FXYシリーズ FXYS - LED/ FXYT - LED

細型フレキシブル

LEDモジュール
2022.06 価格改定版

mm 角型 LEDモジュール
ディフューズタイプ
最小曲げ半径 300mm
埋め込み取り付け可能

棚照明
集中電源システム

段調光システム

SIZE

3% -100%

COLOR

64

75% -100%

PWM 調光DALI 調光

1% -100%

バラ配線

N ／ 5000K

位相調光

W／4200K

フレキシブル LED モジュール

FXYS-LEDサイド

WW／3500K・ディフューズ（粒無し）タイプ
・最小曲げ半径 300mm
・埋め込み取り付け可能・連結可（ 1 系統 5000mm 以内）

L30／3000K

L28／2800K

L24／2400K

H22 ／2200K

FXYS-LED-1005

製品種別

N（例）

サイズ（L ）

色記号：色温度(60) (420) (780) (1140) 1500 (1860) (2220) (2580)(105) (465) (825) (1185) (1545) (1905) (2265) (2625)(150) 510 870 (1230) (1590) (1950) (2310) (2670)(195) (555) (915) (1275) (1635) 1995 (2355) (2715)(240) (600) (960) (1320) (1680) (2040) (2400) (2760)
285 (645) 1005 (1365) (1725) (2085) (2445) (2805)(330) (690) (1050) (1410) (1770) (2130) 2490 (2850)(375) (735) (1095) (1455) (1815) (2175) (2535) 2895

N ：5000K
W ：4200K
WW：3500K
L30：3000K
L28：2800K
L24：2400K
H22：2200K

最小曲げ半径 300mm

発光面に対して横（水平）に曲げることができます（高演色型）( )は特寸定格 （直流電源装置別売）◎標準在庫品 △受注品

LED
質量サイズ（L mm） （kg ）形式（□□：色記号）モジュール
入力電力（ W）※ 1

入力電流（A）

入力電力（W）※2※2

全光束（lm）
N（5000K）※3

希望小売価格（円）

色記号（色温度 K）
平均演色評価数（Ra）

N（5000K）
Ra86

W（4200K） WW（3500K） L30（3000K） L28（2800K） L24（2400K） H22（2200K）
Ra86
Ra86
Ra83
Ra83
Ra83
Ra93

FXYS-LED 285 □□

285

0.03

1.90.0524.4

120

7,480△△△△△△△

FXYS-LED 510 □□5100.05

3.50.071

6.4

210

10,400△△△△△△△

FXYS-LED 870 □□870

0.086.10.109.736016,100△△△△△△△

FXYS-LED1005 □□

10050.107.20.1211.042019,600△△△△△△△FXYS-LED1500 □□1500

0.1410.60.1615.5620

25,300△△△△△△△

FXYS-LED1995 □□1995

0.1914.10.2020.0830

34,500△△△△△△△

FXYS-LED2490 □□

2490

0.2417.70.2524.51030

42,600△△△△△△△

FXYS-LED2895 □□2895

0.2820.60.2828.0

1200

46,000△△△△△△△●周囲温度は 5 ℃〜35 ℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000 時間 ●屋内仕様※1 LED モジュール入力電力は DC24V 時の値です。※ 2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100% 、W:98% 、WW:97% 、L30:97% 、L28:95% 、L24:93% 、H22:58%○ H22（ 2200K ）：上記希望小売価格の285サイズまで1200 円増。330 〜1500 サイズまで 2300 円増。1545 〜2895サイズまで 3500 円増。
○特寸：上級サイズと同価格です。入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

LED モジュール連結長
1 系統 5000mm 以内

寸法図
11
電源入力コネクタ

電源送りコネクタ

11

付属品：エンドキャップ（左右各1 個）1 セット

切断箇所（45mm 毎）
単位：mm7.540

本体：軟質アクリル

45L

1系統の総配線長は 5m 以内。但し、直流電源装置 ELD2475F、ELD24150FDD、ELD2-24240FD
使用時は、6m 以内。
（モジュール、コネクタは含まず）

40● LED にはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

point

01

point

粒感の無い
柔らかな光

5mまで連結可能
フットライト、手すり照明、階段下照明や直線のライン照明を作ることができます。

被照射面にツヤがある場合でもLED の映り込みが気になりません。
間接照明だけでなく直接照明にもおすすめです。

point

0302

point

曲線でも使用可能

直線

最小曲げ半径は 300mm 。
直線使用でライン照明を作ることができます。

横曲げ2490mm

2490mm

金属用ハサミ（別途必要）

45mm 毎に切断可能
自在に切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。現場でも簡単に長さ調整ができます。
※切断後は付属の端部処理用エンドキャップに推奨接着剤（東亜合成（株）製アロンアルファEXTRA4020 、別途必要）を十分に塗布し、LED モジュール本体に接着してください。
（エンドキャップの向きに注意）

指定切断箇所

照度データ

配光特性（FXYS-LED 1005N）
配光曲線

045m（4980mm）

水平面照度曲線cd/1000lm

90010060901/2 照度角（B）73deg.

0m

最大取り付け間隔
B
A：S＝1.6H
A ： ＝
B S 1.5H

4A

84直流電源装置
直流電源装置非調光

ELD2-2416P ※ 13B

73055601085300

単位：lx201534200

1/2 照度角（ A ）77deg.

131 160
8040331260Eh232101234m※仕様詳細は、総合カタログを参照

LED モジュール定格
入力電力
最大使用 W 数 入力電圧 入力電流

13W

AC100V0.36A

希望小売価格（円）

FXYS-LED870N（FXYサドル、モジュールホルダー付）
棚 W900mm 、H300mm 、D300mmに870mmのLED モジュール取付け時

照度分布（FXYS-LED 1005N）
コーブ照明

200mm

4,600

14

非調光・調光兼用

灯用直流電源装置

1PWM 調光 3% -100%

ELD2-2435FD ※ 1

位相調光 1% -100%

1ELD2430HDB ※※3非調光
非調光・調光兼用

多灯用直流電源装置

ELD2475F ※ 1

PWM 調光 3% -100%

ELD2-24240FD ※ 225.5W

AC100V
AC200V
AC242V

0.44A
0.22A
0.19A

8,17022W

AC100V 0.39A

13,600（取付サドルFXYサドル150mm
使用寸法）

間口 W＝3000mm
天井高 H＝3000mm
奥行きD＝3000mm

1マス=500mm 四方

AC100V
AC200V
AC242V

0.9 A
0.45A0.37A

16,100168W(144W)

AC100V
AC200V
AC242V

2.67A
1.31A
1.10 A

18,900105W(90W)

AC100V 1.9 A
AC200V 0.90A
AC242V 0.74 A

52W

コーニス照明
300mm

150mm

150mm

DALI 調光 5% -100%

ELD24150FDD ※ 222,800※1 周囲温度は 5 ℃〜40 ℃の範囲で使用してください。
※ 2 周囲温度は 5 ℃〜40 ℃の範囲で使用してください。
ただし、天井裏など40 ℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（ W ）で使用してください。
※3 ELD2430HDB（位相調光）は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

間口 W＝3000mm
天井高 H＝3000mm
奥行きD＝3000mm

1マス=500mm 四方棚照明
集中電源システム

段調光システム

SIZE

COLOR

6473% -100%

5% -100%

PWM 調光DALI 調光

1% -100%

バラ配線

N ／ 5000K

位相調光

W／4200K

フレキシブル LED モジュール

FXYT-LED

トップ

WW／3500K・ディフューズ（粒無し）タイプ
・最小曲げ半径 300mm
・埋め込み取り付け可能
・連結可（ 1 系統 5000mm 以内）

L30／3000K

L28／2800K

L24／2400K

H22 ／2200K

FXYT-LED-1005

製品種別

N（例）

サイズ（L ）

色記号：色温度(60) (420) (780) (1140) 1500 (1860) (2220) (2580)(105) (465) (825) (1185) (1545) (1905) (2265) (2625)(150) 510 870 (1230) (1590) (1950) (2310) (2670)(195) (555) (915) (1275) (1635) 1995 (2355) (2715)(240) (600) (960) (1320) (1680) (2040) (2400) (2760)
285 (645) 1005 (1365) (1725) (2085) (2445) (2805)(330) (690) (1050) (1410) (1770) (2130) 2490 (2850)(375) (735) (1095) (1455) (1815) (2175) (2535) 2895

N ：5000K
W ：4200K
WW：3500K
L30：3000K
L28：2800K
L24：2400K
H22：2200K

最小曲げ半径 300mm

発光面に対して縦（垂直）に曲げることができます（高演色型）( )は特寸定格 （直流電源装置別売）◎標準在庫品 △受注品

LED
質量サイズ
（L mm） （kg ）形式（□□：色記号）モジュール
入力電力（ W）※ 1

入力電流（A）

入力電力（W）※2※2

全光束（lm）
N（5000K）※3

希望小売価格（円）色記号（色温度 K）
平均演色評価数（Ra）

N（5000K）
Ra86

W（4200K） WW（3500K） L30（3000K） L28（2800K） L24（2400K） H22（2200K）
Ra86
Ra86
Ra83
Ra83
Ra83
Ra93

FXYT-LED 285 □□

285

0.03

1.90.0524.4

120

7,480△△△△△△△FXYT-LED 510 □□

510

0.05

3.50.071

6.4

210

10,400△△△△△△△FXYT-LED 870 □□

870

0.08

6.1

0.10

9.7

360

16,100△△△△△△△FXYT-LED1005 □□1005

0.107.20.12

11.042019,600△△△△△△△FXYT-LED1500 □□15000.1410.60.1615.562025,300△△△△△△△FXYT-LED1995 □□19950.1914.10.20

20.0830

34,500△△△△△△△FXYT-LED2490 □□

2490

0.24

17.70.25

24.51030

42,600△△△△△△△FXYT-LED2895 □□

2895

0.28

20.60.2828.0120046,000△△△△△△△●周囲温度は 5 ℃〜35 ℃の範囲で使用してください。●光源寿命40000 時間 ●屋内仕様※1 LED モジュール入力電力は DC24V 時の値です。※ 2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2475FをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100% 、W:98% 、WW:97% 、L30:97% 、L28:95% 、L24:93% 、H22:58%○ H22（ 2200K ）：上記希望小売価格の285サイズまで1200 円増。330 〜1500 サイズまで 2300 円増。1545 〜2895サイズまで 3500 円増。
○特寸：上級サイズと同価格です。入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

LED モジュール連結長
1 系統 5000mm 以内

寸法図
11
電源入力コネクタ

電源送りコネクタ

11

付属品：エンドキャップ
1個切断箇所（45mm 毎）
単位：mm

7.540

本体：軟質アクリル

45
L

1系統の総配線長は 5m 以内。但し、直流電源装置 ELD2475F、ELD24150FDD、ELD2-24240FD
使用時は、6m 以内。
（モジュール、コネクタは含まず）

40● LED にはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

point01

point

粒感の無い柔らかな光5mまで連結可能
フットライト、手すり照明、階段下照明や直線のライン照明を作ることができます。

被照射面にツヤがある場合でもLED の映り込みが気になりません。
間接照明だけでなく直接照明にもおすすめです。

point

0302

point

曲線でも使用可能

直線

最小曲げ半径は 300mm 。
直線使用でライン照明を作ることができます。

縦曲げ2490mm

2490mm

金属用ハサミ（別途必要）

45mm 毎に切断可能
自在に切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。現場でも簡単に長さ調整ができます。
※切断後は付属の端部処理用エンドキャップに推奨接着剤（東亜合成（株）製アロンアルファEXTRA4020 、別途必要）を十分に塗布し、LED モジュール本体に接着してください。
（エンドキャップの向きに注意）

指定切断箇所

照度データ

配光特性（FXYT-LED 1005N）
配光曲線

045m（4980mm）

水平面照度曲線cd/1000lm

9009060

最大取り付け間隔
B
A：S＝1.5H
A ： ＝B S 1.5H

300030直流電源装置

非調光

ELD2-2416P ※ 1単位：lx1095566437284直流電源装置

1/2 照度角（ A ）72deg.

1634200Eh

148 200
80403720

1210060

1/2 照度角（B）73deg.

0m32101234m※仕様詳細は、総合カタログを参照

LED モジュール定格
入力電力
最大使用 W 数 入力電圧 入力電流

13W

AC100V

0.36A

希望小売価格（円）

FXYT-LED870N（FXYサドル、モジュールホルダー付）
棚 W900mm 、H300mm 、D300mmに870mmのLED モジュール取付け時

照度分布（FXYT-LED 1005N）
コーブ照明

200mm

4,600

14

非調光・調光兼用

灯用直流電源装置

1PWM 調光 3% -100%

ELD2-2435FD ※ 1

位相調光 1% -100%

1
ELD2430HDB ※※3非調光
非調光・調光兼用

多灯用直流電源装置

ELD2475F ※ 1

PWM 調光 3% -100%

ELD2-24240FD ※ 225.5W

AC100V
AC200V
AC242V

0.44A
0.22A
0.19A

8,17022W

AC100V 0.39A

13,600（取付サドルFXYサドル150mm使用寸法）

間口 W＝3000mm
天井高 H＝3000mm
奥行きD＝3000mm

1マス=500mm 四方

AC100V
AC200V
AC242V

0.9 A
0.45A
0.37A

16,100168W(144W)

AC100V
AC200V
AC242V

2.67A
1.31A
1.10 A

18,900105W(90W)

AC100V 1.9 A
AC200V 0.90A
AC242V 0.74 A

52W

コーニス照明300mm

150mm

150mm

DALI 調光 5% -100%

ELD24150FDD ※ 222,800※1 周囲温度は 5 ℃〜40 ℃の範囲で使用してください。
※ 2 周囲温度は 5 ℃〜40 ℃の範囲で使用してください。
ただし、天井裏など40 ℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（ W ）で使用してください。
※3 ELD2430HDB（位相調光）は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

間口 W＝3000mm
天井高 H＝3000mm
奥行きD＝3000mm

1マス=500mm 四方とFXYT（縦曲げ）はFXYS（横曲げ）同じサイズ・明るさ・配光

FXYS-LED（横曲げ）FXYT-LED（縦曲げ）● 大きさ比較

FXYS-LEDFXYT-LED

1111FXD-LED2171111（従来品）

12.7（単位：mm）
サイズイメージ（FXYS-LED）● 明るさ・配光比較● 設置例
垂直方向・水平方向、ともに最小曲げ半径 300mmで、同じ明るさ・配光の照明が設置でき、統一感のある空間づくりが可能です。

FXYS-LED（横曲げ）

サイド（横曲げ）FXYS-LED
サイド（横曲げ）FXYS-LED

FXYT-LED（縦曲げ）

トップ（縦曲げ）FXYT-LED
トップ（縦曲げ）FXYT-LED

オプションパーツ
直付（直線・曲線）で取り付ける

共通

取付サドル

単位：mm

希望小売価格 5 個
FXY サドル 1,150 円

11.6

18B

（14.8）（14.9）

共通

直線アルミレール（コネクタ収納タイプ）

以上

本体：ステンレス
付属品 : 低頭タッピングねじ
3 16mm 5 個モジュールホルダー 5 個

19.5CA

13.4

13.4

TR-FXYH1000 2,070 円
TR-FXYH1500 2,760 円

13.3

13.4

以下

※末尾数値は mm単位でレールの長さを表します。
本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

22 以上（ ）はモジュールホルダー使用時

50mm アルミレール

共通

50mmアルミレール（コネクタ収納タイプ）
5個
TR-FXYH50A 2,760 円

19.519.515.3

以上

TR-FXYL1000 2,070 円
TR-FXYL1500 2,760 円※末尾数値は mm単位でレールの長さを表します。

15

本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

19.5以下以下（17）（ ）はモジュールホルダー使用時

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

24 以上

50mmアルミレール（低背タイプ） 2022 年 6月末発売予定

単位：mm

希望小売価格5個
TR-FXYL50A 2,760 円

1515以下15以下

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

25 以上

アルミレール取付サドル（ TR-FXYL 用） 2022 年 7月末発売予定
アルミレール(TR-FXYL)に取付穴を開けない場合に使用します。

単位：mm

希望小売価格 5 個
TFYサドル 950 円

135015C以上（18）（ ）はモジュールホルダー使用時

本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

14.3

16.3B

14.3（17）19.5

19.5（ 21）

単位：mm

希望小売価格14.3

C

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

24 以上

直線アルミレール（低背タイプ） 2022 年 6 月末発売予定

AB

13.3以下（ ）はモジュールホルダー使用時

50A

19.5以下（17）

本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

19.5C以上

単位：mm

希望小売価格13.315.3B

13.3（ 21）以下

13単位：mm希望小売価格

1413A

直線で取り付ける

付属品 : なべタッピングねじ 3 12mm 5 個

2015.7AB

14.3（17）

16.3

AC以上

1515以下（20）15上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

25 以上

曲線で取り付ける（FXYS-LED 用）

曲がりアルミレール（コネクタ収納タイプ）

単位：mm

希望小売価格曲線で取り付ける（FXYT-LED 用）

曲がりアルミレール（コネクタ収納タイプ ）

B

15.3

TR-FXYTH1000C 6,900 円

13.3※末尾数値は mm単位でレールの長さを表します。

19.5A

19.5

19.5（ 21）

本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

C以上

15.3（ ）はモジュールホルダー使用時

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

24 以上

曲がりアルミレール（低背タイプ） 2022 年 6 月末発売予定
希望小売価格単位：mmC以上

19.5

19.5（ ）はモジュールホルダー使用時

希望小売価格（17）16.3※末尾数値は mm単位でレールの長さを表します。

以下（ ）はモジュールホルダー使用時● A 断面寸法

A1515（18）

本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

C以上

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

B 埋め込み最小施工寸法 C 上向き取付以外での埋め込み最小施工寸法

B14.3（17）

15以下

25 以上

単位：mmTR-FXYTL1000C 6,900 円

14.315

付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個

B

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してください

24 以上

曲がりアルミレール（低背タイプ） 2022 年 6 月末発売予定※末尾数値は mm単位でレールの長さを表します。

14.3以下（17）

TR-FXYSL1000C 6,900 円

1519.5以下

以下

（17）

14.3B

13.3（ 21）19.5以下単位：mm

希望小売価格※末尾数値は mm単位でレールの長さを表します。

13.3A

25 以上

本体：アルミ付属品 : なべタッピングねじ
3 12mm 5 個モジュールホルダー 5 個A

18.2 上向き取り付け以外はアルミレール
以下 （ TR-FXYL ）に付属のモジュールホルダーを使用してください

以下

（18）
（ ）はモジュールホルダー使用時

TR-FXYSH1000C 6,900 円

19.5C
18.2

18.2以下（18）（ ）はモジュールホルダー使用時

13.3

23 以上

B

1716.315（18）

C以上（ ）はモジュールホルダー使用時

15以下

15以下

25 以上

上向き取り付け以外はモジュールホルダー（付属）を使用してくださいオプションパーツ
延長コード・接続コード HKL

変換コード HKLW100
延長コードは 1 灯用直流電源装置（ELD2-2416P、ELD22435FD、ELD2430HDB）とLEDモジュールの接続および LED モジュール間を延長する場合に使用します。
接続コードは多灯用直流電源装置とLED モジュールの接続に使用します。

白（＋）
（ー）
白/灰

希望小売価格
延長コード
DC24V・2A変更する場合に使用。
希望小売価格HKLW100600 円

リード線長：100mm

希望小売価格
接続コード
HKL3000 片切り 1,040 円
HKL4500 片切り 1,150 円

HKL100600 円
HKL150600 円
HKL300860 円
HKL500860 円
HKL1000920 円
HKL2000 1,090 円
HKL3000 1,330 円
HKL4500 1,380 円

FXYS-LED、FXYT-LED の受電方向を

白（＋）
（ー）
白/灰DC24V・2A

コネクタホルダー CFH
取付穴（φ3.4）※末尾数値は mm単位で電線の長さを表します。

希望小売価格 3 個
CFH 790 円

707コネクタとコードをホルダー内に収納できます。
本体：ポリカーボネート
付属品：なべタッピングねじ 3 12mm 6 個

12単位：mm

適合調光器

PDC1500T（3 路スイッチ対応） PWM 制御

PDC1000S（カバー形状スクエア・3 路スイッチ対応） PWM 制御

希望小売価格 20,500 円
中型四角アウトレットボックス
深型に適合（JISC8340）
出力負荷：15A まで
周波数：50 / 60Hz 共用
入力電圧：AC100V
屋内用接続使用可能な直流電源装置：
ELD2-2435FD 25 台まで
ELD2-24240FD 4 台まで

段調光システム段調光アダプタ

カバー形状はラウンドに交換可能です。
（SP1R：1 枚 790 円 カバーのみ）

希望小売価格 15,600 円
1 個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：15A まで
周波数：50 / 60Hz 共用
入力電圧：AC100V
屋内用接続使用可能な直流電源装置：
ELD2-2435FD 25 台まで
ELD2-24240FD 4 台まで※仕様詳細・段調光システムは、総合カタログを参照

SDA240位相制御
システム

BDC300S（カバー形状スクエア・3 路スイッチ対応） 位相制御

カバー形状はラウンドに交換可能です。
（SP1R：1 枚 790 円 カバーのみ）

位相制御調光ドライバ※仕様詳細・結線図は、総合カタログを参照

PDD240DB
直流電源装置 ELD2-2416P、ELD2-2435FD、ELD2475F、ELD2-24240FDとLED モジュールの間に接続することで、LED モジュールをお好みの明るさ（段調光：100 ％、60 ％、30 ％、10 ％）にセットしてお使いいただけます。
（調光器不要）

希望小売価格棚照明
集中電源システム

希望小売価格 13,800 円
1 個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：3A まで
周波数：50 / 60Hz 共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能な直流電源装置：
ELD2430HDB 5 台まで直流電源装置 ELD2-2435FD、ELD2475F、
ELD2-24240FDと適合調光器を組み合わせて、LED モジュールの間に接続することで、LED モジュールの調光（位相）がおこなえます。

4,830 円

希望小売価格15,000 円

専用ラインコンセント※仕様詳細・棚照明集中電源システムは総合カタログを参照

プラグ付コードZLH コードZLC

LED モジュール用

什器専用ラインコンセント。

DC30V・15A

DC24V・1.2A

営業本部：03-3492-4460

札幌営業所：011-824-5051

仙台営業所：022-283-3401

名古屋営業所：052-265-9968〒 141-0031 東京都品川区西五反田 1-13-5

大阪営業所：06-6338-1081

広島営業所：082-286-2814

福岡営業所： 092-260-1993

住所・電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。
（ 2022 年 5 月現在）

安全に関するご注意●ご使用の前に、「 取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●これらの商品には、専用電気工事が必要なものがあります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
●これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります

2022.06.2000