お問い合わせ東京ガスネットワーク

保存版

ガスメーター（JO型、NO型（
マイコンメーター
1〜6号用

ご使用の手引きが表示されてから、
少しして
または

が消える

※マイコンメーターの設置場所

受付時間 月〜土 9:00〜19:00
日・祝 9:00〜17:00

電話 : 0570-023388（ナビダイヤル）※フリーダイヤルではありません。

ガスが使えなくなったときは、
ガスくさい
以下の表示をご確認ください
ガスメーターの種類によって液晶表示や復帰ボタンのガスが使えない（
位置が異なります

再びまたは表示されますが※復帰ボタンは液晶の左または右にあります。

） 次ページへ

A〜Z が表示されている 中 面 へ※IP電話のお客さまは下記の電話番号へおかけください。

復帰ボタン

次ページへ

電話 : 03-6627-6257

どんな機能があるの？

ガス漏れ通報専用電話（24時間 365日受付）

復帰ボタン

表示

A〜Z 表示表示

ガスが使えなくなったときはガスくさいですか?
くさくない

絶対に火をつけない

くさい

火気厳禁

ガスもれの可能性があります

お使いのガス器具をまず確認！

❶ 窓を大きく開ける。

乾電池が消耗していませんか？
ガスコンロ、湯沸し器など電源コードが抜けていませんか？

❷ すべてのガス器具を止める。
器具栓、ガス栓、メーター
ガス栓（3ページ）を閉める。

中 面 へ❸ ガス漏れ通報専用電話（裏表紙）に連絡する。

復帰ボタン A〜Z 表示

電話 : 0570-002299（ナビダイヤル）
電話 : 03-6735-8899（IP電話）

他のガス器具は使えますか？
使える

復帰とは
再びガスを使えるようにすることです。

使えない

FAX 受付サービス
メーターガス栓は開けたまま

または 表示が消えていたら、ガスが使えるようになります
または 表示が消えないときは もう一度 から。

口話でないコミュニケーションをご希望のお客さま向け

使えるものもある

FAX : 03-6627-6385

東京ガスネットワーク（裏表紙）
までご連絡ください。
2

復帰の操作（2ページ）
を行ってください。

この手引きに掲載されている内容は、2022年4月現在のものです。

14610005 TF 2022.4

この手引きをお読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。
「安全上のご注意」（6ページ）
を必ずお読みください。

使えないガス器具が故障している可能性があります
ガスのご契約先やガス器具の販売店にご相談ください。
1

マイコンメーターの役割

マイコンメーターの主な安心機能

マイコンメーターは、いつもガスの流れを見守っています

マイコンメーターには、異常を感知する機能があります
またはメーターガス栓
ガスが流れているときは、
が表示され
ます。

閉

開
上 下のどちらかに付いています。

❶ QまたはK:異常に多くのガスが流れたとき❷ P:流れるガスの圧力が低下したとき

例)メーター状態（アルファベット）❸ G:震度５強相当以上の揺れを感知したとき❹ J:長時間一定量のガスが流れたとき※メーターガス栓は普段は開けておいてください。

N が表示されますが、ガスは止めません

ガスはマイコンメーターを通って、ガス器具に流れています。

❺ N:30日間連続してガスの流れを感 知し続けたとき（微小もれ疑い警報）

マイコンメーターの設置場所例
マンション・アパートの場合
玄関脇や共用廊下のメーターボックス内に設置

外に並べて設置

一戸建ての場合
屋外・玄関付近の外壁に設置● 自動的にガスが止まっても、ガスもれがない場合は、復帰の操作（2 ページ）を行うと、ガスが使えるようになります。
● マイコンメーターの故障や電池切れの場合などでは、液晶に表示しないことが

あります。

1 Q

共用廊下

● マイコンメーターは東京ガスネットワークの所有物ですので、分解、塗装、廃棄などはしないでください。

お客さまへとメーター状態を表示し、自動的にガスを止めます● 計量法の定めにより、10 年に 1 回無料で取り替えます。
● 指 針 値の 最小 桁 が 桁とび することがありますが、異常 ではありません。

3K

2 P：圧力低下遮断

または ：流量オーバー遮断

何らかの原因でガスの圧力が低下した
ときに、自動的にガスを止めます。

メーターの大きさ別に定めるガス量を超えて、多量にガスが流れると（ガス管の破損や大型ガス器具の追加などの場合）
自動的にガスを止めます。

● ガスの流れを感 知しない 場合には、ガスを止めません。

●下記以外の液晶表示については、東京ガスネットワーク（裏表紙）にお問い合わせください。

5 N：微小もれ疑い警報

3 G：感震遮断
震度5強相当以上の大きな揺れを感知すると、自動的に一旦ガスを止めます。
その後安全のために検査を行い、20分後自動的にガスを使えるようにします。
大きな揺れによりガスが止まったときは、そのまま20分間お待ちください。
● ただし、安全のため、以下の場合にはガスを止めたままにします。

ガスもれがあるとき● 揺れの感知時にガスが流れていたとき● 揺れが 1 分以上続いたとき● メーターが傾いたとき● 震度はマイコンメーターの揺れかたで判断しますので、
気象庁発表のものとは異なる場合があります。
● マイコンメーターに物（自転車や荷物、ボール）がぶつかったときも、ガスを止めることがあります。
● ガスが止まってから20分以内にガスを使うと、再びガスが止まります。その場合は、復帰の操作（2ページ）
を行ってください。
●

30日以上連続してガスの流れを感知し続けると、 口火を消す
微小なガスもれの疑いがあると判断します。
ガスは止めずに、Nの表示のみでお知らせします。
（ガスはお使いになれます。
）● Nが表示されたときは、30分以 上すべてのガス器 具を止めて、Nの 表 示が消えることを確認してください。
● ガス器具をお使いにならないときは、口火を消してください。

• ガス器具を30分以上止めてもNが表示されているときは、東京ガスネットワークにご連絡ください。
• 床暖房などのガス器具を30日以上、止めずにお使いになりたい場合は、東京ガスネットワー
クにご相談ください。
• 口火のガス量をガスメーターに記憶させ、警報を出さないようにも設定できます。
※マイコンメーターが感知できるガス流量より少ない場合は、警報を出せないことがあります。

4 J：継続時間オーバー遮断

安全上のご注意

ガスが連続して一定に流れ続けると、所定時間で自動的にガスを止めます。
所定時間は、お湯の連続使用やガス器具の長時間利用など、お客さまの使用状況（流れるガスの量や時間）を考慮して設定しています。

危険■ 絶対に火をつけない■ 電気器具のスイッチの入／切をしない
火気厳禁■ 電源プラグの抜き差しをしない■ 周辺の電話を使用しない• 何度もこの機能がはたらいてガスが止まる場合は、東京ガスネットワークにご相談ください。
• お客さまのガス器具や使用条件によっては、遮断するまでの時間を長くしたり、遮断しない
ようにも変更できます。

4

注意

ガスもれに気づいたら…

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

● お風呂の沸かしすぎや、
なべの焦げ付きを防止するものではありません。

• 新たに大型のガス器具（給湯器・床暖房・風呂釜など）を取り付ける場合は、メー
ター の 大きさが 適 切 かどうか 東 京ガス
ネットワークにご相談ください。

風呂釜

5■ すぐにガス器具を止める
指示① 窓を大きく開ける。
② すべてのガス器具、
メーターガス栓（３ページ）を閉める。
③ ガス漏れ通報専用電話（裏表紙）に連絡する。

6

メーターガス栓は、普段は開けたままにしておく
指示

メーターガス栓を閉めると、❺微小もれ疑い警報が正しく機能しません。

マイコンメーター は 、こ の ような機 能 が ありますが 、 す べ てのガス
もれや、
てんぷら火災、
排ガス中毒事故など、あらゆる事故を防止するもの
ではありません。
個別の設定内容を確認したい場合
は、東京ガスネットワークまでお問
い合わせください。