滴下浸透気化式

てんまい加湿器 VCJ タイプ

設定要領書

施工業者様向け

天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

設定要領書
もくじ
安全のために必ず守ること……………………………………… 1
1-1 本書の見方……………………………………………………………………2
1-2 出荷時設定一覧………………………………………………………………3
1-3 設定作業の位置と詳細………………………………………………………4

VCJ2201 / VCJ2201A
VCJ2201E / VCJ2201AE
リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

3-1 警報信号出力（外部信号出力）を使用する場合…………………………7
3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合…………………………84 外部機器との連動運転設定
4-1 加湿器とリモコンスイッチの組み合わせと連動運転設定…………………94-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合……………………………… 10
4-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合… ……… 11

5 外部指令信号入力を行う場合の設定（VKRM-3）

5-1 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合… ……………………… 12
5-2 緊急停止信号入力による緊急停止を行う場合… ……………………… 12

ヒューミ付リモコン（HRM103）

試運転作業要領書

取扱説明書

施工およびリモコンスイッチ初期設定完了後、加湿器が正常に作動するかの試運
転手順について記載
しています。

運転動作、運転管理、
一 般 保 守 要 領 な ど、加湿器の取り扱いについて記載してい2404 ②ます。

7 ヒューミ付リモコンによる各種設定
7-1 各モードについて… ……………………………………………………… 16
7-2 設定モード………………………………………………………………… 17
a 使用するヒューミディスタットの選択…………………………………………… 17b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定… … 18
c 湿度検知の感度変更… ………………………………………………………… 19
d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の湿度設定の変更… ……………… 20
7-3 設定確認モード…………………………………………………………… 21
7-4 設定初期化モード………………………………………………………… 23

8 VCJ2201A内蔵ヒューミディスタットの設定湿度変更………24

9 標準グループ制御以外の制御パターンについて
9-1 グループ制御パターンの確認…………………………………………… 25
9-2 VCJ2201A内蔵ヒューミディスタットを無効化する… ……………… 26
9-3 ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する…… 27
9-4 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する… 28
9-5 使用できない制御パターン……………………………………………… 29

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて

施工要領書
加湿器本体の取付、給排水接続、電気配線（計装）など、加湿器の施工に関する説明を記載
しています。

6-1 リモコンスイッチによる運転動作………………………………………… 13
6-2 基本的な運転動作………………………………………………………… 13
6-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能……………… 14
6-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）… ………………… 15

ヒューミ付リモコンによる各種設定

⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ こ の設定要領書には加湿器運転のために必要な設定
手順や出荷時設定から変更を行う場合の手順、安全についての注意事項などを記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい設定を行ってください。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

6 運転動作運転動作

VCJ2201、VCJ2201A、VCJ2201E、VCJ2201AE
は構造・制御が異なるため現地での変更、機能追加はできません。

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

3 外部信号出力設定

加湿器本体

初期設定

2-1 アドレスの設定方法… ………………………………………………………6
2-2 加湿器本体接続台数の確認方法……………………………………………6

リモコンスイッチ 外部信号

2 リモコンスイッチ初期設定 試運転前設定必須

はじめに

1 はじめに

安全のために必ず守ること・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
・ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
・誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

・図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
必ず守る

やけど・けがの原因になります。

絶対しない

水濡禁止

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、
スイッチ・ボタンを操作しない

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になり
ます。
濡手禁止

必ず守る

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけない通電したままの作業は感電の原因になります。

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用
するか、活線作業用器具を使用する
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

改造はしないディップスイッチ切替作業は、

必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の
漏電ブレーカを取り付ける作業時は、けが防止のため保護用手袋を
着用する
必ず守る

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、
「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

 気配線は所定のケーブルを使用して確実に
電接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない

接続や固定が不完全な場合、発煙、火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する必ず守る

アース接続（D 種接地工事）を行ってください

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない
絶対しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ
ります。

絶対しない

-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1. はじめに1-1 本書の見方⿟てんまい加湿器 VCJ タイプは、加湿器本体・リモコンスイッチそれぞれに、ヒューミディスタット機能有 / 無を用意しており、それぞれの機器組み合わせにより設定作業の項目が異なります。
⿟本書では、各設定項目の作業に該当する加湿器本体、リモコンスイッチ、湿度検知機器の組み合わせを以下のように記しています。また、
本書ではヒューミディスタット（湿度調節器）を「ヒューミ」
または「HS」と略して表記する場合があります。
⿟制 御グループパターンイメージ図中のます。

は湿度検知するヒューミディスタット、 は使用しないヒューミディスタットを表し

⿟緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

機器構成が該当する設定作業

加湿器本体 リモコン

機器構成が該当しない設定作業

VCJ2201

HS付

HS付

初期設定

標準

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

例 2）VCJ2201 にヒューミ付リモコンを接続しヒューミ付リモコンで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業。
加湿器本体 リモコンVCJ2201

VCJ2201A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

VCJ2201①

VCJ2201

VCJ2201②⑩

ヒューミ付リモコンVCJ2201

HS付
標準
HS付

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

①

②

⑩

①

②

⑩

HS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

HS
HS

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

VCJ2201

HS付
標準
HS付

VCJ2201A①

VCJ2201

VCJ2201②⑩

HS

制御パターンについて

VCJ2201A

標準

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

標準リモコンスイッチ-2-

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の加湿器本体 リモコンＨＳ の設定湿度変更例 4）VCJ2201 と VCJ2201A に標準リモコンスイッチを接続し、VCJ2201A 内蔵のヒューミディスタットで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業。

HS
HS

ヒューミ付リモコンによる各種設定

VCJ2201A

標準

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

運転動作例３）VCJ2201A に標準リモコンスイッチまたはヒューミ付リモコンを接続し、加湿器本体内蔵のヒューミディス
タットで湿度検知を行う場合で対象となる設定作業。
加湿器本体 リモコンリモコンスイッチ 外部信号

VCJ2201A

標準

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

はじめに例 1）全ての機器構成で対象となる設定作業。

1-2 出荷時設定一覧
⿟本加湿器の出荷時の設定状態は以下の通りです。
⿟［基本設定］のリモコンスイッチ初期設定は、
はじめての加湿器運転前には必ず設定が必要です。設定しない場合、加湿器は運転しません。
⿟各項目で出荷時設定から変更が必要な場合は、設定変更手順参照ページを参考に設定変更を行ってください。

［基本設定］
設定変更手順

設定項目

設定内容

リモコンスイッチ初期設定

出荷時未設定はじめに

外部指令信号入力による遠方発停参照ページ※はじめての加湿器運転前には、必ず設定してください。

P.6 参照常時入力信号〔出荷時設定〕

P.12 参照

瞬時入力信号

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

［ヒューミ付リモコン使用時の設定］
設定項目

設定変更手順

設定内容

湿度検知を行う機器

参照ページ

ヒューミ付リモコン〔出荷時設定〕

ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転

しない〔出荷時設定〕

ヒューミ付リモコンによる高い〔出荷時設定〕

湿度検知の感度設定

低い

ヒューミ付リモコンによる湿度検知時の設定湿度

P.17 参照

加湿器本体内蔵ヒューミ、または客先ご用意の外部ヒューミ

P.18 参照

する

35％
RH

40％
RH
〔出荷時
設定〕

P.19 参照
45％
RH

50％
RH

55％
RH

60％
RH

65％
RH

70％
RH

P.20 参照［加湿器本体内蔵ヒューミ使用時の設定］
設定項目

設定変更手順

設定内容

運転動作

加湿器本体内蔵ヒューミによる湿度検知時の設定湿度

35％
RH

参照ページ
40％
RH
〔出荷時
設定〕

45％
RH

50％
RH

55％
RH

60％
RH

65％
RH

70％
RH

P.24 参照

ヒューミ付リモコンによる各種設定［便利機能］この機能を使用しない場合も、加湿器は運転できます
機能項目
警報信号出力外部信号出力設定手順

使用例

運転信号出力制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

外部機器との連動運転

参照ページ

警報発報の状態監視を行う場合

P.7 参照スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合〔出荷時設定〕
実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合
空調機などの外部機器との連動運転を行う場合-3-

P.8 参照P.9 参照1-3 設定作業の位置と詳細
⿟機器構成、設定項目により、「リモコンスイッチで行う設定作業」、「加湿器本体内ヒューミディスタットユニットディップスイッチで行う設定作業」、「加湿器本体内コントロールユニットディップスイッチで行う設定作業」があります。それぞれの位置詳細は図 -1～図 -3 のとおりです。
図 -1 リモコンスイッチ詳細
電源表示灯

運転ボタン

加湿表示灯
強/弱切替ボタン

強表示灯
弱表示灯

点検機確認ボタン

設定確認/設定/初期化

警報表示灯

初期設定

湿度検知部※

図 -2 VCJ2201A ヒューミディスタットユニット詳細
端子台（CN4-2）

ヒューミディスタット出力LED（HS）

湿度センサ※グリルパネルを外した状態
S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

HS
CN4-2

LED1

LED2

LED3

LED1～3

運転動作

電源LED（PWR）
ヒューミディスタット
ユニットのカバー

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

ヒューミ付リモコンを例に説明しています。
標準リモコンスイッチには図中※の「サイドスイッチ」、「湿度検知部」はありません。

リモコンスイッチ 外部信号

サイドスイッチ※（ピンホール内）

VCJ2201A

はじめに加湿材乾燥中止ボタン
加湿材乾燥表示灯

PWR

ディップスイッチ

S1
6

5

4

3

2

S1 1 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

12 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
OFFON（出荷時設定）4 番ピン：連動運転入力

LED 点灯表示内容
VCJ2201A に内蔵されたヒューミディスタットに電源が供給されている時に点灯

HS（赤）ヒューミディスタットが ON の時に点灯

LED1（赤）ヒューミディスタット制御センサで異常が発生し、ヒューミディスタット出力が停止している時に点滅（0.25 秒サイクル）、または点灯

LED2（緑）ヒューミディスタット制御センサ以外で異常が発生している時に点滅（0.25 秒サイクル）

LED3（緑）

起動処理中に点灯（電源 ON から初回の測定開始までの 1 秒間）、起動完了後に点滅（1 秒間サイクル）-4-

制御パターンについて

PWR（緑）

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の

5 番ピン：設定が必要な場合を除き必ず OFFにしてください6 番ピン：必ず OFF にしてください

ＨＳ の設定湿度変更

LED 番号（色）3 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

ヒューミ付リモコンによる各種設定

ビスを 2点緩め、カバーを取り外す図 -3 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容

VCJ2201

VCJ2201A※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

RY5

ファン出力
CN1

RY5

RY2

ON

RY3

SW1

RY5
DS1
1 2 3 4

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5

LED1
LED2

リセット

CN15
外信運転

基板電源スイッチ（SW1）

CN16
外部信号

CN14
電源

DS1
1 2 3 4

DS1：給水量設定

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4

ON
OFF

BS1

ON

リセット

ヒューミ付リモコンによる各種設定

LED 番号（色）LED 点灯表示内容

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

LED1（緑）

リモコン通信時にゆっくり点滅（0.5 秒サイクル）、通信不通時は早い点滅（0.1秒サイクル）

LED2（黄）給水ユニット作動回数に応じて点滅 / 点灯（50 万回以上作動時＝ 0.5 秒サイクルの点滅、
95 万回以上作動時＝ 0.1 秒サイクルの点滅、100 万回作動時＝点灯）

LED3（赤）ドレンパン高水位検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ
（BS1）
を押す〕

LED4（緑）漏水検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED5（黄）給水電磁弁リーク検知時またはドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED6（赤）予備

LED7（緑）ドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED9（赤）

外部指令によって緊急停止信号（レベル入力）入力時に点灯

LED10（緑）ドレン排水用ポンプ運転時に点灯

-5-

LED9
LED10

OFF
LED1
LED2

運転動作

になっています。

DS4
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

DS3：外部指令信号入力設定
出荷時設定：運転信号出力設定※出荷時設定は全て下（OFF）

DS3
1 2 3 4リセット

CN4リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬基板電源スイッチ（SW1）

ディップスイッチ
出荷時設定：0.13ℓ/min±20％

DS2
1 2

BS1

OFF

OFF
CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

LED10

CN14
電源

ON

LED6
LED7

OFF
CN16
外部信号

ON
F1

DS4
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS3
1 2 3 4

LED1
LED2

DS2
1 2

ドレン排水用ポンプ
CN3DS1
1 2 3 4BS1

CN12排水用運転信号CN12
排水用運転信号

RY5

CN15
外信運転

RY4

RY1

SW1
F1

LED10

RY4

RY1

LED6
LED7

RY3

CR1

RY2

SSR1

LED3
LED4
LED5

ファン出力
CN1

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

CR1

初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

ビスを 1点緩め、カバーを取り外す

ビスを 2点緩め、カバーを取り外す

ドレン排水用ポンプ
CN3

はじめに

コントロール
ユニットのカバー

コントロール
ユニットのカバー2 リモコンスイッチ初期設定 試運転前設定必須
2-1 アドレスの設定方法

加湿器本体 リモコンリモコンスイッチと加湿器本体を結線した後、加湿器の運転前にはアドレスの設定が必要です。
アドレスの設定をすることで、当該リモコンスイッチに接続されている加湿器本体台数の認識、設定を行います。この設定がされていない場合、加湿器を運転することができません。

VCJ2201

VCJ2201A

標準
HS付
標準
HS付

⿟以下の点を確認してアドレスの設定を行ってください。
【動画】□リモコンスイッチと加湿器本体間の配線接続（C1、C2）が終了している。
□１つのリモコンスイッチで複数の加湿器本体を制御する場合、各加湿器本体間の渡りの配線接続（C1、C2）が終了している。
□１つのリモコンスイッチで複数の加湿器本体を制御する場合、加湿器本体は 10 台以下
であること。

設定前

アドレスの設定
設定中 設定終了時

終了後

―

加湿

―

強

―

―

―

弱

―

―

―

加湿材乾燥

―

―

―

―

―

―

―

警報

―

―

―
※

―

―

強 / 弱切替ボタンと② 加湿材乾燥中止ボタンを同時に 3 秒以上長押しする① 初めての電源供給時に点滅
アドレスが設定されると消灯※イ ラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。
▪ 表内のは点滅を示します。

※アドレスの設定終了時は接続台数分の点滅を３回繰り返します。
（例）加湿器４台接続の場合
加湿表示灯点滅 4 回を３回繰り返す
加湿表示灯

運転動作

電源

オートアドレス設定中は同時点滅

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

電源 ON 時（約 5 秒間）

図 -4 アドレスの設定方法

初期設定

表示灯

初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

表 -1 アドレス設定時のリモコンスイッチ表示

リモコンスイッチ

はじめに①1 つのリモコンスイッチに接続しているすべての加湿器に電源を供給する（加湿器元電源の漏電ブレーカを ON）。
▪電
 源供給の際、全ての表示灯が点滅（約 5 秒間）します。その後、警報表示
灯が点滅し続けますが、アドレスが設定されると消灯します（図 -4 ①）。
②強 / 弱切替ボタンと加湿材乾燥中止ボタンを同時に３秒以上長押しする（図 -4 ②）。
▪ 以上の操作を行うと自動でアドレスの設定が行われます（オートアド
レス機能）。
▪ オートアドレス設定中は強表示灯・弱表示灯が 0.5 秒間隔で同時に点滅し、約 1 分後に消灯します。その後、加湿表示灯が加湿器本体接続
台数分の回数を 0.5 秒間隔で点滅し、3 回繰り返した後消灯します。
以上でアドレスの設定は終了です（所要時間最大 2 分）
。

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

ON
OFF

⿟オートアドレス設定中は、リモコンスイッチの何れのボタンを押しても反応しません。
⿟加湿表示灯が接続台数分の回数を点滅しなかった場合や警報表示灯が点滅した場合、正しくアドレスの設定ができていません。P.5
図 -3 を参照し、コントロールユニットの LED1（緑）が「点滅していない」、または「早い点滅（0.1 秒サイクル）」となっていないかを確認してください。「点滅していない」場合には電源を確認してください。
「早い点滅（0.1 秒サイクル）」の場合にはリモコンスイッ
チ配線および本体間の渡りの信号配線（C1, C2）を確認し、再度アドレスの設定を行ってください（再設定を行う場合、
上記②からの操作となります）。

⿟下記方法でアドレスの設定終了後にリモコンスイッチ 1 台に加湿器本体が何台接続されているかを確認できます。

⿟接続台数の表示は表 -1 のアドレスの設定終了時と同じです。加湿表示灯
が加湿器本体の接続台数分の回数を 0.5 秒間隔で点滅し、３回繰り返した
後に消灯します。

-6-

加湿材乾燥中止ボタンと点検機確認ボタンを同時に 3 秒以上長押しする※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

制御パターンについて①表示灯が全て消灯していることを確認する。
②加 湿材乾燥中止ボタンと点検機確認ボタンを同時に３秒以上長押しする（図 -5）。
以上で接続台数確認を開始し、確認終了後自動的に終了します。

接続台数分の回数点滅（3回繰り返し）（例）2台接続の場合2回点滅を3回繰り返し(例）4台接続の場合4回点滅を3回繰り返し

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の

図 -5 接続台数確認方法

ＨＳ の設定湿度変更

2-2 加湿器本体接続台数の確認方法

ヒューミ付リモコンによる各種設定

⿟１台もアドレスの設定ができなかった場合は、警報表示灯が点滅します。

3 外部信号出力設定
3-1 警報信号出力（外部信号出力）を使用する場合

加湿器本体 リモコン⿟1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、警報信号は各加湿器の端子 1, 3 から出力さ

VCJ2201

れます。
⿟警報信号は安全保護機能が作動した時に出力されます。
VCJ2201A

個別に警報出力させる場合

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

警報信号出力・無電圧接点出力（a 接点）
抵抗負荷

はじめに

誘導負荷

AC125V 3A
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

安全保護機能

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号1）
ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）
漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）
給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
4）
ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）

グループ毎に警報出力させる場合

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更-7-

3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合
警告

加湿器本体 リモコンディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

標準

VCJ2201

通電したままの作業は感電の原因になります。

⿟1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合、運転信号は各加湿器の端子 1, 2 から個別に出力されます。

HS付
標準

VCJ2201A

HS付

⿟運転信号はリモコンスイッチの電源表示灯（運転ボタン「入」の状態）と連動して出力されます（出荷時設定）。加湿表示灯（運転ボタン「入」かつヒューミ
「ON」
の状態）
と連動させる場合は、

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

運転信号の出力 / リモコンの「電源表示灯」と連動させる場合（出荷時設定）

・無電圧接点出力（a 接点）

誘導負荷

ディップスイッチ設定
DS3
ON
OFF
1

2

3

4

備 考
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。

運転動作

運転信号の出力 / リモコンの「加湿表示灯」と連動させる場合
運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」かつヒューミディスタット入力「ON」で運転信号を出力します
・無電圧接点出力（a 接点）
AC125V 3A
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

誘導負荷

ディップスイッチ設定

ヒューミ付リモコンによる各種設定

運転信号出力抵抗負荷

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

AC125V 3A
DC30V 3A
AC125V 1A
DC30V 1A

抵抗負荷

初期設定

運転信号出力リモコンスイッチ 外部信号

運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」で運転信号を出力します

はじめに

加湿器本体コントロールユニット（P.5 図 -3 参照）のディップスイッチ（DS3 2 番ピン）を切り替えてださい。
⿟ディップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源供給を停止してから行ってください。通電したま
まディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。

DS3

2

3

4

備 考

-8-

制御パターンについて実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合に使用します。

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の

OFF
1

ＨＳ の設定湿度変更

ON4 外部機器との連動運転設定
4-1 加湿器とリモコンスイッチの組み合わせと連動運転設定
当項目は、VCJ2201・標準リモコンスイッチの組み合わせには該当しません。
⿟外部機器との連動運転の設定方法は、加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせにより設定方法が異なります。特に VCJ2201A とヒューミ付リモコンの組み合わせにおいて、「ヒュー
ミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転を行う設定」
はできません。

加湿器本体 リモコンVCJ2201

VCJ2201A

標準
HS付
標準
HS付

⿟表 -2 は加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせによる外部機器連動の設定作業の有無を示したものです。

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

はじめに

表 -2 加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせによる外部機器連動の設定作業
加湿器本体とリモコンスイッチの組み合わせ
加湿器本体

リモコンスイッチ

湿度検知

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

連動運転
設定可否

外部機器との連動
運転設定の概要

参照項

×

この組み合わせでは外部機器との連動運転を行う設定はできません－

ヒューミ付リモコンの外部

P.10「4-2 ヒューミ付リモコ

機器連動の設定が必要

ンで連動運転を行う場合」

なし
標準リモコンスイッチ 外部ヒューミディ
スタット
VCJ2201
ヒューミ付リモコン運転動作

ヒューミ付リモコン○外部ヒューミディスタット

×この組み合わせでは外部機器との連動運転を行う設定はできません

加湿器本体○

加湿器本体内ディップ
スイッチの設定が必要

外部ヒューミディスタット

×この組み合わせでは、
外 部 機 器との 連 動 運 転は
できません

－

ヒューミ付リモコン×

ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合、外部機器との連動運転はできません－○

加湿器本体内ディップ
スイッチの設定が必要

標準リモコンスイッチ

VCJ2201A

ヒューミ付リモコン
加湿器本体

ヒューミ付リモコンによる各種設定
ＶＣＪ２２０１Ａ 内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて-9-－
P.11「4-3 加湿器本体内蔵
ヒューミディスタットで連動運転を行う場合」

P.11「4-3 加湿器本体内蔵
ヒューミディスタットで連動運転を行う場合」

4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合
当設定の対象組み合わせ

加湿器本体 リモコン標準

VCJ2201

・VCJ2201 とヒューミ付リモコンHS付

⿟以下の①ヒューミ付リモコン設定と、②配線接続を行ってください。

標準

VCJ2201A

HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A①ヒューミ付リモコン設定

1 -1 外部機器の接点を OFF にします。
 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
1 -2 電1 -3 電源表示灯（緑）が点灯します。

2 加湿器と外部機器を連動する場合は下記表を参照し、加湿材乾燥表示灯 を点灯させてください。加湿材乾燥表示灯の点灯 / 消灯
は、加湿材乾燥中止ボタンを押すことで切り替えができます。
加湿材乾燥表示灯を外部機器と連動運転する場合
設定確認/設定/初期化

2点灯に切り替える

外部機器と連動運転しない場合（出荷時設定）

例）加湿器と外部機器を連動運転する

加湿材乾燥表示灯を消灯に切り替える※加湿材乾燥表示灯に加え、弱表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認
モード」を参照してください。

▼

運転動作

3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。
3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

設定確認/設定/初期化

3

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

▼

初期設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認/設定/初期化

1

はじめに

サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。

- 10 -

配線接続
L1 L2

通電電圧
DC12V

電流
10mA

（無電圧接点入力）
運転時に ON、停止時にOFF となる接点
信号を入力してください。

制御パターンについて※無電圧接点には、最小適用負荷 10mA 以下の接点をご使用ください。また、接点検出用
電圧を印加していますので別電源から電圧を印加しないでください。
※外部機器が OFF の時にリモコンスイッチの操作と、外部指令入力による運転が無効となり、加湿器単独の運転を制限することができます。この状態で運転ボタンを押した場合、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交互に点灯します。ただし外部指令入力による運転指示の場合には表示灯は交互点灯しません。

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の

⿟外部機器の運転出力は加湿器本体の端子台 L1,L2（無電圧接点入力）に接続してください。

ＨＳ の設定湿度変更②配線接続

4-3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合
当設定の対象組み合わせ警告

加湿器本体 リモコン・VCJ2201A と標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン標準

VCJ2201

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

HS付

VCJ2201A

通電したままの作業は感電の原因になります。

標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

はじめに⿟以下の①配線接続と②ディップスイッチ設定を行ってください。なお、「VCJ2201A とヒューミ付リモコン」の組み合わせでご使用の場合は先に、P.17「a 使用するヒューミディスタットの選択」を参照し、湿度検知するヒューミディスタットを「加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタット」へ設定してから、下記①～②の作業を行ってください。

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

①配線接続外部機器の運転出力は加湿器本体の端子台 L1, L2（無電圧接点入力）に接続してください。
※無電圧接点には、最小適用負荷 1mA 以下の接点をご使用ください。また、接点検出用電圧を印加していますので別電源から電圧を印加しないでください。
②ディップスイッチ設定
ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ（S1 4 番ピン）
を ON にしてください（表 -3 参照）。
表 -3 加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで連動運転を行う場合の設定方法
配線接続

ディップスイッチ設定

S1
6

L1 L2

通電電圧
DC5 V

5

4

3

2

1
OFF

電流

ON

1mA

（無電圧接点入力）※出荷時設定は OFF になっています。
ディップスイッチの位置は P.4 図 -2 参照。

運転時に ON、停止時にOFF となる接点信号を入力してください。

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
ＶＣＪ２２０１Ａ 内蔵 標準グループ制御以外のＨＳの設定湿度変更 制御パターンについて- 11 -

5 外部指令信号入力を行う場合の設定
5-1 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合
警告

加湿器本体 リモコンVCJ2201

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

VCJ2201A

⿟外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）が可能です（この場合においてもリモコンスイッチの取付が必要となります）。

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A⿟1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも、端子 4, 5（4, 5, 6）への接続は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。グループを一括制御する場合は別冊の施工要領書の各結線参考図、結線要領図を参照し、結線してください。

信号の種類と配線接続

ディップスイッチ設定
DS3

常時入力信号（出荷時設定）

4

5

6

4

運転時に ON、停止時に OFF となる接点信号を入力してください。
※ディップスイッチの位置は P.5
図 -3 参照。

4

瞬時入力信号は、
100msec（0.1 秒）以上の a 接点の信号を入力してください。
※ディップスイッチの位置は P.5
図 -3 参照。

通電電圧・電流DC12V・10mA

ON
OFF
1

2

3

DS3

瞬時入力信号

4

5

6

COM

通電電圧・電流DC12V・10mA

ON
OFF
1

ON OFF

2

3

備考

⿟緊急停止機能付の VCJ2201E、VCJ2201AE では外部信号入力による緊急停止が可能です（この場合においてもリモコンスイッ
チの取付けが必要となります）。
⿟1 つのリモコンスイッチで複数台制御する場合でも、端子 7、8 への接続は「加湿器本体 1」のみで全数の運転制御ができます。
表 -5 外部信号入力による緊急停止を使用する場合の配線接続（緊急停止機能付 VCJ2201E、VCJ2201AE のみ）
信号の種類と配線接続

78

運転時に ON、停止時に OFF となる接点信号を入力してください。

制御パターンについて- 12 -

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の通電電圧・電流DC12V・10mA

ＨＳ の設定湿度変更

常時入力信号

備考

ヒューミ付リモコンによる各種設定

⿟緊急停止機能を使用する場合、表 -5 の配線接続を参照して現場配線数に合わせて接続してください。

運転動作

5-2 緊急停止信号入力による緊急停止を行う場合（対象：VCJ2201E、VCJ2201AE）

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

表 -4 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定

初期設定

⿟外部指令制御を使用する場合、任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による発停」
により行われ、「後押し優先」となります。

リモコンスイッチ 外部信号⿟ディップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にし、電源を遮断してから行ってください。通電したまま
ディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。

はじめに

⿟外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。
出荷時設定は常時入力信号の状態に設定されていますので、
瞬時入力信号を使用する場合は、配線接続と加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ（DS3 1 番ピン）を切り替えてください（表 -4）。

6 運転動作6-1 リモコンスイッチによる運転動作
表 -6 リモコンスイッチの表示（点灯：○、消灯：－ を示します）

A

運転状態

B

加湿運転

ヒューミディスタット

無

C

加湿運転
待機状態
（ヒューミ＝ ON） （ヒューミ＝ OFF）
有

D

E

F

加湿材乾燥運転

運転停止

緊急停止

有無共通

有無共通

はじめに

表示灯

ファン強弱

強

弱

強

弱

強

弱

強弱共通

強弱共通

強弱共通

電源

○

○

○

○

○

○

－

－

－

加湿

○

○

○

○

－

－

－

－

－

強

○

－

○

－

○

－

－

－

－

弱

－

○

－

○

－

○

－

－

－

加湿材乾燥

－

－

－

－

－

－

○

－

－

警報

－

－

－

－

－

－

－

－

－

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

A：ヒューミディスタット無の場合は、加湿運転（A）のみとなります。
B：ヒューミディスタット有の場合でヒューミディスタット接点が ON であれば加湿運転（B）になります。
C：加湿運転中（B）にヒューミディスタットが OFF になると、待機状態（C）になります。ヒューミディスタットが ON になれば加湿運転（B）を再開します。
D：給電積算時間（元電源 ON）を監視し、24 時間毎に自動で加湿材乾燥運転（D）
を実施します。
※製品生産時期によっては、初回のみ給電後 12 時間で乾燥運転を行う場合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。
E：加湿運転中（A）（B）、または待機状態（C）にて運転ボタンを押すと運転停止の状態になります。
F：緊急停止機能は VCJ2201E、VCJ2201AE のみ有効です。リモコンスイッチによる操作はできません。
※リモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転 OFF 後の再運転時や、定時乾燥時のファン強弱は、運転停止前の状態が「強」であれば「強」で運転し、運転停止前の状態が「弱」であれば「弱」
で運転を開始します。警報発報時は警報表示灯が点灯します。

6-2 基本的な運転動作
⿟運転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON 時など、加湿器の運転開始時はファンを停止した状態で連続給水を行って加湿モジュールを湿潤させ、給水による臭い成分などの洗い流しを行います（初期給水 10 分間）。
⿟初期給水後、間欠給水（TSS：Time Sharing System）となり、ファンが運転し加湿を行います。
⿟加湿材乾燥運転は給水を停止した状態でファンのみを運転させ、加湿モジュールを乾燥（約 2 時間）させた後、自動停止します。

運転動作

図 -6 運転動作タイミングチャート
加湿器元電源（漏電ブレーカ）

ヒューミ付リモコンによる各種設定

定時乾燥
タイマー※1
リモコンスイッチ（外部指令）
ヒューミディ
スタット
ファン

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

遮断弁

電磁弁

ON
OFF
24時間
0時間
ON
OFF
入
切
ON
OFF
ON（開）
OFF
（閉）
ON（開）
OFF
（閉）

②初期給水

リモコンスイッチ
OFF⑥待機状態④間欠給水運転（10分間） （TSS 45秒ON/45秒OFF）①運転開始③ファン運転開始、間欠給水開始⑦加湿材乾燥運転
（約2時間）⑧加湿材乾燥運転

⑤運転停止（給水停止）

終了

HS OFF- 13 -

基本運転動作①運 転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON による運転開始
②初期給水開始（連続給水、ファン OFF）③ファン運転開始、間欠給水開始④間欠給水運転（ドレン排水用ポンプはドレンパン内の水位に応じて自動発停します）⑤ヒ ューミディスタット OFF による運転
停止⑥待機状態（給水停止）⑦定時乾燥タイマーによる加湿材乾燥運転（約 2 時間）⑧加湿材乾燥運転終了（ファン停止）※ 1：製 品生産時期によっては、初回のみ
給電後 12 時間で乾燥運転を行う場
合があります。詳細はあらかじめお渡しした仕様書をご確認ください。
※：待 機 中、再 度 ヒ ュ ー ミ デ ィ ス タ ッ ト
ON により運転開始した場合、初期給水の動作に戻ります。

6-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能
⿟リモコンスイッチでの発停の他に外部指令信号入力による発停を併用する場合、後押し優先で動作します。
⿟外部指令信号入力の種類は常時入力と瞬時入力に対応しています。出荷時設定は常時入力信号となっています。
瞬時入力信号とする場合は、P.12「5-1 外部指令信号入力による遠方発停を行う場合」
を参照して設定を変更してください。
図 -7 常時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）
外部指令信号入力
常時入力信号

※2

ON
OFF

はじめに

リモコンスイッチ
運転ボタン ※1

初期設定

※ 1：リモコンスイッチの運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。
※ 2：後押し優先動作のため、外部指令信号入力で強制停止させる場合は接点 ON → OFF 入力が必要になります。また、強制運転させる場合
は接点 OFF → ON 入力が必要になります。

図 -8 瞬時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）
ON
外部指令信号入力
瞬時入力信号OFF

運転動作

リモコンスイッチ
運転ボタン※1

ONOFF※ 1：リモコンスイッチの運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

加湿器運転

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

OFF

リモコンスイッチ 外部信号

ON
加湿器運転

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更- 14 -

6-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）
⿟運転信号はリモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転操作状態であることを示す電源表示灯との連動、またはヒューミ
ディスタット ON で加湿器が運転していることを示す加湿表示灯との連動のどちらかを選択できます。
出荷時設定では、電源表示灯と連動して出力するように設定されています。
加湿表示灯と連動させる場合には、P.8「3-2 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合」
を参照して設定を変更してください。
⿟警報信号はドレンパン高水位検知や漏水検知など安全保護機能作動時に出力されます。警報発報時には警報を発報した加湿器の運転を停止し、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯します。
警報は自己保持されているので復旧するには警報の原因を解消した後に、加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にしてください。
※電源 OFF で自己保持が解除されます。リモコンスイッチの運転ボタンによる入 / 切では解除されません。

図 -9 運転信号出力タイミングチャート

はじめに

緊急停止信号入力※

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

リモコンスイッチまたは
外部信号入力による運転操作

ヒューミディスタット

ドレンパン高水位検知など
警報発報

加湿器運転

電源表示灯

リモコンスイッチ
表示灯

加湿表示灯

運転動作

警報表示灯

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ヒューミ付リモコンによる各種設定《外部信号出力》
電源表示灯と連動

ON（出荷時設定）OFF

運転信号出力制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

加湿表示灯と連動

ON（設定変更時）OFF

警報信号出力ON
OFF※：VCJ2201E、VCJ2201AEのみ対応します。

- 15 -

7 ヒューミ付リモコンによる各種設定
7-1 各モードについて
⿟ヒューミ付リモコンでは表 -7 のように 3 つのモードがあり、各モードによって操作方法が異なります。下記表から各項目のページを参照し、設定・確認を行ってください。
表 -7 各モードの概要
モード

概要

設定モード

設定方法詳細P.17

b ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定

P.18

c 湿度検知の感度変更

P.19

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更

P.20

設定モード a で設定した内容を確認
設定モード b で設定した内容を確認

設定モード d で設定した内容を確認
一括で設定内容を初期化（出荷時設定の内容へ戻す）

P.23

各モードにおける設定の流れ
加湿器電源OFFの状態

サイドスイッチ

設定確認/設定/初期化※サイドスイッチはピンホール
内部にスイッチがあります
ので、ペン先などで押して設定してください。

設定初期化モード

サイドスイッチを3秒間長押し

サイドスイッチを1回押す

サイドスイッチを10秒間長押し

電源表示灯（緑）
が点灯

電源表示灯
（緑）
が10秒間点灯
電源表示灯（緑）
10秒間点灯中に
上記表 a b c で設定した内容を確認（確認方法は表記載の各ページ参照）

上記表 a b c を設定（設定方法は表記載の各ページ参照）

設定が初期化され、自動的にリモコンの電源OFF
10秒経過

サイドスイッチを1回押す

10秒経過

サイドスイッチを1回押す
自動的にリモコンの電源OFF

制御パターンについて

強表示灯（橙）が3秒間点灯設定が保存され、自動的にリモコンの電源OFF- 16 -

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の

上記表 d で設定した内容を確認（確認方法は表記載の各ページ参照）

ＨＳ の設定湿度変更

上記表 d を設定
（設定方法は表記載の各ページ参照）

電源表示灯
（緑）
、
加湿表示灯
（緑）
、
強表示灯
（橙）
の3ヶ所が３秒間点灯

ヒューミ付リモコンによる各種設定

設定確認モード

運転動作

設定モード

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

設定初期化モード

初期設定

P.21 ～ 22

設定モード c で設定した内容を確認

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認モード

はじめにa 使用するヒューミディスタットの選択7-2 設定モード
a 使用するヒューミディスタットの選択

加湿器本体 リモコン標準

VCJ2201

⿟ヒューミ付リモコンの出荷時設定は、リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタットを使用して湿度検知する設定になっています。加湿器本体（VCJ2201A）に内蔵されたヒューミディス
タット、または客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合に設定変更が必要となります。

HS付
標準

VCJ2201A

HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
1 -1 電サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

はじめに

1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。

設定確認/設定/初期化

初期設定

サイドスイッチ※サ イドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2下記表を参照し、使用するヒューミディスタットに応じて
弱表示灯 を点灯または消灯させてください。弱表示灯の点灯 / 消灯は、
強 / 弱切替ボタンを押すことで切り替えができます。

2

加湿器本体内蔵ヒューミディスタット
または客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合

設定確認/設定/初期化

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

1

弱表示灯を点灯に切り替えるリモコンスイッチに内蔵された
弱表示灯を消灯
ヒューミディスタットで湿度検知する場合（出荷時設定） に切り替える

運転動作例）加湿器本体側で湿度検知する※弱表示灯に加え、加湿材乾燥表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場
合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照してください。

ヒューミ付リモコンによる各種設定▼
3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

設定確認/設定/初期化

3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」
で確認できます。

- 17 -bヒ ューミ付リモコンで湿度検知する場合の外部機器との連動運転設定

加湿器本体 リモコン⿟VCJ2201 とヒューミ付リモコンの組み合わせで使用する場合のみに該当する設定です。

VCJ2201⿟加湿器本体の端子（L1, L2）を空調機などの外部機器との連動運転端子として使用することができます。出荷時設定は「外部機器と連動運転しない」設定となっているため、外部機器と連動運転をする場合に設定変更が必要となります。

VCJ2201A

⿟配線接続については P.10
「4-2 ヒューミ付リモコンで連動運転を行う場合」
をご参照ください。

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A※外部機器が OFF の時にリモコンの操作と外部指令入力による運転が無効となり、加湿器単独の運転が制限されます。この状態で運転ボタンを押した場合、電源表示灯と加湿表示灯が３秒間交互に点灯します。ただし外部指令入力による運転指示の場合には表示灯
は交互点灯しません。

 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
1 -2 電サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

2 加湿器と外部機器を連動する場合は下記表を参照し、加湿材乾燥表示灯 を点灯させてください。加湿材乾燥表示灯の点灯 /消灯は、加湿材乾燥中止ボタンを押すことで切り替えができます。

外部機器と連動運転しない場合（出荷時設定）

例）加湿器と外部機器を連動運転する

加湿材乾燥表示灯を点灯に切り替える
加湿材乾燥表示灯を消灯に切り替える※加湿材乾燥表示灯に加え、弱表示灯や警報表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照してください。

3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。
3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

- 18 -

制御パターンについて※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」
で確認できます。

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

設定確認/設定/初期化

3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。

ヒューミ付リモコンによる各種設定▼

運転動作

設定確認/設定/初期化

2

外部機器と連動運転する場合

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

▼

初期設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

リモコンスイッチ 外部信号

設定確認/設定/初期化

1

1 -3 電源表示灯（緑）が点灯します。

はじめに

1 -1 外部機器の接点を OFF にします。

c 湿度検知の感度変更

加湿器本体 リモコン⿟ヒューミディスタットの湿度検知の感度を「高」・「低」の 2 種類から選択することができます。

VCJ2201

出荷時設定は「高」で、通常は設定変更なしでご使用いただけます。
VCJ2201A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
1 -1 電サイドスイッチを 3 秒間長押しします。

はじめに

1 -2 電源表示灯（緑）が点灯します。

設定確認/設定/初期化

初期設定

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2 湿度検知の感度を変更する場合は下記表を参照し、
警報表示灯 を点灯または消灯させてください。警報表示灯の点灯 / 消灯は、点灯機確認ボタンを押すことで切り替えができます。

2

設定確認/設定/初期化

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

1

運転動作

例）感度を「低」へ変更する

湿度検知の感度「低」警報表示灯を点灯に切り替える

湿度検知の感度「高」（出荷時設定）警報表示灯を消灯に切り替える※警報表示灯に加え、加湿材乾燥表示灯や弱表示灯が点灯する場合は、出荷時設定から何らかの設定変更がされています。現状の各設定内容を確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」を参照してください。

▼

3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

3

3 -3 電源が OFF となり、設定保存が完了します。
設定確認/設定/初期化

ヒューミ付リモコンによる各種設定

3 -1 サイドスイッチを 2 回押します。

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」
で確認できます。

- 19 -

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の変更

加湿器本体 リモコン⿟35%RH ～ 70%RH の範囲で 5％単位で設定が可能です（湿度設定ヒステリシス：－ 5％ RH）。 VCJ2201
また、出荷時設定は 40%RH です。設定湿度を変更する場合は、以下の手順で行ってください。
VCJ2201A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

1 -1 電 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、サイドスイッチ
を 3 秒間長押しします。

示灯（緑）が点灯する。

初期設定

2 設定湿度は、

設定確認/設定/初期化

弱表示灯・加湿材乾燥表示灯・警報表示灯 の 点 灯 / 消 灯 の 組 み 合 わ せ によって設定します。
以下の組み合わせ一覧から希望設定湿度の点灯パターンを参照し、希望湿度を設定してください。各表示灯の点灯 / 消灯は、下記の各ボタンを押すことで切り替えができます。
・弱表示灯⇒強 / 弱切替ボタン
・加湿材乾燥表示灯⇒中止ボタン
・警報表示灯⇒点検機確認ボタン例）設定湿度 50%RH【

設定湿度の表示灯組み合わせ一覧
40％ RH
45％ RH（出荷時設定）50％ RH

55％ RH

60％ RH

65％ RH：消灯を示します】

70％ RHヒューミ付リモコンによる各種設定▼

3 -3電源が OFF となり、設定保存が完了します。

- 20 -

制御パターンについて

設定確認/設定/初期化※設定した内容を改めて確認する場合は、P.21「7-3 設定確認モード」で確認できます。

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の3 -2 強表示灯（橙）が 3 秒間点灯します。

ＨＳ の設定湿度変更

3 -1 サイドスイッチを 1 回押します。

3

運転動作

35％ RH：点灯、

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定▼

リモコンスイッチ 外部信号

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

2

はじめに

設定確認/設定/初期化

1

1 -2電源表示灯（緑）が点灯します。
1 -3サイドスイッチを 1 回押します。
1 -4 電源表示灯（緑）が消灯し、加湿表

7-3 設定確認モード

加湿器本体 リモコン⿟P.17 ～ 21 の設定モード a・b・c・d の現状の設定状態を確認できます。

VCJ2201

VCJ2201A

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

1 電源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）で、サイドスイッチを 1 回押します。

はじめに

1
設定確認/設定/初期化

初期設定

リモコンスイッチ 外部信号

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定▼
2電
 源表示灯（緑）が 10 秒間点灯します。この 10 秒間の間に、各表示灯の点灯または消灯から、

a 湿度検知するヒューミディスタットの確認
b 外部機器と連動運転を行うかどうかの確認
c 湿度検知の感度
以上 3 つの現状の設定状態を確認します。
下記表を参照し、各設定状態を確認してください。

a 湿度検知するヒューミディスタットの確認

運転動作

2

弱表示灯が点灯している場合

加湿器本体内蔵ヒューミディスタット
または客先ご用意の外部ヒューミディスタット

弱表示灯が消灯している場合

リモコンスイッチ内蔵ヒューミディスタット

ヒューミ付リモコンによる各種設定b 外部機器と連動運転をするかどうかの確認
加湿材乾燥表示灯が点灯している場合

外部機器と連動運転する

加湿材乾燥表示灯が消灯している場合

外部機器と連動運転しない

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

c ヒューミディスタット感度の確認
警報表示灯が点灯している場合

湿度検知の感度「低」警報表示灯が消灯している場合

湿度検知の感度「高」▼ 10 秒経過後（次ページへ続く）- 21 -

▼ 10 秒経過後（前ページからの続き）
3電
 源表示灯（緑）が消灯し、加湿表示灯（緑）が 10 秒間点灯します。
この 10 秒間の間に、

d ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合の設定湿度の現状の設定状態を確認します。設定湿度は、
弱表示灯・加湿材乾燥表示灯・警報表示灯 の点灯 / 消灯の組み合わせ
によって確認できます。以下の組み合わせ一覧から現状の点灯パターンを参照し、設定湿度を確認してください。

【

：点灯、

：消灯を示します】

45％ RH

50％ RH

55％ RH

60％ RH

65％ RH

70％ RH

初期設定

40％ RH（出荷時設定）

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

3

リモコンスイッチ 外部信号

35％ RH

はじめに

設定湿度の表示灯組み合わせ一覧

運転動作

4加
 湿表示灯が消灯し、電源が OFF の状態へ戻ります。

ヒューミ付リモコンによる各種設定▼ 10 秒経過後

制御パターンについて- 22 -

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

4

7-4 設定初期化モード

加湿器本体 リモコン⿟ヒューミ付リモコンで設定した内容を一括で初期化します（出荷時設定の内容へ戻る）。

VCJ2201

標準HS付

VCJ2201A

標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

 源表示灯が消灯している状態（加湿器電源 OFF）
で、
1 -1 電サイドスイッチを 10 秒間長押しします。

はじめに

1 -2 電源表示灯（緑）、加湿表示灯（緑）、強表示灯（橙）が同時に 3 秒間点灯します。
設定確認/設定/初期化

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号1

サイドスイッチ※サイドスイッチはピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

▼
2電
 源が OFF の状態へ戻ります。以上で初期化は完了です。
各項目の出荷時設定は以下表をご参照ください。

a 使用するヒューミディスタットの選択

2 ューミ付リモコンで湿度検知する場
bヒ合の外部機器と連動運転を行うための
設定

運転動作

c 湿度検知の感度変更dヒ ューミ付リモコンで湿度検知する
場合の設定湿度の変更

ヒューミ付リモコンによる各種設定
制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更- 23 -

リモコンスイッチ内蔵
ヒューミディスタット
連動運転しない
高
40％ RH

8 VCJ2201A内蔵ヒューミディスタットの設定湿度変更
加湿器本体 リモコン当項目は、VCJ2201A に内蔵されたヒューミディスタットで湿度検知する場合のみ必要な設定です。

警告

VCJ2201

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

VCJ2201A

通電したままの作業は感電の原因になります。

標準
HS付
標準
HS付

湿度検知

なし
外部 HS
HS 付リモコン
外部 HS
VCJ2201A
外部 HS
HS 付リモコン
VCJ2201A

⿟湿度設定の出荷時設定は 40%RH です。変更する場合は、以下の手順で行ってください。

1 加湿器本体のヒューミディスタットユニットカバーを取り外します（P.4 図 -2）。
2 P.4 図 -2 からヒューミディスタットユニット上のディップスイッチの位置、表 -8 から希望設定湿度のディップスイッチパターン
はじめにを参照し、ディップスイッチ（S1 1 ～ 3 番ピン）の ON/OFF を変更してください。
表 -8 VCJ2201Aに内蔵されたヒューミディスタットの湿度設定におけるディップスイッチ（S1）の組み合わせ
35％ RH
4

3

2

1

6

5

4

3

2

2

6

1

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

60％ RH
6

1

5

4

3

2

65％ RH
6

1

5

4

3

2

70％ RH
1

6

5

4

3

2

1

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

5

3

OFF

55％ RH
6

4

50％ RH

初期設定

5

45％ RH

リモコンスイッチ 外部信号

640％ RH（出荷時設定）

運転動作
ヒューミ付リモコンによる各種設定
制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更- 24 -

9 標準グループ制御以外の制御パターンについて
9-1 グループ制御パターンの確認
注意

事前に計画された制御方法・設置場所に設置する
事前に計画された制御方法・設置場所に設置されない場合、正常な湿度検知ができないことがあります。

⿟ヒューミ内蔵型 VCJ2201A は、グループ制御、加湿制御を行う際に制約があります。下記フローチャートで計装パターンを確認し、標準グループ制御以外のパターンの場合は、参照ページに記載の設定作業を行ってください。
⿟緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

何台のヒューミディスタットで加湿器を制御しますか？
はじめに

複数台

1台

この制御パターンでは使用できません（P.29 D-3 D-4 参照）

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

1 グループに VCJ2201A は何台ありますか？
0台

1台

複数台

設置するリモコンスイッチは？
標準リモコン ヒューミ付リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン標準リモコンスイッチ

ヒューミ付リモコン

どのヒューミで加湿器を制御しますか？

運転動作

外部
ヒューミ

外部
ヒューミ

ヒューミ付
リモコン
外部
ヒューミ

外部
ヒューミ

VCJ2201A

標準グループ制御

VCJ2201A

ヒューミ付リモコンによる各種設定

パターン B

VCJ2201A
標準グループ制御
追加設定不要パターン C

標準グループ制御

P.27 参照

ヒューミ付
リモコン

パターン A外部
ヒューミ P.26 参照

P.27 参照

追加設定不要外部
ヒューミ
VCJ2201A

パターン B

標準グループ制御

追加設定不要ヒューミ付
リモコンP.28 参照

追加設定不要外部ヒューミを接続する加湿器本体は VCJ2201A、VCJ2201 のどちらですか？

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201A

VCJ2201

VCJ2201

VCJ2201

VCJ2201

パターン A

パターン C

パターン A

パターン C

P.26 参照

P.28 参照

P.26 参照

P.28 参照

この制御パターンでは使用できません（パターン D-2 P.29 参照）

この制御パターンでは使用できません（パターン D-1 P.29 参照）- 25 -

9-2 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する
制御グループ パターン A●緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、VCJ2201A の内蔵ヒューミディスタットを無効化する必要があります。
※ は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。
VCJ2201①

VCJ2201A②

VCJ2201

VCJ2201A

VCJ2201A①②⑩

VCJ2201

⑩

HS
HS

HS
HS

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

VCJ2201A⑩
HS
HS

VCJ2201A

VCJ2201A②⑩

VCJ2201

①

HS
HS

HS
HS

HS
HS

標準リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

⿟VCJ2201A 複数台を標準リモコンスイッチでグループ運転させる組合せで、1 台（任意）の内蔵ヒューミディスタットを有効（親機）にして使用する。

⿟VCJ2201 と VCJ2201A 複数台を標準リモコンスイッ
チでグループ運転させる組合せで、
1 台（任意）の内蔵ヒュー
ミディスタットを有効（親機）にして使用する。

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

運転動作

通電したままの作業は感電の原因になります。

⿟VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する端子台（CN4-2）

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

※グリルパネルを外した状態
HS
CN4-2

LED1

LED2

LED3

5

4

3

2

S1 1 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

1
OFF
ON

2 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
3 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
4 番ピン：ON にする

ビスを 2点緩め、カバーを取り外す

5 番ピン：ON にする
6 番ピン：必ず OFF にしてください- 26 -

制御パターンについて

ディップスイッチ

S1
6

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外の

PWR

ヒューミディスタット
ユニットのカバーＨＳ の設定湿度変更

電源LED（PWR）

ヒューミ付リモコンによる各種設定

1 加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にします。
2 ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ 4 番ピン、5 番ピンを ON にする。
3 加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にします。
ヒューミディスタット出力LED（HS）
湿度センサ

VCJ2201A

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

VCJ2201A②

初期設定

VCJ2201A①

⿟VCJ2201 と VCJ2201A 複数台を標準リモコンスイッ
チでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒュー
ミディスタットを VCJ2201 に接続して使用する。

リモコンスイッチ 外部信号⿟VCJ2201 複数台と VCJ2201A1 台を標準リモコンス
イッチでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部
ヒューミディスタットを VCJ2201 に接続して使用する。

警告

はじめに

標準リモコンスイッチ

標準リモコンスイッチ

HS
HS

HS
HS

9-3 ヒューミ付リモコンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する
制御グループ パターン B●緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する設定が必要になります（出荷時設定では「ヒューミ付リモコンで湿度検知」するに設定されています）。
※ は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。
VCJ2201①

VCJ2201②

VCJ2201⑩

⿟VCJ2201 複数台をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを使用する。
⇒下記 1 ～ 3 の手順を参照し、設定を行う。

はじめにヒューミ付リモコン

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

VCJ2201①

VCJ2201A②

VCJ2201⑩HS
HS

⿟VCJ2201 複数台と VCJ2201A1 台をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、VCJ2201Aの内蔵ヒューミディスタットを使用する。
⇒下記 1 ～ 3 の手順を参照し、設定を行う。

ヒューミ付リモコン1 リ モコンスイッチの電源表示灯が消灯していることを① リモコンスイッチの電源表示灯が確認後、電源表示灯が点灯（緑）するまでサイドスイッ
チを長押しします（３秒程度、右図①）。

消灯している状態であることを確認し、電源表示灯が点灯（緑）す2 強 / 弱切替ボタンを押し、弱表示灯を「点灯」またはるまでサイドスイッチ※を長押し「消灯」させ湿度検知するヒューミディスタットを選択します（右図②）。

する（３秒程度）② 強 / 弱切 替 ボタンを押し、点灯

・VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタット
・客先ご用意の外部ヒューミディスタット

消灯・ヒューミ付リモコンのヒューミディスタット
（出荷時設定）設定確認/設定/初期化

運転動作

弱表示灯を点灯させる

ヒューミディスタットの切替における弱表示灯の点灯状態③ サイドスイッチを 2 回押す※サイドスイッチはピンホール内部にス
イッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

3 サ イドスイッチを 2 回押します（右図③）。強表示灯
が 3 秒間点灯し、その後、強表示灯が消灯したら設定が保存され、完了です。

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更- 27 -

9-4 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付リモ
コンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する
制御グループ パターン C●緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。

下記の計装パターンの何れかで施工する場合は、VCJ2201A の内蔵ヒューミディスタットを無効化し、さらにヒューミ付リモ
コンで湿度検知するヒューミディスタットを選択する設定が必要になります。
※ は湿度検知するヒューミディスタット、×は使用しないヒューミディスタットを表します。

VCJ2201A

VCJ2201A

②

⑩
HS
HS

HS
HS

HS
HS

⿟VCJ2201A（複数台）をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せ
で、1 台（任意）の内蔵ヒューミディスタットを有効（親機）にして使用する。
⇒下記 1 ～2の手順を参照し、設定を行う。

初期設定

VCJ2201A②

VCJ2201⑩HS
HS

⿟VCJ2201（複数台）と VCJ2201A（1 台）をヒューミ付リモコンでグ
ループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを
VCJ2201 に接続して使用する。
⇒下記 1 ～2の手順を参照し、設定を行う。

ヒューミ付リモコン
客先ご用意の外部ヒューミディスタット

VCJ2201

VCJ2201A

VCJ2201A

①

②

⑩
HS
HS

⇒下記 1 ～2の手順を参照し、設定を行う。

運転動作

HS
HS

⿟VCJ2201（複数台）と VCJ2201A（1 台または複数台）を標準リモコンスイッチでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒューミディス
タットを VCJ2201 に接続して使用する。

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

VCJ2201

リモコンスイッチ 外部信号

ヒューミ付リモコン①

はじめに

VCJ2201A①

ヒューミ付リモコン制御パターンについて- 28 -

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

1 P.26「9-2VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットを無効化する」を参照し、湿度検知を行わないすべての VCJ2201A ヒュー
ミディスタットユニットのディップスイッチ 4 番ピン、5 番ピンを ON に変更し、内蔵ヒューミディスタットを無効化する。
湿度検知するヒューミディスタッ
2 P.27「9-3 ヒューミ付リモコン上で湿度検知するヒューミディスタットを選択する」を参照し、トを「客先ご用意の外部ヒューミディスタット」に設定する。

ヒューミ付リモコンによる各種設定

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

9-5 使用できない制御パターン●緊急停止機能付は型番末尾に E が付きます。
制御グループ パターン D
この計装パターンでは、以下の理由から対応することができません×

1 台または複数台の VCJ2201A 内蔵ヒューミを無効にし、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを VCJ2201A に接続して湿度検知させる。

D-1

不可 D-2 ⿟機器構成 加湿器 ：VCJ2201A
⿟湿度検知

はじめに

VCJ2201

VCJ2201A

VCJ2201A

リモコン：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ
客先ご用意の外部ヒューミディスタットにて検知させる①②

VCJ2201A

⑩

HS
HS

HS
HS

HS
HS

初期設定

外部機器との 外部指令信号入力
出力設定 連動運転設定 を行う場合の設定

リモコンスイッチ 外部信号

L1,L2

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン×不可

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

同一制御グループで、複数台の VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知させる。

D-3

VCJ2201A

VCJ2201A

①

②
HS
HS

HS
HS

運転動作

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコンヒューミ付リモコンによる各種設定

×不可

制御パターンについて

ＶＣＪ２２０１Ａ内蔵 標準グループ制御以外のＨＳ の設定湿度変更

VCJ2201①

このパターンで結線した場合
客先ご用意ヒューミディスタットの状態（ON・OFF）に関わらず、全加湿器が運転しません。

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

VCJ2201A の L1-L2 端子は連動運転用端子のため、客先ご用意の外部ヒューミディ
スタットは使用できません。

D-4

⿟機器構成

加湿器 ：VCJ2201A 複数台
リモコン：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ
⿟湿度検知 複数台の VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットで検知させる

湿度に対する運転状態が不一致となるため、使用できません。
このパターンで結線した場合
・どちらかのヒューミディスタットが ON になることで全加湿器が加湿運転となります。
・全加湿器のヒューミディスタットが OFF にならないと加湿運転は停止せず、加湿過多になります。

VCJ2201 と VCJ2201A の同一制御グループに、客先ご用意の外部ヒューミディスタットを接続し、VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタットと客先ご用意の外部ヒューミディスタットに湿度検知させる。
⿟機器構成

加湿器 ：VCJ2201、VCJ2201A
リモコン：ヒューミ付リモコンまたは標準リモコンスイッチ
⿟湿度検知 VCJ2201A 内蔵ヒューミディスタット、および客先ご用意の外部ヒューミディス
タットで検知させる

VCJ2201A

②
HS
HS

L1,L2

標準リモコンスイッチ
またはヒューミ付リモコン

湿度に対する運転状態が不一致となるため、使用できません。
このパターンで結線した場合
・どちらかのヒューミディスタットが ON になることで全加湿器が加湿運転となります。
・全加湿器のヒューミディスタットが OFF にならないと加湿運転は停止せず、加湿過多になります。

客先ご用意の外部ヒューミディスタット

- 29 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

5710-020101