VENTOsan シリーズ
施 工 要 領 書
- installation manual -日本国内専用品
Use Only in Japan⚫ このたびは第一種熱交換換気システム「ヴェントサン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
⚫ 納品後、配送時の破損が見つかった場合は２週間以内にご連絡ください。

⚫ 施工要領書は web でも閲覧可能です。
⚫ 取扱説明書・施工要領書 QR コード→

目

次

１.

施工フロー ........................................................................................... 2

２.

事前準備 ............................................................................................ 3３.

JW SP............................................................................................... 4

３-1. ケーブルの配線 .................................................................................... 5
３-2. スリーブ ............................................................................................ 5
３-2-1. 設置位置の決定............................................................................ 5
３-2-2. スリーブの長さ ............................................................................... 5
３-3. 本体の設置 ....................................................................................... 5
３-3-1. 本体設置(配管支持金具) ................................................................ 5
３-3-2. 本体設置(木下地組) ...................................................................... 7
３-3-3. 本体への配線 ............................................................................... 8
３-4. インナーカバーの取り付け ......................................................................... 9
３-5. 外壁の断熱気密仕上げとアウターフード各種の取り付け ..................................... 10
３-5-1. アウターフード S150 の取り付け.......................................................... 10
３-5-2. アウターフードコンパクト・コンパクト XL・の取り付け ...................................... 10
４.

ZERO.............................................................................................. 12４-1. ケーブルの配線 .................................................................................. 13
４-2. スリーブ .......................................................................................... 14
４-2-1. 設置位置の決定.......................................................................... 14
４-2-2. スリーブの長さ ............................................................................. 14
４-3. 本体の設置 ..................................................................................... 15
４-3-1. 本体設置(木下地組) .................................................................... 15
４-3-2. 本体への配線 ............................................................................. 18
４-4. インナーカバーの取り付け ....................................................................... 19
４-4-1. インナーカバー 施工方法 ................................................................ 19
４-5. 外壁の断熱気密仕上げとアウターフードの取り付け ........................................... 21
４-5-1. アウターフードの取り付け .................................................................. 21
５. TWIN ................................................................................................ 23
５-1. 部品の詳細 ..................................................................................... 24
５-2. ケーブルの配線 .................................................................................. 24
５-3. スリーブ .......................................................................................... 25
５-3-1. スリーブの設置場所の決定 ............................................................... 25
５-3-2.スリーブの長さ ............................................................................... 25
５-4. ヴェントサン本体の設置......................................................................... 26

５-4-1. 本体設置（木下地組）................................................................. 26
５-4-2.スリーブ内部取り付け....................................................................... 29
５-5. 給・排気の初期設定 ........................................................................... 30
５-6. インナーカバーの取り付け ....................................................................... 31
５-6-1. インナーカバーの取り外し.................................................................. 31
５-6-2. インナーカバー(TWIN 専用) 施工方法................................................ 31
５-7. 外壁の断熱気密仕上げとアウターフード各種の取り付け ..................................... 33
５-7-1. アウターフードの取り付け .................................................................. 33
６.

防火仕様 .......................................................................................... 35

６-1. 防火ダンパーの構造 ............................................................................ 35
６-2. JW SP 防火仕様の施工方法 ................................................................. 35
６-3. ZERO 防火仕様の施工方法 .................................................................. 36
７.

テクニカルデータ .................................................................................... 37８.

断面図 ............................................................................................. 38

９.

アウターフード各種図面 ........................................................................... 39

VENTOsan® 施工要領書◆安全に取り付けを行うため、以下の項目をお守りください。

■取り付けを行う前に、必ず施工手順をお読みください。
■取り付けの際は、必ず電源を切ってから行ってください。
■感電や火災などのトラブルの原因になりますので、製品に水等をかけないでください。
■落下やケガの原因になりますので、各種部品がしっかり取り付けられているか確認してください。
■有資格者以外は、取り付け・接続・及び初回運転を行わないでください。
■機器やシステムを変更および改造しないでください。
■このシステムが問題なく安全に機能するには、適切な輸送・保管・取り付け・操作およびメンテ
ナンスが前提条件となります。

1

VENTOsan® 施工要領書

１. 施工フロー取り付け位置の確認

配線工事

スリーブの長さの調整
内装仕上げ工事
外装仕上げ工事

直流安定化電源の設置・ファンへの配線接続
コントローラの設置・配線接続

インナーカバーの取り付け

アウターフード取り付け

通電・最終動作確認
ファンの給排気確認

2

VENTOsan® 施工要領書

２. 事前準備

本施工前に下記の工具等の準備をしてください。

a.

ドリル

b.

カッターナイフc.

ドライバー
プラスドライバー数種類
マイナスドライバー(－6 ㎜・－2.5 ㎜)d.

水性コーキング、コーキングガン

e.

プライヤー

f.

ホールソー(68 ㎜）※内壁の種類によっては、カッターナイフなどでも可能です。

g.

気密テープ

h.

気密用両面テープ(50 ㎜以上)

i.

コーキング用バックアップ材(15 ㎜ φ15 ㎜ 約 1.2m／個)

j.

GL ボード用アンカーk.

スリーブを切断できる工具(スリーブ／φ160 ㎜・厚み 3 ㎜）l.

配管支持金具(サドルバンド／厚サドル A1043１ A150 等)

m. 各種ビスn.

一液性ウレタンフォーム

3

VENTOsan® 施工要領書

３.

JW SP
納品後に、必ず下図の部品をご確認ください。
部品はそれぞれのタイプにより大きさや形が異なります。
また、予告なしに部品形状が変わることがあります。

A. 蓄熱エレメント

A

B

C

B. スリーブ
C. コントローラ sMove（別紙「コントローラ施工要領書」参照）
E

D
D. インナーカバー
E.

三芯ケーブル(オプション)

F.

ワンタッチコネクター

F

S

G. 換気ファンH. フィルター(インナーカバー同梱)
I.

各種アウターフード

G

HI・S150 ※分納
・コンパクト・コンパクト XL・フレックス 150
J.

本体固定用 EPS クサビ

KJ

K. エアロフレックスディスク(オプション)
L.

直流安定化電源L

4

VENTOsan® 施工要領書

３-1. ケーブルの配線同送しているコントローラ施工要領書をご確認ください。

３-2. スリーブ

切り欠きからケーブルを出しておく

３-2-1. 設置位置の決定
高さ：FL+1,800 ㎜以下を推奨します。(メンテナンス時に手が届く範囲での設置を推奨)
３-2-2. スリーブの長さ※防火仕様の場合は 5-1 防火仕様を参照ください。
SP：ファン(110 ㎜)＋エレメント(長さ 150 ㎜) =260 ㎜

JW：ファン( 80 ㎜)＋エレメント(長さ 100 ㎜) =180 ㎜

また、アウターフードの種類によって外壁仕上げ面からの突出長さが違います。
【アウターフードの種類】
コンパクト：外壁仕上げ面から約 45 ㎜の長さを確保し切り落とします。

コンパクト XL

：外壁仕上げ面から約 95 ㎜の長さを確保し切り落とします。

フレックス 150 ：外壁仕上げ面から約 10 ㎜の長さを確保し切り落とします。
S150：外壁仕上げ面から約 30 ㎜～50 ㎜の長さを確保し切り落とします。

※S150 施工時は、蓄熱エレメントストッパーテープ(右図)をスリーブの外部側端にシールしてください。

３-3. 本体の設置※本体のスリーブ管には決してビスなどを打ち付けないでください。
スリーブ管が変形し、蓄熱エレメントが取り出せなくなる可能性があります。

３-3-1. 本体設置(配管支持金具)

5

VENTOsan® 施工要領書a.

施工時に、あらかじめ各ヴェントサン設置箇所に配線、設置位置に配管支持金物をゆるくビス止めします。

b. 外壁構造用合板に φ165 ㎜以上の穴を開けます。
c. 勾配(1%≒1/50)をつけて、スリーブの欠き込みがある方を室内側にして差込みます。
d. 本体固定用の EPS クサビで、対角の 4 か所にスリーブを仮固定します。
e. スリーブは室内側の仕上げ面と同じ、もしくは室内側＋10 ㎜以内に合わせてください。
石膏ボードよりもスリーブが奥にならないように取り付けてください。
f.

仮固定が終わりましたら、充填断熱材施工時に木枠内に断熱材を充填してください※断熱材の充填は断熱欠損がでないようにしっかりと行ってください。
断熱欠損ができると熱交換効果の低下や結露の原因となります。
事前に蓄熱エレメント→換気ファンの順にスリーブにセットしてから、ウレタンフォームを注入してください。強く注入しすぎると発泡圧や二次発泡でスリーブを歪めることがあります。
また、ウレタンフォームを内壁奥まで注入すると反応する水分がなくなり未発泡のままで壁体内に残り、夏季などの高温時に未発泡の原液が二次発泡し、スリーブや壁面を圧迫することがありますので、注入作業は注意してください。

g. 必要に応じて気密シートを施工してください。
h. スリーブの位置を確認し、内壁石膏ボードに 170 ㎜～180 ㎜角の穴を開け、石膏ボードを施工
してください。
i.

ケーブルを出した後に、石膏ボードの開口部とスリーブ周りをシールしてください。

j.

通気層工法の場合、同梱のエアロフレックスディスク(下図:オプション品)を通気層にはめ込んでください。通気層を断熱層にできます。

k. 一度セットした換気ファン・蓄熱エレメントを取り外し、再セットして挿入が可能なことをチェックしてください。

エアロフレックスディスク※一度セットした換気ファン・蓄熱エレメントを取り外し、再セットしてメンテナンスが可能なことをチェックしてください。

6

VENTOsan® 施工要領書

３-3-2. 本体設置(木下地組)① 施工前に、各ヴェントサン設置箇所に配線をしておいてください。
(別紙「コントローラ施工要領書」参照)
間柱に添わせて、本体取り付け位置に木下地組をします。(内法:170 ㎜角以上)

既存のスタッド(縦枠)に添わせて、本体取り付け位置に木下地組をします。
高さ:FL+1,800 ㎜以下を推奨します。
170～180 ㎜

内法:170～180 ㎜角

170～180 ㎜

既存のスタッド(縦枠)に添わせる

1,800 ㎜以下

天井高

階高

天井面

7

VENTOsan® 施工要領書② 3 芯配線を木下地組とスリーブの隙間から出るようにします。
スリーブに欠き込みがされている箇所にケーブルを通します。
③ 勾配(1%≒1/50)をつけて、外壁構造用合板に φ165 ㎜以上の穴を開けます。
④ スリーブの欠き込みがある方を室内側にして差込みます。
⑤ 本体固定用の EPS クサビで、対角の 4 か所にスリーブを仮固定します。
⑥ スリーブは室内側の仕上げ面と同じ、もしくは室内側＋10 ㎜以内に合わせてください。
石膏ボードよりもスリーブが奥にならないように取り付けてください。
⑦ 仮固定が終わりましたら、充填断熱材施工時に木枠内に断熱材を充填してください。
※断熱材の充填は断熱欠損がでないようにしっかりと行ってください。
断熱欠損ができると熱交換効果の低下や結露の原因となります。
事前に蓄熱エレメント→換気ファンの順にスリーブにセットしてから、ウレタンフォームを注入してください。また、強く注入しすぎると発泡圧や二次発泡でスリーブを歪めることがあります。
また、ウレタンフォームを内壁奥まで注入すると反応する水分がなくなり未発泡のままで壁体内に残り、夏季などの高温時に未発泡の原液が二次発泡し、スリーブや壁面を圧迫することがありますので、注入作業は注意をしてください。
⑧ 必要に応じて気密シートを施工してください。
⑨ スリーブの位置を確認し、内壁石膏ボードに 170 ㎜～180 ㎜角の穴を開け、石膏ボードを施工してください。
⑩ ケーブルを出した後、石膏ボードの開口部とスリーブ周りをシールしてください。
⑪ 通気層工法の場合は、同梱のエアロフレックスディスク(オプション品 P6 参照)を通気層にはめ込んでください。通気層を断熱層にできます。
⑫ 一度セットした換気ファン・蓄熱エレメントを取り外し、再セットして挿入が可能なことをチェック
してください。
３-3-3. 本体への配線
スリーブに蓄熱エレメント→ファンの順に挿入し、ファンのコネクターと 3 芯ケーブルを接続して完成です。(別紙「コントローラ施工要領書」参照)
JW

SP

図 4-6

※JW ファンの室内側は、インヴェンターのシールが貼っていない方です。
SP ファンの室内側は、ブレードの薄い方です。

8

VENTOsan® 施工要領書

３-4. インナーカバーの取り付け＜施工手順＞① カバーを外します。
※ご注意※
カバーを外す際は、４つあるスペーサーの外側にあるツメを必ず指で押しながら外してください。
無理に外すと、スペーサーの足が折れる可能性があります。

② ベースプレートとスリーブの中心を合わせます。
③ 水平を確認し、ビス穴をマークします。
穴は、Φ6 ㎜で 30 ㎜以上の間隔をあけてください。
④ 付属のビスで壁に取り付けます。
その際、右図緑矢印部に矢印の記載があります。
矢印が上向きになるよう取り付けてください。
⑤ 右図⑪ベースプレートに⑧標準フィルターを取り付けます。
⑩フィルター周囲のラバー部分を⑪に合わせて取り付けます。
⑥ フィルターとベースプレートとの隙間が無いか確認してください。
隙間があると、フィルターが正常に機能しません。
⑦ カバーをスペーサーに合わせます。
⑧ スペーサーのサイドのツメを押しながらはめ込みます。
カバーを押して閉じます。

9VENTOsan® 施工要領書

３-5. 外壁の断熱気密仕上げとアウターフード各種の取り付け

外壁施工前に、スリーブの奥に断熱材の充填、バックアップの上に
シーリングし、さらに気密テープを施工して外気や雨滴が進入しないようにしてください。
※湿式仕上げの場合、断熱材に直接ビスで取り付けできませんので、当社支給(有償)の
外断熱用断熱ピンをお使いください。
３-5-1. アウターフード S150 の取り付け
アウターフード S150 は分納の為、施工要領書はアウターフードの梱包に同梱されています。
フレックス 150 の施工は、4-7 外壁の断熱気密仕上げとアウターフードの取り付けをご参照ください。

S150

フレックス 150

３-5-2. アウターフードコンパクト・コンパクト XL の取り付け

コンパクト

コンパクト XL

10

VENTOsan® 施工要領書① スリーブの養生を剥がします。
② カバーとフレームを外し、ビスを緩めに取り付けます。
③ 平衡器で平衡をとりマーキングします。
④ ビス穴を開け、湿式外断熱の場合は、アンカーを取り付けます。
⑤ 付属のウレタンテープをフレーム裏に貼り、漏水を防ぎます。
⑥ フレームを取り付けます 上と横はシーリングで漏水を防ぎます。
⑦ カバーを緩めに取り付けたビスに引っ掛けるように取り付けます。
⑧ ビスをしっかりと固定させます。

11

VENTOsan® 施工要領書

４. ZERO①アウターフードフレーム②蓄熱エレメントストッパー③アウターフード カバー④使用しません
使用しません⑤使用しません
使用しません
⑥スリーブ⑦インナーカバー固定用ナット⑧配線用掻き込み⑨防音パッド⑩蓄熱エレメント⑪熱交換素子⑫ファン(スタンダードブレード部分)⑬ファン⑭ファン(スリムブレード部分)⑮ファン持ち手⑯コネクター(配線接続端子)⑰インナーカバーフレーム⑱カバープレート⑲インナーカバー⑳フィルター㉑スペーサー

12VENTOsan® 施工要領書
パーツ詳細：予告なしに部品形状が変わることがあります。
1a. アウターフードカバー
1b.アウターフードフレーム
1f.アウターフード用ビス
1g.シーリングテープ
2.スリーブ2a.歪み防止用 EPS
2b.本体固定用 EPS クサビ
3.スリーブ内部パーツ
3a.蓄熱エレメント
3b.ファン(ブレード外部側)
3c.ファン
3d.ファン(ブレード室内側)
3e.コネクター(配線接続端子)
3f.リングインサート(アウターフードのパーツ)

4a

3g.防音パッド⑤

4.インナーカバーフレア ZERO
4a.ビス
4b.カバープレート
4c.標準フィルター

5.コントローラ sMove5a5b5a.直流安定化電源
5b.ワンタッチコネクター

４-1. ケーブルの配線同送しているコントローラ施工要領書をご確認ください。

13

VENTOsan® 施工要領書

４-2. スリーブ
４-2-1. 設置位置の決定
高さ：FL+1,800 ㎜以下を推奨します。(メンテナンス時に手が届く範囲での設置を推奨)

４-2-2. スリーブの長さ495 ㎜あるスリーブは、室内側石膏ボード面から、外壁面までの長さプラス 10 ㎜でカットしてください。
※防火仕様の場合は、外壁面までの長さでカットしてください。(詳しくは項目 5-3 を参照)
※必ずネジがついていない側をカットしてください。
ZERO 断面図

14

VENTOsan® 施工要領書

４-3. 本体の設置
４-3-1. 本体設置(木下地組)① 施工前に、各ヴェントサン設置箇所に配線をしておいてください。
(別紙「コントローラ施工要領書」参照)
間柱に添わせて、本体取り付け位置に木下地組をします。(内法:225 ㎜角)

既存のスタッド(縦枠)に添わせて、本体取り付け位置に木下地組をします。

2,250 ㎜

高さ:FL+1,800 ㎜以下を推奨します。

内法:225 ㎜角2,250 ㎜

既存のスタッド(縦枠)に添わせる

階高
天井高

1,800 ㎜以下

天井面

15

VENTOsan® 施工要領書② 3 芯配線を木下地組とスリーブの隙間から出るようにします。
スリーブに欠き込みがされている箇所にケーブルを通します。
③ 勾配(1-2%)をつけて位置を決定し、外壁構造用合板に φ225 ㎜の穴を開けます。
④ スリーブの欠き込みがある方を室内側にして差込みます。
⑤ スリーブは室内側仕上げ面と同じにし、外壁面から10 ㎜出してください。
⑥ スリーブ周囲の断熱工事として木枠内部にイソシアヌ
レート(ウレタン)フォームを充填して気密処理をする際に、スリーブの固定用ナットが平行になるように確認してください。
⑦ スリーブの位置を確認し、内壁石膏ボードに 225 ㎜角
の穴を開けます。
⑧ 再度平行器を使用し、インナーカバー固定用ナットを平行にし、2b 本体固定用の EPS クサビで対角の 4 か所にスリーブを固定します。
⑨ 2a 歪み防止用 EPS をスリーブに挿入して、ウレタンの充填でスリーブが歪まないようにします。

16

VENTOsan® 施工要領書⑩ 固定が終わりましたら、石膏ボードとスリーブの隙
間にイソシアヌレートフォーム(ウレタン断熱材)を充填してください。

※断熱材の充填は断熱欠損がでないようにしっ
かりと行ってください。
断熱欠損ができると熱交換効果の低下や結露、氷結の原因となります。

⑪ 一度セットした換気ファン・蓄熱エレメントを取り外し、再セットして挿入が可能なことをチェックしてくだ
さい。

※一液性ウレタンは空気中の水分と反応して発泡します。
内壁奥まで注入すると反応する水分がなくなり未発泡のまま壁体内に残ります。
夏季などの高温時には未発泡の原液が二次発泡し、スリーブや壁面を圧迫することがありますので、注入作業は注意をしてください。

17

VENTOsan® 施工要領書
４-3-2. 本体への配線
a. スリーブに防音パッドを取り付けます。
奥まで挿入し、余り分はカットしてください。

アウターフード側収まりb.

蓄熱エレメント→ファンの順に挿入し、ファンのコネクターと 3 芯ケーブルを接続して本体完成です。
(別紙「コントローラ施工要領書」参照)

18

VENTOsan® 施工要領書

４-4. インナーカバーの取り付け
４-4-1. インナーカバー 施工方法

インナーカバー フレア※ご注意※
カバーを外す際は、４つあるスペーサーの外側にあるツメを必ず指で押しながら外してください。
無理に外すと、スペーサーの足が折れる可能性があります。
同様に、取り付ける際もツメを押しながら取り付けてください。

押しながら外す

19

VENTOsan® 施工要領書＜施工手順＞① インナーカバー・カバープレート・フィルターを外します。(図 A)② カバープレートにケーブルを通します。(図 B)

図A③ 付属のレンチで、スリーブにビスでベースプレート
を固定します。(図 C)
その際、緑矢印部分に矢印の記載があります
ので、矢印が上向きになるよう取り付けてください。(図 D)
図 4-12④ 標準フィルターを取り付けます。
フィルター周囲のラバー部分に合わせて取り付図B

けてください。
⑤ フィルターとベースプレートとの間に隙間が無い
か確認してください。
隙間があると、フィルターが正常に機能しません。
⑥ カバーをスペーサーに合わせます。
⑦ スペーサーのサイドのツメを押しながらはめ込み図Cます。
⑧ 順にすべてのスペーサーを取り付けます。
⑨ カバーを押して閉じます。
スペーサーのツメを押すと閉めやすいです。

図D

20

VENTOsan® 施工要領書

４-5. 外壁の断熱気密仕上げとアウターフードの取り付け
外壁施工前に、スリーブの奥に断熱材の充填、バックアップの上にシールし、さらに気密テープを施工して外気や雨滴が進入しないようにしてください。
※湿式仕上げの場合、断熱材に直接ビスで取り付けできませんので、当社支給(有償)の
外断熱用断熱ピンをお使いください。
重量物用のサーマックスは構造体に直接取り付け、化学系断熱材には断熱ファスニングを断熱材に直接取り付けます。

４-5-1. アウターフードの取り付け①設置用ビスの穴をマークして穴を開けます。

21

VENTOsan® 施工要領書②防水パッキンをシールします。

③ビスで固定します。

④上からカバーを下ろします。

⑤周囲をシールして固定します。

22

VENTOsan® 施工要領書

５. TWIN

1 アウターフードフレーム
2.蓄熱エレメントストッパー
3.アウターフード カバー
4.スリーブ管
5.インナーカバー固定用ビス
6.配線用かき込み
7.スリーブセパレーター
8.蓄熱エレメント
9.熱交換素子
10.フィルター
11.ファン
12.ファンモーター
13.コネクター(配線接続端子)
14.コネクター(分岐ユニット）
15.インナーカバーフレーム
16.スペーサー
17.インナーカバー
18.カバープレート

23

VENTOsan® 施工要領書

５-1. 部品の詳細
予告なしに部品形状が変わることがあります。
1a. アウターフード・カバー
1b.アウターフードフレーム
1f.アウターフード用ビス
1g.シーリングテープ
2.スリーブ2a.歪み防止用 EPS
2b.本体固定用 EPS クサビ
3.スリーブ内部パーツ
3a.セパレーター
3b.蓄熱エレメント
3c.ファン
3d.コネクター(配線接続端子)⑤
4.インナーカバー(TWIN 専用)
4a.ビス

5.コントローラ sMove
5a.直流安定化電源⑤a⑤b5b.ワンタッチコネクター

５-2. ケーブルの配線同送しているコントローラ施工要領書をご確認ください。

24

VENTOsan® 施工要領書

５-3. スリーブ
５-3-1. スリーブの設置場所の決定
高さ：FL+1,800 ㎜以下を推奨します。
メンテナンス時に手が届く範囲での設置を推奨しています。

５-3-2. スリーブの長さ495 ㎜あるスリーブは、室内側石膏ボード面から、外壁面までの長さプラス 10 ㎜でカットしてください。

25

VENTOsan® 施工要領書

５-4. ヴェントサン本体の設置
５-4-1. 本体設置(木下地組)① 施工前に、各ヴェントサン設置箇所に配線をしておいてください。
(別紙「コントローラ施工要領書」参照)
間柱に添わせて、本体取り付け位置に木下地組をします。(内法：225 ㎜角以上)

既存のスタッド(縦枠)に添わせて、本体取り付け位置に木下地組をします。
高さ：FL+1,800 ㎜以下を推奨します。
メンテナンスが容易にできる位置に設置します。

2,250 ㎜

内法：225 ㎜角2,250 ㎜

既存のスタッド(縦枠)に添わせる

階高
天井高

1,800 ㎜以下

天井面

26

VENTOsan® 施工要領書②3 芯配線を木下地組とスリーブの隙間から出る
ようにします。
スリーブに欠き込みがされている箇所にケーブルを通します。
③勾配(1-2%)をつけて位置を決定し、外壁構造用合板にφ225 ㎜以上の穴を開けます。
④スリーブの欠き込みがある方を室内側にして差し込みます。
⑤スリーブは室内側仕上げ面と同じにし、外壁面から 10 ㎜出してください。
⑥スリーブ周囲の断熱工事として木枠内部にイソシアヌレート(ウレタン)フォームを充填して、気密処理をする際に、スリーブの固定用ナットが平行になるように確認してください。
⑦スリーブの位置を確認し、内壁石膏ボードに 22 ㎜
角の穴を開けます。
⑧再度平行器でインナーカバー固定用ナットを平行にし、2b 本体固定用の EPS クサビで対角の4 か所にスリーブを固定します。
⑨2a 歪み防止用 EPS をスリーブに挿入して、ウレタンの充填でスリーブが歪まないようにします。

27

VENTOsan® 施工要領書⑩固定が終わりましたら、石膏ボードとスリーブの隙間にイソシアヌレートフォーム(ウレタン断熱材)を充填してください。

※断熱材の充填は断熱欠損がでないように
しっかりと行ってください。
断熱欠損ができると熱交換効果の低下や結露、氷結の原因となります。

⑪一度セットした換気ファンと蓄熱エレメントを取り外し、再セットして挿入が可能なことをチェックしてください。

※一液性ウレタンは空気中の水分と反応して発泡します。
内壁奥まで注入すると反応する水分がなくなり未発泡のまま壁体内に残ります。
夏季などの高温時には未発泡の原液が二次発泡し、スリーブや壁面を圧迫することがありますので、注入作業は注意してください。

28

VENTOsan® 施工要領書
５-4-2. スリーブ内部取り付け

セパレーターを壁厚プラス 30 ㎜でカットしスリーブに挿入。蓄熱エレメントを挿入しファンを挿入

配線ケーブルを、セパレーターの下から左側(配線用かき込みがある方)に寄せてください。

a.

蓄熱エレメント→ファンの順に挿入し、ファンのコネクターと 3 芯ケーブルを接続して本体完成です。(別紙「コントローラ施工要領書」参照)

29

VENTOsan® 施工要領書

５-5. 給・排気の初期設定

最重要項目
ヴェントサンは 2 個のファンが 1 ペアとなって、給排気が切り替わります。
一方が給気動作しているときは、他方は排気の動作をするように配線する必要があります。

２つのコネクターは、給気と排気に逆配線してください。

接続方法
給気側

排気側

左から・黒・赤・白

左から・白・赤・黒

オプションのケーブルを使用する場合は、上図のケーブルの配色になります。
ご用意されている場合は、配線をご確認。ご注意ください。

※接続方法を誤るとファンは運転を開始しても正しく機能せず、換気量が不足する恐れがあります。

30

VENTOsan® 施工要領書

５-6. インナーカバーの取り付け
インナーカバーは開閉可能です。
換気装置の使用を停止する時はカバーを閉めてください。
熱交換換気の効果がある程度維持されますので、室内温度の変化を遅らせることが出来ます。
５-6-1. インナーカバーの取り外し※ご注意※
カバーを外す際は、４つあるスペーサーの外側にあるツメを指で押しながら外してください。
無理に外すと、スペーサーの足が折れる可能性があります。
同様に、取り付ける際もツメを押しながら取り付けてください。

５-6-2. インナーカバー(TWIN 専用) 施工方法

図 4-1031

VENTOsan® 施工要領書＜施工手順＞① カバーを外します。

② 付属のレンチでスリーブにビスでべースプレート
を固定します。

③ 右図下矢印部に矢印の記載があります。
矢印が上向き矢印になるよう取り付けてください。
図 4-12④ カバーをセパレーターに合わせて取り付けます。

⑤ カバーを押して閉じます。
スペーサーのツメを押すと閉めやすいです。

32

VENTOsan® 施工要領書

５-7. 外壁の断熱気密仕上げとアウターフード各種の取り付け
外壁施工前に、スリーブの奥に断熱材の充填、バックアップの上にシーリングし、さらに気密テープを施工して外気や雨滴が進入しないようにしてください。
※湿式仕上げの場合、断熱材に直接ビスで取り付けできませんので、当社支給(有償)の外断熱用断熱ピンをお使いください。
重量物用のサーマックスは構造体に直接取り付け、化学系断熱材には断熱ファスニングを断熱材に直接取り付けます。

５-7-1. アウターフードの取り付け

１．ベースプレート
２．セパレーターブレード
３．ビス穴
４．ベースプレート
５．防水パッキン取付位置
６．カバー
７．開口部
８．水切り
①設置用ビスの穴をマークして穴を開けます。

33

VENTOsan® 施工要領書

34①

防水パッキンをシールします。

②

ビスで固定します。

③

カバーを上から下ろします。

④

周囲をシーリングして固定します。

VENTOsan® 施工要領書

６. 防火仕様
防火仕様の場合、スリーブの周囲にステンレススリーブを取り付け、ステンレススリーブの内側の耐火繊維に防火ダンパーを取り付けます。

６-1. 防火ダンパーの構造
防火ダンパーは、ダクト配管を通して火災が広がるのを防止する構造になっています。
この製品の性能・機能を十分発揮させ、また安全を確保するために正しい取付工事が必要です。
取付工事後は必ず、温度ヒューズが正常に取付けられているか確認してください。
抜け止め金具防火ダンパー（ステンレス製）
ヒューズ

ΦD

L

室内側

室外側

F

寸法(㎜)
D

F

L

147

83

35

６-2. JW SP 防火仕様の施工方法

SP(S150)防火仕様 断面図③アウターフード S150
※アウターフードは選択可能です。

35

VENTOsan® 施工要領書① ステンレススリーブを樹脂スリーブから約 50 ㎜室外側にずらして取り付けます。
② ダンパーに付属の温度ヒューズを取り付けてください。
③ スリーブ固定後、ステンレススリーブ室外側の耐火繊維に防火ダンパーを挿入します。
④ 必要に応じて防火ダンパー周囲をシールしてください。
⑤ 最後にアウターフードを取り付けます。

６-3. ZERO 防火仕様の施工方法
ZERO の防火仕様の場合、アウターフードはコンパクト XL のみになります。
① スリーブは総壁厚と同じ長さでカットし、付属のステンレススリーブを外部側に接続します。
② ダンパーに付属の温度ヒューズを取り付けてください。
③ スリーブ固定後、室外 150φ側の耐火繊維に防火ダンパーを挿入します。
④ 必要に応じて防火ダンパー周囲をシールしてください。
⑤ 最後にアウターフードを取り付けます。

ZERO ステンレススリーブ

耐火繊維

室内側

室外側

200φ

150φ

耐火繊維

36

VENTOsan® 施工要領書

７. テクニカルデータ

VENTOsan®
インプット電圧24V

インプット電流

最大180㎃

電力消費量

1-4.7Wh

セラミック蓄熱エレメント寸法

騒音値

JW

100㎜ ／外径＝Φ153

SP,ZERO

150㎜ ／外径＝Φ153

TWIN

150㎜ ／外径＝Φ200半円

JW

最大41㏈(A)SP

最大36㏈(A)ZERO 最大29㏈(A)TWIN 最大44㏈(A)

換気量

最大29m3/h

運転時の温度範囲-20～50℃

VENTOsan®スリーブ管(ダクト)
JW・SP 寸法(㎜)長さ＝250,300,500／外径＝Φ165／内径＝Φ154

ZERO・TWIN 寸法(㎜)長さ=495 ／ 外径＝Φ205 ／内径＝Φ200

インナーカバー
フレア

寸法(㎜)縦＝233／横＝233／奥行き＝60

S150

寸法(㎜)

縦=224/横=296/奥行き=98

コンパクト

寸法(㎜)

縦=285/横=222/奥行き=80

コンパクト XL

寸法(㎜)縦=344/横=235/奥行き=135

フレックス150、200、TWIN

寸法(㎜)縦=313/横=279/奥行き=88

アウターフード

37

VENTOsan® 施工要領書

８. 断面図
JW※その他機種の断面図・仕様書は、表紙にある QR コードのリンクからご確認できます。

38

VENTOsan® 施工要領書

９. アウターフード各種図面
コンパクト

コンパクト XL

39

VENTOsan® 施工要領書

フレックス 150・フレックス 200
150

S150

150

40

VENTOsan® 施工要領書
MEMO

41

VENTOsan® 施工要領書
MEMO

42

VENTOsan® 施工要領書
MEMO

43

VENTOsan®はインヴェンター社の登録商標です。
■本書に記載されている内容はハード及びソフトウエアと一致しているか点検済みですが、内容に全く逸脱が無いわけではありませんので、完全な一致は保証いたしかねます。
また、本書は不定期に更新されます。更新された要領書は常に後続版で入手が可能です。
■この要領書に記載されている安全規定はすべて遵守してください。

日
本
総
販
売
代
理
店

エディフィス省エネテック株式会社〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-32-3 三鷹産業プラザアネックス
TEL: 0422-26-6922

eFAX: 03-6740-1943

E-Mail:contact@edfs.co.jp

https://edfs.co.jp/

販
売
店

2024/06/26 改訂 Ver.14