保管用

フリーアクセスフロアＢＦ/ＢＦＨ
BF-25/BF-50R/BF-75/BF-100
BFH-40/BFH-50
BF-50B・標準施工要領書
・取扱説明書ステップライン株式会社

【目次】
BF/BFH シリーズは、予め脚のついたブロック型パネルをアンダーシートが敷かれた床に敷き詰めるタイプの樹脂系フリーアクセスフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間での工事が可能です。また、500mm 角のタイルカーペットを 1 枚はがすだけで配線の確認が可能であり、多様化する情報ネットワークに対応した設計となっています。高さは 25mm、40mm、50mm、75ｍｍ、100ｍｍのタイプをラインナップしています。
標準施工要領書……………………………… 3

１.BF/BFH の構成
部材・オプション部材・副資材……………………………… 4

2. 施工手順
2ー1 施工現場の確認・準備……………………………… 6

2ー2 アンダーシートの敷設……………………………… 6

2ー3 スミ出し・パネルの敷設……………………………… 6

2ー4 壁際部のパネル敷設……………………………… 7

2ー5 アルミ框・スロープ取付け……………………………… 8

2ー6 清掃……………………………… 8※施工に関する注意点チェックシート……………………………… 9取扱説明書……………………………… 10

3. 使用上の注意事項

2標準施工要領書
１. BF/BFH の構成

部材・オプション部材・副資材

配線設置例

スロープ

アンダーシート

本体パネル：BF-50R

スロープ（施工例）

3タイルカーペット

１. BF/BFH の構成

部材・オプション部材・副資材

本体パネル：BF-25

本体パネル：BF-50R

床上げ高：25ｍｍ

床上げ高：50ｍｍ

耐荷重性能：3000N

耐荷重性能：3000N

有効配線高：15ｍｍ

有効配線高：32ｍｍ

本体パネル：BF-75

本体パネル：BF-100

床上げ高：75ｍｍ

床上げ高：100ｍｍ耐荷重性能：3000N

耐荷重性能：3000N

有効配線高：52ｍｍ

有効配線高：77ｍｍ

本体パネル：BFH-40

本体パネル：BFH-50

床上げ高：40ｍｍ

床上げ高：50ｍｍ

耐荷重性能：4000N

耐荷重性能：4000N

有効配線高：25ｍｍ

有効配線高：34ｍｍ
4

１. ＢＦＷの構成

部材・オプション部材・副資材

アンダーシート

補助脚

用途：OAフロア設置前の下地処理として敷込みます

用途：サイズ合わせの際に本体のカットによるぐら

寸法：1050mm巾x50m1.0t

つきや強度を補完

1050mm巾x25m1.0t

材質：再生ポリプロピレン

材質：ポリエチレン

BF スペースボーダー

スロープ BF-SI※BF-50、BF-50R、BFH50 に対応※BF-50、BF-50R、BFH50 に対応

用途：壁際処理、スロープ、框等の余分な隙間に用途：段差を滑らかに

寸法：BFB-515：W250×D15×H50mm

寸法：50ｍｍ（Ｔ）×250ｍｍ（Ｗ）×337ｍｍ

BFB-525：W250×D25×H50mm

材質：再生ポリプロピレン

BFB-550：W250×D50×H50mm
材質：再生ポリプロピレン

ジョイント

グレーチング（受注生産）

用途：空調設備への対応等

用途：連結固定してズレ防止に
寸法：20mm×20mm
材質：ポリプロピレン

SMS10000

EEM10000（株式会社 TERADA 社製）（株式会社 TERADA 社製）

用途：BFH-50やBF-50Rなど床高50mmより対応可能

用途：フロアパネル対応コンセント

配線ベース B

※BF-25 に対応

用途：電話端子台や余長ケーブルなどを収納するスペースを設けるためのベース

EEM3000052. 施工手順
２−１

施工現場の確認・準備①施工に必要な工具を揃えます。
スミ壺、メジャースケール、塩ビ切断用のこぎり、塩ビ切断用電動丸ノコ、カッター、掃除機、金ノコ、振動ドリル、ドライバーなど②施工前の確認（下地調整）
床面下地はビニル床タイルが施工できる程度に調整します。コンクリート床下地の場合は、床のレベルがモルタル金ゴテ仕上げ3/1000ｍｍ以内を目安に調整します。
③床面清掃掃除機などで砂やホコリを取り除き、モルタル等、余分な突起となる物を取り除きます。
２−２

アンダーシートの敷設

アンダーシートを敷き込んで行きます。
アンダーシート同士が重ならない様に敷き、隙間は5ｍｍ以下となるよう敷き込みます。
※アンダーシート敷設後、フロアパネルの間配りを行います。同じ方向になるように１ｍ間隔で配置をします。

1m1m

1m
1m

２−３

スミ出し・パネルの敷設①直角面の壁面がない場合のスミ出し作業
直角面の壁面がない場合はスミ出し作業を行います。施工対象の内寸を測り、センター振り分けした際に壁面端部の切り込み幅の確認を行い、端部パネルのカット幅が100ｍｍ以下にならないように基準線のスミ出しを行います。
フロアパネルの向きを同じ方向に揃え、基準線より敷設して行きます。

6

2. 施工手順②直角面の壁面がある場合直角の壁面がある場合は、フロアパネルの向きを同じ方向に揃え、基準線の代わりとして壁面カット部分から軽く当てて敷設していきます。

２−４

壁際部のパネル敷設①塩ビ切断用電動丸ノコ等を使い、フロアパネル本体をボーダー部分の切り込み幅に合わせてカットをします。壁際部のフロアパネルをカットして納める際に、壁面とフロアパネルの隙間を 5ｍｍ以下で敷設をして行きます。隙間が少ない場合は、状況により糊付きのバックアップ材の使用をします。
※BF-50、BF-50R、BFH-50 は、スペースボーダーを用意しておりますのでフロアパネルをカットする代わりに壁際部隙間に使用してください。（幅 15mm、25mm、50mm）」②補助脚はカットしたフロアパネル本体１枚に対して２〜３個を目安に使用します。
必要に応じて補助脚をフロアパネル本体の裏側リブに取り付けます。
※ボーダーカットパネルには全箇所使用します。

カット部分※仕上げ材に単色の塩ビタイルを使用する場合は、全ての箇所にジョイントの設置をしてください。（推奨）正面

連結ジョイント
ジョイントパーツにより、OA フロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。

7

２. 施工手順
２−５

アルミ框・スロープ取付けアルミ框

①アルミ框の取付け

タイルカーペットアルミ框が動かないように固定用ビ

フロアパネル（例：BFH-40）

ス等で床面に固定します。

コンク
リート

アンカー用プラグ

アンダーシート②スロープの取付け
固定用ビス等で床面に固定します。
※スロープ周りの本体パネルは 100ｍｍ以下にならぬよう敷設します。
※床面への取付けはカールプラグの使用を推奨しています。
タイルカーペット

アンカー用プラグ

２−６

樹脂スロープ

フロアパネルアンダーシート

清掃・現場を見渡して、大きなゴミを見つけてそれを土嚢袋に詰めて行きます。
・掃除をして、小さなゴミを集めてから土嚢袋に詰めて行きます。
・ほうきなどの掃除用具を置き忘れないように気をつけます。
・パネルカット時は粉塵が出るため丁寧に掃除機にて吸取ります。
・スロープの床面固定時にはコンクリートの粉塵が発生しますので、丁寧に掃除機にて吸取ります。
・掃除だけでなく、現場の配置や状況を確認しながら作業を行います。
・残ったパネル（残材）は処理を考慮し、ゴミと一緒に持ち帰ります。

8

２. 施工手順
施工に関する注意点チェックシート
備考項目
施工前

工具の確認
清掃

目視・汚れなきこと

下地精度

目視（平滑さ、うねり等）

備考

項目

施

アンダーシート

重ならない事。隙間は 5mm 以下

敷設（向き）

一定方向（フロアパネルが同じ方向）

敷設（クリアランス）

軽く押し当てて隙間なく敷設工

熱膨張を考慮した適切な敷設
ジョイント（オプション）

設置箇所の確認

ボーダー部・カット処理部

カットパネルと壁の隙間は 5mm 以下

スロープ・框等

ビス固定

項目

備考

確認

がたつき

挟み込みがないこと

目地の通り支障のないこと

破損の有無

支障のないこと

外観・清掃

有害な破損や汚れのないこと

9

取扱説明書3. 使用上の注意事項
・耐荷重性能を超える使用はしないでください。
・重量機器等設置する場合は、局部的に重量がかからないように、ベニヤ合板、鉄板等で重量分散を行ってください。
また、必要に応じて補助脚を追加設置し、補強を行ってください。
・台車等で重量物を運搬する場合は、ベニヤ合板（12ｍｍ以上）等で重量分散を行ってください。
・屋内専用商品です。屋外での使用や風雨にさらされる場所での使用は行わないでください。
・室内で飛んだり跳ねたり走ったりなど、床面に衝撃のかかるような使い方はお控えください。
・タイルカーペットなどを敷設して、直接紫外線が当たらない様に使用してください。
・スロープを取り付けた際には、段差に足をひっかけたりして怪我をすることがありますのでご注意ください。
・水回り付近でのご使用はお控えください。
・火器を使用する箇所でのご使用はお控えください。

※掲載内容の規格およびデザイン意匠が変更になる場合がございます。ご了承ください。
販売元

ステップライン株式会社
東京本社〒105-0001
東京都港区虎ノ門 4-1-10 青木ビル 6F
Tel. 03-5733-3927 Fax. 03-5733-3928
http://stepline.co.jp/ E-mail: info@stepline.co.jp
大阪営業所〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町 1-3-23 大手前愛晃ビル 307 号室
Tel. 06-6450-5123 Fax. 06-6450-5124
102024.10 版