取扱説明書
製品名 : 業務用小型エコキュート
型 式 : CHP-300UK-2

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書を事前によくお読みになり、理解した上で設置、ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。
※この取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。

〒 131-0045

東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリー イーストタワー 24F
TEL:03（3621）2121（大代表）
FAX:03（3621）2130

ENG 課（修理依頼承り先） TEL:03（3621）2133

FAX:03（3621）2130

もくじ

もくじ
共通項目 ･････････････････････････････････････････････････ 2
安全上のご注意 ･･････････････････････････････････････････････････････ 3
製品仕様 ････････････････････････････････････････････････････････････ 5

取扱説明 ･････････････････････････････････････････････････ 6
1 使用方法 ･････････････････････････････････････････････････････････ 7

1. 使用前の準備と確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 7
2. 運転する ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 7

2 リモコン ･････････････････････････････････････････････････････････ 8
3 貯湯運転の説明 ･･････････････････････････････････････････････････ 10
4 操作項目一覧 ････････････････････････････････････････････････････ 125 電源の投入 ･･････････････････････････････････････････････････････ 13
6 リモコンの使用方法 ･･････････････････････････････････････････････ 14
7 長期間使用しないときは（排水の方法）･･･････････････････････････････ 37
8 こんなときは ････････････････････････････････････････････････････ 39
9 各部の点検とお手入れ 管理技術者の方のみ･･･････････････････････････････ 44

10 アフターサービス ････････････････････････････････････････････････ 46

消耗品の定期交換について ････････････････････････････････････････････････････････46
補修用性能部品について ･･････････････････････････････････････････････････････････46
修理をご依頼の際には ････････････････････････････････････････････････････････････46

1

共通項目

共通項目

2

共通項目
安全上のご注意

安全上のご注意
本書には、お客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、お守りいただく事項を記載しています。設置の前に、本書を必ずお読みになり、内容をよく理解された上で設置してください。製品引き渡しの際は必ず本書をご使用になられる方にお渡しください。

警告表示の意味

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次の2つのレベルに分類しています。

警告 この表示の欄は､「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
この表示の欄は､「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能注意 性が想定される」内容です。

△の記号は、注意する必要のある事項を示しています。
△の中に具体的な注意内容が描かれています。
（左図の場合は『高温注意』という意味です。
）
してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
の記号は、の中や近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
（左図の場合は『分解禁止』という意味です。
）●の記号は、
しなければならない行為（強制行為）を示しています。
●の中に、具体的な指示内容が描かれています。
（左図の場合は『電源プラグをコンセントから抜くこと』という指示です。
）

重要事項：必ずお守りください
警告
電源配線は所定の電線を使用し確実に配線してください。
火災、感電、やけどの原因となります。
端子部に電線の外力が伝わらないよう確実に固定してください。
火災、感電、やけどの原因となります。
必ず漏電ブレーカの動作を確認してください。
万一の故障等による漏電発生時に感電、火災のおそれがあります。
電圧は定格電圧の± 10％以内でお使いください。
火災の原因となります。
上水道工事や電気工事は必ず指定の業者が行ってください。

事故や故障の原因となります。

アース線はガス管や水道管、および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。
火災や爆発など事故の原因となります。
屋内に設置しないでください。
万一冷媒が漏れると、室内が酸素不足になるおそれがあります。
本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。
発火のおそれがあります。
熱源機ユニットに冷媒チャージをしないでください。
本体故障の原因となります。（冷媒チャージをできる構造ではありません）

3

共通項目
安全上のご注意

警告
配線を途中で接続したり、電源コードを束ねたり、より線や延長コードの使用、タコ
足配線はしないでください。
火災、感電、やけどの原因となります。
アース（D 種接地）工事を確認してください。
アース工事がされないと故障や漏電発生時に感電するおそれがあります。
絶対に改造はしないでください。
火災、感電、やけど、本体破損やケガの原因となります。

注意
各ユニットの満水質量に耐えられる十分な強度を持つ床面に必ず水平に設置してください。
故障の原因となります。
電源配線は所定の電線を使用し確実に配線してください。
火災、感電、やけどの原因となります。
端子部に電線の外力が伝わらないよう確実に固定してください。
火災、感電、やけどの原因となります。
電源工事を行う際は、漏電ブレーカを OFF にしてください。
感電の原因となります。
ヒートポンプ配管、継手部分には保温工事を施してください。
やけどや機器の機能が低下するおそれがあります。
水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。
配管が破損するおそれがあります。
次のような場所には据付けないでください。
火災や感電、予期せぬ事故の原因となります。
◇水平でない場所◇湿気の多い場所◇水はけが悪い場所◇可燃性のガスが漏れる
おそれのある場所◇塩害地（耐塩害仕様を除く）◇運転音や振動が気になる場所◇最低気温が-5 ℃ 以下になる場所◇小動物（虫やカエルなど）のすみかになるような場所◇不安定な場所◇船舶や車輌◇天吊架台工事◇メンテナンススペースを確保できない場所

水道水以外は使用しないでください。
井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。
水道水に添加物を混ぜないでください。
健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。

4

工事要領
製品仕様

製品仕様
熱源機ユニット、貯湯タンクユニットセット（型式：CHP-300UK-2）

型式

熱源機ユニット（型式：CHP-15HF）

貯湯タンクユニット（型式：CHP-300TK-2）

定格

電圧

三相 200V

周波数50 ／ 60Hz
24A

最大電流
設置場所

屋外

外形寸法（突出部除く）

W900 × D450 × H1850mm

W627 × D740 × H1743mm

製品質量

174kg（満水時：177kg）

80kg（満水時：380kg）

貯湯量

−

300L

15kW

−

65 〜 90 ℃−

冷媒／封入量CO2（R744）／ 1.18kg × 2 サイクル

−

圧縮機

加熱能力
沸かし上げ温度設定※ 1

圧縮機構

横型密閉型スクロール

−

モーター

DC ブラシレスモータ−

最高使用圧力

0.49MPa

0.49MPa

一次側給水圧力

0.2 〜 0.5MPa

一次側使用水温

65 ℃ 以下（凍結しないこと）

使用雰囲気
温度

-5 〜 43 ℃

一般地-20 〜 43 ℃

寒冷地

空気熱交換器
水熱交換器

クロスフィンチューブ

−

配管接続口

螺旋型

−

往き

R3/4（20A）オネジ

R3/4（20A）オネジ

戻り

R3/4（20A）オネジ

R3/4（20A）オネジ

給水−

80A フランジ

給湯−

80A フランジ

排水

ルームドレン口Φ 35、Φ 20／エア抜き用 R1/2（15A）

R3/4（20A）オネジ

接続口（C）−−

接続口（出入）

−

−
凍結予防

安全装置

塗装色

冷媒圧力保護過電流保護
温度上昇防止ベージュ（マンセル値：5Y7/2）−
ダーコアイボリー（マンセル値：9.0GY7.5/0.7）※ 1：連休などで2、3 日お湯を使用しなかった場合には放熱により貯湯水温が低下します。

5

取扱説明

取扱説明

正しく安全にお使いいただくため、必ずお読みください。

6

取扱説明
使用方法

1

使用方法
1. 使用前の準備と確認
ご使用の前に次の事をご確認ください。

チェックリスト項目

チェック内容チェック

近くにガス類や引火物がないですか？
本体まわり

本体の上には物などを載せていませんか？
逃し弁から吹き出していませんか？

2. 運転する①熱源機ユニットの電源スイッチをONにしてください。
※瞬間式ではありませんのでお湯になるまで時間がかかります。

ヒー トポンプユニット

操作カバー内部

OFF

ネ

ジ

操作カバー
前面カバー

7

電源スイッチ

電源スイッチをONにしてください。

取扱説明
リモコン

2

リモコン
リモコン

沸 き 増しボタン

休 止 ボ タ ン
●給湯機の休止を設定します。
（日数休止、曜日休止、期間休止）●定量運転時の沸き増し量を設定します。
●業種別運転時は全量沸き増し運転の運転/停止を設定します。
●学習運転時は全量沸き増し
設定の設定/解除を設定します。

●各種選択／設定を確定します。
●アラーム音を消します。

沸き上げ温度設定ボタン▲ ▼ ボ タ ン

●ヒートポンプユニットの沸き上げ 温度を設定します。

●各種設定や時間/時刻などを選択します。

沸き上げ時間設定ボタン

決 定 ボ タ ン

●沸き上げ運転を行う時間帯を設定します。

●各種設定を確定します。

決定（アラーム音停止）ボタン

戻 る ボ タ ン
●ひとつ前の画面に戻ります。

運転選択設定ボタン●沸き上げ運転方法を設定します。

実績表示／詳細設定ボタン●３週間前までの残湯量を表示します。
●業種別運転の場合は過去の残湯量表示の他、沸き増しパターンの設定ができます。

ピークカット設定ボタン●ピークカット（運転停止）する時間帯を設定します。

時刻設定ボタン●３秒押し後、日付時刻を設定します。

オプションメニューボタン
●ボタン音量、画面コントラスト調整等を行います。

戻 る ボ タ ン
●ひとつ前の画面に戻ります。

▲ ▼ ボ タ ン
●各種設定や時間/時刻などを選
択します。

8

取扱説明
リモコン

表示は標準画面です。状況により、表示内容は異なります。

リモコン表示部

表示は標準画面です。 状況により、 表示内容は異なります。

定量運転時の標準画面

貯 湯 量 表 示
●リモコンに接続されている給湯機の総貯湯量を％で表示します。

沸き増し量表示●沸き増し時間帯（沸き上げ時間以外）の沸き増し
設定量を％と右バーグラ
フの で表示します。

時▲●ピークカットが設定されている時に表示します。

● ＡＴ は、外気温度による自動モードを設定時に点灯します。

曜日休止表示●曜日休止が設定されている時に設定されている曜
日を表示します。

運転状態表示●運転状態を表示します。
・沸き上げ時間内での沸き上げ運転時は「沸き上げ中」を表示
・沸き上げ時間外での沸き上げ運転時は「沸き増し中」を表示
・ピークカット時間内は「ピークカット中」を表示

業種別運転時の標準画面

表

示

ピークカット表示●ヒートポンプユニットの沸き上げ温度の設定
値を 表示します。

種表●現在の時刻を表示します。

沸上温度表示業

刻

期間休止表示●期間休止が設定されている時に表示します。

学習運転時の標準画面示●設定された業種を表示します。

沸 き 増し量 パターン 表 示●設定された沸き増し量パターンを表示します。
（現在時刻の沸き増しパターン位置を▲で表示します。）

運

転

状

態

表

示

学

●運転状態を表示します。
・沸き上げ時間内での沸き上げ運転時は「沸き上げ中」を表示
・沸き上げ時間外での沸き上げ運転時は「沸き増し中」を表示
・全量沸き増し運転中は「全量沸き増し中」を表示
・ピークカット時間内は「ピークカット中」を表示（ 上記以外は定量運転と同様となります。）

表示●学習結果を反映するまではグレー文字で表示します。

●全量沸き増し設定時は 学習 が全量 に変更されます。

（ 上記以外は定量運転と同様となります。）

知ってお いていただきたいこと●約30秒以上ボタンの操作をしないと自動的にバックライトが消えます。
ただし、再度ボタンを押すとバックライトが再点灯します。

9

習

取扱説明
リモコン

3３貯湯運転の説明
貯湯運転の説明■貯湯運転には、 主に夜間などお 湯を使わない時間帯にタンクを全量沸き上げる沸き上げ運転と、
お 湯の使用によってお 湯が減った時に沸き上げる沸き増し運転に分かれます。
本給湯機では「定量」「業種別」「学習」の３種類から選択できます。
※沸き増し設定の使い方と推奨モー ド

・お店や施設の責任者の方で、湯切れが心配な場合は「定量」運転設定をお奨めします。
・施設や設備の使用エネルギーを管理される方で、詳細な設定を望まれる方は、「業種別」運転設定をご使用ください。
・学習モードは各曜日の3週間前までのデータを基に沸き上げ運転開始時刻での残湯量を２５％に近づけるように制御しますので、曜日毎に使用湯量が大きく異ならない場合にお奨めします。
（突発的に給湯量が増加した日には湯切れを起こす場合があります。）「 定量」運転とは･･･

目標貯湯量(％)

・沸き増し時間帯に設定した一定の沸き増し量を維持するように運転を行います。

100
75
50
25

沸き上げ時間帯

沸き増し時間帯

全量を沸き上げ

設定量を
沸き増し

0
沸き上げ
開始時刻

沸き上げ
終了時刻

「 業種別」運転とは･･･

目標貯湯量(％)

・沸き増し時間帯を３分割にし、それぞれの時間帯で沸き増し量を設定できます。
・また、沸き増し量の変更時刻を設定することができます。
・「定量」運転と同様に、それぞれの設定した沸き増し量を維持するように運転を行います。
沸き増し時間帯
沸き上げ時間帯
沸き増し量
設定１

100

沸き増し量
設定２

沸き増し量
設定３

75
50

全量を沸き上げ

25
0
沸き上げ
開始時刻

沸き上げ
終了時刻

沸き増し
変更時刻１

沸き増し
変更時刻２

●「業種別」運転では、業種（飲食業・給食センター・福祉/病院・寮/宿泊施設・マニュアル）により代表的な沸き増しパターンが初期値として用意されています。初期値はご使用パターンに合わせて変更してご使用ください。（各業種に合わない場合はマニュアルを選択します。）

業種
目標貯湯量

飲食業

貯湯設定

リモコン表示100
75
50

沸き上げ運転沸き増し運転25
022 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

時刻

目標貯湯量

給食
センター

100
75
50

沸き上げ運転 沸き増し運転

25
0

22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

時刻

10

取扱説明
リモコン

業種
目標貯湯量

福祉
病院

貯湯設定

リモコン表示100
75
50

沸き増し運転沸き上げ運転25
022 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

時刻
目標貯湯量

寮/宿泊
施設

100
75

沸き上げ運転50

沸き増し運転25
022 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

時刻
目標貯湯量

マニュアル

100
75
50
25
0

沸き上げ運転沸き増し運転22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

時刻・上記４種類の業種またはマニュアルを選択後に、「沸き上げ開始時刻」「沸き上げ終了時刻」「沸き増し
量変更時刻1」「沸き増し量変更時刻2」「沸き増し量設定1」「沸き増し量設定2」「沸き増し量設定3」を変更することができます。

「学習」運転とは･･･
・過去３週間の沸き上げ開始時刻での残湯量を基に学習を行い、沸き増し量変更時刻を曜日毎に自動調整します。
・沸き増し量変更時刻で、沸き増し設定量１００％を２５％に変更して、沸き増し量の調節を行います。
・「定量」運転と同様に、それぞれの沸き増し設定量を維持するように運転を行います。

知ってお いていただきたいこと●学習運転設定後に、各種設定（沸き上げ開始時刻、終了時刻、沸き上げ温度、ピークカット設定）の変更を行うと湯切れする場合があります。

11

取扱説明
操作項目一覧

操作項目一覧
4４
操作項目一覧

■沸き増し運転の選択（「定量」「業種別」「学習」）により、 リモコンの操作方法が下記の様になります。

「定量」
「業種別」
「学習」沸き増し運転共通
操作項目

概

要

操作ボタン

頁

時刻の設定

現在の日付と時刻を設定します。

14 ページ

沸き上げ温度の設定

ヒートポンプユニットの沸き上げ温度を設定します。
（90℃～65℃の5℃毎と自動を選択可）

15 ページピー クカットの設定

ピークカット時間の設定をします。
（ピークカット時間内は沸き上げ運転を行いません）

26 ページ

休止設定

沸き上げ運転を休止する設定をします。
（日数休止、曜日休止、期間休止を選択可）

28～34 ページ

実績の表示

各曜日の過去3週間の残湯量を表示します。

35 ページ

ボタン･アラー ム音量の設定 ボタン･アラームの音量を設定します。

36 ページ

画面コントラストの設定

36 ページ「定量」沸き増し運転時
設定項目

画面コントラストの設定します。

設定内容

操作ボタン

頁

運転の選択

沸き増し時間帯（沸き上げ時間以外）の運転を選択できます。
（「定量」
「業種別」
「学習」沸き増しから選択）

沸き上げ時間の設定

沸き上げ運転の時間を設定します。
（沸き上げ時間内は、全量（100％）沸き上げをします）

17 ページ

沸き増し量の変更

貯湯ユニットの沸き増し量を設定します。
（0％、25％、50％、75％、100％を選択可）

18 ページ「業種別」沸き増し運転時
設定項目

・ 運転の選択

設定内容

沸き増し時間帯（沸き上げ時間以外）の運転を選択できます。
（「定量」
「業種別」
「学習」沸き増しから選択）

16 ページ

操作ボタン

貯湯ユニットの沸き増し量を設定します。
・ 沸き増し量の変更「沸き上げ終了時刻」（ 各曜日で同じ設定の場合） ・「沸き上げ開始時刻」

19 ページ・「沸き増し量変更時刻1」「沸き増し量変更時刻2」
・「沸き増し量設定1」「沸き増し量設定2」「沸き増し量設定3」を変更することができます。

沸き上げ時間の設定

頁

沸き上げ運転の時間を設定します。
（沸き上げ時間内は、全量（100％）沸き上げをします）

20 ページ

貯湯ユニットの沸き増し量を設定します。
（各曜日で設定可）

・「沸き増し量変更時刻1」「沸き増し量変更時刻2」
沸き増し量の変更「沸き増し量設定2」「沸き増し量設定3」定3」（ 各曜日で違う 設定の場合）・「沸き増し量設定1」21 ページを変更することができます。

全量沸き増し運転の設定「学習」沸き増し運転時
設定項目

貯湯ユニットの沸き上げる量を一時的に全量（100％）に設定できます。

設定内容

22 ページ

操作ボタン

頁

運転の選択

沸き増し時間帯（沸き上げ運転時間以外）の運転を選択できます。
（「定量」
「業種別」
「学習」沸き増しから選択）

沸き上げ時間の設定

沸き上げ運転の時間を設定します。
（沸き上げ時間内は、全量（100％）沸き上げをします）

24 ページ

全量沸き増し設定

貯湯ユニットの沸き上げる量を当日のみ全ての時間帯で全量（100％）に設定変更します。

25 ページ23 ページ

12

取扱説明
電源の投入

電源の投入
5５電源の投入■電源を投入する場合は、 以下の手順で電源の投入や設定を行ってください。

1

電源を投入します。
（ 複数台接続している場合は、 全ての給湯機の電源を投入してください。）※複数台での電源投入の順番はありませんが、リモコン接続機の電源を投入しないとリモコンは操作できません。
（約９０秒）●リモコン接続機の電源を投入するとリモコン画面（下図画面）点灯後、初期設定を行います。
●初期設定中に、給湯機の接続確認を行います。
（ヒートポンプユニットと貯湯ユニット本数）

ユニット ：接続されたヒートポンプユニットの番号を表示します。
タンク ：接続された貯湯ユニットの台数を表示します。

●初期設定が終わると、標準画面に移行します。
但し、初期設定後、時刻が設定されていない場合は、下記画面が表示されると同時にアラーム音が
鳴ります。

2

を押し、 時刻設定を行ってください。
（ 日付/時刻の合わせかたを参照）※初期設定中に給湯機の接続確認ができなかった場合やメンテナンス等で電源を再投入した場合は下記の方法で接続確認をすることができます。
●標準画面の時に、ボタンを３秒長押します。
●１０秒間、接続確認画面を表示し、標準画面に戻ります。

給湯機接続画面

オプションメニューボタン（３秒押し）

13

取扱説明
リモコンの使用方法

6 ６リモコンの使用方法
リモコンの使用方法■日付/時刻を必ず合わせてください。
■標準画面より設定できます。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを３秒長押します。
●「日付設定」画面になります。

時刻設定（３秒押し）

2

で、「年」
「月」
「日」を選択し、 それぞれを変更し

を

押します。
●「時刻設定」画面になります。

3

で、「時」
「分」を選択し、 それぞれを変更しを押します。

●「設定完了」の画面表示後に、「標準画面」に戻ります。

知ってお いていただきたいこと●リモコン接続をした給湯機の電源投入後は、時刻を必ず合わせてください。
時刻を合わせないと正常な運転ができなくなります。
●時計は一度設定すると、停電等で電源が遮断されても通電再開後は現在時刻に復帰します。
（但し、４８時間以内）●時計は季節（周囲温度）の変化や停電により誤差が発生します。
月に１回程度時刻の確認をしてください。

14

取扱説明
リモコンの使用方法

沸き上げ温度の設定のしかた■ヒー トポンプユニットで沸き上げる温度の設定です。 外気温度によって沸き上げる温度を自動で選択する自動モー ドと、 常に設定した温度で沸き上げる温度固定モー ドの２通りがあります。
■温度固定モー ドでは設定温度を６段階（ 90℃、 85℃、 80℃、 75℃、 70℃、 65℃） に変更できます。
■標準画面で設定できます。
■標準画面で設定でき

1

ボタン
ボタンを押します。
●画面の「沸上「沸上温度」部の温度表示が反転します。

沸き上げ温度設定ボタン

2

で温度を変更します。 上下ボタンにより沸上温度が、 下記の様に変化します。

※自動モード選択時は、温度表示部に AT が表示されます。
（＊＊は、外気温度により変化します。）

3

ボタンを押します。

知ってお いていただきたいこと●出荷時は、自動モードに設定されています。

●沸き上げ温度の設定は一度設定すると、再度設定するまで保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●自動モード設定の場合、夏期では沸き上げ温度を低温にして効率のよい運転をし、給湯使用量が多くなる冬期は沸き上げ温度を高温にして使用湯量を確保します。

食器洗浄機、ゆで麺器などに高温給湯して使用する場合は、温度固定モードでご使用ください。

●タンクに貯湯されている温度は、配管やタンク放熱などにより沸き上げした温度（リモコン設定温度）よりも低下
します。

15

取扱説明
リモコンの使用方法「 定量」運転の設定のしかた

運転選択の設定■「定量」運転の設定方法。
■標準画面で設定できます。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。

運転選択●「運転選択」画面になります。

で、「定量」を選択し、を押します。

●確認画面になります。

2「確認画面」で確認後、を押します。

●再度確認画面になります。

「確認画面」で、「はい」で中止する場合は、「いいえ」でを押します。
を押します。

●「設定完了」の画面表示後に、定量運転の標準画面になります。

16

取扱説明
リモコンの使用方法

沸き上げ時間の設定■沸き上げ時間とは、 お 湯を使わない時間帯にタンクを全量貯湯する沸き上げ運転を行う 時間です。
（ １ 時間単位で設定）■「定量」運転標準画面で設定できます。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。

●画面が沸き上げ時間の開始時刻
入力画面に変わります。

2

で、「開始時刻」を変更し、沸き上げ時間設定ボタンを押します。

●画面が沸き上げ時間の終了時刻入力画面に変わります。

3
4

で、「終了時刻」を変更し、を押します。

●設定確認画面に変わります。
※ピークカット時間と重複している場合は、注意喚起画面を表示します。

設定内容を確認し、を押します。

●設定完了画面が表示された後に標準画面に変わります。

知ってお いていただきたいこと●出荷時は、開始時刻２２：００、終了時刻０８：００に設定されています。
●設定時間は、開始時刻から最大２１時間となります。
●沸き上げ開始時刻と終了時刻は一度設定すると、再設定するまで給湯機内に保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●沸き上げ開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、沸き上げ運転は行いません。

17

取扱説明
リモコンの使用方法「定量」運転選択の設定のしかた

沸き増し量の設定■沸き増し時間帯（ 貯湯時間帯以外）の沸き増し量（ 目標貯湯量）を設定します。
■「定量」運転の標準画面より設定できます。

1

ボタンを押します。
ボタン
●画面の
●
画面の「沸き「沸き増し」部の量（％）が反転します。

沸 き 増し設 定 ボタン

2

で沸き増し量を変更します。
上下ボタンにより沸き増し量が、 下記の様に変化します。

3

で確定します。

知ってお いていただきたいこと●出荷時は、25％に設定されています。

●沸き増し量の設定は、一度設定すると再設定するまで保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●複数台接続している場合は貯湯量表示が総貯湯量となるため、貯湯量表示が沸き増し設定量より大きい場合でも運転を行う場合があります。
例

2台接続で沸き増し設定：75％時

貯湯量

1号機：100％, 2号機：0％の時は貯湯量は50％の表示となります。

よって、2号機の貯湯量が75％になるまで2号機の運転を行います。

●沸き増し量を高く設定すると、残り湯により沸き上げ時間帯に貯湯運転を行わない場合があります。

このような場合は、沸き増し量を下げるかピークカットを使用して不要な運転を行わないようにしてください。

18

取扱説明
リモコンの使用方法「業種別」運転の設定のしかた

運転選択の設定■「業種別」運転の設定方法。
■標準画面より設定できます。
■本方法での設定パター ン設定は、 全曜日に適用されます。
■各曜日毎の詳細設定が可能です。設定方法はＰ21 の「沸き増しパター ン詳細設定」を参照ください。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。

●「運転選択」画面になります。

で、「業種別」
を選択し、

2
3
4

●「業種選択」画面になります。

で、「飲食業」「給食」「福祉／病院」「寮」「マニュアル」より選択し、を押します。

●確認画面になります。

「確認画面」で確認後、を押します。

●「沸き増しパターン」変更画面になります。

で、 変更部にカー ソルを移動して再設定をします。（ 左右で選択し、 上下で設定値を変更）●「沸き上げ開始時刻」「沸き上げ終了時刻」「沸き増し量変更時刻1」「沸き増し量変更時刻2」「沸き増し量設定1」「沸き増し量設定2」「沸き増し量設定3」を変更することができます。
沸き上げ終了時刻

5を押します。

（ 沸き増し開始時刻）

沸き増し量設定1

沸き増し量変更時刻1

沸き増し量変更時刻2

沸き増し量設定3（ 沸き増し終了時刻）「確認画面」で確認後、●再度確認画面になります。

「確認画面」で、「はい」で沸き上げ開始時刻を押します。
を押します。

●「設定完了」の画面表示後に、「業種別の標準画面」になります。

中止する場合は、「いいえ」でを押します。
(業種別の標準画面になります。 ）知ってお いていただきたいこと●「業種別」運転で業種を変更すると、以前の業種の変更内容は消去されます。

（初めて選択した場合や、業種を変更した場合は初期パターンが表示されます。）

19

沸き増し量設定2

取扱説明
リモコンの使用方法「 業種別」運転選択の設定のしかた

沸き上げ時間の設定■沸き上げ時間とは、 お 湯を使わない時間帯にタンクを全量貯湯する運転時の時間です。（ １ 時間単位で設定）■「業種別」運転標準画面より設定できます。
■業種別運転は業種毎に沸き上げ時間が 事前に設定されています。設定変更する場合は下記に従って設定してください。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●設定確認画面に変わります。

沸き上げ時間設定ボタン

2
3
4
5

よろしければ、を押します。

●画面が沸き上げ時間の開始時刻入力画面に変わります。

で、「開始時刻」を選択し、を押します。

●画面が沸き上げ時間の終了時刻入力画面に変わります。

で、「終了時刻」を選択し、を押します。

●設定確認画面に変わります。
※ピークカット時間と重複している場合は、注意喚起画面を表示します。

設定内容がよろしければを押します。

●設定完了画面が表示された後に標準画面に変わります。

知ってお いていただきたいこと●出荷時の、開始時刻、終了時刻は各業種別に設定されています。
●設定時間は、開始時刻から最大２１時間となります。
●沸き上げ開始時刻と終了時刻は一度設定すると、再設定するまで給湯機内に保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●沸き上げ開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、沸き上げ運転は行いません。

20

取扱説明
リモコンの使用方法

沸き増しパター ン詳細設定■各曜日で沸き増しパター ンを変更したい場合。
（ 沸き上げ時間は曜日毎の変更はできません）

1
2

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●実績表示画面に変わります。（3週間分の残湯量実績）

各曜日の詳細を確認したい場合はで、 確認したい曜日を選択しを押します。

●各曜日の2時間毎の残湯量を表示します。

で、「一週前」「二週前」「三週前」に変更し確認します。
※選択した曜日で「詳細設定」を行いたい場合は、 3 に進み、異なる曜日を行いたい場合は、 1 に戻ってください。

3
4

で、「詳細設定」を選択し●「沸き増しﾊﾟﾀｰﾝ」変更画面になります。

で、 変更部にカー ソルを移動して再設定をします。（ 左右で選択し、 上下で設定値を変更）「沸き増し量変更時刻1」「沸き増し量変更時刻2」「沸き増し量設定1」「沸き増し量設定2」「沸き増し量設定3」を変更することができます。（先ずは「沸き増し量変更時刻2」の前倒しから実施し、翌週の残湯量を確認しながら調整される様お勧めします。）※「沸き上げ開始時刻」「沸き上げ終了時刻」は、Ｐ20の「沸き上げ時間の設定」から行ってください。
沸き増し量設定1

沸き増し量変更時刻1

沸き増し量変更時刻2

沸き増し量設定3

再設定後5を押します。

「確認画面」でを押します。
を押します。

●設定完了画面が表示された後に「実績表示画面」になります。
※他の曜日を変更したい場合は、 1 から再度行ってください。

21

沸き増し量設定2

取扱説明
リモコンの使用方法「 業種別 」運転選択の設定のしかた

全量沸き増し運転の設定■「業種別」運転選択時に、「沸き増し設定」ボタンを押すことにより１ 回のみ全量（ 100％）沸き増しを行います。
■「業種別」運転標準画面より設定できます。

1

沸 き 増し設 定 ボタン

ボタン
ボタンを押します。
「確認画面」でを押します。

●標準画面の下部に「全量沸き増し中」の文字を表示します。
●標準画面の下

2■全量沸き増し運転の解除方法
運転の解除方法に再度全量沸き増し中に再度「確認画面」でボタンボタンを押します。

を押します。
を押します。

●標準画面の下部に「全量沸き増し中」の文字が消えます。

知ってお いていただきたいこと●全量沸き増し運転は、一度全量まで沸き上げると、全量沸き増し運転は解除されます。

●沸き増し運転方法（「業種別」→「学習」等）を変更した場合や、停電等の電源遮断時は全量沸き増し運転は解除されます。

22

取扱説明
リモコンの使用方法「 学習」運転の設定のしかた

運転選択の設定■「学習」運転の選択方法。
■標準画面より設定できます。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●「運転選択」画面になります。

で、「学習」を選択し、を押します。

●確認画面になります。

「確認画面」で確認後、を押します。

●再度確認画面になります。

2「確認画面」で確認後、を押します。

●再度確認画面になります。

「確認画面」で確認後、を押します。
（「業種別」からの切り替え時に表示します。）●再度確認画面になります。

「確認画面」で、「はい」で中止する場合は、「いいえ」でを押します。
を押します。

●「設定完了」の画面表示後に、「学習の標準画面」になります。

知ってお いていただきたいこと●「学習」沸き増し運転から「定量」「業種別」運転に変更すると、学習内容は消去されます。
●１回他の運転を選択してから再度「学習」運転に変更すると、３週間の学習からスタートとなります。
●3週間の学習中のリモコン画面表示は 学習 （グレー文字）となり、4週目以降は 学習 となります。
●給湯使用量が急に変化すると湯切れの恐れがあります。
●「学習」運転設定後に、設定変更を行うと湯切れする場合があります。
●設定を大きく変更する場合は、「学習」を解除（「定量」「業種別」運転に変更）し、再度「学習」運転を設定して
ください。

23

取扱説明
リモコンの使用方法

沸き上げ時間の設定■沸き上げ時間とは、 お 湯を使わない時間帯にタンクを全量貯湯する運転時の時間です。（ １ 時間単位で設定）■「学習」運転標準画面より設定できます。

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●画面が沸き上げ時間の開始時刻
入力画面に変わります。

沸き上げ時間設定ボタン

2
3
4

で、「開始時刻」を選択し、を押します。

●画面が沸き上げ時間の終了時刻入力画面に変わります。

で、「終了時刻」を変更し、を押します。

●設定確認画面に変わります。
※ピークカット時間と重複している場合は、注意喚起画面を表示します。

設定内容を確認し、を押します。

●設定完了画面が表示された後に標準画面に変わります。

知ってお いていただきたいこと●出荷時は、開始時刻２２：００、終了時刻０８：００に設定されています。
●設定時間は、開始時刻から最大２１時間となります。
●沸き上げ開始時刻と終了時刻は一度設定すると、再設定するまで給湯機内に保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●沸き上げ開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定すると、沸き上げ運転は行いません。

24

取扱説明
リモコンの使用方法

全量沸き増し設定■「学習」運転選択時に、「沸き増し設定」ボタンを押すことにより沸き増し量25％の時間帯を全量（100％）に変更することができます。
（当日のみ）■「学習」運転標準画面より設定できます。

1

沸 き 増し設 定 ボタン

ボタンを押します。
ボタン「確認画面」でを押します。

●標準画面の中央部の「学習」が「全量」に変わります。
●標準画面の中央

2

運転の解除方法■全量沸き増し運転の解除方法
全量沸き増し中に再度に再度「確認画面」でボタンを押します。
ボタンを押します。
を押します。

●標準画面の中央部の「全量」が「学習」に変わります。

知ってお いていただきたいこと●全量沸き増し設定は、当日のみ有効となります。
●沸き増し運転方法（「学習」→「業種別」等）を変更した場合や、停電等の電源遮断時は全量沸き増し設定は解除されます。

25

取扱説明
リモコンの使用方法

ピー クカットの設定のしかた■ピー クカット設定をした時間帯は、 給湯機の運転を行いません。
電力使用量がピー クとなる時間帯に合わせてピー クカット設定してお くことにより、 給湯機の運転を停止して、 ご契約の電力量の超過を防ぐことができます。
■１ 時間単位で設定ができ、 最長12時間まで設定できます。
■標準画面より設定できます。

1■「ピー クカット」の設定方法
リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●ピークカット設定画面に変わります。

ピークカット設定ボタン

2
3
4

で、「有り（ 変更）」を選択しを押します。

●画面がピークカットの開始時刻入力画面に変わります。

で、「開始時刻」を入力しを押します。

●画面がピークカットの終了時刻入力画面に変わります。

で、「終了時刻」を入力しを押します。

●設定確認画面に変わります。
※沸き上げ時間と重複している場合は、注意喚起画面を表示します。

5

設定内容を確認し、を押します。

●設定完了画面が表示された後に標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、「ピークカット」が表示されます。

※ピークカットと沸き上げ時間が重複すると全量貯湯が行えず翌日の湯切れの恐れがありますので、できるだけさけてください。

26

取扱説明
リモコンの使用方法

1■「ピー クカット」の解除方法
リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●ピークカット設定画面に変わります。

2

で、「無し」を選択しを押します。

●設定完了画面が表示された後に標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、「ピークカット」が消えます。

知ってお いていただきたいこと●出荷時は、ピークカット「無し」に設定されています。
●12時間を超える設定はできません。
●ピークカットは一度設定すると、再度設定するまで給湯機内に保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●ピークカット中でも、凍結防止運転を行うことがあります。

27

取扱説明
リモコンの使用方法

運転休止の設定のしかた■給湯機を使用しない日は給湯機の運転を休止させ、 不要な運転を省きます。
■本機では「日数休止」「曜日休止」「期間休止」の３種類から選択できます。
■標準画面より設定できます。

日数休止■「日数休止」とは。

●「日数休止」は１～９日の１日単位で設定できます。
●「日数休止」は設定が確定後直ちに休止となります。
休 止 設 定 ボ タン●「日数休止」の考え方は下記の様になります。
沸き上げ運転を行わない回数を設定します。
（運転開始までの、沸き増し運転も行いません）（例）●現在が金曜日（時刻が20：00）で、土曜日,日曜日が休日で月曜日の朝からお湯を使いたい場合。
（貯湯時間設定･･･22：00～08：00）●休止日数は２日を設定します。
●金曜日と土曜日の沸き上げ運転を休止して、日曜日の沸き上げ運転から運転を開始します。
（休止設定が確定した直後から、日曜日の沸き上げ運転開始までの、給湯機の貯湯運転は行いません）の設定方法■「日数休止」の設定方

12
3

ボタンを押します。
ボタン●休止設定画面に変わります。
●休止設定画面によりタブの「日数」を選択しボタンを押します。

●日数選択部にカーソルが移動します。

により休止したい日数を決め

ボタンを押し確定します。

●設定完了画面になり、休止中画面に変わります。

28

取扱説明
リモコンの使用方法■「日数休止」の設定変更方法
変更方法

1
2

示時に
休止中画面表示時にボタンボタンを押します。

●休止解除･設定変更画面に変わります。
設定変更画面に変わりま

リモコンの蓋を開きます。
により「設定変更」を選択しボタンを押します。

●設定変更画面に変わります。

3
4

によりタブの「日数」を選択しボタンを押します。

●日数選択部にカーソルが移動します。

により休止したい日数を決め

ボタンを押し確定します。

●設定完了画面になり、休止中画面に変わります。
※日数を0日に設定すると日数休止を解除します。

方法■「日数休止」の解除方法

1
2

休止中画面表示時に示時にボタン
ボタンを押します。

●休止解除･設定変更画面に変わります。
定変更画面に変わりま

リモコンの蓋を開きます。
により「休止解除」を選択しボタンを押します。

●解除完了画面になり、標準画面に変わります。
※休止解除を行うと「期間休止」が設定されている場合は、「期間休止」も同時に解除されます。
「日数休止」のみ解除したい場合は、設定変更より行ってください。

知ってお いていただきたいこと●休止中は、沸き上げ運転を行いません。
（凍結防止運転除く）●停電等で電源が遮断された場合は、休止状態は解除されます。
●リモコンの通信異常があった場合は、休止状態は解除されます。
●複数台接続時に、機器間の通信異常が発生した場合は、通信異常のユニットは休止が解除され運転を行います。
但し、通信異常が解除された場合は自動復帰し、休止中の場合は休止設定となります。

29

取扱説明
リモコンの使用方法

運転休止の設定のしかた

曜日休止■「曜日休止」とは。
●「曜日休止」は休止設定した曜日に給湯機を毎週休止させることができます。
（最大６曜日設定可）●「曜日休止」の考え方は下記の様になります。
（例）1

営業時間：10：00～20：00で月曜日が定休日の場合（沸き上げ時間設定･･･22：00～08：00）●休止設定が月曜日の場合
曜日

日曜日

月曜日

火曜日

沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ
時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯（例）2

時刻 22:00 8:00

22:00 8:00

運転休止

22:00 8:00

22:00
運転

営業時間：17：00～05：00で月曜日が定休日の場合（沸き上げ時間設定･･･05：00～15：00）●休止設定が月曜日の場合
日曜日
月曜日
火曜日
曜日
沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ
時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯（例）3

時刻 05:00 15:00

05:00 15:00

運転休止

05:00 15:00

05:00

運転

営業時間：22：00～08：00で月曜日が定休日の場合（沸き上げ時間設定･･･10：00～20：00）●休止設定が月曜日の場合 ※沸き上げ終了時刻が0：00も含む
水曜日
日曜日
月曜日
火曜日
曜日
沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ
時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯
時刻 10:00 20:00

10:00 20:00

運転休止

10:00 20:00

10:00

運転

■「曜日休止」の設定方法
の設定方

1
2
3
4

ボタンを押します。
ボタン●休止設定画面に変わります。
●休止設定画面によりタブの「曜日」を選択しボタンを押します。

●曜日選択部にカーソルが移動します。

リモコンの蓋を開きます。
により休止したい曜日で「休」に変更します。
（ 運：運転、 休：休止を示します。 ）設定終了後、ボタンを押し確認します。

●設定完了画面になり、標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、「曜日休止」と設定した曜日が表示されます。

30

取扱説明
リモコンの使用方法■「曜日休止」の設定変更・ 解除方法
●休止中の場合

1
2

休止中画面表示時にボタンを押します。

●休止解除・設定変更画面に変わります。
設定変更画面に変わりま

リモコンの蓋を開きます。
により「設定変更」を選択しボタンを押します。

●休止設定画面に変わります。

3
4

により休止を解除したい曜日で「運」に変更します。
（ 運：運転、 休：休止を示します。 ）設定終了後、ボタンを押し確認します。

●設定完了画面になり、標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、解除した曜日が消えます。
（全ての曜日を解除した場合は「曜日休止」も消えます。）●休止中ではない場合

130 ペー ジ「曜日休止」の設定方法より休止解除をしたい曜日を「休」→「運」に変更してください。

知ってお いていただきたいこと●休止に入ると、休止中画面に切り替わります。
●「曜日休止」の設定した曜日が現在の曜日と同じ場合は、設定完了後直ちに運転を停止し、休止に入ります。
●「曜日休止」の設定は一度設定すると、再度設定するまで保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●「曜日休止」は、休止解除からは解除をすることはできません。休止を解除する場合は設定変更を行ってください。

● 複数台接続時に、機器間の通信異常が発生した場合は、通信異常のユニットは休止が解除され運転を行います。但し、通信異常が解除された場合は自動復帰し、休止中の場合は休止設定となります。

31

取扱説明
リモコンの使用方法

期間休止■「期間休止」とは。
●「期間休止」は休止する期間を指定した開始日，終了日を年月日で設定することができます。
（最大30日間設定可）●「期間休止」の考え方は下記の様になります。
（例）1

期間休止設定：2010/12/28～2011/01/07設定の場合（沸き上げ時間設定･･･22：00～08：00）
12/27

曜日

12/28～1/7

沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し
時間帯 時間帯 時間帯 時間帯
時刻 22:00 08:00

22:00 08:00

1/8

沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ･････ 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯

22: 00 22:00 08:00

運転

22:00

08: 00

22:00

運転

休止

（例）2 期間休止設定：2010/12/28～2011/01/07設定の場合（沸き上げ時間設定･･･05：00～15：00）
12/27
12/28～1/7
1/8
曜日
沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し
時間帯 時間帯 時間帯 時間帯
時刻 05:00 15:00

05:00 15:00

沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ･････ 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯

05:00

運転

05:00 15:00

05:00

15:00

05:00

運転

休止

（例）3 期間休止設定：2010/12/28～2011/01/07設定の場合（沸き上げ時間設定･･･10：00～20：00）
12/27
12/28～1/7
1/8
曜日
沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し
時間帯 時間帯 時間帯 時間帯
時刻 10:00 20:00

10:00 20:00

沸き上げ 沸き増し 沸き上げ 沸き増し 沸き上げ･････ 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯 時間帯

10: 00 10:00 20:00

運転

10:00

20:00

10:00

運転

休止

■「期間休止」の設定方法
の設定方

1
2
3

ボタンを押します。
ボタン●休止設定画面に変わります。
●休止設定画面によりタブの「期間」を選択しボタンを押します。

●期間選択部にカーソルが移動します。

リモコンの蓋を開きます。
により休止したい開始日を設定しボタンを押します。

●カーソルが終了日に移動します。

により終了日を設定します。

4

設定終了後、ボタンを押します。

●設定にカーソルが移動します。
ボタンを押し確定します。
●設定完了画面になり、標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、「期間休止」が表示されます。

32

取扱説明
リモコンの使用方法■「期間休止」の設定変更方法
変更方法●休止中の場合

1
2
3
4

休止中画面表示時に示時にボタンを押します。
ボタン●休止解除・設定変更画面に変わります。
設定変更画面に変わりま

リモコンの蓋を開きます。
を開きます
により「設定変更」を選択しボタンを押します。

●休止設定画面に変わります。

によりタブの「期間」を選択しボタンを押します。

●期間選択部にカーソルが移動します。

により変更したい開始日を設定しボタンを押します。

●カーソルが終了日に移動します。

により変更したい終了日を設定しボタンを押します。

●設定変更部にカーソルが移動します。

5

設定内容を確認し、ボタンを押します。

●設定完了画面になり、休止中画面に変わります。
（休止期間ではない場合は、標準画面に変わります。）●休止中ではない場合

1
2
3

ボタン
ボタンを押します。
●休止解除・設定変更画面に変わります。
●休止解除・設

リモコンの蓋を開きます。
リモンの蓋をによりタブの「期間」を選択しボタンを押します。

●期間選択部にカーソルが移動します。

により変更したい開始日を設定し●カーソルが終了日に移動します。

により変更したい終了日を設定し●設定変更部にカーソルが移動します。

433

ボタンを押します。

設定内容を確認し、ボタンを押します。

●設定完了画面になり、標準画面に変わります。

ボタンを押します。

取扱説明
リモコンの使用方法■「期間休止」の解除方法
方法●休止中の場合

1
2

示時に休止中画面表示時にボタンボタンを押します。

●休止設定･設定変更画面に変わります。
定変更画面に変わります。

リモコンの蓋を開きます。
により「休止解除」を選択しボタンを押します。

●解除完了画面になり、標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、「期間休止」が消えます。

●休止中ではない場合

1
2
3

ボタンを押します。
ボタン●休止設定画面に変わります。
●休止設定画面によりタブの「期間」を選択しボタンを押します。

●期間選択部にカーソルが移動します。

リモコンの蓋を開きます。
により「解除」を選択しボタンを押します。

●解除完了画面になり、標準画面に変わります。
●標準画面の右側に、「期間休止」が消えます。

知ってお いていただきたいこと●休止に入ると、休止中画面に切り替わります。
●休止開始日は、当日以降、終了日は、開始日の翌日以降の設定ができます。
●「期間休止」の設定した期間に現在日が含まれる場合は、設定完了後直ちに運転を停止し、休止に入ります。
●「曜日休止」の設定は一度設定すると、再度設定するまで保持されます。
（電源が遮断されても、設定は消えません）●「期間休止」解除時に、「日数休止」中である場合は、「日数休止」も同時に解除されます。
●複数台接続時に、機器間の通信異常が発生した場合は、通信異常のユニットは休止が解除され運転を行います。但し、通信異常が解除された場合は自動復帰し、休止中の場合は休止設定となります。

34

取扱説明
リモコンの使用方法

実績表示／ 詳細設定のしかた■各曜日の過去3週間の残湯量（ 貯湯開始時刻時）を確認することができます。
さらに、 1日（ 00：00～ 24：00）の2時間毎の残湯量の表示が可能です。
（ 過去3週間）■「業種別」沸き増し設定時は、 実績表示より各曜日の沸き増しﾊﾟﾀｰﾝを変更することができます。
■標準画面より確認できます。

実績表示/詳細設定ボタン■「実績表示」の確認方法

1

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●実績表示画面に変わります。

2

各曜日の詳細を見たい場合はで、 確認したい曜日を選択しを押します。

●各曜日の詳細画面を表示します。

で、「一週前」「二週前」「三週前」に変更し確認します。

知ってお いていただきたいこと●実績表示はシステム全体の貯湯量を100％としたときの残湯量を％表示します。
●過去3週間の残湯量表示（棒グラフ）は、該当日の貯湯開始時刻の残湯量を左から過去からの順で％表示します。
また、当日湯切れが発生した来歴がある場合、点滅表示になります。
●1日の2時間毎の残湯量表示は、表示時刻（2時間毎に設定）の残湯量をそれまでの2時間分の残湯量として表示します。（2時間内の残湯量の変化を随時表示したり、平均を表示するものではありません。）

35

取扱説明
リモコンの使用方法

オプションメニュー の設定のしかた■「オプションメニュー 」により下記の設定/確認をすることができます。
●「ボタン･アラーム音量設定」●「画面コントラスト設定」●「初期流量確認」※本機では使用しません。

●給湯量（現在）※本機では使用しません。

● 給湯量（1日）※本機では使用しません。

ボタン･アラー ム音量設定

12
3

オプションメニュー設定ボタン

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●オプションメニュー画面に変わります。

で、「ボタン･アラー ム音量設定」を選択しを押します。

●ボタン音設定画面を表示します。

で、 お 好みの音量に選択しを押します。

（ 音量は、 3段階と消音を選択できます。 ）●設定完了画面が表示された後にオプションメニュー画面に変わります。

画面コントラスト設定

1
2
3

リモコンの蓋を開きます。
ボタンを押します。
●オプションメニュー画面に変わります。

で、「画面コントラスト設定」を選択しを押します。

●画面コントラスト設定画面を表示します。

で、 お 好みの濃さに選択しを押します。

（ コントラストは、 16段階で選択できます。）●設定完了画面が表示された後にオプションメニュー画面に変わります。

36

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）7

長期間使用しないときは（排水の方法）①熱源機ユニットの電源スイッチをOFFにしてください。

ヒー トポンプユニット

操作カバー内部
電源スイッチOFF

ネ

電源スイッチをOFFにしてください。

ジ

操作カバー
前面カバー

②貯湯タンクユニットの給水用止水栓を閉じます。

止水栓を閉じる③貯湯タンクユニットの逃し弁レバーを上げ、排水栓を開きます。

排水栓を開く逃し弁レバー
を上げる

37

取扱説明
長期間使用しないときは（排水の方法）④熱源機ユニットの各水抜き栓を開きます。
エア抜き栓
開く（縦）

閉じる（横）
水抜き栓のつまみ開く

閉じる⑤排水が完了したら貯湯タンクユニットの逃し弁レバーを下げ 、貯湯タンクユニットの排水栓および熱源機ユニットの水抜き栓を閉めてください。
※上記の方法で水が抜けにくい場合は弊社 ENG 課、もしくは裏表紙に記載の地区販売会社までご連絡ください。

お願い
長期間使用しない場合は熱源機の漏電ブレーカを OFF にしてください。
タンクが空のときには熱源機の漏電ブレーカを ON にしないでください。
故障の原因となります。
長期間使用しない場合は水抜きを行ってください。
凍結してタンクが破損したり、水質が悪化するおそれがあります。

38

取扱説明
こんなときは

8

こんなときは
こんな時は故障ではありません
症

状

原

因

停電などで給湯機の電源が遮断された後、電源が入ると時刻設定されていない
リモコンのアラー ムが鳴っている。
場合アラームが鳴ります。アラームを消して時計の確認を行ってください。ま（停電後、湯切れのとき）た、貯湯タンクの湯量が残り少なくなるとアラームが鳴ります。
お 湯を使用していないのに、給湯機が運転している。

貯湯ユニット内のお湯を自動的に約65～90℃まで沸き上げています。
貯湯ユニット内のお湯の沸き上げが完了すると自動的に運転を停止します。
また、冬期は凍結防止のために運転をすることがあります。

運転中、ヒートポンプユニットの熱交換器が霜で白くなる。

冬期運転中は熱交換器（アルミフィン）に霜がつくことがあります。
ついた霜は自動で霜取り運転を行い、取り除きます。

排水口からお湯が出ている。

沸き上げ運転時は、貯湯ユニットのタンク内の水の温度が上昇し膨張します。
この膨張分が逃し弁から排水されます。正常な動作ですので排水栓のハンドルを閉めすぎないでください。

給湯中、 ヒー トポンプユニットのドレン口から水が出る。

ヒートポンプユニットが大気から熱を吸収する時に、結露した水が出てきます。

お湯が白く濁って見える。

水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けた時に細かい泡となって出てくる現象です。少し時間をおくと消えます。

お湯から油が出る、お湯が臭い。

初めて使用する時は、配管工事の油やにおいがお湯に混ざって出る場合があります。しばらく使用すると消えます。

リモコンにお知らせ表示が表示された場合の処置■ 給湯機に異常が発生すると、｢ピーピーピー｣とアラームが鳴ります。
■ 画面に、お知らせ表示コードを表示します。
■ 複数台に異常が発生した場合は、交互にお知らせ表示コードを表示します。

異常発生（お知らせ表示コード）
時の処置方法…
●お知らせ表示コードと給湯機の番号を控えてください。
●外来ノイズ等による誤動作も考えられますので、一度電源スイッチまたはブレーカーを切った後、再度電源を投入してください。お知らせ
コードが消えてヒートポンプユニットはリセットされます。なお、電源投入後は必ず日付、時刻表示を確認してください。
●上記操作後、同様のお知らせ表示が表示される場合は、据付工事店（販売店）または「お客様ご相談窓口」の連絡先までご連絡ください。

お知らせ表示が出た場合は販売店又は工事店に早めにご連絡ください。
給湯機番号とお知らせ表示コード

39

取扱説明
こんなときは調べてみましょう
機器が正しく運転しない場合や不調な際の修理ご依頼の前にご確認ください。

症

状

原

因

電源のブレーカーが「切（OFF)」になっている。

リモコンの表示部が点灯しない。
（電源が入らない）処

置「切（OFF)」になっている場合は、「入（ON）」にしてください。

「切（OFF)」になっている場合は、「入（ON）」にしてリモコン接続機の給湯機の電源ください。
「入（ON）」にしてもすぐ「切（OFF)」になスイッチが「切（OFF)」になっる場合は、電源ブレーカーを「切（OFF)」にして、ている。
至急据付工事店（販売店）へご連絡ください。
停電している。

停電が復帰するまで待ってください。
停電復帰後はリモコンの時計設定を行ってください。

給水栓（給水配管）が閉じている。

開いてください。

お湯が全く出ない。 断水している／給水圧が低い。 水道局へ問い合わせてください。
お湯の出が悪い。

配管が凍結している。

販売店又は工事店へご連絡ください。

給水口フィルターが詰まっている。 販売店又は工事店へご連絡ください。
リモコンの時計設定がされていない。

お湯が足りない。
お湯が出ない。
（水が出る）

時計が設定されていないと、使用状況に対応した沸き上げができません。時刻を設定してください。

リモコンで「運転休止」「ピーク 休止設定を取り消してください。ピークカット設定時間
カット」設定している。
を短くするか、ピークカット設定を取り消してください。
沸き上げ温度設定が低い。

沸き上げ温度（貯湯温度）を高く設定してください。

深夜時間帯にお湯をたくさん使 リモコンの貯湯量表示が「0％」のときは湯切れです。
用した。
沸き上げ時間設定を変更してください。
いつもに比べてお湯をたくさん リモコンの貯湯量表示が「0％」のときは湯切れです。
使用した。
〔沸き増し〕の設定を変更してください。

排水口から水が流れ出ている。

逃し弁、減圧弁の故障です。

逃し弁の点検を行ってください。
ヒートポンプユニットが運転していないときでもお湯が出ている場合は、減圧弁または逃し弁の故障や、給湯側からの逆流が考えられますので、販売店又は工事店へご連絡ください。

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店または工事店へご相談ください。

40

41

自己診断機能運転中の１秒点滅（ＬＤ１）の連続は正常運転であり異常では有りません。
※電源投入時から約１分間は、0.25秒の点滅回数で号機表示を行います。

タンク2のみ未接続

タンクユニット接続エラー２(タンクユニットﾄ１，
３接続)

ユニット間通信確立後常時

循環ポンプ運転中（沸上運転,凍結防止運転）※デフロスト中はポンプ運転に関わらず時間計測中断

沸上運転中

沸上運転中

通信異常継続時(約120秒間）

循環ポンプ運転中に、水熱交流量＜0.5L/min ＆循環ポンプ回転数 ≠ 0の状態が ３分間継続した場合

沸上運転中 ＆ 水熱交出口温度 ＞ 98℃ ＆ 300sec 継続※デフロスト実行時は、タイマ初期化、リトライカウンタ維持

沸上運転中 ＆ 水熱交出口温度＞ 108℃ ＆ 10sec継続※デフロスト実行時は，タイマ初期化、リトライカウンタ維持

10 ヒートポンプユニット間
通信異常

11 循環異常 (HPポンプ以外)

12 沸上温度異常_①

13 沸上温度異常_②

11

12

13

電源投入時

電源投入時

10

8

9

1

9

8

（1）
【自律運転設定】
貯湯ユニット１が未接続（2）【外部運転設定】
貯湯ユニット１が未接続 かつ、
貯湯ユニット２
もしくは貯湯ユニット３の接続がある時（3) 貯湯ユニットＮｏが重複している時7 流量異常7

循環異常

タンクユニット接続エラー１(タンクユニット１未接続)

6

6

２→１→３
２→３→１
３→１→２
３→2→1
１→３→２のいずれかの時(1)貯湯ユニット２台システム時：貯湯ユニット１←→２逆接続(2)貯湯ユニット３台ｼｽﾃﾑ時：正常時１→２→３ に対して、沸き増し運転中
沸き上げ運転中
但し、温度条件による沸き増し運転(60%以上)及び沸き上げ運転終了後は電源リセットまで再検出を行わない

リトライ4回実行後、システム停止 (リトライ時に履歴登録あり)
リトライ時は、運転を一度停止
リトライ停止時、循環異常回避制御による排水(10秒間) 実施

リトライ4回実行後、システム停止 (リトライ時に履歴登録あり)
リトライ時は、運転を一度停止
リトライ停止時、循環異常回避制御による排水(10秒間) 実施

リトライ４回実行後、システム停止 (リトライ時に履歴登録あり)
リトライ時は、運転を一度停止
リトライ停止時、循環異常回避制御による排水(10秒間) 実施

リモコン表示，履歴登録(運転継続）

システム停止システム停止リモコン表示，履歴登録，
運転継続(表示解除は電源リセットのみ)

リトライ４回実行後、システム停止 (リトライ時に履歴登録あり)
リトライ時は、運転を一度停止
リトライ停止時、循環異常回避制御による排水(10秒間) 実施

リモコン表示，履歴登録，
運転継続(表示解除は電源リセットのみ)

システム停止--------

循環ポンプ運転中（沸上運転,凍結防止運転）※デフロスト中はポンプ運転に関わらず時間計測中断

5 タンクユニット接続順異常

5

システム停止常時インバータ通信実行時（パワーリレーオン時）--------

インバータ基板1,2の双方共、通信不能の時--------

インバータ１，
２が、共に異常の時（インバータ基板側のＬＥＤ点滅で詳細確認）(1)熱交流量≧0.5L/min ＆
目標流量＞2.0L/min ＆ポンプ速度ＰＷＭ＜最大値のとき、①水熱交流量 ≧ 目標流量＋1.5L/minor②水熱交流量 ≦ 目標流量－1.5L/min ＆ポンプ増速禁止中(出湯温度昇温待ち) ではないを 60分間継続(2)熱交流量≧0.5L/min ＆
目標流量＞2.0L/min ＆ポンプ速度ＰＷＭ＝最大値のとき、熱交流量所定値(2.0L/min)未満が 60分継続

3 インバータ基板通信異常
4 --------

34

循環ポンプ運転中（沸上運転,凍結防止運転）※デフロスト中はポンプ運転に関わらず時間計測中断

2 インバータ側異常2

リトライ４回実行後、異常が解消されない場合は「確定」
として、初期化用ROM値を使用し運転を継続
リモコン表示なし，
履歴登録(「確定時」)
LED表示あり，検出時の動作(※システム停止は、
リモコン表示，履歴登録を含む)

EEPROMデータ リード／ライト時

検出タイミング

EEPROMデータを読出しできない時
EEPROMデータのサムチェックエラー時

検出条件

循環ポンプ運転中に、水熱交流量＜0.5L/min ＆循環ポンプ回転数 = 0の状態が ３分間継続した場合

1 ＥＥＰＲＯＭ異常

内容

1

おしらせ LED表示
コード A B

リモコンに表示1秒点滅（LD1）
0.25秒点滅（LD1）

本製品には自己診断機能が付いています。
・インバーター基板1のコントロールマイコンがエラーを検出した場合は、インバーター基板1上のLED（LD1）より、その内容が確認できます。（下表を参照ください。）
・インバーターマイコンがエラーを検出した場合には、それぞれのインバーター基板上のLED（LD301, 302, 303）により表示されます。

お知らせ表示（エラー表示）

取扱説明

こんなときは1

21

常時

貯湯ユニット3 異常確定センサ数≧3 or
タンクセンサ10 ＆ タンクセンサ11 ＆ タンクセンサ12 異常確定

-40℃以下 or 125℃以上

27 貯湯ユニット3 サーミスタ異常

2 出湯温度 サーミスタ異常

2627

8 入水温度 サーミスタ異常

9 外気温度サーミスタ異常

45

46

6 圧力センサ２ 異常

5 圧力センサ１ 異常

4243

4 蒸発器出口温度サーミスタ2異常41

3

3 蒸発器出口温度サーミスタ１異常

40

31
60秒間

-40℃以下 or 81℃以上-40℃以下 or 125℃以上

10秒間

60秒間

60秒間

0.4MPa以下 or 14.0MPa以上-70℃以下 or 84℃以上

常時

貯湯ユニット2 異常確定センサ数≧3 or
タンクセンサ5 ＆ タンクセンサ6 ＆ タンクセンサ7 異常確定 or
タンクセンサ9 ＆ タンクセンサ10 ＆ タンクセンサ11 異常確定

26 貯湯ユニット2 サーミスタ異常

25

60秒間

常時

貯湯ユニット1 異常確定センサ数≧3 or
タンクセンサ4 ＆ タンクセンサ5 ＆ タンクセンサ6 異常確定

25 貯湯ユニット1 サーミスタ異常

24

2

常時

通信成立後、
ヒートポンプユニットが120sec間データを正常受信できない場合

貯湯ユニット24 No.3- ヒートポンプユニット間
通信異常

常時

常時

通信成立後、
ヒートポンプユニットが120sec間データを正常受信できない場合

貯湯ユニット23 No.2- ヒートポンプユニット間
通信異常

23

常時

通信成立後、
ヒートポンプユニットが120sec間データを正常受信できない場合

貯湯ユニット22 No.1- ヒートポンプユニット間
通信異常

22

システム停止リトライ４回実行後、異常が解消されない場合はシステム停止(リトライ時に履歴登録あり)

システム停止

運転継続, リモコン表示, 履歴登録

運転継続, リモコン表示, 履歴登録

運転継続, リモコン表示, 履歴登録

異常確定にて履歴登録, リモコン表示
通信回復により、異常解除
通信異常中はタンク温度センサ値を代替する。
タンクセンサ11：タンクセンサ10温度
タンクセンサ12-15：20℃

異常確定にて履歴登録, リモコン表示
通信回復により、異常解除
通信異常中はタンク温度センサ値を代替する。
タンクセンサ6：タンクセンサ5温度
タンクセンサ7-10：20℃

異常確定にて履歴登録, リモコン表示
通信回復により、異常解除
通信異常中はタンク温度センサ値を代替する。
タンクセンサ1, 2：沸上設定温度
タンクセンサ3-5：20℃

運転継続・リモコン側で異常検出した時はリモコン表示のみ
・ヒートポンプユニット側で検出した場合は、履歴登録のみ・上記双方で検出した場合はリモコン表示,履歴登録

履歴登録（運転継続）

常時（1）
リモコン側は受信エラーが2分※1以上継続するとE21表示。
他の表示は消灯。通信が正常になれば自動復帰。
（2）ヒートポンプユニット側は受信エラーが2分以上継続すると､
21 リモコン通信異常 (ﾏｽﾀ機のみ)
常時
E21になり表示と来歴登録を行なう。通信が正常になれば自動復帰。
（3）
リモコン側受信はOKでヒートポンプユニット側受信のみNGの場合は、
リモコンはE21表示。他の表示は受信データを表示する。

リモコンコードが短絡している場合

沸き上げ運転, 継続, 履歴登録

検出時の動作(※システム停止は、
リモコン表示，履歴登録を含む)

履歴登録（運転継続）

検出タイミング

常時

20 リモコンコード短絡異常

常時20

貯湯ユニット通信コードが短絡している場合

検出条件：-30℃＞外気温度
解除条件：外気温度 ≧-31℃

検出条件

19

貯湯ユニット
通信コード短絡異常

17 極低外気温検出

内容

19

17

おしらせ LED表示
コード A B

リモコンに表示1秒点滅（LD1）
0.25秒点滅（LD1）

取扱説明

こんなときは42

43

13 通信異常14 電源電圧異常

16 ファンロック停止

17 EEPROM読込みエラー

18 ACTエラー

63 83

65 85

66 86

67 87

１回目発生から２時間以内に４回目の検出をした場合に確定（1）
１回目発生から２時間以内に４回目の検出をした場合に確定（2）
リトライを繰り返す。
（表示, 履歴登録）
正常受信となった時点で自動復帰する。

１回目発生から２時間以内に４回目の検出をした場合に確定

１回目発生から２時間以内に１６回目の検出をした場合に確定

１回目発生から２時間以内に４回目の検出をした場合に確定

１回目発生から２時間以内に１６回目の検出をした場合に確定

リトライを繰り返す。(履歴登録のみ)（1）
リトライ発生時に履歴登録を行い、確定時にリモコンに表示を行う。
（2）インバーター系異常リトライ発生時は、3分間停止後に再起動を行う。
（但し、「OHサーミスタ高温異常」は停止後3分経過かつ、
OHサーミスタ検出温度が所定値以下になった場合に再起動する。）（3）運転正常停止時は、リトライ回数をクリアする。

圧縮機駆動用電圧が異常なとき。

マイコンがEEPROMデータを読み込めなかったとき(パワーリレーONタイミング)

ファン回転数が異常なとき。

入力電圧(商用電源電圧)が異常なとき。

（2）コントロールマイコンにて、受信異常が60sec間継続した場合。
（コントロール側判定）（1）インバータマイコンとコントロールマイコン間通信が異常となったとき。
（Inv側判定）

過負荷制御が作動したままで最低回転数以下のとき。

始動(低周波)→通常運転で切換できず正常な運転ができないとき。

通常運転中に正常な電流を検出できないとき。

62 82

異常低速回転圧縮機駆動用電流が制限を越えた場合

OHサーミスタが断線or短絡したとき。

7

56 76

ピーク電流カット

圧縮機運転中，瞬停検出により 圧縮機が停止した場合

11 サーミスタ異常

6

55 75

瞬停検出

１回目発生から２時間以内に４回目の検出をした場合に確定

圧縮機の吐出圧力制限値オーバーが１０分間以上継続した場合( 圧縮機減速指令が10分間以上継続した場合)

60 80

5

54 74

過負荷停止

１回目発生から５時間以内に１３回目の検出をした場合に確定

検出時の動作

圧縮機起動後、
15～17分の間に、圧縮機の吐出圧力が外気温度 ≧ 0℃の場合：吐出圧力≦7.5MPa
外気温度 ＜ 0℃の場合：吐出圧力≦7.0MPa の状態を継続した場合

検出条件

OHサーミスタ（圧縮機設置)が異常高温を検出したとき。

4

53 73

起動不良

内容

57 77 4 8 切換失敗
58 78 or 9 過負荷下限カット
559 79
10 OHサーミスタ高温異常

3

52 72

お知らせ
LED表示
コード
１系 2系 A B

0.25秒点滅（LD1）

リモコンに表示1秒点滅（LD1）

機能停止となった場合は主電源再投入で復帰します。

取扱説明

こんなときは

取扱説明
各部の点検とお手入れ

9

各部の点検とお手入れ管理技術者の方のみ※この作業は本器内部を操作しますので販売店もしくはサービス店など 、専門の技術者へご依頼ください。
No.

項

目

時期

警告

点 検 ・ お手 入 れ

① 通電中にヒートポンプユニットの逃し
弁点検窓を固定しているネジ2本を取り外し、逃し弁点検窓を開けてください。
②漏電遮断器のテストボタンを押して、電源スイッチが「切（ＯＦＦ）」になる
ことを確かめてください。

強制

漏 電 遮 断 器
万が一、漏電が発生したときに電源を切り、感電を防止します。

電 源 ス イッ チ

※万一、電源スイッチが「切（OFF）」にならない場合は、直ちに本製品の使用を中止し、販売店または据付工事
店に必ずご相談ください。

1OFF③動作確認後、必ず電源スイッチを「入（ON）」に戻してください。

漏電遮断器の確認④ 逃し弁点検窓をネジ2本で確実に閉じてください。閉じ方が不完全ですと雨水が浸入して感電や機器が故障する恐れがあります。
⑤時刻の確認を行ってください。
14 ）
P14
）
（

テ ストボ タン
月に1回、ボタンを押して漏電遮断器の動作を確認するものです。

2

HPユニットのそう じ

降灰地域等に設置の場合は、定期的にヒートポンプユニットの背面と左側面の熱交換器と熱交換器下部のツユサラ部分を水で洗い流してください。
また、ドレン水が確実に排水されることを確認してください。

3

逃し弁の確認「逃し弁の確認方法」の手順を行ってください。（

4

貯湯ユニットのそう じ「貯湯ユニットのそうじ方法」の手順を行ってください。（

5

据付台の確認6

水漏れの確認

7

HPユニット
貯湯ユニット
表面のお 手入れ

汚
れ
た
と
き

①乾いた布または、布に台所用中性洗剤を薄めて含ませ軽く絞ってふいてください。
②シンナーなどの溶剤は、塗装面をいためますので使用しないでくだ
さい。

8

リモコンの
お 手入れ

汚
れ
た
と
き

①乾いた布または、水に濡らした布を固く絞ってふき取ってください。
②ベンジン・シンナーなどの溶剤の使用は、リモコンの変形や変色の原因になりますので、使用しないでください。
③お湯（水）をかけて、汚れを洗い流すことはしないでください。

P45 ）
P45 ）

半年 据付台が極端に錆びている、あるいは機器が傾いたりしていないかを確認～1年 してください。
給湯システム周り、配管からの水漏れがないことを確認してください。
また、排水口から水が出ていないことを確認してください。

44

取扱説明
各部の点検とお手入れ■ 逃し弁の確認方法

逃し弁は沸き上げ時、膨張水を排出し、貯湯ユニットのタンク内が高圧になるのを防ぎます。

1
2
3

貯湯ユニット本体パネルを外し、逃がし弁のレバーを上げます。（
P37 ）貯湯ユニットの排水管から、お湯（水）がでれば正常です。
逃し弁のレバーを下げて、排水が止まることを確認してください。本体パネルを取り付けてください。

逃し弁点検時は、配管に手を触れない

手を触れるとやけどをすることがあります。

逃し弁は高い位置にありますので、踏み台などを使用して点検してください。
点検時は転倒しないように注意してください。

■ 貯湯ユニットのそう じ方法

使用中、貯湯ユニット内部のタンク底部に湯あかなどの沈でん物がたまります。
タンクの湯を排水することにより、タンク内の沈でん物を排出します。

1
2
3
4
5

45

給水栓を閉め、本体パネルを外し、逃し弁のレバー
P37 ）（を上げます。
本体下部の排水栓を開けて約2分間排水してください。
排水栓を閉じ、 給水栓を開けます。

タンクの排水時は、お 湯に手を触れないやけどをすることがあります。

排水管から湯（逃し弁からの湯）が出てきたら、逃し弁のレバーを下げます。
本体パネルを取り付けてください。

取扱説明
アフターサービス

10 アフターサービス

消耗品の定期交換について
下記表記の部品は定期的に交換が必要な消耗部品です。劣化による動作不良や漏水を防止するため定期的に交換してください。
（下表参照）交換（有償）、購入のご依頼は弊社 ENG 課または最寄りの営業所・地区販売会社にご依頼ください。
HPユニット

部

位

部

冷媒回路

水回路

交換の目安

圧縮機

35,000時間

電動膨張弁

10年

循環ポンプ

20,000時間

凍結防止切換弁

5年

流量センサ

5年

Oリング

5年

ファンモータ

20,000時間

インバータ

8年

パワーモジュール

5年

送風機
電気回路

品

※左記以外でもパッキン類や電気部品交換が必要になる場合があります。
使用頻度、環境によっては交換時期が早まる場合があります。

貯湯ユニット

補修用性能部品について

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 7 年です。

修理をご依頼の際には修理をご依頼になるときは 、P.47の故障状況シートをコピーして必要事項にご記入いただき 、
FAXにてご送付ください。FAXをお使いでない場合は記入事項をお電話にてご連絡ください。
型式や保証番号等は本体貼り付けの保証票に印刷されていますので 、故障状況シートへ転記して
ください。
保証票
型

番

電

源

業務用エコキュート
熱源機ユニット

保証票
型

Ｖ

中間期消費電力

業務用エコキュート
貯湯タンクユニット

番

タンク容量

Ｌ

ｋＷ

中間期運転電流Ａ

最 大 電 流Ａ

冬季高温消費電力

ｋＷ

沸き上げ温度製 品 質 量

ｋｇ

満水時質量

ｋｇ

最高使用圧力ＭＰａ℃

設 計 圧 力ＭＰａ

ＭＰａ

保 証 番 号

冷媒名・封入量ｋｇ

納 入 年 月製 品 質 量ｋｇ

保 証 期 間年

月

納入後１年間保 証 番 号
納 入 年 月保 証 期 間年

月

納入後１年間株式会社 日本イトミック
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24階（株）日本イトミック ENG 課

株式会社 日本イトミック
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24階

FAX 03-3621-2130
TEL 03-3621-2133※または最寄りの営業所・地区販売会社へご連絡ください。

46

取扱説明
アフターサービス

故障状況シート
貴 社 名

ご担当者名

ご 住 所

T

E

L

A

X

製 品 型 式 CHP-300UK-2

設置場所

電源、電力

保証番号

納入年月
状

47

F

態

年

月 保 証 期 間 納入後 1 年間

取扱説明
MEMO

48

取扱説明
MEMO

49

取扱説明
MEMO

50

《担当エリアと営業所・地区販売会社》
本社・営業本部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2121（代）FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリー イーストタワー 24F）
ホームページ http：//www.itomic.co.jp/《修理に関するお問い合わせ》
ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

【ナビダイヤルに関するご注意】※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる場合があります。 その場合には、時間をおいて再度おかけ直しください。
※ＰＨＳ、ＩＰ電話からはご利用になれません。その場合には関東・近畿地区のお客様はENG 課、その他の地域のお客様は最寄りの地区販売会社まで直接お電話ください。
ENG 課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2133
FAX：03（3621）2130《保守契約に関するご相談》
弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。詳しくは下記の弊社 ENG 課までご連絡ください。
また、部品のご注文も ENG 課で承っています。
ENG 課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL ：03（3621）2133
FAX：03（3621）2130

北海道地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：011（615）6681（株）北海道イトミック
FAX：011（615）7004〒 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒 1 条 5-1-10（ラポ－ル 24 軒 2 号館）
担当エリア：北海道地区全域
東北・新潟地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：022（773）6161（株）東北イトミック
FAX：022（773）6213〒 981-3125 宮城県仙台市泉区みずほ台 4-3
担当エリア：青森県／岩手県／秋田県／山形県／宮城県／福島県／新潟県
関東地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：03（3621）2121（株）日本イトミック
FAX：03（3621）2130〒 131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2（東京スカイツリー イーストタワー 24F）
担当エリア：東京都／千葉県／埼玉県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県／神奈川県／静岡県
中部・北陸地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：052（222）2561（株）日本イトミック 中部営業所
FAX：052（222）2559〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-4-12（アレックスビル 3F）
担当エリア：富山県／石川県／福井県／岐阜県／愛知県／三重県／長野県
近畿地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：06（6226）0800（株）日本イトミック 関西営業所
FAX：06（6226）0802〒 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町 3-4-7（KC ビル 9F）
担当エリア：大阪府／京都府／滋賀県／和歌山県／奈良県／兵庫県
中国・四国地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：082（240）1361（株）日本イトミック 中国営業所
FAX：082（240）1363〒 730-0051 広島県広島市中区大手町 2-3-9（大手町中村ビル 2F）
担当エリア：鳥取県／島根県／岡山県／広島県／山口県／香川県／徳島県／愛媛県／高知県
九州・沖縄地区・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ TEL ：092（481）3911（株）日本イトミック 九州営業所
FAX：092（481）3930〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-28-5
担当エリア：福岡県／佐賀県／長崎県／大分県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県※本書に記載の内容は、製品の改良や仕様の変更などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
CHP0D15003-0'18.07-1-1-0 I