ステンレス鋼製

ベローズバルブ
1MPaタイプ
Stop Valves■Bellows Seal Type特長
① 金属べローズのため、高い気密性が得られます。
② 真空ラインをはじめ、可燃性ガス、毒性ガスにも使用できます。
③ 接ガス部禁油仕様です。
④ メタルシールタイプ、ソフトシールタイプがあります。
⑤ ソフトシールタイプは90°回転のワンタッチで操作ができるスイッチべローズ式ハンドルなので、操作は簡単で、さらに、一目で開閉状態が確認できます。

あらゆる部分にお客様からのご提案を取り入れさせていただいております。

●標準品

PUBF- 91Pタイプ(メタルシール・接続式)

φD1

パネル厚さTHEX B

φD(H1)

パネル穴径φD2

全開高さ(H)リフト
L3

φD3(L2)

L1(L)

●仕様

部品名

＊ボディ
ディスク ＊1 ＊
＊
ステム
＊
ベロ−ズ
ボンネット＊
ガスケット
ハンドル ＊2＊：接液部品

材質●温度・圧力線図

最高使用圧力（MPa）

SUSF316
SUS316＋AuメッキSUS316L
SUS316L
SUS316NW2201（ニッケル）
A5056B11.2

使用温度範囲（℃）

1.1−28 〜 ＋315 ＊3

C以上の温度でご使＊3: バルブを200°用の場合は、常時開または閉に限定してご使用下さい。低温側で使用範囲を越える場合は、ご相談下さい。
使用流体：エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

＊1: 本製品は接ガス（液）部禁油タイプであり、シート部はカジリ防止のため、Au（金）メッキを施しております。
＊2: ハンドル色はブラックが標準です。その他、ブルー、グリーン、イエロー、レッドの色も製作いたします。

40℃、1MPa
100℃、0.93MPa

10.9

200℃、0.76MPa

0.8

圧力 [MPa]●材質

0.7
300℃、 0.68MPa

0.6

315℃、 0.66MPa

0.50.4＊30.30.2

外部リーク・弁座リークは加圧試験に加え、ヘリウムリーク試験を実施。漏洩量は1×10 -10Pa・m 3/sec以下（真空法）であることを確認しております。

0.10−50−28500100150200250

温度 [℃]

300350315●寸法表UNIT（mm）

呼び径 オリフィス径
D

D16.35

4.5

9.52
12.7

面間距離L

L1

パネル取付部 全開高さ リフト ハンドル径 パネル厚さT管接続部
L2

B（MAX.）（MAX.）
（kg）

品番

L3

D3

62.8 48 15.2 9/16 14.3 19.5 31.5

78.5

1.440

9.5

0.3

0.3 PUBF‒91P‒6.35‒V878.8 64 16.8 11/16 17.5 19.5 36

84.5

1.450

9.50.6

0.4 PUBF‒91P‒9.52‒V

884.2 64 22.8 7/8 22.2 19.5 36

84.5

1.450

9.5

0.7

0.5 PUBF‒91P‒12.7‒Vmm

H1

質量Hin

D2Cv値

（スイッチベローズタイプも同様です。）
パネル取付け要領 パネル取付けの際は下記手順で行って下さい。
①ハンドル 部 の 六 角 穴 付 止
ねじを六角レンチで緩めてハンドルを取外して下さい。

② パネルナットを取外して下さい。

③ パネルにバルブを取 付けてパネルナットで固 定して下さい。

④ ハンドル 部 の 六角穴 付 止
ねじを六角レンチで締付け、ハンドルを固定して下さい。

●標準品

PUBFL
PUBFL--91Pタイプ(スイッチベローズ91Pタイプ(スイッチベロウズ ソフ・ソフ
トシール
トシール・・パワフルロック式)
接続式)
37

φD1

パネル厚さT
HEX BφD(H1)

パネル穴径φD2

全開高さ(H)

リフトL320(L2)

L1(L)

開閉状態が一目で確認できます。
スイッチベローズタイプは、90°回転のワンタッチ操作で全開・全閉にできます。
また、バルブの閉止はスプリングにより行われるため、閉止力が一定で安定したシ−ル性能が得られます。

閉●材質

●仕様
材質

部品名

ボディ
＊
ディスク ＊1 ＊ステム
＊ベロ−ズ
＊
ボンネット
ガスケット
＊ハンドル ＊2＊：接液部品SUSF316PCTFE
SUS316L
SUS316L
SUS316PCTFE
ナイロン6●温度・圧力線図
1.2

最高使用圧力（MPa）

使用温度範囲（℃）

1−28 〜 ＋93 ＊3

1.1＊3: 低温側で使用範囲を越える場合は、ご相談下さい。

（液）
部禁油タイプであり、ディスク＊1: 本製品は接ガスはソフトシール仕様としてPCTFEを使用しております。
ブラックが標準です。その他、
ブルー、＊2: ハンドル色は、グリーン、イエロー、レッドの色も 製作いたします。

使用流体：エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

40℃、1MPa
93℃、0.93MPa

10.90.8

圧力 [MPa]

開0.70.60.50.4

外部リーク・弁座リークは加圧試験に加え、ヘリウムリーク試験を実施。漏洩量は5×10 -10Pa・m 3/sec以下（真空法）であることを確認しております。

0.30.20.1
0−50−28500●寸法表

93100150

温度 [℃]UNIT（mm）

呼び径 オリフィス径
D

D16.35
9.52
12.7

面間距離
L

L1

管接続部
L2B

パネル取付部

全開高さ リフト パネル厚さT

Cv値

質量H

L34.562.8 48 15.2 9/16 14.3 19.5 31.5

72.5

1.59.50.3

0.2 ＰＵBFL‒91Ｐ‒６.３５‒V878.8 64 16.8 11/16 17.5 19.5 36

77.5

1.5

9.5

0.6

0.3 ＰＵBFL‒91Ｐ‒９.５２‒V884.2 64 22.8 7/8 22.2 19.5 36

77.5

1.5

9.5

0.7

0.4 ＰＵBFL‒91Ｐ‒１２.７‒Vmm

D2（MAX.）（MAX.）
（kg）

品番

H1in

バルブ選定時のお願い
1. 本製品を正しく安全にご使用頂くために、選定の際はご使用条件、頻度、メンテナンス時期について弊社にご相談下さい。
2. 本製品はストップバルブです。流量調整タイプが必要な場合は別途ご相談下さい。
3. ソフトシールタイプを断熱圧縮による流体の温度上昇が予想される用途に使用されると、ディスクの変形や破損を生じますのでこの場合はメタルシールタイプをご使用下さい。また流体が水素ガスのように、管内の空気（ 酸素 ）と反応して急激な温度上昇の恐れがある場合は、窒素ガス等の不活性ガスで配管内に残留している空気を置換するようにして下さい。
4. ねじ込み式等、他の接続をご希望の場合は、弊社にご相談下さい。

●オプション

APR-PUBF‑91タイプ（ソフトシール・気体作動・接続式）

φ40(H)

Ｒｃ１/８

GC1(H2)HEX B

φD1(H1)

G矢視
ボディ底部
サポートねじ(L2)φD2‒EL1(L)●材質

C

ねじ部長さＦ●仕様●温度・圧力線図
1.2

ボディ
＊
ディスク
＊
ステム
＊
ベロ−ズ
＊
ガスケット
アクチュエータ ＊1＊: 接液部品

材質

SUSF316PCTFE
SUS316L
SUS316L
NW2201（ニッケル）
A5056

最高使用圧力（MPa）

使用温度範囲（℃）

1−10 〜 ＋93

1.1

40℃、1 MPa
93℃、0.93 MPa

10.90.8

外部リーク・弁座リークは加圧試験に加え、ヘリウムリーク試験を実施。漏洩量-103は5×10 Pa・m /sec以下（真空法）であることを確認しております。

圧力 [MPa]

品名＊1: ノーマルクローズタイプが標準です。
ノーマルオープンタイプも製作できます。
操作圧力は0.34〜0.69 MPaです。
操作圧力入口のRc1/8ねじの方向は自由に変えられます。
アクチュエータのラベル色はノーマルクローズがブラック、ノーマルオープンがブルーです。

0.70.60.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0−50

●寸法表

−10 050
温度 [℃]

93100150UNIT（mm）

呼び径 オリフィス径 面間距離

管接続部

Cv値

質量D

D16.354.562.8 48 15.2 9/16 14.3 41.5 10 68.5 1213 M4×0.7

品番
F （MAX.）（kg）
0.3
0.3 APR‑PUBF‑91‑6.35‑V59.52878.8 64 16.8 11/16 17.5 46 12.5 73

1616 M4×0.7

60.6

0.4 APR‑PUBF‑91‑9.52‑V

12.7884.2 64 22.8 7/8 22.2 46 12.5 73

1616 M4×0.7

60.7

0.5 APR‑PUBF‑91‑12.7‑V

L

L1L2inBmm

H1H2HCC1E

同じ製品を繰り返しご使用頂いているお客様におかれましては、ご使用条件や使い方が変わる際には、トラブルの未然防止のためフジキンまでお知らせ下さい。
誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性やご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断のもとにご選定頂きますようお願い致します。
また、取扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解のうえ、ご使用頂きますようお願い致します。

CAT: No.709-I