東海第二発電所 工事計画審査資料
資料番号補足-40-10 改 0

提出年月日

平成 30 年 3 月 27 日

工事計画に係る補足説明資料
安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書のうち補足-40-10【「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第54条及び第59条から77条に基づく
主要な重大事故等対処設備一覧表】

平成30年3月
日本原子力発電株式会社

（第54条）重大事故等対処設備

注記

機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

アクセスルート確保－

ホイールローダ＊3

可搬型＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：防止でも緩和でもない設備

1

（第59条）緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）
ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）
ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制

ほう酸水注入自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上
昇防止
注記

原子炉緊急停止系

原子炉緊急停止系，制御棒，制御
棒駆動系水圧制御ユニット

常設
可搬型
常設
常設

制御棒

常設

制御棒駆動機構

常設

制御棒駆動系水圧制御ユニット

常設

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系
ポンプトリップ機能）
再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ
低速度用電源装置遮断器手動スイ
ッチ

常設
常設
常設

ほう酸水注入ポンプ

常設

ほう酸水貯蔵タンク

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注入先］

常設－

自動減圧系の起動阻止スイッチ

常設

原子炉緊急停止系，制御棒，制御
棒駆動系水圧制御ユニット＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

2

（第60条）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備
機能

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

常設高圧代替注水系ポンプ

常設

高圧代替注水系タービン止め弁

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

（原子炉隔離時冷却系）
高圧炉心スプレイ系

原子炉隔離時冷却系ポンプ

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

（高圧炉心スプレイ系）
原子炉隔離時冷却系

高圧炉心スプレイ系ポンプ

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

ほう酸水注入ポンプ

常設

ほう酸水貯蔵タンク［水源］

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注入先］

常設（逃がし安全弁）

逃がし安全弁（安全弁機能）常設

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2
高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離
時冷却系

高圧代替注水系による原子炉注水

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水

高圧炉心スプレイ系による
原子炉注水

ほう酸水注入系による原子炉注水（ほう酸水注入）

原子炉冷却材圧力バウンダ
リの圧力上昇抑制
注記

原子炉緊急停止系，制御棒，制御
棒駆動系水圧制御ユニット＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

3

（第61条）原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備
機能
逃がし安全弁（自動減圧機
能）逃がし安全弁（逃がし弁機
能）

原子炉減圧の自動化

逃がし安全弁機能回復（代替直流電源及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池供給）

非常用窒素供給系による窒素確保

非常用逃がし安全弁駆動系
による原子炉減圧

インターフェイスシステム
ＬＯＣＡ隔離弁＊3

注記

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型（逃がし安全弁）

逃がし安全弁（自動減圧機能）

常設（アキュムレータ）

自動減圧機能用アキュムレータ

常設（逃がし安全弁）（アキュムレータ）

逃がし安全弁（逃がし弁機能）［操作対象弁］
非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒
素ボンベ

常設
可搬型

自動減圧系

過渡時自動減圧機能

常設（逃がし安全弁）

逃がし安全弁（自動減圧機能）

常設（アキュムレータ）

自動減圧機能用アキュムレータ

常設

125V 系蓄電池Ａ系
125V系蓄電池Ｂ系

逃がし安全弁用可搬型蓄電池

可搬型

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機
非常用所内電気設備

常設代替直流電源設備

常設

可搬型代替直流電源設備

可搬型（アキュムレータ）

自動減圧機能用アキュムレータ

常設（アキュムレータ）

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ

可搬型（逃がし安全弁）

逃がし安全弁（自動減圧機能）

常設（アキュムレータ）（逃がし安全弁）

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒
素ボンベ
逃がし安全弁（逃がし弁機能）［操作対象弁］

可搬型
常設（高圧炉心スプレイ系注入弁）

高圧炉心スプレイ系注入弁

常設（原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁）

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁

常設（低圧炉心スプレイ系注入弁）

低圧炉心スプレイ系注入弁

常設（残留熱除去系Ａ系注入弁）

残留熱除去系Ａ系注入弁

常設（残留熱除去系Ｂ系注入弁）

残留熱除去系Ｂ系注入弁

常設（残留熱除去系Ｃ系注入弁）

残留熱除去系Ｃ系注入弁

常設＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：減圧を行う設備ではないが，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に現場で手動操作により隔離し，漏えい抑制のための減圧を不要とするための設備

4

（第62条）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備(1/2)
機能

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系

常設低圧代替注水系ポンプ

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系

低圧代替注水系（常設）

常設

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

原子炉圧力容器［注水先］

常設

西側淡水貯水設備［水源］

常設

代替淡水貯槽［水源］

常設

低圧代替注水系（可搬型）

可搬型

代替循環冷却系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

残留熱除去系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

（低圧炉心スプレイ系）
残留熱除去系（低圧注水系）

低圧炉心スプレイ系ポンプ

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

残留熱除去系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設

原子炉圧力容器［注水先，水源］

常設

残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系
低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水（原子炉圧力容器）

サプレッション・チェンバ
低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系－

代替循環冷却系による残存
溶融炉心の冷却（残留熱除去系（低圧注水系））
低圧炉心スプレイ系
残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水

低圧炉心スプレイ系による
原子炉注水

残留熱除去系（原子炉停止
時冷却系）による原子炉除
熱（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系））（原子炉圧力容器）

注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

5

（第62条）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備(2/2)
機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

緊急用海水ポンプ常設

緊急用海水系ストレーナ

常設

残留熱除去系海水系ポンプ

常設

残留熱除去系海水系ストレーナ

常設

（貯留堰）

貯留堰

常設

（取水路，取水ピット）

取水構造物

常設

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

緊急用海水取水管

常設

緊急用海水ポンプピット

常設

機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

緊急用海水系

残留熱除去系海水系

残留熱除去系海水系（残留熱除去系海水系）

非常用取水設備－

注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

6

（第63条）最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

残留熱除去系（格納容器スプレイ
冷却系）

格納容器圧力逃がし装置

常設

第一弁（Ｓ／Ｃ側）

常設

第一弁（Ｄ／Ｗ側）

常設

耐圧強化ベント系一次隔離弁

常設

耐圧強化ベント系二次隔離弁

常設

遠隔人力操作機構

常設

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

残留熱除去系（原子炉停止
時冷却系）による原子炉除
熱（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系））

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

常設

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッション・プール
水の除熱（残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系））

残留熱除去系（サプレッション・
プール冷却系）

常設

残留熱除去系（格納容器ス
プレイ冷却系）による原子炉格納容器内の除熱（残留熱除去系（格納容器スプレ
イ冷却系））

残留熱除去系（格納容器スプレイ
冷却系）

常設

残留熱除去系海水系による
除熱

残留熱除去系海水系ポンプ

常設（残留熱除去系海水系）
残留熱除去系海水系ストレーナ

常設

遠隔人力操作機構による現場操作

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

遠隔人力操作機構

常設

緊急用海水ポンプ常設

緊急用海水系による除熱

残留熱除去系海水系
緊急用海水系ストレーナ

常設

（貯留堰）

貯留堰

常設

（取水路，取水ピット）

取水構造物

常設

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

緊急用海水取水管

常設

緊急用海水ポンプピット

常設

非常用取水設備－

注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

7

（第64条）原子炉格納容器内の冷却等のための設備(1/2)
機能機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

代替循環冷却系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設（原子炉圧力容器）

原子炉格納容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

代替循環冷却系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ［注入先，水源］

常設

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

常設低圧代替注水系ポンプ

常設（原子炉格納容器）

原子炉格納容器［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

原子炉格納容器［注水先］

常設

西側淡水貯水設備［水源］

常設

代替淡水貯槽［水源］

常設

残留熱除去系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設（原子炉格納容器）

原子炉格納容器［注水先］

常設（サプレッション・チェンバ）

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

残留熱除去系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設

サプレッション・チェンバ［注入先，水源］

常設

緊急用海水ポンプ常設

緊急用海水系ストレーナ

常設

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2－

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱

代替循環冷却系によるサプ
レッション・プール水の除熱

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格
納容器内の冷却－残留熱除去系（格納容器スプレイ
冷却系）
代替格納容器スプレイ冷却
系（可搬型）による原子炉
格納容器内の冷却（原子炉格納容器）

サプレッション・チェンバ

残留熱除去系（格納容器ス
プレイ冷却系）による格納容器内の除熱（残留熱除去系（格納容器スプレ
イ冷却系））

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッション・プール
水の除熱（残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系））

緊急用海水系

残留熱除去系海水系

注記（サプレッション・チェンバ）＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

8

（第 64 条）原子炉格納容器内の冷却等のための設備(2/2)
機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

残留熱除去系海水系ポンプ

常設

残留熱除去系海水系ストレーナ

常設

（貯留堰）

貯留堰

常設

（取水路，取水ピット）

取水構造物

常設

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

緊急用海水取水管

常設

緊急用海水ポンプピット

常設

機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

残留熱除去系海水系（残留熱除去系）

非常用取水設備－

注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

9

（第 65 条）原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備(1/2)
機能機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

代替循環冷却系ポンプ

常設

残留熱除去系熱交換器

常設

サプレッション・チェンバ
［水源］

常設

緊急用海水ポンプ常設

緊急用海水系ストレーナ

常設

残留熱除去系海水系ポンプ

常設

残留熱除去系海水系ストレーナ

常設

（貯留堰）

貯留堰

常設

（取水路，取水ピット）

取水構造物

常設

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

緊急用海水取水管

常設（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器［注水先］

常設（原子炉格納容器）

原子炉格納容器［注水先］

常設

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2－（サプレッション・チェンバ）

残留熱除去系海水系（残留熱除去系海水系）
代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除
熱

－

注記

＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

10

（第65条）原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備(2/2)
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2－
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

フィルタ装置常設

第一弁（Ｓ／Ｃ側）

常設

第一弁（Ｄ／Ｗ側）

常設

第二弁

常設

第二弁バイパス弁

常設

遠隔人力操作機構

常設

第二弁操作室遮蔽

常設

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

可搬型

差圧計

常設

圧力開放板

常設

窒素供給装置

可搬型

窒素供給装置用電源車

可搬型

フィルタ装置遮蔽

常設

配管遮蔽

常設

移送ポンプ

常設

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

西側淡水貯水設備［水源］

常設

代替淡水貯槽［水源］

常設

サプレッション・チェンバ
注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

11

（第66条）原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備
機能

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

常設低圧代替注水系ポンプ

常設

コリウムシールド

常設（原子炉格納容器）

原子炉格納容器［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

コリウムシールド

常設

原子炉格納容器［注水先］

常設

西側淡水貯水設備［水源］

常設

代替淡水貯槽［水源］

常設

原子炉隔離時冷却系

常設

高圧代替注水系常設

ほう酸水注入系

常設

低圧代替注水系（常設）

常設

低圧代替注水系（可搬型）

可搬型

代替循環冷却系

常設機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2－

格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水－
格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水（原子炉格納容器）

サプレッション・チェンバ

溶融炉心の落下遅延及び防止（原子炉隔離時冷却系）
高圧炉心スプレイ系
原子炉隔離時冷却系，
高圧炉心スプレイ系
原子炉緊急停止系，制御棒，制御
棒駆動系水圧制御ユニット
残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系
残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系－

注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

12

（第67条）水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備(1/2)
機能

可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内の不活性化
格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格
納容器内の水素濃度及び酸
素濃度監視
注記

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

窒素供給装置

可搬型

窒素供給装置用電源車

可搬型（原子炉格納容器）

原子炉格納容器［注入先］

常設

格納容器雰囲気モニタ

格納容器内水素濃度（ＳＡ）

常設

格納容器雰囲気モニタ

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

常設

機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2－＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

13

（第67条）水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備(2/2)
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2－

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

フィルタ装置常設

第一弁（Ｓ／Ｃ側）

常設

第一弁（Ｄ／Ｗ側）

常設

第二弁

常設

第二弁バイパス弁

常設

遠隔人力操作機構

常設

第二弁操作室遮蔽

常設

第二弁操作室 空気ボンベユニッ
ト（空気ボンベ）

可搬型

差圧計

常設

圧力開放板

常設

窒素供給装置

可搬型

窒素供給装置用電源車

可搬型

フィルタ装置遮蔽

常設

配管遮蔽

常設

移送ポンプ

常設

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

西側淡水貯水設備［水源］

常設

代替淡水貯槽［水源］

常設

フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

常設

フィルタ装置入口水素濃度

常設

サプレッション・プール
主要パラメータ（フィルタ装置水位，フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ），フィルタ装置入口水素濃度）の他チャンネル＊3
ドライウェル雰囲気温度＊3
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度＊3
ドライウェル圧力＊3
サプレッション・チェンバ圧力＊3
注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ14

（第68条）水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備
機能

原子炉建屋ガス処理系による水素排出

静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制

原子炉建屋原子炉棟内の水
素濃度監視
注記

機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2

－

－

－

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

非常用ガス処理系排風機

常設

非常用ガス処理系フィルタトレイ
ン

常設

非常用ガス再循環系排風機

常設

非常用ガス再循環系フィルタトレ
イン

常設

静的触媒式水素再結合器

常設

静的触媒式水素再結合器動作監視装置

常設

原子炉建屋原子炉棟

常設

原子炉建屋水素濃度常設＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

15

（第69条）使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備(1/2)
機能

可搬型代替注水中型ポンプ
又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール
注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）を使用した使用済燃料プール注水

常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プー
ルスプレイ

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プー
ルスプレイ

可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水
系（可搬型スプレイノズ
ル）を使用した使用済燃料
プールスプレイ

大気への放射性物質の拡散抑制
注記

機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

残留熱除去系（使用済燃料プール
水の冷却及び補給）
燃料プール冷却浄化系

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）［注水先］

常設

西側淡水貯水設備［水源］

常設

代替淡水貯槽［水源］

常設

残留熱除去系（使用済燃料プール
水の冷却及び補給）
燃料プール冷却浄化系

常設低圧代替注水系ポンプ

常設（使用済燃料プール）

使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

常設低圧代替注水系ポンプ

常設

常設スプレイヘッダ

常設（使用済燃料プール）

使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

常設スプレイヘッダ

常設（使用済燃料プール）

使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

可搬型スプレイノズル

可搬型（使用済燃料プール）

使用済燃料プール（サイフォン防止機能含む）［注水先］

常設

サプレッション・チェンバ

代替淡水貯槽［水源］

常設

可搬型代替注水大型ポンプ（放水
用）

可搬型

放水砲

可搬型

（使用済燃料プール）

サプレッション・チェンバ

燃料プール冷却浄化系

燃料プール冷却浄化系

燃料プール冷却浄化系－＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

16

（第69条）使用済燃料貯蔵槽の冷却のための設備(2/2)
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

代替燃料プール冷却系ポンプ

常設

代替燃料プール冷却系熱交換器

常設

使用済燃料プール［注水先］

常設

緊急用海水ポンプ常設

緊急用海水系ストレーナ

常設

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

緊急用海水取水管

常設

緊急用海水ポンプピット

常設

使用済燃料プール水位・温度（Ｓ
Ａ広域）

常設

使用済燃料プール温度（ＳＡ）

常設

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

常設

使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）

常設

燃料プール冷却浄化系（使用済燃料プール）（残留熱除去系海水系）
代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール冷却－

使用済燃料プールの状態監視

注記

使用済燃料プール水位
燃料プール冷却浄化系
ポンプ入口温度
使用済燃料プール温度
燃料取替フロア燃料プールエリア
放射線モニタ
原子炉建屋換気系燃料取替床排気ダクト放射線モニタ
原子炉建屋換気系排気ダクト放射線モニタ＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

17

（第70条）工場外への放射線物質の拡散を抑制するための設備
機能

大気への放射性物質の拡散抑制

海洋への放射性物質の拡散抑制

航空機燃料火災への泡消火

注記

機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2

－

－

－

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ（放水
用）

可搬型

放水砲

可搬型

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

汚濁防止膜

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ（放水
用）

可搬型

放水砲

可搬型

泡混合器

可搬型

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

可搬型

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

18

（第71条）重大事故等の収束に必要となる水の供給設備
機能重大事故等収束のための水源

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

西側淡水貯水設備

常設

代替淡水貯槽常設

サプレッション・チェンバ

常設

淡水タンク＊3

常設

ほう酸水貯蔵タンク

常設

可搬型代替注水中型ポンプ

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ

可搬型

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

（貯留堰）

貯留堰

常設

（取水路，取水ピット）

取水構造物

常設

可搬型設備用軽油タンク

常設

タンクローリ

常設

機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2（サプレッション・チェンバ）

原子炉緊急停止系，制御棒，制御
棒駆動系水圧制御ユニット

－

水の供給

－
注記

＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：重大事故対処設備ではなく代替淡水源（措置）であるが，本条文において必要なため記載。

19

（第72条）電源設備(1/2)
機能

非常用交流電源設備による非常用所内電気設備への給電機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発
電機，高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機）

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

２Ｃ非常用ディーゼル発電機

常設

２Ｄ非常用ディーゼル発電機

常設

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機
２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ
２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海
水ポンプ
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機用海水ポンプ

常設
常設
常設
常設

常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

常設代替高圧電源装置

常設

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

可搬型代替低圧電源車

可搬型

125V 系蓄電池Ａ系

常設

125V 系蓄電池Ｂ系

常設

125V 系蓄電池ＨＰＣＳ系

常設

中性子モニタ用蓄電池Ａ系

常設

中性子モニタ用蓄電池Ｂ系

常設

可搬型代替低圧電源車

可搬型

可搬型整流器

可搬型

常設代替高圧電源装置

常設

緊急用Ｍ／Ｃ

常設

可搬型代替低圧電源車

可搬型

緊急用Ｐ／Ｃ

常設

緊急用 125V 系蓄電池

常設

緊急用直流 125V 主母線盤

常設

可搬型代替低圧電源車

可搬型

可搬型整流器

可搬型

緊急用直流 125V 主母線盤

常設

所内常設代替直流電源設備による非常用所内電気設備
への給電

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電

非常用所内電気設備

可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電

非常用所内電気設備

常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電

非常用所内電気設備

可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電
注記

非常用所内電気設備＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

20

（第72条）電源設備(2/2)
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故他所設備等＊1，＊2

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油

残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）
残留熱除去系（使用済燃料プール
水の冷却及び補給）
燃料プール冷却浄化系
残留熱除去系（低圧注水系）
低圧炉心スプレイ系
残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）
残留熱除去系（使用済燃料プール
水の冷却及び補給）
燃料プール冷却浄化系－

軽油貯蔵タンクから常設代
替高圧電源装置への給油

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ 非常用ディーゼル発
電機及び高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機への給油

注記

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機（２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機）

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

可搬型設備用軽油タンク

常設

タンクローリ

可搬型

可搬型代替低圧電源車[燃料給油先]タンクローリ（走行用の燃料タンク）[燃料給油先]

常設
可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ[燃料
給油先]

可搬型

可搬型代替注水中型ポンプ[燃料
給油先]

可搬型

可搬型代替注水大型ポンプ[燃料
給油先]

可搬型

軽油貯蔵タンク

常設

常設代替高圧電源装置燃料移送ポ
ンプ

常設

軽油貯蔵タンク

常設

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機燃料移送ポンプ
２Ｃ非常用ディーゼル発電機[燃料給油先]２Ｄ非常用ディーゼル発電機[燃料給油先]
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機[燃料給油先]

常設
常設
常設
常設
常設
常設

＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

21

（第73条）計装設備(1/7)
機能主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

原子炉圧力容器内の温度

主要パラメータの他チャンネル
原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
残留熱除去系熱交換器入口温度

原子炉圧力容器温度

常設

原子炉圧力

常設

原子炉圧力容器内の圧力

主要パラメータの他チャンネル
原子炉圧力（ＳＡ）
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
原子炉圧力容器温度
主要パラメータの他チャンネル
原子炉圧力
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
原子炉圧力容器温度

原子炉圧力（ＳＡ）

常設

原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）

常設

原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

常設

原子炉圧力容器内の水位

主要パラメータの他チャンネル
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
高圧代替注水系系統流量
低圧代替注水系原子炉注水流量
代替循環冷却系原子炉注水流量
原子炉隔離時冷却系系統流量
高圧炉心スプレイ系系統流量
残留熱除去系系統流量
低圧炉心スプレイ系系統流量
原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）
サプレッション・チェンバ圧力
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
高圧代替注水系系統流量
低圧代替注水系原子炉注水流量
代替循環冷却系原子炉注水流量
原子炉隔離時冷却系系統流量
高圧炉心スプレイ系系統流量
残留熱除去系系統流量
低圧炉心スプレイ系系統流量
原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）
サプレッション・チェンバ圧力22

（第73条）計装設備(2/7)
機能主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ

原子炉圧力容器への注水量

サプレッション・プール水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
主要パラメータの他チャンネル
サプレッション・プール水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
サプレッション・プール水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
サプレッション・プール水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
主要パラメータの他チャンネル
サプレッション・プール水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
サプレッション・プール水位
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）

原子炉格納容器への注水量

代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位
サプレッション・プール水位
代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位
格納容器下部水位23

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

高圧代替注水系系統流量

常設

低圧代替注水系原子炉注水流量

常設

代替循環冷却系原子炉注水流量

常設

原子炉隔離時冷却系系統流量

常設

高圧炉心スプレイ系系統流量

常設

残留熱除去系系統流量

常設

低圧炉心スプレイ系系統流量

常設

低圧代替注水系格納容器スプレイ
流量

常設

低圧代替注水系格納容器下部注水流量常設

（第73条）計装設備(3/7)
機能

原子炉格納容器内の温度

原子炉格納容器内の圧力

原子炉格納容器内の水位

主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ

常設
可搬型

主要パラメータの他チャンネル
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ圧力
主要パラメータの他チャンネル
サプレッション・プール水温度
サプレッション・チェンバ圧力
主要パラメータの他チャンネル
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度

ドライウェル雰囲気温度

常設

サプレッション・チェンバ雰囲気
温度

常設

サプレッション・プール水温度

常設

主要パラメータの他チャンネル

格納容器下部水温常設

ドライウェル圧力

常設

サプレッション・チェンバ圧力常設

サプレッション・プール水位

常設

格納容器下部水位

常設

格納容器内水素濃度（ＳＡ）

常設

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）

常設

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）

常設

起動領域計装常設

平均出力領域計装

常設

サプレッション・チェンバ圧力
ドライウェル雰囲気温度
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度低圧代替注水系原子炉注水流量
低圧代替注水系格納容器スプレイ
流量
低圧代替注水系格納容器下部注水流量
代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ圧力
主要パラメータの他チャンネル
低圧代替注水系格納容器下部注水流量
代替淡水貯槽水位
西側淡水貯水設備水位

原子炉格納容器内の水素濃度

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ圧力原子炉格納容器内の放射線量率

主要パラメータの他チャンネル
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）
主要パラメータの他チャンネル
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）

未臨界の維持又は監視機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

主要パラメータの他チャンネル
平均出力領域計装
主要パラメータの他チャンネル
起動領域計装24

（第73条）計装設備(4/7)
機能主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

最終ヒートシンクの確保（格納容器圧力逃がし装置）

主要パラメータ（フィルタ装置水位，フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ），フィルタ装置入口水素濃度）の他チャンネル
ドライウェル雰囲気温度
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ圧力

フィルタ装置水位
フィルタ装置圧力
フィルタ装置スクラビング水温度
フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
フィルタ装置入口水素濃度

常設

最終ヒートシンクの確保（耐圧強化ベント系）

ドライウェル雰囲気温度
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ圧力

耐圧強化ベント系放射線モニタ

常設

最終ヒートシンクの確保（代替循環冷却系）

主要パラメータの他チャンネル
ドライウェル雰囲気温度
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度

サプレッション・プール水温度
代替循環冷却系ポンプ入口温度
代替循環冷却系原子炉注水流量
代替循環冷却系格納容器スプレイ
流量常設

残留熱除去系熱交換器入口温度
残留熱除去系熱交換器出口温度
残留熱除去系系統流量
残留熱除去系海水系系統流量

常設

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去系）

主要パラメータの他チャンネル
原子炉圧力容器温度
ドライウェル雰囲気温度
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度
サプレッション・プール水温度
原子炉圧力容器温度
ドライウェル雰囲気温度
サプレッション・チェンバ雰囲気
温度
サプレッション・プール水温度

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器）
緊急用海水系流量（残留熱除去系補機）

常設

原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）

常設

ドライウェル雰囲気温度
ドライウェル圧力常設

格納容器バイパスの監視

主要パラメータ（原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），
原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ））の他チャンネル
ドライウェル雰囲気温度
ドライウェル圧力
主要パラメータ（ドライウェル雰
囲気温度）の他チャンネル
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
原子炉圧力
原子炉圧力（ＳＡ）

25

（第73条）計装設備(5/7)
機能主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ

水源の確保

高圧代替注水系系統流量
代替循環冷却系原子炉注水流量
原子炉隔離時冷却系系統流量
高圧炉心スプレイ系系統流量
残留熱除去系系統流量
低圧炉心スプレイ系系統流量
常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力
代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出
圧力
高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力
残留熱除去系ポンプ吐出圧力
低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力低圧代替注水系原子炉注水流量
低圧代替注水系格納容器スプレイ
流量
低圧代替注水系格納容器下部注水流量
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
サプレッション・プール水位
常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力低圧代替注水系原子炉注水流量
低圧代替注水系格納容器スプレイ
流量
低圧代替注水系格納容器下部注水流量
原子炉水位（広帯域）
原子炉水位（燃料域）
原子炉水位（ＳＡ広帯域）
原子炉水位（ＳＡ燃料域）
サプレッション・プール水位機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

サプレッション・プール水位

常設

代替淡水貯槽水位

常設

西側淡水貯水設備水位

常設

原子炉建屋内の水素濃度

主要パラメータの他チャンネル
静的触媒式水素再結合器動作監視装置

原子炉建屋水素濃度

常設

原子炉格納容器内の酸素濃度

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）
格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）
ドライウェル圧力
サプレッション・チェンバ圧力格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

常設

26

（第73条）計装設備(6/7)
機能主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ

使用済燃料プールの監視

使用済燃料プール温度（ＳＡ）
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
使用済燃料プール監視カメラ
使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）
使用済燃料プール監視カメラ
使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）
使用済燃料プール温度（ＳＡ）
使用済燃料プール監視カメラ
使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）
使用済燃料プール温度（ＳＡ）
使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

使用済燃料プール水位・温度（Ｓ
Ａ広域）

常設

使用済燃料プール温度（ＳＡ）

常設

使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

常設

使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む）

常設

発電所内の通信連絡－

安全パラメータ表示システム（Ｓ
ＰＤＳ）

常設

必要な情報の把握－

データ表示装置

可搬型

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視－可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用）

可搬型

圧力，水位，注水量の計
測・監視－

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及び流量（注水量）計測用）

可搬型

27

（第 73 条）計装設備(7/7)
機能

その他※1

主要設備の計測が困難となった
場合の重要代替監視パラメータ機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧

常設

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧

常設

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧

常設

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧

常設

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧

常設

緊急用Ｍ／Ｃ電圧

常設

緊急用Ｐ／Ｃ電圧

常設

直流 125V 主母線盤２Ａ電圧

常設

直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧

常設

直流 125V 主母線盤ＨＰＣＳ電圧

常設

中性子モニタ用蓄電池Ａ系電圧

常設

中性子モニタ用蓄電池Ｂ系電圧

常設

緊急用直流 125V 主母線盤電圧

常設

ほう酸水注入ポンプ吐出圧力

常設

非常用窒素供給系供給圧力

常設－

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ
圧力非常用逃がし安全弁駆動系供給圧
力
非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒
素ボンベ圧力注記 ＊1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ

28

常設
常設
常設

（第74条）運転員が原子炉制御室にとどまるための設備
機能機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型（中央制御室）

中央制御室

常設（中央制御室遮蔽）

中央制御室遮蔽常設

中央制御室換気系空気調和機ファン
中央制御室換気系フィルタ系ファン

中央制御室換気系による居住性の確保（中央制御室換気系）

原子炉建屋ガス処理系による居住性の確保

原子炉建屋外側ブローアウ
トパネルの閉止による居住性の確保

中央制御室待避室による居
住性の確保

－

－

－

可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保

中央制御室照明

酸素濃度計及び二酸化炭素
濃度計による居住性の確保－

チェンジングエリアの設置及び運用による汚染の持ち
込みの防止

－

注記

常設
常設

中央制御室換気系給排気隔離弁

常設

中央制御室換気系排煙装置隔離弁

常設

中央制御室換気系フィルタユニッ
ト常設

非常用ガス再循環系排風機

常設

非常用ガス処理系排風機

常設

原子炉建屋原子炉棟

常設

ブローアウトパネル閉止装置

常設

ブローアウトパネル閉止装置開閉
状態表示

常設

ブローアウトパネル開閉状態表示

常設

中央制御室待避室

常設

中央制御室待避室遮蔽

常設

中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

可搬型

差圧計＊3

常設

衛星電話設備（可搬型）（待避
室）＊3

可搬型

衛星制御装置＊3

常設

データ表示装置（待避室）＊3

可搬型

可搬型照明（ＳＡ）＊3

可搬型

酸素濃度計＊3

可搬型

二酸化炭素濃度計＊3

可搬型

可搬型照明（ＳＡ）＊3

可搬型＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：防止でも緩和でもない設備

29

（第75条）監視測定設備
機能
可搬型モニタリング・ポス
トによる放射線量の測定及び代替測定

可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定可搬型放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定

可搬型気象観測設備による
気象観測項目の代替測定
注記

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2
モニタリング・ポスト

放射能観測車－機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

可搬型モニタリング・ポスト＊3

可搬型

可搬型モニタリング・ポスト端末＊3

可搬型

可搬型ダスト・よう素サンプラ＊3

可搬型

ＮａＩシンチレーションサーベ
イ・メータ＊3

可搬型

β線サーベイ・メータ＊3

可搬型

ＺｎＳシンチレーションサーベ
イ・メータ＊3

可搬型

可搬型ダスト・よう素サンプラ＊3

可搬型

ＮａＩシンチレーションサーベ
イ・メータ＊3

可搬型

β線サーベイ・メータ＊3

可搬型

ＺｎＳシンチレーションサーベ
イ・メータ＊3

可搬型

電離箱サーベイ・メータ＊3

可搬型

小型船舶＊3可搬型

可搬型気象観測設備＊3

可搬型

可搬型気象観測設備端末＊3

可搬型

気象観測設備＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：防止でも緩和でもない設備

30

（第76条）緊急時対策所
機能

緊急時対策所非常用換気設
備及び緊急時対策所加圧設備による放射線防護

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

緊急時対策所遮蔽

常設

緊急対策所非常用送風機

常設

緊急対策所非常用フィルタ装置

常設

緊急時対策所加圧設備

可搬型

緊急時対策所用差圧計

常設

酸素濃度計＊3

可搬型

二酸化炭素濃度計＊3

可搬型－

緊急時対策所エリアモニタ

可搬型

モニタリング・ポスト

可搬型モニタリング・ポスト

可搬型－

安全パラメータ表示システム（Ｓ
ＰＤＳ）

常設

無線連絡設備（携帯型）

可搬型

衛星電話設備（固定型）

常設

衛星電話設備（携帯型）

可搬型

携行型有線通話装置

可搬型

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議
システム，ＩＰ電話，ＩＰ－ＦＡ
Ｘ）

常設

データ伝送装置＊3

常設

緊急時対策所用発電機

常設

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵
タンク

常設

緊急時対策所用発電機給油ポンプ

常設

緊急時対策所用Ｍ／Ｃ電圧計

常設

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2－－

放射線量の測定

必要な情報の把握

通信連絡

送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電話機，
ＰＨＳ端末）
送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電話機及びＰＨＳ端末），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体向））送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電話機，
ＰＨＳ端末）
電力保安通信用電話設備（固定電話機及びＰＨＳ端末），加入電話
設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体
向））－

緊急時対策所用代替電源設
備による給電注記

常用電源設備＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：防止でも緩和でもない設備

31

（第77条）通信連絡を行うために必要な設備
機能

発電所内の通信連絡

機能喪失を想定する主要な設計基準事故対処設備等＊1，＊2

送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電話機，
ＰＨＳ端末）－

発電所外（社内外）の通信
連絡

電力保安通信用電話設備（固定電話機及びＰＨＳ端末），加入電話
設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），専用電話設備（専用電話（ホットライン）（地方公共団体
向））
－

注記

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型

携行型有線通話装置

可搬型

無線連絡設備（携帯型）

可搬型

衛星電話設備（固定型）

常設

衛星電話設備（携帯型）

可搬型

安全パラメータ表示システム（Ｓ
ＰＤＳ）

常設

衛星電話設備（固定型）

常設

衛星電話設備（携帯型）

可搬型

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議
システム，ＩＰ電話及びＩＰ－Ｆ
ＡＸ）

常設

データ伝送設備＊3

常設＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。
＊3：防止でも緩和でもない設備

32

その他の設備機能

重大事故等時に対処するための流路，注水先，注入先，排出元等

代替する機能を有する
設計基準対象施設

機能を代替する主要な重大事故等対処設備（既設＋新設）

常設
可搬型（原子炉圧力容器）

原子炉圧力容器常設（原子炉格納容器）

原子炉格納容器常設（使用済燃料プール）

使用済燃料プール

常設－

原子炉建屋原子炉棟

常設

（貯留堰）

貯留堰

常設

（取水路，取水ピット）

取水構造物

常設

ＳＡ用海水ピット取水塔

常設

海水引込み管

常設

ＳＡ用海水ピット

常設

緊急用海水取水管

常設

緊急用海水ポンプピット

常設

非常用取水設備－

注記＊1：重大事故防止設備以外の重大事故等対処設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がないため「－」とする。
＊2：（ ）付の設備は，重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため，共通要因による機能喪失を想定していない。

33