アナログ信号変換器 出力タイプ
形名

FA1-AT1B8Y1TE FA-ATS＊M1Y＊＊＊＊＊
FA-ATFTMXY
FA-ATB8YTB
FA1-AT1B4Y1TE FA-Q6TCA
FA1-AT1B4Y1TB

ユーザーズマニュアル(詳細編)

Time and Wire Saving Devices安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)
本製品のご使用に際しては，本ユーザーズマニュアルおよびFAグッズ総合カタログで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に，安全に対して十分に注意を払って，正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

なお，この注意事項は省配線・省工数機器に関するもののみについて記載したものです。
シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては，使用するシーケンサのユー
ザーズマニュアルを参照してください。
この「安全上のご注意」では，安全注意事項のランクを「

警告」，「

注意」とし

て区分してあります。

注意

取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，死亡または重傷を警告

取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽受ける可能性が想定される場合。
傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお，

注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

2

【設計上の注意事項】

警 告● 外部電源の異常，シーケンサ，本製品故障時でも，システム全体が安全側に働くように外部で安全回路を設けてください。誤出力，誤動作により，事故の恐れがあります。
(1) 非常停止回路，保護回路，正転／逆転などの相反する動作のインタロック回路，位置決めの上限／下限など機械の破壊防止のインタロック回路などは，必ず外部で回路構成してください。
(2) デジタル信号変換器 出力用のリレー，トランジスタ，トライアックなどの故障によっては，出力がONの状態を保持したり，OFFの状態を保持したりすることがあります。重大な事故につながるような出力信号については，外部で監視する回路を設けてください。
● デジタル信号変換器 出力用の出力回路において，定格以上の負荷電流または負荷短絡などによる過電流が長時間継続して流れた場合，発煙・発火の恐れがありますので外部にヒューズなどの安全回路を設けてください。
● シーケンサ本体の電源立上げ後に，外部供給電源を投入するように回路を構成してください。外部供給電源を先に立ち上げると，誤出力，誤動作により事故の恐れがあります。

【設計上の注意事項】

注 意● 制御線，通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。100mm以上を目安として離してください。ノイズにより，誤動作，故障の原因になります。
● 高速カウンタユニット用端子台変換ユニットを使用する場合，制御線，通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。150mm以上を目安として離してください。ノイズにより，誤動作，故障の原因になります。
● 熱電対，測温抵抗体は，主回路線や交流制御回線とは，必ず100mm 以上離してください。高圧電線やインバータの負荷回路などのように高調波を含む回路とは十分に離してください。ノイズやサージ，誘導の影響を受けやすくなります。
● 電源ON/OFF 時に出力端子から瞬間的に電圧または電流が流れることがあります。アナログ信号変換器，アナログ用端子台変換ユニットを使用する場合は，アナログ出力が安定してから制御を開始してください。
● アナログ信号変換器，アナログ用端子台変換ユニットは，磁気ノイズを発生する機器の近くに設置しないでください。
● デジタル信号変換器 出力用でランプ負荷，ヒータ，ソレノイドバルブなどを制御するとき，出力のOFF → ON 時に大きな電流(通常の10倍程度)が流れる場合がありますので，定格電流に余裕のあるデジタル信号変換器 出力用の選定を行ってください。

【取付け上の注意事項】

警 告● 取付け作業を行うときは，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと，
感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。

3

【取付け上の注意事項】

注 意● 本製品は本ユーザーズマニュアル記載の一般仕様の環境で使用してください。 一般仕様の範囲以外の環境で使用すると，感電，火災，誤動作，製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
● 本製品はDINレールまたはネジ締付けにより確実に固定してください。本製品が正しく装着されていないと，誤動作，故障，落下の原因になります。 振動の多い環境で使用する場合は，本製品をネジで締め付けてください。
● ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると，ネジや本製品の破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。
● スプリングクランプ変換ユニット(FA1-TESV**)は，DINレール止め金具を左右に取り付け，確実に固定してください。
● 本製品の着脱は，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと製品の損
傷，誤動作，故障の恐れがあります。
● 本製品の導電部分や電子部品には直接触らないでください。製品の誤動作，故障の原因になります。
● 取付け方向に指定がある場合は，取付け方向の指定通りに取付けてください。指定と異なる方向で取付けると製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
● ネジ穴加工を行うときは，切粉が本製品内部や導電部に落とし込まれないよう注意して行ってください。火災，故障，誤動作の原因となります。
● デジタル信号変換器交換用モジュール，信号変換モジュールは，正しい組合せで使用してください。誤った組合せで使用すると故障の原因となります。
● デジタル信号変換器交換用モジュールを脱着するときは必ず電源を遮断してから行ってください。故障，誤動作の原因となることがあります。
● デジタル信号変換器交換用モジュール，信号変換モジュールは，デジタル信号変換器，ベースユニットに確実に装着してください。正しく装着されていないと，破損，落下，接触不良による誤動作の原因になります。また正しい手順で着脱を行ってください。正しく着脱が行われないと，破損，落下，接触不良による誤動作の原因になります。
● デジタル信号変換器用モジュール，信号変換モジュールをデジタル信号変換器，ベースユニットに取付けた状態で，運搬や盤への取付けを行う場合には，デジタル信号変換器，ベースユニット本体を持って作業を行うようにしてください。デジタル信号変
換器用モジュール，信号変換モジュールを持って作業を行うと，デジタル信号変換器，ベースユニットの脱落や故障の原因になります。

【配線上の注意事項】

警 告● 配線作業を行うときは，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと，
感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。
● 配線作業後，通電，運転を行う場合は，必ず製品に付属の端子カバーを取り付けてください。 端子カバーを取り付けないと，感電の恐れがあります。
● 本製品に接続する電線は，温度規格75℃以上の銅線を使用してください。

4

【配線上の注意事項】

注 意● 圧着端子は適合圧着端子を使用し，規定のトルクで締め付けてください。適合圧着端子を使用しなかったり，規定外のトルクで締め付けると，故障，破損，誤動作の原因になります。
● 本製品への配線は，製品の定格電圧および端子配列を確認した上で正しく行ってください。定格と異なった電圧の入力や，電源を接続，誤配線をすると，火災，故障の原因になります。
● 制御線や通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。100mm 以上を目安として離してください。 ノイズにより，誤動作の原因になります。
● 高速カウンタユニット用端子台変換ユニットを使用する場合，制御線，通信ケーブルは，主回路や動力線などと束線したり，近接したりしないでください。150mm以上を目安として離してください。ノイズにより，誤動作，故障の原因になります。
● 熱電対，測温抵抗体は，主回路線や交流制御回線とは，必ず100mm 以上離してください。高圧電線やインバータの負荷回路などのように高調波を含む回路とは十分に離してください。ノイズやサージ，誘導の影響を受けやすくなります。
● アナログ信号変換器，アナログ用端子台変換ユニットは，磁気ノイズを発生する機器の近くに設置しないでください。
● 本製品に接続する電線やケーブルは，必ずダクトに納めるか，またはクランプによる固定処理を行ってください。ケーブルをダクトに納めなかったり，クランプによる固定処理をしていないと，ケーブルのふらつきや移動，不注意の引っ張りなどによる本製品やケーブルの破損，ケーブルの接続不良による誤動作の原因となります。
● 端子ネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。端子ネジの締付けがゆるいと，短絡，火災，誤動作の原因になります。端子ネジを締め過ぎると，ネジや本製品の破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。
● コネクタ取付けネジの締付けは，規定トルク範囲で行ってください。ネジの締付けがゆるいと，短絡，火災，誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると，ネジや本製品の破損による落下，短絡，火災，誤動作の原因になります。
● コネクタは確実に本製品に取り付けてください。取付けが不確実だと誤動作の原因になります。
● 本製品に接続されたケーブルを取りはずすときは，ケーブル部分を手に持って引っ張らないでください。コネクタ付きのケーブ
ルは，本製品の接続部分のコネクタを手で持って取りはずしてください。端子台接続のケーブルは，端子台端子ネジを緩めてから取りはずしてください。本製品に接続された状態でケーブルを引っ張ると，誤動作または本製品やケーブルの破損の原因となります。
● ケーブル接続は，接続するインタフェースの種類を確認の上，正しく行ってください。異なったインタフェースに接続または誤配線すると，本製品，外部機器の故障の原因となります。
● 本製品内に，切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。火災，故障，誤動作の原因になります。
● 本製品は，制御盤内に設置して使用してください。制御盤内に設置された本製品への主電源配線に関しては，中継端子台を介して行ってください。また，本製品の交換と配線作業は，感電保護に対して，十分に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。
● シーケンサと接続する際は，製品構成が正しいことを確認してください。誤った構成で接続すると，故障，誤動作の原因になります。
● 本製品のコネクタには力が加わらない状態で使用してください。故障や断線の原因になります。
● 本製品の未使用コネクタ，空きスロットには保護カバーや信号変換モジュールを装着してください。カバー等が装着されていな
いと異物により，火災，故障，誤動作の原因になります。
● デジタル信号変換器交換用モジュール，信号変換モジュールは，正しい組合せで使用してください。誤った組合せで使用するとシーケンサ，デジタル信号変換器，ベースユニット，外部機器の故障の原因となります。
● デジタル信号変換器交換用モジュール，信号変換モジュールは，デジタル信号変換器，ベースユニットに確実に装着してください。正しく装着されていないと，破損，落下，接触不良による誤動作の原因になります。また，正しい手順で着脱を行ってくだ
さい。正しく着脱が行われないと，破損，落下，接触不良による誤動作の原因になります。
● FG 端子は，本製品専用の D 種接地(第三種接地)以上で必ず接地を行ってください。感電，誤動作の恐れがあります。

5

【立上げ・保守時の注意事項】

警 告● 通電中に端子に触れないでください。感電または誤動作の原因になります。
● 清掃または，端子ネジ，コネクタ取付けネジ，本製品固定ネジの増し締めは，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。 全相遮断しないと，感電，本製品の故障や誤動作の恐れがあります。ネジの締付けがゆるいと，落下，短絡，誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると，ネジや本製品の破損による落下，短絡，誤動作の原因になります。

【立上げ・保守時の注意事項】

注 意● 本製品の分解，改造はしないでください。故障，誤動作，ケガ，火災の原因になります。
● 携帯電話やPHS などの無線通信機器は，シーケンサ，本製品の全方向から25cm以上離して使用するようにしてください。誤動
作の原因になります。
● 本製品の着脱は，必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと本製品の故障や誤動作，損傷の原因になります。
● 本製品，ケーブル等の着脱は，製品ご使用後，50回以内としてください(JIS B 3502に準拠)。なお，50回を超えた場合は，誤動作の原因となる恐れがあります。
● 制御盤内での立上げ・保守作業は，感電保護に対して，十分に教育を受けたメンテナンス作業者が行ってください。また，メンテナンス作業者以外が制御盤を操作できないよう，制御盤に鍵をかけるようにしてください。
● 本製品には，下記の静電気敏感性シンボルマークを表示しています。このシンボルマークは，本製品が静電気の影響を受けやすいことを示しています。本製品に触れる前には，必ず接地された金属などに触れて，人体などに帯電している静電気を放電してください。静電気を放電しないと，本製品の故障や誤動作の原因になります。また通電中は，本製品に触らないでください。ケガや人体の静電気によるユニットの誤動作の原因になります。

【廃棄時の注意事項】

注 意● 製品を廃棄するときは，産業廃棄物として扱ってください。

【輸送時の注意事項】

注 意● 本製品は精密機器のため，輸送の間一般仕様の範囲を超える衝撃は避けてください。故障の原因になります。
● 木製梱包材の消毒および除虫対策のくん蒸剤に含まれるハロゲン系物質(フッ素，塩素，臭素，ヨウ素など)が当社製品に侵入す
ると故障の原因となります。残留したくん蒸成分が当社製品に侵入しないようにご注意いただくか，くん蒸以外の方法(熱処理など)で処理してください。なお，消毒および除虫対策は梱包前の木材の段階で実施してください。

6

EMC指令・低電圧指令
欧州域内で発売される製品に対しては，1996年から欧州指令の1つであるEMC指令への適合証明が法的に義務づけられています。また，1997年から欧州指令の1つである低電圧指令への適合も法的に義務づけられています。
EMC指令および低電圧指令に適合していると製造者が認めるものは，製造者自ら適合宣言を行い，“CEマーク”を表示する必要があります。
また，それ以外の国または地域でも，製造者に対して適合宣言を行って製品に所定の表示を行うことを義務づけているとこ
ろがあります。(英国”UKCAマーク”，韓国”KCマーク”など)(1)EU域内販売責任者
EU域内販売責任者は下記のとおりです。
会社名：Mitsubishi Electric Europe B.V.
住所 ：Mitsubishi-Electric-Platz 1，40882 Ratingen，Germany(2)FAグッズEMC指令・低電圧指令への適合について
お客様の製品にEMC指令・低電圧指令適合品のFAグッズを組み込み，EMC指令・低電圧指令に適合させる場合は，Web(MEEFAN)よりEMC指令・低電圧指令対応マニュアル「50D-FA9010-082」を参照してください。

7

改

定

履

歴
*取扱説明書番号は，本説明書の最終頁の左下に記載してあります。

印刷日付*取扱説明書番号改2013 年 1 月

50D-FA9010-121

初版印刷

2013 年 3 月

50D-FA9010-121-A

一部修正

定

内

容

安全上のご注意2015 年 5 月

50D-FA9010-121-B

一部修正
EMC 指令・低電圧指令，2.一般仕様，3.性能仕様，4．モジュール着脱方法，
8．接続対象機種 シーケンサユニット，接続ケーブル2018 年 3 月

50D-FA9010-121-C

一部追加・修正
安全上のご注意，EMC 指令・低電圧指令，改定履歴，3.性能仕様，
4.接続対象機種 シーケンサユニット，接続ケーブル，5.外形寸法図，6.取付け方向，7.取付け方法，13.商標2020 年 8 月

50D-FA9010-121-D

一部修正
会社名表記の変更

2021 年 11 月

50D-FA9010-121-E

一部追加・修正
製品追加：FA1-AT1B4Y1TE，FA1-AT1B4Y1TB
安全上のご注意，英国認証制度への適合，目次，1.概要，3.性能仕様，
4.接続対象機種 シーケンサユニット，接続ケーブル，5.外形寸法図，6.取付け方向，7.取付け方法，8.適合圧着端子 フェルール端子

2022 年 5 月

50D-FA9010-121-F

一部修正
3.性能仕様2023 年 11 月

50D-FA9010-121-G

一部追加・修正
製品追加：FA1-AT1B8Y1TE
目次，1.概要，2.一般仕様，3.性能仕様，
4.接続対象機種 シーケンサユニット，接続ケーブル，5.外形寸法図，6.取付け方向，7.取付け方法

本書によって，工業所有権その他の権利の実施に対する保証，または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については，当社は一切その責任を負うことができません。

© 2013 (2023) MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED8目次
目次 ·························································································································································································· 91．概要 ·················································································································································································· 10
2．一般仕様 ·········································································································································································· 103．性能仕様 ·········································································································································································· 11
3-1. 出力タイプ 8 チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B8Y1TE)····················· 11
3-2. 出力タイプ 8 チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA-ATB8YTB)····························································· 12
3-3. 出力タイプ 4 チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TE)····················· 13
3-4. 出力タイプ 4 チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TB) ····················································· 14
3-5. 電流入力電圧出力信号変換モジュール(FA-ATSAM1YV****) ·································································································· 15
3-6. 電流入力電流出力信号変換モジュール(FA-ATSAM1YA****) ·································································································· 16
3-7. 電圧入力電圧出力信号変換モジュール(FA-ATSVM1YV****) ·································································································· 17
3-8. 電圧入力電流出力信号変換モジュール(FA-ATSVM1YA****) ·································································································· 18
3-9. スルーモジュール(FA-ATFTMXY) ······················································································································································· 19
3-10. 変換アダプタ(FA-Q6TCA) ···································································································································································· 19
4．接続対象機種 シーケンサユニット，接続ケーブル····································································································· 20
5．外形寸法図······································································································································································· 23
5-1. 出力タイプ 8 チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B8Y1TE)····················· 23
5-2. 出力タイプ 8 チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA-ATB8YTB)····························································· 23
5-3. 出力タイプ 4 チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TE)····················· 24
5-4. 出力タイプ 4 チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA1-AT1B4X1TB) ····················································· 24
5-5. 信号変換モジュール(FA-ATS*******), スルーモジュール(FA-ATFTMXY) ········································································· 25
5-6. 変換アダプタ(FA-Q6TCA) ······································································································································································ 25
6．取付け方向······································································································································································· 26
6-1. 出力タイプ 8 チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B8Y1TE)····················· 26
6-2. 出力タイプ 8 チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA-ATB8YTB)····························································· 26
6-3. 出力タイプ 4 チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TE)····················· 27
6-4. 出力タイプ 4 チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TB) ····················································· 27
7．取付け方法······································································································································································· 28
7-1. シーケンサ 端子台ユニットとの接続例 ······································································································································· 28
7-1-1. 端子台付きケーブル使用時 ·························································································································································· 28
7-1-2. 端子台⇔コネクタ変換アダプタ使用時 ··································································································································· 29
7-1-3. バラ線ケーブル使用時 ···································································································································································· 30
7-2. 4 チャンネルベースユニットを増設する際の接続例 ················································································································ 31
7-3. 信号変換モジュールの着脱方法 ························································································································································· 32
7-4. スプリングクランプ端子台への配線時············································································································································ 33
8．適合圧着端子，フェルール端子····································································································································· 36
9．使用時の注意事項 ··························································································································································· 38
10．保証の範囲 ···································································································································································· 39
11．生産中止後の有償修理期間 ·········································································································································· 39
12．機会損失，二次損失などへの保証責務の除外 ············································································································ 39
13．商標 ················································································································································································ 40

9

1．概要
本ユーザーズマニュアルは，アナログ信号変換器の取付けベース(FA1-AT1B8Y1TE, FA-ATB8YTB, FA1AT1B4Y1TE, FA1-AT1B4Y1TB)と信号変換モジュール(FA-ATS*M1Y*****)，入出力兼用信号スルーモジュール(FA-ATFTMXY)，MELSEC-Qシリーズ端子台ユニット用の端子台⇔コネクタ変換アダプタ(FA-Q6TCA)の仕様，取扱いなどについて説明したものです。
アナログ信号変換器は，取付けベースに信号変換モジュールを取付けることにより，所定の信号(DC1～5V，DC4～20mA)を，入／出力間およびチャンネル間で絶縁して，各種アナログ出力信号に変換して出力します。

2．一般仕様項目

仕様

使用周囲温度

0～55℃

保存周囲温度-25～75℃

使用周囲湿度

5～95%RH，結露なきこと

保存周囲湿度

5～95%RH，結露なきこと

準拠規格
断続的な振動がある場合
耐振動
連続的な振動がある場合
耐衝撃

JIS B 3502，IEC61131-2
5～8.4Hz

片振幅：3.5mm

8.4～150Hz

加速度：9.8m/s2(1G)

掃引回数

X，Y，Z軸方向各10回

5～8.4Hz

片振幅：1.75mm

8.4～150Hz

加速度：4.9m/s2(0.5G)

掃引回数―
JIS B 3502，IEC61131-2に準拠(147m/s2(15G)，XYZ軸方向各3回)

使用雰囲気

腐食性ガスがないこと

使用標高*1

2000m以下

設置場所

制御盤内*4，屋内使用

オーバボルテージカテゴリ*2

Ⅱ以下

汚染度

2以下

*3

*1：標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は，誤動作する可能性があります。
*2：その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
*3：その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。
*4：本製品は開放型の製品です。保護構造がUL50 Type1 IP20以上の盤内に設置し，「一般仕様」に記載している環境で使用して下さい。

10

3．性能仕様
3-1. 出力タイプ 8チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B8Y1TE)
形 名
項

FA1-AT1B8Y1TE

目

スロット数

8
適合電線

端子台部

フェルール端子未使用時，(より線，単線)

0.2～1.5mm

フェルール端子使用時，(より線)

0.25～1.5mm2 (AWG24-16)，温度規格 75℃以上の銅線(AWG24-16)，温度規格 75℃以上の銅線

2

電線ストリップ長

10mm
M4×0.7mm×27mm 以上

取付けネジ

ユニット取付け締付トルク範囲：78～118N･cm（8～12kgf･cm）

DIN レール

適合 DIN レール：TH35-7.5Fe，TH35-7.5Al（JIS C 2812 に準拠）

外部供給電源DC24V±10% (リップル率 5%以内，SELV and LIM or CLASS 2)

消費電流 (DC24V)

12mA 以下(信号変換モジュールの消費電流は除く)

絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC500V

質量

1 分間，10MΩ以上

約 250g*1：空きスロットができないように未使用スロットにはダミーモジュール(FA-ATNDM)を装着ください。
*2：ベースユニットへのケーブル接続時は，コネクタロックがかかるまでケーブルのコネクタを押し込んでください。接触不良の要因となります。
*3：シーケンサ出力4～20mAでFA-ATFTMXYの信号スルーを使用したときは，モニタ出力には接続される機器の入力抵抗に応じた電圧値が検出されます。電流値は，検出電圧÷入力抵抗にて知ることができます。

●ブロック図信号出力用コネクタ
CON1，CON2
コネクタピン配置図(Top view)
CH1+

20

19

CH1-

CH2+

18

17

CH2-

CH3+

16

15

CH3-

CH4+

14

13

CH4-

CH5+

12

11

CH5-

CH6+

10

9

CH6-

CH7+

8

7

CH7-

CH8+

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

モニタへの
CON2
信号出力用コネクタ

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

信号変換
モジュール用コネクタ

CH1
1

2

CH2
3

1

2

CH3
3

1

2

CH4
3

1

2

CH5
3

1

2

CH6
3

1

2

CH7
3

1

2

CH8
3

1

2

PW

3

CH8-

CH1出力

CH2出力

スプリングクランプ
端子台

8C

8B

7C

CH7出力

8A

7B

6C

CH6出力

7A

6B

5C

CH5出力

6A

5B

4C

CH4出力

5A

4B

3C

CH3出力

4A

3B

3A

2C

2B

1C

2A

1B

1A

FG

FUSE

24G

+24V
OUT
24G
OUT

+24V

+24V
OUT
24G
OUT

シーケンサからのCON1
信号入力用コネクタ

CH8出力

CH1～CH8信号入力外部配線は，信号変換モジュールのブロック図参照
DC24V
外部供給電源接地

注意事項 ：
・モニタ出力に接続される機器は，入力抵抗が十分大きいものをご使用ください。(1MΩ以上を推奨)
・モニタ出力信号は1～5Vです。
・外部配線にはシールド付きケーブルを使用してください。
・信号変換モジュールは出力タイプを使用して下さい。誤って入力タイプを使用すると故障の原因となります。
・CON1，CON2には外部供給電源が接続されています。電源を使用されない場合は，短絡防止処理を施してください。
○電源端子

それぞれの電線の導電部が露出しないように絶縁処理

24V…3, 4ピン，24G…1, 2ピン
シーケンサ、
モニタ機器側NC
NC
NC
NC○短絡防止処理①ケーブルのシーケンサ，モニタ機器側はNCにします。
②NCピンの電線端に絶縁処理を施します。

11

ベースユニット側
ピン番号

4
3
2
1

信号名

24V
24V
24G
24G

3-2. 出力タイプ 8チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA-ATB8YTB)
形
項名

FA-ATB8YTB

目

スロット数

8
M3 ネジ，7.62mm ピッチ，フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
端子台ネジ

端子台

端子ネジ締付トルク範囲：58.8～88.2N･cm(6～9kgf･cm),
UL 規格適合締付トルク：59 N･cm

適合電線

AWG 22～14：0.3～2.0mm2(圧着端子使用時)
M4×0.7mm×20mm 以上

取付けネジ

ユニット
取付け

締付トルク範囲：78～118N･cm(8～12kgf･cm)

DIN レール

適合 DIN レール：TH35-7.5Fe ，TH35-7.5Al (JIS C 2812 に準拠)

外部供給電源DC24V±10% (リップル率 5%以内，SELV and LIM or CLASS 2)

消費電流 (DC24V)

6mA 以下 (モジュール，シーケンサ，モニタ機器の消費電流は除く)

絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC750V 1 分間，10MΩ以上

質量約 320g*1：空きスロットができないように未使用スロットにはダミーモジュール(FA-ATNDM)を装着ください。
*2：ベースユニットへのケーブル接続時は，コネクタロックがかかるまでケーブルのコネクタを押し込んでください。接触不良の要因となります。
*3：シーケンサ出力4～20mAでFA-ATFTMXYの信号スルーを使用したときは，モニタ出力には接続される機器の入力抵抗に応じた電圧値が検出されます。電流値は，検出電圧÷入力抵抗にて知ることができます。

●ブロック図シーケンサからの信号入力用コネクタ
信号入出力用コネクタ
CON1、 CON2
コネクタピン配置図（Top view）

モニタへの信号出力用コネクタ
信号変換モジュール用
コネクタ

端子台

注意事項 ：
・モニタ出力に接続される機器は，入力抵抗が十分大きいものをご使用ください。(1MΩ以上を推奨)
・モニタ出力信号は1～5Vです。
・外部配線にはシールド付きケーブルを使用してください。
・信号変換モジュールは出力タイプを使用して下さい。誤って入力タイプを使用すると故障の原因となります。
・CON1，CON2には外部供給電源が接続されています。電源を使用されない場合は，短絡防止処理を施してください。
○電源端子

それぞれの電線の導電部が露出しないように絶縁処理

24V…3, 4ピン，24G…1, 2ピン
シーケンサ、
モニタ機器側NC
NC
NC
NC○短絡防止処理①ケーブルのシーケンサ，モニタ機器側はNCにします。
②NCピンの電線端に絶縁処理を施します。

12

ベースユニット側
ピン番号

4
3
2
1

信号名

24V
24V
24G
24G

3-3. 出力タイプ 4チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TE)
形 名
項

FA1-AT1B4Y1TE

目

スロット数

4
適合電線

端子台部

フェルール端子未使用時，(より線，単線)

0.2～1.5mm2 (AWG24-16)，温度規格 75℃以上の銅線

フェルール端子使用時，(より線)

0.25～1.5mm2 (AWG24-16)，温度規格 75℃以上の銅線

電線ストリップ長

10mm
M4×0.7mm×20mm 以上

取付けネジ

ユニット取付け締付トルク範囲：78～118N･cm（8～12kgf･cm）

DIN レール

適合 DIN レール：TH35-7.5Fe，TH35-7.5Al（JIS C 2812 に準拠）

外部供給電源DC24V±10% (リップル率 5%以内，SELV and LIM or CLASS 2)

消費電流(DC24V)

6mA 以下 (信号変換モジュールの消費電流は除く)

絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC500V

質量

1 分間，10MΩ以上

約 160g*1：空きスロットができないように未使用スロットにはダミーモジュール(FA-ATNDM)を装着ください。
*2：ベースユニットへのケーブル接続時は，コネクタロックがかかるまでケーブルのコネクタを押し込んでください。接触不良の要因となります。
*3：シーケンサ出力4～20mAでFA-ATFTMXYの信号スルーを使用したときは，モニタ出力には接続される機器の入力抵抗に応じた電圧値が検出されます。電流値は，検出電圧÷入力抵抗にて知ることができます。

●ブロック図

12

11

CH5-

CH6+

10

9

CH6-

CH7+

8

7

CH7-

CH8+

6

5

4

3

2

1

19

18

17

16

15

14

13

11

10

9

8

7

6

5

12

11

10

9

8

7

6

5

NC NC NC NC NC NC NC NC
9

10

9

10

9

10

9

CH増設用端子(CH5～CH8)10

信号変換モジュール用コネクタ
5

6

5

6

5

6

5

6

7

8

7

8

7

8

7

8

CH1
1

2

CH2
3

1

2

CH3
3

1

2

CH4
3

1

2

PW

3

FUSE

CH8+24V
OUT
24G
OUT

+24V

+24V
OUT
24G
OUT

20

CH1出力

CH2出力

CH3出力

4C

CH5+

1

12

(FG)

CH4-

2

4B

13

3

4A

14

4

3C

CH4+

モニタへの
CON2
信号出力用コネクタ

(FG)

CH3-

13

3B

15

14

3A

16

15

2C

CH3+

16

(FG)

CH2-

17

2B

17

18

2A

18

19

1C

CH2+

20

(FG)

CH1-

1

1B

19

2

1A

20

3

FG

CH1+

4

24G

信号出力用コネクタ
CON1，CON2
コネクタピン配置図(Top view)

シーケンサからのCON1
信号入力用コネクタ

スプリングクランプ端子台

CH4出力

CH1～CH4信号出力外部配線は，信号変換モジュールのブロック図参照
DC24V
外部供給電源接地

注意事項 ：
・モニタ出力に接続される機器は，入力抵抗が十分大きいものをご使用ください。(1MΩ以上を推奨)
モニタ出力信号は1～5Vです。
・外部配線にはシールド付きケーブルを使用してください。
・信号変換モジュールは出力タイプを使用して下さい。誤って入力タイプを使用すると故障の原因となります。
・CON1，CON2には外部供給電源が接続されています。電源を使用されない場合は，短絡防止処理を施してください。
○電源端子

それぞれの電線の導電部が露出しないように絶縁処理

24V…3, 4ピン，24G…1, 2ピン
シーケンサ、
モニタ機器側NC
NC
NC
NC○短絡防止処理①ケーブルのシーケンサ，モニタ機器側はNCにします。
②NCピンの電線端に絶縁処理を施します。

13

ベースユニット側
ピン番号

4
3
2
1

信号名

24V
24V
24G
24G

3-4. 出力タイプ 4チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TB)
形
項

名

FA1-AT1B4Y1TB

目
スロット数

4
M3 ネジ，7.62mm ピッチ，フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ

端子台ネジ
端子台

AWG 22～14：0.3～2mm2

適合電線，締付トルク58.8～88.2N・cm(6～9kgf・cm，UL 規格適合締付トルク：59N・cm)
M4×0.7mm×20mm 以上

取付けネジ

ユニット取付け締付トルク範囲：78～118N･cm（8～12kgf･cm）

DIN レール

適合 DIN レール：TH35-7.5Fe，TH35-7.5Al（JIS C 2812 に準拠）

外部供給電源DC24V±10%(リップル率 5%以内，SELV and LIM or CLASS 2)

消費電流 (DC24V)

6mA 以下 (信号変換モジュールの消費電流は除く)

絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC500V

質量

1 分間，10MΩ以上

約 220g*1：空きスロットができないように未使用スロットにはダミーモジュール(FA-ATNDM)を装着ください。
*2：ベースユニットへのケーブル接続時は，コネクタロックがかかるまでケーブルのコネクタを押し込んでください。接触不良の要因となります。
*3：シーケンサ出力4～20mAでFA-ATFTMXYの信号スルーを使用したときは，モニタ出力には接続される機器の入力抵抗に応じた電圧値が検出されます。電流値は，検出電圧÷入力抵抗にて知ることができます。

●ブロック図

CH5-

9

CH6-

CH7+

8

7

CH7-

CH8+

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

CH8-

12

11

10

9

8

7

6

5

12

11

10

9

8

7

6

5

NC NC NC NC NC NC NC NC
9

10

9

10

9

10

9

10

5

6

5

6

5

6

5

6

7

8

7

8

7

8

7

8

CH1
1

2

CH2
3

1

2

CH3
3

1

2

CH増設用端子(CH5～CH8)
信号変換モジュール用コネクタ

CH4
3

1

2

PW

3

FUSE

+24V
OUT
24G
OUT

+24V

+24V
OUT
24G
OUT

1

NC

11

10

2

(FG)

12

CH6+

3

4B

CH5+

4

4C

CH4-

モニタへの
CON2
信号出力用コネクタ

3C

CH3-

13

13

4A

15

14

14

3A

16

CH4+

15

3B

CH3+

16

2B

CH2-

17

2C

17

18

1C

18

19

2A

CH2+

20

1A

CH1-

1

1B

19

2

24G

20

3

(FG)

CH1+

4

FG

信号出力用コネクタ
CON1，CON2
コネクタピン配置図(Top view)

シーケンサからのCON1
信号入力用コネクタ

ネジ端子台

CH1出力 CH2出力 CH3出力 CH4出力
CH1～CH4信号出力外部配線は，信号変換モジュールのブロック図参照
接地

DC24V
外部供給電源注意事項 ：
・モニタ出力に接続される機器は，入力抵抗が十分大きいものをご使用ください。(1MΩ以上を推奨)
モニタ出力信号は1～5Vです。
・外部配線にはシールド付きケーブルを使用してください。
・信号変換モジュールは出力タイプを使用して下さい。誤って入力タイプを使用すると故障の原因となります。
・CON1，CON2には外部供給電源が接続されています。電源を使用されない場合は，短絡防止処理を施してください。
○電源端子

それぞれの電線の導電部が露出しないように絶縁処理

24V…3, 4ピン，24G…1, 2ピン
シーケンサ、
モニタ機器側NC
NC
NC
NC○短絡防止処理①ケーブルのシーケンサ，モニタ機器側はNCにします。
②NCピンの電線端に絶縁処理を施します。

14

ベースユニット側
ピン番号

4
3
2
1

信号名

24V
24V
24G
24G

3-5. 電流入力電圧出力信号変換モジュール(FA-ATSAM1YV****)
形
項

名

目

FA-ATSAM1YV05

FA-ATSAM1YV15

点数

FA-ATSAM1YV010

1 点(チャンネル)

入力

入力レンジ

(シーケンサ側)

入力抵抗

250Ω

精度

基準精度

±0.1%以下 (周囲温度 25℃±5℃)(フルスケールに対する)

温度特性±0.015%／℃以下

出力信号
出力

4～20mA

0～5V

1～5V

0～10V

出力許容負荷抵抗2.5kΩ以上

断線検出機能無応答速度-10～+10V

15ms 以下*1

ゼロ・スパン調整

ゼロ調整範囲：-2～2%，スパン調整範囲：98～102%

供給電源

DC24V±10% (ベースユニットから供給)

消費電流 (DC24V)

45mA 以下

絶縁方式

トランス絶縁絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC750V 1 分間，10MΩ以上

質量

FA-ATSAM1YV1010

約 40g

約 40g

*1：立ち上がりパルス入力に対して出力が90%になるまでの時間です。

●ブロック図

15

約 40g

約 40g

3-6. 電流入力電流出力信号変換モジュール(FA-ATSAM1YA****)
形
項

名

目

FA-ATSAM1YA020

点数

FA-ATSAM1YA420
1 点 (チャンネル)

入力

入力レンジ

(シーケンサ側)

入力抵抗

250Ω

精度

基準精度

±0.1%以下 (周囲温度 25℃±5℃)(フルスケールに対する)

温度特性±0.015%／℃以下

出力信号
出力

4～20mA0～20mA

4～20mA

出力許容負荷抵抗600Ω以下断線検出機能無応答速度15ms 以下

ゼロ・スパン調整

ゼロ調整範囲：-2～2%，スパン調整範囲：98～102%

供給電源

DC24V±10% (ベースユニットから供給)

消費電流 (DC24V)

45mA 以下*1

絶縁方式

トランス絶縁絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC750V 1 分間，10MΩ以上

質量

約 40g

*1：立ち上がりパルス入力に対して出力が90%になるまでの時間です。

●ブロック図16

約 40g

3-7. 電圧入力電圧出力信号変換モジュール(FA-ATSVM1YV****)
形
項

名

目

FA-ATSVM1YV05

FA-ATSVM1YV15

点数

FA-ATSVM1YV010

1 点 (チャンネル)

入力

入力レンジ

(シーケンサ側)

入力抵抗

1MΩ以上

精度

基準精度

±0.1%以下 (周囲温度 25℃±5℃)(フルスケールに対する)

温度特性±0.015%／℃以下

出力信号
出力

1～5V

0～5V

1～5V

0～10V

出力許容負荷抵抗2.5kΩ以上

断線検出機能無応答速度15ms 以下

ゼロ・スパン調整

ゼロ調整範囲：-2～2%，スパン調整範囲：98～102%

供給電源

DC24V±10% (ベースユニットから供給)

消費電流 (DC24V)

45mA 以下*1

絶縁方式

トランス絶縁絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC750V 1 分間，10MΩ以上

質量

FA-ATSVM1YV1010

約 40g

約 40g

*1：立ち上がりパルス入力に対して出力が90%になるまでの時間です。

●ブロック図17

約 40g-10～+10V

約 40g

3-8. 電圧入力電流出力信号変換モジュール(FA-ATSVM1YA****)
形
項

名

目

FA-ATSVM1YA020

点数

FA-ATSVM1YA420
1 点 (チャンネル)

入力

入力レンジ

(シーケンサ側)

入力抵抗

1MΩ以上

精度

基準精度

±0.1%以下 (周囲温度 25℃±5℃)(フルスケールに対する)

温度特性±0.015%／℃以下

出力信号
出力

1～5V

0～20mA

4～20mA

出力許容負荷抵抗600Ω以下断線検出機能無応答速度15ms 以下*1

ゼロ・スパン調整

ゼロ調整範囲：-2～2%，スパン調整範囲：98～102%

供給電源

DC24V±10% (ベースユニットから供給)

消費電流 (DC24V)

45mA 以下

絶縁方式

トランス絶縁絶縁耐圧・抵抗

入力，出力，電源相互間：AC750V 1 分間，10MΩ以上

質量

約 40g

約 40g

*1：立ち上がりパルス入力に対して出力が90%になるまでの時間です。

●ブロック図18

3-9. スルーモジュール(FA-ATFTMXY)
項目

FA-ATFTMXY

点数

1 点 (１チャンネル)変換タイプ

信号スルー時

電流→電圧変換時*1

抵抗

－

250Ω

抵抗器精度

－

±0.1％以下

抵抗器温度特性－±0.0025％／℃以下

入力

許容入出力信号

電圧：10V 以下，電流：20mA 以下

質量

約 30g

*1：電流→電圧変換時は，ベースユニット端子台Ａ－Ｃ端子間を短絡する必要があります。

●ブロック図電圧／電流出力時 (信号スルー)

電圧出力時 (電流→電圧変換)

3-10. 変換アダプタ(FA-Q6TCA)
形
項名

FA-Q6TCA

目

定格電圧・電流

電圧：DC121V / AC264V
電流：端子 1～16･･･2A/端子 17，18･･･8A

締付トルク66～89N･cm (7～9kgf･cm)

質量

約 80ｇ

19

4．接続対象機種 シーケンサユニット，接続ケーブル
シーケンサユニット形名

出力レンジ

MELSEC iQ-R シリーズ

R60DAI8

4～20mAMELSEC-Q シリーズ

Q68DAIN

4～20mA

ベースユニット

信号変換モジュール

FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1
電圧出力FA-ATSAM1YV05

MELSEC-L シリーズ
MELSEC-F シリーズ
CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field

L60DAIL8
FX3U-4DA
FX3U-4DA-ADP
NZGN2B-60DA4NZ2GFCE-60DAI8NZ2GF2BN-60DA4

4～20mA

FA-ATSAM1YV010

4～20mA

FA-ATSAM1YV1010

FA-ATB8YTB

FA-ATSAM1YA020

4～20mA

信号スルー

FA-ATSAM1YA420

4～20mA

各社シーケンサ

汎用アナログ出力ユニット

4～20mA

R60DAV8

1～5V

MELSEC-Q シリーズ

Q68DAVN

1～5V

MELSEC-L シリーズ

L60DAVL8

1～5V

FA-ATFTMXY

FX3U-4DA
FX3U-4DA-ADP

FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1
FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1
電圧出力FA-ATSVM1YV05

1～5V

FA3-AT1T8Y-01C

FA-ATSVM1YV15
1～5V

FA1-AT1B8Y1TE

FA-ATSVM1YV1010

FA-ATB8YTB

電流出力

FA3-AT1T8Y

FA-ATSVM1YA020

NZ2GFCE-60DAV8FA-ATSVM1YA420

NZ2GF2BN-60DA4

1～5V

信号スルー
FA-ATFTMXY

AJ65SBT2B-64DA
CC-Link

FA3-AT1C8Y-01C

1～5V

各社パソコン

汎用アナログ出力ユニット

不要（付属ケーブル使用）
FA3-CB2L**MM1H20

FA-CBL**ATYF

不要（付属ケーブル使用）

FA3-AT1C8Y
各社シーケンサ

FA-CBL**ATYF

FA-ATSVM1YV010

NZGN2B-60DA4

CC-Link IE Field

FA-CBL**ATYF

4～20mAMELSEC iQ-R シリーズ

CC-Link IE TSN

FA-CBL**ATQ8YA*1

電流出力4～20mA

AJ65SBT2B-64DA

MELSEC-F シリーズ

FA-CBL**ATQ8YT

FA-ATSAM1YV15

CC-Link

各社パソコン

接続ケーブル形名

FA3-CB2L**MM1H20
1～5V

FA-CBL**ATYF

1～5V*1:MELSEC iQ-R,Q シリーズシーケンサ側に FA-Q6TCA 使用時

20

シーケンサユニット形名チャンネル数

R60DAI8
MELSEC iQ-R シリーズ

R60DAH4

FA1-CB2L**AT4YA1T
FA-CBL**ATQ8YT

FA-ATSVM1YV010
4～20mAMELSEC iQ-F シリーズ

FX5-4DA4

4～20mA

FX3U-4DA

4

FX3U-4DA-ADP

NZ2GN2B-60DA4

4

4～20mA
4～20mA

CC-Link

AJ65SBT2B-64DA

4

4～20mA

各社シーケンサ

汎用アナログ出力ユニット

ユニットによる4～20mA

パソコンによる4～20mA

R60DAV8
R60DAH4

FA-CBL**ATYF
FA3-CB2L**AT4YA1E

FA-CBL**ATYF

FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1
FA1-CB2L**AT4YV1T
FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1

4

FA1-CB2L**AT4YV1T
電圧出力

L60DA44

FX5-4DA
FX3U-4DA
FX3U-4DA-ADP

1～5V

4

1～5V

4

1～5V

FA-ATSVM1YV05
FA-ATSVM1YV010
FA-ATSVM1YV15―

FA1-AT1B4Y1TE，

FA-ATSVM1YV1010

FA1-AT1B4Y1TB

電流出力FA-ATSVM1YA020
FA-ATSVM1YA420

8

FA3-AT1T8Y

信号スルー

1～5V

NZ2GN2S-60DA4

FA-ATFTMXY

4NZ2GN2B-60DA4NZ2GF2BN-60DA4

4

FA3-AT1C8Y-01C

8

FA3-AT1C8Y

FA-CBL**ATYF
FA2-CB2L**AT4YV1E
FA-CBL**ATYF
不要（付属ケーブル使用）
FA3-CB2L**MM1H20
FA3-CB2L**AT4YV1E
FA-CBL**ATYF

1～5V

不要（付属ケーブル使用）
1～5V

FA3-CB2L**MM1H20

ユニットによる

1～5V

FA-CBL**ATYF

パソコンによる

1～5V

AJ65SBT2B-64DA

各社パソコン

FA-ATSVM1YA420
信号スルー

1～5V

Q64DAH

汎用アナログ出力ユニット

FA2-CB2L**AT4YA1E

8

FA3-AT1T8Y-01C

各社シーケンサ

電流出力

4Q64DAN

CC-Link

FA1-AT1B4Y1TB

1～5V

Q68DAVN

CC-Link IE Field

FA-CBL**ATYF

8

R60DA4CC-Link IE TSN

FA-ATSVM1YV1010

FA-ATFTMXYNZ2GN2S-60DA44MELSEC-F シリーズ―

FA1-AT1B4Y1TE，

4～20mANZ2GF2BN-60DA4MELSEC iQ-F シリーズ

FA1-CB2L**AT4YA1T

FA-ATSVM1YA020

CC-Link IE Field

MELSEC-L シリーズ

FA-CBL**ATQ8YA*1

FA-ATSVM1YV15
4MELSEC-Q シリーズ

FA-ATSVM1YV05

4

L60DA4

MELSEC iQ-R シリーズ

電圧出力4～20mAMELSEC-L シリーズ

各社パソコン

FA-CBL**ATQ8YA*1

8Q64DAH

接続ケーブル形名
FA-CBL**ATQ8YT

4Q64DAN

CC-Link IE TSN

信号変換モジュール4～20mAQ68DAIN

MELSEC-F シリーズ

分散接続用ケーブル形名 ベースユニット

8

R60DA4

MELSEC-Q シリーズ

出力レンジ

4

*1:MELSEC iQ-R,Q シリーズシーケンサ側に FA-Q6TCA 使用時

21

シーケンサユニット形名

MELSEC iQ-R シリーズ R60DAI8

チャンネル数8

出力レンジ 分散接続用ケーブル形名

ベースユニット

4～20mA

信号変換モジュール接続ケーブル形名

電圧出力

FA-CBL**ATQ8YT

FA-ATSAM1YV05
FA-ATSAM1YV010

MELSEC-Q シリーズ

Q68DAIN

8

4～20mA
FA1-CB2L**AT4EX

MELSEC-L シリーズ

8

4～20mA

ユニットによる4～20mA

パソコンによる4～20mAMELSEC iQ-R シリーズ R60DAV8

8

1～5V

MELSEC-Q シリーズ

8

1～5V

各社シーケンサ

L60DAIL8
汎用アナログ
出力ユニット

各社パソコン

Q68DAVN

FA-ATSAM1YV15

FA-CBL＊＊ATQ8YT

FA1-AT1B4Y1TE × 2 台，

FA-ATSAM1YV1010

FA-CBL**ATQ8YA*1

FA1-AT1B4Y1TB × 2 台

電流出力
FA-ATSAM1YA020
FA-ATSAM1YA420
信号スルー

CC-Link IE TSN

L60DAVL8
FA3-AT1T8Y-01C
FA3-AT1T8Y
FA3-AT1C8Y-01C

CC-Link

FA3-AT1C8Y
AJ65VBTCU-68DAVN

各社シーケンサ
各社パソコン

汎用アナログ
出力ユニット8

FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1
電圧出力FA-ATSAM1YV010

1～5V

FA-ATSAM1YV15
8

1～5V

FA1-CB2L**AT4EX

FA1-AT1B4Y1TE × 2 台

FA-ATSAM1YV1010

FA1-AT1B4Y1TB × 2 台

電流出力
FA-ATSAM1YA020

8

FA-CBL**ATYF

FA-ATFTMXY

FA-ATSAM1YV05
MELSEC-L シリーズ

FA-CBL**ATQ8YA*1

FA-ATSAM1YA420

1～5V

信号スルー

FA-CBL**ATQ8YT
FA-CBL**ATQ8YA*1
FA-CBL**ATYF
不要（付属ケーブル使用）
FA3-CB2L**MM1H20
不要（付属ケーブル使用）
FA3-CB2L**MM1H20

FA-ATFTMXY

4ユニットによる

1～5V

パソコンによる

1～5V

FA-CBL**ATYF*1:MELSEC iQ-R,Q シリーズシーケンサ側に FA-Q6TCA 使用時

225．外形寸法図5-1. 出力タイプ 8チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B8Y1TE)[単位：mm]
134

25

6.5

CON1 CON2

30.2

24.5

20

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

35.5

RJC

RJC

(5)

RJC

2-φ8

170.5

22.8
39.9

8.5

PW

74.2

2-φ4.547.5

5-2. 出力タイプ 8チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA-ATB8YTB)[単位：mm]23

5-3. 出力タイプ 4チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TE)[単位：mm]
１２３

４.５
１３

ＲＪＣ

ＲＪＣ

１３２

８.５

ＲＪＣ

５

ＲＪＣ

３５.５

ＰＷ

７４.２

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

６５.２

４.２

(３０.２)

２-φ４.５×５.１長穴

１７.７
２５.８

１３

６４.４

5-4. 出力タイプ 4チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA1-AT1B4X1TB)[単位：mm]
４.５
１３

３５.５

５

ＰＷ

７４.２

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

６５.２

４.２

(３０.２)

２-φ４.５×５.１長穴

１３２

１７.７
４１.４

１３

８１

24

８.５

１２３

5-5. 信号変換モジュール(FA-ATS*******), スルーモジュール(FA-ATFTMXY)

39.3[単位：mm]5-6. 変換アダプタ(FA-Q6TCA)[単位：mm]25

6．取付け方向
6-1. 出力タイプ 8チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B8Y1TE)

横取付け

縦取付け

RJC

RJC

PW

CON1 CON2

CON1 CON2

PW

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC
RJC

RJC
RJC

RJC
RJC
RJC

平取付け

RJC

RJC
RJC

CON1 CON2

RJC
PW

6-2. 出力タイプ 8チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA-ATB8YTB)

横取付け

縦取付け

平取付け

26

6-3. 出力タイプ 4チャンネルベースユニット スプリングクランプ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TE)
縦取付け

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＲＪＣ

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＰＷ

横取付け

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＰＷ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ
ＲＪＣ
ＲＪＣ

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＲＪＣ

平取付け

ＰＷ

6-4. 出力タイプ 4チャンネルベースユニット ネジ端子台タイプ(FA1-AT1B4Y1TB)
縦取付け
ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＰＷ

横取付け
ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＰＷ

ＰＷ

27

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

平取付け

7．取付け方法
7-1. シーケンサ

端子台ユニットとの接続例

7-1-1. 端子台付きケーブル使用時

端子台は取付ネジにてシーケンサユニットに確実に取付けてください。
シーケンサユニット*1

接続ケーブル

コネクタは奥まで挿入し，確実に固定してください。
*1

FG線は盤に接地してください。
(両端接地)
CON1 CON2

FA1-AT1B8Y1TE
PW

FA-ATB8YTB

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

FA1-AT1B4Y1TE

ＰＷ

FA1-AT1B4Y1TB

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

*1：ケーブルの FG 線は，制御盤に接地してください。
また，ノイズの影響によりシーケンサの取り込み値が大きくばらつく場合は，ケーブルの非シールド部分にフェライトコア（株式会社トーキン製：ESD-SR-250 等）を装着してご使用ください。
*2：8 チャンネルのアナログユニットを 1 台に対して，4 チャンネルのベースユニットを 2 台使用することもできます。
2 台接続する際は，7-2.項を参照ください。

28

7-1-2. 端子台⇔コネクタ変換アダプタ使用時アダプタは取付ネジにてシーケンサユニットに確実に取付けてください。

端子台は取付ネジにてシーケンサユニットに確実に取付けてください。

シーケンサユニット*1
端子台⇔コネクタ
変換アダプタ接続ケーブル

コネクタは奥まで挿入し，確実に固定してください。
*1

FG線は盤に接地してください。
(両端接地)
CON1 CON2

FA1-AT1B8Y1TE
PW

FA-ATB8YTB

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

FA1-AT1B4Y1TE

ＰＷ

FA1-AT1B4Y1TB

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

*1：ケーブルのFG線は，制御盤に接地してください。
また，ノイズの影響によりシーケンサの取り込み値が大きくばらつく場合は，ケーブルの非シールド部分にフェライトコア（株式会社トーキン製：ESD-SR-250 等）を装着してご使用ください。
*2：8 チャンネルのアナログユニットを 1 台に対して，4 チャンネルのベースユニットを 2 台使用することもできます。
2 台接続する際は，7-2.項を参照ください。

29

7-1-3. バラ線ケーブル使用時
CC-Link，
各社シーケンサ等＜FA-CBL*ATYF ピンアサイン＞
ケーブル色
信号名
CH1+
桃
CH1CH2+
黄CH2CH3+
白CH3CH4+
灰CH4CH5+橙CH5CH6+桃CH6CH7+黄CH7CH8+
白CH824V
NC
灰
24V
NC
24G
FG
橙
24G
FG

電線はシーケンサユニットの端子台に確実に取付けてください。

接続ケーブル*1

FG線は盤に接地してください。

コネクタは奥まで挿入し，確実に固定してください。

ドット
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

色
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤
黒
赤

CON1 CON2

FA1-AT1B8Y1TE
PW

FA-ATB8YTB

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

RJC

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

FA1-AT1B4Y1TE

ＰＷ

FA1-AT1B4Y1TB

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

*1：ケーブルの FG 線は，制御盤に接地してください。
また，ノイズの影響によりシーケンサの取り込み値が大きくばらつく場合は，ケーブルの非シールド部分にフェライトコア（株式会社トーキン製：ESD-SR-250 等）を装着してご使用ください。
*2：8 チャンネルのアナログユニットを 1 台に対して，4 チャンネルのベースユニットを 2 台使用することもできます。
2 台接続する際は，7-2.項を参照ください。

30

7-2. 4 チャンネルベースユニットを増設する際の接続例
ユニットの増設は下図の様に行ってください。

増設ケーブル
FA1-CB2L**AT4EX(*1)
ベースユニット①
FA1-AT1B4Y1TE,
FA1-AT1B4Y1TB

ベースユニット②
FA1-AT1B4Y1TE,
FA1-AT1B4Y1TB

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＣＯＮ１ ＣＯＮ２

ＰＷ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＰＷ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

ＲＪＣ

DC
24V

※1：増設した状態でモニタする際は，CH1～CH4 と CH5～CH8 が入れ替わるためご注意ください。(下表参照)＜モニタの表示＞
モニタに表示されるチャンネルの順番
8 チャンネルベースユニット

4 チャンネルベースユニット

4 チャンネルベースユニット

使用時

1 台使用時2 台使用時*1

CH1

CH1

CH5

CH2

CH2

CH6

CH3

CH3

CH7

CH4

CH4

CH8

CH5

―

CH1

CH6

―

CH2

CH7

―

CH3

CH8

―

CH4

*1：4 チャンネルベースユニットを 2 台使用時，増設側が上位で表示されます。

31

7-3. 信号変換モジュールの着脱方法（１）ベースユニットへの取り付け方法（２）ベースユニットからの取り外し方法① 信号変換モジュールをベースユニットのスロットに合わせます。

① 着脱フックを両側から押します。

② 信号変換モジュールの着脱フックがロック(カチッと音がする)まで差し込みます。

②着脱フックを押さえたまま信号変換モジュールを引き抜きます。

注意事項
信号変換モジュールは出力タイプ(橙色ライン付き)を使用してください。誤って入力タイプ(紫色付き)を使用すると機器の故障の原因となります。

ポイント(1)信号変換モジュールをベースユニットに取付けた状態で，運搬や盤への取付けを行う場合には，信号変換モジュール部を持たずにベースユニット本体を持って作業を行うようにしてください。
(2)ベースユニットに空きスロットがある場合は，防塵対策のためにダミーモジュール(FA－ATNDM)をご用意しています。

32

7-4. スプリングクランプ端子台への配線時(1) 電線の取付け(a) 電線絶縁体の加工
次の寸法で被覆をむいてください。むき長さが長すぎると隣の線と短絡の恐れがあります。
短すぎると線が抜ける恐れがあります。電線は，ばらつかないように撚って配線処理をしてください。
また，半田処理はしないでください。

電線被覆むきサイズ

絶縁体

10 mm
(b) フェルール端子を使用する場合
電線にフェルール端子を押し込んで圧着します。
電線の芯線部分がフェルールからわずかに出る位置になるように差し込んでください。
圧着後，フェルール端子の外観を確認してください。正しく圧着できていなかったり，側面が損傷しているフェルール端子は使用しないでください。

ひげ線

線

ーブ
スリ
0.5
0～

m

電

m

わずかに出る破断

先端のつぶれ33

電線がスリーブに入っていない(c) 電線の挿入
フェルール付電線または，単線の場合はそのまま電線挿入口に差し込み可能です。差し込み後，電線を軽く引っ張り抜けないことを確認してください。
また，端子の挿入方向は，下記の向きにしてください。
撚り線を結線する場合，ドライバを使用してプッシュボタンを押した状態で，電線挿入口に撚り線を差し込んでください。
※フェルール端子を真っ直ぐ垂直に奥まで，確実に差し込んでください。

(プッシュボタン)

電線挿入口

フェルール端子34

(2)電線の取り外しドライバでプッシュボタンをしっかりと奥まで押した状態で，電線を引き抜いでください。

(プッシュボタン)

電線挿入口

プッシュボタンを操作する際に使用するドライバは，下記推奨工具をご使用ください。
推奨工具(ドライバ)
メーカ名

型番

刃先寸法

フエニックス・コンタクト株式会社

SZS 0,4×2,5 VDE

2.5x0.4mm

358．適合圧着端子，フェルール端子● 圧着端子寸法[単位：mm]
丸形裸圧着端子丸形絶縁被覆付圧着端子Ｙ形裸圧着端子Ｙ形絶縁被覆付圧着端子

36

● 端子台形状[単位：mm]● 適合フェルール端子種類
メーカ名

適合電線サイズ

適合フェルール端子

0.25 ㎟ (AWG24)

AI 0,25-10 YE

0.34 ㎟ (AWG22)

AI 0,34-10 TQ

フエニックス・コンタクト

0.5 ㎟ (AWG20)

AI 0,5-10 WH

株式会社

0.75 ㎟ (AWG18)

AI 0,75-10 GY

1.0 ㎟ (AWG18)

AI 1-10 RD

1.5 ㎟ (AWG16)

AI 1,5-10 BK

37

圧着工具

CRIMPFOX 6

9．使用時の注意事項(1)本製品は電源投入と同時に動作しますが，念のため１０分以上のウォーミングアップを行ってください。
(2)信号変換モジュールは出荷時校正済みですので，あらためて校正を行う必要はありません。
ただし，接続機器との整合をとる場合等お客様で校正を実施する場合は，下記の要領でゼロ・スパン調整を行ってください。
(トリマ動作・・・ 右(時計方向)回転；大，左(反時計方向)回転；小)① 本製品の電源投入後，１０分以上ウォーミングアップを行ってください。
② 入力レンジ０％相当の信号を入力し，ゼロ調整トリマを調整して，出力信号を０％に合わせます。
③ 入力レンジ１００％相当の信号を入力し，スパン調整トリマを調整して，出力信号を１００％に合わせます。
④ 上記②～③を数回繰り返し，ゼロ・スパンを完全に調整してください。
⑤ 入力レンジ２５％，５０％，７５％の信号を入力し，出力の直線性を確認してください。
(3)モニタ出力をご使用の場合，そのお取り扱いはモジュールの使用状況により異なります。
各信号変換モジュールでのお取り扱いにつきましては，以下の表をご覧下さい。
シーケンサ

信号変換モジュールアナログ出力信号
4～20mA

FA-ATS*M1Y*****

1～5V
4～20mA

FA-ATFTMXY

1～5V

ベースユニット

モニタ出力

端子台

*1, *2

各種出力信号

1～5V
1～5V

信号スルー

4～20mA*3

電流→電圧変換

1～5V

1～5V

信号スルー

1～5V

1～5V

*1：モニタ出力に接続される測定機器は，入力抵抗が十分に大きいものをご使用下さい。
(1MΩ以上を推奨)*2：FA-ATB8YTB(出力タイプ)のモニタ出力ではコネクタピン番号1～4が，24V・24G となっておりますので，短絡をさせないで下さい。
*3：外部接続機器の入力抵抗Rに応じた電圧値が検出されます。
Rとモニタ出力電圧Vより下記計算にて電流値Ｉ を知ることが出来ます。
I=V/R
例)外部接続機器の入力抵抗を 500Ω，測定電圧値を 5V とすると検出される電流は
5V ／ 500Ω = 10mA

38

10．保証の範囲
無償保証期間中に，製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合，当社はお買い上げいただきました販売店を通じて，故障した製品と引換えに無償で製品の代品を納入させていただきます。
●無償保証期間
製品の無償保証期間は，お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後1年間とさせていただきます。
●無償保証範囲(1)使用状態，使用方法および使用環境などが，取扱説明書などに記載された製品の仕様，条件，注意事項などにしたがった正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
(2)無償保証期間内であっても，以下の場合には有償による代品納入とさせていただきます。
①お客様における不適切な保管や取扱い，不注意，過失などにより生じた故障およびお客様のハードウエア
またはソフトウエア設計内容に起因した故障。
②お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
③当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合，お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
④取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
⑤消耗部品(リレー等)の交換。
⑥火災，異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震，雷，風水害などの天変地異による故障。
⑦当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
⑧その他，当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

11．生産中止後の有償修理期間(1)当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は，その製品の生産中止後７年間です。
生産中止に関しましては，販売店経由にて連絡いたします。
(2)生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

12．機会損失，二次損失などへの保証責務の除外
無償保証期間の内外を問わず，当社の責に帰すことができない事由から生じた損害，当社製品の故障に起因するお客様での機会損失，逸失利益，当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害，二次損害，事故補償，
当社製品以外への損害および，お客様による交換作業，現地機械設備の再調整，立上げ運転その他の業務に対す
る補償については，当社は責任を負いかねます。

39

13．商標MELSEC, MELSEC iQ-R, MELSEC iQ-F, CC-Link, CC-Link IE， CC-Link IE/field, CC-Link IE/TSN および CC-Link/LT
は，三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他，本文中における会社名，商品名は各社の商標または登録商標です。
本文中で，商標記号(™，®)は明記していない場合があります。

安全にお使いいただくために● この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので，人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的としたものではありません。
● この製品を原子力用，電力用，航空宇宙用，医療用，乗用移動体用の機器あるいはシステ
ムなど特殊用途への適用をご検討の際には，当社の営業担当窓口までご照会ください。
● この製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが，この製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては，バックアップやフェール
セーフ機能をシステム的に設置してください。

40

営業統括部〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5（ヒューリック九段ビル）
TEL（03）3288-1743
東日本営業支社
中日本営業支社
西日本営業支社
中 四 国 支 店
九 州 支 店

TEL（03）3288-1743
TEL（052）565-3435
TEL（06）6347-2926
TEL（082）248-5390
TEL（092）721-2202

技術お問い合わせ名古屋事業所 技術サポート
TEL（0568）36-2068
受付／9：00〜12：00，13：00〜17：00
月曜〜金曜（土･日･祝日，春季･夏季･年末年始の休日を除く通常業務日）

三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
三菱電機エンジニアリング株式会社FA機器の最新情報を掲載
スマー
ト工場実現に向けトータルソリューションでサポートしますスマート工場実現に向けトータルソリューションでサポート
します

MEEFAN検索

https://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/

50D-FA9010-121-G(2311)MEE

本マニュアルは，お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

2023年11月作成