滴下浸透気化式

てんまい加湿器 VCJ タイプ

施工要領書

施工業者様向け

天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

施工 要 領 書
もくじ
安全のために必ず守ること…………………………… P.1

VCJ2201、VCJ2201A、VCJ2201E、VCJ2201AE
は構造・制御が異なるため現地での変更、機能追加はでき
ません。

設定要領書

取扱説明書

施工およびリモコンス
運 転 動 作、運 転 管 理、
イッチ初期設定完了後、 一般保守要領など、加加湿器が正常に作動す 湿器の取り扱いについるかの試運転手順につ て記載しています。
いて記載しています。

3 各種図面
VCJ2201 結線要領図… ……………………………………………
VCJ2201A 結線要領図………………………………………………
VCJ2201E 結線要領図………………………………………………
VCJ2201AE 結線要領図……………………………………………
VCJ2201（ヒューミ付リモコン付属）結線要領図… ……………
VCJ2201A（ヒューミ付リモコン付属）結線要領図………………
VCJ2201E（ヒューミ付リモコン付属）結線要領図………………
VCJ2201AE（ヒューミ付リモコン付属）結線要領図……………
VCJ2201 結線参考図… ……………………………………………
VCJ2201A 結線参考図………………………………………………
VCJ2201E 結線参考図………………………………………………
VCJ2201AE 結線参考図……………………………………………
VCJ2201（ヒューミ付リモコン付属）結線参考図… ……………
VCJ2201A（ヒューミ付リモコン付属）結線参考図………………
VCJ2201E（ヒューミ付リモコン付属）結線参考図………………
VCJ2201AE（ヒューミ付リモコン付属）結線参考図……………
VCJ2201（共通）結線参考図… ………………………………………

P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35

4 仕様
4-1 加湿器本体………………………………………………………… P.36
4-2 ヒューミ付リモコン… …………………………………………… P.36

⿟ 本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品：（一財）電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
給水装置の第三者認証について
水道法第 16 条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に対し、給水器具等の認証機関である一般財団法人 電気安全環
境研究所（JET）で耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破壊性能などの性能基準への適合確認および生産工場の品質管理体制等の確認を行って認証を取得し、加湿器本体銘板に認証マークを表示しています。

2211 ③仕様

加湿器運転のために必要な設定手順や、出荷時設定から変更を行う
場合の手順について記載しています。

試運転作業要領書

2-1 取付…………………………………………………………………… P.8
2-2 給排水配管………………………………………………………… P.13
2-3 電気配線…………………………………………………………… P.17

各種図面

⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この施工要領書には加湿器本体の取付、給排水接続、電気
配線（計装）など、加湿器の施工に関する説明、安全についての注意事項などを記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい施工を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

2 施工

施工

VCJ2201 / VCJ2201A
VCJ2201E / VCJ2201AE

1-1 梱包内容（付属品）の確認………………………………………… P.3
1-2 使用場所の制限について…………………………………………… P.4
1-3 使用条件の確認……………………………………………………… P.4
1-4 給水水質について…………………………………………………… P.4
1-5 グループ制御パターンの確認… …………………………………… P.5
1-6 客先ご用意の部材など……………………………………………… P.7

施工前の確認事項

1 施工前の確認事項

安全のために必ず守ること⿟ この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
⿟ ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
⿟ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

⿟ 図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は製品添付の説明書類に従って
確実に行う
必ず守る

必ず守る

取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける
漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

定格電圧、制御容量範囲内で使用する取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る

必ず守る

取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

アース接続（D 種接地工事）を必ず行う
必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
必ず守る

製品の大きさ、重さに注意する
必ず守る

取付には製品を支持する揚重機等を使用し、作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
必ず守る

取付は、質量に十分耐える所に確実に行う
必ず守る

誤った電源で使用すると感電・火災などの原因になります。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しな
いでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する
適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用してください
やけど・けがの原因になります。

電気・電子機器等、濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

強度が不足している場合は、落下や転倒等による事故の原因になります。

絶対しない 漏電火災や事故の原因になります。

工事部材は付属品および指定の部材を
使用する
必ず守る

改造はしない絶対しない 故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する
必ず守る

水濡禁止

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になり
ます。
濡手禁止

必ず守る

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

触らない

接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

-1-

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと
ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない
やけど・感電の原因になります。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼する
必ず守る

必ず守る

正しい取り扱いがされない場合、法令違反になることがあります。

上水道直結の配管工事は、当該自治体 （水道事業管理者） の認定水道工事業者が施工する
必ず守る

必ず守る

必ず守る

凍結の恐れがある地域では、必ず凍結防止工事を行う
配管・減圧弁などが破裂し、水もれの原因になります。

給排水配管は、本書にしたがって確実に給水・排水するように配管し、結露が生じないよう断熱する
配管工事に不備があると水もれの原因になります。

正しい施工がされない場合、水もれや、水質悪化の原因になります。

製品の運搬は十分注意して行う
必ず守る

給水の水質は、水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水を使用する（上水道の使用を推奨）

原則二人以上で行ってください。ケガや落下による破損の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない
絶対しない 後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になります。

-2-

1 施工前の確認事項
1-1 梱包内容（付属品）の確認● 標準品の梱包内容（付属品）は以下のとおりです。開封後は直ちに内容を確認してください。

梱包内容 / 部品名称

仕様など

形状

個数

A 本体梱包施工前の確認事項
施工
各種図面①加湿器本体
VCJ2201 または VCJ2201A＊緊急停止機能付は型番末尾にE が付きます。

ドレン排水用ポンプ内蔵（VCJ2201A はヒューミディス
タット内蔵）

1台②給水軟銅管0.4 ｍ リングジョイント式、断熱材被覆付

1本③リングジョイント用断熱材

固定バンド 2 本付

2枚④給水接続継手

R1/2

1個⑤排水ホース

塩ビ φ20 ×φ15200mm ホースバンド 2 個付

1本

⑥排水継手

R1/2 ×φ16 ホース口

1個

⑦説明書類※

施工要領書、設定要領書、試運転作業要領書

各1冊※取扱説明書は環境負荷軽減を目的に、製品には同梱しておりません。Web サイトよりダウンロードまたは弊社宛ご請求ください。
B 化粧グリル梱包⑧化粧グリル

１式

－

1個

仕様

グリルパネルおよびグリル枠
取付ビス（M4 × 50、4 個）C リモコンスイッチ梱包⑨リモコンスイッチ
標準リモコンスイッチ（VKRM-3）またはヒューミ付リモコン（HRM103）

標準リモコンスイッチ またはヒューミ付リモコン

初期設定操作説明書⑩初期設定操作説明書

1部

－

-3-

1-2 使用場所の制限について● 滴下浸透気化式加湿器は、下記のような現場では使用できないことがありますので、事前に当社宛お問い合わせください。

＊通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのある場合＊機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊病院などの特殊空調

1-3 使用条件の確認● 下記の使用条件などを満足していることを確認してください。

定格電源

AC100V（50/60Hz 共用）

設置・保管時の本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと）、80％ RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水（下記参照）

給水圧力0.05 ～ 0.5MPa

給水温度

5 ～ 30℃

1-4 給水水質について
本体内蔵のドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知するため、純水は使用できません。
また、軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し、飛散することがありますので、軟水を供給しないでください。

施工● 給水の水質は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。

施工前の確認事項＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。
以下の点にご注意ください。

ン状シリカ濃度：30mgSiO ２/ℓ以下とされています。

各種図面＊汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8 ～ 8.0、導電率（25℃）：30mS/m 以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO ３/ℓ以下、イオ
ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでくだ
さい。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

仕様

-4-

1-5 グループ制御パターンの確認
事前に計画された制御方法・設置場所に設置する

注意事前に計画された制御方法・設置場所に設置されない場合、正常な湿度検知ができないことがあります。

⿟ 本書は下記に示す 4 種類のグループ制御パターンを標準とし、標準制御する場合の説明を記載しています。
⿟ ヒューミディスタット内蔵型 VCJ2201A は、
グループ制御、加湿制御を行う際に設置上の制約があります。
⿟ 下 記の標準グループ制御パターンに合致しないグループ制御を行う場合は追加で別途設定等が必要となりますので、次頁のフロー

チャートで計装パターンを確認してください。
⿟ 緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

標準グループ制御パターン①

VCJ2201

VCJ2201A

施工前の確認事項①②

標準グループ制御パターン②

VCJ2201

VCJ2201⑩

VCJ2201A①②

VCJ2201⑩HSHS

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

施工

加湿器

リモコン

・VCJ2201（複数台）
・VCJ2201A（1 台）

加湿器

リモコン

・VCJ2201（複数台）
・VCJ2201A（1 台）・ヒューミ付リモコン・標準リモコンスイッチ

⿟ 湿度検知⿟ 湿度検知ヒューミ付リモコンに内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う（VCJ2201A に内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う場合は別途設定が必要）

VCJ2201A に内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う

各種図面

標準グループ制御パターン③
VCJ2201①

VCJ2201②

標準グループ制御パターン④
VCJ2201

VCJ2201⑩①

VCJ2201②

VCJ2201⑩

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

仕様

HS

加湿器
・VCJ2201（複数台）

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

リモコン

加湿器

・ヒューミ付リモコン・VCJ2201（複数台）

リモコン・標準リモコンスイッチ

⿟ 湿度検知⿟ 湿度検知ヒューミ付リモコンに内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う

客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知を行う-5-

⿟ 下記フローチャートに沿って該当する計装パターンを確認してください。
⿟ P.5 記載の「標準グループ制御パターン」以外の場合、別途設定作業が必要です。
⿟ 設定作業の詳細については、
別冊の設定要領書を参照してください。
⿟ 緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

※以下本項ではヒューミディスタット（湿度調節器）をヒューミと記載します。また客先ご用意の外部ヒューミディスタットを外部
ヒューミと記載します。

何台のヒューミで加湿器を制御しますか？
1台

複数台
この制御パターンでは使用できません（設定要領書 参照）

0台

1台

施工前の確認事項

1 グループに VCJ2201A は何台ありますか？
複数台設置するリモコンスイッチは？

標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン施工

標準リモコン ヒューミ付リモコンスイッチ

どのヒューミで加湿器を制御しますか？

ヒューミ付
リモコン

外部
ヒューミ
外部
ヒューミ

ヒューミ付
外部
リモコン ヒューミ

外部ヒューミ外部
ヒューミ

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

標準グループ制御…

標準グループ制御…

追加設定不要追加設定不要

別途設定作業

別途設定作業が必要です

標準グループ制御

追加設定不要

別途設定作業

追加設定不要が必要です

VCJ2201Aが必要です

標準グループ制御…

別途設定作業

ヒューミ付
リモコン

が必要です

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201

VCJ2201

VCJ2201

VCJ2201

別途設定作業

別途設定作業

別途設定作業

別途設定作業

が必要です

が必要です

が必要です

この制御パターンでは使用できません（設定要領書 参 照）
-6-

が必要です

仕様

外部ヒューミを接続する加湿器本体は VCJ2201A、VCJ2201 のどちらですか？
VCJ2201A

各種図面

外部
ヒューミ

1-6 客先ご用意の部材など
⿟ 付属品のほか、下記の客先ご用意の部材などを確認してください。また下記以外の部材については、現場の必要に応じて適宜ご用意く

ださい。
施工内容

必要部材など

注意事項

加湿器本体
取付

吊ボルト用アン ▪加湿器本体の運転時質量は 29kg です。荷重に十分に耐えられるだけの強度を確保してください。
カー・吊ボルト・ ▪吸込口、吹出口の位置、および加湿器本体周囲スペース（サービススペース）を確認して施工して
ください。
ナット
▪施工後にもフラッシングが行えるように、必ずフラッシング用バルブをご用意ください。
加湿用給水配管は暖房加湿ではシーズンオフには通水がないため管内の腐食が発生しやすく、また配管残留水の加湿器への流入防止の意味からも、施工当初に限らずフラッシングが必要になります。
▪本加湿器は給水器具等の認証品です（第三者認証品）。上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水道工事業者が施工し、当該自治体（水道事業管理者）などで指定された
給水配管材料をご使用ください。

施
施工
工前
前の
の確
確認
認事
事項
項

配管部材
給水配管

施工
施工
排水配管

▪給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。
塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体内に流入することになり、加湿器内でのシール剤固化により故障の原因になります。
また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器に流入した場合は構成部品に悪影響を及ぼすことがあります。加湿器への通水の前には、縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施
後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。

給水サービス弁▪保守点検作業のため、必ず加湿器 1 台に 1 個設けてください。

保温材▪配管結露防止のため、必ず施工してください。

配管部材

各各
種種
図図
面面

▪付属の排水ホース、排水継手、ホースバンドを必ず使用してください。
▪横引き配管の場合、異径ソケットなどを使用し、配管径は 20A 以上としてください。
また、必ず 1/100 以上の先下がり勾配とし、先端は大気開放としてください。
▪排水配管を立ち上げる場合、立ち上げ配管は塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ 15）を使用してください。また、立ち上げ以後の横引き配管は配管径 20A 以上とし、1/100 以上の先下がり勾配となるように施工してください。φ 19、20 の市販排水ホースをご使用の場合は P.16
図 -21 市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合をご確認ください。

保温材▪配管結露防止のため、必ず施工してください。
▪リモコンスイッチの取り付けには JIS ボックス（JIS C 8340 適合品）が必要です。
▪下記の該当する組み合わせの各ページを参照し、誤配線や未配線のないように注意して確実に施工してください。

仕
仕様
様
電気配線

その他

各種配線材など

天井面点検口VCJ2201 と標準リモコンスイッチの組み合わせ

P.19「結線要領図」、P.27「結線参考図」

VCJ2201A と標準リモコンスイッチの組み合わせ

P.20「結線要領図」、P.28「結線参考図」

VCJ2201E と標準リモコンスイッチの組み合わせ

P.21「結線要領図」、P.29「結線参考図」

VCJ2201AE と標準リモコンスイッチの組み合わせ

P.22「結線要領図」、P.30「結線参考図」

VCJ2201 とヒューミ付リモコンの組み合わせ

P.23「結線要領図」、P.31「結線参考図」

VCJ2201A とヒューミ付リモコンの組み合わせ

P.24「結線要領図」、P.32「結線参考図」

VCJ2201E とヒューミ付リモコンの組み合わせ

P.25「結線要領図」、P.33「結線参考図」

VCJ2201AE とヒューミ付リモコンの組み合わせ

P.26「結線要領図」、P.34「結線参考図」▪加湿器本体配管側の天井面に必ず設けてください。

-7-

2 施工
2-1 取付
2-1-1 加湿器本体の取付
本体の取付は、天井板施工前に行ってください。
改修工事などで天井板が施工済みの場合は、当社宛お問い合わせください。

本体の重さに十分耐える所に確実に取り付ける
本体の重さに十分耐える所に確実に取り付ける注意強度不足や取付工事に不備があると、落下などによる事故の原因になります。

図 -1

図 -2

603

給水

200mm
以上

加湿器本体
化粧グリル

加湿器本体

天井面
1500mm以上※加湿器本体は必ず水平に取り付けてください。
※加湿器本体は、必ずダブルナットで固定してください。
※天井面には□450以上の点検口を設置してください。点検口は必ず配管側とし、配管その他の障害物が頭上に無い位置に設けてください。

図 -3

⿟ 吸込口、吹出口の位置を確認してください。

640（天井開口寸法）

加湿器本体取付位置の天井面（加湿器本体の配管側）には、
450 以上の点検口を設置してください。

95

450

⿟ 吊ボルトピッチは図 -3 を参照してください。

95⿟ あ らかじめ各ボルトにナットを 1 個通し、本体を吊り上げてもう1 つのナットで仮止めします。水準器を使用して本体の水平を確認し、本締めしてください。

4-M10吊ボルト

図 -4

180
加湿器本体

55 ～ 70
天井板位置
グリル枠位置-8-仕様

本体は歪みのないように取り付けてください。…
本体がゆがんでいると化粧グリルと天井板とのすき間が生じたり、故障などの原因になることがあります。

（開 口）

2.5

640（天井開口寸法）

ナットで固定してください。吊ボルトは耐震など必要に応じて揺れ止め用耐震支持部材にて補強してください。

635（吊ボルトピッチ）⿟ 吊り込み高さは図 -4 を参照してください。

各種図面（吊りボルトピッチ）⿟ 加 湿器本体を取り付ける位置に吊ボルトを取り付け、
必ずダブル

施工

障害物

□

200mm
以上

1000mm以上

300～
500mm程度

200mm
以上

2.5

点検口
450以上

□

加湿器
下端

施工前の確認事項

排水425～440mm

635

450

55～70mm603

2-1-2 化粧グリルの取付⿟ 化粧グリルは、本体の取付、給排水配管、電気配線の後、天井板を張ってから取り付けます。
⿟ 化粧グリルは、
図 -5 のようにグリル枠とグリルパネルで構成されています。

①加湿器本体の四つ角に化粧グリル付属のねじ（M4×50mm）を 5 ～ 6 回転ほどねじ込み、仮止めします（図 -5 ❶）。
②作業①で取り付けたねじへ、グリル枠を引っ掛けて取り付けます。必ず、加湿器本体ファン側のねじへ取り付けてから、逆側を取り付けてください（図 -5 ❷～❹）。

ファン・電装部側

図 -5 化粧グリルの取付

ファン

施工前の確認事項

加湿器本体
グリル枠

M4×50mm（付属）
5～6回転仮止め❷グリル枠は必ずファン側から取❶加湿器本体の四つ角に化粧グリル付属のねじ（M4×50mm）を 5 ～ 6 回転ほどねじ込み、仮止めします。

り付けてください。

施工
各種図面

グリル枠を
ファン側へスライド

段差から
落ちている

仕様

❸グリル枠の四つ角すべてに仮止めしたねじをはめ込んだ
後、ねじの頭が左側へ移動するようにグリル枠をファン側へスライドさせます。

段差から落ちていない❹グリルがねじにひっかかり、本体から落ちない状態であることを確認してください。ファン側のねじは、必ず段差から落とした状態としてください。

③グリル枠を取り付けた 4 箇所のねじを、グリル枠と天井面に隙間がなくなるまで調整しながら締めてください（P.10 図 -6）。
その際、本体とグリル枠の間のスポンジパッキン（4 面）を内側から外側へ軽く押し、本体内に突出しないようにします（P.10 図
-7）。

-9-

図 -6 グリル枠と天井のすき間調整

図 -7 スポンジパッキンの調整

グリル枠

スポンジパッキン

天井

天井

押す

すき間のないように取り付けてください

押す
側

部

装

電
・
ン
ァ
フ

締めすぎ厳禁ねじを締めすぎると、グリル枠が破損したり、変形の注意

原因となります。特に電動工具をご使用の場合は締め
グリル枠

すぎにご注意ください。

落下防止ベルトA 取付ねじ注意

落下防止ベルト A を必ず取り付ける
落下防止ベルト A は、加湿器本体内の仕切り板（左右２箇所）へ必ず取り付けてください。
取り付けなかった場合、グリル枠落下事故の原因となります。

図 -8 グリル枠 落下防止ベルトの取付

施工前の確認事項④図 -8 を参照し、グリル枠に取り付けられている落下防止ベルト A を加湿器本体内の仕切り板へ取り付けます（左右 2 箇所）。
加湿器本体内の仕切り板に取り付けられている落下防止ベルト A 取付ねじ（図 -8）を外し、落下防止ベルトの穴に通して、元の位置へ取り付けてください。

施工

側

部

装

電
・
ン
ァ
フ

ファン
・
電装部側

落下防止ベルトA 取付ねじ

落下防止ベルトA

仕切り板⑥グリル枠に取り付けられている落下防止ベルト B を、グリルパネルのフック（左右 2 箇所）へ取り付けます（図 -10）
。

注意

各種図面

⑤グリルパネルの回転軸をグリル枠の金具にはめ込み、グリル枠へグリルパネルを取り付けます（図 -9）。

落下防止ベルト B を必ず取り付ける
落下防止ベルト B は、グリルパネルのフック（左右２箇所）へ必ず取り付けてください。
取り付けなかった場合、グリルパネル落下事故の原因となります。

⑦グリルパネルを音がするまで確実に閉じます。
図 -10 落下防止ベルトの固定仕様

図 -9 グリルパネルの取付※イラストは標準仕様で表していますが、VCJ2201Aの場合も同様です。

落下防止ベルトB

グリル枠
側

部

装

電
・
ン
ァ
フ

落下防止ベルトB

落下防止ベルトB

グリルパネルを図のように斜めに差し込むことで取り付けやすくなります

回転軸

グリルパネルフック

グリルパネル- 10 -

2-1-3 リモコンスイッチの取付と配線要領
⿟ リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。
⿟ リモコンスイッチ取付にあたって、JIS ボックスをご用意ください（JIS C 8340 適合品、
ピッチ 83.5mm、
客先ご用意）。
⿟ リモコンスイッチの取付と配線終了後はリモコンスイッチ初期設定を行ってください（別冊の設定要領書を参照）。

①リモコンスイッチ下面の凹部に、マイナスドライバを差し込んで軽くねじり（2 箇所）、上ケースを外してください（図 -11）。

図 -11 リモコンスイッチケースの開け方
上ケース②壁面の JIS ボックスに下ケースを取り付けます。
▪取付用のネジは JIS ボックスに合わせて現地でご手配ください。
▪ヒューミ付リモコンの場合、リモコン
図 -12スイッチのサイドスイッチ操作と湿度検知に影響するため、壁面へ取り付け50mm以上る際は左側面から 50mm の空間を空けてください（図 -12）。
③配 線引込穴から配線を引き込み、リモコンスイッチ基板の端子に接続します（図 -13）。
▪線 材は 0.5 ～ 0.75mm2 のシース付きビニルコードまたはケーブルをご使用ください（客先ご用意）。
▪配線は M3 ねじ用裸丸端子を使用し、リモコンスイッチ基板の端子 C1、C2 に配線し、C1、C2 が接触しないように取回してください。また、端子台が破損しますので、インパク
トドライバで締め付けないでください。
▪リモコンスイッチ基板の端子 C1、C2 と加湿器本体の端子
C1、C2 を接続してください（C1 と C2 の極性はありません）。
▪露出配線を行う場合は、P.12 図 -14 をご参照ください。

下ケース
2 ヶ所

マイナスドライバを差し込んで軽くねじる

ケースの損傷に注意リ モコンスイッチケースを開ける際は、マイナスドライバの先にウエスを挟むなどの養生を行い、ケースの破損に注意してください。

WM-HRM103

施工前の確認事項

基板の損傷に注意

注意リ モコンスイッチ基板は上ケースに付いています。
ドライバ等で基板を傷つけないように注意してください。

基板の短絡に注意

施工

基板にゴミあるいは水分などが付着しないように注意してください。
※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

④配線を挟まないように注意してリモコンスイッチケースを元通り閉じてください。
図 -13 リモコンスイッチの取付と配線要領
標準リモコンスイッチの場合

各種図面

上ケース

下ケース
（JIS ボックスに取付）

取付穴φ5×10
リモコン基板

配線引込穴（15×15）
取付穴φ4.5

端子C1、C2
2

リモコン配線 2 心 0.5 ～ 0.75mm
M3 裸丸端子（客先ご用意）仕様

ヒューミ付リモコンの場合
下ケース（JIS ボックスに取付）

上ケース

取付穴φ5×10
リモコン基板

取付穴φ4.5

端子C1、C2
2

リモコン配線 2 心 0.5 ～ 0.75mm
M3 裸丸端子（客先ご用意）- 11 -

配線引込穴（15×15）図 -14 露出配線を行う場合
⿟ 配線方向は P.11 の後方引き込みの他に、
下記の方法で下方引き込みまたは上方引き込みとすることが出来ます。

①配線方向にあわせてニッパなどで上ケースの薄肉部を切り取り、ヤスリなどでバリをとってください。
その際、ケースを割らないように注意して作業してください。
②配線の引き込み方向にあわせてリモコンスイッチケース内に入るケーブルのシース部をむき、下図のように配線を回してください。
③配線を挟まないように注意して、壁面に取り付けた下ケースに上ケースをはめ合せてください。
また、露出配線は上ケースが外せるように注意して配線用モール（客先ご用意）などで処理してください。

【下方引き込みの場合】標準リモコンスイッチの場合
配線スペース
上ケース

リモコン基板

リモコン基板

配線用モール

下部をカットヒューミ付リモコンの場合

施工前の確認事項

シース部をむいて、
配線スペースに配線を通す

配線スペース施工

上ケース

リモコン基板

リモコン基板シース部をむいて、
配線スペースに配線を通す

配線用モール

下部をカット【上方引き込みの場合】配線用モール

上部をカット
配線スペース

各種図面

標準リモコンスイッチの場合シース部をむいて、
配線スペースに
配線を通す

上ケース

リモコン基板

リモコン基板仕様

ヒューミ付リモコンの場合配線用モール

上部をカット
配線スペース

シース部をむいて、
配線スペースに
配線を通す

上ケース

リモコン基板

リモコン基板- 12 -

2-2 給排水配管
配管は必ず保温する
保温しないと結露による水もれの原因になります。

注意

上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水道工事業者が施工する
本加湿器は給水器具等の認証品です（第三者認証品）。上水道直結の配管工事は、当該自治体（水道事業管理者）の認定水
道工事業者が施工し、当該自治体（水道事業管理者）などで指定された給水配管材料をご使用ください。

2-2-1 給水配管⿟ 加湿器に使用する供給水は、
必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。

飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。
軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

施工前の確認事項

図 -15 給水配管要領
給水サービス弁※加湿器への給水配管には、給水サービス弁およびフラッシング用バルブをメンテナンス上、必ず設けてください。
図は一例です。
現場の都合に応じてフラッ
シングが行えるように配管してください。

給水接続継手・R1/2
（付属）
給水
加湿器本体

施工

フラッシング用バルブ

給水軟銅管（付属）客先ご用意※加 湿器の運転を長期休止する場合、点検などやむを得ず電源を OFF とする場合には、給水サービス
弁を閉じるなど、万一の場合にも水が流れて水もれ事故にならないようにしてください。

⿟ ドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知して運転・停止しますので純水は使用できません。
⿟ 各加湿器ごとに給水サービス弁、フラッシング用バルブを点検口から手の届く場所に設置してください。
⿟ 配管に結露が生じないよう、必ず保温してください。
⿟ 配管の管末にはフラッシング用バルブやプラグを取り付けるなどして、施工後にもフラッシングが行えるように現場の都合に応じて配管してください。

各種図面

⿟ フラッシング用バルブ後に配管を接続する場合、クロスコネクションとならないよう処置してください。
⿟ 給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシング（配管のブロー）を行い、配管内の汚れや異物が加湿器に流入しないようにしてください。
⿟ 給水軟銅管の接続はリングジョイント式です。図 -16 を参照して、
水もれのないように確実に接続してください。

客先配管との接続は、付属の給水接続継手（R1/2）を使用します。

注意

軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わない
水もれの原因になります。

図 -16 給水軟銅管の接続

仕様

断熱材

リングナット

軟銅管
真鍮リング（そろばん玉）継手

給※軟 銅管は、継手の奥までまっすぐに
しっかりと差し込み、必ず 2 本のレンチを使ってナットを締めてください（付属の給水接続継手側）。

真鍮リング（そろばん玉）※リングナットの締付トルクは 10N･m
程度としてください。

水軟銅管

リングナット継手

⿟ リングジョイント部分には、付属のリングジョイント用断熱材を巻き付け、バンドで固定してください。

- 13 -⿟ 給水配管の施工に配管シール剤を使用する場合、配管シール剤メーカーの取扱上の注意に準拠してお願いします。また、十分なシール剤乾燥時間を確保してください。塗布量が多かったり乾燥が不十分な状態で通水すると、シール剤が給水に混ざる形で加湿器本体内に流入することになり、加湿器内でのシール剤固化により故障の原因になります。
また、配管シール剤には有機溶剤成分が含まれているため、加湿器に流入した場合は構成部品に悪影響を及ぼすことがあります。
加湿器への通水の前には、縦配管のフラッシングのほか、加湿器給水配管管末のフラッシング用バルブ等から十分なフラッシングを実施し、フラッシング実施後の水が無色透明、無臭であることを確認してください。
⿟ フラッシング後は給水サービス弁が閉まっていることを確認してください。

2-2-2 排水配管
⿟ 排水配管の接続は付属の排水ホース、
排水継手、ホースバンドを必ず使用してください。

図 -17 排水配管の接続
排水継手
（付属）
（R1/2×φ16）

⿟ 排水ホースは本体排水口および排水継手ホース口の根元までしっかり差し込んで、付属のホースバンドで差し込み中央部に固定してください（図 -17）。ホースバンドの締め付けトルクは 1.5N･m 程度としてください。強く締めすぎるとホースバンド、ホース、本体排水口破損による水もれの原因になります。

ホースバンド（付属）（締付トルク 1.5N・m）

剤など）は使用しないでください。排水口が劣化し、不具合に至るおそれがあります。

加湿器本体

排水ホース
（付属）
（φ20×φ15、200mm）

⿟ 排水ホースには負荷が加わらないよう施工してください（図 -18）。

曲げたり・ねじったり・引っ張ると、水もれの原因になります。

本体排水口

⿟ 排水配管は排水口、排水ホースに荷重がかからないようにしてくだ

図 -18 排水配管の禁止施工例

施工

さい。また、排水配管がたるまないように 1 ～ 1.5m 間隔で支持し、各加湿器ごとに単独に配管してください。
⿟ 排水配管は結露を防止するため保温処理を施してください。
⿟ 排水配管途中に山越えやトラップを作らないように施工してください（図 -18）。排水不良の原因となります。また、配管途中にエア抜きは設けないでください。

施工前の確認事項

⿟ 排水口に排水ホースを接続する際は、排水ホースに有機溶剤（接着

トラップ

山越え

加湿器本体

曲げ

10mm 以上

⿟ 横 引 き 配 管 の 場 合、
異 径 ソ ケ ッ ト な ど を 使 用 し て 20A 以 上 と

各種図面【横引き配管の場合】
加湿器本体し、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください（図 -19）。
⿟ 排水勾配が十分に取れない場合は、排水管を立ち上げて施工してください（P.15 図 -20 参照）。
図 -19 横引き配管の場合

仕様

1000～1500mm

排水継手
（付属）

吊金具など
（客先ご用意）

排水ホース
（付属）
1以上

排水口

ホースバンド
（付属）
加湿器本体

100

排水配管 20A以上（客先ご用意）異径ソケット
20A以上に拡大
排水
末端は大気開放とする
客先ご用意- 14 -

【排水配管を立ち上げる場合】立ち上げ配管は指定の塩ビ管またはホースを使用し、垂直に施工する
正しく施工されない場合、水もれの原因になります。

注意

配管立ち上げ高さは 800mm 以下（天井面から 1,200mm 以下）とし、本体より水平方向に300mm 以下で垂直に立ち上げる
規定以上に立ち上げた場合、ドレン排水用ポンプ停止時にドレン水の逆流による高水位警報発報や水もれなど不具合発生の原因になります。

排水配管を立ち上げる場合、空気だまりができないよう施工する
空気だまりができるとポコポコ音など異音の原因になります。
⿟ 排水配管を立ち上げる場合、立ち上げ配管は塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ 15）を使用してください。使用しなかった場合、排水量が減少し、排水不良となる原因になります。
⿟ 配管立ち上げ高さは 800mm 以下（天井面から 1,200mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてくだ

施工前の確認事項

さい。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報発生や漏水などの原因になります。
⿟ 排水配管を立ち上げる場合、
空気だまりができないよう排水ホースは水平もしくは若干の上り勾配（1/100 程度）
を付け、
排水ホース

に折れや潰れがないようにしてください。空気だまりができるとポコポコ音など異音の原因になります。
⿟ 立ち上げ以後の横引き配管は異径ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。
図 -20 立ち上げ配管の場合

施工

吊金具など（客先ご用意）

300mm以下
1以上

100

800mm以下
1000～1500mm
1200mm以下

異径ソケット

各種図面

20A以上に拡大
加湿器本体

呼び径13mm（客先ご用意）排水継手（付属）ホースバンド（付属）

仕様
100

排水口
排水ホースは水平もしくは、先上がり勾配をつける
排水ホース
（付属）

- 15 -

1程度

排水
末端は大気開放とする
客先ご用意

【市販の内径φ19、φ20 排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合】

配管立ち上げ高さは 500mm 以下（天井面から 900mm 以下）とし、本体より水平方向に300mm 以下で垂直に立ち上げる
規定以上に立ち上げた場合、ドレン排水用ポンプ停止時にドレン水の逆流による高水位警報発報や水もれなど不具合発生の注意

原因になります。

排水配管を立ち上げる場合、空気だまりができないよう施工する
空気だまりができるとポコポコ音など異音の原因になります。
⿟ 市販の内径φ19、φ20 のホースを使用する場合も配管立ち上げ高さは 500mm 以下（天井面から 900mm 以下）とし、本体より水平方向に 300mm 以下で垂直に立ち上げてください。規定以上に立ち上げたり、斜めに立ち上げたりした場合、ドレンポンプ停止時にドレン水逆流による高水位警報発生や漏水などの原因になります。また排水ホースにトラップが生じた場合も、同様に高水位警報
発生や漏水などの原因になります。
⿟ 加湿器付属品と径が異なるホースと接続する場合は、塩ビ製給水栓用ソケットなどの市販品を使用して施工してください（図 -21）。
⿟ 立ち上げ以後の横引き配管は異径ソケットなどを使用して 20A 以上とし、必ず 1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてくだ

施工前の確認事項

さい。
図 -21 市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合

客先ご用意

300mm以下

吊金具など（客先ご用意）
1以上
垂直に
立ち上げる

100

1000～1500mm

900mm以下

末端は大気開放とする

施工

500mm以下

排水

加湿器本体
斜め立ち上げ禁止

排水継手（付属品）

各種図面

ホースバンド（付属）

塩ビ管

※接着不可

φ15

トラップ禁止φ16 R1/2

Rc1/2×20A 給水栓ソケット
ホースメーカーの施工要領に従ってください- 16 -仕様

排水ホース（付属品）※加湿器排水口の根本まで差し込める長さにカットしてください2-3 電気配線
電気工事は、電気工事士が「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路とし、定格の電圧・ブレーカを使用する
電気回路容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。

各配線の接続部にケーブルの外力が加わらないように固定する
施工不備があると、感電、火災の原因になります。

警告

端子台への各配線接続には絶縁丸型端子（M4ねじ用相当）を使用し、1Pあたりの接続は2端子までとする
3 端子以上接続すると接触不良となり、発煙、火災の原因になります。

端子台に接続する絶縁丸型端子は、電線径に適合するものを使用する
適合しないものを使用すると線の抜けや接触不良を起こし、感電、火災の原因になります。

アース接続（Ｄ種接地工事）を行う
施工前の確認事項

アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

端子台ねじは、締付トルク 0.5N・m で締め付ける
インパクトドライバ等で締め付けた場合、端子台破損の原因になります。

注意

規定の電源電圧を供給する
供給電源は AC100V です。事前に供給電源の種類の確認と該当する端子が AC100V であることを確認し、適切な線材を使用してください。

施工

2-3-1 共通事項
⿟ 電気配線は客先ご用意となります。加湿器電源として専用回路を使用してください。
⿟ 現場の指示等をよくご確認のうえ、
確実な電気工事をお願いします。配線にあたっては、
表 -1 に該当する「結線要領図」を参照してください。使用する加湿器とリモコンスイッチの組み合わせにより配線が異なりますのでご注意ください。
⿟ 加湿器元電源には必ず漏電ブレーカを設けてください。漏電事故防止および保守点検作業時の安全のため必要です。
⿟ リモコンスイッチは必ずご使用ください。リモコンスイッチを使用しないと運転できません。リモコンスイッチ 1 個で加湿器本体

10 台まで同時制御を行うことができます。
⿟ 1 つの制御グループに複数台の VCJ2201A を使用する場合、組み合わせによって一部対応できない制御方法があります。また対応

各種図面

可能な制御の場合でも、別途設定が必要になります。詳細につきましては別冊の設定要領書を参照してください。
⿟ 電源ラインを加湿器端子台で渡らせる場合は、端子台定格容量を超えないよう 10 台以下としてください。
⿟ リモコンスイッチの配線は、P.11「2-1-3 リモコンスイッチの取付と配線要領」
を参照してください。
⿟ リモコンスイッチ配線（リモコンスイッチ⇔本体 1）および本体渡り線（本体 1 ⇔本体 2…）の信号配線の総配線長は 100m 以内としてください。
⿟ リモコンスイッチと加湿器本体とを結線した後、加湿器の運転前にはリモコンスイッチ初期設定が必要です。リモコンスイッチ初期

設定を行わないと運転することが出来ません。別冊の設定要領書に従って設定を行ってください。
⿟ 運転信号および警報信号を使用する場合は、別冊の設定要領書を参照し設定を行ってください。

仕様⿟ 外部指令信号入力で発停を行う場合には、別冊の設定要領書を参照し設定を行ってください。グループを一括制御する場合は表 -1に該当する「結線参考図」を参照し、結線してください。
⿟ 強電の電源ラインと弱電の信号ライン（C1, C2, L1, L2, 4, 5, 6, 7, 8）は分けて配線してください。同一管路内に納めて配線すると、誤動作の原因になります。
表 -1 加湿器本体とリモコンスイッチの各組み合わせにおける各種図面の参照ページ
加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせ
加湿器本体

VCJ2201 VCJ2201A VCJ2201E VCJ2201AE VCJ2201 VCJ2201A VCJ2201E VCJ2201AE

リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン

結線要領図

P.19

P.20

P.21

P.22

P.23

P.24

P.25

P.26

結線参考図

P.27

P.28

P.29

P.30

P.31

P.32

P.33

P.34

- 17 -

2-3-2 VCJ2201 と標準リモコンスイッチの組み合わせで使用する場合
⿟ 客先ご用意の外部ヒューミディスタットについては表 -2 を参照し、配線を行ってください。
⿟ 緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

表 -2 外部ヒューミディスタット有無における注意事項
外部ヒューミディスタットの有無

外部ヒューミディスタットを 使用する場合
VCJ2201①

VCJ2201②

VCJ2201⑩

注意事項▪1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、ヒューミディス
タットを複数個使用して各加湿器を個別に制御することはできません。
必ずヒューミディスタットとリモコンスイッチは 1 対 1 となるようにしてください。
▪ヒ ューミディスタットは湿度低下で接点が ON となる形式で、接点容量 100V・2A 以上のものをご用意ください。ヒューミディ
スタット 1 個で加湿器 10 台まで同時制御を行います。

HS

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

▪1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも端子 L1、L2
への接続は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。

外部ヒューミディスタットを 使用しない場合
VCJ2201

VCJ2201②

VCJ2201⑩▪1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも端子 L1、L2の短絡は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。

施工①▪ヒューミディスタットを使用しない場合、
P.19「WM-VCJ2201
結線要領図」、P.21「WM-VCJ2201E 結線要領図」を参照し、「加湿器本体 1」の端子 L1、L2 を短絡してください。L1、L2が短絡されない場合、加湿器は運転しません。

施工前の確認事項▪ヒューミディスタットは、P.19「WM-VCJ2201 結線要領図」、
P.21「WM-VCJ2201E 結線要領図」を参照し、「加湿器本体 1」の端子 L1、L2（無電圧接点）に接続してください。

標準リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

各種図面
仕様

- 18 -

施工

各種図面

仕様

- 19 -

図 番

部品コード

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201 結線要領図

ACIQSJ00005

2021／11／04

更新日

2021／11／04

図面名称

施工前の確認事項
作成日

葉 別
１／１

3 各種図面

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201A 結線要領図

ACIQSJ00303

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 20 葉 別
１／１

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201E 結線要領図

ACIQSJ01101

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 21 葉 別
１／１

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201AE 結線要領図

ACIQSJ01201

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 22 葉 別
１／１

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
1

葉 別
１／１

WM-VCJ2201（ヒューミ付リモコン付属）
結線要領図

図面名称

ACIQSJ00203

2022／07／21

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 23 -

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
1

葉 別
１／１

WM-VCJ2201A（ヒューミ付リモコン付属）
結線要領図

図面名称

ACIQSJ00403

2022／07／21

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 24 -

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
1

葉 別
１／１

WM-VCJ2201E（ヒューミ付リモコン付属）
結線要領図

図面名称

ACIQSJ01102

2022／07／21

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 25 -

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
1

葉 別
１／１

WM-VCJ2201AE（ヒューミ付リモコン付属）
結線要領図

図面名称

ACIQSJ01202

2022／07／26

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 26 -

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201 結線参考図

ACIQSJ00006

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 27 葉 別
１／１

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201A 結線参考図

ACIQSJ00304

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 28 葉 別
１／１

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201E 結線参考図

ACIQSJ01103

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 29 葉 別
１／１

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201AE 結線参考図

ACIQSJ01203

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 30 葉 別
１／１

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
0

葉 別
１／１

WM-VCJ2201 ( ヒューミ付リモコン付属 )
結線参考図

図面名称

ACIQSJ00204

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 31 -

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
0

葉 別
１／１

WM-VCJ2201A（ヒューミ付リモコン付属）
結線参考図

図面名称

ACIQSJ00404

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 32 -

図 番

VCJ

部品コード
訂正回数
0

葉 別
１／１

WM-VCJ2201E ( ヒューミ付リモコン付属 )
結線参考図

図面名称

ACIQSJ01104

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 33 -図 番

ACIQSJ01204

訂正回数
0

葉 別
１／１

部品コード

更新日
2021／11／04

VCJ

WM-VCJ2201AE ( ヒューミ付リモコン付属 )
結線参考図

図面名称

2021／11／04

作成日

施工前の確認事項

施工

各種図面

仕様

- 34 -

図 番

部品コード

図面名称

VCJ

訂正回数
0

WM-VCJ2201（共通）結線参考図

ACIQSJ00007

2021／11／04

更新日

2021／11／04

作成日

グループ毎に「運転信号」・「警報信号」を出力させる結線例

施工

各種図面

仕様

WM-VCJ2201/WM-VCJ2201A/WM-VCJ2201E/WM-VCJ2201AE

施工前の確認事項- 35 葉 別
１／１

4 仕様
4-1 加湿器本体
機種・型式・商品名

滴下浸透気化式加湿器

型番

WM-VCJ2201

VCJ 「てんまい加湿器」
WM-VCJ2201A
ヒューミディスタット内蔵

WM-VCJ2201E

WM-VCJ2201AE

緊急停止対応ヒューミディスタット内蔵
緊急停止対応機能

標準仕様

標準加湿能力＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時 ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。

定格風量

ファン強：570/570m3/h（50/60Hz） ファン弱：300/280m3/h（50/60Hz）

運転音

ファン強：40/40dB（A）（50/60 Hz） ファン弱：23/21 dB（A）（50/60Hz）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替

定格電源

AC100V  50/60Hz

定格消費電力83/97W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60 Hz）

運転時質量

29kg

ファン強：2.2/2.2kg/h（50/60Hz） ファン弱：1.2/1.1kg/h（50/60Hz）

ホワイト（近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5）
ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9 ℓ /min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）電圧許容範囲± 10％以内

設置・保管条件

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ RH 以下
5 ～ 30℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）

吸込空気温度
使用条件

施工前の確認事項

化粧グリル色リモコンスイッチケース色＊加湿器吸込空気温度が 30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談ください。

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

給水方式＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

給水
給水量

間欠給水方式（TSS 制御）

施工

給水水質

間欠給水時（出荷時設定）：0.13ℓ/min±20％
連続給水時（最大）：0.26ℓ/min

瞬間最大排水量

約 0.9 ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

湿度設定範囲－湿度設定ヒステリシス
緊急停止機能35 ～ 70%RH ※－35 ～ 70%RH ※－－ 5％ RH－－ 5％ RH

－

－

対応

対応

1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
4）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止/警報表示灯点灯）※出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RHです。設定湿度は、加湿器本体内ヒューミディスタットユニットのディップスイッチの切り替えにより5％単位で変更が可能です。

各種図面

安全保護機能4-2 ヒューミ付リモコン機種・型式・型番
本体周囲温湿度

WM-HRM103

5 ～ 40℃（凍結しないこと）

30 ～ 90％ RH 以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。

35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

リモコンケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

リモコンスイッチ初期設定

加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。

＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。

- 36 -

仕様

湿度設定範囲ヒューミ付リモコンMemo本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

5710-020002