☎（045）461-2334 ● 第 二 営 業 部☎（0467）78-9658

山業務サポートセンター☎（0467）66-3483（ 受 注 セ ン タ ー）

甲 信 越 支 店☎（0551）42-2315

神 奈 川 工 場☎（0467）78-6112

名 古 屋 支 店☎（0586）47-6151

ガス燃焼工学研究所☎（0467）78-6115

営業サポート統括部

北 陸 営 業 所☎（076）268-4323 ● 関大阪支店☎（06）6310-3561

東京瓦斯電炉（株） ☎（045）542-0771

広島支店☎（082）877-5222（株）カツラプランテック ☎（045）549-1232

福岡支店☎（092）915-3100 ● 特業本部☎（0467）66-3483

バルク20事業推進部 ☎（0467）66-3483●第 一 営 業 部〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1
KDX横浜ビル8F
TEL（045）461-2334 FAX（045）461-2354

E-mail info@katsuraseiki.co.jp

http://www.katsuraseiki.co.jp

梨連

工会場

☎（0551）42-2311社

札 幌 営 業 所☎（011）702-6174

北 東 北 支 店☎（019）652-6470 ● 燃 焼 機 事 業 部

仙台支店☎（022）722-4631

東京燃焼機課☎（045）461-2336

東陽機器販売（株） ☎（052）502-1469

関東支店☎（048）778-6000

名古屋燃焼機課☎（0586）47-6153（株）兵 庫 桂

西 東 京 支 店☎（042）530-4870

大阪燃焼機課☎（06）6310-3566（ 株 ）栄 智 機 器☎（099）282-9811

京店☎（043）234-7411

海外燃焼機課☎（045）461-2336（株）大分機器センター☎（097）545-6563

北 関 東 支 店☎（029）852-9258

葉支QRコード、交換期限付● 工 場・ 研 究 所

神 奈 川 支 店

●営約店

静岡桂販売（株） ☎（054）662-0125☎（0794）24-8038

お求めは、安心とサービスをお届けする当店で…

●本力タログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
●本カタログ記載の仕様寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログ記載の価格は平成28年6月現在のものです。品質の改善や原材料費等の都合により予告なく変更することがあります。

ご使用になる際には、裏面の注意事項及び'16.6.3000A製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
1

LP GAS instruments

8kg/h 自動切替式調整器が施工面・安全面で驚きの進化！
8kg/h自動切替式調整器（CA）がモデルチェンジ!!
さまざまな改良を加えることで、5つの進化を遂げることに成功!
より作業しやすく、より安全に、パワー UP!

切替ハンドルのクチバシ形状部（ 1 ）とカバーとの接続部（ 2 ）が凍結により塞がっても、外周部（ 3 ）で通気することにより、凍結防止力がUPしました。
さらにクチバシ形状部の奥にある通気口（ 4 ）は、従来品より2つ増やし計3つ設けました。

期限管理シールは、ハンドルの側面に移動しました。

進化4上から見た図

1次側内部（ガス流路）
弁体

樹脂フィルター

製造月

ロット

樹脂フィルターの採用

概算積層数

丸形状

樹脂フィルター

36.8％

90％

1層125層程度

77μ以上

11μ程度以上■新製品シール部

シール材

塗装無しで評価
全体に白さびが発生した。
複合サイクル試験※：15サイクル。

変化なし。
複合サイクル試験：30サイクル。

①湿度95％、温度60℃［2時間］ → ②塩水（濃度5％）［4時間］
噴霧［2時間］ → ③乾燥（温度60℃）

性能曲線

9481

2.92.6140.5︶

2.70

使用側 0.15MPa
使用側 1.56MPa
予備側 0.15MPa
予備側 1.56MPa

246
流量（kg/h）

2114
99.514.52.8kPa【実寸】
W81×H230.5

CA8A外観寸法（実際の1/5スケール）

31

出口圧力︵

【実寸】

製造年月・ロットは従来通り見やす
い位置に■アルマイト処理■従来の下地処理3.0

製造年 西暦の下二桁 ロット 毎月一定の製造数に応じて製品検定が行われる。例）8kg/h自動切替式調整器の場合、検定を受けた最初の1万個が01、次の1万個が02、3万個以降は注文状況に応じて03から番号が付けられる。
※写真の番号：2015年12月製造。

B

耐食性UP!

構造【実寸】

下図中 B の締め幅を小さくすることでシール材の面圧を上げ、気密性をUPしました。

角形状※複合サイクル試験：
下記の環境下で検証（①〜③で1サイクル）。
10サイクルは10年に相当する（保安確保機器Ⅰ類技術基準）。

従来品にも使用し実績のある樹脂フィルターは、気孔部が全体の容積の90％を占めているため低圧損設計となっています。また、立体網目構造になっていることで、一つの気孔を抜けても次々と違う大きさの気孔が存在し、砂流物の流入を防止し、閉そく圧力を安定させます。
＃200金網シール材部品（ダイヤフラム）の締め幅を小さく

810Zタイプ 199.5

製造年

本体

シール材

塗装前の下地処理としてアルマイト処理をすることで、アルミ合金に本来ある酸化皮膜を強化し、耐食性が向上しました。

ガスの流れ2■従来品シール部

本体、カバーの下地処理にアルマイトを採用

樹脂フィルター

濾過径

カバー

1

従来のシール材形状を丸形状から角形状に変更することで、線で抑えるのではなく面で抑え気密性をUPしました。

ビス

進化5

気孔率

内部通気口 53

シール材部品（ダイヤフラム）の形状の改良

シール材部品（ダイヤフラム）を均一に抑えられる位置にビスを配置し、ビスの締付トルクは管理システムで均一に制御させ、気密性をUPしました。

フィルターから砂粒物が通過しても従来品のように弁体まで一直線に流れる流路ではなく、流れを拡散できる流路に変更しました。それにともない、流速が遅くなり、砂粒物の弁体への流入防止力がUPしました。

弁体気密性UP!

カバーと本体を止めるビスを6本から8本に変更

砂粒物が弁体まで流れにくい流路に変更■新製品

通気内部通気口部（ 5 ）の高さを従来品の11mｍから15mmに伸ばすことで、水分の付着を防ぎ、通気口を2つ設けることで通気を確保しやすくしました。

砂粒物流入防止力UP!

■従来

幅29mmの八角形

通気口3つ 4内部通気口の改善

真鍮製入口金具からアルミ合金製入口へ

進化2

通気口は虫の巣対策で一つの丸い穴を十字に遮って4つ穴に成型。

ハンドル通気口の改善

入口接続金具の軽量化と強度UPに成功!

鋳造技術向上により、アルミ合金製入口接続部にしても真鍮材と同等の強度を実現したことで、割れない鋳造品が完成しました。入口部が本体と一体化することにより軽量化され、さらに施工しやすくなりました。

凍結防止力UP!

3 外周部
1 クチバシ形状部

M タイプ 179.5

進化1進化3ハンドル 2 カバーとの接続部

213自動切替式一体型調整器 S型・10年対応器①作動状態④CA8A - BS 065 Z

8kg/h自動切替式調整器

スパナ締
グラピタホース

型式記号説明①

自動切替式調整器

CA8A 8kg/h

ホースの長さ 検査孔付ユニオン
ボールガス栓650mm②②②BS スパナ締グラピタホース②BH 手締グラピタホース③H 手締ホース105

出口圧力（P2）

2.55 〜 3.3kPa
POLおねじ手締グラピタ
ホースBH-5付

Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓・検査孔コンセントタイプ）

ユニオンボールガス栓）

M R1/2低圧オスユニオン

CA8A-S065Z

容量QCA8A-H065Z

81

CA8A-H065Z

8kg/h

入口圧力（P1）

0.15 〜 1.56MPa（異常臭気対応調整器）

出口圧力（P2）

2.55 〜 3.3kPa

入口POLおねじ
スパナ締ホース
SK-5付

POLおねじ出口

Rc1/2（検査孔付ユニオンボール
ガス栓・検査孔コンセントタイプ）

手締ホース
SKH-5付

安全弁作動圧力

7±1.4kPa

安全弁作動圧力

7±1.4kPa

希望小売価格

13,600円（税抜）

希望小売価格

11,600円（税抜）

備考
作動状態

オスユニオンオスユニオン
型式

CA8A-BS065M

81

CA8A-S065M

仕様

2.55 〜 3.3kPa

出口

低圧オスユニオン

CA8A-H065M

81

CA8A-H065M

8kg/h
0.15 〜 1.56MPa（異常臭気対応調整器）
2.55 〜 3.3kPa
POLおねじスパナ締ホース
SK-5付

POLおねじ手締ホース
SKH-5付

R1/2

低圧オスユニオン

安全弁作動圧力

7±1.4kPa

安全弁作動圧力

7±1.4kPa

希望小売価格11,000円（税抜）

希望小売価格9,000円（税抜）

備考

備考
作動状態

作動状態

期限管理シール

入口続続手締グラピタ
ホースBH-5付

R1/2

出口

CA8A-S065M

出口圧力（P2）

POLおねじスパナ締グラピタ
ホースBS-5付

入口

入口圧力（P1）

接接POLおねじ

140.5

0.15 〜 1.56MPa（異常臭気対応調整器）

出口圧力（P2）型式

容量Q8kg/h

入口圧力（P1）

39

81

CA8A-BH065M

39140.5

容量Q

CA8A-BH065M

140.5仕様

39

81

1

型式

続出口

続POLおねじ
スパナ締グラピタ
ホースBS-5付仕様

接

接入口

81

CA8A-S065Z

備考

改良④Z Rc1/2（検査孔付140.5

0.15 〜 1.56MPa（異常臭気対応調整器）

81

CA8A-BH065Z

8kg/h

入口圧力（P1）

59

140.5

容量Q

CA8A-BH065Z

140.5

CA8A-BS065Z

作動状態

QRコードと期限管理シール

ホースの長さ1,050mm

59

型式

140.5仕様

CA8A-BS065M④ホースの長さ650mm

検査孔付

81CA8A-BS065Z065

59

検査孔付

③S スパナ締ホース

59

グラピタホースタイプ③140.5

右表「型式記号説明」参照

②39

型式の見方

※製品写真は実際の1/10スケールです。

改良

2

期限管理シールが、ハンドルの側面に移動しました。

QRコードと保安業務

QRコードと保安業務サポートシステム『セーバープロスマート』で効率アップ！

QRコード
QRコードが付きましたので、製品管理をより正確に、よりスムーズに行うことができます。

タブレットでQRコードを読み取ります。

■読み取り内容

■保安点検
調査アプリ

QRコード内容や検査データはタブレットからパソコンへ転送し、そのまま管理台帳に取り込めます。
保安点検
・調査
台帳管理

省力化

（下記の内容は左写真のQRコードを読んだもの）

006,CA8A-BH065Z,201512,202512,151201, ｶﾂﾗ , ｼﾞｷﾘ ,8,604157127,,,006

CA8A-BH065Z

201512202512151201

メーカー番号型式

製造年月

交換期限年月

ロット番号■タブレット ■圧力計測アプリ

圧力計測■圧力センサーモジュール※『セーバープロスマート』はさまざまな保安業務をワンストップで行えるシステムです。

45

供給機器 ﹇ 自 動 切 替 式 一 体 型 調 整 器 ﹈供給機器 ﹇ 自 動 切 替 式 一 体 型 調 整 器 ﹈LP GAS instruments

型式記号
説明

4本立
8kg/h自動（2＋2） 切替式調整器

入口：スパナ締グラピタホース
出口：検査孔付ユニオンボールガス栓①

簡易集合装置SPT （ねじ込み型）①②

コンパクト集合装置②

PTC （ねじ込み型）

4 4本立（2＋2）

650

プラグボルト

作動状態

SPT4-8ABHZ

8kg/h8kg/h

備考

R1/2BS-5（BH-5）・検査孔コンセントタイプ）

低圧オスユニオン

CA8A-Z

CA8A-M

44

サポートUボルトセット 2組、プラグボルト 4、検査成績書、保証書、取扱説明書

1050

48,400円（税抜）45,800円（税抜）

CA8A-Z

CA8A-M44

型式 スパナ締SPT6-8ASZ

SPT6-8ASM

手締

SPT6-8AHZ

SPT6-8AHM

3＋3

3＋38kg/h

8kg/h

仕様
集合本数

容量Q
自動切替式調整器

取付高圧ホース

SPT6-8ABHZ

SPT6-8ABHM

3＋33＋3

希望小売価格

容量Q8kg/h

8kg/h

備考

出口接続

Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓・検査孔コンセントタイプ）

R1/2

低圧オスユニオン

CA8A-Z

CA8A-M

44BS-6（BH-6）

22

サポートUボルトセット 4組、プラグボルト 8、検査成績書、保証書、取扱説明書、消防署届出用紙

付属品
希望小売価格63,000円（税抜）60,400円（税抜）

備考

出口接続

Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓仕様

手締

PTC4-8ABHZ

容量Q8kg/h

集合本数
自動切替式
調整器

2＋2

出口接続
記号

取付高圧ホース
付属品
希望小売価格PTC4-8ABSZ

BS-5（BH-5）
BS-6（BH-6）

Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓

入口：スパナ締
ホース、出口：入口：手締ホース、出口：検査孔付④

入口：手締ホース、出口：低圧オス

SM 低圧オスユニオン

HZ ユニオンボールガス栓

HM ユニオン

SPT4-8ASZ

736

低圧オスユニオン

CA8A-Z

CA8A-M

SK-5（SKH-5）

44

SK-6（SKH-6）

22

サポートUボルトセット 4組、プラグボルト 8、検査成績書、保証書、取扱説明書、消防署届出用紙

付属品

57,000円（税抜）54,400円（税抜）

型式 スパナ締PTC4-8ASZ

手締

PTC4-8AHZ

容量Q8kg/h仕様
集合本数自動切替式調整器

取付高圧ホース
付属品

4本立

SPT4-8AHZ

1136

SPT6-8ASZ

6本立

R1/2・検査孔コンセントタイプ）

SPT6-8AHZ

2＋2
Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓

出口接続・検査孔コンセントタイプ）

記号型式 スパナ締1050

低圧オスユニオン

41,800円（税抜）

手締BS-5（BH-5）④

R1/2・検査孔コンセントタイプ）

44,400円（税抜）

SPT6-8ABSM

記号

入口：スパナ締ホース、出口：検査孔付

SZ ユニオンボールガス栓

サポートUボルトセット 2組、プラグボルト 4、検査成績書、保証書、取扱説明書

SPT6-8ABSZ

取付高圧ホース

1050

Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓

SK-5（SKH-5）

付属品

型式 スパナ締

自動切替式調整器（コンパクト）

出口接続

記号

作動状態

282

取付高圧ホース

Rc1/2（検査孔付ユニオンボールガス栓

集合本数

PTC4-8ABHZ8kg/h

希望小売価格仕様

282

2＋28kg/h記号

備考

PTC4-8ABSZ

2＋2容量Q

集合本数

2＋2

希望小売価格

4本立

SPT4-8AHM

2＋2

付属品F

SPT6-8ABHZ

SPT4-8AHZ

SPT4-8ABSM

取付高圧ホース

1136

手締仕様

SPT4-8ABHM

記号④BHM 低圧オスユニオン

SPT4-8ASM

SPT4-8ABSZ

出口接続

入口：手締グラピタ
ホース、出口：④

SPT4-8ASZ

SPT4-8ABHZ

容量Q

入口：手締グラピタ
ホース、出口：検査孔付型式 スパナ締

手締自動切替式調整器④④BHZ ユニオンボールガス栓

型式 スパナ締仕様
集合本数

SPT6-8ABSZ④自動切替式調整器■サポート取付部

入口：スパナ締
グラピタホース、出口：
BSM 低圧オスユニオン④8A 切替式調整器

■付属品

736

作動状態

入口：スパナ締グラピタ
ホース、出口：検査孔付
BSZ ユニオンボールガス栓

8kg/h自動6 6本立（3＋3）

サポートUボルトセット

6本立③CA8A-Z

SK-5（SKH-5）

2SK-6（SKH-6）

2
サポートUボルトセット 2組、ドリルネジ 4、検査成績書、保証書、取扱説明書

希望小売価格PTC4-8ASZ

PTC4-8AHZ

28228228,600円（税抜）

4本立（コンパクト）

備考

・検査孔コンセントタイプ）

CA8A-Z
2■付属品

2
サポートUボルトセット 2組、ドリルネジ 4、検査成績書、保証書、取扱説明書

30,600円（税抜）1050

SPT4-8ABSZ

作動状態

④

SPT 4 - 8A BSZ

簡易集合装置（ねじ込み型）

グラピタ
ホースタイプ
4本立③650

右表「型式記号説明」参照

②1050

①1050

型式の見方

※製品写真は実際の1/20スケールです。

ドリルネジ■サポート取付部

備考
サポートUボルトセット作動状態

6作動状態

7

供給機器 ﹇ 簡 易 集 合 装 置 ﹈供給機器 ﹇ 簡 易 集 合 装 置 ﹈簡易集合装置・コンパクト集合装置

LP GAS instruments