7620-000ST005

ムサシインテック
MUSASHI IN-TECH

5020

節電王子Ⅴ
Ⅴ

電力監視モニターセット

取扱説明書
第３版

本器を
本器を末永くご
末永くご愛用くご愛用いただくために愛用いただくために、いただくために、ご使用の使用の前に取扱説明書をよくお取扱説明書をよくお読
をよくお読みのうえ、
みのうえ、正しい方法
しい方法で
方法で
ご使用ください
使用ください。
ください。
尚、この取扱説明書
この取扱説明書は取扱説明書は、必要なときにいつでも必要なときにいつでも取なときにいつでも取り出せるように大切せるように大切に大切に保存してください
保存してください。
してください。

7620-000ST005

安全にご安全にご使用にご使用いただくために使用いただくためにご注意・ この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
・ 本書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。
・ 製品の本来の使用方法及び、取扱説明書に規定した方法以外での使い方に対しては、安
全性の保証はできません。
・ 取扱説明書に記載された内容は、製品の性能、機能向上などによって将来予告なしに変更することがあります。
・ 取扱説明書に記載された絵、図は、実際のものと異なる場合があります。また一部省略
や抽象化して表現している場合があります。
・ 取扱説明書の内容に関して万全を期していますが、不審な点や誤り記載漏れなどにお気づきの時は、技術サービスまでご連絡ください。
・ 取扱説明書の全部または、一部を無断で転載、複製することを禁止します。
・ 製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないでください。

使用している
使用している表示
絵記号の意味している表示と表示と絵記号の■ 警告表示の警告表示の意味

警告
注意
ＮＯＴＥ

警告表示とは、ある状況または操作が死亡を引き起こす危険性があることを警告するために使用されます。
注意表示とは、ある状況または操作が機械、そのデータ、他の機器、財産に害を及ぼす危険性があることを注意するために使用されます。
注記表示とは、特定の情報に注意を喚起するために使用されます。

■ 絵記号の絵記号の意味警告、注意を促す記号です。
禁止事項を示す記号です。
必ず実行しなければならない行為を示す記号です。

7620-000ST005

安全上のご
安全上のご注意のご注意 必ずお守
ずお守りください

警告
感電や人的傷害を避けるため、以下の注意事項を厳守してください。
取扱説明書の取扱説明書の仕様・仕様・定格を
定格を確認の確認の上、定格値を
定格値を超えてのご使用
えてのご使用は使用は避けてください。
使用者への危害や損害また製品の故障につながります。
禁止

強制

接続ケ
接続ケーブル等
ーブル等（電源コード
電源コードを
コードを含む）は使用する
使用する前する前に必ず点検（
点検（断線、
断線、接触不良、被覆の被覆の破れ等）してください。
してください。点検して点検して異常して異常のある
異常のある場合のある場合は場合は、絶対に絶対に使用し使用しないでください。
ないでください。
使用者への危害や損害また製品の故障につながります。

本器を
本器を結露状態または結露状態または水滴
または水滴のかかる水滴のかかる所のかかる所で使用しないでください
使用しないでください。
しないでください。
故障の原因となります。また製品の性能が保証されません。
禁止

強制

本器と
本器と周辺装置
周辺装置とを接続とを接続する接続する場合する場合は場合は必ず、通電状態か通電状態か停電している
停電している状態
している状態かを
状態かを検
かを検
電器等で
電器等で確認してから確認してから接続
してから接続してください
接続してください。
してください。
感電の原因となる場合があります。

カバーをあけたり
カバーをあけたり、をあけたり、改造したりしないでください
改造したりしないでください。
したりしないでください。
製品の性能が保証されません。
分解禁止

強制

設置、
設置、計測中に計測中に電源ブレーカー
電源ブレーカーがブレーカーが切れた場合
れた場合、場合、切れた原因
れた原因を
原因を明確にして明確にして、にして、その原因を原因を取り除いてから測定
いてから測定を測定を再開してください
再開してください。
してください。
そのまま行うと火災・感電の原因となります。

禁止

接続する
接続する時
する時、電気知識を
電気知識を有する専門する専門の専門の人が行ってください。
ってください。
専門の知識や技術がない方が行うと危害や損害を起こす原因となる場合があります。

7620-000ST005

安全上のご
安全上のご注意のご注意 必ずお守
ずお守りください

注意
本器または本器または周辺装置
または周辺装置の周辺装置の損傷を損傷を防ぐため、
ぐため、記載事項を
記載事項を守ってください。
ってください落下させたり落下させたり、
させたり、堅いものにぶつけたりしないでください
いものにぶつけたりしないでください。
さい。
製品の性能が保証されません。故障の原因になります。
禁止
本器の本器の清掃には
清掃には、には、薬品（薬品（シンナー、
シンナー、アセトン等
アセトン等）を使用しないでください
使用しないでください。
しないでください。
カバーの変色、変形を起こす原因となります。
禁止

強制

禁止

強制

禁止

接続ケーブル
接続ケーブルのケーブルの取り外しは、しは、コード自体
コード自体を自体を引っ張らずにロック
らずにロックをロックを緩めてからコ
めてからコ
ネクタ部
ネクタ部を持って外って外してください。
してください。
コード自体を引っ張るとコードに傷がつき、誤動作、感電の原因となる場合が
あります。

保管は
保管は、５０℃
５０℃を超える高温
える高温の
高温の所または、－または、－１０、－１０℃
１０℃より低温
より低温の低温の所及び所及び、多湿な多湿な所をさけてください。
をさけてください。また直射日光
また直射日光の
直射日光の当たる所たる所もさけてください。
もさけてください。
故障の原因となります。

本器は
本器は、電波を電波を使用しておりますので使用しておりますので、しておりますので、下記に下記に注意してください
注意してください。
してください。
・病院など使用が制限されている場所では絶対に使用しないでください。
・本器は日本国内でのみ使用してください。
・通信距離は見通し距離で 100m ですが、送信機と受信機の間に、金属や鉄筋コンクリートなどの隔壁・建屋などがあるような環境では通信距離が短くなる場合があります。設置の際は、必ず通信試験を行ってください。

本器の本器の電源には
電源には、には、AC100V 電源を電源を使用します
使用します。
します。電源を電源を誤って取って取り扱うと、
うと、火災や
火災や
感電などの
などの重大
感電
などの重大な重大な事故の事故の原因となりますので原因となりますので、となりますので、下記に下記に注意してください
注意してください。
してください。
・感電の危険がありますので、濡れた手でＡＣ電源コードを触らないでくだ
さい。
・ＡＣ電源コードを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
・ＡＣ電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
・たこ足配線は絶対にしないでください。

7620-000ST005

製品の
製品の開梱
製品到着時の製品到着時の点検

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損や紛失物がないか点検してからご使用ください。
万一、損傷等の異常がある場合には、お手数ですが弊社最寄りの支店・営業所またはお買い求めの取扱店へご連絡ください。

製品の
製品の開梱

次の手順で開梱してください。
手 順

作

業

１

梱包箱内の書類等を取り出してください。

２

製品を梱包箱から注意しながら取り出してください。

３

梱包箱内の全ての付属品を取り出し、標準装備の付属品が全て含まれていることをご確認ください。

免責事項について免責事項について●本器は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもの
で、盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一 発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故 などによる事故損害については責任を負いかねます。
●本器の取り付け、取り外し時の事故で発生した怪我、損害について弊社は一切責任を負いません。
●本器の取り付け、取り外しによる建物等への損傷についても弊社は一切責任を負いません。
●地震、雷（誘導雷サージを含む）及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
●本器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、
記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など）に関して、弊社は一切責任を負いません。
●保守点検の不備や、環境状況での動作未確認や、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
●弊社が関与しない接続機器、ソフトウエアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
●本器の電源遮断（電源スイッチＯＦＦ、停電など）に伴う計測データーおよび警報機
会の喪失について、弊社は一切の責任を負いません。
●本器に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本器の価格内とします。

7620-000ST005

目
第１章

次

一般概要
1.1

概要 ――――――――――――――――――――――――３

1.2

特徴 ――――――――――――――――――――――――

３

1.3

付属品
1.3.1

付属コード ―――――――――――――――――

４

1.3.2

その他

―――――――――――――――――――

４

1.4.1

ＴＸ－１（送信機） ―――――――――――――

５

1.4.2

節電王子Ⅴ（受信機表示部） ―――――――――

６

1.5.1

一般仕様 ――――――――――――――――――

７

1.5.2
1.5.3

ＴＸ－１基本仕様 ――――――――――――――
節電王子Ⅴ基本仕様 ―――――――――――――

７
７

1.5.4

機能仕様 ――――――――――――――――――

９

1.5.5

用語と画面 ――――――――――――――――― １１

1.4

1.5

各部の名称

製品仕様

第２章 設置
2.1

事前準備
2.1.1

電力会社へのパルス提供申し込み――――――― １５

2.1.2
2.1.3

本器設置場所の確認 ――――――――――――― １５
現在の使用電力量の確認と削減目標の設定 ――― １５

2.1.4

警報動作時の遮断対象負荷の検討――――――― １５

2.2

ｃｈ設定および受信機Ｎｏ．の設定 ―――――――――― １６

2.3

ＴＸ－１の設置

2.4

2.3.1

本体の設置 ――――――――――――――――― １８

2.3.2

パルスセンサー中継コードの取付け ―――――― ２０2.3.3

電力量計へのパルスセンサー取付け(電力会社立会い)２１

2.3.4
ＡＣ１００Ｖ電源への接続 ―――――――――― ２２
節電王子Ⅴの設置
2.4.1

本体の設置 ――――――――――――――――― ２４

2.4.2

ＡＣ１００Ｖ電源への接続 ―――――――――― ２６

2.4.3

警報接点出力の接続 ――――――――――――― ２７

7620-000ST005
第３章 節電王子Ⅴの設定
3.1

時刻の設定 ―――――――――――――――――――――

３１

3.2

ＰＴ比・ＣＴ比の設定 ――――――――――――――――

３４

3.3

警告・注意電力値の設定―――――――――――――――

３６

3.4

ＳＤカードＩＤ Ｎｏ．の設定 ―――――――――――――

３８

3.5
3.6

警報ブザー音量の設定 ――――――――――――――――
警報延長時間の設定 ―――――――――――――――――

４０
４２

3.7

スキップ時間の設定 ―――――――――――――――――

４４

3.8

バックライトの設定 ―――――――――――――――――

４６

3.9

初期設定値一覧――――――――――――――――――― ４８

第４章 操作方法
4.1

表示ランプの確認と障害履歴のリセット ――――――――

５１

4.2
4.3

テスト通報 ―――――――――――――――――――――
画面操作 ――――――――――――――――――――――

５３
５４

4.4

警報動作時のブザー音量調整 ―――――――――――――

５８

4.5

ＳＤカードの操作

５９

4.6

ＳＤカード記録データーの取り扱い

4.7

中継しての使用方法 ――――――――――――――――― ６４――――――――――――――――――――――――――――

６２

第５章 保守点検
清掃――――――――――――――――――――――――――― ６７――――――――――――――――――――――――――― ６７

動作確認 ――――――――――――――――――――――――― ６７
第６章

Ｑ＆Ａ
6.1

第７章

こんなときは？

―――――――――――――――――――

７１

カスタマサービス
校正試験
校正データー試験のご依頼――――――――――――――― ７７

校正試験データー（試験成績書） ―――――――――――― ７７
製品保証とアフターサービス
保証期間と保証内容 ―――――――――――――――――― ７８
保証期間後のサービス（修理・校正）
一般修理のご依頼―――――――――― ７８――――――――――――――――――― ７８

総合修理のご依頼 ――――――――――――――――――― ７８
修理保証期間 ――――――――――――――――――――― ７８
修理対応可能期間―――――――――――――――――――― ７８

7620-000ST005

第1章
一般概要

1

7620-000ST005

2

7620-000ST005

1.1 概 要昨今の電力需給の問題、ＣＯ2 削減の問題などにより、電力使用量のピークカットや総量削減など節電が全国的に求められています。
節電王子Ⅴ電力監視モニターセット（以下、本器という）は、電力量計のパルス出力信号を特定小電力無線により無線送受信を行い、受信機にモニター用表示器、警報機能、データー記録機能などの電力監視モニター機能を集約し、節電を強力にサポートします。

1.2 特 徴•電力量計のパルス出力信号を見通し距離で約１００ｍまで、直接送受信します。
※キュービクルの筺体、建物の壁、扉など遮蔽物の状況により、無線通信の到達距
離は短くなります。また、電波の通信状況は環境条件などにより刻々と変化しますので、できるだけ安定した通信が可能な位置でご使用ください。

•

送信機で検出した電力量計のパルス出力信号を節電王子Ⅴ（受信機）で計量計測しますので、節電王子Ⅴを事務所などに設置することで電力使用状況や警報発生状況
を容易に確認できます。

•

画面に表示される顔マークの表情で電力使用状況を一目で確認できます。
顔マーク表示の他、サービスグラフ表示、数値表示など豊富な画面表示機能を搭載しています。

•

警報はブザー鳴動および高輝度ＬＥＤランプにより、音と光でお知らせします。
節電王子Ⅴの警報ブザー音量は、鳴動中にカーソルキーにて簡単に調節可能です。
また、警報動作に連動した接点出力を装備しておりますので、外部の回転灯などを連動して動作させることができます。

•

節電王子Ⅴの計測データー記録用にＳＤカードスロットを装備しています。
市販のＳＤカード（２ＧＢ以下）に記録できます。
※２ＧＢを超えるＳＤカードや、miniＳＤカード、microＳＤカード、ＳＤＨＣカー
ド、ＳＤＸＣカードは使用できません。

•

無線周波数は１０ｃｈから選択できますので、他のセットや他の特定小電力無線機との混信を防止することができます。

•

テスト通報のブザー鳴動により、通信環境の確認を行うことができます。

•

各表示ランプの点灯色により、障害履歴、電力パルス入出力、送受信状況などの確認を行うことができます。

•

本体裏面のマグネットにより、鉄製の盤などに簡単に取り付けられます。

•

送受信機ともＡＣ１００Ｖ電源で動作しますので、電池切れの心配がありません。
※停電時は動作しません。

•

送受信機間の通信が電波到達距離の関係で不安定な場合は、更に送受信機セットを追加して中継することで通信距離を延長することができます。
3

7620-000ST005

1.3 付属品
1.3.1

付属コード
付属コード
製品名
ＴＸ－１用ＡＣ電源コード ５ｍ

本数１

ＴＸ－１用接地コード ３ｍ
１
ＴＸ－１用パルスセンサー中継コード３ｍ
１

電力量計用パルス出力コード ５０ｃｍ
１
パルスセンサー
1

1.3.2

その他
その他
製品名

数量
１部

取扱説明書

4

7620-000ST005

1.4 各部の各部の名称
1.4.1 ＴＸ－１
ＴＸ－１（送信機）
送信機）
①

②

③

④

⑤

⑥

⑫

⑦
⑪

⑩
①

障害履歴ランプ

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

テスト/リセットスイッチ
ｃｈ設定スイッチ
アンテナ
受信機No.スイッチブザー
ネジ取付用穴
接地端子
パルス入力端子
電源端子
パルスランプ

⑫

電源ランプ

⑨ ⑧

過去の通信障害、停電発生履歴の有無を表示します。
・緑点灯
障害履歴なし・赤点灯
停電発生履歴あり
・橙点灯
通信障害履歴あり
障害履歴のリセット（長押し）またはテスト通報（短押し）を行います。
周波数ｃｈを切り換えます。送受信機とも同ｃｈとします。
無線通信用アンテナです。
テスト通報を行う受信機の「受信機Ｎｏ．」に合わせます。
テスト通報および履歴リセット時の確認用ブザーです。
本器を盤面などにネジ止めする場合に使用します。
本器を接地へ接続する端子です。
パルスセンサーにより電力量計のパルス信号を入力します。
ＡＣ１００Ｖ電源を接続します。
パルス信号の送信状態を表示します。
・緑点灯
パルス送信ＯＫ、節電王子Ⅴとの通信確立
・赤点灯
パルス送信ＮＧ、節電王子Ⅴとの通信不可
・橙点灯
装置障害
電源入力および本器の動作状態を表示します。
・緑点灯
パルス入力中・赤点灯
電源入力のみ、パルス未入力
・橙点灯
テスト通報中・消灯
テスト通報中、通信不達
57620-000ST005
1.4.2 節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴ（受信機表示部）
受信機表示部）

①

⑰

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

②

③

④

⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

⑯

⑪

⑮
⑭

⑫

電源スイッチ
ＳＤカードスロット
警報ランプ
表示器
アンテナ
電源ランプ

⑬

電源をＯＮ/ＯＦＦします。
ＳＤカードを装着して計測データーを記録します。
警報発生時に点灯する赤色高輝度ＬＥＤランプです。
各種画面表示を行う液晶表示器です。
無線通信用アンテナです。
電源入力および本器の動作状態を表示します。
・緑点灯
パルス計測中・赤点灯
電源入力のみ、パルス未受信
・橙点灯
テスト通報中・消灯
テスト通報中、通信不達障害履歴ランプ
過去の通信障害、停電発生履歴の有無を表示します。
・緑点灯
障害履歴なし・赤点灯
停電または周波数変動、高調波発生履歴あり
・橙点灯
通信障害履歴あり
パルスランプ
パルス信号の受信状態を表示します。
・緑点灯
パルス受信ＯＫ、ＴＸ－１との通信確立
・赤点灯
パルス受信ＮＧ、ＴＸ－１との通信不可
・橙点灯
装置障害
カーソルキー
各種設定、画面移動、音量調整などを行う上下左右キーです。
設定/決定スイッチ
各種設定時に使用します。
受信機No.スイッチ
受信機毎の番号を設定します。テスト通報時は送信機を同じ番号に合わせます。
ｃｈ設定スイッチ
周波数ｃｈを切り換えます。送受信機とも同ｃｈとします。
電源コード
ＡＣ１００Ｖ電源コンセントへ接続します。
接点出力端子
注意・警告の警報動作に連動して動作します。
測定画面切換スイッチ 測定画面を切換えます。
テスト/リセット
障害履歴のリセット（長押し）またはテスト通報（短押し）スイッチを行います。
ブザー
テスト通報、履歴リセット時の確認および警報用ブザーです。
67620-000ST005

1.5 製品仕様
1.5.1 一般仕様
使用環境
保存環境
耐電圧
絶縁抵抗
外形寸法
質量

0～40℃、80% RH 以下 ただし結露しないこと-10～50℃、80% RH 以下
入出力端子－ケース間
AC1500V １分間
カットオフ電流 10mA
入出力端子－ケース間
DC500V 20MΩ以上
ＴＸ－１
107(W)×72(D)×45(H)mm 各±5mm （端子、アンテナ含まず）
節電王子Ⅴ 134(W)×189(D)×39(H)mm 各±5mm （端子、アンテナ含まず）
ＴＸ－１
約 300g
節電王子Ⅴ 約 600g

1.5.2 ＴＸ－１
ＴＸ－１基本仕様
使用電源
使用電源
電源
消費電力
無線通信仕様使用無線種別
使用周波数
切換ｃｈ数
送信出力
アンテナ
電波到達距離受信機Ｎｏ．設定数
入力パルス
入力パルス
パルスセンサー
パルス検出対象
パルス検出電流
計測間隔
送信間隔

AC100V±10V 50/60Hz
約 2VA
特定小電力無線
429MHz 帯
10ch（0～9ch）
10mW
ヘリカルホイップアンテナ
見通し距離 約 100m
10（0～9）分割形ＣＴセンサー
電力量計サービスパルス
10mA 以上
約 5 秒間隔
約 10 秒間隔

ロータリースイッチ設定

ロータリースイッチ設定
ＣＴ穴径φ6mm
50,000pulse/kWh

1.5.3 節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴ基本仕様
使用電源
使用電源
電源
消費電力
無線通信仕様使用無線種別
使用周波数
切換ｃｈ数
送信出力
アンテナ
電波到達距離受信機Ｎｏ．設定数AC100V±10V 50/60Hz
約 5VA
特定小電力無線
429MHz 帯
10ch（0～9ch）
10mW
ヘリカルホイップアンテナ
見通し距離 約 100m
10（0～9）7

ロータリースイッチ設定

ロータリースイッチ設定

7620-000ST005
表示器
表示器
有効表示範囲表示項目

デマンド計測デマンド計測適用パルス信号
計測範囲
計測範囲超過表示
デマンド時限受信間隔
時計
月差
バックアップ
警報接点出力
出力方式
出力回路数
接点容量
出力端子
停電検出
停電検出
内部データー
内部データー記録
データー記録30 分毎デマンド電力

バックライト付ＬＣＤ
128×64dots
66×33mm
現在年月日時刻／ＣＴ比・ＰＴ比／受信感度
警告デマンド警報値／注意デマンド警報値
デマンド推測値／デマンド現在値／瞬時電力値
電力使用状況４段階顔マーク表示
経過時間・残時間／簡易グラフ表示
50,000pulse/kWh
最大表示値:999.9kWh「-----」kWh30 分
約 10 秒間隔

ＴＸ－１送信データーによる
ＣＴ比・ＰＴ比の乗算結果
ＳＤ記録時「999.9」kWh
毎時 00 分、30 分開始

通電時の月差±30 秒以内
万年カレンダー機能内蔵（通電時：電源同期式/停電時：クォーツ式）
5 日以上
15 分以上通電後
無電圧ａ/ｂ接点
メカニカルリレー接点
2 回路
注意・警告各 1 回路
AC125V 0.5A、DC24V 1A
抵抗負荷
スクリューレス端子台（撚線:0.3mm2～1.25mm2(AWG22～AWG16)）
約 0.5 秒以上

停電履歴表示前日・当日（最大 48 時間） グラフ表示・データー表示
障害履歴付「Ｔ＝停電・周波数変動・高調波」「Ｓ＝通信障害」
日別最大デマンド電力 前週・当週（最大 14 日間） グラフ表示・データー表示
月曜日～日曜日表示/平均デマンド電力※停電時には内部記録データーが破棄されます。
外部データー
外部データー記録
データー記録適用記録媒体
ＳＤカード
2GB 以下のＳＤカードのみに対応
記録内容
30 分毎デマンド電力
30 分毎の瞬時最大電力（10 秒間隔データー）
障害履歴「1=停電･周波数変動･高調波」「2=通信障害」「3=両方」
機器別ＩＤ No.
個別に設定する 6 桁の数字
記録書込み
毎日 00:00 に前日データーを書込み※00：00 にＳＤカードが挿入されていない場合またはＳＤカー
ドが LOCK 状態の場合は書込みません。
記録形式
ＣＳＶファイル
1 日分のファイル容量：約 2kB※データー記録用ＳＤカードは付属しておりません。データー記録をされる場合は、2GB以下のＳＤカードを別途ご用意ください。2GB を超えるＳＤカード、ＳＤＨＣカード、
ＳＤＸＣカード、miniＳＤカード、microＳＤカードは使用できません。
パソコンでのデーター読込には、ＳＤカードリーダーが必要です。
8

7620-000ST005

1.5.4 機能仕様
顔マーク表示機能
マーク表示機能・節電王子Ⅴは、現在のデマンド推測値と注意・警告の警報設
定値を常時比較し、現在の電力使用状況が一目で判断できる、
4 段階の顔マークを表示します。
①平常状態（注意設定の 90%未満）②使用量やや多い（注意設定の 90～100%未満）③注意警報（注意設定以上、警告設定未満）④警告警報（警告設定以上）

警報機能

簡易グラフ
簡易グラフ表示機能
グラフ表示機能・デマンド推測値が注意の設定値を超えると警報動作を行います。
・警報は、注意・警告の 2 段階があり、それぞれブザー鳴動・警報ランプ点灯・画面表示にて警報を行います。
・デマンド推測値が注意の設定値を下回ると、警報延長時間経過後警報動作を解除します。
警報延長時間は、0 秒から 9 分 59 秒の間で設定できます。
・デマンド時限開始後、デマンド推測値に関わらず警報動作を行わないスキップ時間を、2 分から 25 分の間で設定できます。
・警報ブザーの音量は、0（消音）から 5（最大）までの 6 段階で設定できます。また、警報動作中はカーソルキーの上・下で音量を調節できます。
・当日・前日の 30 分毎デマンド電力をグラフで表示できます。
・当週・前週間の日別瞬時最大電力・平均電力をグラフで表示できます。
9

7620-000ST005
テスト通報機能テスト通報機能・ＴＸ－１または節電王子Ⅴのテスト/リセットスイッチを短押しすると、ブザーが短く「ピッ」と鳴りテスト通報を行います。警報動作中もテスト通報を優先します。
・テスト通報は、スイッチを押した側から電源ランプが橙色の点灯となりブザーが「ピー」と鳴ります。約 5 秒後にもう一方の電源ランプが橙色点灯となりブザーが「ピー」と鳴ります。
・テスト通報中のブザー音と電源ランプの「橙」点灯表示により、通信電波の強弱を表現します。
ブザー音および電源ランプ「橙」 電波強度
4 秒ＯＮ－1 秒ＯＦＦ
強
1 秒ＯＮ－1 秒ＯＦＦ
弱
消灯・無鳴動通信圏外・テスト/リセットスイッチを再度短押しするか、テスト通報開始後約 5 分経過するとテスト通報を終了します。
・１台のＴＸ－１に対して複数の節電王子Ⅴを同一ｃｈで使用
してテスト通報を行う場合は、個々の節電王子Ⅴの受信機 No.
毎にＴＸ－１の受信機 No.を切換えてテスト通報を行います。
・テスト通報中もパルス送受信を行います。
障害履歴表示機能・障害履歴ランプ表示色により、過去の障害履歴を表示します。
緑点灯 障害履歴無し
赤点灯 停電発生履歴あり（検出時間：約 0.3～0.5 秒）
周波数変動±1.2Hz（検出時間：8～10 秒以上）
高調波 11 次 30%以上（検出時間：4 秒以上）
橙点灯 通信障害履歴あり（検出時間：約 60 秒）※電源投入時は停電状態からの復帰とみなし、赤点灯となります。テスト/リセットスイッチを長押しして障害履歴をリセットしてください。
※停電発生と通信障害の両方の履歴がある場合は、赤点灯のみとなります。
・通信障害履歴をリセットする場合は、テスト/リセットスイッ
チを長押し（約 3 秒）してください。履歴がリセットされると、ブザーが「ピッ」と鳴り障害履歴ランプが緑点灯となります。
一時的通信障害補填機能 ・一時的な通信障害に対して、節電王子Ⅴは約 60 秒間最終デー
ターにて計測を行います。
・通信障害状態が 60 秒以上継続した場合は、節電王子Ⅴの計測を停止し、ＴＸ－１および節電王子Ⅴのパルス表示ランプが赤点灯となります。
電波状態アイコン
・節電王子Ⅴは、現在状態表示画面/全データー表示画面/デマ
電波状態アイコン表示
アイコン表示
ンド推測値表示画面/グラフ表示画面において、現在の電波状態が一目で判断できる、電波状態アイコンを表示します
電波状態

強

10

中

弱

圏外

7620-000ST005

1.5.5 用語と用語と画面
１．デマンド電力
デマンド電力○電力会社との契約電力を決めるときに目安とする電力。
目安とする電力は30分毎に計量し、年間で最も多く使用した電力が基準となります。
２．瞬時電力／ＤＭ
瞬時電力／ＤＭシュンジチ／ＤＭシュンジチ／
シュンジチ／瞬時値◎現在における秒単位で変化する使用電力値を表示しています。
○30秒間の使用電力における移動平均値で表示します。
３．推測電力値／ＤＭ
推測電力値／ＤＭスイソク／ＤＭスイソク／
スイソク／デマンド推測値
デマンド推測値◎30分後に到達するデマンド電力値を推測（予想）した電力値です。

○デマンド電力推測値＝直後1分間のデマンド電力×デマンド時計残時間（分）＋デマンド電力現在値○１分単位で計算して表示します。
注意：推測電力値は、警報（注意・警告）に連動します。
スキップタイム時は、警報ランプ・警報音は出ません。
４．現在電力値／ＤＭ
現在電力値／ＤＭゲンザイ／ＤＭゲンザイ／
ゲンザイ／現在値◎30分間における経過時間までの累積使用電力を表示します。
○10秒間単位で計算して表示します。
５．経過時間・
経過時間・残時間／残時間／ケイカタイム・
ケイカタイム・ノコリタイム
時計時間で00分と30分で更新されます。
経過時間：更新後から現在までの経過分を表示します。
残時間 ：更新までの現在からの残り分を表示します。

117620-000ST005
６．設定項目一覧と設定項目一覧と設定範囲
・年月日／時分秒

2000年1月1日00時00分00秒～2099年12月31日23時59分59秒

・ＰＴ比・ＣＴ比

ＰＴ比：１／２／４／３０／６０
ＣＴ比：１／２／３／４／５／６／８／１０／１２／１５／１６／２０／２４／２５／３０／３２／３６／４０／４８／
５０／６０／７５／８０／１００／１２０／１５０／
１６０／２００／２４０／２５０／３００／４００／
５００／６００／７５０／８００／１０００／１２００

・警告注意電力値

警告：1.0～999.9kW

・ＳＤカードＩＤ

000000～999999

・警報ブザー音量0（消音）～5（最大）・警報延長の時間

0分00秒～9分59秒

・スキップタイム

2分～25分（1分単位）

・バックライト

消灯または注意：1.0～999.9kW （警告≧注意）（製造番号推奨）点灯 （警報発生時は強制点灯）

12

7620-000ST005

第２章
設

置

13

7620-000ST005

14

7620-000ST005

2.1 事前準備
2.1.1 電力会社への電力会社へのパルス
へのパルス提供申込
パルス提供申込
本器は、電力会社が各需要家に設置している取引用電力量計から提供される
５０，０００ｐｕｌｓｅ／ｋＷｈのサービスパルス信号を利用して電力量を測定します。
本器をご利用いただくためには、事前に電力会社への「パルス提供の申し込み」が必要です。
「パルス提供の申し込み」につきましては、本器を設置する事業所を管轄する電力会社の営業所等へお問合せ、お申し込みをしてください。

2.1.2 本器設置場所の本器設置場所の確認
送信機ＴＸ－１は、電力量計の近く（付属のパルスセンサー中継コード(3m)が届く範囲）に設置する必要があります。また、無線通信環境を阻害するような遮蔽物が周囲に無い環境を選んで設置場所を選定してください。電源にはＡＣ１００Ｖ電源が必要です。
屋外へ設置する場合は、プラスチック製の防水ボックスの用意、ＡＣ１００Ｖ電源の確保なども併せて設置場所を決定してください。
受信機となる節電王子Ⅴは、ＴＸ－１から見通し距離で１００ｍ以内、事務所など遮蔽物の多い環境では更に通信距離が短くなりますので、できるだけ周囲に遮蔽物の少ない環
境で警報動作を即座に確認できる環境を数箇所選定しておきます。電源にはＡＣ１００Ｖ
電源が必要です。
※最終的には、実際の設置時にテスト通報などの通信確認を行い、受信感度の良い場所に設置してください。

2.1.3 現在の
現在の使用電力量の使用電力量の確認と確認と削減目標の削減目標の設定
現状での使用電力量を過去の実績なども含めて確認し、季節ごとの変動や繁忙期の状況などを考慮して削減する電力量の目標を定めてください。
この削減目標に従い、本器の注意・警告の警報動作電力値を決定します。
※目標の設定に当たっては、一気に高い目標を設定（目標デマンド値を極端に低い電力値に設定）すると、デマンド管理運用開始後に業務に支障が生じる場合もあります。
段階的な目標を設定し、設備を止めた影響と電力削減の効果を比較しながら段階を進め、古い設備を最新の省エネ型に更新するなども含めて、継続できる範囲で最大限の効果を得られるよう継続した取り組みを続けてください。

2.1.4 警報動作時の警報動作時の遮断対象負荷の遮断対象負荷の検討
本器の警報動作時に遮断する対象負荷を事前にいくつか選定し、遮断する順番なども事前に事業所内に周知しておくとデマンド管理がスムーズに行えます。
一般的には空調設備や照明などが遮断対象となりますが、各設備機器の消費電力と遮断の可否などを業務への支障範囲も含めて考慮して決定してください。
15

7620-000ST005

2.2 ｃｈ設定
ｃｈ設定および設定および受信機
および受信機Ｎｏ．
受信機Ｎｏ．のＮｏ．の設定現場へ設置する前に、無線通信に必要な「ｃｈ設定」およびテスト通報に必要な「受信機Ｎｏ．」を設定しておきます。
設置時または設置後に現場の通信状況や他の無線機器との干渉などにより、再設定が必
要となる場合があります。

ＴＸ－１
ＴＸ－１の設定
無線通信のため、送信機ＴＸ－１と受信機節電王子Ⅴの「ｃｈ設定」は同じ番号に設定します。
「受信機Ｎｏ．」はテスト通報を行う際に節電王子Ⅴと同じ番号でなければなりません
ので、節電王子Ⅴと同じ番号に設定します。
「通信設定」の「ｃｈ設定」および「受信機Ｎｏ．」のロータリースイッチを細いドラ
イバーで切換えます。
ｃｈ設定「0」

受信機Ｎｏ．「0」の場合

ＴＸ－１

節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴの設定
無線通信のため、送信機ＴＸ－１と受信機節電王子Ⅴの「ｃｈ設定」は同じ番号に設定します。
「受信機Ｎｏ．」はテスト通報を行う際にＴＸ－１と同じ番号でなければなりません。
「通信設定」の「ｃｈ設定」および「受信機Ｎｏ．」のロータリースイッチを細いドラ
イバーで切換えます。
ｃｈ設定「0」

受信機Ｎｏ．「0」の場合

節電王子Ⅴ※ＴＸ－１と節電王子Ⅴは、セットで同じ製造番号で送受信機登録がされています。
異なる製造番号のＴＸ－１と節電王子Ⅴはセットでは使用できませんので、ご注意
ください。
16

7620-000ST005※弊社製「5348 無線送受信機 MRT300T/R」は、本器とは使用周波数帯(426MHz帯)が異なりますので、同一の場所でも併用可能です。
※１台のＴＸ－１に対して複数（最大１０台）の節電王子ⅤおよびＲＸ－１を使用する場合の設定例
節電王子Ⅴ
ＴＸ－１「ｃｈ設定」
ＲＸ－１「ｃｈ設定」「受信機Ｎｏ．」「０」の場合
１台目
「０」
「０」
２台目
「０」
「１」
３台目
「０」
「２」
４台目
「０」
「３」
５台目
「０」
「４」
６台目
「０」
「５」
７台目
「０」
「６」
８台目
「０」
「７」
９台目
「０」
「８」
１０台目
「０」
「９」
ＴＸ－１の「受信機Ｎｏ．」は、テスト通報時にテストする節電王子ⅤおよびＲＸ－１の「受信機Ｎｏ．」に合わせます。
節電王子ⅤまたはＲＸ－１の増設が必要な場合は、弊社までお問合せください。
（７３ページをご参照ください。）※テスト通報時にＴＸ－１の「受信機Ｎｏ．」を節電王子Ⅴの「受信機Ｎｏ．」で設定されていない番号に設定すると、テスト通報の電波状況表示は「圏外」の表示となります。また、ＴＸ－１の「パルスランプ」が「赤」点灯となります。

ＮＯＴＥ
特定小電力無線における特定小電力無線における無線周波数における無線周波数と無線周波数と「ｃｈ設定「ｃｈ設定」
設定」（周波数切換（周波数切換）
周波数切換）について
１．特定小電力無線は、近辺に同一周波数の制御器や通信機があると、節電王子Ⅴの受信感度が大幅に減衰したり、受信妨害を受けます。
２．十分な受信感度がありながら、「障害履歴ランプ」が通信障害履歴を表す「橙」で頻繁に点灯する場合は、ＴＸ－１と節電王子Ⅴの「ｃｈ設定」を同時に変更してください。（2ｃｈ設定を 3ｃｈ設定に変更するなど）通信障害を受けない周波数でご利用ください。
３．ＴＸ－１と節電王子Ⅴはセットで同じ製造番号で送受信機登録がされています。
異なる製造番号のＴＸ－１と節電王子Ⅴはセットでは使用できません。また、異なる使用目的で２セット以上ご利用の場合は、セット毎にｃｈを変えてご利用ください。同一ｃｈでは、お互いに受信妨害を受ける場合があります。

17

7620-000ST005

2.3 ＴＸ－１
ＴＸ－１の設置
2.3.1 本体の本体の設置
ＴＸ－１は、電力量計からパルス信号を取り込み、無線通信を行いますので、以下の条
件、方法により設置してください。

設置場所の設置場所の条件
１．電力量計から電力量計から「ＴＸ－
から「ＴＸ－１「ＴＸ－１用パルスセンサー中継
パルスセンサー中継コード
中継コード(3m)コード(3m)」(3m)」の届く範囲。
範囲。
※「ＴＸ－１用パルスセンサー中継コード(3m)」は延長できません。
コードの届く範囲でご使用ください。
２．電波を電波を遮る遮蔽物ができるだけ遮蔽物ができるだけ少ができるだけ少ない場所
ない場所※本器は特定小電力無線を利用しています。
通信可能距離は、見通し距離で約１００ｍです。鉄板や建物の壁など遮蔽物があると、通信可能距離は短くなります。また、アンテナの背面が鉄板等で遮られると通信可能距離は短くなります。
※アンテナの周囲３０ｃｍ以内にものが無く、できるだけ高い場所。
※雪も遮蔽物となります。冬季に雪に埋もれない場所に設置してください。
※通信が断続するような環境では正常な無線通信が行えず、実際の電力使用量が増加
しても受信機側で正しい電力値を計測できずに警報が行えない場合があります。
電波環境には特に注意して設置場所を選定してください。
３．雨などの水滴などの水滴がかからない
水滴がかからない場所
がかからない場所※本器は防水構造ではありません。水滴のかからない場所でご使用ください。
また、湿度の高い場所でのご使用も避けてください。
※本器を屋外などでご使用される場合は、プラスチック製の防水ボックスなどに収納してください。
４．接地のとれる
接地のとれる場所のとれる場所※機器の保護、ノイズの除去、安定動作のため、本器の接地端子を付属の「接地コード」により、必ず接地へ接続してください。
５．ＡＣ１００．ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源が電源が取り込める場所
める場所※本器の動作電源としてＡＣ１００Ｖが必要です。本器の電源端子を「ＡＣ電源コード(3m)」により、ＡＣ１００Ｖコンセントへ接続してください。
18

7620-000ST005

設置方法
１．裏面マグネット
裏面マグネットによるマグネットによる設置
による設置
鉄製の盤面などに設置する場合は、本体裏面のマグネットにより、ワンタッチで設置ができます。
※水平面に対して９０°以上の仰角の場所、鉄板が薄く面積の狭い場合や接続したケーブルが引っ張られた場合などには脱落する場合があります。
２．ネジ止
ネジ止めによる設置
めによる設置
本体の「ネジ取付用穴」（φ５、ピッチ９４ｍｍ）を利用してＭ４ネジ２本で設置ができます。
設置場所の材質などに合わせて、タッピングビスの使用やアンカーの施工などを行ってください。
取付け寸法
アンテナ長40～45mm

裏面マグネット
20×14mm

推奨取付け
推奨取付け位置
盤面に取付ける場合は、できるだ
け高い位置で、アンテナが盤面の上または横に出るように取付けてください。

盤面

キュービクルに取付ける場合は、扉の窓内側部分にアンテナが見えるように取付けてください。

アンテナの背面が鉄板で遮られる取付けはできるだけ避けてく
ださい。
19

ガラス窓

扉

アンテナが窓から見えるようにする。

7620-000ST005
2.3.2 パルスセンサー中継
パルスセンサー中継コード
中継コードのコードの取付け
取付け
ＴＸ－１の「パルス入力端子」に「ＴＸ－１用パルスセンサー中継コード」を取付けま
す。

取付け
取付け手順
１．ＴＸ－１．ＴＸ－１端子台の端子台のカバーをカバーを外します。
します。
２．ＴＸ－１．ＴＸ－１の「パルス入力端子
パルス入力端子」
入力端子」のネジをネジをプラスドライバーでプラスドライバーで緩めます。
めます。
３．「ＴＸ－１．「ＴＸ－１用パルスセンサー中継
パルスセンサー中継コード
中継コード」
コード」のＹ型端子を
型端子をＴＸ－１
ＴＸ－１の「パルス入力端子
パルス入力端子」
入力端子」に挿し込み、プラスドライバーでプラスドライバーで確実に確実に締め込みます。
みます。
※コードの白・黒は、どちらでもかまいません。
※ネジの締め付けトルクは、０．３Ｎ・ｍです。必要以上のトルクで締め込むと、端子などを破損させる場合がありますので、ご注意ください。
４．電力量計と電力量計とＴＸ－１
ＴＸ－１の取付け
取付け位置が位置が近い場合は
場合は、「ＴＸ－１、「ＴＸ－１用パルスセンサー中継
パルスセンサー中継コ
中継コード(3m)ード(3m)」(3m)」の余り部分をできるだけ部分をできるだけ束をできるだけ束ねておいてください。
ねておいてください。

20

7620-000ST005

2.3.3 電力量計への
電力量計へのパルスセンサー
へのパルスセンサー取付
パルスセンサー取付け
取付け(電力会社立会い
電力会社立会い)「パルス提供の申し込み」による電力会社の立会いにより、電力量計に「電力量計用パ
ルス出力コード」および「パルスセンサー」を取付けます。

確実に閉じていることを確認してください。
センサーの向きはどち
らでもかまいません。

確実に接続されていることを確認してください。

取付け
取付け手順
１．電力会社の電力会社の立会い
立会い担当者により担当者により、
電力量計の封印を封印を外してもらいます。
してもらいます。
により、電力量計の２．電力量計の電力量計のパルス出力端子
パルス出力端子に
出力端子に「電力量計用パルス電力量計用パルス出力
パルス出力コード
出力コード」
コード」を取付けます
取付けます。
けます。
３．「電力量計用．「電力量計用パルス電力量計用パルス出力
パルス出力コード
出力コード」
コード」に「パルスセンサー」
パルスセンサー」を取付けます
取付けます。
けます。
※「パルスセンサー」は分割式です。ロックを外して「電力量計用パルス出力コード」
をクランプします。
※「電力量計用パルス出力コード」に「パルスセンサー」をクランプした後、「パルスセンサー」のロックを「パチン」と音がするまで確実に閉めます。
※「パルスセンサー」を電力量計の収納ケースに収納してしまうと後々のメンテナン
スや確認ができなくなります。「パルスセンサー」は、できるだけ電力量計の収納ケースの外に出るように取り付けてください。
４．「ＴＸ－１．「ＴＸ－１用パルスセンサー中継
パルスセンサー中継コード
中継コード」
コード」と「パルスセンサー」
パルスセンサー」を接続します
接続します。
します。
※コネクターのロックが「パチン」と音がするまで確実に接続してください。
５．電力会社の電力会社の立会い
立会い担当者により担当者により、
電力量計を封印してもらいます
封印してもらいます。
により、電力量計をしてもらいます。

21

7620-000ST005
2.3.4 ＡＣ１００
ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源への電源への接続への接続
ＴＸ－１の電源としてＡＣ１００Ｖ電源への接続および接地の接続を行います。

機器の保護、ノイズの除 去、安 定動作 の ため、本器の接地端子を付属の「接地コード」
により、必ず接地へ接続してください。

端子の操作は、必ずコンセントからプラグを抜いた状態で操作してく
ださい。

接続手順
１．ＴＸ－１．ＴＸ－１の「接地端子」
接地端子」のネジをネジをプラスドライバーでプラスドライバーで緩めます。
めます。
２．「接地
．「接地コード
接地コード」
コード」のＹ型端子を
型端子をＴＸ－１
ＴＸ－１の「接地端子」
接地端子」に挿し込み、プラスドライバー
で確実に確実に締め込みます。
みます。
※ネジの締め付けトルクは、０．３Ｎ・ｍです。必要以上のトルクで締め込むと、端子などを破損させる場合がありますので、ご注意ください。
３．ＴＸ－１．ＴＸ－１の「電源端子」
電源端子」のネジをネジをプラスドライバーでプラスドライバーで緩めて外めて外します。
します。
４．「ＡＣ電源．「ＡＣ電源コード
電源コード」
コード」の丸型端子を
丸型端子をＴＸ－１
ＴＸ－１の「電源端子」
電源端子」に合わせてネ
わせてネジを取付け取付け、
プラスドライバーでプラスドライバーで締め込みます。
みます。
※ネジの締め付けトルクは、０．３Ｎ・ｍです。必要以上のトルクで締め込むと、端子などを破損させる場合がありますので、ご注意ください。

22

7620-000ST005
５．「接地．「接地コード
クリップを接地へ
接地へ接続します
接続します。
接地コード」
コード」のクリップをします。
※機器の保護、ノイズの除去、安定動作のため、本器の接地端子を付属の「接地コード」により、必ず接地へ接続してください。
６．「ＡＣ電源．「ＡＣ電源コード
電源コード」
コード」のプラグを
プラグをＡＣ１００
ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源へ電源へ接続します
接続します。
します。
※電気室などの場合は、念のためコンセントの電圧を確認してから接続してください。
ＡＣ１００Ｖ以外の電源へ接続すると、故障の原因となります。
７．ＡＣ１００．ＡＣ１００Ｖ
電源を接続すると
接続すると「
障害履歴ランプ」
点灯します。
１００Ｖ電源をすると「障害履歴ランプ
ランプ」が「赤」で点灯します
します。
※電源投入時は、停電からの復電と区別ができないため、停電履歴として「障害履歴ランプ」が「赤」点灯となります。
※ここで「障害履歴ランプ」をリセットする必要はありません。
節電王子Ⅴが未設置のため「障害履歴ランプ」をリセットしても、数秒後に通信障害として「橙」点灯となります。
８．「パルスセンサー．「パルスセンサー」
パルスセンサー」が正しく取しく取り付けられていると、「けられていると、「電源、「電源ランプ
電源ランプ」
ランプ」が「緑」で点灯
します。
します。
※「電源ランプ」が「赤」で点灯する場合は、電力量計のパルスが検出されていません。この場合は、「パルスセンサー」の接続、分割部分のロック状態などを確認し、「電源ランプ」が「緑」で点灯するようにしてください。
●確認項目
・パルスセンサーの接続がきちんとされているか。
・パルスセンサー分割部分がきちんと勘合しているか、異物などがないか。
・パルスセンサー中継コードのコネクタがしっかり接続されているか。
・パルスセンサー中継コードがＴＸ－１「パルス入力端子」にしっかり接続されているか。
※「パルスランプ」は、節電王子Ⅴが未設置のため「赤」で点灯します。
※節電王子Ⅴ設置後、正常な無線通信が行える状態で障害履歴のリセット、テスト通報などが完了すると、「電源ランプ」「パルスランプ」「障害履歴ランプ」は全て「緑」で点灯します。

23

7620-000ST005

2.4 節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴの設置
2.4.1 本体の本体の設置
節電王子Ⅴは、無線通信によりＴＸ－１からのパルスデーターを受信して電力量を計測しますので、以下の条件、方法により設置してください。

設置場所の設置場所の条件
１．電波を電波を遮る遮蔽物ができるだけ遮蔽物ができるだけ少ができるだけ少ない場所
ない場所※本器は特定小電力無線を利用しています。
通信可能距離は、見通し距離で約１００ｍです。鉄板や建物の壁など遮蔽物があると、通信可能距離は短くなります。また、アンテナの背面が鉄板等で遮られると通信可能距離は短くなります。
※アンテナの周囲３０ｃｍ以内にものが無く、できるだけ高い場所。
※雪も遮蔽物となります。冬季に雪に埋もれない場所に設置してください。
※通信が断続するような環境では正常な無線通信が行えず、実際の電力使用量が増加
しても受信機側で正しい電力値を計測できずに警報が行えない場合があります。
電波環境には特に注意して設置場所を選定してください。
２．雨などの水滴などの水滴がかからない
水滴がかからない場所
がかからない場所※本器は防水構造ではありません。水滴のかからない場所でご使用ください。
また、湿度の高い場所でのご使用も避けてください。
※本器を屋外などでご使用される場合は、プラスチック製の防水ボックスなどに収納してください。
３．ＡＣ１００．ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源が電源が取り込める場所
める場所※本器の動作電源としてＡＣ１００Ｖが必要です。本器の「電源コード」により、
ＡＣ１００Ｖコンセントへ接続してください。
４．警報動作を
警報動作を常時確認できる
常時確認できる場所
できる場所※警報が動作した場合は、負荷設備の停止など即対応が必要です。
警報動作を常時確認できる場所に設置してください。

24

7620-000ST005

設置方法
１．裏面マグネット
裏面マグネットによるマグネットによる設置
による設置
鉄製の盤面などに設置する場合は、本体裏面のマグネットにより、ワンタッチで設置ができます。
※水平面に対して９０°以上の仰角の場所、鉄板が薄く面積の狭い場合や接続したケーブルが引っ張られた場合などには脱落する場合があります。
２．裏面ダ
裏面ダルマ穴
ルマ穴による設置による設置
本体裏面の「ダルマ穴」（Ｍ３用、ピッチ７５ｍｍ）を利用してＭ３ネジ２本で設置ができます。
設置場所の材質などに合わせて、タッピングビスの使用やアンカーの施工などを行ってください。
取付け寸法
Ｍ３ネジ用ダ ルマ穴（首下5mm）

5
壁面

アンテナを盤面の上に出す。

推奨取付け
推奨取付け位置
盤面に取付ける場合は、できるだ
け高い位置で、アンテナが盤面の上に出るように取付けてくださ
い。
盤面
25

7620-000ST005
2.4.2 ＡＣ１００
ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源への電源への接続への接続
節電王子Ⅴの電源としてＡＣ１００Ｖ電源への接続を行います。

接続手順
１．ＡＣ電源．ＡＣ電源コード
電源コードのコードのプラグをプラグをＡＣ１００
ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源へ電源へ接続します
接続します。
します。
※ＡＣ１００Ｖ以外の電源へ接続すると、故障の原因となります。
２．ＡＣ１００．ＡＣ１００Ｖ
１００Ｖ電源を電源を接続し接続し、「電源、「電源スイッチ
電源スイッチ」
スイッチ」を「ＯＮ」にすると「ＯＮ」にすると「にすると「障害履歴ランプ
障害履歴ランプ」
ランプ」
が「赤」で点灯します
点灯します。「します。「テスト。「テスト/
テスト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」を「ピッ」ピッ」と短くブザーが
ブザーが鳴
るまで長押
るまで長押し長押し（３秒）して表示
して表示を表示をリセット（「
リセット（「緑（「緑」点灯）点灯）してください。
してください。リセット後
リセット後
は「テスト/
テスト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」から指から指を外します。
します。
※電源投入時は、停電からの復電と区別ができないため、停電履歴として「障害履歴ランプ」が「赤」点灯となります。
※「テスト/リセットスイッチ」を短押しすると「テスト通報」を開始します。「テスト通報」が始まると、ブザーが４秒間鳴動、１秒間休止を繰り返します。
再度「テスト/リセットスイッチ」を短押しすると「テスト通報」を終了します。
詳細は、５３ページをご参照ください。
26

7620-000ST005

2.4.3 警報接点出力の警報接点出力の接続
節電王子Ⅴは注意・警告の警報に連動する警報接点出力を装備しています。
警報接点出力は、無電圧ａ／ｂ接点で注意・警告の計２回路となります。
注意・警告の警報に連動して外部機器を制御することができます。

接点出力仕様出力方式

無電圧ａ／ｂ接点 メカニカルリレー接点

出力回路数

２回路（注意・警告各１回路）
注意ａ接点 ①ａ－②ｃ間／

注意ｂ接点 ③ｂ－②ｃ間

警告ａ接点 ④ａ－⑤ｃ間／

警告ｂ接点 ⑥ｂ－⑤ｃ間

接点容量AC125V/0.5A、DC24V/1A 抵抗負荷

出力端子スクリューレス端子台

適用電線

撚線：0.3mm2～1.25mm2(AWG22～AWG16)、ストリップ長10mm

端子台の端子台の操作
チェック孔

電線挿入解除操作部

電線挿入孔
１．接続する
接続する電線
する電線は
電線は、先端から
先端から１０から１０ｍｍ
１０ｍｍの
ｍｍの長さまで被覆
さまで被覆を
被覆を剥きます。
きます。
２．電線の電線の接続は
接続は、「電線挿入解除操作部、「電線挿入解除操作部」
電線挿入解除操作部」をマイナスドライバーでマイナスドライバーで押しながら、「しながら、「電線、「電線挿入孔」
挿入孔」に電線の電線の心線部分を
心線部分を挿し込み、「電線挿入解除操作部、「電線挿入解除操作部」
電線挿入解除操作部」を戻します。
します。
３．電線を
電線を軽く引っ張り、確実に確実に接続されたことを接続されたことを確認されたことを確認します
確認します。
します。
※電線の先端とチェック孔の間で導通チェックを行うと、より確実に確認できます。

回路図
①ａ
注意

②ｃ
③ｂ
④ａ

警告

⑤ｃ
⑥ｂ

27

7620-000ST005

28

7620-000ST005

第３章
節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴの設定

29

7620-000ST005

30

7620-000ST005

3.1 時刻の時刻の設定
節電王子Ⅴの内蔵時計の時刻設定を行います。時刻は最初に必ず設定してください。
内蔵時計は万年カレンダーを搭載しており、デマンド計測時限の基準となります。
注意：
注意：時刻設定の
時刻設定の変更、変更、再設定を
再設定を行うと、
うと、設定前の設定前の表示されている
表示されているグラフ
されているグラフ、グラフ、データー
表示は表示は消去され消去され、され、再スタートします
スタートします。
します。一度消去されますと一度消去されますと、されますと、再表示できません
再表示できません
のでご注意
のでご注意ください
注意ください。
ください。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）ＰＴ 比・ＣＴ 比「カーソルキー」で「設定設定」カー
設定
警告 注意電力 値
ソルを「年月日／時分秒」に合わ
ＳＤ カー ドＩ Ｄせる。
設定 年 月 日 ／ 時 分 秒▲

設定項目画面１

▼

▲
▼
▲
▼

「設定/決定スイッチ」
短押し(時計スタート)「設定/決定スイッチ」
短押し※時刻設 定 すると
ＳＤ以外 の 全デー
タが 消去さ れます
Ｔ ＩＭ Ｅ戻る
ス ター ト 実 行

１月
００時
００秒

▼

▲

▼

「カーソルキー」「 」「 」で再設定
▼

▲

決定

「カーソルキー」で各項目を設定。
「 」「 」で項目移動。
「▲」「▼」で数値変更。

「カーソルキー」「 」「 」で選択▲▼▲「カーソルキー」「 」「 」で選択

時刻設定
20 １ ２ 年
１日
００分「設定/決定スイッチ」※ 時 刻 設 定 す る と 短押し
時刻設定
ＳＤ以外 の 全デー
20 １ ２ 年
タが 消去さ れます
１日
Ｔ ＩＭ Ｅ戻る
００分
ス ター ト 実 行「設定/決定スイッチ」
短押し
31「設定/決定スイッチ」
短押し
決定

１月
００時
００秒

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
※「年月日／時分秒」から更に「▼」を押すと、設定項目画面２を表示します。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「年月日「年月日/年月日/時分秒」に「設定」設定」カーソルを
カーソルを合わせて「わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、時刻設
定画面を
定画面を表示します
表示します。
します。
※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
３．カーソルが
カーソルが年号設定の年号設定の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で年号を
年号を４．「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▼合わせます。
わせます。
」を１回押して回押してカーソル
してカーソルを
カーソルを月設定に
月設定に合わせ、
わせ、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」

５．「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▼の「▲」「▼「▼」で月を合わせます。
わせます。
」を１回押して回押してカーソル
してカーソルを
カーソルを日設定に
日設定に合わせ、
わせ、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」

６．「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▼の「▲」「▼「▼」で日を合わせます。
わせます。
」を１回押して回押してカーソル
してカーソルを
カーソルを時設定に時設定に合わせ、
わせ、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」

７．「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▼の「▲」「▼「▼」で時を合わせます。
わせます。
」を１回押して回押してカーソル
してカーソルを
カーソルを分設定に
分設定に合わせ、
わせ、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」

８．「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▼の「▲」「▼「▼」で分を合わせます。
わせます。
」を１回押して回押してカーソル
してカーソルを
カーソルを秒設定に秒設定に合わせ、
わせ、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で秒を合わせます。
わせます。
９．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しするとしすると、ると、カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
１０．
１０．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
ると時刻設定ると時刻設定の
時刻設定の確認画面が確認画面が表示され表示され、され、カーソルが
カーソルが「戻る」の位置にあります
位置にあります。
にあります。

32

１１．
「カーソルキー
１１．カーソルが
カーソルが「戻る」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲7620-000ST005」を１回押して回押してカーソルをカーソルを「実行」
実行」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
※カーソルが「実行」の位置で「設定/決定スイッチ」を短押しすると、時刻設定と同時にそれまでの計測データーが全て消去されますので、ご注意ください。
１２．
１２．カーソルが
カーソルが「実行」
実行」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「設定「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると設しすると設定した時刻
した時刻から
時刻から内部から内部の内部の時計が時計がスタートしスタートし、設定項目画面１
設定項目画面１を表示します
表示します。
します。
※デマンド時限の基準になりますので、時報などで正確に合わせてください。
１３．
１３．設定項目画面１
設定項目画面１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると元
すると元の測定画面へ
測定画面へ
戻ります。
ります。

33

7620-000ST005

3.2 ＰＴ比
ＰＴ比・ＣＴ比
ＣＴ比の設定設置する設備の計器用変成器（ＰＴ）および計器用変流器（ＣＴ）の比率に合わせて設定します。ＰＴ比・ＣＴ比は必ず設定してください。
ＰＴ比・ＣＴ比は、パルス信号と共に電力計算の基準になりますので、正しく設定して
ください。
注意：
注意：グラフ表示
グラフ表示、
データー表示、ＳＤ
測定時のＰＴ比
ＰＴ比・ＣＴ比
ＣＴ比
表示、データー表示
表示、ＳＤカードデーター、ＳＤカードデーターは
カードデーターは、測定時ので電力値を電力値を記録表示しています
記録表示しています。
しています。すでに表示
すでに表示している表示している過去
している過去の過去のグラフ、
グラフ、データー
はＰＴ比
ＰＴ比・ＣＴ比ＣＴ比を変更しても変更しても変しても変わりません。
わりません。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）設定

設定項目画面１

▲
▼
▲
▼
▲
▼

ＰＴ 比・ＣＴ 比「カーソルキー」で「設定設定」カー
設定
警告 注意電力 値
ソルを「ＰＴ比・ＣＴ比」に合わ
ＳＤ カー ドＩ Ｄせる。
年月 日／時分 秒「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
決定
決定
ＰＴ・ＣＴ比ＰＴ・ＣＴ比
短押し
ＰＴ比
６０倍
ＰＴ比
６０倍
ＣＴ比
３倍
ＣＴ比
３倍
６ ６ ０ ０ ： １ １０Ｖ－－－－：２２０ Ｖ

１５ ： ５Ａ
３：１Ａ

１５ ： ５Ａ
３：１Ａ

34

▼

▲

▼

「カーソルキー」「カーソルキー」で各項目を設定。
「 」「 」で再設定 「 」「 」で項目移動。
「▲」「▼」で数値変更。
▲

６ ６ ０ ０ ： １ １０Ｖ－－－－：２２０ Ｖ

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます
。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
※「年月日／時分秒」から更に「▼」を押すと、設定項目画面２を表示します。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「ＰＴ比「ＰＴ比・Ｃ
設定」
カーソルを
わせて「
設定/
決定スイッチスイッチ」
短押しするとしすると、ＰＴＴ比」に「設定
」カーソル
を合わせて
「設定
/決定
スイッチ
」を短押
しすると
、ＰＴ
比・ＣＴ比設定画面
ＣＴ比設定画面を比設定画面を表示します
表示します。
します。
※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
３．カーソルが
カーソルがＰＴ比設定
ＰＴ比設定の比設定の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」でＰＴ
わせます。
比を合わせます。
※設定例：６６００Ｖ：１１０Ｖの場合 ＰＴ比「６０」倍※選択可能ＰＴ比：１／２／４／３０／６０※ＰＴ比・ＣＴ比の組合せにより電力値が「９９９．９ｋＷｈ」を超える場合は、エ▼ラー表示として「ＥｒＥｒ」を表示します。
Ｅｒ
４．「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「 」を１回押して回押してカーソル
してカーソルを
カーソルをＣＴ比設定
ＣＴ比設定に比設定に合わせ、
わせ、「カーソルキ「カーソルキ「▼ＣＴ比わせます。
ー」の「▲」「▼」でＣＴ比を合わせます。
※設定例：１５Ａ：５Ａの場合

ＣＴ比「３」倍※選択可能ＣＴ比：１／２／３／４／５／６／８／１０／１２／１５／１６／２０／２４／２５／３０／３２／３６／４０／４８／５０／６０／７５／８０／１００／１２０／１５０／１６０／２００／２４０／
２５０／３００／４００／５００／６００／７５０／８００／
１０００／１２００※ＰＴ比・ＣＴ比の組合せにより電力値が「９９９．９ｋＷｈ」を超える場合は、エラー表示として「ＥｒＥｒ」を表示します。
Ｅｒ
５．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
６．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
るとＰＴ
ＰＴ比
ＣＴ比
設定され
され、
設定項目画面
目画面１
表示します
します。
ると
ＰＴ
比・ＣＴ
比が設定
され
、設定項
目画面
１を表示
します
。
※電力計算の基準になりますので、正確に設定してください。
※「Ｅｒ
Ｅｒ」が表示されている場合はＰＴ比・ＣＴ比は設定できません。
Ｅｒ
７．設定項目画面１
設定項目画面１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると元
すると元の測定画面へ
測定画面へ
戻ります。
ります。
35

7620-000ST005

3.3 警告・
警告・注意電力値の注意電力値の設定
デマンド監視を行うための警告と注意の警報電力値を設定します。
警告と注意の警報電力値はデマンド監視の目標値になりますので、現在の使用電力量と遮断対象負荷、削減目標を充分検討して設定してください。
※警告・注意の警報動作は、警報接点出力（警告・注意）と連動します。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し
し（３秒）
長押

「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▲▼設定項目画面１ 設 定▲▼▲▼

ＰＴ 比・ＣＴ 比「カーソルキー」で「設定設定」カー
設定
警告 注意電力 値
ソルを「警告注意電力値」に合わ
ＳＤ カー ドＩ Ｄせる。
年月 日／時分 秒「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し

▼

▲

▼

▲

「設定/決定スイッチ」
決定
決定
警 告 電 力 値
警 告 電 力 値
短押し
１
０
０
．
０
ｋ
Ｗ
１ ０ ０． ０ｋ Ｗ
注 意 電 力 値
注 意 電 力 値
０ ８ ０ ． ０ｋ Ｗ
８ ０ ． ０ｋ Ｗ
「カーソルキー」「カーソルキー」で各数値を設定。
「 」「 」で再設定 「 」「 」で桁移動。
「▲」「▼」で数値変更。

36

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
※「年月日／時分秒」から更に「▼」を押すと、設定項目画面２を表示します。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「警告注意「警告注意電警告注意電力値」
力値」に「設定」
設定」カーソルを
カーソルを合わせて「わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、警告
注意設定画面を注意設定画面を表示します
表示します。
します。

「▼

３．カーソルが
カーソルが警告電力値の
警告電力値の百の桁設定の桁設定の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
」」で桁移動、
「▲
桁移動、
「▲」「▼
「▼」で各桁の各桁の数値を
数値を合わせます。
わせます。

※警告電力値設定範囲：1.0～999.9kW かつ 警告電力値 ≧ 注意電力値※警告電力値が 1.0kW 未満または注意電力値未満の場合はエラー表示として「Ｅｒ
Ｅｒ」
Ｅｒ

意電力値の
意電力値の百の桁設定の桁設定の位置になりますので位置になりますので、になりますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「」「▼」を１回押すと
回押すと、すと、カーソルが
カーソルが注▲４．警告電力値の
警告電力値の最小桁から最小桁から更から更に「カーソルキー」
カーソルキー」の「▼を表示します。

」で桁

移動、
移動、「▲
「▲」「▼
「▼」で各桁の各桁の数値を
数値を合わせます。
わせます。
※注意電力値設定範囲：1.0～999.9kW かつ 注意電力値 ≦ 警告電力値※注意電力値が 1.0kW 未満または警告電力値を超える場合はエラー表示として「ＥｒＥｒ」
Ｅｒを表示します。
※警告と注意を同じ値に設定すると、警報動作は全て「警告」で動作します。
５．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しする
短押しするとしすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
６．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
ると警告注意電力値ると警告注意電力値が警告注意電力値が設定され設定され、され、設定項目画面１
設定項目画面１を表示します
表示します。
します。
※デマンド監視の目標値になりますので、充分検討して設定してください。
※「Ｅｒ
Ｅｒ」が表示されている場合は警告注意電力値は設定できません。
Ｅｒ
７．設定項目画面１
設定項目画面１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると元
すると元の測定画面へ
測定画面へ
戻ります。
ります。
37

7620-000ST005

3.4 ＳＤカード
ＳＤカードＩＤ
カードＩＤ Ｎｏ．のＮｏ．の設定ＳＤカードを使用してデマンド電力データーを記録される場合の節電王子Ⅴ個別のＩＤＮｏ．を設定します。
注意：
注意：複数の
複数の節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴを管理される
管理される場合される場合に場合に、ＳＤカード、ＳＤカードにカードに保存した
保存したデーター
したデーターを
データーをパソ
コンでコンで読み込んだ際
んだ際に、他の節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴのデーターとデーターと区別するために区別するためにＳＤするためにＳＤカー
ＳＤカー
ドＩＤ Ｎｏ．をＮｏ．を設定してください
設定してください。
（６２（６２ページ
してください。
６２ページをごページをご参照
をご参照ください
参照ください。
ください。）

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▲設定項目画面１

ＰＴ 比・ＣＴ 比「カーソルキー」で「設定設定」カー
設定
警告 注意電力 値
ソルを「ＳＤカードＩＤ」に合わ
設定 Ｓ
Ｄ カー ドＩ Ｄせる。
年月 日／時分 秒
▼
▲
▼

▲
▼

「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し

▼

▲

▼

▲

「設定/決定スイッチ」
決定
決定
Ｓ Ｄ デ ー タＳ Ｄ デ ー タ短押し
Ｉ Ｄ № 設 定
６ 桁
Ｉ Ｄ № 設 定
６ 桁
№ ０ ０ ０ ０ ０ ０№ ０ ０ ０ ０ ００
推 奨 － 製 造 №入 力
推 奨 － 製 造 №入 力
「カーソルキー」「カーソルキー」で各数値を設定。
「 」「 」で再設定 「 」「 」で桁移動。
「▲」「▼」で数値変更。

38

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
※「年月日／時分秒」から更に「▼」を押すと、設定項目画面２を表示します。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「ＳＤカード「ＳＤカード
ＩＤ」に
ＩＤ」に「設定」
設定」カーソルを
カーソルを合わせて「わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、ＳＤ
しすると、ＳＤ
カードＩＤ
カードＩＤ Ｎｏ．設定画面
Ｎｏ．設定画面を設定画面を表示します
表示します。
します。
※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。

」「

▼

「

▲

３．カーソルが
カーソルがＩＤ Ｎｏ．設定
Ｎｏ．設定の設定の最大桁設定の最大桁設定の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の」で桁移動、「▼
桁移動、「▲「▲」「▼」で各桁の各桁の数値を
数値を合わせます。
わせます。

※ＳＤカードＩＤ Ｎｏ．設定範囲：００００００ ～ ９９９９９９※ＳＤカードＩＤ Ｎｏ．は、本器固有の番号として本器の製造番号での設定を推奨し
ます。
４．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
５．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
るとＳＤ
るとＳＤカード
ＳＤカードＩＤ
カードＩＤ Ｎｏ．がＮｏ．が設定され設定され、され、設定項目画面１
設定項目画面１を表示します
表示します。
します。
６．設定項目画面１
設定項目画面１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し（３秒）すると元
すると元の測定画面へ
測定画面へ
戻ります。
ります。

39

7620-000ST005

3.5 警報ブザー
警報ブザー音量
ブザー音量の
音量の設定
警報時、テスト通報時などのブザー音量レベルを「０」～「５」の６段階で設定します。
警報動作時は、「カーソルキー」でも音量調整が可能ですが、警報中の「カーソルキー」
での音量調整は、警報解除後には元の設定値に戻ります。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し
し（３秒）
長押

「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▲設定項目画面１

▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

ＰＴ 比・ＣＴ 比
警告 注意電力 値
ＳＤ カー ドＩ Ｄ
年月 日／時分 秒「設定
設定」
設定 カーソルを「警報ブザー音量」
から更に上へ移動
▲

設定

「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▼▲▼▲▼設定項目画面２▲▼「カーソルキー」で「設定
設定」カー
設定
ソルを「年月日／時分秒」から更に下へ移動

警 報 ブ ザ ー 音 量
警 報 延 長 の 時 間
ス キ ッ プ タ イ ム
バ ッ ク ラ イ ト「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
決定
警 報 ブ ザ ー 音決定
警 報 ブ ザ ー 音短押し
音 量 レ ベ ル３ 段 階
音 量 レ ベ ル ３段 階０ ～ ５ 段 階 切 替
０ ～ ５ 段 階 切替
０
設 定 ： 消 音
０ 設 定 ： 消 音「カーソルキー」「カーソルキー」で各数値を設定。
「 」「 」で再設定 「▲」「▼」で数値変更。
▲

▲

▼

▼

▲

▼

40

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「年月日
「年月日／
年月日／時
分秒」
分秒」から更から更に下へ移動させ移動させ、させ、設定項目画面２
設定項目画面２の「警報ブザー
警報ブザー音量
ブザー音量」
音量」に「設定」
設定」カー
ソルをソルを合わせて「
わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、警報ブザー
警報ブザー音量設定画面
ブザー音量設定画面を音量設定画面を表示します
表示します。
します。
※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
３．カーソルが
カーソルが音量レベル
音量レベルのレベルの位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カー「カーソルキー
カーソルキー」
ソルキー」の「▲」「▼「▼」で数値を合わせます。
わせます。数値を数値を変更する
変更する度する度に変更した変更した設定値
した設定値の設定値の音量で音量でブザーがブザーが「ピッ」
ピッ」と鳴りますので、ますので、音を聞きながら設定
きながら設定してください
設定してください。
してください。
※警報ブザー音量は、「０」（消音）～「５」の６段階で設定できます。
※警報動作中は、「カーソルキー」でも音量調整が可能ですが、警報中の「カーソルキー」での音量調整は、警報解除後にここでの設定値に戻ります。
４．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
５．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
ると警報
ると警報ブザー
警報ブザー音量
ブザー音量が音量が設定され設定され、され、設定項目画面２
設定項目画面２を表示します
表示します。
します。
６．設定項目画面２
設定項目画面２または１
または１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると元
すると元の測
定画面へ
定画面へ戻ります。
ります。

ＮＯＴＥ
別売オプション
別売オプション
１．警報ブザー音をより大きくしたいときは、別売の「５３３０ 警報ブザー Ａｌａｒｍ-1Ｎ」をご利用ください。
（節電王子Ⅴの警報接点出力と接続します。）
２．警報音でブザー警報では聞き取れない現場等では、別売の「ニコミニ回転灯」をご利用ください。（節電王子Ⅴの警報接点出力と接続します。）

41

7620-000ST005

3.6 警報延長時間の警報延長時間の設定
警報状態が負荷の遮断などで解除された後、警報解除後も警報動作を延長して継続する
時間を設定します。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▲設定項目画面１

ＰＴ 比・ＣＴ 比
警告 注意電力 値
ＳＤ カー ドＩ Ｄ
年月 日／時分 秒

▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

「設定
設定」
設定 カーソルを「警報ブザー音量」
から更に上へ移動▲「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）

▼
▲

設定
▼
▲
▼

設定項目画面２▲▼「カーソルキー」で「設定
設定」カー
設定
ソルを「年月日／時分秒」から更に下へ移動

警 報 ブ ザ ー 音 量
警 報 延 長 の 時 間
ス キ ッ プ タ イ ム
バ ッ ク ラ イ ト「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
決定
警 報 継 続 時 間
決定
警 報 継 続 時 間
短押し
継 続 ： ０ 分３ ０ 秒
継 続 ： ０ 分 ３０ 秒
延 長 継 続 動 作時 間

延 長 継 続 動 作時 間

42

▼

▲

▼

▲

「カーソルキー」「カーソルキー」で各数値を設定。
「 」「 」で再設定 「 」「 」で桁移動。
「▲」「▼」で数値変更。

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「年月日
「年月日／
年月日／時
分秒」
分秒」から更から更に下へ移動させ移動させ、させ、設定項目画面２
設定項目画面２の「警報延長の
警報延長の時間」
時間」に「設定」
設定」カー
ソルをソルを合わせて「
わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、警報継続時間設定画面を警報継続時間設定画面を表
示します。
します。

」「

▼

３．カーソルが「カーソルキー
カーソルが分設定の分設定の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
」で分およ

び秒の桁移動、
「▲
桁移動、
「▲」「▼
「▼」で各桁の各桁の数値を
数値を合わせます。
わせます。
※警報延長時間は、「０分００秒」～「９分５９秒」の範囲で設定できます。
４．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
５．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
ると警報延長時間ると警報延長時間が警報延長時間が設定され設定され、され、設定項目画面２
設定項目画面２を表示します
表示します。
します。
６．設定項目画面２
設定項目画面２または１
または１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると元
すると元の測
定画面へ
定画面へ戻ります。
ります。
注意：
注意：警報動作中に警報動作中に警報延長時間の警報延長時間の設定変更は
設定変更は可能ですが可能ですが、ですが、その警報動作中
その警報動作中は警報動作中は予め設定された延長時間された延長時間で延長時間で動作します
動作します。
します。
変更した
変更した設定した設定が設定が有効となるのは有効となるのは、となるのは、次回警報からとなります
次回警報からとなります。
からとなります。

43

7620-000ST005

3.7 スキップ時間
スキップ時間の時間の設定
デマンド時限開始後、測定値に関わらず警報動作を行わないスキップ時間を設定します。
注意：
注意：スキップ時間
スキップ時間を時間を長くし過くし過ぎると、ぎると、警報が警報が発生してから発生してからデマンド
してからデマンド時限終了
デマンド時限終了までに時限終了までに電力量を
電力量を下げきれない場合
げきれない場合があり場合があり、があり、デマンド超過
デマンド超過の超過の恐れがありますのでご注意
れがありますのでご注意
ください。
ください。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し
し（３秒）
長押

「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▲設定項目画面１

▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

ＰＴ 比・ＣＴ 比
警告 注意電力 値
ＳＤ カー ドＩ Ｄ
年月 日／時分 秒「設定
設定」
設定 カーソルを「警報ブザー音量」
から更に上へ移動「カーソルキー」で「設定
設定」カー
設定
ソルを「年月日／時分秒」から更
に下へ移動

▲

警 報 ブ ザ ー 音 量
警 報 延 長 の 時 間設定
ス キ ッ プ タ イ ム
設定項目画面２
バ ッ ク ラ イ ト「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）

▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
決定ス キ ッ プ 時 間決定
ス キ ッ プ 時 間
短押し
０６ 分 間 無警 報
０６ 分 間 無警 報
▲

▲

▼

▼

▼

２ ～ ２ ５ 分 間設 定
「カーソルキー」「カーソルキー」で各数値を設定。
「 」「 」で再設定 「▲」「▼」で数値変更。

▲

2 ～ ２ ５ 分 間設 定

447620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「年月日
「年月日／
年月日／時
分秒」
分秒」から更から更に下へ移動させ移動させ、させ、設定項目画面２
設定項目画面２の「スキップタイム」
スキップタイム」に「設定」
設定」カー
ソルを
ソルを合わせて「
わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、スキップ時間設定画面
スキップ時間設定画面を
時間設定画面を表示します。
します。
※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
３．カーソルが
カーソルが分設定の分設定の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で各桁の各桁の数
値を合わせます。
わせます。
※スキップ時間は、「２分」～「２５分」の範囲で設定できます。
※スキップ時間を長くし過ぎると、警報が発生してからデマンド時限終了までに電力量を下げきれない場合があり、デマンド超過の恐れがありますのでご注意ください。
４．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
５．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
るとスキップるとスキップ時間
スキップ時間が時間が設定され設定され、され、設定項目画面２
設定項目画面２を表示します
表示します。
します。
６．設定項目画面２
設定項目画面２または１
または１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると元
すると元の測定画面へ画面へ戻ります。
ります。

45

7620-000ST005

3.8 バックライトのバックライトの設定
液晶表示器のバックライト動作を、「常時点灯」「常時消灯」から選択して設定します。
どちらを選択しても、警報動作時はバックライトが点灯します。

設定フロー
設定フロー
全ての測定画面

元の測定画面へ戻る「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）▲設定項目画面１

▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

ＰＴ 比・ＣＴ 比
警告 注意電力 値
ＳＤ カー ドＩ Ｄ
年月 日／時分 秒「設定
設定」
設定 カーソルを「警報ブザー音量」
から更に上へ移動「カーソルキー」で「設定
設定」カー
設定
ソルを「年月日／時分秒」から更
に下へ移動

▲

警 報 ブ ザ ー 音 量
警 報 延 長 の 時 間
ス キ ッ プ タ イ ム
設定項目画面２ 設 定 バ ッ ク ラ イ ト「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」
長押し長押し（３秒）

▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼

「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
短押し「設定/決定スイッチ」
決定決定デ ィ ス プ レ イ
デ ィ ス プ レ イ
短押し
バ ッ ク ラ イト 動 作
バ ッ ク ラ イト 動 作
ラ イ ト ：消 灯
ラ イ ト ：消 灯
警 報 時 ラ イ ト点 灯
警 報 時 ラ イ ト点 灯
「カーソルキー」「カーソルキー」「▲」「▼」で「 」「 」で再設定 選択。
▼

▼

▲

▼

▲

▲

46

7620-000ST005

設定手順
１．測定画面から測定画面から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）し、設定項目画面１
設定項目画面１を表示さ
表示さ
せます。
せます。
※全ての測定画面から「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると、設定項目画面
１に入ります。
２.「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼「▼」で「設定」
設定」カーソルが
カーソルが移動しますので移動しますので、しますので、「年月日
「年月日／
年月日／時
分秒」
分秒」から更から更に下へ移動させ移動させ、させ、設定項目画面２
設定項目画面２の「バックライトＯＮ」
バックライトＯＮ」に
ＯＮ」に「設定」
設定」カ
ーソルをーソルを合わせて「
わせて「設定/設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、バックライト設定画面
バックライト設定画面を
設定画面を
表示します
表示します。
します。
※「設定/決定スイッチ」を長押し（３秒）すると元の測定画面に戻ります。
３．カーソルが
カーソルがバックライト「消灯」
消灯」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、「カーソルキー「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲」「▼
「▼」
で通常時の
通常時の点灯条件を
点灯条件を選択します
選択します。
します。
※バックライト動作は常時「消灯」「点灯」の２条件から選択して設定します。どちらを選択しても、警報動作時はバックライトが点灯します。
４．「設定
「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しすると短押しすると、
しすると、カーソルがカーソルが「決定」
決定」の位置に位置に移動します
移動します。
します。
５．カーソルが
カーソルが「決定」
決定」の位置にありますので位置にありますので、にありますので、再度「再度「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を短押しす
短押しす
るとバックライト
るとバックライトがバックライトが設定され設定され、され、設定項目画面２
設定項目画面２を表示します
表示します。
します。
６．設定項目画面２
設定項目画面２または１
または１から「から「設定/
設定/決定スイッチ
決定スイッチ」
スイッチ」を長押し長押し（３秒）すると通常
すると通常の通常の測定画面へ測定画面へ戻ります。
ります。

47

7620-000ST005

3.9 初期設定値一覧
工場出荷時は、以下の設定内容となっています。
〔初期設定値一覧表〕
設定項目
ＰＴ比・ＣＴ比

初期設定値
ＰＴ比： ６０ 倍（設定範囲）
設定範囲）
ＰＴ比：1/2/4/30/60（5 種類）

ＣＴ比：

ＣＴ比：1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/

３ 倍

16/20/24/25/30/32/36/
40/48/50/60/75/80/100/
120/150/160/200/240/
250/300/400/500/600/
750/800/1000/1200
警告注意電力値

警告： １００．０ ｋＷ（38種類）
1.0 ～ 999.9kW（警告≧注意）

注意：

1.0 ～ 999.9kW（警告≧注意）

８０．０ ｋＷＳＤカードＩＤ００００００000000 ～ 999999（製造番号推奨）

年月日／時分秒不定

2000年1月1日00時00分00秒 ～2099年12月31日23時59分59秒

警報ブザー音量

３ 段階0（消音）～ 5（最大）警報延長の時間０ 分 ３０ 秒

0分00秒 ～ 9分59秒

スキップタイム

６ 分

2分 ～ 25分

バックライト

消灯

消灯

または

点灯

（警報発生時は強制点灯）※節電王子Ⅴの「画面切換スイッチ」「設定／決定スイッチ」を押しながら、「電源スイッチ」を「ＯＮ」にすると、設定内容および過去の計測データーを初期化します。

48

7620-000ST005

第４章
操作方法

49

7620-000ST005

50

7620-000ST005

4.1 表示ランプ
表示ランプのランプの確認と確認と障害履歴の障害履歴のリセット
ＴＸ－１と節電王子Ⅴの間の通信状況は、「障害履歴ランプ」「電源ランプ」「パルスランプ」の各表示ランプの点灯色により確認することができます。
通常時は
通常時は、全て「緑」点灯となり点灯となりますとなります。
ます。
※表示ランプ
表示ランプがランプが全て「緑」でない状態
でない状態でご状態でご使用でご使用されますと使用されますと、されますと、実際の実際の使用電力が使用電力が超過して超過しても警報を警報を行えない場合
えない場合がありますのでご場合がありますのでご注意がありますのでご注意ください
注意ください。
ください。

通信不良時の通信不良時のランプ表示
ランプ表示
ＴＸ－１
通信不良時のランプ表示色
障害履歴：橙電源：緑 または 赤

パルス

：赤

節電王子Ⅴ

通信不良時のランプ表示色
障害履歴：橙
電源

：赤

パルス

：赤

※「障害履歴ランプ」が「橙」点灯の場合は、通信状態が良くない状態です。設置場
所の移動や、ＴＸ－１および節電王子Ⅴの「ｃｈ設定」を変更して「障害履歴」をリセットし、「障害履歴ランプ」が「緑」点灯となるｃｈに設定してください。
その後、「テスト通報」により、電波状況が「強」であることを確認してください。
詳細は、１７ページおよび５２・５３ページをご参照ください。
※「障害履歴ランプ」のリセットは、ＴＸ－１または節電王子Ⅴどちらから操作しても、もう片方の障害履歴も約１０秒後にリセットします。
※一時的な通信障害に対して、節電王子Ⅴは約６０秒間最終データーにて計測を行います。
※通信障害状態が６０秒以上継続した場合は、節電王子Ⅴの計測を停止し、ＴＸ－１
および節電王子Ⅴのパルス表示ランプが赤点灯となります。
51

7620-000ST005

障害履歴の障害履歴のリセット「障害履歴ランプ」は、障害状況が正常に戻っても障害履歴として「停電発生または停電と通信障害の両方が発生」した履歴がある場合および「電源周波数変動」「高調波発生」の履歴がある場合に「赤」点灯、「通信障害が発生」した履歴がある場合に「橙」点灯となります。
本器の電源投入直後は、「障害履歴ランプ」が停電履歴として「赤」で点灯しますので、障害履歴をリセットしてください。
※電源投入時は、停電からの復電と区別ができないため、停電履歴として「障害履歴ランプ」が「赤」点灯となります。

障害履歴の障害履歴のリセット手順
リセット手順
１．ＴＸ－１．ＴＸ－１または節電
または節電王子
節電王子Ⅴ
王子Ⅴの「テスト/
テスト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」を細い棒やペン先
ペン先または
指などで「などで「ピッ」
ピッ」と短くブザーがブザーが鳴るまで長押
るまで長押し長押し（３秒）します。
します。
※「障害履歴ランプ」のリセットは、ＴＸ－１または節電王子Ⅴどちらから操作しても、「ｃｈ設定」が合っていれば、もう片方の障害履歴も約１０秒後にリセットします。
※「テスト/リセットスイッチ」を短押しすると「テスト通報」を開始します。「テスト通報」が始まると、ブザーが４秒間鳴動、１秒間休止を繰り返します。
再度「テスト/リセットスイッチ」を短押しすると「テスト通報」を終了します。
詳細は、５３ページをご参照ください。
２．「障害履歴．「障害履歴ランプ
障害履歴ランプ」
ランプ」が「緑」点灯に点灯に変化すると変化すると、
すると、表示が表示がリセットされましたのでリセットされましたので「されましたので「テスト/スト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」から細から細い棒やペン先
ペン先または指または指などを外などを外します。
します。
受信機が受信機が復数台の復数台の場合について
場合について
１台のＴＸ－１に対して複数台（最大１０台）の節電王子ⅤまたはＲＸ－１を使用する
場合、ＴＸ－１のリセット操作により全ての節電王子ⅤおよびＲＸ－１の「障害履歴」がリセットされます。
ＴＸ－１と同じ「受信機Ｎｏ．」に設定されている節電王子Ⅴのリセット操作を行うと、ＴＸ－１が連動してリセットされますが、他の節電王子Ⅴはリセットされません。
ＴＸ－１と別の「受信機Ｎｏ．」に設定されている節電王子Ⅴのリセット操作を行うと、その節電王子Ⅴのみがリセットされます。

52

7620-000ST005

4.2 テスト通報
テスト通報
ＴＸ－１と節電王子Ⅴの間の通信状況は、「テスト通報」により電波の強弱を含めて確認することができます。
「テスト通報」を行うＴＸ－１と節電王子Ⅴは「ｃｈ設定」が同じ番号に設定されていることを確認してください。ＴＸ－１の「受信機Ｎｏ．」は、テスト通報を行う節電王子
Ⅴの「受信機Ｎｏ．」に合わせて切換えます。
「テスト通報」中もパルス信号の送受信は継続します。
※警報発生中に警報発生中に「テスト通報
テスト通報」
通報」を行うと警報動作
うと警報動作を
警報動作を中断し中断し「テスト通報
テスト通報」
通報」を行いますので、いますので、警報の警報の誤認を誤認を避けるため警報発生中けるため警報発生中の警報発生中の「テスト通報
テスト通報」
通報」は行わないでください。
わないでください。

テスト通報手順
テスト通報手順
１．ＴＸ－１．ＴＸ－１または節電王子
または節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴの「テスト/
テスト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」を細い棒やペン先
ペン先または指などで短押などで短押しします
短押しします。
しします。
※「テスト通報」は、ＴＸ－１および節電王子Ⅴのどちらからでも行えます。
２．「テスト．「テスト/
テスト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」から細から細い棒やペン先
ペン先または指または指などを離などを離すとブザー
すとブザーがブザーが「ピッ」と短く鳴り、「テスト、「テスト通報
テスト通報」
通報」を開始します。
します。
※「テスト/リセットスイッチ」を３秒以上押すと「障害履歴のリセット」となります。
「テスト通報」の場合は１秒程度で充分です。
※「テスト/リセットスイッチ」を押してから「テスト通報」のブザーが鳴るまでに約
５～１０秒かかります。鳴り始めるまでお待ちください。
３．「テスト．「テスト通報
テスト通報」
通報」中は、ブザー鳴動
ブザー鳴動および鳴動および「および「電源ランプ
電源ランプ－
ランプ－橙」点灯の点灯の連動動作により連動動作により、により、電波の電波の強弱を
強弱を確認できます
確認できます。
できます。
電波状況
ブザー鳴動
ブザー鳴動および鳴動および「および「電源ランプ
電源ランプ－
ランプ－橙」点灯の点灯の連動動作強４秒間 動作 – １秒間 休止
弱
１秒間 動作 – １秒間 休止
圏外
ブザー停止
ブザー停止、「停止、「電源、「電源ランプ
電源ランプ」
ランプ」消灯※「テスト通報」は、扉などを閉めて実際の運用状態でご確認ください。
※電波状況が「弱」または「圏外」の場合は、本器の設置場所を変更する、「ｃｈ設定」を変更するなど、確実に電波状況が「強」となる場所でご使用ください。
※電波環境が良くない場合はデマンド監視が正確に行えず、必要な警報が発生しない
場合があります。
※節電王子Ⅴのブザー音量を「０」に設定している場合は、ブザーは鳴動しません。
４．再度ＴＸ－
再度ＴＸ－１ＴＸ－１または節電王子
または節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴの「テスト/
テスト/リセットスイッチ」
リセットスイッチ」を細い棒やペン先
ペン先または指
たは指などで短押などで短押しすると短押しすると「
しすると「テスト通報
テスト通報」
通報」を終了します
終了します。
します。
※「テスト通報」は、ＴＸ－１および節電王子Ⅴのどちらからでも終了できます。
※「テスト通報」は、開始後約５分で自動終了します。
53

7620-000ST005「測定画面切換」
および「カーソルキー」「２０１２ ０６／１５

１２ ：００▼１０／ ２ ５
１ ６ ： １ ０： ２ ３
ＤＭス イ ソク
１ ２ ３．４ｋＷ
Ｄ Ｍシ ュ ン ジ
１ ２ ３．４ｋＷ
Ｄ Ｍゲンザイ１ ２ ３．４ｋＷケ イコクセッテイ
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ
チ ュウ イセッテイ
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ
ケイカタイム１２ : ３４ＳＥＣ
ノコリタイム１７ : ２６ＳＥＣ▲

現在状 態表 示
平 常
80%
80%

▼

経過
推測
瞬 時

」「▲」「▼」で画面移動〔全データ表示〕▲▼〔現在状態表示〕▲▲▼（初期画面）〔顔マーク画面〕

」「

▼

画面遷移表

▲

4.3 画面操作「測定画面切換」「測定画面切換」〔時間別サービスグラフ表示〕（３０分デマンド電力）▲

当日・前日分スクロール表示（全６画面：１画面８時間表示）▼

３０ｍｉ ｎＤＭｋＷグラフ
ケイコク
1 ２０ｋＷチュウイ
1 ００ｋＷ「 」「 」で時間帯移動「▲」「▼」で日付移動

５／１５ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７「測定画面切換」〔時間別サービスデーター表示〕（３０分デマンド電力・障害履歴表示）
５／１５

１ １ ０ ． ４ ｋ Ｗ ＴＳ
９３ ． ５ ｋ Ｗ
９３ ． ６ ｋ Ｗ
９３ ． ７ ｋ Ｗ
９３ ． ８ ｋ Ｗ
９３ ． ９ ｋ Ｗ

当日・前日分スクロール表示（全１６画面：１画面３時間表示）「▲」「▼」で時間帯移動「 」「 」で日付移動▼

００： ０ ００ ０ ： ３ ０
０ １ ： ０ ０
０ １： ３ ０
０２： ０ ００ ２ ： ３ ０▲３０ｍ ｉ ｎＤＭｋＷ「測定画面切換」〔日別サービスグラフ表示〕（日別最大デマンド電力・平均デマンド電力）
１Ｄａｙ
ケイコク
1 ２０ｋ Ｗチュウイ
1 ００ｋ Ｗ
ヒョウジ ビ
１６－２ ０日

Ｍ ａｘ－ Ａｖｅ

当週・前週分スクロール表示（全２画面：１画面１週間表示）「▲」「▼」で週移動
月 火 水 木 金 土 日「測定画面切換」〔日別サービスデーター表示〕（日別最大デマンド電力・平均デマンド電力）
１Ｗｅ ｅ ｋＭ a ｘ／ Ａ ｖｅ
７ （ 月 ）１ ０ ３ ／９３ ｋ Ｗ８（ 火 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ９（ 水 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ
１ ０ （ 木 ）１ ２ ３ ／ １ ０ ０ ｋ Ｗ
１ １（ 金 ） ９ ３ ／９０ ｋ Ｗ
１ ２（ 土 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ
１ ３（ 日 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ

当週・前週分スクロール表示（全２画面：１画面１週間表示）「▲」「▼」で週移動「測定画面切換」

54▼

デマ ンド推 測値
１２ ３．４ ｋＷ
現在値
１ ２ ３ kW
残時間 １２ 分５８▲▼

デ マンド 推測値
１ ２３． ４ｋＷ
注 意 設 定 １ ２ ０ kW
残時 間１２ 分５８▲▼

デマ ンド推 測値
１６ ０．４ ｋＷ
警 告 設 定 １ ５ ０ kW
残時間 １２ 分５８▲▼

デマン ド推測値
１２３． ４ｋＷ
瞬時値
１ ２ ３ kW
残時間１ ２分５８▲▲▼〔デマンド計測表示〕

7620-000ST005

各画面の各画面の説明１．顔マーク画面
マーク画面※電源投入時は顔マーク画面で起動します。
※現在の電力使用量により、４種類のアイコン表示が変化します。
①平常状態（注意設定の 90%未満）
簡易表示アイコン「設定／決定」スイッチを押すと約５秒間ファームウェ
アバージョンを表示します。（顔マーク全画面）

２０１２ ０６／１５ １２ ：００②使用量やや多い（注意設定の 90～100%未満）
簡易表示アイコン
２０１２ ０６／１５ １２ ：００③注意警報（注意設定以上、警告設定未満）
簡易表示アイコン
２０１２ ０６／１５ １２ ：００④警告警報（警告設定以上）
簡易表示アイコン
２０１２ ０６／１５ １２ ：００

２．現在状態表示画面④ ⑤

現在の計測状態を表示します。
現在状態 表示①デマンド時限の経過時間(F.S.30 分)
①経 過
平 常⑥
②デマンド推測値(警告設定に対する％表示付)②推 測
78%③瞬時電力値(警告設定に対する％表示付)③瞬 時
76%④電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑤顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)⑥平常・注意・警告：３段階文字表示

警告
120%
３．全データー表示画面
データー表示画面⑧⑨① 現在の全計測データーを表示します。
② ①デマンド推測値③④ ②瞬時電力値⑤ ③デマンド現在値⑥⑦ ④警告設定電力値⑤注意設定電力値⑥デマンド時限の経過時間⑦デマンド時限の残り時間⑧電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑨顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)

１０／ ２ ５
１６ ： １０ ： ２３
ＤＭスイソク１ ２ ３．４ｋＷ
Ｄ Ｍシ ュ ン ジ
１ ２ ３．４ｋＷ
Ｄ Ｍゲンザイ１ ２ ３．４ｋＷ
ケ イ コクセッテイ
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ
チ ュ ウ イ セッテイ
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ
ケイカタイム１２ : ３４ＳＥＣ
ノコリタイム１７ : ２６ＳＥＣ

55

7620-000ST005
４．デマンド計測値表示画面
デマンド計測値表示画面〔デマンド計測値・瞬時電力値表示〕④⑤

現在のデマンド推測値・瞬時電力値を表示します。
デマンド推測値①デマンド推測値
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ①
②瞬時電力値
瞬時値
１ ２ ３ kW ②
③デマンド時限の残り時間
残 時 間 １ ２ 分 ５ ８③④電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑤顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)〔デマンド計測値・警告設定値表示〕④⑤

現在のデマンド推測値・警告設定値を表示します。
デマンド推測値
１ ６ ０ ． ４ ｋ Ｗ ① ①デマンド推測値②警告設定電力値
警 告 設 定 １ ５ ０ kW ②
③デマンド時限の残り時間
残 時 間 １ ２ 分 ５ ８ ③ ④電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑤顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)〔デマンド計測値・注意設定値表示〕④⑤

現在のデマンド推測値・注意設定値を表示します。
デマンド推測値
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ ① ①デマンド推測値②注意設定電力値
注 意 設 定 １ ２ ０ kW ②
③デマンド時限の残り時間
残 時 間 １ ２ 分 ５ ８ ③ ④電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑤顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)〔デマンド計測値・デマンド現在値表示〕④⑤

現在のデマンド推測値・デマンド現在値を表示します。

デマンド推測値①デマンド推測値
１ ２ ３ ． ４ ｋ Ｗ ① ②デマンド現在値
現在値
１ ２ ３ kW ② ③デマンド時限の残り時間
残 時 間 １ ２ 分 ５ ８ ③ ④電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑤顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)

56

7620-000ST005▼▲

５．時間別サービスグラフ
時間別サービスグラフ表示画面
サービスグラフ表示画面④ ⑤
３０ｍｉ ｎＤＭｋＷ グラフ
警告 当日・前日の時間別デマンド電力データーを120% グラフ表示します。
イコク② ケ1 ２０ｋ Ｗ①30 分デマンド電力値グラフ
ュウイ①③ チ1 ００ｋ Ｗ②警告設定電力値
５／１ ５ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７③注意設定電力値「 カ ー ソ ル キ ー 」「」「」④電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)「▲」「▼」で画面スクロール⑤顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)

６．時間別サービスデー
時間別サービスデーター
サービスデーター表示画面
ター表示画面３０ｍ ｉ ｎＤＭｋＷ

当日・前日の時間別デマンド電力データーを数値表示します。
①30 分デマンド電力値データー②停電・高調波・周波数変動発生履歴アイコン「Ｔ」③通信傷害発生履歴アイコン「Ｓ」
注意：測定開始時において、最初の 30 分デマンド
電力データーは、30 分内で測定されたパル
ス総数を以って 30 分デマンド電力として
います。

５／１５

②③

▼

１ １ ０ ． ４ ｋ Ｗ ＴＳ
９３ ． ５ ｋ Ｗ
９３ ． ６ ｋ Ｗ
９３ ． ７ ｋ Ｗ
９３ ． ８ ｋ Ｗ
９３ ． ９ ｋ Ｗ▲

００： ０ ００ ０ ： ３ ０
０ １ ： ０ ０
０ １： ３ ０
０２： ０ ００ ２ ： ３ ０①

「 カ ー ソ ル キ ー 」「」「」「▲」「▼」で画面スクロール

７．日別サービスグラフ
日別サービスグラフ表示画面
サービスグラフ表示画面
⑤ ⑥
１Ｄ ａｙ

①②

①日別最大デマンド電力値グラフ②日別平均デマンド電力値グラフ③警告設定電力値④注意設定電力値⑤電波状態アイコン表示(強～圏外：４段階)⑥顔マーク簡易表示(平常～警告：４段階)

月 火 水 木 金 土 日▲④

警告 当週・前週の日別最大デマンド電力および120% 平均デマンド電力データーをグラフ表示します。

▼

③

ケイ コク
1 ２ ０ｋＷチュ ウイ
1 ０ ０ｋＷヒョ ウジビ
１６ －２０日

Ｍａｘ － Ａｖｅ

「 カ ー ソ ル キ ー 」「」「」「▲」「▼」で画面スクロール

８．日別サービスデーター
日別サービスデーター表示画面
サービスデーター表示画面
①
②

▼

▲

１Ｗｅ ｅ ｋＭ a ｘ／ Ａ ｖｅ
７ （ 月 ）１ ０ ３ ／９３ ｋ Ｗ８（ 火 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ９（ 水 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ
１ ０ （ 木 ）１ ２ ３ ／ １ ０ ０ ｋ Ｗ
１ １（ 金 ） ９ ３ ／９０ ｋ Ｗ
１ ２（ 土 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ
１ ３（ 日 ） ９３／
９０ ｋ Ｗ「 カ ー ソ ル キ ー 」「」「」「▲」「▼」で画面スクロール

当週・前週の日別最大デマンド電力および平均デマンド電力データーを数値表示します。
①日別最大デマンド電力値データー②日別平均デマンド電力値データー
注意：測定開始時において、日別デマンド電力は、
データー計測されていない時間帯は平均計
算から除きます。
注意：安全率のために日別平均デマンド電力値は、小数点以下の数値を切上計算しています。
57

7620-000ST005

4.4 警報動作時の警報動作時のブザー音量調整
ブザー音量調整
警報動作時のブザー音量は、設定されたブザー音量で鳴動します
顔マーク画面・現在状態表示画面・全データー表示画面・デマンド計測値表示画面では、警報動作中に「カーソルキー」「▲」「▼」で一時的にブザー音量を調整できます。
「カーソルキー」でのブザー音量調整は、当該警報動作中のみに適用される一時的な変
更となります。当該警報解除後は、設定項目内の「警報ブザー音量」で設定された値に戻ります。
警報動作開始時のブザー音量を変更する場合は、「警報ブザー音量の設定」の項を参照
し設定を変更してください。

一時的音量調整の一時的音量調整の方法
▲

音量：大

▼

音量：小

１．警報動作中に警報動作中に「カーソルキー」
カーソルキー」の「▲（音量：音量：大）」または）」または「または「▼（音量：
音量：小）」を）」を押してブザーしてブザー音量
ブザー音量を音量を調整します
調整します。「します。「▲。「▲（音量：音量：大）」または）」または「または「▼（音量：
音量：小）」を）」を１回押すたびに、
すたびに、音量レベル
音量レベルがレベルが１段階変化します
段階変化します。
します。
※警報動作中の音量調整は当該警報動作中のみの適用です。当該警報解除後は元の設定値に戻ります。
※「テスト通報」中も、同様に音量調整ができます。

58

7620-000ST005

4.5 ＳＤカード
ＳＤカードのカードの操作計測したデマンド電力のデーターを記録する場合は、市販のＳＤカード（２ＧＢ以下）を使用して記録することができます。
注意
１．ＳＤカードは節電王子Ⅴ１台毎に、それぞれ専用のＳＤカードをご用意ください。
２．各節電王子ⅤがＳＤカードに作成するファイル名は、その日の年月日となります。
複数の節電王子Ⅴをご利用され、ＳＤカードが混在された場合、パソコン側で判別ができません。既にＳＤカード内に存在するファイル名と同じファイル名でファイルが作成されるとファイルが上書きされ、以前のデーターを失います。
３．ご使用されるＳＤカードがどの節電王子Ⅴに使用するか、明確にわかるようにしておいてください。
４．ＳＤカードへは毎日 00：00 にデーターを書き込みます。
データー書込み時にＳＤカードを抜き差しすると、ファイルが破損しますので、そのような操作は絶対に行わないでください。
５．ＳＤカード操作上におけるデーターの喪失に関しましては、弊社は一切その責任を負いません。

記録されたデーターはＣＳＶ形式で１日毎にＳＤカードに保存します。
ＳＤカードを使用されない場合、デマンド電力データーは１日毎に破棄します。
尚、ＳＤカードに記録されるデマンドデーターファイルの容量につきましては、１日分で約２ｋＢ（２ＧＢのＳＤカードの場合、約１０万日分）となりますので、ご使用される
ＳＤカードの空き容量をご確認の上、ご使用ください。

59

7620-000ST005

ＳＤカード
ＳＤカードのカードの操作

ＬＯＣＫツマミがＬＯＣＫ側になっていないこと(UNLOCK)を確認してからＳＤカードを挿入してください。

１．市販の市販のＳＤカード
ＳＤカードを
カードを用意してください
用意してください。
してください。
使用できる
使用できるＳＤできるＳＤカード
ＳＤカードは
カードは、２ＧＢ以下
ＧＢ以下の以下のＳＤカード
ＳＤカードです
カードです。
です。
※２ＧＢを超えるＳＤカード、ＳＤＨＣカード、ＳＤＸＣカード、miniＳＤカード、
microＳＤカードは使用できません。
※本器にＳＤカードは付属しておりません。
２．ＳＤカード．ＳＤカードのカードのラベル面
ラベル面を節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴのパネル面
パネル面に合わせて、ＳＤ
わせて、ＳＤカード、ＳＤカードをカードをＳＤカード
ＳＤカード
スロットに
スロットに「カチッ」
カチッ」と音がするまで挿がするまで挿し込みます。
みます。
注意：ＳＤカードの「ＬＯＣＫツマミ」は解除した状態（UNLOCK）でご使用ください。
注意：ＳＤカードスロットは、カードを１回押すとロック（カード保持状態）され、再度押すとロックが解除されてカードを引き抜くことができます。
注意：カード挿入後は、カードを軽く引っ張り、ロックされていることを確認してください。
注意：ＳＤカードのロックが抜き差しで動く場合がありますので、ご注意ください。

60

7620-000ST005
３．節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴは、ＳＤカード、ＳＤカードが挿入されている場合
００」に前日の前日の２４
カードが挿入されている
されている場合、「場合、「毎日、「毎日００
毎日００：
００：００」
時間（
時間（４８データー
４８データー）データー）の計測データー
計測データーを
データーをＳＤカード
ＳＤカードに
カードに書き込みます。
みます。
※ＳＤカードに書き込むデーターは、「節電王子Ⅴ ＩＤ Ｎｏ.」「年月日」「３０分デマンド電力」「３０分間における瞬時最大デマンド電力」「障害履歴」となります。
「障害履歴」につきましては、数値コード化して３０分デマンド単位で表示します。
障害履歴数値コード
１：停電・高調波・電源周波数変動の発生
２：通信傷害の発生
３：１および２の障害が重複して発生データーの取り扱いにつきましては、６２、６３ページをご参照ください。
注意：計測データーの書き込みは、００：００に行います。その他の時間は書き込みを行いません。ＳＤカードが挿入されていない場合またはＳＤカードの「ＬＯＣＫツマミ」が「ＬＯＣＫ」側にされている場合は、００：００に当日のデーターを破棄します。
注意：ＳＤカードの取り付け、取り外しは００：００以外の時間帯に行ってください。当該時間帯での取り付け、取り外しはデーター喪失の原因となりますので、絶対に行わないでください。
注意：ＳＤカード操作上におけるデーター喪失に関しましては、弊社は一切の責任を負いません。
４．ＳＤカード．ＳＤカードを
カードを取り外す際は、カードを
カードを１回押すと回押すとロック
すとロックがロックが解除されますので解除されますので、されますので、そのままカードをカードを引き抜いてください。
いてください。

61

7620-000ST005

4.6 ＳＤカード
ＳＤカード記録
カード記録データー
記録データーの
データーの取り扱い
ＳＤカードに記録されたデーターは、当日の年月日をファイル名としたＣＳＶ形式で保存されています。
※ファイル名例：2012年6月15日のファイル名「120615.csv」となります。
ファイル名

更新日時

サイズ

120615.csv

2012年6月16日00時00分

2kB

パソコンでＳＤカードのデーターを読み込み、ＥｘｃｅｌなどでＣＳＶファイルを開く
ことでデーター操作が可能です。
尚、ＳＤカードに記録されるデマンドデーターファイルの容量につきましては、１日分で約２ｋＢ（２ＧＢのＳＤカードの場合、約１０万日分）となりますので、ご使用される
ＳＤカードの空き容量をご確認の上、ご使用ください。
※専用Ｅｘｃｅｌマクロを使用される場合は、ファイル名・内部データーの書換えはしないでください。Ｅｘｃｅｌマクロでファイルが認識できなくなります。
パソコンにＳＤカードスロットがない場合は、別途パソコン用のＳＤカードリーダーをご用意ください。
〔ＣＳＶファイル画面表示例〕
ID No.
年月日

デマンド
時限

デマンド電力予備列

瞬時最大電力障害履歴
1=停電・周波数変化・
高調波
2=通信障害、3=両方

123456
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20

0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30

70.3
29.3
1.3
71.3
86.3
96.3
95.3
77.3
47.3
65.3

124.1
60.1
78.1
77.1
166.1
184.1
132.1
83.1
78.1
92.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
1
0
2
2
2
1

2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20
2012/7/20

5:00
5:30
6:00
6:30

83.3
99.3
69.3
53.3

166.1
191.1
168.1
65.1

0
0
0
0

0
0
0
0

2
1
1
3

62

7620-000ST005
また、弊社ホームページに日報・週報・月報の集計、グラフ表示などが手軽に行える、
節電王子Ⅴ専用のＥｘｃｅｌマクロ「節電王子Ⅴグラフ作成マクロ」も用意しております
ので、ご利用ください。

弊社ホームページ
弊社ホームページＵＲＬ
ホームページＵＲＬ

h ttp:/ /www .mus ashi - in.c o.jp/「節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴ専用 グラフ作成
グラフ作成マクロ
作成マクロ」
マクロ」

ダウンロード方法
ダウンロード方法

１．ムサシインテックのムサシインテックのホームページへ
ホームページへアクセス
パソコンのインターネットブラウザから、ＵＲＬ「http://www.musashi
http://www.musashihttp://www.musashi-in.co.jp/」
in.co.jp/を入力するか、「ムサシインテック」で検索してムサシインテックのホームページを開いてください。
２．トップページから
トップページから「から「製品カテゴリ
製品カテゴリ一覧
カテゴリ一覧」
一覧」内の「電力監視モニター
電力監視モニター」
モニター」をクリック
トップページ右側の「製品カテゴリ一覧」内の一番上にある「電力監視モニター」をクリックします。
３．電力監視モニター
電力監視モニターページ
モニターページから
ページから「から「5020 電力監視モニター
電力監視モニター 節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴ 電力パルス
電力パルス送パルス送
信機 ＴＸ－１
ＴＸ－１」項目内の項目内の「詳細は
詳細はこちら」
こちら」をクリック「5020 電力監視モニター 節電王子Ⅴ

電力パルス送信機

ＴＸ－１」項目の枠内

で「詳細はこちら」のボタンをクリックしてください。
４．節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴページ最下段
ページ最下段の最下段の「グラフ作成
グラフ作成マクロダウンロード
作成マクロダウンロード」
マクロダウンロード」項目内の項目内の「節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴ
専用 グラフ作成
グラフ作成マクロ
作成マクロ」
マクロ」ボタンを
ボタンをクリック
節電王子Ⅴページの最下段にある「グラフ作成マクロダウンロード」の項目で「節電王子Ⅴ専用グラフ作成マクロ」ボタンをクリックします。
５．節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴ用グラフ作成
グラフ作成マクロサービス
作成マクロサービスページ
マクロサービスページのページの「ご使用方法（
使用方法（ダウンロード）
ダウンロード）」項
目内の
目内の「マクロダウンロード」
マクロダウンロード」をクリック
節電王子Ⅴ用グラフ作成マクロサービスページページの「ご使用方法（ダウンロード）」
項目で「マクロダウンロード」をクリックします。
ファイルの「保存」をクリックし、保存先を指定してファイルをダウンロードしてください。
注意：「節電王子Ⅴグラフ作成マクロ」をご利用するには、利用するパソコンにMicrosoftExcel（2003～2010に対応）がインストールされている必要があります。

63

7620-000ST005

4.7 中継しての中継しての使用方法
しての使用方法
ＴＸ－１と節電王子Ⅴ間の通信状況が思わしくない場合は、ＴＸ－１とＲＸ－１のセットを追加して２セットを連結することで中継して使用することができます。

接続方法
電力量計

ＴＸ－１/ＲＸ－１セット
ｃｈ設定例「0」ＴＸ－１/節電王子Ⅴセット
ｃｈ設定例「1」※セット毎にデーター送信間隔の約１０秒が必要です。
送信のタイミングにより、２セットで最大約２０秒遅れたデーターとなります。
１．図のように２のように２セットを
セットを連結して連結して使用して使用します使用します。
します。
※電源コード、接地コードなどは図中で省略しています。必ずご使用ください。
２．「ＴＸ－１．「ＴＸ－１/ＲＸ－１
ＲＸ－１セット」
セット」を同じｃｈにｃｈに設定します
設定します。
します。
※セットはＴＸ－１とＲＸ－１が同じ製造番号で登録されています。異なる製造番号のＴＸ－１とＲＸ－１はセットでは使用できませんのでご注意ください。
３．「ＴＸ－１．「ＴＸ－１/節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴセット」
セット」は、「ＴＸ－１、「ＴＸ－１/ＲＸ－１
ＲＸ－１セット」
セット」とは別とは別のｃｈで
ｃｈでＴ
Ｘ－１
Ｘ－１と節電王子Ⅴ
節電王子Ⅴを同じｃｈにｃｈに設定します
設定します。
します。
※「ＴＸ－１/ＲＸ－１セット」と「ＴＸ－１/節電王子Ⅴセット」を同じｃｈに設定
すると通信障害が発生する場合があります。「ＴＸ－１/ＲＸ－１セット」と「ＴＸ－１/節電王子Ⅴセット」は、必ず異なるｃｈに設定してください。
※セットはＴＸ－１と節電王子Ⅴが同じ製造番号で登録されています。異なる製造番
号のＴＸ－１と節電王子Ⅴはセットでは使用できませんのでご注意ください。
※「ＴＸ－１/節電王子Ⅴセット」の中間に「ＴＸ－１/ＲＸ－１セット」を入れることはできません。
※「テスト通報」は、各セット内でそれぞれ行ってください。
異なるセット間では「テスト通報」は行えません。
64

7620-000ST005

第５章
保

守

65

7620-000ST005

66

7620-000ST005

保 守
点 検
付属品の
付属品の確認
構造の構造の点検

付属品の章を参照し、付属品の有無を確認します。
本器を点検し、部品、ケースの変形が無いか調べます。
接続コードを点検し、亀裂、つぶし、断線が無いか調べます。

清 掃
本器の
本器の清掃

本器の筐体はＡＢＳ樹脂製となっていますので、清掃にシンナー、アセトンなど溶剤系薬品を使用しないで下さい。
固く絞った雑巾、乾いた布などで清掃して下さい。

動作確認
表示ランプ
表示ランプの
ランプの
確認

テスト通報
テスト通報

日常的に表示ランプの確認を行い、「障害履歴ランプ」「電源ランプ」「パルスランプ」の各表示ランプが全て「緑」で点灯していることを確認してください。
「赤」または「橙」が点灯している場合は、デマンド監視が正常に行えませんので、速やかに原因を確認して対処してください。
定期的に「テスト通報」を行い、電波状況を含めて通信状態を確認してください。
電波状況が「弱」または「圏外」の場合は、デマンド監視が正常に行えませんので、速やかに原因を確認して対処してください。

※本器に本器に異常が異常が発見された発見された場合された場合は
場合は、速やかに電源
やかに電源コード
電源コードのコードのプラグを
プラグをコンセントから
コンセントから引から引き抜いて使用いて使用を使用を中止し中止し、弊社またはお弊社またはお求
またはお求めの代理店
めの代理店へ
代理店へ修理をご修理をご依頼をご依頼ください
依頼ください。
ください。

67

7620-000ST005

68

7620-000ST005

第６章
Ｑ＆Ａ

69

7620-000ST005

70

7620-000ST005

6.1 こんなときは？
こんなときは？
Ｑｕｅｓｔｉｏｎ

Ａｎｓｗｅｒ「障害履歴ランプ」が「赤」で 停電が発生した履歴があります。また、電源投入
点灯している時にも「赤」点灯となります。
停電と通信障害の両方の履歴がある場合、または電源周波数変動、高調波障害の場合も「赤」のみの点灯となります。
「テスト/リセットスイッチ」を長押し(３秒以上)して履歴をリセットしてください。
「障害履歴ランプ」が「橙」で 通信障害が発生した履歴があります。
点灯している
電波状況が悪い、他の強力な電波により通信が妨害されたなどが考えられます。
本器を電波状況の良い場所へ移動する、ｃｈ設定
を別のｃｈに変更するなどの対策を施してください。
「テスト/リセットスイッチ」を長押し(３秒以上)して履歴をリセットしてください。
「障害履歴ランプ」が「緑」で 障害履歴がありません。
点灯している「電源ランプ」が「赤」で点灯 電源は投入されていますが、パルス信号が検出さしている
れていません。
パルスセンサーの接続、ロック状態を確認し、「緑」で点灯するようにしてください。
「電源ランプ」が「橙」で点灯 「テスト通報」中は「橙」で点灯と消灯を繰り返と消灯を繰り返している
し、同時にブザーが鳴動します。
「電源ランプ」が「緑」で点灯 電源が投入され、パルス信号を正常に検出していしているます。
「電源ランプ」が「赤」「緑」で 送信機で検出しているパルス信号の間隔が１０
交互に点灯する
秒以上の間隔となっています。使用電力量が極端に低い状態です。
「パルスランプ」が「赤」で点 パルス信号の送受信ができていません。
灯している
電波状況が悪いことが考えられます。
本器を電波状況の良い場所へ移動する、ｃｈ設定
を別のｃｈに変更するなどの対策を施してください。
または、「受信機Ｎｏ．」が重複しています。
「パルスランプ」が「橙」で点 本器の内部故障が考えられます。
灯している
弊社またはお求めの代理店へ修理をご依頼ください。
「パルスランプ」が「緑」で点 パルス信号が正常に送受信されています。
灯している

71

7620-000ST005

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ

Ａｎｓｗｅｒ

節電王子Ⅴの「電源ランプ」が「緑」点灯しているが、ＴＸ－
１の「パルスランプ」が「赤」
もしくは「赤」と「緑」の交互に点灯している。
「電源ランプ」「パルスランプ」
が「緑」点灯（通信良好）でありながら、電力データーが「０ｋＷ」のままになっている。

同一の「ｃｈ設定」（周波数）内において、複数の節電王子ⅤおよびＲＸ－１を設定されている
場合、同一の「受信機Ｎｏ．」が複数設定されている可能性があります。

「テスト通報」を行ってもブザーが鳴らない「テスト通報」を行うとブザー
が１秒間隔で鳴動する
パルスセンサー中継コードを延
長したい

アンテナを外付けにできないか

ＡＣ１００Ｖ以外の電源で使用したい

送信機を構内１号柱など屋外に設置したい①ＴＸ－１の「電源ランプ」が「赤」点灯（パルス未入力）になっていないか、ご確認ください。
②中継器（ＴＸ－１・ＲＸ－１）を利用されている場合は、中継器の受信状態を「テスト通報」
によりご確認ください。
電波状況が圏外、または送受信機間でｃｈ設定が合っていないことが考えられます。
本器を電波状況の良い場所へ移動する、送受信機
間のｃｈ設定を合致させるなどの対策を施してください
電波状況が弱いことが考えられます。
本器を電波状況の良い場所へ移動する、周囲の遮蔽物を取り除くなどの対策を施してください
本器のパルスセンサー中継コードは延長できません。
送信機は、電力量計からパルスセンサー中継コー
ドの届く範囲で設置してください。
※パルスセンサー中継コードを延長すると、電力量計のパルス信号を正しく検出できない場合があります。
本器のアンテナは、内蔵の特定小電力無線機の一部で変更はできません。
内蔵の特定小電力無線機はアンテナを含めて認証を受けていますので、アンテナを改造すると電波法により罰せられます。
本器の電源は、ＡＣ１００Ｖ専用です。
ＡＣ２００Ｖ、ＤＣ電源では使用できません。
異なる電源を使用すると故障の原因となるだけ
でなく、焼損する可能性もありますので、必ず指定の電源でご使用ください。
ＡＣ１００Ｖ電源を用意し、プラスチック製の防水ボックスに収納してください。
鉄製のボックスでは通信ができません。
また、冬季に雪に埋もれるような環境では、雪が遮蔽物となりますのでご注意ください。

72

7620-000ST005

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ

Ａｎｓｗｅｒ

複数の送受信機セットを近接し 送受信機はセット毎に内部ＩＤが登録されていて使いたいますので、別のＩＤとは通信しませんが、近接して同じｃｈを使用すると同周波数により干渉する場合があります。
複数のセットを近接して使用する場合は、セット毎に「ｃｈ設定」を変更してご使用ください。
干渉が予想される無線機とはど 他の無線通信機（警備用、医療用）や、自動ドアのようなものがあるのかなどにも干渉の可能性があります。
１台の送信機に対して複数の受 1 台の送信機ＴＸ－１に対して、受信機をＲＸ－
信機を使用したい
１、節電王子Ⅴを含めて１０台まで使用できます。
この場合、全ての送受信機の内部ＩＤを統一してグループ化するため、弊社で設定する必要があります。既にお使いのセットに新たに受信機を増設される場合は、追加受信機のご注文の際に、組み合わせるセットの製造番号をお知らせください。
また、全ての送受信機の「ｃｈ設定」を同一ｃｈに設定し、受信機側の「受信機Ｎｏ．」は個々の受信機毎に個別の「受信機Ｎｏ．」を設定します。
テスト通報は、個々の受信機と送信機間で行いますので、テストする受信機毎に送信機の「受信機Ｎｏ．」を切換えてテスト通報を行ってください。
同一グループ内で受信機の「受信機Ｎｏ．」が重複すると、テスト通報において通信障害が発生しますのでご注意ください。
詳しくは弊社までお問合せください。
他の無線機器などが動作すると 他の無線機との距離を遠くする、混信している無電波が途切れる線機などの原因を排除する、「ｃｈ設定」を変更するなどの対策を行ってください。
環境によっては、特定小電力無線では対応できな
い場合があります。
希望する設置場所では電波が届 送受信機セットを追加してパルス信号を中継すかないることができます。
送受信機セットを追加する毎にパルス信号の送信に約１０秒の送信間隔が加算されます。
また、他の無線機の電波が干渉して電波が届かな
い場合もあります。この場合は、「ｃｈ設定」を切換えることで、通信が可能となる場合があります。
海外で使用したい
本器に内蔵している特定小電力無線機は日本国外の電波法には準拠しておりません。日本国内でのみご使用いただけます。
737620-000ST005

74

7620-000ST005

第７章
カスタマサービス75

7620-000ST005

767620-000ST005

カスタマサービス
校正試験
校正データー
校正データー試験
データー試験
のご依頼のご依頼

校正試験データー
校正試験データー（試験成績書）
試験成績書）

本器の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティーは、有償にて本器発行いたします。お買いあげの際にお申し出下さい。アフターサー
ビスに於ける校正データー試験のご依頼は、本器をお客様が校正試
験にお出ししていただいた時の状態で測定器の標準器管理基準に基づき校正試験を行い試験成績書、校正証明書、トレーサビリティー
をお客様のご要望（試験成績書のみでも可）に合わせて有償で発行いたします。
校正証明書発行に関しては、試験器をご使用になられているお客様
名が校正証明書に記載されますので代理店を経由される場合は、当社にお客様名が伝わるようにご手配願います。
校正データー試験のご依頼時に点検し故障個所があった場合は、修理・総合点検として校正データー試験とは別に追加の修理・総合点
検のお見積もりをさせていただきご了承をいただいてから修理いたします。
本器の校正に関する試験は、本器をお買い求めの際にご購入された
付属コード類も含めた試験になっています。校正試験を依頼される
場合は、付属コード類を本体に付けてご依頼下さい。
校正試験データーとして試験成績書は、６ヶ月間保管されますが原則として再発行致しません。修理において修理後の試験成績書が必要な場合は、修理ご依頼時にお申し付け下さい。修理完了して製品がお客様に御返却後の試験成績書のご要望には、応じかねますのでご了承下さい。
校正データー試験を完了しました校正ご依頼製品には、「校正デー
ター試験合格」シールが貼られています。

77

7620-000ST005

製品保証と製品保証とアフターサービス
保証期間と
保証期間と
保証内容

保証期間後の保証期間後のサービス(修理・修理・校正）
校正）

一般修理のご一般修理のご依頼のご依頼

総合修理のご総合修理のご依頼のご依頼

修理保証期間修理対応可能期間

納入品の保証期間は、お受け取り日（着荷日）から１年間といたします。（修理は除く）この期間中に、当社の責任による製造上及び、部品の原因に基づく故障を生じた場合は、無償にて修理を行います。
ただし、天災及び取扱ミス（定格以外の入力、使い方や落下、浸水などによる外的要因の破損、使用・保管環境の劣悪など）による故障修理と校正・点検は、有償となります。また、この保証期間は日本国内においてのみ有効であり、製品が輸出された場合は、保証期間が無効となります。また、当社が納入しました機器のうち、当社以外の製造業者が製造した機器の保証期間は、本項に関わらず、該
当機器の製造業者の責任条件によるものといたします。
有償とさせていただきます。当社では、保証期間終了後でも高精度、高品質でご使用頂けるように万全のサービス体制を設けております。アフターサービス（修理・校正）のご依頼は、当社各営業所又は、ご購入された代理店に製品名、製品コード、故障・不具合状況をお書き添えの上ご依頼下さい。修理ご依頼先が不明の時は、当社
各営業所にお問い合わせ下さい。
お客様からご指摘いただいた故障個所を修理させていただきます。
点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているかチェックし、不具合があれば修理のお見積もりに加え修理させていただきます。
（「修理・検査済」シールを貼ります。
）
点検し故障個所の修理を致します。点検の際にご依頼を受けた修理品が仕様に記載された本来の性能を満足しているか総合試験によるチェックを行い、不具合があれば修理させていただきます。さらに消耗部品や経年変化している部品に関して交換修理（オーバーホー
ル）させていただきます。修理依頼時に総合試験をご希望されるときは、「総合試験」をご指定下さい。校正点検とは、異なりますので注意して下さい。
（「総合試験合格」シールを貼ります）
修理させていただいた箇所に関して、修理納入をさせていただいてから６ヶ月保証させていただきます。
修理のご依頼にお応えできる期間は、基本的に同型式製品の生産中止後７年間となります。また、この期間内に於いても市販部品の製造中止等、部品供給の都合により修理のご依頼にお応え致しかねる
場合もございますので、ご了承下さい。

78