無停電電源装置
ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０２０ＡＨ１ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０３０ＡＨ１
取扱説明書

このたびはＧＳユアサのミニＵＰＳをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

注意①本装置を取り扱う前に必ずこの取扱説明書および注意書きをお読みください。
②本取扱説明書をお読みいただいた後は、いつでも活用・参照できるよう大切に保管してください。 また、修理やバッテリ交換時に必要になりますの で梱包箱・梱包材も保管願います。
③不明な点は、ＧＳユアサ内「ミニＵＰＳサービス相談室」
またはお買いあげの販売店にお問い合わせください。

株式会社

この製品には鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池
はリサイクル可能な貴重な資源です。鉛蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に関しては、リサイクルへご協力ください。

ＧＳユアサ

図番

ＴＴ−５１８２−１H安全上のご注意
本装置の据え付け、運転・操作、保守・点検を行う前に、必ずこの取扱説明書及び注意書きをお読みください。
本項目では、安全のための注意事項のランクを「警告」、「注意」に区分してあります。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う可能性は少ないが、障害を負う危険が想定される場合、ならびに物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
安全上のご注意

警告
4-1 公 共 的 、 社 会 的 に 重 大 な 影 響 を 与 え る 可 能 性 の あ る 機 器 に は 使 用 し な
いでください。
4-2 医 療 機 器 な ど 人 命 及 び 人 身 の 損 傷 に 影 響 を 与 え る 可 能 性 の あ る 用 途 には使用しないでください。
4-3 本 装 置 を 設 置 さ れ る 場 所 は 、 仕 様 書 で 定 め ら れ た 使 用 環 境 で 使 用 し てください。装置故障、部品劣化により寿命を短縮させる原因となるおそれがあります。
5-1 仕 様 書 に 定 め ら れ た 入 出 力 仕 様 の 範 囲 で ご 使 用 く だ さ い 。
装置故障の原因となるおそれがあります。
5-2 本 装 置 の 交 流 入 力 、 交 流 出 力 （ 接 地 極 付 き 単 相 ２ 線 式 ） は 各 相 を 正 しく接続されていることを確認してください。誤接続により過電圧となる場合があり、装置故障、及び事故の原因となるおそれがあります。
5-3 ケ ー ブ ル の 接 続 を 行 う 場 合 は 、 必 ず 電 圧 が 印 加 さ れ て い な い こ と を 確認してください。感電の原因となるおそれがあります。
5-4 接 続 箇 所 に 緩 み が な い こ と を 確 認 し て く だ さ い 。 発 熱 及 び 装 置 故 障 の原因となるおそれがあります。
6-1 ビ ス 等 を 外 し て の 分 解 は 絶 対 に し な い で く だ さ い 。
感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。
6-2 運 転 中 、 停 止 中 に か か わ ら ず 、 装 置 内 部 品 に 触 れ な い で く だ さ い 。
装置故障及び感電の原因となるおそれがあります。
6-3 正 面 パ ネ ル は 必 ず 閉 め て く だ さ い 。
感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。

-1-

安全上のご注意

警告10-1本 装 置 を 保 守 で き る 当 社 の サ ー ビ ス マ ン 以 外 は 内 部 の 修 理 等 は 行 わ な
いでください。誤点検・誤操作・誤修理は装置の故障及び事故の原因となるおそれがあります。
10-2運 転 中 、 停 止 中 に か か わ ら ず 、 装 置 内 部 品 に 触 れ な い で く だ さ い 。
装置故障及び感電の原因となるおそれがあります。
10-3ビ ス 等 を 外 し て の 分 解 は 絶 対 に し な い で く だ さ い 。
感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。
10-4端 子 台 及 び コ ネ ク タ に 触 れ な い で く だ さ い 。
感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。
10-5正 面 扉 は 必 ず 閉 め て く だ さ い 。
感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。

安全上のご注意

注意
1-1 装 置 の 外 箱 、 ケ ー ブ ル 等 に 損 傷 が 無 い こ と を 確 認 し て く だ さ い 。 装 置
故障の原因となるおそれがあります。
4-1 本 装 置 は 、 粉 塵 の 多 い 場 所 で 使 用 し な い で く だ さ い 。 装 置 故 障 の 原 因となるおそれがあります。
4-2 本 装 置 は 水 平 な 床 に レ ベ ラ ー に て キ ャ ス タ ー を 浮 い た 状 態 に し て 設 置
してください。耐震時の装置移動、転倒、装置故障、事故の原因となるおそれがあります。
4-3 本 装 置 に は 衝 撃 を 与 え な い で く だ さ い 。 装 置 故 障 の 原 因 と な る お そ れがあります。
5-1 装 置 の 絶 縁 抵 抗 を 測 定 し な い で く だ さ い 。 装 置 故 障 、 及 び 事 故 の 原 因となるおそれがあります。
5-2 接 地 端 子 は 必 ず 接 地 し て く だ さ い 。 感 電 及 び 誤 動 作 の 原 因 と な る お それがあります。
5 -3 ケ ー ブ ル 布 設 は 信 号 用 と 交 流 入 力 及 び 交 流 出 力 を そ れ ぞ れ 分 離 し て く
ださい。ノイズ等により設備の異常動作となるおそれがあります。
5-4 保 護 カ バ ー は 接 続 後 必 ず 元 の 状 態 に も ど し て く だ さ い 。 感 電 及 び 装 置
故障の原因となるおそれがあります。
7-1 本 UPSは 常 時 イ ン バ ー タ 給 電 方 式 で あ り 、 停 電 時 は 無 瞬 断 で 負 荷 を バ
ックアップします。一時的な過負荷の場合や万一インバータが故障した場合は商用バイパス回路に切り替えて負荷への給電を継続します。
切替には半導体スイッチを用いており、通常無瞬断で切り替わりますが、一部特定の部品が故障した場合は瞬断時間が発生することがあります。
8-1 装 置 の 異 常 状 態 の ま ま で 使 用 し な い で く だ さ い 。 装 置 故 障 及 び 事 故 の原因となるおそれがあります。

-2-

安全上のご注意

注意
8-2 装 置 に 異 常 現 象 が 生 じ た 場 合 は 応 急 処 置 を 行 っ て く だ さ い 。
処置及び原因などに不明点があればお買いあげの販売店にお問い合わ
せください。
8-3 火 災 ・ 地 震 な ど が 発 生 し た 場 合 は 、 速 や か に 装 置 の 状 況 を 確 認 し て く
ださい。異常が認められた場合はお買いあげの販売店に連絡してください。装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。
10-1推 奨 さ れ た 期 間 内 に 定 期 的 に 点 検 を 行 っ て く だ さ い 。
部品劣化等により装置故障の原因となるおそれがあります。
10-2清 掃 時 は シ ン ナ ー な ど の 有 機 溶 剤 は 使 用 し な い で く だ さ い 。
化学変化により装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。
10-3装 置 の 移 動 、 移 設 、 用 途 変 更 す る 場 合 は お 買 い あ げ の 販 売 店 に ご 相 談ください。装置故障、設備の破損及び事故の原因となるおそれがあります。
10-4バ ッ テ リ の 推 奨 交 換 年 数 毎 に 、 バ ッ テ リ の 交 換 を 行 っ て く だ さ い 。 火災及び装置故障の原因となるおそれがあります。
交換の際にはお買いあげの販売店にお問い合わせください。
10-5保 管 後 再 使 用 す る と き は 、 点 検 を 必 ず 行 っ て く だ さ い 。 部 品 劣 化 し 装
置故障の原因となるおそれがあります。点検についてはお買いあげの販売店にご相談ください。
10-6保 管 時 の 環 境 は 仕 様 書 で 決 め ら れ た 環 境 を 維 持 す る と 同 時 に 結 露 し ないようにしてください。絶縁劣化、部品劣化の原因となるおそれがあります。
10-7部 品 の 交 換 年 数 に よ り 部 品 の 交 換 を 行 っ て く だ さ い 。 事 前 に 交 換 し な
いと装置故障の原因となるおそれがあります。部品交換の際にはお買
いあげの販売店にお問い合わせください。
10-8製 品 近 傍 に お い て 携 帯 電 話 ・ PHS・ 無 線 機 な ど の 電 波 を 発 す る 機 器 は使用しないでください。ノイズ等により異常動作するおそれがあります。
10-9本 装 置 の 出 力 ラ イ ン 間 （ U相 ⇔ V相 ） を 短 絡 、 お よ び 出 力 ラ イ ン (U相 ,V相 )をアースに接続（地絡）しないように注意してください。
装置故障の原因となるおそれがあります。
天井面ＰＬ銘板

保守バイパスユニットＰＬ銘板（注）装置に貼られているＰＬ銘板は絶対はがさないで下さい。
-3-

目
次
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
目
次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１．製品が届きましたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．装置の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．各部の名称と働き
３−１ 装置配置図
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３−２ 機能表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．設置方法４−１ 設置場所選定
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４−２ 設置方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．接続方法５−１ 適合する電源設備の準備 ・・・・・・・・・・・・
５−２ 主端子台配線時の注意事項 ・・・・・・・・・・
５−３ 入出力配線用電線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
５−４ 入出力配線時の接地相の注意 ・・・・・・・・
５−５ ＲＳ２３２Ｃ端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・
５−６ エンジン発電機での使用について・・・・・・・
５−７ 外送信号の接続・機能 ・・・・・・・・・・・・・・
５−７−１ 外送信号接点 ・・・・・・・・・・・・・・・
５−７−２ 遠方操作・・・・・・・・・・・・・・・・・
５ − ７ − ３ WindowsNT使 用 時 の 設 定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
６．操作方法６−１ 初めての運転の前に ・・・・・・・・・・・・・・・
６−１−１ 配線の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・
６−１−２ スイッチの確認 ・・・・・・・・・・・・・・
６−１−３ 入出力電圧の確認 ・・・・・・・・・・・
６−１−４ 接地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６−１−５ 入力周波数 ・・・・・・・・・・・・・・・・
６−２ 運転、停止の操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・
６−２−１ 運転操作
・・・・・・・・・・・・・・・・・
６−２−２ 停止操作
・・・・・・・・・・・・・・・・・
７．動作説明７−１ 動作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７−２ 液晶表示詳細説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・
７−３ 保守機能説明
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７−３−１ バックアップテスト機能 ・・・・・・・・・
７−３−２ エラー履歴の表示 ・・・・・・・・・・・・・
８．異常時の操作方法
８−１ こんな時は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
８−２ ブザー音の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・
８−３ トラブル時の処置
・・・・・・・・・・・・・・・・
９．各種モードと設定変更方法
９−１ 各種モードの説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・
９−１−１ バイパス禁止運転モード ・・・・・・・
９−１−２ ブザー禁止モード ・・・・・・・・・・・・
９−１−３ 各種機能変更モード ・・・・・・・・・・
９−２ 簡易設定モード
・・・・・・・・・・・・・・・・・
１０．保守・点検
１０−１ 保守・点検
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１０−１−１ 日常のご点検 ・・・・・・・・・・・・・・
１０−１−２ 定期的にバッテリ交換が必要です・・
１０−１−３ 排気ファンの交換 ・・・・・・・・・・・・・
１０−１−４ 長期間ご使用しない場合 ・・・・・・
１０−１−５ 絶縁試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・
１０−２ 保守バイパスユニット ・・・・・・・・・・・・・
１０−２−１ 保守バイパス操作手順 ・・・・・・・
１０−２−２ 保守バイパス復旧手順 ・・・・・・・
１１．性能について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１２．保証について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１３．問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-4-

１
４
５
５
６
７
８
８
９
９
９
９
１０
１０
１０
１０
１１
１１
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１３
１３
１３
１４
１５
１８
１８
１９
２１
２２
２２
２６
２６
２６
２７
３０
３１
３１
３１
３１
３１
３２
３２
３２
３３
３４
３５
３５

はじめに
本製品（ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０２０ＡＨ１、ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０３０ＡＨ１）は、旧製品（ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０２０ＡＰ２、ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０３０ＡＰ２）と保守バイパスユニット
裏面のコネクタが異なります。したがって、本製品の本体に旧製品の保守バイパスユ
ニットを差し込むことはできません。
旧製品を本製品に交換する際は、負荷装置を一度停止させなければなりませんので、ご了承ください。
１．製品が届きましたらお手もとに届きましたら、梱包を開梱し、製品がご希望通りの製品であるかをご確認の上、本製品の外観のチェックを行い、損傷のないことをご確認ください。
また、以下のリスト通りのものが梱包されているかをご確認ください。
梱包品リスト内容
数
量
ＵＰＳ装置本体
１台
取扱説明書
１部
束線バンド
３本
圧着端子
６個
２．装置の概要
本装置はコンピュータ関連機器等の電源トラブルに対するバックアップ機能を備えた
無停電電源装置です。
入力電力受電時は、整流器で交流を直流に変換し、インバータで安定した交流に逆変換して、負荷機器に電力を供給します。入力異常（停電又は入力過電圧）時は内蔵バッテリからインバータを介し、無瞬断で負荷機器に電力を供給します。
＜特徴＞①バッテリ関連機能の充実
・長寿命形バッテリの搭載
・バッテリ交換予告表示／取扱説明書１６ページに示す
・バックアップテスト機能／取扱説明書１８ページに示す②使いやすさ・液晶表示による豊富な表示内容／取扱説明書１５ページに示す
・低騒音／４０ｄＢ、負荷率による排気ファン低速・高速自動切替え③高性能・高効率／定格入出力時のＡＣ／ＡＣ効率＝約９０％
・入力クリーンウェーブ／入力力率＝１、高調波含有率１０％以下
・保守バイパスユニットにより、負荷機器の無停止保守／取扱説明書３２ページに示す
・省エネ運転機能により消費電力を削減します／取扱説明書２８ページに示す＜取り扱い上の注意事項＞①長期間停止時は、３ヶ月に１度、約２４時間の補充電運転を行ってください。
②ヘアドライヤー等の半波整流負荷を接続しないでください。本装置が異常動作及び破損するおそれがあります。
③エンジン発電機にてご使用される場合は、別途ご相談ください。
エンジン発電機の品質によっては正常に動作しない可能性があります。
④設置環境は、バッテリ寿命への影響を考慮すると、１０〜２５℃の範囲内でご使用されることをお勧めします。直射日光、高温、多湿を避け、正しく設置してください。
⑤内蔵のバッテリ、ファンには寿命があり、定期的に交換が必要です。
詳しくは３１ページをご覧ください。
⑥ＦＡＸ、コピー機、モーター負荷にご使用される場合は、別途ご相談ください。
その性能により、本装置が異常動作及び破損するおそれがあります。
⑦ＵＰＳの上には物を乗せない様にしてください。

-5-３．各部の名称と働き
３ −１ 装 置 配 置 図

６

２ ３ ４

５

１３ １４１５
２７
２６
７

８
９

１０

１６

１
１８
１７
１９

１１
１２

ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡの正面図

２２

ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡの裏面図

２３

２４
２０

２１

２５

レベ ラ ー 図ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡの正面パネル内部図

-6-

３ −２

機能表

NO.
１
２
３
４
５

名 称
始動／停止スイッチ
交流入力ランプ
インバータランプ
バイパスランプ
トラブルランプ

６

正面パネル

７
８
９
１０
１１

液晶表示
モード切替スイッチ
ブザー停止／
バッテリチェックスイッチ
トラブルリセットスイッチ
吸気口

１２
１３
１４

入力ＭＣＣＢ
バッテリ増設用コネクタ
外送信号用コネクタ

１５

ＲＳ２３２Ｃ用コネクタ

１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７

排気ファン
保守バイパスユニット
保守バイパスＭＣＣＢ
主配線用端子台
上段バッテリユニット
下段バッテリユニット
内部時計用バッテリ
強制バイパススイッチ
各種設定スイッチ
レベラー
増設オプション
ＬＡＮカード用スロット

働 き
装置の始動／停止を行うスイッチです。
正常な交流入力の受電時に点灯します。
インバータで給電している場合に点灯します｡
バイパスで給電している場合に点灯します。
装置の故障あるいは、入出力の異常時に点灯します。
各種設定スイッチ操作、バッテリ交換時に開けてください。
装置の状態、各種計測値を表示します。
液晶表示の表示モードを切替えるスイッチです。
ブザーを停止したり放電テストによりバッテリの状
態をチェックするスイッチです。
トラブル状態をリセットするスイッチです。
内部で発生した熱を冷却するための外気を取入れる開口部です。
入力ブレーカです。
保持時間延長オプション接続用コネクタです。
装置の動作状態、警報信号の送出及び遠方操作用コネクタです。
ＲＳ２３２Ｃ用通信コネクタです。
オ プ シ ョ ン の UPSモ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム "Acroware-Base Pro"に 対 応 し ま す （ ※ １ ） 。
内部で発生した熱を排気します。
取り外し可能な保守バイパス回路です。
保守バイパスブレーカです。
入出力の配線接続を行う端子台です。
取り外し可能なバッテリトレイです。
取り外し可能なバッテリトレイです。
内部時計用のニッケル水素電池です。
強制的にバイパス給電するスイッチです。
時計や各種モード設定スイッチです。
装 置 を 固 定 す る ﾚﾍﾞﾗｰで す 。
端子台ボードを装着するためのものです。
オ プ シ ョ ン の UPSモ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム "Acroware-LAN AgentPRO"用 Ｌ Ａ Ｎ カ ー ド を 接 続 す る た め のスロットです（※１）。

(※ １ ） バ ー ジ ョ ン に よ っ て は 対 応 し て な い も の が ご ざ い ま す 。
詳細は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

-7-

４．設置方法
４ −１

設置場所選定■温度：０〜４０℃、湿度：３０〜９０％の場所に設置してください。
装置故障、部品劣化により寿命を短縮させる原因となる恐れがあります。
■熱源の近くや、直射日光のあたる場所、火の近くには設置しないでください。
■屋外及び塩分や腐食性ガスの発生する場所には設置しないでください。
■無線機やテレビ、ラジオなどの近くに置くとノイズが混入する場合がありますので離れた場所に設置してください。
■ホコリっぽい場所には設置しないでください。
■傾いている所（水平でない場所）には設置しないでください。
■火災予防条例にて蓄電池設備の制限を受ける場所には設置しないでください。
■設置床面は本装置の重量に見合った強度を確保してください。
■ ミ ニ Ｕ Ｐ Ｓ 裏 面 に 排 気 フ ァ ン が あ り ま す の で 排 気 を 妨 げ な い よ う 隣 接 物 か ら １ ０ cm
以上間隔をあけて設置してください。
■ＣＲＴディスプレイからは１ｍ以上離して設置してください。
ＣＲＴ画面が歪む等、不具合が生じることがあります。
■保守に必要なスペースは、前後１メートル、両横５０センチです。
保守バイパスユニットの引き出しには、後方２０センチ必要です。

４ −２

設置方法

本装置はレベラー付きですので、据え付け場所が決まりましたらレベラーにてキャスターを浮いた状態にして装置を固定してください。

オプションとして、固定金具、チャンネルベースを用意しています。
詳細は、お買いあげの販売店に問い合わせください。
-8-

５．接続方法
５ −１

適合する電源設備の準備

電源設備条件は次の通りです。適合する設備をご用意ください。
機種

周波数

電圧

容量

相数

圧着端子

推奨分電盤
MCCB

SHA020AH1

50又 は 60H
Z(± ３ Ｈ ｚ )85〜 115V2KVA以上

単 相 2線 +接 地 線(Ｄ 種 接 地 )Ｍ５

４ ０ A以 上

SHA030AH1

50又 は 60H
Z(± ３ Ｈ ｚ )85〜 115V3KVA以上

単 相 2線 +接 地 線(Ｄ 種 接 地 )Ｍ５

６ ０ A以 上※漏電ブレーカ使用の場合は、漏電感度電流３０ｍＡ以上、高調波、サージ対応品としてください。
※本装置の入力ＭＣＣＢの定格電流です。
３０Ａ（ＳＨＡ０２０ＡＨ１）、５０Ａ（ＳＨＡ０３０ＡＨ１）
５ −２

主端子台配線時の注意事項①配線工事は、必ず配電盤からの電源を遮断してから実施してください。
②配線工事の際には必ず、本装置の前面の始動／停止スイッチを「停止」にし正面の入力ＭＣＣＢを「ＯＦＦ」にしてください（装置完全停止状態）。
＜主端子台配置図＞
下図に従って、装置背面にある主端子台の各端子を配線してください。

負荷装置の接地端子

入力

AC100V

出力

ｱｰｽ

５ −３

入出力配線用電線機種
SHA020AH1
SHA030AH1

５ −４

AC100V

入出力電線径５ .５ 〜 １ ４ mm ２
８ 〜 １ ４ mm ２

圧着端子
Ｍ５
Ｍ５

入出力配線時の接地相の注意

単相２線の１線が接地されている場合は、接地されている相をＵＰＳ入力のＳ相へ接続してください。
なお、入出力端子のＳ相とＶ相は、装置内部で共通になっています。
-9-

５ −５

Ｒ Ｓ ２ ３ ２ Ｃ 端 子 （Ｄサブ１５ピン

メス）

停電や万一の故障などの情報を外部にお知らせする事ができます。
詳しい内容につきましては、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
５ −６

エンジン発電機での使用について

エンジン発電機出力を電源とする場合は、ＵＰＳ入力容量の２倍以上の容量のエンジン発電機をご使用ください。
ただし、エンジン発電機出力の品質によっては正常に動作しない可能性がありますので事前に調査・カップリングテストなどが必要です。
詳しい内容につきましては、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
５ −７

外送信号の接続・機能

１

１ＣＯＭ．（コモン）

７

２

６

２Ｐ ． Ｆ ． （ 入 力 異 常 信 号 ）（ＮＯ接点）

４

９ＣＯＭ．（コモン）

９４ Ｂ．Ｌ．（バッテリ電圧低下警告）（ＮＯ接点）

５

８

３

３Ｔ Ｒ Ｂ Ｌ （ 故 障 信 号 ） （ Ｎ Ｏ 接 点 ）５ＶＵＰＳ
外部信号端子
ﾋﾟﾝ 配 置 図

０Ｖ

５

リモートＯＮ／ＯＦＦ

６

制御信号接点入力
ＳＧ
シャットダウン信号入力

７

５ −７ −１

５〜１５Ｖ

外送信号接点（無電圧接点）

停電や万一の故障などの情報を外部にお知らせする事ができます。
必要に応じてご使用ください（無電圧接点信号出力）。
外送信号Ｄサブ内容
１−２
入 力 異 常 （ 入 力 停 電 、 入 力 過 電 圧 に て ｸﾛｰｽﾞ）
１−３
ト ラ ブ ル （ Ｕ Ｐ Ｓ ト ラ ブ ル に て ｸﾛｰｽﾞ）
１−４
バ ッ テ リ 電 圧 低 下 （ ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧 低 下 に よ る 放 電
終 止 予 告 SHA020AH1=88V、 SHA030AH1=132Vに て ｸﾛｰｽﾞ）
注 ： 外 部 信 号 端 子 内 の リ レ ー 接 点 容 量 は AC125V 0.2A , DC30V 1Aで す 。

- 10 -

５ −７ −２

遠方操作（装置起動・停止）

外部よりの制御信号接点入力（無電圧接点又はオープンコレクタ）により、本装置を遠方操作することができます。
（１）リモートＯＮ／ＯＦＦ機能（接点入力）■外送信号Ｄサブ ５−６ピン
装 置 入 力 ﾌﾞﾚｰｶ 前 面 ｽ ｲ ｯ ﾁ 状
接点入力状態
ＵＰＳ状態
ｰ
態
ＯＮ
始動
開
運転
ＯＮ
始動
閉
停止
ＯＮ
停止
開
停止
ＯＮ
停止
閉
停止
注 ： 接 点 入 力 の 接 点 は 、 接 点 容 量 DC24V 0.5A以 上 を お 使 い く だ さ い 。
（２）リモートシャットダウン機能（電圧入力■外送信号Ｄサブ ７−６ピン

WINDOWS NT対 応 ）停電時のＵＰＳバッテリ運転中に、コンピュータ側のシャットダウン終了後、バッテリの不要な放電防止のために、ＵＰＳを停止することができます。
制御電圧入力（ＤＣ＋５〜１５Ｖ）を５秒間継続させると、３０秒後にＵＰＳは停止します。
５ −７ −３

ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ使 用 時 の 設 定（ WindowsNTは 、 米 国 マ イ ク ロ ソ フ ト 社 の 商 標 で す ）オプションのケーブルにより、停電時の自動シャットダウン機能が利用出来ます。
ＳＨＡシリーズ使用時のＵＰＳパラメータの設定例を示します。
な お 、 設 定 の 詳 細 に つ い て は WindowsNTの マ ニ ュ ア ル の 「 無 停 電 電 源 の 設 定 」 の 項 目を併読してください。
ＵＰＳパラメータの設定例
・無停電電源の組み込みポート
チェックボックスをオンにし、ＵＰＳが接続されるシリアルポートを指定する。
・電源停止信号チェックボックスをオンにし、［無停電電源のインターフェース電圧］を「正」に設定する。
・バッテリ容量低下信号
チェックボックスをオンにし、［無停電電源のインターフェース電圧］を「正」に設定する。
・リモート無停電電源シャットダウン
チェックボックスをオンにし、［無停電電源のインターフェース電圧］を「正」に設定する。
・実効コマンドファイル
システムをシャットダウンする前にファイルを実効する場合はこの項目を設定します。
・バッテリの予測寿命、稼働１分ごとのバッテリ再充電時間
これらの項目は、バッテリ容量低下信号を使用した場合は設定不要です。
・電源障害から警告メッセージまでの時間、警告メッセージの表示間隔
任意の時間を設定ください。
オプションケーブルについての詳しい内容につきましては、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

- 11 -

６．操作方法
６ −１

初めての運転の前に

６ −１ −１

配線の確認装置の入出力が正しく配線されていることを再確認してください。
６ −１ −２スイッチの確認＜正面・下部＞①入力ＭＣＣＢ「ＯＦＦ］＜裏面＞①保守バイパスＭＣＣＢ「ＯＦＦ」＜正面パネル＞①始動／停止スイッチ「停止」

６ −１ −３

始動／停止スイッチ状態

停止（ＯＦＦ） 始動（ＯＮ）

入 出 力 電 圧 の 確 認 （裏面入出力端子台にて）＜入力＞
Ｒ−Ｓ： ８５〜１１５Ｖ
Ｒ−Ｇ：約５０〜Ｒ−Ｓ電圧
Ｓ−Ｇ： ０〜約５０Ｖ（接地相）＜出力＞
Ｕ−Ｖ、Ｕ−Ｇ、Ｖ−Ｇ：０Ｖ
６ −１ −４

接地

裏面入出力端子台の接地端子入力「Ｇ」には必ず接地線（第３種接地）を接続してください。
６ −１ −５

入力周波数

自動周波数選択回路により、入力周波数にあった出力周波数が出力されます。
入力周波数変動許容範囲は ５０±３Ｈｚ／６０±３Ｈｚです。

- 12 -

６ −２

運転、停止の操作

６ −２ −１

運転操作（１）正面の入力ＭＣＣＢ（下図：１１）を「ＯＮ」してください。
・前面上部の「交流入力」ＬＥＤランプ（下図：２）が、点灯（緑）します。
・ファンが回転し自己診断（主回路チェック）を行います。
・液晶表示に待機中の表示がされます。
シドウＳＷヲ オシテクダサイ
タイキ チュウ

（２）前面上部の始動／停止（下図：１）スイッチを「始動」にしてください。
・インバータが起動して、前面上部の「インバータ」ＬＥＤランプ（下図：３）が点灯（緑）します。
２ ３ ４

５

６
９

７

１

８

１０
１１

ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０２０ＡＨ１／０３０ＡＨ１正面図
６ −２ −２

停止操作

前面上部の始動／停止スイッチ（上図：１）を「停止」にしてください。
・インバータが停止して、前面上部の「インバータ」ＬＥＤランプ（上図：３）が消灯します。
注：長期間使用しない場合は、正面の入力ＭＣＣＢ（上図：１１）を「ＯＦＦ」にしてください。この時、液晶表示、ファンは約１０秒後に停止します。
ただし、３ヶ月に１度は入力ＭＣＣＢを「ＯＮ」にして、バッテリの補充電を
約２４時間行ってください。

- 13 -

７．動作説明
７ −１

動作説明

◎正常時
正 常 時 は 、 入 力 電 源 を 整 流 器 (Ｒ Ｅ Ｃ Ｔ )に て 直 流 電 力 に 順 変 換 し た 後 、 さ ら に イ ン バ
ー タ (Ｉ Ｎ Ｖ )で 入 力 電 源 と 同 期 し た 交 流 電 力 に 逆 変 換 し 、 安 定 し た 電 力 を 負 荷 に 供 給 します。
バッテリは充電器にて定電流、定電圧充電します。
◎ 入 力 電 源 異 常 時 （入力停電、入力過電圧）
入力電源が停電または過電圧になると入力電源異常を検知し、無瞬断で、バッテリから電力を供給します。
入力停電検出値＝８２Ｖ±２Ｖ
入力復電検出値＝８５Ｖ±２Ｖ
入力過電圧検出値＝１１８Ｖ±２Ｖ
入力過電圧復帰値＝１１５Ｖ±２Ｖ◎

入力復電時
入力電源が入力定格電圧範囲に復帰すると、自動的に無瞬断で正常時の運転状態に
戻ります。

◎

長時間停電
停電が長時間続くとバッテリ電圧が低下し外部信号として「バッテリ低下」を送出し、やがて、バッテリ放電終止電圧となり装置は停止します。従って、負荷側で不具合が発生する場合は、停止するまでに負荷の対策（終了処理等）を行なってください。
入力電源が入力定格電圧範囲に復帰すると、自動的に無瞬断で正常時の運転状態に戻ります。

◎

過負荷時
本装置に接続されている負荷が定格電流３０Ａ又は定格電力２４００Ｗを超えると、バイパス給電となります。（上記はＳＨＡ０３０ＡＨ１の場合、ＳＨＡ０２０ＡＨ１は２０Ａ／
１６００Ｗ）
定常時の負荷が定格電流及び定格電力以下になれば自動的にインバータ給電に切替わります。（オートリターン機能）

◎

負荷短絡時
本装置に接続されている負荷が短絡状態になった時は負荷異常としてインバータを停止します。負荷側の短絡状態を解除した後トラブルリセット動作により復帰します。

◎

インバータ故障時
切替には半導体スイッチを用いており、通常無瞬断で切り替わりますが、一部特定の部品が故障した場合は瞬断時間が発生することがあります。

◎

用途制限
サ ー バ ー 、 パ ソ コ ン 、 コ ン ピ ュ ー タ 周 辺 機 器 、 各 種 OA機 器 、 FA機 器 、 電 子 装 置 な
どに御使用ください。社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなど公共の機能維
持 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す 設 備 機 器 へ の 御 使 用 に 際 し て は 、 電 源 の 2重 化 な ど 特 別 な 配 慮が必要ですので事前にお買いあげの販売店に御相談下さい。また、人命に直接関わる医療機器や人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベータなどへの御使用はお控えください。

- 14 -

７ −２

液晶表示詳細説明◎起動時表示モード
本装置の起動時は現在のＦ／ＷのＲＯＭバージョン等が表示されます。
ＹＵＭＩＣ−ＳＨＡ０３０ＡＨ１
ＲＯＭ Ｖｅｒ．１．０１←ＵＰＳ型式を表示
Ｆ／ＷのＲＯＭバージョンを表示（ＲＯＭバージョンは記載例です。）▼
バッテリコウカンマデ
シュカイロ チェック

５．０年
チュウ

←バッテリ交換までの年を表示
自己診断中であることを表示▼
シドウＳＷヲ オシテクダサイ
タイキ チュウ

←始動／停止スイッチを押すまでの待機状態を表示始動／停止スイッチを押して装置を起動するまではこの表示で待機状態となります。
◎状態表示モード
本装置の正常運転時は必ずこのモードになります。他のモードの表示中、状態に何らかの変化を検出すると自動的にこのモードに戻ります。
通常は上の行に入出力状態を、下の行に本装置の運転状態を表示します。
入出力状態・運転状態によって表示内容が変化します。
表示例：入力正常で商用入力に同期して運転中
セイジョウ
ショウヨウ ト゛ウキウンテン←入出力状態が正常
商用同期運転中

表示例：入力停電でバッテリ運転中
ＡＣ入力
バッテリ

テイデン
ウンテン

液晶表示上段の表示内容詳細
表示内容
セイジョウ
ＡＣ入力 テイデン
ＡＣ入力 カデンアツ
ＡＣ入力シュウハスウ イジョウ
出力 カフカシュウイ オンド イジョウ
バッテリ コウカンシテクダサイ
ツウシンオウトウ ガアリマセン
ツウシンガシャダンサレマシタ
入力ＭＣＣＢ トリップ
ＡＣ入力 ハイセン イジョウ
ホウデン シュウシ ヨコク
バッテリ テイデンアツ
キョウセイバイパス ＳＷ ＯＮ
出力 ムフカ
シドウＳＷヲ オシテクダサイ←入力が停電バッテリ運転中詳細内容
AC入 力 正 常 で ｲﾝﾊﾞｰﾀが 正 常 運 転 状 態
AC入 力 停 電 状 態
AC入 力 過 電 圧 状 態
AC入 力 周 波 数 異 常 状 態
出力が過負荷状態
周囲温度（吸気温度）が高い状態
ﾊﾞｯﾃﾘ交 換 予 告 ﾀｲﾏｰに よ る 交 換 予 告通信の応答異常状態
通信が遮断された状態
入 力 MCCBが ﾄﾘｯﾌﾟし た 状 態
AC入 力 の 配 線 異 常 状 態
ﾊﾞｯﾃﾘ運 転 中 に 放 電 終 止 付 近 ま で 低 下 し た 状 態
通 常 運 転 中 に ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧 が 低 下 し た 状 態
強 制 ﾊﾞｲﾊﾟｽSWが ONの 状 態
省 ｴﾈ運 転 中 に 無 負 荷 で ﾊﾞｲﾊﾟｽ運 転 状 態
始 動 ／ 停 止 ｽｲｯﾁが OFFで 待 機 状 態- 15 -

液晶表示下段の表示内容詳細
表示内容
タイキ チュウ
ショウヨウ ドウキウンテン
バッテリ ウンテン
バイパス ウンテン
ヒドウキ ウンテン
ショウエネ ウンテン チュウ
ジソウ ウンテン．ＥＧモード
バッテリ チェック チュウ
シュカイロ チェック チュウ
ショウヨウドウキショリ チュウ
ＵＰＳ システムダウン チュウ
ＵＰＳ サイキドウ チュウ
ＲＯＭ Ｖｅｒ．１．０１

詳細内容
待 機 中 （ 始 動 SWが OFF状 態 ）商用同期運転中
ﾊﾞｯﾃﾘ運 転 中
ﾊﾞｲﾊﾟｽ運 転 中
非同期運転中省 ｴﾈ運 転 ﾓｰﾄﾞで 運 転 中ｴﾝｼﾞﾝﾓｰﾄﾞで 運 転 中
ﾊﾞｯﾃﾘﾁｪｯｸ機 能 に よ る ﾊﾞｯﾃﾘﾁｪｯｸ中
UPS起 動 時 の 内 部 ｾﾙﾌﾁｪｯｸ中
商用同期運転直前の処理中
UPSが ｼｽﾃﾑﾀﾞｳﾝ中
UPSが 再 起 動 中UPS起 動 時 に 約 2秒 間 内 部 ROMVerを 表 示 す る(ROMﾊﾞｰｼﾞｮﾝは 記 載 例 で す 。 )◎出力測定モード
出力 Ｖ＝１００Ｖ
フカリツ ５１％

Ｉ＝１２Ａ
Ｆ＝６０Ｈｚ← 出 力 電 圧 ： 100V、 電 流 ： 12A
負 荷 率 ： 51％ 、 周 波 数 ： 60Hz

負荷率は定格電力と定格電流のうち大きい方の％を表示します。
状態表示モードにてモード切替釦を１回押せばこのモードになります。
本装置の出力電圧・出力電流・負荷率・出力周波数を測定して表示します。
◎入力測定モード
入力

Ｖ＝ ９５Ｖ Ｉ＝１５Ａ
Ｐ＝１．３ＫＷＦ＝５９Ｈｚ← 入 力 電 圧 ： 95V、 電 流 ： 15A
電 力 ： 1.3KW、 周 波 数 ： 59Hz

状態表示モードにてモード切替釦を２回押せばこのモードになります。
◎バッテリモード
ハ゛ッテリデンアツ １０８Ｖ
コウカンマテ゛アト ３．３年

← バ ッ テ リ 電 圧 ： 108V
バ ッ テ リ 交 換 ま で あ と 3.3年

状態表示モードにてモード切替釦を３回押せばこのモードになります。
（１）上の行にバッテリの電圧を表示します。下の行に、バッテリ交換までの予測時間を表示します。
（２）バッテリ交換までの予測時間は、内蔵タイマーと使用温度により減算し、年換算で表示します。
（３）バッテリ交換予告が、「０．５年」になると、ブザーにより警告します。
警告ブザーは、ブザー停止釦により停止できます。なお、１カ月減るごとに警告ブ
ザーが再鳴動します。
注：長期保管により内蔵時計が停止すると、バッテリ交換予告が正常に働かなくなります。その時は、バッテリ交換タイマーの設定によりバッテリ交換予告を設定しなおしてください。

- 16 -

◎時計モード
２０１２／ １／２０ １２：３４
Ｃ テイテ゛ン ２１カイ

２５゜

← 現 在 の 年 月 日 ： 2012年 1月 20日
刻 :12時 34分
内 部 温 度 ： 25℃ 停 電 回 数 ： 21回
状態表示モードにてモード切替釦を４回押せばこのモードになります。
上の行に本装置に内蔵している時計の値を表示します。下の行に装置の内部温度と、今までに検出した停電回数を表示します。
◎エラー表示モード
エラーコードＥ０１
インバータ カデンアツ←エラーコードと内容が表示されます。

異常が発生した場合はエラー表示モードとなりエラーコード（異常時のみ）と内容が表示されます。
異常時の表示内容
ｴﾗｰｺｰ
表示内容
ﾄﾞ
Ｅ０１
ｲﾝﾊﾞｰﾀ ｶﾃﾞﾝｱﾂ
Ｅ０２
ｲﾝﾊﾞｰﾀ ﾃｲﾃﾞﾝｱﾂ
Ｅ０３
DC ｶﾃﾞﾝｱﾂ
Ｅ０４
DC ﾃｲﾃﾞﾝｱﾂ
Ｅ０５
DC ﾊﾞﾗﾝｽ ｲｼﾞｮｳ
Ｅ０６
ﾊﾞｯﾃﾘ ｲｼﾞｮｳ
Ｅ０９
AC入 力 ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ
Ｅ１０
ﾊﾞｯﾃﾘ ｶﾃﾞﾝﾘｭｳ
Ｅ１３
ﾊﾝﾄﾞｳﾀｲ ｵﾝﾄﾞｲｼﾞｮｳ
Ｅ１７
ﾊﾞｯﾃﾘﾋｭｰｽﾞ ｲｼﾞｮｳ
Ｅ１８
ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋｭｰｽﾞ ｲｼﾞｮｳ
Ｅ２４
ｼﾞｭｳﾃﾞﾝｷ ｲｼﾞｮｳ
Ｅ２９
出 力 ｶﾀﾞｲﾌｶ ｲｼﾞｮｳ
Ｅ３１ｼｽﾃﾑ ｴﾗｰ
Ｅ３２
出 力 ﾌｶ ｲｼﾞｮｳ

警告時の表示内容
表示内容
AC入 力 ﾃｲﾃﾞﾝAC入 力 ｶﾃﾞﾝｱﾂ
AC入 力 ｼｭｳﾊｽｳ ｲｼﾞｮｳ
出 力 ｶﾌｶ
ｼｭｳｲ ｵﾝﾄﾞ ｲｼﾞｮｳ
ﾊﾞｯﾃﾘｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ
ﾂｳｼﾝｵｳﾄｳ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ
ﾂｳｼﾝｶﾞ ｼｬﾀﾞﾝｻﾚﾏｼﾀ
入 力 MCCB ﾄﾘｯﾌﾟ
AC入 力 ﾊｲｾﾝ ｲｼﾞｮｳ
ﾎｳﾃﾞﾝ ｼｭｳｼ ﾖｺｸ
ﾊﾞｯﾃﾘ ﾃｲﾃﾞﾝｱﾂ
ｷｮｳｾｲﾊﾞｲﾊﾟｽ SW ON

異常の詳細内容
ｲﾝﾊﾞｰﾀ出 力 の 過 電 圧 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
ｲﾝﾊﾞｰﾀ出 力 の 低 電 圧 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
整 流 器 出 力 の 過 電 圧 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
整 流 器 出 力 の 低 電 圧 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
整 流 器 出 力 の ア ン バ ラ ン ス に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
通 常 時 の ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧 の 低 電 圧 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
入 力 電 流 の 過 電 流 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
ﾊﾞｯﾃﾘ電 流 の 過 電 流 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
半 導 体 の 放 熱 ﾌｨﾝ温 度 が 90℃ 以 上 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
ﾊﾞｯﾃﾘ部 の ﾋｭｰｽﾞ断 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
ﾊﾞｲﾊﾟｽの ﾋｭｰｽﾞ断 に よ る 出 力 停 止
充 電 電 圧 の 過 電 圧 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
出力過大負荷によるバイパス切替不能
制 御 CPU周 辺 の 制 御 回 路 異 常 に よ る ﾊﾞｲﾊﾟｽ切 替
負荷短絡などの出力負荷異常による出力停止

警告の詳細内容
AC入 力 停 電 に よ る ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの 警 告
AC入 力 過 電 圧 に よ る ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの 警 告
入 力 の 周 波 数 異 常 に よ る ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの 警 告
出力過負荷による警告
吸気温度の異常警告
ﾊﾞｯﾃﾘの 交 換 予 告通信機能を使用している時の通信異常による警告
通信機能を使用している時の通信異常による警告
入 力 MCCBの 過 電 流 又 は 過 電 圧 ﾄﾘｯﾌﾟに よ る 警 告 。
復電後すぐに停電を検出（配線異常）
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時 の ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧 低 下 予 告
ﾊﾞｯﾃﾘの 低 電 圧
強 制 ﾊﾞｲﾊﾟｽSWが ONに な っ て い る こ と の 警 告- 17 -

時

７ −３

保守機能説明７ −３ −１

バックアップテスト機能

擬似的に停電状態をつくり、本装置のバッテリバックアップ機能が正常に作動するかどうかを確認する機能です。負荷機器が接続されていれば、バッテリの放電テストも同時に行い、バッテリが劣化していないかどうかを自動的にテストします。
バックアップテストは次の手順で行います。
（１）インバータ給電状態で負荷機器に給電が行われていることを確認します。
（２）本装置の正面パネルのバッテリチェック釦を約３秒間押します。
セイジョウ
ショウヨウ ト゛ウキウンテン←

バッテリチェック釦を約３秒間押します

▼

ハ゛ッテリ

セイジョウ
チェック

チュウ

液晶表示がバッテリチェック
中に変わります。

（３）バッテリの劣化をテストする為、６０秒間のバッテリ放電を行います。
（４）テストの結果、バッテリに異常が無ければ自動的にテストを終了します。
バッテリに異常があると判定された場合は、その旨を液晶表示してテストを終了します。その時のエラー表示は、下記に示す２種類があります。
①バッテリテイデンアツ
下記のような液晶画面になった場合は次のように対処してください。
バッテリ
ショウヨウ

テイデンアツドウキウンテン

トラブルリセット釦を押すことにより、ブザー音停止し、トラブルのＬＥＤが消灯します。そして、１２時間以上そのままの状態で充電し、再度バックアップテストを行ってください。ここで、問題なくバックアップテストが終了すれば、引き続きご使用できますが、再度エラー表示が出る場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせく
ださい。バッテリ交換の必要があります。
②バッテリイジョウ
下記のような液晶画面になった場合は次のように対処してください。
エラーコードＥ０６
バッテリ イジョウ
トラブルリセット釦を押すことにより、ブザー音停止し、トラブルのＬＥＤが消灯
しインバータが再起動します。まず、正面パネルをはずしてバッテリコネクタが抜けてないか確認してください。もし、コネクタが抜けていた場合は接続方向に気をつけながら接続し、再度バックアップテストを行ってください。コネクタが接続されていた場合は、１２時間以上そのままの状態で充電し、再度バックアップテストを行ってください。ここで、問題なくバックアップテストが終了すれば、引き続きご使用できますが、再度エラー表示が出る場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
バッテリ交換の必要があります。
（５）バックアップテストを途中で中断するときは、バッテリチェック釦をもう一度押してください。
注：バックアップテスト中は自走周波数運転となります。
- 18 -

７ −３ −２

エラー履歴の表示

本装置は、停電、復電、過負荷、トラブル等のエラー履歴を最新の物から３２件記憶しています。以下の操作により、エラー履歴を表示できます。
（１）正面パネルのモード切替、ブザー停止、トラブルリセット３個の押し釦スイッチを同時に３秒間押し続けます。

ショウヨウ

セイジョウ
ト゛ウキウンテン← スイッチ３個を同時に３秒間押します

▼
０１Ｅ４０
００Ｅ３２

１２０４２１１３３１
１２０６１５２２１８

２０１２年４月２１日１３時３１分
２０１２年６月１５日２２時１８分
▼
０２Ｅ０１
０１Ｅ４０

１２０２０１１５５０
１２０４２１１３３１

エラー履歴が表示されます。
ｴﾗｰNO. ｴﾗｰｺｰﾄﾞ ｴﾗｰ発 生 の 年 月 日 、 時 刻
Ｅ４０
Ｅ３２

停電によるバッテリ運転
出力負荷異常によるトラブル

モード切替釦を１回押します。
前のエラー履歴が表示されます。

２０１２年２月 １日１５時５０分 Ｅ０１ インバータ過電圧によるトラブル
２０１２年４月２１日１３時３１分 Ｅ４０ 停電によるバッテリ運転
▼
０１Ｅ４０
００Ｅ３２

１２０４２１１３３１
１２０６１５２２１８

ブザー停止釦を１回押します。
次のエラー履歴が表示されます。

▼

ショウヨウ

セイジョウ
ト゛ウキウンテン

トラブルリセット釦を押します。
通常の状態表示モードに戻ります。

- 19 -

エラーコードと詳細内容
エラーコード トラブルの詳細内容
Ｅ０１＊
インバータ過電圧（ＨＶ）トラブル
Ｅ０２＊
インバータ低電圧（ＬＶ）トラブル
Ｅ０３
整流器過電圧トラブル
Ｅ０４＊
整流器低電圧トラブル
Ｅ０５
整流器電圧のアンバランストラブル
Ｅ０６
バッテリ低電圧（接続不良）トラブル
Ｅ０７
バッテリ終止電圧警告
Ｅ０９＊
入力過電流トラブル
Ｅ１０＊
バッテリ過電流トラブル
Ｅ１２
吸気温度（周囲温度）異常警告
Ｅ１３
半導体温度異常トラブル（ファン停止）

Ｅ１７
Ｅ１８
Ｅ２３
Ｅ２４
Ｅ２７
Ｅ２９
Ｅ３１
Ｅ３２
Ｅ４０＊
Ｅ４２＊
Ｅ４４
Ｅ４５
Ｅ４６＊
Ｅ６０
Ｅ６３

バッテリヒューズの溶断トラブル
バイパスヒューズの溶断トラブル
入力ＭＣＣＢトリップトラブル
充電器過電圧トラブル
バックアップテスト時のトラブル（バッテリ容量低下）
出力過大負荷によりバイパス切替え不能によるトラブル

制御ＣＰＵ周辺のトラブル
出力負荷異常（負荷短絡等）によるトラブル

商用停電・商用過電圧・商用周波数異常
過負荷
強制バイパスＳＷがＯＮ状態
復電直後にまた停電する時
上位が停止中（通信ケーブル断）
商用受電によるバックアップ解除
システム起動＊はエラーの詳細によりａ、ｂ等のアルファベットも表示されます。

- 20 -

８．異常時の操作方法
８ −１

こんな時は

万が一、本装置に異常が発生した場合には、以下の状態となります。
■本装置に異常が起こった場合には、ブザーの鳴動により異常内容を知らせます。
■ 前 面 パ ネ ル 内 の Ｌ Ｅ Ｄ （ 入 力 、 ｲﾝﾊﾞｰﾀ、 ﾊﾞｲﾊﾟｽ、 ﾄﾗﾌﾞﾙ） に よ り 動 作 状 態 を 知 ら せます。
■液晶表示により異常時の内容をエラーコードとカタカナ表示により知らせます。
■本装置に異常が起こった場合には、ブザー、ＬＥＤ、液晶表示の内容を確認してお買いあげの販売店まで至急ご連絡ください。
■異常内容が解除されれば、液晶表示下のトラブルリセット釦を押すことにより復旧します。
現象
原因
対応
ランプ表示が動作説明と
外 か ら の 光 や 観 る 方 向 に よ り 外からの光をさえぎって正面よ異なる表示をする
正しく見えない
り再確認してください
ランプ表示が全て消灯し長時間停電による放電終止状 入力電源電圧を調査してくださ
出力しない
態
い
入力ＭＣＣＢが「ＯＦＦ」
入力ＭＣＣＢを「ＯＮ」してくださしている
い入 力 Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ を Ｏ Ｎ し て も 始 動 ／ 停 止 Ｓ Ｗ が 停 止 に な っ 始動／停止ＳＷを始動にしてく「 イ ン バ ー タ 」 が 点 灯 し な ている
ださい
い （ 負荷 に 電源 が 供 給さ 外部リモートＯＦＦ信号が入力 外部リモートＯＦＦ信号を調査
れない）
されている
してください「バイパス」が点灯（過強制バイパスＳＷがＯＮになっ 強 制 バ イパ ス ＳＷ をＯ Ｆ Ｆ に し負荷）が継続又は繰り返
ている。
てください
す
過負荷状態
負荷を軽減してください
負荷にレーザープリンターがレーザープリンターを取り除いあるてください「交流入力」が点灯→消
入力電圧が低い
入力電源電圧を調査してくださ
灯を繰り返すい
同一入力系統にモーター負荷 別 系統 の コ ンセ ン ト から 入力
やレーザープリンタがある
電源を取ってください
入力系統の電線が細く長い
電線配線を短く太くしてください
運転してしばらくするとファンが停止している
ファン交換が必要です
トラブル動作となる販売店に連絡してください
前面の吸気口が妨害されてい 吸気口の埃や障害物を取り除る
いてください
裏面の排気スペースが妨害さ 裏面のスペースを広くしてくだ
れている
さい
直射日光や熱源が近くにある設置場所を変えてください埃による目詰まり
内部清掃が必要です
販売店に連絡してください
バックアップテスト
バッテリの充電不足
１２時間以上充電してから再テ
エラー
ストしてください
バッテリの寿命
バッテリ交換が必要です
販売店に連絡してください
バッテリ交換警告
バッテリの交換時期
バッテリ交換が必要です
販売店に連絡してください
入力ＭＣＣＢがトリップ
入力電圧が高い
入力電源電圧を調査してくださ（ＯＦＦ）するい
ＵＰＳ内部故障
販売店に連絡してください
ＣＲＴがちらつく
ノイズの影響ＣＲＴを１ｍ以上離す
電源ケーブルと信号ケーブル
を分離する
外送信号が誤動作
ノイズの影響電源ケーブルと信号ケーブルを分離する- 21 -

８ −２

ブザー音の種類
周囲温度上昇警告
ﾊﾞｯﾃﾘ交 換 予 告
内部の異常

ON

（１）連続音

入力停電
入力過電圧

ON

（２）断続音（低速）

OFF

OFF
（３）断続音（高速）ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧 低 下 ON
過負荷
OFF
ON

（４）間欠音ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃｽﾄ
OFF

８ −３

トラブル時の処置

トラブル時は、ＬＥＤ表示、ブザー、液晶表示により原因を切り分けて、下記の処置を行ってください。
ＬＥＤ表示の○：点灯 ×：消灯を表します。

原因

入力停電
入力過電圧
入力周波数
異常

ＬＥＤ表示
ｲﾝ
ﾊﾞｲ
ﾊ ﾞ ｰ ﾊﾟｽ
ﾀ
×
○
×

交流
入力

ﾄﾗ
ﾌﾞﾙ

ブザー

×

断続音
(低 速 )

電源異常

×

×

×

×

なし

入 力 MCCB
ﾄﾘｯﾌﾟ

×

○

×

○

連続音

出力過負荷

○

×

○

×

断続音
(高 速 )- 22 -

処

置

入力電圧が、８５〜１１５Ｖに復電すると自 動 的 に ﾊ ﾞｯｸｱｯﾌﾟ運 転 か ら 正 常 運 転 に復帰します。
ブ ザ ー 停 止 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 し ます。
起動時の異常電圧入力、入出力逆接により装置が動作しない状態です。
入力電圧、入出力配線の確認をしてください。
入 力 過 電 流 や 入 力 過 大 電 圧 （ 150V以上 ） に て 、 入 力 Ｍ Ｃ Ｃ Ｂ が ﾄﾘｯﾌﾟし 、 停 電
時 と 同 様 の ﾊﾞｯﾃﾘ運 転 を 行 っ て い ま す 。
負荷装置の待避処理等を、至急行ってください。
再現する場合は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
出力が過負荷状態になって、自動的にﾊﾞｲﾊﾟｽに 切 替 わ っ て い ま す 。
ﾊﾞｲﾊﾟｽ運 転 時 に 停 電 が 起 こ っ て も ﾊﾞｯｸ
ｱｯﾌﾟ運 転 を し ま せ ん の で 、 至 急 負 荷 を減らしてください。
出 力 が 定 格 値 以 下 に な る と 自 動 的 に ﾊﾞ
ｲﾊﾟｽ運 転 か ら ｲﾝﾊﾞｰﾀ運 転 に 復 帰 し ます。
ブ ザ ー 停 止 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 し
ます。

原因

出力負荷
異常

ＬＥＤ表示
ｲﾝ
ﾊﾞｲ
ﾊ ﾞ ｰ ﾊﾟｽ
ﾀ
○
×
×

交流
入力

ﾄﾗ
ﾌﾞﾙ

ブザー

○

連続音

出力過大
負荷異常

○

×

○

○

連続音

ﾊﾞｯﾃﾘ異 常

○

×

×

○

連続音

ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧
低下

×

○

×

×

断続音
(高 速 )

放電終止

×

×

×

×

なし

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃ
ｽﾄ異 常

○

○

×

×

連続音

- 23 -処置

負 荷 側 の 機 器 の 短 絡 や 定 格 の 120％ 以上の負荷機器が接続された場合、負荷異常として出力を停止します。負荷装置の容量や短絡などの事故がないか確認
してください。
負荷機器に異常がなく再現する場合は、お買いあげの販売店にお問い合わ
せください。
出 力 過 負 荷 に よ り 、 ｲﾝﾊﾞｰﾀ運 転 と ﾊﾞｲﾊﾟｽ運 転 の 切 替 が 正 常 に 動 作 し て い な い
ため、負荷を減らしてください。負荷を減らして運転しトラブルリセット釦を押すと 、 ﾘｾｯﾄさ れ ま す 。
ブ ザ ー 停 止 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 し ます。
正 面 パ ネ ル を 開 け て 、 ﾊﾞｯﾃﾘｺﾈｸﾀが 接続されているか確認してください。もし接続されてない場合は、接続してください。
接 続 さ れ て い る 場 合 は 、 ﾊﾞｯﾃﾘ劣 化 の 可
能性があります。お買いあげの販売店にお問い合わせください。
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ運 転 の 継 続 に よ り ﾊﾞｯﾃﾘ電 圧が低下し、まもなく出力停止しますので負荷装置の待避処理等を、至急行ってください。
入力電圧が、８５〜１１５Ｖに復電すると自 動 的 に ﾊ ﾞｯｸｱｯﾌﾟ運 転 か ら 正 常 運 転 に復帰します。
ブ ザ ー 停 止 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 し ます。
長 期 停 電 に よ り 、 ﾊﾞｯﾃﾘの 放 電 終 止 となり装置を停止しました。完全停止状態
でも入力電圧が、８５〜１１５Ｖに復電す
ると自動的に正常運転に復帰します。
ト ラ ブ ル リ セ ッ ト 釦 を 押 し て 、 ﾘｾｯﾄし て く
ださい。
１２時間以上充電を行ってからもう一度
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃｽﾄを 行 っ て 下 さ い 。
詳 し く は 、 7-3-1ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機 能 を 参 照 してください。

原因

バッテリ交
換予告

ＬＥＤ表示
ｲﾝ
ﾊﾞｲ
ﾊ ﾞ ｰ ﾊﾟｽ
ﾀ
○
○
×

交流
入力

ﾄﾗ
ﾌﾞﾙ

ブザー

○

連続音

バッテリ交
換警告

○

○

×

○

連続音

周囲温度
上昇警告

○

○

×

×

連続音

半導体温度
異常

○

×

○

○

連続音

- 24 -

処

置

ﾊﾞｯﾃﾘ交 換 ま で 、 ６ ヶ 月 以 下 と な り ま した。お買いあげの販売店にお問い合わ
せください。０年になる前にバッテリ交換することを奨励します。
ﾊﾞｯﾃﾘ交換 ﾀｲﾏ-が 、 ０ 年 を 過 ぎ ま す と − ０ .１ 、 −０ .２ ・ ・ ・ と 表 示 さ れ ま
す 。 − １ .０ 年 に な る と 充 電 器 は 完 全 に 停
止 し 、 ﾊﾞｯﾃﾘに 充 電 さ れ ま せ ん の で 、 停
電 等 に よ る ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ運 転 が 出 来 な く な ります。
ト ラ ブ ル リ セ ッ ト 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 、ﾄﾗﾌﾞﾙＬ Ｅ Ｄ 消 灯 し ま す 。
１ヶ月後及び再起動時に、再び予告します。
ﾊﾞｯﾃﾘ交 換 時 期 か ら １ 年 が 過 ぎ ま し た 。
お買いあげの販売店にお問い合わせく
ださい。
ﾊﾞｯﾃﾘ交 換 ﾀｲﾏ-が 、 − １ .０ 年 に な っ て い
るため、充電器が完全に停止しているので、ご注意ください。
ト ラ ブ ル リ セ ッ ト 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 、ﾄﾗﾌﾞﾙＬ Ｅ Ｄ 消 灯 し ま す が 、 充 電 器 は 停
止 し た ま ま で す の で 、 大 至 急 ﾊﾞｯ ﾃ ﾘ 交 換が必要です。
１ヶ月後及び再起動時に、再び予告します。
周囲温度が４３℃以上となり、４０℃
以上を継続しているため、周囲温度、
換 気 、 吸 排 気 ｽﾍﾟｰｽ、 排 気 ﾌｧﾝの 回 転 を確認してください。周囲温度が４０℃以下になると、警告は自動的に解除されます。
ブ ザ ー 停 止 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 します。
半 導 体 の 放 熱 ﾌｨﾝ温 度 が 高 温 に な る 事に よ り ﾊﾞｲﾊﾟｽ運 転 に 切 替 わ っ て い ま す 。
そ の た め 、 周 囲 温 度 、 換 気 、 吸 排 気 ｽﾍﾟｰｽ、 排 気 ﾌｧﾝの 回 転 を 確 認 し て く だ さい。そして、１０分ほど経過してからトラ
ブ ル リ セ ッ ト 釦 を 押 し て ﾘｾｯﾄす る と 、 正
常運転に復帰します。再度この警告が出るようでしたら、お買いあげの販売店にお問い合わせください。
ブ ザ ー 停 止 釦 を 押 す と 、 ﾌﾞｻﾞｰ停 止 し ま
す。

原因

内部の異常
検出

ＬＥＤ表示
交流
ｲﾝ
ﾊﾞｲ
入 力 ﾊ ﾞ ｰ ﾊﾟｽ
ﾀ
○
×
○

ﾄﾗ
ﾌﾞﾙ

ﾌﾞｻﾞｰ

○

連続音

処

置

装 置 内 部 の 異 常 を 検 出 し て 、 ﾊﾞｲﾊﾟｽに
切替わっています。
液 晶 表 示 の 運 転 状 態 （ ﾄﾗﾌﾞﾙ詳 細 ） ﾓｰﾄﾞに て 、 ｴﾗｰｺｰﾄﾞと 表 示 内 容 を 確 認 し てください。
ト ラ ブ ル リ セ ッ ト 釦 に よ り ﾘｾｯﾄ出 来 な
い 場 合 は 、 10-2 -1参 照 の 保 守 ﾊﾞｲﾊﾟｽに切替えて、装置を停止ください。
強 制 ﾊﾞｲﾊﾟｽｽｲｯﾁを ［ ﾊﾞｲﾊﾟｽ］↓
保 守 ﾊﾞｲﾊﾟｽＭ Ｃ Ｃ Ｂ を ［ Ｏ Ｎ ］↓
始 動 停 止 ｽｲｯﾁを ［ 停 止 ］↓
入力ＭＣＣＢを［ＯＦＦ］
お買いあげの販売店にお問い合わせください。

トラブル発生時は、液晶表示の運転状態モードに、トラブルの詳細を表示します。
詳細の液晶表示内容については７−２液晶表示詳細説明を参照ください。
ブザー停止釦とバッテリチェック釦は共通です。
約３秒以上押し続けるとバックアップテストを行います。
（７−３−１ バックアップテスト機能）
ブザー停止の際は、そのままバックアップテストを行わないよう、速やかにブザー停止釦を押すのを止めてください。

- 25 -

９．各種モードと設定変更方法
９−１

各種モードの説明

本装置は通信機能や省エネ運転機能／インバータ出力電圧の可変など様々な機能を液晶表示で選択／変更することが出来ます。
間違って選択すると、ＵＰＳが正常に動作しないか装置故障の原因になる可能性がありますので、設定変更時の不明な点はお買いあげの販売店に必ずお問い合わせください。
モード設定スイッチは、正面パネル内部にあるため正面パネルをはずしてください。

ﾓｰﾄﾞ設定ｽｲｯﾁ
交流 入 力イ ン バー タ バイ パス

ｾﾝﾀｸ

ﾍﾝｺｳ

ト ラブ ルﾓｰﾄﾞ設 定 時 はﾓｰﾄﾞ切 替 → セ ン タ ク
ﾌﾞｻﾞｰ停 止 → ヘ ン コ ウ
ﾄﾗﾌﾞﾙﾘｾｯﾄ→ ケ ッ テ イの釦となります。

ｹｯﾃｲ

始動

停止

前 面 パ ネ ル 内 液 晶 表 示 上 の ﾓｰﾄﾞ設 定 ｽｲｯﾁ位 置
９−１−１

バイパス禁止運転モード

前面パネル内液晶表示上のモード設定スイッチの左から１番目のスイッチをＯＮすると、バイパス禁止及び自走周波数運転モードとなります。
バイパス時にエンジン発電機出力の変動（電圧、周波数、波形歪み）により、負荷装置に悪影響を及ぼす可能性がある場合のみご使用ください。なお、この場合は過負荷及びトラブル時は、システムダウンとなります。
モード設定後、一度電源を落として再起動させる必要があります。
９−１−２

ブザー禁止モード

前面パネル内液晶表示上のモード設定スイッチの左から２番目のスイッチをＯＮすると、ブザー禁止モードになります。このモードでは、バックアップ時やトラブル等による警告ブザーは鳴りません。
モード設定後、一度電源を落として再起動させる必要があります。

- 26 -

９−１−３

各種機能変更モード

通常運転時に、前面パネル内液晶表示上のモード設定スイッチの左から３番目のスイッチをＯＮにします。これにより以下の（１）〜（６）の機能設定をすることが出来ます。機能設定終了はモード設定スイッチの左から３番目のスイッチをＯＦＦにします。
（注）モード設定終了後は必ずスイッチを元の状態（ＯＦＦ）に戻してください。
（１）無負荷出力時のインバータ／バイパス切替え選択
無負荷時に省エネのためインバータ運転からバイパス運転に切り換える機能を選択するモードです。
センタク釦を押すと無負荷出力時の切替え設定画面になります。
無負荷出力時のバイパス切替え設定画面
ムフカ
センタク

出力： ツウジョウ
ヘンコウ
ケッテイ

ヘンコウ釦を押すとツウジョウ→バイパスの選択変更が出来ます。
例えば、ツウジョウの状態でヘンコウ釦を押すとバイパスになります。
ムフカ
センタク

出力： バイパス
ヘンコウ
ケッテイ

この状態でケッテイ釦を押すと無負荷時バイパス切替えモードになります。
このモードでは無負荷が数分間継続すると、バイパス運転になります。
出力 ムフカバイパス ウンテン
上記のような液晶表示になりバイパス運転になります。この時ＬＥＤはインバータが消灯し、バイパスが点灯します。無負荷バイパス運転時に負荷が入ると、自動的に通常のインバータ運転に切替わります。
（２）バイパス切替えの電流値設定
上記運転を選択した時の無負荷検出のレベルを選択するモードです。
センタク釦を押すと無負荷出力時のバイパス切替え電流値設定画面になります。
バイパス切替えの電流値設定画面
ムフカケンシュツ：
０．５Ａ
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
ヘンコウ釦を押すと電流設定値を０．５Ａ→１．０Ａ→２．０Ａの選択変更が出来ます。
例えば０．５Ａの状態でヘンコウ釦を２度押すと２．０Ａになります。
ムフカケンシュツ：
２．０Ａ
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
この状態でケッテイ釦を押すと無負荷検出電流設定値が２．０Ａになります。

- 27 -

（３）インバータ出力電圧設定
インバータ出力電圧を変更するモードで、通常（１００Ｖ）、９５Ｖ固定、１０５
Ｖ固定、省エネ運転の４モードから選択出来ます。通常を選択するとインバータ出力
電圧は１００Ｖ固定となり、１０５Ｖ固定を選択するとインバータ出力電圧は１０５Ｖ固定となります。省エネ運転モードは入力電力が最小になるよう出力電圧を９５Ｖ〜１０５Ｖの中から自動選択します。
センタク釦を押すとインバータ出力電圧の切替え設定画面になります。
インバータ出力電圧設定画面
ＩＮＶ 出力：
ツウジョウ
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
ヘンコウ釦を押すとインバータ出力電圧をツウジョウ（１００Ｖ）→９５Ｖコテイ→１０５Ｖコテイ→ショウエネの選択変更が出来ます。
例えば、ツウジョウの状態でヘンコウ釦を２度押すと１０５Ｖコテイになります。
ＩＮＶ 出力： １０５Ｖコテイ
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
この状態でケッテイ釦を押すとインバータ出力電圧が１０５Ｖになります。
ＩＮＶ出力を設定した時の正常動作中（設定スイッチＯＦＦの状態）の液晶表示は、
・通常、９５Ｖコテイ、１０５Ｖコテイの場合
セイジョウ
ショウヨウ ト゛ウキウンテン※液晶表示だけでは、どのモードになっているか判別できません。そのため、確認するにはモード切替スイッチにて、出力電圧を確認してください。
・省エネ運転の場合
セイジョウ
ショウエネ ウンテン

チュウ

上記のような液晶表示になります。
（４）カレンダー設定
内蔵時計がくるった時に時刻を再設定することが出来るモードです。
センタク釦を押すとカレンダー（時計）設定になります。
カレンダー設定画面
２０１２／３／１１ １２：２０
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
ヘンコウ釦を押すとカレンダーの画面のカーソル位置が２０１２→０３→１１→１
２→２０と変更したい位置に変わっていきます。変更出来る数字が点滅します。
例えば、２０１２（年）のカーソル位置でヘンコウ釦を３度押すと１２（時）の位置でカーソルが点滅します。
２０１２／０３／１１ １２：２０
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
この状態でケッテイ釦を押していくと１３（時）→１４（時）と変更されます。
例えば、ケッテイ釦を３度押すと１５（時）に設定されます。
２０１２／０３／１１ １５：２０
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
- 28 -

（５）バッテリ交換タイマー初期化
バッテリ交換を行った時や内蔵時計がくるった時にバッテリ交換タイマーを再設定するモードです。
センタク釦を押すとバッテリ交換タイマー初期化画面になります。
バッテリ交換タイマー初期化画面
バッテリタイマ：
センタク
ヘンコウ

５年
ケッテイ

ヘンコウ釦を押すとタイマーを −１．０年→−０．５年→０年→０．５年→・・→４．５年→５年の選択変更が出来ます。
例えば、５年の状態でヘンコウ釦を６度押すと１．５年なります。
バッテリタイマ：
１．５年
センタク
ヘンコウ
ケッテイ
この状態でケッテイ釦を押すと１．５年後にバッテリ交換の警報が出ます。
長期保管による時計の停止によりバッテリ交換予告の値が正常な値を表示していな
い時は、購入日からの経過年月を５年より引いた値に設定してください。
（注）バッテリ交換予告は、使用温度により加速されます。
使用年月に比べ交換までの年月が短い場合でも、カレンダーが正常であればバッテリ交換予告の再設定の必要はありません。
（６）エラー履歴・停電回数初期化
装置内部で記憶されているエラー履歴・停電回数を初期化（クリア）するモードです。
センタク釦を押すとエラー履歴・停電回数初期化画面になります。
エラー履歴・停電回数初期化画面
エラーリレキ：
センタク
ヘンコウ

クリア
ケッテイ

この状態でケッテイ釦を押すとエラー履歴・停電回数が初期化されます。
さらにセンタク釦を押すと（１）無負荷出力時のインバータ／バイパス切替え選択に戻ります。
設定終了後は必ず設定スイッチをＯＦＦに戻してください。
（注）エラー履歴・停電回数を初期化する場合は、始動／停止スイッチを「停止」にして装置を停止してから操作してください。始動／停止スイッチが「始動」になっていると、初期化できないことがあります。
(注 )： 前 面 パ ネ ル 内 液 晶 表 示 上 の モ ー ド 設 定 ス イ ッ チ の 左 か ら ４ 番 目 の ス イ ッ チ は 、 出
荷時調整モードのため、必ずＯＦＦのまま使用してください。通常運転時にＯＮしたり、ＯＮのまま電源が入ると機器故障の原因になります。

- 29 -

９−２

簡易設定方法9− 1− 3で 示 し た 機 能 変 更 モ ー ド の 中 で 、 無 負 荷 出 力 時 の イ ン バ ー タ ／ バ イ パ ス 切 替
え選択に関しては、正面パネル内のモード設定スイッチを用いずに、次の設定でモード変更ができます。
通常運転中に、正面パネルのモード切替釦とトラブルリセット釦の両方を同時に２秒
間 押 す 事 に よ り 、 9− 1− 3で 示 し た 液 晶 画 面 に な り 、 そ れ ぞ れ モ ー ド 変 更 す る 事 が で きます。
※ 設 定 方 法 は 9− 1− 3参 照

交流入力インバータ バイパス トラブル

同時に 押すﾓｰﾄﾞ 切替

ﾌﾞｻﾞｰ 停止
ﾊﾞｯﾃﾘﾁｪｯｸ

ﾄﾗﾌﾞﾙﾘｾｯﾄ

始動

停止

正面パネル

- 30 -

１０．保守・点検
１ ０ −１保守・点検

１ ０ −１ −１

日常のご点検本装置をより安定して使用して頂くために以下の日常点検をお願い致します。
①ランプ表示の確認②周囲温度の確認
１０〜２５℃でご使用されることをお勧めします。
③周囲のホコリの有無の確認（本体の汚れは、軟らかい布に中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン、
シンナー等の揮発性のものや薬品を用いて拭かないでください。
また、盤内の電気部品に水がかからぬようにしてください。
外部露出部の電気部品の周囲を拭くときは運転をとめて乾いた布で拭いてくだ
さい。）④周囲荷物の積み上げ等の有無の確認⑤装置内部からの異常音の有無の確認⑥装置内部からの異臭の有無の確認
１ ０ −１ −２

定期的にバッテリ交換が必要です（有償）

バッテリは使っている内に消耗します。バッテリの寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、その他思わぬ障害を発生させる原因ともなります。
また、バッテリの寿命は、使用温度条件、放電電流、放電回数まどによって大きく変化します。使用温度による期待寿命とバッテリ交換周期の目安を次の表に示します。なお、日本電機工業会からバッテリ交換周期の指針が示されて
ま す の で 合 わ せ て ご 参 照 く だ さ い （ JEM-TR204)。
バッテリ交換の目安
使用環境温度バッテリ交換周期
２５℃
３〜５年

温度０〜４０℃、湿度３０〜９０％の範囲でご使用してください。温度はバッテリ寿命への影響を考慮すると１０〜２５℃の範囲でご使用されることをお勧めします。
特 に 、 24時 間 シ ス テ ム 等 、 重 要 業 務 に 使 用 す る 場 合 は 、 交 換 周 期 を 交 換 予 告 よ り
早めていただくようお願い致します。
また、周辺に荷物の積み上げなどで換気が妨げられた場合バッテリの温度が上昇し、バッテリの寿命をより短縮させますのでご注意下さい。
交換の際はお買いあげの販売店にご連絡下さい。
１ ０ −１ −３

排気ファンの交換（有償）より長く、安定してご使用いただくために、排気ファンの交換をお勧めします。
交換の際はお買いあげの販売店にご連絡ください。
１ ０ −１ −４

長期間ご使用しない場合

長い間ご使用にならない場合は次の事にご注意ください。
■３ヶ月に一度は２４時間の充電運転をしてください。（入力ＭＣＣＢをＯＮにすれば充電運転します）■できるだけ低温（２０℃以下）の部屋に保管してください。
- 31 -

１ ０ −１ −５

絶縁試験

電源配線の絶縁試験を行なう場合は、入出力ケーブルを入出力端子台から外して行なってください。そのまま行なうと内蔵の避雷器により絶縁抵抗が低く測定されます。
裏面アレスタアースの配線（緑色のケーブル）をはずすことにより避雷器をはずすことが出来ます。
絶縁抵抗測定終了後は必ず配線を元に戻してください。雷などの外来サージが保護出来なくなります。
１ ０ −２

保守バイパスユニット

本装置は、保守バイパス回路を入出力端子台と共にユニット化しましたので負荷装置を停止することなく、保守・点検作業を行うことが出来ます。
※ただし、旧製品を本製品に交換する場合は負荷装置を停止しなければなりません
１ ０ −２ −１

保守バイパス操作手順

強制バイパススイッチの操作の注意！
「交流入力」ランプ消灯および、「トラブル」ランプ点灯時は「強制バイパス」スイッチの操作を行わないでください。
トラブル時の保守バイパス操作の注意！
「トラブル」点灯時は「強制バイパス」スイッチの操作は行わず、下の正常動作からの保守バイパス操作の③項の「保守バイパスＭＣＣＢを「ＯＮ」してください」から操作してください。
＜正常動作からの保守バイパス操作＞① 交流入力電圧が正常であることを確認する。
・前面パネル内「交流入力」ランプ点灯。
・前面パネル内液晶表示下のモード切替釦にて、液晶表示を入力情報に切替え、入力電圧が８８〜１１２Ｖ（負荷の許容入力電圧範囲内）であることを確認する。
注：保守バイパス操作をすると商用入力電圧が負荷に直接給電されますますので、入力電源異常時は、バイパスに切替えると異常入力がそのまま負荷へ給電され、負荷装置の停止や故障の原因となりますので、操作しないでください。

強 制ﾊﾞｲﾊﾟｽｽｲｯﾁ

左ﾊﾞｲﾊﾟｽ 側ＯＮ

右ｲﾝﾊﾞｰﾀ 側
ＯＦＦ

注：ＯＮがバイパス側でＯＦＦがインバータです。
通常はＯＦＦ（インバータ側）で必ず使用してください。

正面パネル内の強制バイパススイッチの位置② 前面パネル内液晶表示上の「強制バイパス」スイッチをＯＮ「バイパス」側に切替える。
・インバータ停止し、バイパス給電に切替わる。
・前面パネル内「交流入力」「バイパス」ランプ点灯。

- 32 -

③ 裏面の保守バイパスＭＣＣＢを「ＯＮ」してください。
・保守バイパスＭＣＣＢのカバーは、ツマミを引くと取り外せます。
注：インバータ給電中は、保守バイパスＭＣＣＢを「ＯＮ」すると、インバータ出力に入力電源が直結され、横流によるインバータ故障の原因となりますので操作しないでください。
④ 前面パネル内液晶表示下の「始動／停止」スイッチを「停止」してください。
・前面パネル内「バイパス」ランプ消灯。
⑤ 正面の入力ＭＣＣＢを「ＯＦＦ」してください。
・前面パネル内「交流入力」ランプ消灯。
・液晶表示、ファンが約１０秒後に停止します。
⑥ 保守バイパスユニットの４隅のネジを取り外し、取っ手にて保守バイパスユニットを引き抜いてください。
注：引き抜き後は、ユニット・本体のコネクタに手や金属が触れないようご注意ください。
１ ０ −２ −２

保守バイパス復旧手順① 装置本体のスイッチの設定
・正面入力ＭＣＣＢ：「ＯＦＦ」
・前面パネル内液晶表示下の「始動・停止」スイッチ：「停止」
注：初期設定は、「停止」
・前面パネル内液晶表示上の「強制バイパス」スイッチ：ＯＮ「バイパス」② 保守バイパスユニットを装置本体に差し込んでください。
③ 保守バイパスユニットの４隅のネジを取付けください。
④ 正面の入力ＭＣＣＢを「ＯＮ」してください。
・前面パネル内「交流入力」ランプ点灯。
・ファンが回転します。
⑤ 前面パネル内液晶表示下の「始動／停止」スイッチを「始動」してください。
・前面パネル内「バイパス」ランプ点灯。
⑥ 裏面の保守バイパスＭＣＣＢを「ＯＦＦ」してください。
・保守バイパスＭＣＣＢにカバーを取り付けてください。
⑦ 前面パネル内液晶表示上の「強制バイパス」スイッチをＯＦＦ「インバータ」側に切替えて下さい。
・数１０秒後、インバータ給電に切替わる。
・前面パネル内「交流入力」「インバータ」ランプ点灯。

- 33 -

１１．性能について
要項表
型

式

項

目

使用

温

環境

相

対

単位

湿

相

規

格

度

℃

０〜４０

度

％

３０〜９０

数

φ

１

圧

Ｖ

１００

流

電 圧 変 動 範 囲Ｖ８５〜１１５

入定 格 周 波 数

Hz

５０／６０

力

周波数変動範囲Hz

４７〜５３／５７〜６３

入

kVA

約１．８

方

式

約２．７

連

強制風冷

運 転 方 式商用同期常時インバータ

切 替 方 式同期無瞬断方式
０／２以下
2kVA／ 1.6kW

停 電 /ﾊﾞｲﾊﾟｽ時 ｻｲﾘｽﾀ切 替

3kVA／ 2.4kW
１

定 格 電 圧

Ｖ

１００

定 電 圧 精 度％

±２以内

定 格 周 波 数Hz５０または６０

自動選択

周 波 数 精 度％

±０．１以内インバータ自走時

過渡電圧変動％同上整定時間ms

１００以下

波 形 歪 率％３以下／５以下

負 荷 力 率％定 格 ８ ０ (変 動 範 囲 70〜 100)

停 電 保 持 時 間

分

出

体

± ８ 以 内 (負 荷 急 変 :0〜 100%、 電 源 電 圧 急 変 :± 15%)１０

１０(1500W 出力時 )(2250W 出力時 )

ﾂ

バ
ッ

機

種

テ

テ
リ

容

量

Ah

個

数

個

リ

充

電

間

時間

６以下

音

dB

４０

法

mm

220 × 450 × 500

220 × 530 × 500

量

kg

５３以下

６８以下

騒
外

形

寸

質
塗

停電切り替えφ

流

相

定格入出力時続

冷 却 方 式

ms

考

数

力

バ

格

出 力 容 量交本定

量切 替 時 間

Ｐ

Ｓ

容

備

ただし無結露のこと

定力電

SHA030AH1

交Ｕ格

SHA020AH1

装時

色

線形負荷／整流負荷
遅れ
25℃ 、 初 期 値

小形制御弁式鉛蓄電池

長寿命品

７．２

２０時間率

８

１２

２．５ＧＹ７／１- 34 -

直列接続

幅×奥行×高さ(飛 出 し 寸 法 含 ま ず )
バッテリ含むマンセル

１２．保証について
保証期間中、万一故障した場合は、保証書記載事項に基づき無償修理致しますので、お買いあげの販売店に保証書をご提示ください。
なお、保証期間中でも修理が有償となることがありますので、保証書をよくお読みください。
１３．問い合わせ先本装置に対するお問い合わせ、疑問点がございましたら、下記の株式会社 ＧＳユアサ 「ミニＵＰＳサービス相談室」
または、お買いあげの販売店までお問い合わせください。

株式会社 ＧＳユアサ「ミニＵＰＳサービス相談室」

０ １ ２ ０ − ４ ５ ６ − ６ ５ ２ （フリーダイヤル）（９：００〜１２：００・１３：００〜１７：００、土日祝日・弊社休業日を除く）

株式会社 ＧＳユアサ
https://ps.gs-yuasa.com/products/ups/＊仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 35 -