美浜発電所３号機の原子炉起動および調整運転開始の予定について

２０２４年１月１７日
関西電力株式会社

美浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８２万６千キロワット、定格熱出力２４４万キロワット）は、２０２３年１０月２５日から第２７回定期検査を実施しており、２０２４年１月１８日に原子炉を起動し、翌１９日に臨界に達する予定です。
その後は諸試験を行い、同年１月２０日に定期検査の最終段階である調整運転を開始し、２月１４日に総合負荷性能検査を行い、本格運転を再開する予定です。

以（添付資料）美浜発電所３号機 第２７回定期検査の概要

上美浜発電所３号機 第２７回定期検査の概要

１．主要工事等
化学体積制御系統 抽出水オリフィス取替工事（図－１参照）
余熱除去系統の信頼性向上の観点から、プラント起動時に化学体積制御系統を用いた１次冷却材系統の圧力調整が実施できるよう、当該系統の抽出水オリフィスを口径の大きいものに取り替えました。
２．設備の保全対策
２次系配管の点検等（図－２参照）
当社の定めた「２次系配管肉厚の管理指針」に基づき、２次系配管７５３箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施しました。その結果、必要最小厚さを下回っている箇所および次回定期検査までに必要最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はありませんでした。
また、過去の点検で減肉傾向が確認された部位１２箇所、配管取替時の作業性を勘案した部位４１箇所、今後の保守性を考慮した部位３６箇所、合計８９箇所を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼の配管に取り替えました。
３．蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果
蒸気発生器３台のうち、Ｃ－蒸気発生器伝熱管全数（3,382本）について渦流探傷検査を実施し、異常のないことを確認しました。
４．燃料集合体の取替え
燃料集合体全数１５７体のうち５３体を取り替えました。そのうち、新燃料集合体は４４体です。
燃料集合体の外観検査（８１体）を実施し、異常のないことを確認しました。
５．次回定期検査の予定
２０２５年３月以 上美浜発電所３号機

第２７回定期検査の作業工程（２０２４年１月１７日現在）

２０２３年１０月

２０２３年１１月

２０２３年１２月

２０２４年１月

解列
１０月２５日並列(１月２０日予定)

１次冷却材系統降温２０２４年２月

総合負荷性能検査(２月１４日予定)
出力上昇試験

原子炉容器開放
起動試験
燃料取出

燃料装荷

起動試験

主要

１次系ポンプ弁点検工
原子炉容器組立

程

１次冷却材系統
漏えい検査
C－蒸気発生器伝熱管渦流深傷検査

化学体積制御系統 抽出水オリフィス取替工事

起動前弁点検※工程については、作業や検査の進捗状況等により、今後変更となる場合があります。
注：黒塗りは実績を示す

The Kansai Electric Power Co., Inc.

図－１ 化学体積制御系統 抽出水オリフィス取替工事
工事目的
余熱除去系統の信頼性向上の観点から、プラント起動時に化学体積制御系統を用いた１次冷却材系統（ＲＣＳ）の圧力調整が実施できるよう、当該系統の抽出水オリフィスを口径の大きいものに取り替えました。
※米国原子力規制委員会が米国事業者に対し、「蒸気ボイドによる余熱除去ポンプ機能喪失問題」を通知したことを受け、国内においても原子力規制委員会および事業者が議論し、対策を講じる必要があると評価されました。

工事概要＜系統概要図＞
原子炉格納容器

プラント起動時に使用している系統（余熱除去系統）

加圧器

異常発生時の状況①プラント起動中にＲＣＳからの漏えいが発生②燃料取替用水タンクからの注水を実施③配管内の水が圧力低下により沸騰→ 余熱除去ポンプが使用できなくなる可能性がある。

通常運転時に使用している系統（化学体積制御系統）

蒸気発生器

圧力低下により沸騰する可能性のある温度に達する前に、化学体積制御系統を用いた調整に切り替える運用に変更するため、プラント起動時の流量に対応した口径の抽出水オリフィスに取り替えました。

注水に使用している系統（余熱除去系統）→蒸気←水→余熱除去ポンプ←原子炉容器

１次冷却材ポンプ

余熱除去冷却器③②＜抽出水オリフィス概要図＞①
燃料取替用水タンク

A取替え

B
抽出水
オリフィス

再生熱交換器

配管

抽出水オリフィス

非再生冷却器

再生熱交換器よりC
充てん/高圧注入
ポンプ

体積制御
タンク

体積制御タンクへ

口径の大きいものへ取り替え（約10m3/h→約27m3/h）＜プラント起動時のＲＣＳの温度と圧力の推移＞
ＲＣＳ温度

ＲＣＳ圧力

約286℃

沸騰する可能性のある温度

約160℃
15.4MPa

温度の推移
約40℃

現運用
新運用

圧力の推移

2.7MPa

余熱除去系統で圧力を調整（２系統のうち、１系統を使用）
余熱除去系統で圧力を調整化学体積制御系統で圧力を調整

加圧器で圧力を調整
加圧器で圧力を調整

圧力低下により沸騰する可能性のある温度に達する前に、化学体積制御系
統を用いた調整に切り替え、余熱除去系統を早期に隔離。
The Kansai Electric Power Co.,Inc.

図－２ ２次系配管の点検等
工事概要
今定期検査において、合計７５３箇所について超音波検査（肉厚測定）等を実施しました。
＜超音波検査（肉厚測定）：７２１箇所、内面目視検査３２箇所＞○２次系配管肉厚の管理指針に基づく超音波検査（肉厚測定）部位「２次系配管肉厚の管理指針」の点検対象部位

今回点検実施部位

主要点検部位

１，５３２６５４

その他部位

１，０１５６７

合計

２，５４７

７２１

○２次系配管の管理指針に基づく内面目視点検
高圧排気管の直管部３２箇所について、配管内面から目視点検を実施しました。その結果、配管内面に減肉は認められませんでした。

（結果）
必要最小厚さを下回っている箇所、および次回定期検査までに必要最小厚さを下回る可能性があると評価された箇所はありませんでした。

概略図
過去の点検で減肉傾向が確認された部位１２箇所、配管取替時の作業性を勘案した部位４１箇所、今後の保守性を考慮した部位３６箇所、合計８９箇所を耐食性に優れたステンレス鋼または低合金鋼の配管に取り替えました。
【凡例】【取替理由】：主蒸気系統
：給水系統：復水系統：ドレン系統：主な配管取替箇所＜系統別概要図＞②配管取替時の作業性を勘案して取り替えた箇所（４１箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ３５箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
６箇所

発電機

湿分分離加熱器

蒸気発生器①過去の点検で減肉傾向が確認されているため計画的に取り替えた箇所（１２箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 １１箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
１箇所

③今後の保守性を考慮して取り替えた箇所（３６箇所）
炭素鋼 ⇒ ステンレス鋼 ３３箇所
炭素鋼 ⇒ 低合金鋼
３箇所

Ｇ

低圧タービン

高圧タービン

復水器
湿分分離
加熱器

ｽﾁｰﾑ
ｺﾝﾊﾞｰﾀへ※［合計 ８９箇所］

復水ポンプ

湿分分離器
ドレンタンク

グランド
コンデンサ

湿分分離器
ドレンポンプ

第６高圧給水加熱器

低圧給水加熱器
第４

第３

第２第１

給水ポンプ

各負荷へ

脱気器
給水ブースタ
ポンプ

復水処
理
装
置

①②脱気器タンク

① ②③

① ②③

復水ブースタポンプ

スチームコンバータ

復水器へ
低圧ドレンタンク

6抽気より※
スチームコンバータ
ドレンクーラ②③

復水回収タンクより
低圧ドレンポンプ②③

スチームコンバータ
給水ポンプ

The Kansai Electric Power Co.,
Inc.