PRETRONICAR2000は､フジキンの本モノづくりの総力を結集して製造された電子バルブです。位置決め精度に優れたステッピングモータの採用により、従来の電動モータバルブにはない、高速応答、精密制御、高分解能（2000：1）を実現しました。
Ｃｖ値は、5〜0.0000015まで広範囲にわたり対応しています。
各種の研究実験装置やプロセスライン等、あらゆる精密ながれ制御のご要求に柔軟に対応致します。
■主な特長

ステッピングモーター
アクチュエータの採用
により、2000:1の高分解能を実現。

d2G4対応の防爆型アクチュエータも取り揃えています。

インナー弁はSUS316+ステライト盛で耐磨耗性に優れています。
また、5〜0.0000015までの幅広いCv値に対応。

例えば… こんなところにAR2000は使われています◆コージェネレーション・発電機の燃料制御◆カロリーメータの冷媒流量制御◆燃料電池評価装置の圧力制御◆エアー源が設置できない装置◆圧縮天然ガス自動車充填機の流量制御
グランド部は、PTFE製パッキンを採用
ステンレス鍛造(SUSF316)製
ボディ

専用のドライブユニットに4〜20mAの信号を入力すれば、所定の開度にバルブが動作します。

■1

高圧ガス大臣認定品にも対応

目 次

AR2000を知る

AR2000ラインアップ

AR2000を選ぶ/お問合せ■主な特長 P1■仕様 P2〜4■品番体系 P5■標準型 P6〜P7■防爆型 P7■ドライブユニット P8■オプション P9■選定ガイド P10〜P12■受注明細書 P13■他製品の紹介 P14■お問合せ先 背表紙

■仕様
本体部
ボディ
◆グローブ型が標準です。
◆材質は SUSF316 が標準です。
◆高圧ガス大臣認定品に対応できます。
ねじ込み (Rc)
接続

接続の種類
口径
※2

設計圧力
圧力クラス

ソケット
ウェルド接続フランジ接続(JIS)

フランジ接続(ANSI･JPI)

その他( 詳細はお問合せ下さい )1/4B 3/8B 1/2B 3/4B 1B

10A 15A
20A 25A

15A 20A 25A

UJR 継手接続( メタルガスケット型式 )10K 20K 30K
40K 63K

150 300
600 900 1500

14.7MPa

29.4MPa

49MPa

２圧縮リング型式継手接続

形状( グローブ型 )

※1

※1
※2

RF フランジ、RJ フランジを製作しております。
温度により最高使用圧力は変わります。温圧レーティング表 (P10) にてご確認下さい。

ボンネット型式◆標準型はユニオンボンネット構造で接液部分はすべて SUS316 製です。
◆ガスケットはメタル (SUS316 製 ) 式です。
◆ Cv 値 0.7 以上で、流体が液体または蒸気の場合、ガイド付きステムとなります。
また、Cv 値 5 の製品はすべてガイド付きステムとなります。
◆高温型は､ フィン付きで 500℃までの流体に対応可能です。
◆低温型は、グランド部の過冷却を防ぐエクステンション構造で -253℃ ( 液体水素 ) での使用が可能です。
ボンネット型式

標準型

使用流体温度範囲
Cv 値 0.7 以上

Cv 値 0.5 以下

グランドパッキン PTFE 製-25℃〜 150℃

-50℃〜 150℃

グランドパッキン C-PTFE 製-25℃〜 230℃

-50℃〜 230℃

高温型 ( フィン付ボンネット )-50℃〜 500℃

低温型 ( エクステンション )-253℃〜 150℃

グランド部構造◆ PTFE 製 V パッキンが標準ですが、より信頼性の高い O リングとの二重シール構造にも対応できます。
◆パッキンをカーボン入り PTFE(C-PTFE) 製とすることにより、230℃まで使用できます。
◆ベローズシール（オプション・P9）にも対応できます。

禁油仕様について禁油仕様 ( 一級禁油 ) での製作も承りますが、ガスケット及びインナー弁のネジ部にはフッ素系グリースを薄く塗布しております。
また、グランド部 O リングを使用するタイプでは、O リングにも薄く塗布しております。

2インナー弁（ディスク＆シート）
インナー弁（ディスク＆シート）
は、ボディ及びステムへねじ込み接続する構造で、シートとディスクが交換できるディアブルシートが標準です。
（Cv値5は除く）

仕様

シート

材質

ステム

ボディ

SUS316+ ステライト盛 ( 標準 )

流量特性

ディスク

EQ%
( イコールパーセント )リニア

Cv 値0.0000015 ～ 5

レンジアビリティ

Cv 値 0.00025 以上 20:1( 標準 )Cv 値 0.00015 以下 10:1( 標準 )許容リーク量( 定格 Cv 値に対する比 )1×10-4（出荷時）

アクチュエータ部◆駆動源に、ステッピングモーターを採用した、分解能 2000:1 を誇る精密なアクチュエータです。
◆精密ボールねじを使用していますので、ヒステリシスが小さく優れた再現性を示します。
◆アクチュエータは、出力が異なる C1 型 ( 小型 )、C3 型 ( 大型 ) の 2 種類があり、Cv 値とご使用圧力に応じて選択できます。（Cv 値と使用可能な圧力は P12 でご確認ください。）

仕様
アクチュエータ型

標準型
C1 型作動型式

防爆型
C3 型

C1E 型

C3E 型

ステッピングモーター + ボールネジ駆動方式、信号増時開供給電源

DC24V

消費電力

20W

40W

20W

40W

定格電流

1A/ 相

1.5A/ 相1A/ 相

1.5A 相4 ～ 20mA / 1 ～ 5V

入力信号
周囲温度範囲0 ～ 50℃ ( 凍結なきこと )駆動方式

バイポーラチョッパ定電流式

励磁方式

1-2 相励磁

構造

屋内型

全閉検出機構内蔵( タッチスイッチ式 )耐圧防爆構造 (d2G4)
または、本質安全防爆構造
耐圧防爆構造：外部リミットスイッチ
本質安全防爆構造：内蔵 ( タッチスイッチ式 ) にセフティバリアを使用

材質
ヨーク
カバー

AC2A
AC2A

A5052

AC2A + A5052P

AC2A

塗装

焼付塗装

ヨークシルバーカバー

コバルトブルー最高使用圧力14.7MPa

49MPa

14.7MPa

定格リフト値Cv

0.00015 以下

6mm

0.00025 ～ 38mm

5310mmヒステリシス

1.5%FS 以下

リニアリティ

5% FS 以下

49MPa

ドライブユニット仕様
周囲温度範囲◆ AR2000 は、専用のドライブユニットにて制御を−10 ～＋50℃
85%RH 以下 ( 結露なきこと )周囲湿度範囲

行います。
◆ドライブユニットに電源を投入すると、全閉の位置を自動で検出し、その後入力信号に応じた開度に動

入力信号

4 ～ 20mA

1 ～ 5V

入力インピーダンス

250 Ω

100k Ω以上

使用電源

24V DC±10％

消費電流

C1、C1E/24A 以下 C3、C3E/3.4A 以下

構造

屋内専用

適合ケーブル

断面積 0.75mm2 以上の4 芯シールドケーブル( ケーブルの抵抗値は 0.5 Ω以下として下さい )ターミナルねじサイズ

M3

質量0.6kg作します。
◆バルブが全閉状態のときは、「SHUT」ランプが点灯します。
◆万一、運転中にモーターが脱調した場合や、異常な動作をした場合でも、リセットボタンまたはリセッ
ト入力端子に接点信号を付加させて、リセット操作をさせることができる安心機能つきです。

動作原理

ドライブユニット
A/D変換回路 ①入力信号②③

全閉検出信号

モータ出力

マイコン

④ モータドライブ

AR2000制御ブロック図①アナログ入力信号を A/D 変換します。
②内蔵のマイコンに送ります。
③バルブの開度を決める基準となる、全閉位置を検出します。
④バルブリフトを 2133 ステップに分割し、パルス信号に変換してバルブアクチュエータに電流を出力します。

ご使用可能流体◆窒素、ヘリウム、空気、二酸化炭素等の不活性ガス、及び酸素◆可燃性ガス ( 水素、メタン等 )◆毒性ガス ( 一酸化炭素、ブタジエン等 )◆水、燃料油、液化ガス等◆ただし、次の流体ではご使用いただけません。
・接液部 ( ボディ、ボンネット、インナー弁、グランド部 ) 材料を腐食させる流体・スラリー状、固形物を含む流体

お願い

防爆型機器の選定・ご使用にあたっては、独立行政法人産業安全研究所「工場電気設備防爆指針」に従って下さい。
4■品番体系
アクチュエータ部- 5C1E
①

本体

15HD

③④⑤②

アクチュエータ部

アクチュエータタイプ

Cv 値と弁特性- E⑥07

R2⑦⑧インナー弁
記事

①記事

⑥ ⑦

C1

小型

E

EQ%

C3大型L

リニア

C1E

小型防爆タイプ (d2G4)

C3E

大型防爆タイプ (d2G4)

弁特性

Cv 値

⑧01～
40

Cv 値 5 ～ 0.0000015 に対応する番号 01 ～ 40 が入ります ( 下表参照 )製作可能な弁特性、Cv 値、レンジアビリティの組合せ
は下表をご参照下さい。
< 品番表示例 >◆ E15R4…EQ%、

本体部
②接続方式

③④⑤記事

1

ねじ込み式

グローブ型

2フランジ式

グローブ型◆ Cv 値番号､ レンジアビリティ､ 製作可能なインナー弁組合せ一覧

3ねじ込み式アングル型

レンジアビリティ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R104

フランジ式

アングル型

5ソケットウェルド (SW) 式グローブ型

0156ソケットウェルド (SW) 式アングル型

02

37ユニオン式

グローブ型

03

28ユニオン式

アングル型

041.592 圧縮リング型式継手 グローブ型

051060.702 圧縮リング型式継手

10:1 20:1 30:1 40:1 50:1 60:1 70:1 80:1 90:1 100:1

Cv 値

アングル型

070.5080.35

49MPa 型

090.25

JIS 10K

100.15

J2JIS 20K

110.1

J3

JIS 30K

120.07

JIS 40K

130.05

JIS 63K

140.035となります。 A2ANSI 150 (JPI 150) ※150.025

A3ANSI 300 (JPI 300) ※160.015

A6ANSI 600 (JPI 600) ※170.01

A9ANSI 900 (JPI 900) ※180.007

レーティング
フランジ表示1514.7MPa 型

3029.4MPa 型

50J1※ JPI フランジJ4の品番は、「A」→ ｢JP｣ J6

A15

ANSI 1500(JPI 1500) ※190.005

なし

V パッキン

200.0035

W

V パッキン +O リング

210.0025

B

ベローズタイプ

220.0015

H

高温型

230.001C

低温型

240.0007

B 1/4B(8A)

250.0005

C 3/8B(10A)

260.00035

D 1/2B(15A)

270.00025

E 3/4B(20A)

280.00015

F 1B(25A)

290.0001< 表示例 >◆ 115B‥Rc1/4 接続、14.7MPa 型、V パッキン
◆ 2JP3WHD‥ JPI300 15A RF フランジ接続､V パッキン +O リング、高温型

300.00007◆製品出荷の際、品番の末尾に #A,#B…と表記する場合がございます。これは製品仕様の変更履歴を示すものです。

グランド部及びボンネット構造

呼び径

その他
特別仕様の場合、品番末尾に 3 文字以内のアルファベットで表示を行います。
5R1 10:1 ～ 100:1 に対応する Cv 値 0.025、～ 品番 R1 ～ R10 が入ります レンジアビリティ 40:1
R10 ( 下表参照 )

レンジ
アビリティ

310.00005

320.000035

330.000025

340.000015

350.00001

360.000007

370.000005

380.0000035

390.0000025

400.0000015■青色で塗りつぶされた組合せのインナー弁の製作が可能です。

■寸法

C3型

29.4MPa

49MPa

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下
SW1/4 ～ 1B

0.7 以上Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下
SW1/4 ～ 1B

0.7 以上Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下

C1-115 ※C1-515 ※C3-115 ※C3-515 ※C3-130 ※C3-530 ※C1型

14.7MPa

14.7MPa70

A339 199

100 356 21680

M6×1
ねじ部長さ 6339 199

M6×1
ねじ部長さ 61892

110 356 216
70362 199

全閉検出ケーブル
長さ1m

100 379 216
8080L

376 213100 384 221
90(L)

376 213

Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下 C3-150 ※ 100 413 250

110 384 221

SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下 C3-550 ※ 110 413 250

ボディ接続

Cv 値

Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上

使用温度範囲 −50℃～＋500℃

0.7 以上Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下
0.7 以上9696

寸法 [mm]

品番

SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下

SW1/4 ～ 1B

LHA

M6×170 18434
ねじ部長さ 6

C1-115H ※C1-515H ※C3-115H ※C3-515H ※M6×1
ねじ部長さ 6294

100 47492334
80

92434 294

110 474 334
全閉検出ケーブル
70

M6×1
ねじ部長さ 618

全閉検出ケーブル
長さ1m

長さ1m457 294

100 497 334
80

L457
294

110 497 334
(L)

C
3型

96

18

Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下14.7MPa

14.7MPa
L

Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下
全閉検出ケーブル
SW1/4 ～ 1B
長さ1m

0.7 以上Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B 0.5 以下
SW1/4 ～ 1B

0.7 以上

寸法 [mm]
LM6×1
18
ねじ部長さ 6 70

C1-115C ※

(H)

92

品番

C1-515C ※C3-115C ※C3-515C ※HA
M6×1
ねじ部長さ 6545 405
92

1892

100 583 443
80545 405

110 583全閉検出ケーブル
443
70

長さ1m568 405

(H)

Cv 値

(H)

ボディ接続

96

全閉検出ケーブル
長さ1m

(A)

圧力クラス

(A)

C1型

使用温度範囲 −196℃～＋150℃(A)

低温型 ( エクステンションボンネット)
96

M6×1
ねじ部長さ 618362 199

110 379 216

0.7 以上SW1/4 ～ 1B
C
3型

H

SW1/4 ～ 1B

高温型 ( 放熱フィン付きボンネット )
圧力クラス

L

9696

(H)

14.7MPa

Rc1/4 ～ 1/2

寸法 [mm]

品番(A)14.7MPa

Cv 値

(H)

C1型

ボディ接続

(A)

圧力クラス

Cv 値 0.7 以上 − 25℃～＋150℃
Cv 値 0.5 以下 − 50℃～＋150℃(H)

使用温度範囲(A)

標準型

100 606 443
80568 405

110 606 443
(L)

(L)

6防爆型

10050115◆各端子へは圧着端子等を用いて M3 ネジ

G3/4にて接続します。
◆ケーブルグランドの適合ケーブル外径はφ12.1 ～φ16 です。

H180

L

C1E 型
圧力クラス

ボディ接続

14.7MPa

C3E 型

Cv 値

Rc1/4 ～ 1/20.5 以下

Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B

0.5 以下SW1/4 ～ 1B

0.7 以上

寸法 [mm]

品番

C1E-115 ※LH

70419圧力クラス

100 43780

C1E-515 ※14.7MPa419

110 437

ボディ接続

Cv 値

Rc1/4 ～ 1/2

0.5 以下Rc1/4 ～ 1

0.7 以上SW1/4 ～ 1/2B

0.5 以下SW1/4 ～ 1B

0.7 以上品番

C3E-115 ※C3E-515 ※SW( ソケットウェルド ) ボディ接続部寸法
呼び径（B）

D

S

1/4

14.3

10

3/8

17.8

1/2

22.2

3/4

27.7

134.5

1316

フランジ接続ボディ面間寸法◆ JIS 規格フランジ (L) mm
RF フランジ
Cv 値

呼び圧力

0.5 以下10K 20K 30K 40K 63K

口径
10A

25A

150

30K
40K 63K

20A

150

10K 20K
0.7 以上15A150150

180180◆フランジ型ボディ (RF 型 )ANSI・JPI 規格フランジ面間寸法◆ ANSI･JPI 規格フランジ (L) mm
Cv 値

クラス
15A

0.5 以下RF フランジ

RJ フランジ

口径

口径

20A

715A

150

900 1500

200

1500.7 以上

25A

150 300 600

300

20A

25A

150150180600180900 1500

200

◆フランジ型ボディ (RJ 型 )寸法 [mm]
L

H

70464

100 48280464

110 482■接続（アクチュエータ部）◆コネクタの各端子へは、はんだ付けにより接続します。
◆適合ケーブル外径はφ 8 です。
◆全閉検出用ケーブルの長さは 1m が標準です。

■ドライブユニット
1245

100
ラック取付

12壁取付

DRIVE UNIT

IN
2-

POWER ERROR

3I※
信号表示VSW1RESET

SW25SHUT

144

130

67A

8ACLOSE

9B

10B

11+10VOPEN

MANU

5V

ねじサイズ Ｍ３SW3※防爆タイプに使
全閉検出はリミ1番、2番端子にRESET

ZERO

SPAN

FG

1213-

モータ
コネク

AUTO

DC24V
12

全閉検
アクチ

ON

SHUT

4

入力信DC4外部リ接点で

130

1+

1 2 3 4 5 6 7 8

PRETRONIC
AR-G

4.5

4.5
30I

端子接続図 壁取付

VON

SW1130SW2 ⑥番端子を未結線（注）⑤、の場合、アクチュエータが故障する恐れがありますのでご10V5V注意ください。
SW3シールドケーブル

入力信号
DC4〜20mA (1〜5V）
外部リセット接点で強制閉検出

1 2 3 4 5 6 7 8

100
ラック取付

全閉検出
アクチェータ本体へ（※）
モーター駆動出力コネクター端子No.
※防爆タイプに使用の場合は全閉検出はリミットスイッチの1番、2番端子に接続して下さい。

ABCD
電源

シールドケーブル

1 +2 34567 A
8 A
9 B
10 B
11 +12 13 FG

IN
RESET
SHUT

DC24V

8■オプション・付属品
接液部材料◆ご使用流体にあわせ、以下の材料での製作も承ります。
◆その他材料につきましても弊社までご相談下さい。

①ボディ
SUS316L、ニッケル合金 ( ハステロイ B-2、C-22、C-276 相当 )､ ジルコニウム､ チタン、チタン合金等②インナー弁
材質

備考

SUS316L

Cv 値 0.007 以下では、ステライト盛での対応となります。

SUS630タングステンカーバイド +SUS316

キャビテーション発生時の耐磨耗用 (Cv 値 0.01 以上のみ対応 )ニッケル合金
ジルコニウムCv 値 0.01 以上のみ対応

チタン・チタン合金③グランドパッキン
C-PTFE、PFA、及びこれらの組合せパッキン

Ｏリングシール
グランド部に O リングを付加して、グランドパッキンとの二重シール構造とすることができます。O リング材質は、フッ素ゴム、EPDM、HNBR、カルレッツ® 等、各種流体に合わせて対応致します。

ベローズシール◆ベローズシール + グランドパッキン + Ｏリングの高信頼構造。
◆ステムとべローズは溶接による一体構造となっています。
◆毒性ガスなどの厳重な管理が必要なアプリケーションに。
0.98MPa タイプ

4.9MPa タイプ

設計圧力0.98MPa

4.9MPa

材質

SUS316L

インコネル 718

リミットスイッチ◆バルブの開・閉を電気信号で検出します。
◆ローラレバー型アクチュエータ形状。
◆コンジットは G1/2。
◆ご注文時は、防爆構造、用途 ( 全開検出・全閉検出・両側検出 ) をご指示下さい。
◆型番9アズビル㈱製

防爆構造

型番

一般

1LS19-J

一般・防滴

1LS19-JS

Exde Ⅱ CT6

1LX7001-J

■選定ガイド
選定は以下の流れに沿って行います。

①受注明細書の記入
流体条件 ( 流体名､ 圧力等 )、グランド部条件、駆動部仕様 ( 作動型式､ 電源仕様等 ) を受注明細書 (P13) に記入して下さい。
太枠内は必ずご記入下さい。

②温圧レーティングの確認
圧力と温度の条件が適用する規格のレーティング範囲内であるか確認して下さい。
◆ねじ込み、ソケットウェルド、ユニオン、2 圧縮リング型式継手接続◆フランジ接続→各規格のレーティング表をご確認下さい。

温圧レーティング(14.7MPa型）

温圧レーティング(29.4MPa型）

温圧レーティング(49MPa型）

13.6MPa、100℃
14.7MPa、40℃

1014.7MPa、-253℃

510.0MPa、300℃

500 Υ0-253-300 -200

9.0MPa、500℃

-1000

100
温度[℃]

2005025201510527.3MPa、100℃
29.4MPa、40℃

29.4MPa、-253℃
20.0MPa、300℃

500 Υ0300

400

500-253-300 -200

18.0MPa、500℃-1000

100200最高使用圧力[MPa]30最高使用圧力[MPa]15最高使用圧力[MPa]→下の温圧レーティング表でご確認下さい。

4045.5MPa、100℃49MPa、40℃

30201049MPa、-253℃
33.4MPa、300℃

300

400

500-253-300 -200

9.0MPa、500℃

500 Υ

0-1000温度[℃]100200

300

400

500

温度[℃]

③ Cv 値計算
想定されるご使用条件に対し、それぞれ Cv 値を計算し、最大 Cv 値と最小 Cv 値を求めます。
◆ Cv 値とは ?
バルブ等の容量係数の一つで、JIS 規格で「特定のトラベル ( 動作範囲 ) において圧力差が 1LB( ポンド )/inch2(=1psi)のときバルブを流れる 60°F(15℃ ) の温度の清水の流量を USgal/min で表す数値。」と定められています。

Cv 値計算式
差圧条件記号の説明流体
一般液体

高粘度
※1
気体

蒸気

QL[m3/h] 液体の流量
QG [m3/h(normal)] 標準状態（15℃、0.1013MPa abs）における気体の流量
QS [kg/h] 蒸気の流量
P1 ※ 2[MPa abs]：1 次側絶対圧力
P2 ※ 2[MPa abs]：2 次側絶対圧力

飽和水蒸気

KV ※ 1：粘度補正係数

過熱
水蒸気

GL ：液体の比重（水＝ 1 とした時）

湿り
水蒸気

S [℃ ]：蒸気の過熱度

t [℃ ] 流体温度
GG：気体の比重（空気＝ 1 とした時）
X ：蒸気の乾き度（乾き飽和蒸気 X=1）

※1

液体において、動粘度 20mPa･s 以上、または計算 Cv 値 0.01 以下の場合は、粘度補正計算が必要です。 粘度補正が必要な流体仕様の場合は、弊社へお問合せ下さい。
※ 2 バルブ直近での圧力として下さい。バルブから離れた点での圧力を用いて計算された場合、配管の圧力損失などの影響により、計算結果に大きな誤差を生じる場合があります。

ご注意

Cv 値計算は、バルブ選定の為の基準であり、参考値として取り扱って下さい。実際には、固有の配管条件やご使用条件などにより、計算結果と差が生じる可能性があります。
10

④弁特性を選択
EQ%、リニアの中から選択して下さい。
◆リニア特性（直線形流量特性）
バルブのストロークと流量 (Cv 値 ) が比例する特性。バルブのストロークが10% 増えれば Cv 値も 10% 増加します。温度制御、開ループ制御等に適します。
◆ EQ% 特性（等比率形特性）
単位ストロークの変化に対する流量の変化の割合が､ 全ストロークを通じて一定である特性。例えばレンジアビリティが 20:1 であれば、バルブのストロークが 10% 増える毎に Cv 値は約 35% ずつ、レンジアビリティが 50:1のときは約 48% ずつ増加します。圧力制御、閉ループ制御等に適します。

⑤定格 Cv 値の決定

Cv 値、レンジアビリティ、製作可能な組合せ一覧

算出した最大 Cv 値から、安全率を考慮した、定格 Cv 値を選定します。
最大計算 Cv 値に弁特性に応じた安全率を乗じます。
① EQ%‥‥‥･1.5②リニア‥‥1.2( 最大計算 Cv 値 ) × ( 安全率 ) ＜ ( 定格 Cv 値 )となる Cv 値を選定します。
( 製作している Cv 値は右の表をご参照下さい。)

お願い

Cv 値 0.007 以下を選定のお客様へ
Cv 値 0.007 以下のディスクは直径が 1mm以下のため、微小な金属片でもディスク ･ シー
ト間にかみ込み、ディスクが折損することがありますので、上流側の配管には、必ず 10μm以下のエレメントを使用したフィルターを取り付けて下さい。

⑥レンジアビリティの決定( 定格 Cv 値 ) ÷ ( 最小計算 Cv 値 ) の値が、制御上必要なレンジアビリティになります。最小計算 Cv 値が開度10％以上の領域で制御できるように選定します。
( 製作しているレンジアビリティの値は右の表をご参照下さい。)
コントロールバルブ制御範囲
必要Cv値範囲

開度10％以上
必要最小Cv値
制御可能最小Cv値＝（定格Cv値）／（レンジアビリティ）

ご注意

11

必要最大Cv値
制御可能最大Cv値＝（定格Cv値）

AR2000 は各開度の計画 Cv 値に対し許容差があります。定格 Cv 値を決定する際は、余裕を持たせた選定をお願いします。

レンジアビリティ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
10:1 20:1 30:1 40:1 50:1 60:1 70:1 80:1 90:1 100:1

Cv 値
01

502

303

204

1.505

106

0.7

07

0.5

08

0.35

090.25100.15110.1

120.07130.05140.035150.025160.015170.01180.007

190.005

200.0035

210.0025

220.0015

230.001240.0007

250.0005

260.00035

270.00025

280.00015

290.0001

300.00007

310.00005

320.000035

330.000025

340.000015

350.00001

360.000007

370.000005

380.0000035

390.0000025

400.0000015■青色で塗りつぶされた組合せのインナー弁の製作が可能です。

⑦アクチュエータ型式の決定
使用圧力と選定 Cv 値により、アクチュエータの必要サイズが決定します。また、防爆構造が必要な場合は、C1E 型、C3E 型を選定します。
以下の表「Cv 値と使用可能圧力」より選定します。

Cv 値と使用可能圧力単位 [MPa]

Cv 値

0.035
以下

0.05～0.250.35～
0.50.7

11.5235

一次側圧力 MAX 値

14.714.797.55.33.82.3

1.50.75

二次側圧力 MAX 値

9997.55.33.82.3

1.50.75

一次側圧力 MAX 値

49493629.42115963

二次側圧力 MAX 値

36363629.42115963

アクチュエータ型
C1 型・C1E 型

C3 型・C3E 型⑧接続口径の確認選定した Cv 値から、適切なバルブ接続口径を選定して下さい。表「Cv 値と口径の適用範囲」で確認して下さい。

Cv 値と口径の適用範囲
各口径で製作可能な Cv 値は下記の通りです。
口径

1/4B(8A)

3/8B(10A)

1/2B(15A)

3/4B(20A)

1B(25A)Cv 値

0.7 以下

1 以下

3 以下

5 以下

5 以下

⑨オプション・付属品の選定必要とされるオプション・付属品を選定して下さい。
詳細は、P9 を参照して下さい。

お願い

誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。
このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの整合性や、ご使用条件を十分考慮うえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断のもとにご選定いただきますようお願いいたします。また、取扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。

12ねじ込み

呼び径・規格13ミニュコン

ダイヤフラム式
ミニコントロールバルブ
Cv値0.0000015〜5まで
低圧から超高圧まで
14

CAT: No.135-R