LEDダウンライト DL-w-W•N/KT・MF

DL-w-W/KT

DL-w-W/MF◉ DMX信号による高精度な0〜100％調光◉ ハロゲン電球250W相当の明るさを確保（当社比）◉ 高出力、高寿命LED◉ 照射角はワイドとナロー◉ 平均演色評価数 Ra9７
（代表値）

◉ ロビー・ホワイエ・展示場などのダウンライトとして使用可能◉ 相関色温度 3000K◉ ハロゲン電球と比較して光源交換の頻度が低いため、高所作業など、危険を伴う作業も低減◉ インテリジェント機能搭載【RDM／アンサバック（当社オリジナル）】

LEDダウンライト DL-w-W•N/KT・MF
ランニングコストと省エネ率

照度曲線

CR-W（ハロゲン300W／電球寿命500h）
消費電力 17,520kWh
DL-w-W/KT

省エネ率
約83.3％

消費電力 2,920kWh
10,0005,000

15,000

電球代

473,040円

960,000円

78,840円

0円

3.5●使用台数：ハロゲンタイプ：20台、LEDタイプ：5台（灯体部20台）、1日8時間、365日使用した場合●使用電気料金単価：27円／kWh（税込み）※新電力料金目安単価

CO2排出量は約6.44tの削減！
！

0.5
0.5
1.5
距離（ｍ）右2.5

3.5

DL-w-W・N/KT

DL-w-W・N/MF

格電

定格消費電力最 小 離 隔 距 離 0.1m
照射角

リ フ レ ク タ アルミリフレクタ（拡散板付）
広角（W)

狭角
（N）

フィールド角87.6

フィールド角49.8

源 高出力電球色LED

相 関 色 温 度 3000K

平均演色評価数 Ra97（代表値）
質質 アルミニウム（一部鋼板）

量 1.7kg／1灯（専用フランジ含む・KT:軽天井タイプ）

源 AC100V 10％(純直電源) 50/60Hz
110W（2灯制御）

軽天井開口
φ175
223

200W（4灯制御）

17010660W（1灯制御）

155W（3灯制御）
最 高 周 囲 温 度 35℃
調光範

囲 0〜100％

調 光・制 御 方 式 DMX512/RDM/（検知・制御・設定・表示）
インテリジェント機 能 各種機能

制 御 チャンネル 数 1CH（1灯制御）、その他（モード設定による）
2CH（2灯制御）、その他（モード設定による）
3CH（3灯制御）、その他（モード設定による）

194
10690

軽天井

アンサバック（当社オリジナル）/
手元

2.4kg／1灯（フランジ含む・MF:フランジタイプ）

170

90
84 65
149

最 小 照 射 距 離 0.1m

定100

最 高 表 面 温 度 60℃

体

左《電源部》
式 自然空冷方

最 高 周 囲 温 度 35℃

本1.5

様《灯体部》

材

2.5

《灯体部》

●2020年度実績、東京電力エナジーパートナーの排出係数＝0.000441t-CO2/kWh光

最高照度：587 lx
照射距離：5m
1/2ビーム径 ：φ1.5m（17.5 ）フィールド径 ：φ4.6m（49.8 ）
相関色温度 ：3000K

外形寸法＜mm＞●CO2排出量＝消費電力量 排出係数却

《狭角タイプ》

削減＜稼働・計算条件＞

冷

100：139 lx
最高照度：5m
照射距離1/2ビーム径 ：φ4.3m（46.5 ）フィールド径 ：φ9.6m（87.6 ）
相関色温度 ：3000K

年間約1,354,200円（器具取付費、配管配線費、電球交換作業費は含まれておりません）

仕《広角タイプ》（税抜き）（120本）

ランニングコスト（kWh）20,000照度（lx）

1000

62 90
1520

電気代

φ175
フランジ外径φ195
軽天井固定金具寸法223

灯体φ150
フランジ内径φ195 松村標準
フランジ外径φ235 フランジ

《電源部》

15 15258430

付

属量 3.2kg

120

質（L=700mm）
品 落下防止ワイヤ

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。
注意：LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。

7575302183903020

体140

4CH（4灯制御）、その他（モード設定による）

本取付穴

6-6φ

450

システム系統図 ※図は4灯制御＋電源部 ・DMX信号 MAX25台接続可能 26台以上はDMXスプリッタでDMX系統を分配する事
照明操作卓《直電源回路による電源部の最大接続台数》

AC100VDMX512
電源部
灯体部

https://www.matsumuradenki.co.jp

本社
東京支店
関西支店
中部支店
九州支店
東北支店

〒113-0031 東 京 都 文 京 区 根 津 2 - 1 2 - 1〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階〒530-0043 大 阪 市 北 区 天 満 2 - 1 2 - 1 6〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング

TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

広島営業所
札幌営業所
沖縄営業所
盛岡営業所

＜3灯制御＋電源部＞
20A回路：10台（30灯）
30A回路：15台（45灯）＜2灯制御＋電源部＞
20A回路：13台（26灯）
30A回路：20台（40灯）＜4灯制御＋電源部＞
20A回路： 7台（28灯）
30A回路：11台（44灯）

注意

警告●器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。
取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
●器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。
指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
●照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。
指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
●器具の取付・設置時は、電源ケーブル、DMXケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。
接触していると火災の原因となります。
●演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
一般用照明器具として使用する製品ではありません。
●器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。
本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。

＜1灯制御＋電源部＞
20A回路：24台（24灯）
30A回路：36台（36灯）●この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。
屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
●この器具は最高周囲温度以下で使用してください。
破損・変形・火災の原因となることがあります。
●器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
●器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けと行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
●器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル〒900-0033 那 覇 市 久 米 1 - 1 5 - 1 上 山 ビ ル〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室
MVF（テレビ事業部） 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階
サービスセンター 〒125-0052 東 京 都 葛 飾 区 柴 又 3 - 5 - 6

TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169
TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
TEL019(656)1588代) FAX019(656)1589
TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505

2022.07