カタログNo.

注

意事

6201-01

LPガス販売事業者様用項

エネルギーはもっと地球にやさしくなれる※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
安全のために◎ 分解や改造はしないでください。正常に作動しない恐れがあります。
◎ 電源コードを切断したり、傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、はさみ込ん因となります。
◎ ガス検知部をふさいだり、警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報しなかったり、警報遅れの原因となります。
◎ 落下させたり、衝撃を加えないでください。故障の原因となります。
◎ 警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報器のプラグに付属している予備コンセントをご利用ください。
◎ 予備コンセントに接続できる電気製品は1490W以下です。

ガス警報器（ LPガス用）

しんらい

KX-55

安安
全全機機器器◎ 予備コンセントに接続した他の電気製品のプラグを抜く時に、手前にこじって引き抜いNEW

LPLP
GG
AASS
inin
ststrurummenentsts

だり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。火災や感電の原たりしないでください。プラグ部が破損する場合があります。
◎ 電源プラグは時々お手入れしてください。たまったホコリに湿気が加わり、発火・焼損につながる恐れがありますので、電源プラグの刃及び刃の取付面のゴミやホコリをかわいた布などで取り除いてください。
◎ この警報器はLPガス専用です。LPガス以外はお使いにならないでください。
◎ 警告表示（「警報器が鳴ったら」ステッカー）をよくお読みのうえ、必ず目につく場所に警告表示を貼ってください。また、警告表示に緊急時連絡先の販売店名・電話番号が記入されているか確かめてください。
◎ 警報器の警報ブザーが鳴った時、火や火花により漏れたガスに引火して爆発する危険がありますので、火気は絶対に使用しないでください。
◎ 警報器の警報ブザーが鳴り終わらないうちに電源プラグを引き抜かないでください。
◎ 換気の時は電灯のスイッチをON/OFFしたり、換気扇・扇風機などの使用は危険です
から絶対にしないでください。

●本社 ☎（045）461-2334 ● 第 二 営 業 部

山 梨 工 場 ☎（0551）42-2311

業務サポートセンター☎（0467）66-3483（ 受 注 セ ン タ ー）

甲 信 越 支 店 ☎（0551）42-2315

神 奈 川 工 場 ☎（0467）78-6112

名 古 屋 支 店 ☎（0586）47-6151

ガス燃焼工学研究所

営業サポート統括部

北 陸 営 業 所 ☎（076）268-4323 ● 関 連 会 社業本 部☎（0467）66-3483●第 一 営 業 部〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1
KDX横浜ビル8F
TEL（045）461-2334 FAX（045）461-2354

E-mail info@katsuraseiki.co.jp

http://www.katsuraseiki.co.jp● 工 場・ 研 究 所

神 奈 川 支 店 ☎（0467）78-9658●営☎（0467）78-6115

大 阪 支店 ☎（06）6310-3561

東京瓦斯電炉（株） ☎（045）542-0771

札 幌 営 業 所 ☎（011）702-6174

広 島 支店 ☎（082）877-5222（株）カツラプランテック ☎（045）549-1232

北 東 北 支 店☎（019）652-6470

福 岡 支店 ☎（092）915-3100 ● 特

仙台

支 店

☎（022）722-4631 ● 燃 焼 機 事 業 部

関東約店

静岡桂販売
（株） ☎（054）662-0125

支 店☎（048）778-6000

東京燃焼機一課 ☎（045）461-2336

東陽機器販売（株） ☎（052）502-1469

西東京営業所☎（042）530-4870

東京燃焼機二課 ☎（045）461-2336（株）兵 庫 桂京支 店☎（043）234-7411

名古屋燃焼機課 ☎（0586）47-6153（ 株 ）栄 智 機 器☎（099）282-9811

北 関 東 支 店☎（029）852-9258

大 阪 燃 焼 機 課 ☎（06）6310-3566（株）大分機器センター☎（097）545-6563

葉☎（0794）24-8038

お求めは、安心とサービスをお届けする当店で…

●本力タログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。
●本カタログ記載の仕様寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログ記載の価格は平成28年1月現在のものです。品質の改善や原材料費等の都合により予告なく変更することがあります。

ご使用になる際には、裏面の注意事項及び'16.01.8000A製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。
1

LP GAS instruments

QRコードの採用で、製品管理がより 正確・スムーズに！
交換期限お知らせ機能・警報音一時停止機能など、様々な安全機能を搭載した
ガス警報器「しんらいシリーズ」に、QRコードを採用しました。今まで以上に製品管理が正確・スムーズになり、お客さまにさらなる安全・安心を提供します。

ガス警報器しんらい LPガス用分離型（音声・ブザー付）

特長1

防水検知部

検知部を防水構造とすることで、清掃時等の水はねによる誤作動を防止します。

【原寸大】

KX-55
警報部

特長2
KX-55
検知部

警報音をマルチ化

警報音をブザー、日本語音声、中国語音声から選択できます。

■読み取り内容（下記の内容は右写真のQRコードを読んだもの）

006, KF-13F, 201510, 202010, 0000001,,,,006

KF-13F2015102020100000001

メーカー番号型式

製造年月

交換期限年月

ロット番号

ガス警報器しんらい LPガス用一体型（ブザー付）
特長

警報原因表示機能
型式

仕様
出力端子

コードの長さKF-13FKF-16F

メータ出力

遮断弁出力

交換期限

2.5m（予備コンセント付）
フォトトランジスタオープンコレクタ接続
2段階有電圧2線式（DC0-6-12V）
製造後5年検知方式

接触燃焼式

対象ガス

LPガス
LPガス爆発下限界の1/100 〜 1/4

出力信号

警報ガス濃度
通電表示

特長3

出力信号をマルチ化

メータ連動用の無電圧接点（フォトカプラ）と遮断弁連動用の有電に対応しました。
圧接点（0-6-12V）

特長4

【原寸大】

緑ランプ点灯

警報音

ブザー

警報表示

赤ランプ点滅使用温度範囲質量–10℃〜 40℃（結露しないこと）
定格周波数50/60Hz共用
監視時：約0.8W、警報時：約0.9W 監視時：約0.8W、警報時：約1.1W
W70×H117×D29mm
約250g
約220g

付属品

取付金具、コード止め、木ねじ、点検ガス採取器

電源電圧
消費電力
寸法

標準価格

KF-13F

定格電圧AC100V±10％5,950円（税抜）9,800円（税抜）

点検ガス採取器付きです。

備考

スクリューレス
端子台

KF-16F

単線の場合、差し込むだけで配線できます。
仕様

型式

KX-55

出力端子コードの長さ2.5m（予備コンセント付）

出力信号

フォトトランジスタオープンコレクタ接続、2段階有電圧2線式（DC0-6-12V）

交換期限

製造後5年

検知方式

熱線型半導体式

対象ガス

LPガス
LPガス爆発下限界※1の1/100 〜 1/4

警報ガス濃度
通電表示

警報部：緑ランプ点灯、検知部：緑ランプ点灯

警報音

ブザー、音声：日本語／中国語

警報表示

警報部：赤ランプ点灯、検知部：赤ランプ点灯

使用温度範囲
電源電圧
消費電力

特長5

メータ・遮断弁出力

過去10日間の警報原因をランプ表示により確認できます（ランプ表示は警報スイッチを1秒間押すことで表示されます）。

定格周波数50/60Hz共用

特定地下街等、特定地下室等

硬質管等で接続された立ち消え安全装置付燃焼器

アパート、マンション等の集合住宅であって、同一建築物に3世帯以上入居する構造の料理飲食店等業務用等施設建築物

監視時：約1.0W、警報時：約1.6W
警報部：W70×H120×D25mm（突起部を除く）、検知部：W43×H79×D23mm（突起部を除く）

質量

警報部：約220g（電源コードを含む）、検知部：約60g

付属品

警報部用接続ケーブル3芯0.3mm 5m（防水コネクタ付）、検知部用接続ケーブル3芯0.3mm 0.2m※2（防水コネクタ付）、取付金具、コード止め、アンカープラグ、丸木ねじ、皿木ねじ、点検ガス採取器

標準価格

17,500円（税抜）2

屋外に設置されている風呂釜、給湯器等

共同住宅【1/2スケール】

2※1：爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。
※2：接続ケーブルの延長可能距離200m以内（3芯0.3mm2使用時）。

LPガス警報器を設置しなくてもよい燃焼器■義務施設

あるか、鉄筋又は鉄骨であるかを問わない。

警報部：–10℃〜 40℃（結露しないこと）、検知部：–10℃〜 45℃
定格電圧AC100V±10％

LPガス警報器の設置（義務・推奨）施設

ものをいい、床面積の広さ及び資材が木造で寸法

備考

警報原因表示機能

■推奨施設
個別住宅
義務施設以外の業務用等施設

硬質管の亀裂、老朽化による立ち消え安全装
置付燃焼器の誤動作等がありますので、警報器の設置をお勧めします。
浴室内の風呂釜、給湯器等常時設置されていないもの
但し、特定用途 の業務用施設で使用される※燃焼器には警報器が必要。
※劇場・映画館・演芸場・公会堂その他これらに類するもの。キャバレー・ナイトクラブ・遊技場その他これらに類するもの。貸席及び料理飲食店。百貨店及びマーケット。旅館及びホテル。病院・診療所及び助産所。盲学校・ろう学校・養護学校及び幼稚園。公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの。