グリッドてんまい加湿器 VCJ1501/VCJ1501A

試運転作業要領書

施工業者様向けグリッド
天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器®

試運転作業要領書
もくじ

加湿器本体

安全のために必ず守ること…………………………… P.1
ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

1-1 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合… ………………… P.2
1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合…………………………… P.3
1-3 VCJ1501A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合…… P.4

ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

VCJ1501/VCJ1501A【600 角 /640 角グリッド天井対応型】

2-1 試運転準備…………………………………………………………… P.5
2-2 試運転手順…………………………………………………………… P.6
2-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.6■試運転チェックリスト…………………………………………………… P.7

リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ（VKRM-3）

３ ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合

ヒューミ付リモコン3-1 試運転準備…………………………………………………………… P.8
3-2 試運転手順…………………………………………………………… P.9
3-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.9■試運転チェックリスト………………………………………………… P.10

（HRM103）

設定要領書

取扱説明書

加湿器本体の取付、給排水接続、電気配線（計装）など、加湿器の施工に関する説明を記載
しています。

加湿器運転のために必要な設定手順や、出荷時設定から変更を行う
場合の手順について記載しています。

運転動作、運転管理、一般保守要領など、加湿器の取り扱いについて記載しています。

4-1 試運転準備………………………………………………………… P.11
4-2 試運転手順………………………………………………………… P.12
4-3 試運転後の作業と最終点検……………………………………… P.12
■試運転チェックリスト………………………………………………… P.13

5警
 報・試験について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について…P.14
5-2 警報表示の原因と処置…………………………………………… P.14
5-3 擬似警報発報手順とリセット方法……………………………… P.14
5-4 停電試験を行う場合……………………………………………… P.14

6-1 コントロールユニット詳細………………………………………… P.15
6-2 型番、シリアル番号、ロット番号表示位置…………………… P.15
2404 ③

参考

6 参考

警報・試験
について

施工要領書

4V
 CJ1501A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合

ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合

⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟こ
 の試運転作業要領書には加湿器の施工およびリモコンス
イッチ初期設定が完了した状態において、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい作業を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
湿度検知する場合

2外 部ヒューミディスタットで湿度検知する場合

機器構成の確認と参照頁

1機
 器構成の確認と参照頁 - 試運転作業の前に -安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
⿟ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。
⿟
⿟

⿟

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡れ手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡れ禁止

絶対に水に濡らさない

警告
加湿器元電源には、必ず加湿器専用の
漏電ブレーカを取り付ける

取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

工事部材は付属品および指定の部材を使用する

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

必ず守る

通電したままの作業は感電の原因になります。

必ず守る

絶対しない

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、
「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

水濡禁止

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、
スイッチ・ボタンを操作しない

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。
濡れ手禁止

必ず守る

やけど・けがの原因になります。

改造はしない活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
必ず守る

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

ディップスイッチ切替作業は、

必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

 気配線は所定のケーブルを使用して確実に
電接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない

接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る 加湿器は給電開始後、24 時間を経過するとファンが起動し加湿
本材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。ケガの原因となる作
業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレー
カの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する必ず守る

アース接続（D 種接地工事）を行ってください

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない
絶対しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ
ります。

絶対しない

-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1 機器構成の確認と参照頁- 試運転作業の前に -試運転作業の前に下記から該当する機器構成の欄を参照し、試運転前の設定確認項目が実施されていることを確認してください。

1-1 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合（ヒューミディスタットなし、湿度検知をしない場合を含む）
⿟外部ヒューミディスタットは客先ご用意となります。

機器構成
VCJ1501①❶

VCJ1501②

湿度検知
VCJ1501⑩

試運転前の設定確認項目

VCJ1501 を 標 準 リ モ コ 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
ンスイッチで単独運転また ▪加湿器本体内端子台の端子 L1、L2 が短絡
はグループ運転させる組合
されていること。
せで、湿度検知を行わない。

標準リモコンスイッチ

VCJ1501⑩標準リモコンスイッチ

VCJ1501 を標準リモコンスイッチで単独運転またはグループ運転させる組合
せで、外部ヒューミディス
タットで湿度検知を行う。

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪ 外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。

P.5
を参照

外部ヒューミディスタット

加湿器 ：VCJ1501
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット
VCJ1501①❸

VCJ1501②

VCJ1501⑩

ヒューミ付リモコンVCJ1501 をヒュー ミ付リ
モコンでグループ運転させる組合せで、外部ヒューミ
ディスタットで湿度検知を行う。

外部ヒューミディスタット

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
▪外部ヒューミディスタットが加湿器本体内
端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
▪別冊の設定要領書 7-2 設定モード a 使用
するヒューミディスタットの選択 に記載されているヒューミ付リモコンの設定が完了していること。

P.5
を参照

加湿器 ：VCJ1501
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット
VCJ1501①

VCJ1501A

VCJ1501A

②

⑩
HS

❹

HS

標準リモコンスイッチ

VCJ1501 と VCJ1501A 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
を標準リモコンスイッチでグ ●外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端
ループ運転させる組合せで、 子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
外部ヒューミディスタットで ●
別 冊の設定要領書 9-2 VCJ1501A 内蔵
湿度検知を行う。
ヒューミディスタットを無効化する 制御グ

外部ヒューミディスタット

ループパターンAに記載されている設定が完

加湿器 ：VCJ1501+VCJ1501A
リモコン：標準リモコンスイッチ
湿度検知：外部ヒューミディスタット
VCJ1501A

VCJ1501

②

⑩
HS

❺

ヒューミ付リモコンを参照

了していること。

VCJ1501 と試運転の前に、以下の事項を確認してください。
VCJ1501A をヒューミ付リ ●外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端子
モコンでグループ運転させる
台の端子 L1、L2 に接続されていること。
組合せで、外部ヒューミディ ●
別冊の設定要領書 9-4 VCJ1501A 内蔵スタットで湿度検知を行う。
ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付を選択する

加湿器 ：VCJ1501+VCJ1501A
リモコン：ヒューミ付リモコン
湿度検知：外部ヒューミディスタット

制御グループパターンCに記載されている設定が完了していること。

-2-

P.5
を参照

参考

リモコンで湿度検知するヒューミディスタット

外部ヒューミディスタット

警報・試験
について

VCJ1501①

P.5

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合❷

VCJ1501②

機器構成の確認と参照頁

VCJ1501P.5を参照

加湿器 ：VCJ1501
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：行わない

①

作業詳細

1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
機器構成

VCJ1501

VCJ1501

VCJ1501

①

②

⑩

❹

湿度検知

試運転前の設定確認項目

VCJ1501 を ヒ ュ ー ミ 付
リモコンで単独運転またはグループ運転させる組合せ
で、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

試運転
作業詳細

P.8

ヒューミ付リモコンを参照

加湿器 ：VCJ1501
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコン

機器構成の確認と参照頁

VCJ1501①

VCJ1501A

VCJ1501

②

⑩
HS

❼

ヒューミ付リモコン外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合

VCJ1501 とVCJ1501A をヒューミ付リモコンでグループ運転
させる組合せで、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

VCJ1501A をヒューミ付
リモコンで単独運転またはグループ運転させる組合せ
で、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

P.8
を参照

加湿器 ：VCJ1501+VCJ1501A
リモコン：ヒューミ付リモコン
湿度検知：ヒューミ付リモコンVCJ1501A

VCJ1501A

VCJ1501A

①

②

⑩

HS

❽

HS

HS

P.8
を参照

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ1501A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコン

警報・試験
について
参考
-3-

1-3 VCJ1501A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
機器構成
VCJ1501①

湿度検知

VCJ1501A

VCJ1501

②

⑩
HS

❾

試運転前の設定確認項目

VCJ1501とVCJ1501A（1台）を 標 準 リ 標準設定のため設定確認項目はあり
モコンスイッチでグループ運転させる組合 ません。
せ で、1 台 の VCJ1501A 内 蔵 ヒ ュ ー ミ
ディスタットを有効にして湿度検知を行う。

P.１1

標準リモコンスイッチ

を参照

加湿器 ：VCJ1501+VCJ1501A（1台）
リモコン：標準リモコンスイッチ
湿度検知：VCJ1501A 内蔵
ヒューミディスタット
VCJ1501A②

VCJ1501⑩
HS

ディスタットを選択する

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ1501+VCJ1501A（1台）
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VCJ1501A 内蔵
ヒューミディスタット
VCJ1501A

VCJ1501A

VCJ1501A

①

②

⑩

HS

HS

HS

制御グ

ループパターンBに記載されている設定が完了していることを確認してください。

P.１1
を参照

VCJ1501A を標準リモコンスイッチでグ 試運転の前に、以下の事項を確認してループ運転させる組合せで、1 台（任意） ください。
の VCJ1501A 内蔵ヒューミディスタッ ●別冊の設定要領書
トを有効にして湿度検知を行う。
9-2 VCJ1501A 内蔵ヒューミ
ディスタットを無効化する

標準リモコンスイッチ

制御

グループパターンA に記載されて⓫いる設定が完了していることを確認してください。

加湿器 ：VCJ1501A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VCJ1501A 内蔵
ヒューミディスタット
VCJ1501A

VCJ1501A

VCJ1501

①

②

⑩

HS

HS

P.１1

VCJ1501 と VCJ1501A を標準リモコ

を参照

ンスイッチでグループ運転させる組合せで、
1 台（任意）の VCJ1501A 内蔵ヒューミ
ディスタットを有効にして湿度検知を行う。

標準リモコンスイッチ

加湿器 ：VCJ1501+VCJ1501A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VCJ1501A 内蔵
ヒューミディスタット

VCJ1501A

VCJ1501A

②

⑩

HS

⓬

HS

HS

VCJ1501A をヒューミ付リモコンでグ 試運転の前に、以下の事項を確認してループ運転させる組合せで、1 台（任意） ください。
の VCJ1501A 内蔵ヒューミディスタッ ●別冊の設定要領書
トを有効にして湿度検知を行う。
9-4 VCJ1501A 内蔵ヒューミ
ディスタットを無効化し、ヒューミ

ヒューミ付リモコン付リモコンで湿度検知するヒュー
ミディスタットを選択する

制御グ

ループパターンCに記載されている設定が完了していることを確認してください。

-4-

を参照

参考

加湿器 ：VCJ1501A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VCJ1501A 内蔵
ヒューミディスタット

P.１1

警報・試験
について

VCJ1501A①

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合❿

VCJ1501 と VCJ1501A（1台）をヒュー 試運転の前に、以下の事項を確認してミ付リモコンでグループ運転させる組合せ ください。
で、1 台の VCJ1501A 内蔵ヒューミディ ●
別冊の設定要領書 9-3 ヒューミ付
スタットを有効にして湿度検知を行う。
リモコンで湿度検知するヒューミ

機器構成の確認と参照頁

VCJ1501①

作業内容

2 外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合※ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合も本章の内容を参照してください。

2-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
 加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。
本
ケガの原因となる作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

機器構成の確認と参照頁

⿟試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。
□ヒューミディスタットが無い（湿度検知を行わない）場合はリ
モコンスイッチを接続した加湿器本体の端子 L1, L2 が短絡されていること□化粧グリルが正しく取り付けられ、グリル枠落下防止金具・グ
リルパネル落下防止金具が取り付けられていること□加湿器配管側の天井パネル（１枚）が容易に外せること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□ P.2 ～ 4 に記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定
が現場の制御要件に合っていること（表 -1、
表 -2 参照）

表 -1運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップ
スイッチ設定表 -2外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

電源表示灯と連動（出荷時設定）

加湿表示灯と連動

運転信号出力運転信号出力運転ボタン「入」、運転ボタン「入」、または外部
または外部指令信号入力「ON」 指令信号入力「ON」かつヒューで出力ミディスタット入力「ON」で
出力
DS3

1

2

3

DS3
ON

ON

OFF

OFF

4

1

2

3

ＤＳ設定

ＤＳ設定

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。

備考

備考

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合□水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□排 水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れに障害がないこと□立ち上げ配管の場合、呼び径13mm の塩ビ管または内径φ15ホースを使用し、立ち上げ高さ 800mm 以内（天井面から最
大 1,200mm）に施工されていること
市販の排水ホース（φ 19、φ 20）を使用している場合は別冊の施工要領書に記載の「市販の内径φ 19、φ 20 排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合」に準じた施工がされていること□各電気配線が正しく接続・固定されていること

実際に加湿運転しているかど
うかの状態監視を行う場合に使用します。

常時入力信号（出荷時設定）

通電電圧・電流DC12V・10mA

4

5

6

瞬時入力信号
4 5 6
通電電圧・電流DC12V・10mA
COM ON OFF

DS3

DS3

ON

ON

OFF

OFF
1

2

3

4

1

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
運転時に ON、停止時に OFFとなる接点信号を入力してください。

100msec（0.1 秒 ） 以 上 の
a 接点の信号を入力してください。

⿟試運転開始にあたっては、下記の準備作業を行ってください。

警報・試験
について
参考

□給水サービス弁を開ける□ヒューミディスタットの設定を最大にする□加 湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給する□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する-5-※リ モコンスイッチ初期設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。
この場合、別冊の設定要領書または、
QR コードより手順を参照し、リモコ
ンスイッチ初期設定を行ってください。
設定を行わない場合、加湿器を運転す 【動画】リモコンスイッチ
初期設定
ることはできません。

2-2 試運転手順
⿟準備完了後、下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用く
ださい）。
作業手順

注記

①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 10 分後 ※運 転ボタンを押しても左記の動作とならない場
合は、「加湿要求信号がない（ヒューミディスタッに加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
トの設定）
」
、
「リモコンスイッチ初期設定がされ
運転ボタン
電源表示灯
ていない」などの原因が考えられます。QR コー
加湿表示灯
ドから FAQ を参照し、原因を特定してください。
強表示灯
弱表示灯

強/弱切替ボタン

加湿材乾燥中止ボタン

加湿材乾燥表示灯【動画】
リモコンスイッチ
初期設定※ド レン排水用ポンプはドレンパンに 1.5ℓ程度の水が溜まると作動します。
※試運転作業中に警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本体内コントロールユニット LED の点灯状態を確認してください（P.15 図 -5 参照）。
警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警報
表示の原因と処置」
を参照してください。
※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14「5-3擬似警報発報手順とリセット方法」を参照してください。
※試 運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯が点灯）。これは定時乾燥タイマー
が積算通電時間に達したことによる加湿材乾燥運転機能の起動によるものです。加湿材乾燥中
止ボタンを押すと停止します。

2-3 試運転後の作業と最終点検
⿟試運転が終了したら、ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせてください。
⿟安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

警報・試験
について

□加湿器本体は水平ですか？
□給水配管からの水もれはありませんか？
□排水配管からの水もれはありませんか？
□排水配管の先下り勾配は確保されていますか？
□本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）□各電気配線は正しく接続・固定されていますか？

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本体
内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点灯していることを確認する。
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれのないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱くなること、異音が無いこと、吹出口から風が出ていることを確認する。
⑤ヒューミディスタットの設定目盛りを動かして接点を ON/OFF させ、加湿表示灯が点灯 / 消灯することを確認する（ファンは加湿器運転開始約 10 分後に運転を開始します）。
⑥運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、全ての表示灯が消灯することを確認する。
⑦全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタン
を同時に３秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿材乾燥表
示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。

【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

機器構成の確認と参照頁

点検機確認ボタン
警報表示灯

参考

-6-

作業年月日 ：ロット番号の記録

シリアル番号の記録

Lot. No.

シリアル番号給水配管のフラッシング

運転信号出力の設定

外部指令信号入力の設定

❸

❹

①

②

③

ドレン排水用ポンプ動作確認

異常検知加湿器停止確認

水もれが無いことを確認

⑨

⑩

⑪

備考

⑬

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

ヒューミディスタット設定：％ RH※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません） すること運転ボタンを押し電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中に強 / 弱切替ボタ
ンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点
滅すること

30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無い
こと

加湿器本体
給排水配管

リモコンスイッチ

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿器本体
リモコンスイッチ

加湿信号 OFF によりリモコンスイッチ加湿表示灯が消灯しファンが停止

運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすることコントロールユニットの LED10 が点灯すること

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

外部ヒューミディスタット

強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

加湿信号 ON によりリモコンスイッチ加湿表示灯が点灯し、10 分後にリモコンスイッチ

加湿器本体内加湿モジュール

外部ヒューミディスタット

□A
□B

□A
□B

□A
□B

□A
□B

№3

A

№3

□A
□B

□A
□B

№4

A

№4

）

□A
□B

□A
□B

№5

A

№5

□A
□B

□A
□B

№6

A

№6

□A
□B

□A
□B

№7

A

№7

□A
□B

□A
□B

№8

A

№8

□A
□B

□A
□B

№9

A

№9

□A
□B

□A
□B

№ 10

A

№ 10

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

□ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続

□A
□B

№2

A

№2

□A
□B

№1

A

№1

／

●グリッドてんまい加湿器 /VCJ タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

（✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

ヒューミディスタット無しで湿度検知をしない場合は、端子 L1, L2 が□ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡
短絡されていること

ヒューミディスタットが接続されている加湿器の□接続にチェック（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません） 本体ファンが起動すること

加湿器本体端子 L1, L2

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する

A「常時入力信号」（DS3 1 番ピン OFF)
B「瞬時入力信号」（DS3 1 番ピン ON)

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

リモコンスイッチ

A「電源表示灯と連動」（DS3 2 番ピン OFF)
B「加湿表示灯と連動」（DS3 2 番ピン ON)

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉

加湿材の乾燥

ヒューミディスタットとの連動確認【停止】

加湿器送風ファン動作確認⑫

加湿モジュール湿潤状態の確認

ヒューミディスタットとの連動確認
【起動】

⑥

⑧

ヒューミディスタット接続の有無⑤⑦

リモコンスイッチ初期設定の実施④

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます

VCJ1501A の場合は「A」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考

現場給水配管・フラッシングバルブ

作業箇所

VCJ1501 または VCJ1501A

加湿器型番

❷

実施項目

設置位置の記録

設置位置

確認事項

❶

確認項目

作業担当名 ：

試運転チェックリスト

物件名：

®

作業会社名 ：

グリッド

対象機器：WM-VCJ1501/WM-VCJ1501A
湿度検知：外部ヒューミディスタットまたはヒューミディスタット無し（湿度検知をしない）-7-

3 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
3-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
 加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。
本
ケガの原因となる作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

⿟試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

表 -3運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップ
スイッチ設定表 -4外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

加湿表示灯と連動

運転ボタン「入」、運転ボタン「入」、または外部
または外部指令信号入力「ON」 指令信号入力「ON」かつヒューで出力ミディスタット入力「ON」で
出力

1

2

3

DS3
ON

ON

OFF

OFF

4

1

2

3

4 5 6
通電電圧・電流DC12V・10mA
COM ON OFF

6

DS3
ON
OFF

OFF
2

3

1

4

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
運転時に ON、停止時に OFFとなる接点信号を入力してください。

100msec（0.1 秒 ） 以 上 の
a 接点の信号を入力してくだ
さい。

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

リモコンスイッチケースの損傷に注意


注意

備考

備考


警告

5

ON
1

実際に加湿運転しているかど
うかの状態監視を行う場合に使用します。

4

瞬時入力信号

DS3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。

通電電圧・電流DC12V・10mA

ＤＳ設定

ＤＳ設定

DS3

常時入力信号（出荷時設定）

運転信号出力運転信号出力

電源表示灯と連動（出荷時設定）

リ モコンスイッチケースを開ける際は、マイナスドライ
バの先にウエスを挟むなどの養生を行ってください。

基板の取り扱いに注意

⿟試運転開始にあたっては図 -1 を参照し、試運転モードへの切り替え作業を行ってください。

リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタットを無効にし、リモコンス
イッチのボタン操作により加湿器の運転 / 停止を可能にします。下記要領で切り替えてください。
ディップスイッチ DS201 ※出荷時設定は全て下（OFF）です。

上ケース

1

2

3

4

2番ピン以外は必ずOFFのこと。

ON
OFF

2ヶ所

下ケース

マイナスドライバを差し込んで軽くねじりリモコンケースを開けます-8-

試運転モードの切替
2番ピン 試運転モード
ON
入
OFF
切

※リ モコンスイッチ初期設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。
この場合、別冊の設定要領書または、
QR コードより手順を参照し、リモコ
ンスイッチ初期設定を行ってください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。

参考□加湿器元電源の漏電ブレーカを遮断した後、ON にして電源を供給する□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※□リモコンスイッチケースを開け、上ケース内ユニットのディップスイッチ
DS201（2 番ピン）を ON にし、試運転モードを「入」にする（図 -1）。
2 番ピン以外は必ず OFF のままとしてください□試運転モードへの変更後はリモコンスイッチケースを元通りに閉める□外部機器との連動運転を行っている場合には、連動用接点入力が ON となるように外部機器を運転する

警報・試験
について

リ
 モコンスイッチ基板は上ケースに付いています。
取り扱いの際は基板の損傷に注意してください。
また基板へのゴミや水分などの付着は短絡の原因になります。

図 -1 試運転モードへの切り替え作業

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合□各電気配線が正しく接続・固定されていること□化粧グリルが正しく取り付けられ、グリル枠落下防止金具・グリル
パネル落下防止金具が取り付けられていること□加湿器配管側の天井パネル（１枚）が容易に外せること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□ P.2 ～ 4 に記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の制御要件に合っていること（表 -3、表 -4 参照）□連動運転を行う場合は、別冊の設定要領書「4 外部機器との連動運転
設定」に記載されている設定が完了していること

機器構成の確認と参照頁□水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつ
ぶれのないこと□排 水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は 1/100
以上の先下がり勾配が確保され、流れに障害がないこと□立 ち 上 げ 配 管 の 場 合、呼 び 径13mm の 塩 ビ 管 ま た は 内 径 φ15
ホ ー ス を 使 用 し、立 ち 上 げ 高 さ 800mm 以 内（ 天 井 面 か ら 最 大1,200mm）に施工されていること
市販の排水ホース（φ 19、φ 20）を使用している場合は別冊の施工要領書に記載の「市販の内径φ 19、φ 20 排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合」に準じた施工がされていること【動画】リモコンスイッチ
初期設定

3-2 試運転手順
⿟準備完了後、下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用く
ださい）。
作業手順

注記

①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。

※運転ボタンを押しても左記の動作とならない場
合は、「リモコンスイッチ初期設定がされていない」、「外部機器と連動設定されている」などの原因が想定されます。QR コードから FAQ
を参照し、原因を特定してください。

運転ボタン

電源表示灯
加湿表示灯

強/弱切替ボタン

強表示灯
弱表示灯

加湿材乾燥中止ボタン

加湿材乾燥表示灯

機器構成の確認と参照頁

点検機確認ボタン
警報表示灯

【動画】
リモコンスイッチ【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

初期設定

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本体
内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点灯していることを確認する。
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれのないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱くなること、異音が無いこと、吹出口から風が出ていることを確認する。
⑤運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、表示灯が全て消灯することを確認する。
⑥全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタン
を同時に３秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿材乾燥表
示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。

※ドレン排水用ポンプはドレンパンに 1.5ℓ程度の水が溜まると作動します。
※試運転作業中に警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本体内コントロールユニット LED の点
灯状態を確認してください（P.15 図 -5 参照）。
警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警
報表示の原因と処置」
を参照してください。
※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14「5-3擬似警報発報手順とリセット方法」を参照してください。
※試運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯が点灯）。
これは定時乾燥タイマー
が積算通電時間に達したことによる、加湿材乾燥運転機能の起動によるものです。加湿材乾燥中止ボタンを押すと停止します。

3-3 試運転後の作業と最終点検
警告

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC5V、DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

⿟試運転が終了したら、下記の作業を行ってください。

警報・試験
について

① P.8 図 -1 を参照しディップスイッチ DS201（2 番ピン）
を OFF にし、試運転モードを「切」にする②リモコンスイッチケースを元通りに閉める⿟安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

参考□加湿器本体は水平ですか？
□給水配管からの水もれはありませんか？
□排水配管からの水もれはありませんか？
□排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）□各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□リモコンスイッチの上ケース内ユニットのディップスイッチ（P.8 図 -1）
は全て OFF になっていますか？
□リモコンスイッチケースは閉まっていますか？
-9-ロット番号の記録

シリアル番号の記録❷ Lot. No.

❸ シリアル番号

A「電源表示灯と連動」（DS3 2 番ピン OFF)
B「加湿表示灯と連動」（DS3 2 番ピン ON)
A「常時入力信号」（DS3 1 番ピン OFF)
B「瞬時入力信号」（DS3 1 番ピン ON)

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ② 運転信号出力の設定確認③ 外部指令信号入力の設定確認④ リモコンスイッチ初期設定の実施「設定確認モード」によるヒューミ付リモコン上の設定確認

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること
試運転モードにおいて、運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯し、本体ファンが停止すること
運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中にリモコンスイッ
チの強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅することを確認する。

リモコンスイッチ

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

加湿器本体
リモコンスイッチ

加湿器本体給排水配管

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ⑧ 加湿器送風ファン動作確認⑨ ドレン排水用ポンプ動作確認⑩ 異常検知加湿器停止確認⑪ 水もれが無いことを確認⑫ 運転動作確認【停止】備考

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

リモコンスイッチ

ヒューミディスタット設定：出荷時設定 40％ RH から変更

無・有（

ヒューミ付リモコン上ケース DS201 の 2 番ピンが OFF％ RH）

30分間運転を継続し､加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します｡【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉⑭ 試運転モードの解除⑬ 加湿材の乾燥

強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと
運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること

加湿器本体内加湿モジュール⑦ 加湿モジュール湿潤状態確認

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

リモコンスイッチ

試運転モードにおいて、運転ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動すること

□有
□低

□低

□有

□A
□B

□A
□B

外部機器との連動設定「無」▶「有」（出荷時設定「連動無し」）

□A
□B

□A

№2

A

№2

□B

№1

A

№1

ヒューミディスタット感度変更「高」▶「低」（出荷時設定は「高」）ヒューミ付リモコンによる湿度検知に設定されている⑥ 運転動作確認【起動】⑤

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合リモコンスイッチ初期設定がされていません。リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

現場給水配管・フラッシングバルブ

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます

VCJ1501A の場合は「A」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考① 給水配管のフラッシング

作業箇所

VCJ1501 または VCJ1501A❷ 加湿器型番

実施項目

設置位置の記録❶ 設置位置

確認項目

湿度検知：ヒューミ付リモコン

確認事項

作業年月日 ：

作業担当名 ：

試運転チェックリスト

物件名：

®

作業会社名 ：

グリッド

対象機器：WM-VCJ1501/WM-VCJ1501A- 10 -

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№3

A

№3

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№4

A

№4

／

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№5

A

№5

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№6

A

№6

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№7

A

№7

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№8

A

№8

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№ 10

A

№ 10

）

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□低

□有

□B

□A

□B

□A

№9

A

№9

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

●グリッドてんまい加湿器 /VCJ タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

 CJ1501A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
4V
4-1 試運転準備
試運転作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
 加湿器は給電開始後、24 時間※を経過するとファンが起動し加湿材乾燥運転を行います（定時乾燥タイマー）。
本
ケガの原因となる作業中のファン起動を抑止するため、試運転作業前には漏電ブレーカの遮断による定時乾燥タイマーのリセットを行ってください。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。

警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。
● 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

機器構成の確認と参照頁

表 -5
運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッ
チ設定
電源表示灯と連動（出荷時設定）□化 粧グリルが正しく取り付けられ、グリル枠落下防止金具・グリルパネル落下防止金具が取り付けられていること□加湿器配管側の天井パネル（１枚）が容易に外せること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□	P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□	加 湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の制御要件に合っていること（表 -5、表 -6 参照）□連動運転を行う場合は、別冊の設定要領書「4-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合」に記載されている設定が完了していること
表 -6
外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

加湿表示灯と連動

運転ボタン「入」、運転ボタン「入」、または外部指令
ま た は 外 部 指 令 信 号 入 力 信号入力「ON」かつヒューミディ
「ON」で出力
スタット入力「ON」で出力

1

2

3

DS3

4

ON

ON

OFF

OFF
1

2

3

常時入力信号（出荷時設定）通電電圧・電流DC12V・10mA

1

4

スイッチ切り忘れ防止の遠方 実際に加湿運転しているかどう
監 視 を 行 う 場 合 に 使 用 し ま かの状態監視を行う場合に使用
す。
します。

備考

備考

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照

4

5

瞬時入力信号

64 5 6
通電電圧・電流DC12V・10mA
COM ON OFF

DS3

ＤＳ設定

ＤＳ設定

DS3

運転信号出力運転信号出力外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合□ 水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□	給 水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□	排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は1/100
以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□	立 ち 上 げ 配 管 の 場 合、 呼 び 径 13mm の 塩 ビ 管 ま た は内径
φ15 ホースを使用し、立ち上げ高さ 800mm 以内（天井面から最大 1,200mm）に施工されていること
市販の排水ホース（φ 19、φ 20）を使用している場合は別冊の施工要領書「市販の排水ホースを使用して排水配管を立ち上げる場合」に準じた施工がされていること□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること

2

3

DS3
ON

ON

OFF

OFF

4

1

2

3

4

ディップスイッチの位置は P.15 図 -5 を参照
運 転 時 に ON、 停 止 時 に OFF 100msec（0.1 秒 ） 以 上 の aとなる接点信号を入力してくだ 接点の信号を入力してください。
さい。

⿟試運転開始にあたっては、下記の準備作業を行ってください。

警報・試験
について

ヒューミディスタット
ユニットのカバー※グリルパネルを外した状態

端子台（CN4-2）
S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

HS
CN4-2

LED1

LED3

電源LED
（PWR）

ビス2点を緩め、カバーを取り外す

PWR- 11 -

図 -2 VCJ1501A ヒューミディスタッユニット詳細

LED2

参考

□給水サービス弁を開ける□ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミディ
スタットユニットの CN4-2（図 -2）を短絡する※CN4-2 を短絡することで、加湿器本体に内蔵されたヒューミディス
タットの設定湿度に関係なく運転します。
※CN4-2 の短絡は棒端子またはより線にて接続してください。
※ディップスイッチS1 の5 ～6 番ピンは、必ずOFF にしてください。
□加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する。
□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する。リモコンスイッチ初期設定を行っていな
い場合、警報表示灯が点滅します。この場合、別冊の設定要領書または QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定を実施してください。設定を行 【動画】
リモコンスイッチ
わない場合、加湿器を運転することはできません。
初期設定□外部機器との連動運転を行っている場合には、連動用接点入力が ON となるように外部機器を運転する

4-2 試運転手順
⿟ 準備完了後、下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用く

ださい）。
作業手順

注記

①運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強表示灯が点灯し、約 ※	運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、「リモコンスイッチ初期設定がされていない」などの10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始することを確認する。
原因が想定されます。
電源表示灯
運転ボタン
QR コードから FAQ を参照し、原因を特定してくだ
加湿表示灯
さい。
強 / 弱切替ボタン
強表示灯
弱表示灯
加湿材乾燥表示灯

加湿材乾燥中止ボタン
点検機確認ボタン【動画】
リモコンスイッチ【Web サイト /FAQ】「加湿器が運転しない」

初期設定②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点 ※試 運転作業中に警報表示灯が点灯した場合は、加湿灯していることを確認する。
器本体内コントロールユニット LED の点灯状態を確※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
認してください（P.15 図 -5 参照）。
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれの警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警報表示
ないこと、警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。
の原因と処置」を参照してください。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱く ※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14「5-3 擬似
なること、異音が無いこと、吹出口から風が出ていることを確認する。
警報発報手順とリセット方法」を参照してください。
⑤運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、表示灯が全て消灯すること※試運転作業前に漏電ブレーカが遮断されなかった場合、を確認する。
ファンが起動することがあります（加湿材乾燥表示灯⑥全ての表示灯が消灯している状態で、強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタが点灯）。これは定時乾燥タイマーが積算通電時間にンを同時に３秒間長押しし、加湿材乾燥運転を実施してください（加湿達したことによる、加湿材乾燥運転機能の起動による材乾燥表示灯が点滅）。加湿材乾燥運転は約 2 時間後に自動終了します。
ものです。加湿材乾燥中止ボタンを押すと停止します。

4-3 試運転後の作業と最終点検
⿟加湿材乾燥が終了しファンが停止した後に、ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミディスタットユニットのCN4-2（P.11 図 -2）の短絡を外してください。
⿟安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。
□ 加湿器本体は水平ですか？
□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合※ド レン排水用ポンプはドレンパンに 1.5ℓ程度の水が溜まると作動します。

機器構成の確認と参照頁

警報表示灯□	本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）□		ヒューミディスタットユニットの CN4-2（P.11 図 -2）の短絡は外されていますか？

警報・試験
について

□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？

参考- 12 -

グリッド®

試運転チェックリスト

ロット番号の記録

シリアル番号の記録❸ Lot. No.

❹ シリアル番号

A「電源表示灯と連動」（DS2 番ピン OFF）
B「加湿表示灯と連動」（DS2 番ピン ON）
A「常時入力信号」（DS1 番ピン OFF）
B「瞬時入力信号」（DS1 番ピン ON）

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

加湿器本体内基板コントロールユニット上のディップスイッチ DS3 を確認

リモコンスイッチ

リモコンスイッチ② 運転信号出力の設定確認③ 外部指令信号入力の設定確認④ リモコンスイッチ初期設定の実施確認「設定確認モード」によるヒューミ付リモコン上の設定確認

強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと
運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること

リモコンスイッチ

加湿器本体内加湿モジュール

リモコンスイッチ

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

加湿器本体リモコンスイッチ

加湿器本体給排水配管⑦ 運転動作確認【起動】⑧ 加湿モジュール湿潤状態確認⑨ 加湿器送風ファン動作確認⑩ ドレン排水用ポンプ動作確認⑪ 異常検知加湿器停止確認⑫ 水もれが無いことを確認

備考

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

ヒューミディスタットユニット端子台【作業後の状態】 給水バルブ： 開 ・ 閉⑯ 湿度検知無効化の解除

ヒューミディスタット設定：出荷時設定 40％ RH から変更

端子台 CN4-2 の短絡線の取外し
無・有（

□A
□B

□A
□B

□有

□B

□有

□A

□A

№2

A

№2

□B

№1

A

№1

％ RH）

運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､ 運転停止中にリモコンスイッ
チの強 / 弱切替ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒間長押しし、加湿材乾燥表示灯が点滅することを確認する。

リモコンスイッチ※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体は加湿材乾燥運転を停止し､ 加湿材乾燥表示灯が消灯します｡

運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯し本体ファンが停止すること

リモコンスイッチ⑭ 運転動作確認【停止】⑮ 加湿材乾燥にて作業終了

グループ内で連動して緊急停止状態（ファン停止、リモコンスイッチ全消灯）になっていること

VCJ1501EまたはVCJ1501AEを⑬
緊急停止信号入力（常時入力信号）
グループ内で親機とした緊急停止の確認

30分間運転を継続し､加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

ヒューミディスタットユニット端子台 CN4-2 が短絡された状態で、運転
ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動する

本体内ヒューミディスタットユニット

ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ S1 の 5 番ピンが OFF※加湿器制御グループ（最大 10 台）の内 1 台が該当

外部機器との連動設定「無」▶「有」（出荷時設定「連動無し」）

VCJ1501A 内蔵ヒューミディスタットによる湿度検知に設定されている
こと⑥ 湿度検知を行う VCJ1501A の確認⑤

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、リモコンスイッチ初期設定がされていません。リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボ
タンを同時に 3 秒以上長押し、リモコンスイッチ初期設定を実施する

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

現場給水配管・フラッシングバルブ

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます

VCJ1501Aの場合は「A」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など

備考① 給水配管のフラッシング

作業箇所

VCJ1501またはVCJ1501A❷ 加湿器型番

実施項目

設置位置の記録❶ 設置位置・系統

確認事項

物件名：

確認項目

作業担当名 ：

湿度検知：WM-VCJ1501A 内蔵ヒューミディスタット

作業年月日 ：
作業会社名 ：

対象機器：WM-VCJ1501/WM-VCJ1501A- 13 -

□有

□B

□A

□B

□A

№3

A

№3

□有

□B

□A

□B

□A

№4

A

№4

／

）

□有

□B

□A

□B

□A

№5

A

№5

□有

□B

□A

□B

□A

№6

A

№6

□有

□B

□A

□B

□A

№7

A

№7

□有

□B

□A

□B

□A

№8

A

№8

□有

□B

□A

□B

□A

№ 10

A

№ 10

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□有

□B

□A

□B

□A

№9

A

№9

●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

●グリッドてんまい加湿器 /VCJ タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

5 警報・試験について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について
⿟1 つのリモコンスイッチで加湿器本体を複数台制御する場合には、安全保護機能が作動した加湿器のみ運転を停止します。この時、リモコンスイッチの表示は運転状態の表示と警報発報の表示の両方を表示します（図 -3）。
⿟警報発報時に点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器より微小電子音が 30 秒間鳴ります。加湿器本体からの電子音を確認することで警報を発報した加湿器が特定できます（微小電子音を途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します）。
図 -3 警報発報時のリモコンスイッチの表示および操作
警報発報

運転表示

加湿器№1
運転

加湿器№2
運転停止

「ピピッ、ピピッ・・・」という識別の微小電子音が 30 秒鳴ります

加湿器№3
運転

点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器から識別の微小電子音が鳴ります※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

5-3 擬似警報発報手順とリセット方法

⿟リセットスイッチ BS1 の詳細は P.15「6-1 コントロールユニッ⿟擬似警報の発報でも、外部出力を行いますのでご注意ください。

ト詳細」を参照
警報表示

警報の内容

①漏水センサに濡れた布などをあてる（図 -4）②加湿器が運転を停止し、警報表示灯が点灯することを確認する③漏水センサを乾いた布などで拭き、乾かす④加湿器本体内コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.15 図 -5 参照）

原因と処置

・加湿器本体が水平でない・排水配管の先下がり勾配が
不十分
原因
・
排水配管に極端な曲がりや
リモコンスイッチの空気だまりがある
警報表示灯が点灯
ドレンパン
・ドレン排水用ポンプへの異コントロールユニット 高水位
物流入の LED3（ 赤 ） が を検知
給水サービス弁を閉める。
点灯
処置
原因を特定し、修正する。

図 -4

漏水センサ（裏側）

解除 コントロールユニットのリ
方法 セットスイッチ BS1 を押す。
リモコンスイッチの警報表示灯が点灯
漏水
コントロールユニット
を検知の LED4（ 緑 ） が点灯

本体内の水滴回収板の漏水原因 センサに水滴が付着（水滴飛散）している。
処置

本体内の水滴回収板の漏水センサ部の水滴を拭き取る。

解除 コントロールユニットのリ
方法 セットスイッチ BS1 を押す。

5-4 停電試験を行う場合
注意

原因 給水ユニットがリークしている。

リモコンスイッチの警報表示灯が点灯
給水サービス弁を閉め、弊社
給水電磁弁処置
宛サービスへ問い合わせる。
コントロールユニット リークの LED5（ 黄 ） が を検知
解除 コントロールユニットのリ
点灯
方法 セットスイッチ BS1 を押す。

万一、電磁弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断するとドレン排水用ポンプが作動せず、漏水
事故の原因になります。

⿟本 加湿器の排水は、ドレン排水用ポンプによって行われます。
停電試験を行う際は、あらかじめ給水サービス弁を閉め、加湿器への給水を停止してください。
⿟運転中の加湿器が停電により停止した場合、復電時の自動復帰は行いません。リモコンスイッチまたは外部指令信号による手動での運転復帰が必要です。

解除 コントロールユニットのリ
方法 セットスイッチ BS1 を押す。

⿟停電試験の実施により加湿器への電源供給が停止するため、定時乾燥タイマーはリセットされます。

- 14 -

参考⿟瞬間停電の場合は、0.02 秒以下であれば運転を継続します。

警報・試験
について

・加湿器ドレンパン上の汚れ・排水配管の先下がり勾配が不十分
リモコンスイッチの原因 ・排水配管に極端な曲がりや警報表示灯が点灯
空気だまりがある
ドレン排水
コントロールユニット 用ポンプ
・ドレン排水用ポンプへの異物流入の LED5（黄）また 排水異常は LED7（ 緑 ） が を検知
給水サービス弁を閉める。
処置
点灯
原因を特定し、修正する。

加湿器の停電試験を行う際は、

必ず給水サービス弁を閉める

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合

5-2 警報表示の原因と処置

機器構成の確認と参照頁

警報表示

6 参考
6-1 コントロールユニット詳細
図 -5 コントロールユニット外観略図

VCJ1501

VCJ1501A※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

ビス2点を緩め、カバーを取り外す

Lot
No.

VKCU-2

RY5

ファン出力
CN1

RY2

ON

DS1
1 2 3 4

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

BS1

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5

LED1
LED2

CN15
外信運転

基板電源スイッチ（SW1）

CN16
外部信号

CN14
電源

ON
OFF

リセット

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬基板電源スイッチ（SW1）

ディップスイッチ

DS1
1 2 3 4

DS1：給水量設定
出荷時設定：0.094ℓ/min±20％

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

BS1

ON

LED9
LED10

OFF

リセット

LED1
LED2

になっています。

SW1

OFF

OFF

リセット

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬DS3：外部指令信号入力設定：運転信号出力設定※出荷時設定は全て下（OFF）

ON

RY5

LED10

CN14
電源

ON

LED6
LED7

OFF
CN16
外部信号

RY4

F1

DS4
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS3
1 2 3 4

LED1
LED2

DS2
1 2

LED10

DS1
1 2 3 4BS1

CN12排水用運転信号CN12
排水用運転信号

RY5

CN15
外信運転

RY3
RY1

SW1
F1

LED6
LED7

RY4

RY1

ドレン排水用ポンプ
CN3

RY3

CR1

RY2

SSR1

LED3
LED4
LED5

ファン出力
CN1

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

RY5

SSR1

CR1

外部ヒューミディスタットで ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ１５０１Ａ内蔵ヒューミ
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合
湿度検知する場合

ビス1点を緩め、カバーを取り外す

給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

ドレン排水用ポンプ
CN3

機器構成の
確認と参照頁

コントロール
ユニットのカバー

コントロールユニットのカバー

6-2 型番、シリアル番号、ロット番号表示位置
ロット番号

警報・試験
について
ドレンパン

型番・シリアル番号

参考
保守サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1110 FAX.03-3954-1163
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-021302

QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。
- 15 -