ヒートアイランド技術を活用した整備事例について
ミスト装置の概要と事例のご紹介
霧のいけうち鈴木 慎(c) H.IKEUCHI Co.,Ltd. All Rights Reserved

弊社の概要
会社名

株式会社いけうち H.IKEUCHI & CO., LTD.

本社住所

大阪府大阪市西区阿波座1-15-15

設立日

1954年 11月 8日

資本金9,000万円

執行役員社⾧

中井 志郎

事業内容

産業用スプレーノズル・工業用加湿ならびに応用機器・システムの製造販売及び輸出入

営業拠点

日本、アメリカ、中国、台湾、インドネシア、タイ、オランダ(工場:兵庫、広島、ベトナム)

スプレーノズル専業メーカー
ノズルのラインアップは５００００点以上!!
ノズルの選定から、ノズルから発生する霧を利用した課題解決まで一貫サポート
2© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

霧の分級法
10μm
超微霧

100μm
微霧

300μm

1,000μm

細霧

中霧

粗霧

ドライフォグ セミドライフォグ®
10～30 μm

もやきり霧雨

しとしと雨

並みの雨～スコール～10μm

10～100μm

100～300μm

0.3～1.0mm

1.0mm～

ドライフォグー２流体ノズル
セミドライフォグー１流体ノズル
3© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ノズルの２種類の仕組み
１流体ノズルー水の圧力のみでノズルを通過
２流体ノズルー液体と圧搾空気をノズルで混合・１流体が１５－２５μｍに対してー近づけば濡れる
・２流体は１０μｍ以下
ーほぼ濡れない！！
実際はほとんどのミストメーカーが１流体を採用
4© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

１流体 VS ２流体 ミスト

5© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ミストに対する評価
１．涼感について
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95.2%

4.2%
40.1%

涼しくなった55.1%

やや涼しくなった

２．快適度について
0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.6%

どちらでもない

60%

70%

80%

89.3%

逆に暑い

90%

100%

2.3%
37.6%

快適100%

やや快適

51.7%

どちらでもない

8.5% 0.3%

やや不快

不快

数パーセントのミストを嫌う方への配慮
は公共の場への設置において非常に重要
6

アンケート実施場所:渋谷区役所 様（東京都）
気象条件:(アンケート実施時の平均気温・湿度)
8月9日 気温33℃ 湿度47%
9月1日 気温29℃ 湿度58%
9月3日 気温32℃ 湿度48%© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム構成①フロー図

・ノズルには、均質な霧を発生させる涼霧ノズルⅡを採用

・タイマー、温度、湿度、風速など、充実した制御機能で自動運転可能・フィルターや水タンクなどをコンパクトにまとめたポンプユニットを多数ラインナップ
7© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム構成②ノズル配管①ノズルピッチ 標準５００ｍｍ
オプション２５０ｍｍ②ノズル ２種類から選択
・涼霧Ⅱノズル（０３１） ２．３５Ｌ／ｈｒ／個・涼霧Ⅱノズル（０６３） ５．２Ｌ／ｈｒ／個
高さ２．５ｍ－２．７ｍへの設置が基準＝不特定多数の一般の方が対象、ミストを嫌う方への配慮が必要
平均身長と１ｍのギャップの間で気化して濡れない高さ
高さ３ｍを超えると０６３ノズル検討

8© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム構成③ ポンプ
ポンプの吐出量／ノズル１個当たりの噴霧量＝ノズル取り付け可能数例）KYZ75の場合 ２３６Ｌ／２．３５Ｌ（０３１ノズル）＝１００個
各ポンプ ノズル取り付け最大個数 ５００ｍｍピッチで計算、２５０ｍｍピッチの場合は総延長が半分になります9© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム構成④制御

・標準設定 気温２８度以上、湿度７０％以下、風速３ｍ以下、＋タイマー設定
・衛生対策
ー１日１回夜間早朝などに１０分程度強制噴霧＝設定条件合致せず（梅雨時など多々あり）１日以上噴霧しないと残留水が腐食、強制噴霧で残留水を置換させて対策・ノズルからの雫ボタ落ち対策
ーポンプ停止時にポンプ付近に装備した電磁弁解放して配管内圧力を抜く＝ノズル内部に組み込まれたチェックバルブが閉まることでミストがぴたっと停止＝雫が落ちることはほぼなし
・アラーム表示ーシステム自動停止（自動復帰はしません、原因確認のうえ再起動お願いします）①渇水異常（断水などによるカラ運転でのモーター焼き付き防止）②圧力異常（配管のリーク、ポンプの故障＝周囲への水の吹き出し、粗い霧噴霧防止）③サーマル（過電流の危険）
10© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績①全国
気候と行政の取り組み姿勢で大きな差

11© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績②大阪
２００６年
大阪市水道局の検証事業に公募して事業開始

12© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績②大阪 クールスポット補助金事業２０１９粉浜商店街（ミストファン）

２０１９年度
事業費の半額補助

大阪モノレール万博記念公園駅

南海三国ヶ丘駅屋上

13© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績③大阪 都市緑化を利用した猛暑対策事業
上限１５００万／件

満額補助金

２０２０－２０２３年度 ４か年で実施

14© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績③大阪 都市緑化を利用した猛暑対策事業

15© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績③大阪 都市緑化を利用した猛暑対策事業

16© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

涼霧システム®のシステム実績③大阪 都市緑化を利用した猛暑対策事業

17© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ミスト設備の設置の問題点①占有許可
ポンプ、制御関連の置き場が必ず必要＝占有許可が必要⇒行政、もしくは土地所有者でないと設置が難しい

18© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ミスト設備の設置の問題点②ビル風
街なか、特に駅前は風が複雑、ビル風でミストが下りてくるどころか、舞い上がることもしばしば風で流されては、ミストによる気温降下の効果は望めません、、

19© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ミスト設備の設置の問題の解決策①低い位置からの噴霧（従来）ミストを嫌う方への配慮として、濡れない高さを保つことを前提⇒最近の異常な高温で、ミストに対する許容範囲が広がっている？
低い位置から噴霧することで、確実に人の周囲で気化＝打ち水に近い20© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ミスト設備の設置の問題の解決策②大量噴霧

21© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

おまけ

大量噴霧して、ライトアップしたら大バズりしました。。。。

雲海演出用ノズルは、元々タービン吸気冷却用、暑熱対策用の噴霧量多いものよりさらに１個当たりも大量噴霧
万博では、暑さ対策にこのノズルを採用される事例も確定しています22© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

今後の展開・潜熱の机上論と実際の効果でＧＡＰがある現状
・様々な外部要因を考慮しながら一定の効果をコミットできる提案の模索
・大阪ＨＩＴＥＣでの先生方のご指導の下・業界としても一体化して行政を動かしていきたい
・国の補助金＝地方格差をなくす

23© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022

ご清聴ありがとうございました。

24© H.IKEUCHI & CO.,LTD. 2022