省令準耐火構造の仕様の概要（一戸建て木造軸組工法）

2024年２月©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

省令準耐火構造の仕様について
本資料では省令準耐火構造（一戸建て木造軸組工法）の仕様の概要！ を記載しています。全ての仕様を記載していませんのでご注意ください。
■ 省令準耐火構造の仕様基準
・ 機構の定める省令準耐火構造の仕様
機構ホームページより無料でダウンロード可能
https://www.flat35.com/files/300190838.pdf

・ 【フラット３５】対応 住宅工事仕様書（解説付）
編著：住宅金融支援機構 〈図書販売窓口〉
発行： （株）井上書院
価格：1,760円（税込）

・取扱いのある書店（オンライン書店でも購入可能）
・適合証明検査機関（一部を除く）（株）井上書院ホームページ
・㈱井上書院ホームページ 等
https://www.inoueshoin.co.jp/■ その他の参考資料
・ 省令準耐火構造Q&A

省令準耐火構造に関して、よくある問合せをまとめたものです。
機構ホームページより無料でダウンロード可能

https://www.flat35.com/files/100504017.pdf©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

【フラット３５】対応
木造住宅工事仕様書（解説付）

１

省令準耐火構造の特徴©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

２

省令準耐火構造の住宅とは

特徴１

外部からの延焼防止①外壁及び軒裏・・・防火構造②屋根・・・不燃材料

特徴２

各室防火
③天井・壁にせっこうボード

特徴３

他室への延焼遅延④ファイヤーストップ材©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

３省令準耐火構造の仕様の概要
２階の天井（上階に床がない部分の天井）：
屋根は不燃材料で葺く
外壁・軒裏は防 火 構 造

下地材料等
・せっこうボード・せっこうボード

ファイヤー
ストップ材

界壁以外の内壁：
下地材料等
・せっこうボード

12.5mm 等

１階の天井（上階に床がある部分の天井） ：開口部、床仕上げ！ の規定なし©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

12.5mm9.5mm×2 等

下地材料等
・強化せっこうボード 12.5mm+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
・せっこうボード 9.5mm×2 等

４

壁の仕様

©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

５

内壁〔外壁の室内側〕

2023年版木造住宅工事仕様書（解説付）の該当項目をご案内しています。

※設計図面添付用の場合は項目番号からご確認ください。

！

間柱（目地部分以外）：
30mm×105mm以上

18.3.1（P290）※ 外壁の室内側の仕様を決定する際は、以下の両方を満足する必要があります。
①防火構造の外壁の屋内側の仕様②省令準耐火の内壁（当ページ）の仕様

間柱（目地部分）：45mm×105mm以上①せっこうボード②せっこうボード③防火構造

12.5mm以上9.5mm以上×２©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

！
６※ 室内側の用途が浴室（ＵＢ含む）、洗面脱衣室、便所、廊下等の場合も防火被覆が必要です。

18.3.2（P290）

内壁 〔界壁以外の間仕切壁〕
間柱（目地部分以外）：30mm×105mm以上
間柱（目地部分）：45mm×105mm以上！

①せっこうボード 12.5mm以上②せっこうボード 9.5mm以上×２③せっこうラスボード 7mm以上＋プラスター塗り④防火構造©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

７8mm以上※ 室内側の用途が浴室（ＵＢ含む）、洗面脱衣室、便所、廊下等の場合も防火被覆が必要です。

18.7（P297）

壁の留付け

壁（界壁以外）に留め付ける金具の種類と長さ・留付け間隔※この表によらず、国土交通大臣の認定を受けた耐力壁の場合の留め付けに用いるくぎ等及び留め付け方法によることも可能©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

８

天井の仕様「上階に床がある部分の天井」 、「上階に床がない部分の天井」
により、仕様が異なります。

©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

９

18.4.2（P292)

上階に床がある部分の天井

強化せっこうボード
12.5mm以上

防火被覆材の目地部：①野縁又は当て木30mm×38mm以上（木材・鋼材）②野縁又は当て木35mm×35mm以上（木材・鋼材）③厚0.4mm×幅90mm以上の鋼板【例】強化せっこうボード1枚張り＋当て木等の場合©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

10

18.4.3.3（P293）

上階に床がある部分の天井
防火被覆

防火被覆裏面

Ａ．強化せっこうボード

12.5mm以上

・ボード目地部分に、野縁又は当て木を設ける・当て木は30mm×38mmもしくは35㎜×35㎜以上の木材・鋼材、又は厚0.4mm×幅90mm以上の鋼板

Ｂ．強化せっこうボード

12.5mm以上①ロックウール 50mm以上（かさ比重0.024以上）②グラスウール 50mm以上（かさ比重0.024以上）③グラスウール 100mm以上（かさ比重0.01以上）

Ｃ．①せっこうボード 9.5mm以上×２②せっこうボード 9.5mm以上＋RW化粧吸音板 9mm以上！

１枚目のボードと２枚目のボードの目地は一致させない（やむを得ず一致する場合は所定の断熱材又は当て木を設ける）※ 浴室（ＵＢ含む）、洗面脱衣室、便所、廊下等の天井部分も防火被覆が必要です。

©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

11

18.4.1（P292）

上階に床がない部分の天井！

せっこうボード
12.5mm以上

防火被覆裏面の目地措置は不要【例】せっこうボード1枚張り、天井木製下地の場合©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

12

18.4.1（P292）

上階に床がない部分の天井防火被覆
Ａ．せっこうボード

防火被覆裏面

12.5mm以上

不要

Ｂ．
①せっこうボード 9.5mm以上×２②せっこうボード 9.5mm以上＋RW化粧吸音板 9mm以上！

不要（１枚目のボードと２枚目のボードの目地は一致させないことが望ましい）※ 浴室（ＵＢ含む）、洗面脱衣室、便所、廊下等の天井部分も防火被覆が必要です。

©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

13

18.8（P299）

天井の「留め金具」

天井（界床以外）に留め付ける金具の種類と長さ・留付け間隔©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

14その他の基準©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

15

18.12（P301）

その他の基準（１） 防火被覆を貫通して設備機器を取り付ける場合の防火被覆措置（２） 床又は天井と壁との取合い部等には火炎が相互に貫通しないようファイヤーストップ材を設置（３） 防火被覆を貫通して木材を取り付ける場合の防火被覆措置（４） 連続した室の合計が１０m2以下の場合にまとめて１室として取扱い可能（火気使用室除く）©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

16

18.12.2（P301）

その他の基準（１） 防火被覆を貫通して設備機器を取り付ける場合の防火被覆措置（コンセントボックスの場合）（Ａ）©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

（Ｂ）

（Ｃ）
17（Ｄ）

18.12.3（P301）

その他の基準（２） 壁・天井内部の火炎の通り道にファイヤーストップ材を※ 当て木の表示を省略設置（上階に床がある部分の天井）しています。
（Ａ）●せっこうボード
12㎜以上

（Ｂ）

（Ｃ）

●ロックウールor
グラスウール（かさ比重0.024以上）
50㎜以上●グラスウール（かさ比重0.010以上）
100㎜以上©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

●木材
30㎜以上

18（Ｄ）

●ロックウールor
グラスウール（かさ比重0.024以上）
50㎜以上●グラスウール（かさ比重0.010以上）
100㎜以上18.12.3（P301）

その他の基準（２） 壁・天井内部の火炎の通り道にファイヤーストップ材を※ 当て木の表示を省略設置（上階に床がない部分の天井）しています。

（Ａ）●せっこうボード
12㎜以上©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

（Ｂ）

●木材
30㎜以上

（Ｃ）

（Ｄ）

●ロックウールor
グラスウール（かさ比重0.024以上）
50㎜以上●グラスウール（かさ比重0.010以上）
100㎜以上●ロックウールor
グラスウール（かさ比重0.024以上）
50㎜以上●グラスウール（かさ比重0.010以上）
100㎜以上1918.12.4（P301）

その他の基準（３） 防火被覆を貫通して木材を取り付ける場合の防火被覆措置
当て木
断面寸法30mm×38mm
もしくは35mm×35mm以上

木材㋐30㎜以上©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

20

18.12.5（P301）

その他の基準（４） 連続した室の合計が10m2以下の場合にまとめて１室として取扱い可能（火気使用室除く）

Ａ＋Ｂ≦10ｍ２
ＡＢ
図の例では、浴室Ａと洗面所Ｂとの間の間仕切壁は防火被覆不要です。
但し、浴室Ａと洗面所Ｂの間の天井の防火被覆は天井勝ちとして、連続させます。

©Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

21