KB 型附属品

KB 型附属品

コネクタ ノックアウト接続用

主材質

表面処理

特亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき（ZDC2） （三価ユニクロ）

性

非防水

環

境

温度範囲

RoHS
-20℃
10物質対応 〜100℃

コンビネーションカップリング 鋼製電線管接続用

主材質

表面処理

亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき（ZDC2） （三価ユニクロ）

特性

環

非防水

境

温度範囲

RoHS
-50℃
10物質対応 〜150℃

ケイフレックス＋ねじ付き鋼製電線管

薄鋼電線管おねじ付き●ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N(JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム )、#12〜54 は 1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー )、#70 以上は 2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー ) です。

●ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N（JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム）、#12〜54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー )、#70 以上は 2500N(JISC 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー ) です。

厚鋼電線管用

薄鋼電線管用単位 :mm

KBBC

納期区分
確
確

◎

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

接続ねじ挿入できるケーブル
ケイフレックス 最大外径（mm）

KBBC 10KBBC 12

10128
1026.4 28.7 26.0 13.4 8.5 10.0
29.2 30.4 26.0 13.4 10.8 10.0

JIS C 8305（g／個）（個／袋）φS1 呼び17 19.1 CTC1950 20
18 19.1 CTC1953 20

16222812182432.9 30.8 26.0 13.4 14.3 10.0
40.1 38.3 34.0 20.3 19.3 12.0
48.1 47.0 41.0 24.9 24.9 14.018202230

58.6 56.5 49.0 31.1 34.5 14.0

3766.3 65.3 65.0 43.2 38.2 16.04860

80.0 80.0 79.0 55.1 49.5 16.0
92.4 88.0 93.0 64.3 60.6 16.0

接続できる

確
確

KBBC 36確

KBBC 42（LIB） 3642

確

KBBC 54KBBC 70

5470

確

KB45BC品番KBBC 16KBBC 22KBBC 28確

KB90BCKMB
KIBφACφB

φdφI

重量入数

19.1 CTC1925.4 CTC25
31.8 CTC3157911502020102438.1 CTC39210102850.8 CTC5129710273563.5 CTC63 430
76.2 CTC75 1110

52

納期

注 . 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

納期区分
確
確
確
確
確
確
確

インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

確
確

区分
確
確
確
確
確
確
確
確

KB90BC 10
KB90BC 121012810

KB90BC 16
KB90BC 22
KB90BC 28

162228121824

KB90BC 36 （LIB） 3642
KB90BC 4230KIB5470

KB90BC 54
KB90BC 70

確

品番374959

CφdφI

E

26.4 26.5 26.0 11.0 8.5 16.2
29.2 27.5 26.0 12.0 10.8 18.6
32.9 29.0 26.0 12.8 14.3 19.5
40.1 35.5 34.0 19.4 19.3 24.5
48.1 42.5 41.0 24.6 24.9 28.5

F

重量入数

JIS C 8305（g／個）（個／袋）φS1 呼び30 10.0 19.1 CTC1933 10.0 19.1 CTC197073202035 10.0 19.1 CTC19 88
41 12.0 25.4 CTC25 132
47 14.0 31.8 CTC31 201

10101058.6 50.0 49.0 30.8 34.5 31.1 53 14.0 38.1 CTC39 307
66.3 61.0 65.0 38.4 38.2 40.6 59 16.0 50.8 CTC51 610
80.0 74.0 79.0 49.8 49.5 48.0 68 16.0 63.5 CTC63 890
92.4 87.9 93.0 64.3 60.6 58.0 80 31.0 76.2 CTC75 1120

5

挿入できる
ケーブル
最大外径 φA
ケイフレックス （mm）
※1接続できる

KB45BC 10
KB45BC 12
KB45BC 16
KB45BC 22
KB45BC 28

522KMBKB45BC 54
KB45BC 70

接続ねじφBC

φdφIG

H

重量入数

101281026.4 26.5 26.0 10.5 8.5
29.2 27.5 26.0 12.8 10.8

6.98.624281010JIS B 8305（g／個）（個／袋）φS1 呼び19.1 CTC19 70 20
19.1 CTC19 80
5162228121823

32.9 29.0 26.0 13.1 14.3 11.9
40.1 35.5 34.0 20.2 19.3 12.4
48.1 42.5 41.0 24.6 24.9 14.5242630101214

19.1 CTC19 95
25.4 CTC25 140
31.8 CTC31 250

20101030

58.6 50.0 49.0 30.8 34.5 18.6
66.3 61.0 65.0 38.5 38.2 21.7

35

14

38.1 CTC39 340

537391650.8 CTC51 500

54959

80.0 74.0 79.0 49.5 49.5 25.0
92.4 87.9 93.0 64.3 60.6 23.1

4456

163163.5 CTC63 680
76.2 CTC75 158021KIB
KB45BC 36 （LIB） 3642
KB45BC 425470

ケイフレックス

厚鋼電線管
呼び

ねじ呼び

納期区分

KBKG 10KBKG 121012G16G16

CTG16
CTG1681045502020確

KMB

162228G16G22G28

CTG16
CTG22
CTG281318245992136202010確

確

KBKG 16KBKG 22KBKG 28

確

KBKG 36

KIB36

G36

CTG363420210確

KBKG 42 （LIB） 4254
KBKG 54

G42G54

CTG42
CTG543749280
290

105G70
G82

確
確
確
確

確

確

KBKG 70
KBKG 827082

CTG70
CTG82

60751120870

22確

KBKG 104

104 G104 CTG104

9823101確

品番

挿入できる接続できる電線管入数
重量ケーブル
薄鋼電線管
最大外径 （g／個）（個／袋）
ケイフレックス
呼び ねじ呼び （mm）

1012C19C19CTC19
CTC19810424555確

KBKC 16KBKC 22KBKC 28162228C19C25C31CTC19CTC25CTC311318245382130202010確KBKC 36 （LIB） 36

C39

CTC393219010確
確

KBKC 42KBKC 54

4254

C51
C63

CTC51
CTC633748260370

55確

KBKC 70

70C75

CTC755910802確
確

KBKC 10KBKC 12KMBKIB

注 . 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

注 . 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 〜 60％の外径を目安として下さい。
注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

sankei catalogue vol.31

KMB

φA φB

区分

接続できる電線管品番

挿入できる
重量
入数
ケーブル
最大外径 （g／個）（個／袋）（mm）

技術資料

技術資料

69

接続できるケイフレックス

接続ねじ

注 1.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 〜 60％の外径を目安として下さい。
注 2. 接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

納期インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。

品番

挿入できる
ケーブル
最大外径（mm）※1【薄鋼電線管用】【厚鋼電線管用】

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

70

sankei catalogue vol.31