LED照明器具

施工･取扱説明書

品番 SDL82000 SDL82001 SDL82002
お客様へ工事店様へ【天井埋込形（M 形）・電源別置】●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。
断熱材施工の場合は、右図 電源線は断熱材等の上にのように断熱材・防音材との距離をとって施工してく
電源ださい。
10cm
装置 15cm

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。

アース工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って確実におこなってください。アースが不完全な場合は、感アース工事 電・火災の原因となります。

屋内配線の電線・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具の取付部を除く外かくが、造営材・ダクトに直接触れないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。
近接 限度(家具･ドア･布等の可燃物)器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

5cm以上

器具

20cm 以上

10cm 以上

断熱材

断熱材

以上

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

10cm 以上

この器具は、屋内天井埋込形・電源装置別置形です。傾斜天井、壁面、床面などには取り付けないでください。火災・落下の原因となります。
断熱材防音材をかぶせないでください。過熱して火災の原因となります。

以上

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
器具の改造、電気部品の変更、交換は行わないでください。感電・火災・落下等の原因となります。
電源電圧は、電源装置銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。低電圧または過電圧を加えると器具の寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。
煙・臭い等を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。
取付には、電気工事が必要です。電気工事は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。
一般の方の工事は法律で禁止されています。
乾燥が不十分なクロス貼、コンクリート面に取り付けないでください。感電の原因となります。

周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ取り付けないでください。
火災の原因となります。

使用上のご注意●照明器具の寿命は、使用条件・環境により異なりますが一般的な使用条件（周囲温度30℃、1日10時間点灯）において約8～10年です。
各部品の劣化も進みますので数年に１度は電器店・電気工事店での点検をおすすめします。不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置しますと火災・感電・器具故障の原因となります。
●白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは製品のバラツキが大きいのでLEDユニット内のLED個々および同一品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LED器具、LED電源装置の近くでほかの光高周波式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
●LED器具、LED電源装置の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

●器具の汚れは、乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから洗剤が残らないよう拭き取ってください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・故障の原因となります。
お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

●保証について…この商品の保証期間は3年です。ただし、消耗品は除きます。
※保証期間の例外…24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
●保証書について…保証書が必要な場合は、弊社までご連絡ください。
●補修用性能部品の保有期間…弊社照明器具用の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年間保有しています。
※補修用性能部品には同等の機能を有する代替品含みます。

No.T82000/82001/82002-2

取扱 説明工事店様へ ・施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
・本説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工 説明
【仕様】

適合標準LED電源装置（別置・別売）
器具型番

電源品番

SDL82000

SZA8806

SDL82001

SZA8809

SDL82002

SZA8808

調光非調光

入力電圧AC100V

周波数50/60Hz

*入力電流

*消費電力

二次電流(定電流)

200mA

9.5W

240mA

390mA

18.3W

450mA

260mA

26.0W

600mA

・屋内天井埋込形（M形）*標準LED電源装置使用時の値です。
・LEDのみの交換はできません。 注）調光する場合は、弊社指定の調光電源装置と、調光器が別途必要です。
・設計寿命40000時間
品番

器具色

SDL82000□-W

ホワイト

SDL82000□-N

アルマイト

SDL82001□-W

ホワイト

1/2ﾋﾞｰﾑ角

演色性

69°

Ra90

アルマイト

SDL82002□-W

ホワイトRa90□(色温度)

アルマイト

+2

埋込穴
φ100

LED電源装置（別売・別置）

電源線

埋込穴
+2

埋込穴径φ100-0 mm
取付板厚5～25mm

66°
Ra90

SDL82002□-N◆各部の名称 ※下図は、一部を省略した共通図です。

埋込穴φ80
埋込穴径φ80-0 mm
取付板厚5～25mm

73°
SDL82001□-N

取付寸法

62°

埋込穴φ125コネクター+2埋込穴径φ125 -0 mm

本体

取付板厚5～25mm

LL:2700K
L :3000K
WW:3500K
W :4000K

取付バネ*別売延長コード（最大2mまで）がございます。

【施工方法】
1.設置前の確認
5.器具のコネクターと電源装置のコネクターを接続してく取付部の強度を確認してください。
ださい。
柔らかい素材の取付面に施工する場合は、必ず取付バネと取付面接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。の間に補強材を入れてください。
通電状態でコネクターの着脱を行わないでください。
補強が不十分な場合は、器具落下、光漏れの原因となります。
器具故障の原因となります。
2.天井材に指定寸法の穴をあけてください。
指定寸法以外の場合は、器具落下、光漏れの原因となります。 6.本体の取付バネをせばめて埋込穴に挿入し電線やコネクターが挟まらないよう本体を
3.安全確保のため電源ブレーカーまたは電源スイッチが遮断され 真っすぐ押し上げて取り付けていることを確認してください。てください。
電源線を電源装置の取扱説明書に従い端子台に接続してください。
取付が不十分な場合は、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。
器具落下、光漏れの原因となります。
4.電源装置は天井内に設置してください。
電源装置は横転、逆転しないように注意してください。
取付が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

7.電源を入れて点灯することを確認してください。

株式会社ライティング創

設置方法その他ご相談は弊社ウェブサイトからお問い合わせください。https://www.lighting-sou.com/

No.T82000/82001/82002-2