コントローラ sMove
施工要領書

日本国内専用品
Use Only in Japan⚫ このたびは第一種熱交換換気システム「ヴェントサン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
⚫ 納品後、配送時の破損が見つかった場合は２週間以内にご連絡ください。

⚫ 施工要領書は web でも閲覧可能です。
⚫ 取扱説明書・施工要領書 QR コード→

品番コード：212

コントローラ sMove 施工要領書

目次

1.

施工上の注意.......................................................................................... 1

2.

事前にご用意ください .................................................................................. 3

3.

部品 .................................................................................................... 4
3-1. コントローラ部品 .................................................................................... 44.

施工手順 ............................................................................................... 44-1. 配線種類と概要 ................................................................................... 54-1-1. コントローラとファン間の電気配線図 ......................................................... 54-1-2. WAGO 社製コネクターの施工方法 ......................................................... 74-2. コントローラ取り付け................................................................................ 84-2-1. 直流安定化電源の取り付け ................................................................ 84-2-2. sMove コントローラの取り付け ............................................................ 104-3. 給・排気の初期設定 ............................................................................ 154-4. CO2 センサーの取り付け(オプション) ............................................................ 164-4-1. 配線図概略 ................................................................................ 164-4-2. 施工方法................................................................................... 174-5. 最終確認 ........................................................................................ 20

5.

テクニカルデータ ....................................................................................... 20

コントローラ sMove 施工要領書

1. 施工上の注意
安全に取り付けを行うため、以下の項目をお守りください。

危険作業前に必ずすべての該当する機器の電源供給を止めてください。
電源ケーブルとコントローラケーブルは別々に配線するように注意してください。

◆下記の注意事項を必ずお守りください◆
配達後、付属部品(同梱品)を確認してください。
また、商品の配達時に生じた傷の有無を確認してください。
配送途中の破損は配送業社の過失のため、弊社では配達後 2 週間以降の返品・交換には応じかねます。
⚫

取り付けを行う前に、必ずこの施工要領書をお読みください。

⚫

安全ルールを守って取り付けを行ってください。

⚫

コントローラに水・スプレー等をかけないでください。※ショートや感電の恐れがあります⚫

感電防止のため、取り付け作業の前に 100V のブレーカーを切ってください。

⚫

取り付けは電気工事士が行ってください。

⚫

取り付け、接続、及び初回運転は有資格者以外で行わないでください。

⚫

機器やシステムに変更および改造はしないでください。

⚫

不適切な取り付け、もしくは用途と異なる使用を行った場合の物的・人的損害については、当社は責任を負えません。

⚫

このシステムが問題なく安全に機能するには適切な輸送・保管・取り付け・操作およびメンテナンスが前提条件となります。

1

コントローラ sMove 施工要領書＜施工フロー＞

上棟

取り付け位置の確認

配線工事
断熱工事

直流安定化電源の設置

スリーブの長さの調整
内装仕上げ工事
外装仕上げ工事

コントローラの設置
ファン・コントローラへの配線接続

インナーカバーの取り付け

アウターフード取り付け

通電 最終動作確認
重要：ファンのコネクターの配線接続は、図面の給気側・排気側の通りに接続できていますか？
(P16 参照)2コントローラ sMove 施工要領書

2. 事前にご用意ください
a.

ドリル

b.

カッターナイフ

c.

ドライバー

abcde

fghi

jln

プラスドライバー数種類
マイナスドライバー(－6 ㎜・－2.5 ㎜)d.

水性コーキング、コーキングガン

e.

プライヤー

f.

ホールソー(68 ㎜)※内壁の種類によってはカッターナイフなどでも可能です。

g.

気密テープ

h.

気密用両面テープ(50 ㎜以上)

i.

コーキング用バックアップ材(15 ㎜ φ15 ㎜ 約 1.2m／個)

j.

GL ボード用アンカーk.

糸鋸、熱線カッター、電動カッターなど
プラスチックを切断できるもの(※画像なし)l.

配管支持金具(サドルバンド 厚サドル A1043１
A150 など)

m. 各種ビス(※画像なし)
n.

一液性ウレタンフォームo.

赤の油性マジック(※画像なし)※g.h.l.n の各商品は、弊社からも購入できます。

3コントローラ sMove 施工要領書

3. 部品
3-1. コントローラ部品
下記の部品を確認してください。

①sMove パネル②直流安定化電源③コントローラボックス④コネクター 3個①②④③4. 施工手順

警告

壁に開口部を設けるときには落下物が人や物に当たらないように気をつけてください。

危険作業前に必ずすべての該当する機器の電源供給を止めてください。

4コントローラ sMove 施工要領書

4-1. 配線種類と概要④⑤は P16 参照

ケーブル種類と配線概要
経路種類
芯数① ブレーカー～ 直流安定化電源 VVFケーブル※１ 2芯② 直流安定化電源 ～ sMoveパネル VVFケーブル
2芯
VCTFケーブル③ sMoveパネル ～ ファン
3芯④ 直流安定化電源 ～ CO2センサー VVFケーブル
2芯⑤ sMoveパネル ～ CO2センサー VVFケーブル
2芯※１ VVFケーブル（600ボルトビニル絶縁ビニル外装ケーブル）

ブレーカー①AC100V
2芯配線

直流安定化電源

最長100ｍ
②
DC24V
2芯配線

断面積
1.5ｍ㎡以上
0.75ｍ㎡以上
0.75ｍ㎡以上
0.75ｍ㎡以上
0.75ｍ㎡以上

sMoveパネル

長さ指定なし最長 100m
最長 33ｍ
最長 100m
最長 15m

最長33ｍ
③

ファン
最大8台

3芯配線
渡り配線

交換可能な個所へ取り付け
点検口等

任意の場所へ
取り付け

コネクター
向き注意！
施工要領書を参照

4-1-1. コントローラとファン間の電気配線図
ケーブル全長はコントローラから末端まで１系統あたり 33ｍ以内、合計８台まで設置です。

～ヴェントサン 4 台設置の場合～

直流安定化電源① ファンコネクタ―② ファン③ WAGO マルチコネクター

コントローラパネル 裏面④ 図示なし⑤ 使用しません⑥ 使用しません⑦ CO2 センサーケーブル接続部⑧ ファン用配線接続部

5

コントローラ sMove 施工要領書～ヴェントサン 8 台設置の場合～
コントローラパネル 裏面
使用しません

直流安定化電源
CO2センサー用

弊社同梱のケーブルの場合、上からⅢ黒・Ⅳ赤・Ⅴ白の順番で接続⑤ ファン⑥ ファンコネクター⑦ WAGO マルチコネクター⑪ 直流安定化電源

6

コントローラ sMove 施工要領書

4-1-2. WAGO 社製コネクターの施工方法

WAGO 社製コネクターの詳しい仕様は、QR コードを読み取っていただくか、下記 URL をご参照ください。
http://www.wago.co.jp/pickup/WFRseries.html

7コントローラ sMove 施工要領書

4-2. コントローラ取り付け

直流安定化電源 仕様

DCAC
①②

①AC 配線端子(入力側)②DC 配線端子(出力側)

4-2-1. 直流安定化電源の取り付け

１．取り付け位置と取り付け向き
取り付け位置：点検口等、交換点検の可能な場所の床面に取り付けてください。
※周囲温度が氷点下及び 40℃を超える場所への取り付けは避けてください。
早期劣化及び故障の原因になります。
推奨の取り付け方以外で設置の場合、電力負荷がかかりやすくなります。
長期利用・省エネルギーのため、この向きでの取り付けをお願いいたします。

8

コントローラ sMove 施工要領書

３．配線接続AC 側：ブレーカーから接続
入力電圧範囲 AC100-240V(50/60Hz)

DC 側：コントロールパネルへ接続

赤：プラス 黒：マイナス

コントローラパネル 裏面

通電前に配線を再確認してください
プラスとマイナスを誤って接続し、通電すると故障・破損の原因になります。

9コントローラ sMove 施工要領書

4-2-2. sMove コントローラの取り付け

sMove パネル 仕様

パネル取り付けガイド(4 カ所)
TOP△表示ビス穴

パネル取り付けガイド(4 カ所)

タッチパネル ロックボタン

ト①⑤

コントローラパネル 裏面①パネル取り付けガイド(4 カ所)⑤ロックレバー10

コントローラ sMove 施工要領書

コントローラボックス 仕様
外径：75 ㎜
内径：60 ㎜以上
奥行：61 ㎜推奨ホールソーサイズ 68 ㎜
①ベースプレート取り付けビス②コントローラボックス取り付けビス＜工程＞
石膏ボードを張り終えた後に施工します。
１．ホールソーで 68φの穴を開けます。

注）サイズを誤ると開口が大きすぎてボックスが固定できなくなる可能性があります。
ご注意ください。
２．ボックスの裏側をケーブルの数だけくり抜き、ケーブルを出し、くり抜いた穴から通します。

11

コントローラ sMove 施工要領書
３．ボックスをホールに挿入します。
2 つのビスを回し、石膏ボードにボックスを固定します。

４．マルチコネクターでファンへのケーブルを色ごとに束ねて接続します。

５．コントローラのパネルからベースプレートを外します。
① ベースプレートのロックボタンを矢印の様に引きながら、② 下にベースプレートを下げます。
③ 5 ㎜ほど下すと自然に外れます。

12コントローラ sMove 施工要領書

６．ベースプレートを設置します。
TOP の矢印を上向きに合わせて平行を取り、固定させてください。

①ベースプレート取り付けビス②コントローラボックス取り付けビス

コントローラボックス取り付けビスは非常に長いビスで、ベースプレート固定用ではありません。

注意
必ず上図①のビスを使ってください。
７．3 芯ケーブルをマルチコネクターに接続します。
・色の間違いがないか・すべてのファンのケーブルが接続されているか確認してください。
接続の確認が終わりましたら、ケーブルをボックスの奥に押し込んでください。

13コントローラ sMove 施工要領書
８．直流安定化電源から繋がった 2 芯ケーブルをコントローラのパネルに接続します。
※プラスとマイナスを間違えないように注意してください。

９．ファンに接続する 3 芯ケーブルをパネルに接続します。

各ケーブルの接続を再確認してください。

コントローラパネル 裏面(＋)24Ｖ DC(－)ＧＮＤ
ファン接続(黒)ファン接続(赤)ファン接続(白)（オプション）
CO2 センサー用
SK１
SK２14

コントローラ sMove 施工要領書

4-3. 給・排気の初期設定

最重要項目
ヴェントサンは 2 個のファンが 1 ペアとなって、給排気が切り替わります。
一方が給気動作しているときは、他方は排気の動作をするように配線する必要があります。
※ファンの配線の色は本施工要領書と違う場合があります。抜かないようにしてください。

～接続方法～
給気側

排気側

左から・黒・赤・白

左から・白・赤・黒

オプションのケーブルを使用する場合は、上図のケーブルの配色になります。
ご用意されている場合は、配線をご確認・ご注意ください。

① 配線前に、図面で各ファンが給気側か排気側かを確認してください。
② 排気側ファンへ接続します。各ファンのコネクターをすべて上記排気で結線します。
③ 続いて給気側ファンへ配線します。
必ず、排気側ファンと左右の配線を入れ替えて接続してください。
※接続方法を誤るとファンは運転を開始しても正しく機能せず、換気量が不足する恐れがあります。

15

コントローラ sMove 施工要領書

4-4. CO2 センサーの取り付け(オプション)
CO2 センサーはコントローラ 1 台につき 1 つの取り付けです。
コントローラ 2 台を一括制御はできません。

4-4-1. 配線図概略① コントローラパネル 裏面② 配線受信側③ CO2 センサー
④ 接続部
⑤ 直流安定化電源16

コントローラ sMove 施工要領書

4-4-2. 施工方法

CO2 センサー 仕様

取り付け位置
取り付け位置に指定はありません。
リビングや会議室など、多くの人が滞在し、CO2 濃度が高くなる可能性がある部屋への設置が有効です。

施工方法①配線を先に行います。(P16 配線図参照)②カバーを外します。

※注意※マイナスドライバーで強く押すと外れます。
ツメの部分が折れないように注意してください。

17

コントローラ sMove 施工要領書

３．配線を接続します
下図及び、P16 配線図をご参照ください。
ターミナルは 10 個ありますが、１,２,８,９の 4 カ所のみ使用してください。
ターミナル

接続

１電源(－)GND DC

２電源(＋)24V DC

３

使用しません

４使用しません

５

使用しません

６

使用しません

７

使用しません８コントローラ(sk1 接続)

９コントローラ(sk2 接続)

１０

使用しません

直流安定化電源へ

コン
トローラへ① センサー基盤上部のダイヤルを２に合わせます。

18

コントローラ sMove 施工要領書② センサー下部のダイヤルの一番右側で CO2 濃度を設定します。
(初期値は 1000PPM です)

３つのダイヤルのうち、左の 2 つは使用しません。触らないでください。

設定を超える CO2 を感知すると、自動的にファンが最大風量で換気を行います。
CO2 濃度が下がると、自動的に以前の風量に戻ります。

19コントローラ sMove 施工要領書

4-5. 最終確認I.

一時停止ボタン:右図③

一時停止は、4 段階の選択ができます。
一時停止中は、風量と一時停止のボタンが交互に点滅します。
風量ボタンの表示が残り時間を表しています。
1 回タッチ:1 時間停止 LED1 段目と交互点滅
2 回タッチ:2 時間停止 LED2 段目と交互点滅
3 回タッチ:4 時間停止 LED4 段目と交互点滅
4 回タッチ:8 時間停止 LED8 段目と交互点滅
一時停止の残り時間表示
風量ボタンの表示が残り時間を表しています。
一例として、8 時間一時停止に設定し 6 時間後にコントローラを確認すると、風量のバーの 2 と一時停止ボタンが交互に点滅し、残り 2 時間停止すると確認できます。
一時停止は、④風量ボタンをタッチすると中止します。
II. 風量調整ボタン：右図④4 つあるファンのボタンを押すと簡単に風量調整できます。
細かな調整をする場合は、調整ボタンを押しながら指を上下にスライドします。
III. リフレッシュボタン：右図④の一番上
強運転ボタンを 3 秒以上長押しすると、15 分間強運転し、LED が連続して点滅します。
15 分経つと元の風量に戻ります。来客時や早朝など、窓を開けることなく空気をリフレッシュできます。
IV. 電源 OFF：上図③
一時停止ボタンを 5 秒間長押しすると電源 OFF ですV. 矢印ボタン：上図②
オレンジとブルーに光る。オレンジは熱交換。ブルーは換気。(ナイトパージ)
エアコンを使用するときは必ず熱交換にしてください。
VI. 最終動作確認
重要：給気・排気設定のために、配線は逆に接続していますか？
矢印ボタンをブルーにして、リフレッシュボタンを押して、給気・排気をチェックしてください。

20

コントローラ sMove 施工要領書

5. テクニカルデータ
VENTOsan® 換気装置
インプット電圧

6～24 V

インプット電流60～180㎃

運転時の温度範囲-20～50℃■VENTOsan®はインヴェンター社登録商標です。
■本書に記載されている内容はハード及びソフトウエアと一致しているか点検済みですが、内容に全く逸脱が無いわけではありませんので、完全な一致は保証いたしかねます。
また、本書は不定期に更新されます。
更新された要領書は常にホームページで入手可能です。
■この要領書は、常に手の届くところに保管し、この要領書に記載されている安全規定はすべて遵守してください。
■QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

エディフィス省エネテック株式会社
日本
総販
売
代理店

〒181-0013
東京都三鷹市下連雀3-32-3 三鷹産業プラザアネックス２F-G
TEL: 0422-26-6922

eFAX: 03-6740-1943

E-Mail:contact@edfs.co.jp https://edfs.co.jp/2023 年 8 月 16 日改定