“Made in Germany” Quality

ドイツ・インヴェンター社正規品

デ セントラル熱交換換気システム「ヴェントサン」シリーズ

VENTOsan Series®

CO 2 デマンドコントロール
オプション装備

エディフィス 省エネテック株式会社

デセントラル熱交換換気システム「ヴェントサン シリーズ」

VENTOsan Series®

ドイツ・インヴェンター社が 1999 年に世界で初めて開発し、発売から 20 年以上、ドイツ国内で同タイプの熱交換換気システムのシェアで No.1 を継続しています。
システムの独自性と常にアップデートを重ねる先進性が評価され、世界 20 ヶ国以上で販売、日本では唯一の正規品「ヴェントサン」として、2012 年より販売しています。

熱交換換気ユニット

湿度感知ファン

コントローラCO2 デマンドコントロール用センサー

各熱交換換気ユニットをコントローラ 1 台で集中制御します。
部屋間サーキュレータ2熱交換換気のしくみ
2 台が１セットの換気ユニットが、70 秒サイクルで相互に給気と排気を繰り返して換気します。

セットA換気ユニット

換気ユニット

室温20℃

外気0℃

セットA

外気0℃セットB

換気ユニット

室温20℃

コントローラ

換気ユニット

セットB

給気温 17℃

排気温 3℃

外気の冷たい空気をエレメントの熱で暖めながら給気

室内の暖かい空気をエレメントに蓄熱しつつ排気※ 熱交換率 85% の場合のイメージです。

70 秒サイクルで給気と排気を切り替え
換気ユニット 2 台を 1 セットとし、70 秒ごとにファンが連動反転することで給排気が切り替わります。通過する給排気の熱を蓄熱エレメントに蓄積回収しながら換気します。

蓄 熱エレメントにハニカム多孔質セラミックを使用
ハニカム構造の多孔質セラミックは蓄熱性が高く、湿度も回収します。また、セラミックは紙やプラスチックに比べて劣化しにくい素材なので、掃除機での清掃や水洗いなどのメンテナンスで性能を維持できます。

熱交換換気ユニットの構造

ハニカム構造の多孔質セラミックを使用

はデセントラル換気システムではヴェントサンのみの機能です。

蓄熱エレメント
インナーカバーアウターフード (４種類 )フィルター（2 種類）
ファン

室内パート

壁内パート

屋外パート

● インナーカバー、フィルター、アウターフードについては、最終ページの「ヴェントサン標準パーツ」をご覧ください。

シンプルな構造で、施工もメンテナンスも簡単すべてのパーツが取り外し可能、アウターフード内部まで清掃できます。

3

はデセントラル換気システムではヴェントサンのみの機能です。

ここが違う！ ヴェントサンの独自性と卓越した機能
ここが違う！
その1

ここが違う！
その2

ここが違う！
その3

ここが違う！
その4

CO2 デマンドコントロール機能（オプション）

部屋の中に人が多くいる時などに CO2 が増えると、風量を上げて快適な空気環境を保ちます。

部屋の中に外の音が入ってきにくい静隠構造（最小 13db）
国際特許の静隠構造が外から入る音を防ぎます。

いつでも快適な風が入り 凍結を防止（給気温度コントロール）
室内に入ってくる温度が一定以下に下がると、自動で蓄熱エレメントを暖めなおします。いつでも暖かい風が入ってくるので、結露や凍結も予防します。

外が強風でも安定して換気します：ウインドブロック機能

壁掛けタイプのファンは外からの風に弱いと言われていますが、ヴェントサンは自動で圧力を感知し風量がアップします。

メーカー保証期間は 5 年
ここが違う！
他社にはない 5 年保証です。
その5

ここが違う！
その6

ここが違う！
その7

CO2 センサー

国際特許取得の新型ファン「キセ二オン」
搭載

フィルターの汚れがいつでも見える

インナーカバーのサイドからフィルターが見えます。換気システムをいつも快適に使うためには掃除が大切です。細かなチェックを心がけましょう。

フィルターのお手入れはとっても簡単

簡単に汚れチェック

カバーとフィルターを外して、掃除機で吸うか水洗い。電源も落とさずパッと取り外すだけ。
PULL
簡単クリーニング

4

はデセントラル換気システムではヴェントサンのみの機能です。

コントローラと設定モード◎コントローラs Move
● 保証期間：5 年● 最大制御台数：8 台● サイズ：86 ㎜×86 ㎜×14 ㎜● タッチパネル式
風速は簡易 4 段変速 （最大 13 段変速）
指のタッチに LED ランプが追従し風量調整ができる簡単操作● フィルター交換のお知らせサイン（180 日ごと）

◎自動モード● CO2 デマンドコントロール（オプション）

室内の CO2 濃度が設定以上になるとセンサーが反応して、自動的に全ユニットが最大風速で稼働し、快適な室内環境を保ちます。

CO2 センサー● 凍結防止（給気温度コントロール）

給気温度の低下を温度センサーが感知すると自動的に排気運転になり、凍結や結露を予防します。

◎手動モード● 熱交換

室内の熱を逃がさないで新鮮な空気に入れ替えを行う運転モード。冬季の暖房時、夏季の冷房使用時には必ず使用します。

● 換気（ナイトパージ）

一台を排気、もう一台を給気で熱交換をせず、連続運転するモード。春・秋や夏の夜間などに通風を一方通行にして涼しい外気を取り入れ、素早く室温を下げる場合などに利用します。

● リフレッシュ機能

15 分間最大風量で運転し空気をリフレッシュ。15 分後、元の風量に自動で戻ります。

● 一時休止4 段階（1、２、４、８時間）の一時停止を設定できます。誤って押してしまった場合や、メンテナンス作業時にも、つけ忘れなく室内を快適な環境に保ちます。

5ヴェントサン 換気ユニット
日本独自仕様・薄壁対応VENTOsan JW

仕様

スリーブ径［mm］

対応壁厚［mm］※1

165 以上風量［m3/h］

消費電力［W］

17〜583

騒音値［dB（Ａ) ］（ 3m )

21〜 44

熱交換率［%］（70% 運転時）

72比消費電力［W/m3/h］（70 % 運転時）
外部騒音削減値 [dB]（70% 運転時）
湿度交換率［%］

世界標準仕様VENTOsan SP仕様

スリーブ径［mm］

0.153230

VENTOsan SP

対応壁厚［mm］※1
換気量［m3/h］

8.5〜29風量［m3/h］

230 以上消費電力［W］

17〜583

騒音値［dB（Ａ) ］（ 3m )

21〜36

比消費電力［W/m3/h］（70 % 運転時）
外部騒音削減値 [dB]

0.15（70% 運転時）
熱交換率［%］

38〜4987仕様

VENTOsan ZERO

湿度交換率［%］（70% 運転時）

VENTOsan ZERO

8.5〜29150φ
165 以上対応壁厚［mm］防火仕様※1防音仕様・最大 29db

150φ
85 以上対応壁厚［mm］防火仕様※1
換気量［m3/h］

本州以南限定販売

VENTOsan JW

スリーブ径［mm］

36

対応壁厚［mm］※1200φ255 以上換気量［m3/h］

8.5〜29対応壁厚［mm］防火仕様※1
風量［m3/h］

320 以上消費電力［W］

17〜583

騒音値［dB（Ａ) ］（ 3m )

13〜29（70% 運転時）
熱交換率［%］

87

比消費電力［W/m3/h］（70 % 運転時）
外部騒音削減値 [dB]

湿度交換率［%］（70% 運転時）

0.15

48〜5636● 全てのデータは D IN1314-8 に基づき、ドイツ試験機関 TUV ラインランドでの試験報告書をもとに掲載しています。
※1：次世代省エネ基準 3 地域以南の場合です。
1 又は 2 の場合はお問い合せください。

6ヴェントサン 換気ユニット
浴室・個室用VENTOsan ツイン仕様

VENTOsan ツイン

対応壁厚［mm］防火仕様
換気量［m3/h］

5 〜23

スリーブ径［mm］
対応壁厚［mm］※1

風量［m3/h］

消費電力［W］
比消費電力［W/m3/h］（70％運転時）

VENTOsanコーナー

20〜 44

湿度交換率［%］（70％運転時）

coming soon仕様

VENTOsan コーナー

スリーブ径［mm］
対応壁厚［mm］※2

対応壁厚［mm］防火仕様
換気量［m3/h］
風量［m3/h］

消費電力［W］

比消費電力［W/m3/h］（70％運転時）
騒音値［dB（Ａ) ］（3m）

地下室・床下用

VENTOsan
ベースメント

45 〜5694150φ

250 以上 ※２340
8.5〜2917〜5830.15（70％運転時）
熱交換率［%］

21〜36
39 〜4787

仕様

VENTOsan ベースメント

外部騒音削減値 [dB]

コーナー壁面取付け
外観図5〜2330.16

騒音値［dB（Ａ) ］（3m）
外部騒音削減値 [dB]

熱交換率［%］（70％運転時）

フードレス仕様・外（張）断熱用

200φ
270 以上なし

湿度交換率［%］（70％運転時）スリーブ径［mm］

対応壁厚［mm］※1

対応壁厚［mm］防火仕様
換気量［m3/h］
風量［m3/h］

消費電力［W］
比消費電力［W/m3/h］（70％運転時）
騒音値［dB（Ａ) ］（3m）

36150φ270 以上なし

8.5〜29
17〜58
30.15

21〜36

外部騒音削減値 [dB]

地下室用の為設定なし

湿度交換率［%］（70％運転時）36

熱交換率［%］（70％運転時）87● 全てのデータは D IN1314-8 に基づき、ドイツ試験機関 TUV ラインランドでの試験報告書をもとに掲載しています。
※1：次世代省エネ基準で 3 地域以南の場合です。
1 又は 2 の場合はお問い合せください。 ※2：躯体厚が 180mm 以上必要です。

浴室・トイレ・部屋間換気
温度・湿度・照明・人感センサー内蔵

PAX ノルテ仕様
スリーブ径［mm］

PAX Norte
100φ

換気量［m3/h］
風量［m3/h］

36〜108対応壁圧［mm］

最大消費電力［W］
比消費電力［W/ m3/h］

騒音値［dB（Ａ) ］
（3m）

指定なし
36〜10840.04
9〜30.57

はデセントラル換気システムではヴェントサンのみの機能です。

ヴェントサン標準パーツ
インナーカバーフレア
フレアのカバーは上下左右に開閉可能
ベッドやソファーの上に取り付ける場合、コールドドラフトで冷気が直接体に触れない様に下だけを閉めたり、コーナーに設置した時は室内側を開けて使用できます。

PUSH● サイズ：縦 233× 横 233× 奥行 61mmフィルター
標準フィルター：G4 クラス

花粉フィルター（PM2.5 対応 )・花粉除去率：ほぼ10 0 %・PM2.5除去率：91%
・3 ヶ月〜半年ごとの掃除機がけで約 1 年 間使用可能です。
（水洗い不可）・PM50除去率：80%以上
・PM10除去率：40%以上
・3 ヶ月〜半年ごとの掃除機
がけと水洗いで約 3 年 〜5 年間使用可能です。

● フィルターは Amazon の EDFS オンラインショップから購入できます。 → QR コードはこちら

アウターフード（ホワイト・グレー・ブラック）
コンパクト

コンパクト XL

フレックス 150

S-150

コーナー専用ガラリ

外断熱工法の場合に、窓のだきへ取付

コンパクト、コンパクトX L 、フレックス 150 は、ふく射熱と結露の対策として断熱材を装着しています。
● すべて耐風圧にすぐれた逆流防止フードで、S-150 は 2 段階の逆流防止構造です。
● アウターフードは様々なカラーに着色が可能です。コーナー 専用ガラリはご注文後 2 か月をいただいております。

● VENTOsanのカタログダウンロードおよび各種資料は ̶https://edfs.co.jp/product/ventosan/● 本文中の社名、商品名はインヴェンター社の商標または登録商標です。
● カタログの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。
● QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

エディフィス省エネテック株式会社は、inVENTer 社 (ドイツ) の日本の総代理店です。

お問い合せ先Edifi ce energy saving tec hnology

エディフィス 省エネテック株式会社〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-32-3 三鷹産業プラザアネックス 2F-G
TEL. 0422-26-6922 eFax. 03-6740-1943 E-mail: contact@ edfs.co.jp
モデルハウス：〒598-0034 大阪府泉佐野市長滝 1221-1
VEN-2023-SEP