1704⑩

室 内 直 接 噴 霧 型

施工要領書／取扱説明書

添付資料

電極式蒸気加湿器

W M - S E B ( C ) タイプ（比例制御 / ON-OFF 制御兼用）

室内直接噴霧型
蒸気ブロア取付要領書 / 図面ファイル
対応型番
蒸気ブロア一体取付：WM-SEB03CFA・05CFA・08CFA・10CFA・15CFA
蒸気ブロア分離取付：WM-SEB03CFB・05CFB・08CFB・10CFB・15CFB●電極式蒸気加湿器は、機器組込型（空調機・加湿チャンバ組込用）と室内直接噴霧型（蒸気ブロア付）の２種類があります。
●本書は室内直接噴霧型に使用する蒸気ブロアの取付の説明および図面類をまとめたものです。
●加湿器本体回りの施工、運転管理、保守点検などの内容については、加湿器本体に添付の施工要領書／取扱説明書を参照してください。

施工者の方へ
●加湿器の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。本書および加湿器本体添付の施工要領書／取扱説明書を必ずお読みください。
●本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただ
くように依頼してください。

加湿器をご使用になるお客様へ●本書は製品添付の他の説明書類とともに、お客様にて必ず保管してください。

目

次■安全上のご注意――――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．1
１. 仕 様― ―――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．2 ～ 3
２. 取付にあたって― ―――――――――――――――――――――――― Ｐ．4 ～ 5
３. 蒸気ブロアの取付― ――――――――――――――――――――――― Ｐ．6 ～ 11
3-1. 共通事項 / 蒸気ブロア取付のタイミングについて…………………………………… P．6
3-2. 蒸気ブロア一体取付：FA タイプの場合… ……………………………………… P．6 ～ 8
3-3. 蒸気ブロア分離取付：FB タイプの場合… …………………………………… P．9 ～ 11

4. 試運転― ―――――――――――――――――――――――――――――― Ｐ．12
5. 各種図面― ―――――――――――――――――――――――――― Ｐ．13 ～ 19
5-1. 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB03CFA・05CFA・08CFA…………… P．13
5-2. 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB10CFA・15CFA……………………… P．14
5-3. 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB03CFB・05CFB・08CFB…………… P．15
5-4. 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB10CFB・15CFB……………………… P．16
5-5. 蒸気ブロア付 電気回路図… ………………………………………………………… P．17
5-6. 蒸気ブロア付 端子台接続要領図… ………………………………………………… P．18
5-7. 蒸気ブロア付 入力パラメータの設定要領図… …………………………………… P．19

﻿

安全上 の ご 注 意●取付および取扱にあたっては、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、「警告」･「結びつく可能性が大きいものを､ 特に「また、「注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に警告」の欄にまとめて記載しています。

注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●取付工事完了後は、必ず試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

警 告
運転中および運転停止後２時間以内の加湿器・接続配管には、絶対に触れないでください。
◆蒸気式加湿器は、水を加熱して蒸気を発生させるか、蒸気の供給を受けて運転します。運転中および運転停止直後の加湿器・接続
配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。
◆本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
◆取付は、専門業者に依頼してください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
◆作業時は、けが防止のため保護手袋を着用してください。
◆取付工事は、製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。
◆電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
◆電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。
接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
◆工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
◆改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆保守点検作業は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識および作業経験のある方が行ってください。保守点検作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆保守点検作業を行うときは、必ず運転を停止して元電源を切ってください。また、運転停止後２時間以上経過して、機器が十分に冷えたことを確認してから作業してください。

注 意◆配管工事は、製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。給水配管は、結露が生じないよう保温してください。排水配管は、
高温の配管が露出しないよう保温してください。配管工事に不備があると、水もれややけど等の事故の原因になります。
◆アース接続（D 種接地工事）を行ってください。アース線は、
ガス管、
水道管、
避雷針、
電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
◆漏電ブレーカ ( 電源元スイッチ ) を取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。
◆正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。不適当な容量のヒューズや針金・銅線等を使用すると、故障や火災の原因になることがあります。
-1-

1.
様
1. 仕 仕様
機種・型式

型番

SEB （比例制御 /ON-OFF 制御兼用）

電極式蒸気加湿器 ウエットマスター
ブロア一体取付

WM-SEB03CFA

WM-SEB05CFA

WM-SEB08CFA

WM-SEB10CFA

WM-SEB15CFA

ブロア分離取付

WM-SEB03CFB

WM-SEB05CFB

WM-SEB08CFB

WM-SEB10CFB

WM-SEB15CFB

3.0

5.0

8.0

10.0

15.0

最大蒸気発生量（kg/h）※1

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

蒸気量調整範囲（kg/h）

0.6 ～ 3.0

1.0 ～ 5.0

1.6 ～ 8.0

蒸気ブロア風量（m3/h ）140/115 (50/60Hz)

定格電源

三相 AC200V 50/60Hz

2.0 ～ 10.0

3.0 ～ 15.0

〔dB(A)〕
運転音  

48

48

48

51

60

最大定格消費電力（kW）※ 2

3.0

4.9

7.8

9.8

14.7

定格消費電力（kW）

2.3

3.8

6

7.5

11.3

最大定格電流値（A）※ 2

8.5

14.1

22.6

28.2

42.3

定格電流値（A）

6.5

10.9

17.4

21.7

32.5

過電流容量（A）

10A

15

30

40

50

感度電流（mA）

30

30

30

100

100

適合漏電
ブレーカ

※3

制御信号

比例制御

電流入力

● 4 ～ 20mADC（入力インピーダンス 33 Ω ) 	

● 0 ～ 20mADC（入力インピーダンス 33 Ω )電圧入力● 0 ～ 1VDC（入力インピーダンス 60k Ω ) ● 0 ～ 10VDC（入力インピーダンス 60k Ω )● 2 ～ 10VDC（入力インピーダンス 60k Ω )ON-OFF 制御
外部信号二位置式ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号
異常 ( 一括 ) を無電圧接点信号として取り出し可能

本体質量（kg）
本体運転時質量  （kg）

13.5
16.5

17.0
19.0

蒸気ブロア質量（kg）

FA：5.5

本体塗装・グレー（樹脂色）2 色
白（近似色 マンセル N-9.5）

27.0

FB：7.5電気特性
使用条件

電圧許容範囲± 10% 以内

絶縁抵抗

100M Ω以上（制御回路を除く）

絶縁耐圧

AC1500V

本体周囲温湿度

1 ～ 40℃（凍結しないこと）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水〔12.5 ～ 35.0mS/m（125 ～ 350μ S/cm）の範囲で使用可〕

給水圧力、温度

0.1 ～ 0.5MPa

安全保護機能1 分間印加異常なし（制御回路を除く）
10 ～ 90%RH 以下

5 ～ 40℃

1）空運転防止機能 2）過電流検知、電流過少検知 3）給排水異常検知 4）制御信号異常検知 5）蒸気シリンダ寿命検知
1）マイクロプロセッサによる高効率自動運転

諸機能2）コントローラの各種表示部に運転状態および警報を表示
3）最大蒸気発生量の 20 ～ 100% の範囲内における出力調整機能
4）蒸気量の変動を最小限に抑える自動給排水、水質管理機能

オプション

1）運転信号付

2）取付架台3）各種継手類

 用場所の温度条件、使用する蒸気ホースの長さにより異なりますが、蒸気ホースやブロア本体にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当※ 1: 使社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
 転状況により一時的に定格電力値、定格電流値の 1.3 倍となることがあります。
※ 2: 運 品出荷時には電流入力（4 ～ 20mADC）に設定してあります。
※ 3: 製-2-

1. 仕 様

梱包内容

梱包種類・部品名称（仕様など）

FA( 一体 )FB( 分離 )1) 本体梱包

１梱包

１梱包①加湿器本体（取付ビス類付属 )１台

１台②取扱説明書類一式

一式

2) 給排水ホース梱包

１梱包

１梱包

③給水フレキシブルチューブ（0.6m、パッキン付属）

１本

１本④給水継手（R1/2×G3/4）

１ケ

１ケ⑤排水ホース（0.5m、ホースバンド付属）

１本

１本3) 蒸気ホース梱包－

１梱包⑥蒸気ホース（分離取付 FB 用 1.5m、ホースバンド付属）－

１本4) 蒸気ブロア梱包

１梱包

１梱包

⑦蒸気ブロア ( 取付ビス類付属 )１台

１台⑧蒸気ホース ( 一体取付 FA 用、ホースバンド付属 )１本－⑨凝縮水ホース A( ホースバンド付属 )１本

１本⑩凝縮水ホース B( 分離取付 FB 用、ホースバンド付属 )－１本⑪電源コード ( コードグリップ付 )１本

１本⑫蒸気ホース用アダプタφ 22×φ 30

１ケ

１ケ

一式

一式

（SEB03CFA・03CFB にのみ使用します）⑬蒸気ブロア取付要領書 / 図面ファイル

1）運転特性上、純水器および軟水器の使用は不適当ですのでご注意ください。
2）加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。水道直結給水につきましては、お問い合わせください。
3）加湿器からの排水は高温 (100℃ ) になります。配管材は配管用炭素鋼鋼管など耐熱性のものを使用し、露出部は安全のため必ず保温してください。
4）蒸気シリンダは交換部品です。
給水水質および運転出力により交換周期が変動しますが、通常の水道水で 1,500 ～ 3,000
時間で交換の予報を表示し、4,000 時間で蒸気シリンダ寿命となり加湿器は停止します。
5）本加湿器は特性上、シリンダ内の水が沸騰により濃縮し、粒状のスケールを析出します。このスケールは加湿器の定期的な排水により、一部が排出されますので排水配管にはこのスケールを受ける目皿等を設置し、スケールが排水配管に流出しないようにしてください。
その他

6）加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8
～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値
が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますので、ご注意ください。
7）空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器
二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。室内直接加湿の場合は、当社宛お問い合わせください。
8）通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
9）本加湿器は屋内仕様です。屋外への設置、使用はできません。
10）電極式の蒸気発生量の制御は蒸気シリンダ内の水位調整によるため、加湿信号に対してタイムラグが生じます。高い制御性が求められる場合は電熱式蒸気加湿器のご採用をご検討ください。

-3-

2.
取付にあたって
2. 取付にあたってお願い●加湿器本体の取付・給排水配管・電気配線などの施工内容および施工後の試運転につきましては、加湿器本体に添付の「施工要領書 / 取扱説明書」を参照してください。
●使用開始後の運転管理・保守点検などにつきましても、加湿器本体に添付の「施工要領書 / 取扱説明書」をご参照ください。
●梱包内容は P.2 ～ 3 の仕様表に記載しています。梱包開封後は直ちに内容を確認してください。
●蒸気ブロアの取付方法は、加湿器本体に直接取り付ける「一体取付」と、加湿器本体の上方に単独で取り付ける「分離取付」があります。何れの場合も P.5 の（図 3）施工参考図を参照してください。
●取付にあたっては、下の（図 1）および（図 2）の周囲スペースを必ず確保してください。

警告

注意●加湿器本体および蒸気ブロアの取付は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。強度不足
や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。特に室内壁面に取り付ける場合は、ご注意ください。
●蒸気噴霧スペースは必ず確保してください。また、蒸気ブロアの吹出口前方には、湿気を嫌う物品を設置したり置いたりしないでください。障害を与える原因になることがあります。
●噴霧直後の蒸気や蒸気出口は高温になります。噴霧蒸気が人にかからない取付位置を選んでください。
噴霧蒸気が人にかかるとやけどの原因になります。

（図 1）本体周囲メンテナンススペース（図は分離取付：FB で表していますが、一体取付：FA も同様です）
前面 1000mm 以上（図 2）A寸法参照

別途噴霧スペースが必要です。
（図 2）参照

300ｍｍ以上

300ｍｍ以上

500mm以上

300ｍｍ以上（図 2）蒸気噴霧スペース●噴霧蒸気が人にかからない取付位置を選んでください。
●取付場所は、空調機など室内の気流に注意し、噴霧された蒸気が室内全体に均一に拡散するように配慮してください。
●噴霧方向の至近距離（前方および側面方向）に障害物があると、蒸気が凝縮して水滴となり滴下することがあります。
下記の蒸気噴霧スペースを確保してください。
●室内の空気温度が低くなる場合や噴霧方向の障害物の表面が低温になる場合には、蒸気噴霧スペース ( 下図Ｂ寸法 ) が確保できていても蒸気の再凝縮が問題となる場合がありますのでご注意ください。

A※表の寸法以上のスペースが必要です。
吸込温湿度 22℃ 50％
型

B

-4-

A 寸法

B 寸法

WM-SEB03CFA・FB

番

600mm

3000mm

WM-SEB05CFA・FB

700mm

4000mm

WM-SEB08CFA・FB

800mm

5000mm

WM-SEB10CFA・FB

1000mm

5000mm

WM-SEB15CFA・FB

1500mm

6000mm2. 取付にあたって（図 3）施工参考図
蒸気ブロア一体取付 /ＦＡ

給水フレキシブルチューブ（600L 付属）
給水継手（R1/2 付属）
給水サービス弁（客先ご用意）

取付架台※4

給水排水ホース（500L 付属）※1

フラッシング用バルブ（客先ご用意）短くしないでください。
湯気防止用プレート（客先ご用意）

排 水※2

給水ストレーナ（#50 以上 客先ご用意）

耐熱配管材を使用してください

蒸気ブロア分離取付 /ＦＢ※

給排水管施工要領は上記 FA と同様です。

※

蒸気ホースの最小曲げ半径は下記のとおりです。
最小曲げ半径以下になる場合はオプション品のエルボを用いて施工してください。
最小曲げ半径蒸気ホース※3

WM-SEB03CFB（標準 1500L 付属）：450mm

WM-SEB05CFB ～ 15CFB：600mm

凝縮水ホース（3000L 付属）
ブロア電源コード（2500L 付属）

蒸気ホース勾配
取付架台※4
最低 20%※ 1: 付 属品の排水ホース（500L）は切らずにそのままご使用ください。短くすると絶縁が低下します。
また、排水ホースに応力がかかるような場合、吊金具などで支持を設けてください。水もれなどの原因となります。
※ 2: 加湿器排水ホースおよび加湿器排水配管の先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。
なお、排水配管へ直接接続された場合、排水配管内の圧力によっては排水が逆流し、漏水などの原因となります。
また、排水配管からの臭気や湯気が逆流しないように必要に応じてトラップを設けてください。
※ 3: 吊 金具などで支持するとき、蒸気シリンダや蒸気噴霧管の接続部および蒸気ホース自体に部分的な応力がかかるような取付は行わないでください。
蒸気もれ、蒸気ホースの折れやつぶれなどの原因になります。
※ 4: 加湿器本体の設置は、加湿器の運転重量を考慮し、十分に強度がある架台などを用意し、設置してください。
（弊社ではオプション品として、加湿器取付架台をご用意しております。
）※加湿器本体を壁面などに設置される場合には、取付部分の強度を考慮のうえ必要に応じ補強などを行い、施工してください。
※流通空気の温度が低くなる場合や空調機からのドラフトなどによっては蒸気の再凝縮が問題となることがあります。
※ヒューミディスタットなどのセンサ類は、蒸気の再凝縮や結露の影響を受けない位置に取り付けてください。
※フラッシング用バルブ後に配管を接続する場合、クロスコネクションとならないよう処置してください。

-5-

3.
蒸気ブロアの取付
3. 蒸気ブロアの取付
3-1．共通事項 / 蒸気ブロア取付のタイミングについて●蒸気ブロアの取付は、加湿器本体を壁面などに固定した後に行ってください。
（加湿器本体添付の施工要領書 / 取扱説明書 参照）

蒸気ブロア一体取付：FA タイプの取付は下記項目、
蒸気ブロア分離取付：FB タイプの取付につきましては、本書の P.9 ～をご参照ください。

3-2. 蒸気ブロア一体取付：FA タイプの場合
写真 -1①蒸気ブロアからカバー（ビス 2 点）を外します（写真 -1）。

ビス2点②蒸気ブロアのドレン管に凝縮水ホースＡを接続してください。付写真 -2属のホースバンドで固定（締付トルク 0.4N･m 程度）します（写真 -2）。
③加湿器本体のカバーを開けます。
本体カバーの開け方は、前面のロゴプレートを回すと固定ネジが現れます。固定ネジをゆるめ、カバーの側面を持って上に2cm 位持ち上げながら、手前にずらして取り外します（加湿器
本体に添付の施工要領書／取扱説明書の「1-4. 本体カバーの取蒸気管り外し方」参照）。

凝縮水ホースＡ④蒸気ホース（φ40）を通すため、加湿器本体上面のブロア電源
用ノックアウト孔をあけておきます（写真 -3）。

写真 -3
凝縮水ホースＡ接続口

電源用ノックアウト孔

ノックアウト-6-

3. 蒸気ブロアの取付⑤蒸気シリンダに蒸気ホースを接続します。蒸気ホースは、ホースバ

写真 -4

ンドで固定（締付トルク 1.5N･m 程度）してください（写真 -4）。蒸気ブロアとの接続のために、残りのホースバンドを上から通して

蒸気ホース

おきます。

蒸気シリンダWM-SEB03CFA の蒸気ホースについて●WM-SEB03CFA は内径φ22 と内径φ30 の 2 種類の蒸気ホースとアダプタを使用して、蒸気シリンダと蒸気ブロアを接続します。接続部分にはホースバンドを必ず使用してください（締付トルク 1.5N・m 程度）。

蒸気ホースφ22（蒸気シリンダ側）

蒸気ホースφ30（蒸気ブロア側）

アダプタ⑥付属の電源コードのコードクリップのナットを外してコードをノックアウト孔に上から差し込み、加湿器本体内側からナットで固定します（写真 -5）。

電源コード
ナット

ブロア側

加湿器本体内部側

-7-

写真 -5

3. 蒸気ブロアの取付⑦蒸気ブロアを加湿器本体上面にかぶせるように置いて蒸気ホース

写真 -6をブロアの蒸気管に接続し、ブロアを固定（タッピンねじ 2 点）
します（写真 -6）。
コネクタ

⑧凝縮水ホースＡをホース接続口（P.6 写真 -3）に差し込みます

凝縮水ホースＡ（ホースバンドはありません）。
アース線⑨ブロアファンの電源コードのコネクタを接続し、アース線をビス止めします。

タッピンねじ
（左右2点止め）⑩蒸気ブロアに接続した蒸気ホースをホースバンドで固定（締付ト

写真 -7

ルク 1.5N･m 程度）してください（写真 -7）。

⑪蒸気ブロアに元通りカバー（ビス 2 点）を取り付けます（P.6
写真 -1）。

ホースバンド⑫加湿器本体内電装部に差し入れた電源コード（白色 1 本・黒色

写真 -81 本）の端子を電源用コネクタに差し込んでください。
ツメがしっかりとかむように「カチッ」っとするまで差し込み、軽く引っ張ってゆるみや抜けのないことを確認してください（写アース線

真 -8、イラスト）。
また、アース線（緑色）を接地端子にビス止めしてください。
電源コード端子X1 X2
電源用コネクタ-8-

3. 蒸気ブロアの取付

3-3. 蒸気ブロア分離取付：FB タイプの場合①加湿器本体と蒸気ブロアの間を接続する蒸気ホースの長さ

写真 -9は、標準品で 1.5m です。加湿器本体に対する蒸気ブロアの取付位置を決めます。取り付ける壁面の強度に注意してくだ

ビス2点

さい。

②蒸気ブロア取付の際に生ずるチリやゴミが加湿器本体内に入らないように配慮してください。

③蒸気ブロアからカバー（ビス 2 点）を外します。（写真 -9 矢
印部分）
（図 4）

2-φ6

130

110

④分離取付
（FB タイプ）には、蒸気ブロアを固定するためのブ165

ラケットが付属されています。付属のビス 3 点で位置決めし105た壁面などに取り付けます（図 4 参照）。

10

蒸気ホースの最小許容曲げ半径は、R600mm です。
蒸気ホース、凝縮水ホースともに流れの障害となるよ

φ6×12ℓ長孔

うな変形や折れが生じないように注意してください。
また蒸気ホースの曲げ荷重が蒸気シリンダにかからないように蒸気ホースの長さに注意してください。

写真 -10凝縮水ホースＡ接続口

電源用ノックアウト孔⑤加湿器の本体カバーを開けます。
本体カバーの開け方は、前面のロゴプレートを回すと固定ネジが現れます。固定ネジをゆるめ、カバーの側面を持って上に 2cm 位持ち上げながら、手前にずらして取り外します（加湿器本体添付の施工要領書 / 取扱説明書 P.3「1-4. 本体カ

ノックアウトバーの取り外し方」参照）。

⑥蒸気ホース（φ40）を通すため、加湿器本体上面のブロア電源用ノックアウト孔をあけておきます（写真 -10）。

写真 -11蒸気ホース⑦蒸気シリンダに蒸気ホースを接続します。蒸気ホースは、
ホースバンドで固定（締付トルク 1.5N･m 程度）してください（写真 -11）。
蒸気ブロアとの接続のために、残りのホースバンドを上から通しておきます。

蒸気シリンダ-9-

3. 蒸気ブロアの取付

WM-SEB03CFB の蒸気ホースについて●WM-SEB03CFB は内径φ22 と内径φ30 の 2 種類の蒸気ホースとアダプタを使用して、蒸気シリンダと蒸気ブロアを接続します。接続部分にはホースバンドを必ず使用してください（締付トルク 1.5N・m 程度）。

蒸気ホースφ22（蒸気シリンダ側）

蒸気ホースφ30（蒸気ブロア側）

アダプタ⑧蒸気ブロアをブロアベースにかぶせるように置いて蒸気ホースを

写真 -12

ブロアの 蒸気管に接続し、ブロアを固定（タッピンねじ 2 点）
します（写真 -12）。

コネクタ
凝縮水ホースＡ⑨凝縮水ホースＡをホース接続口（P.9 写真 -10）に差し込みます

ブロアベース（ホースバンドはありません）。

アース線
タッピンねじ
（左右2点止め）⑩ブロアファンの電源コードのコネクタを接続し、アース線をビス止めします。

写真 -13⑪加湿器本体からの蒸気ホースをホースバンドで固定（締付トルク
1.5N･m 程度）してください（写真 -13）。

ホースバンド3. 蒸気ブロアの取付- 10 -

3. 蒸気ブロアの取付⑫蒸気ブロアの下部に凝縮水ホースＢをホースバンドで固定（締写真 -14付トルク 0.4N･m 程度）してください。
ホースは充分奧まで差し込み、抜けの無いように固定してください（写真 -14）。

ホースバンド蒸気ホース⑬加湿器本体上面の凝縮水ホースＢ接続口に凝縮水ホースＢを

凝縮水ホースB

電源コード

写真 -15

ホースバンドで固定（締付トルク 0.4N･m 程度）してください。
電源コードを電源用ノックアウト孔に通して、コードグリップ
で固定してください（写真 -15）。

⑭蒸気ブロアに元通りカバー（ビス 2 点）を取り付けます（P.9
写真 -9 矢印部分）。

⑮加湿器本体内電装部に差し入れた電源コード（白色 1 本・黒写真 -16色 1 本）の端子を電源用コネクタに差し込んでください。
ツメがしっかりとかむように「カチッ」っとするまで差し込み、軽く引っ張ってゆるみや抜けのないことを確認してください

アース線（写真 -16、イラスト）。
また、アース線（緑色）を接地端子にビス止めしてください。
電源コード端子X1 X2
電源用コネクタ- 11 -

4.
試運転
4. 試運転●試運転は、加湿器本体添付の施工要領書／取扱説明書「2-7. 試運転」の内容に従って実施してください。
●また、下記の諸点について必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。
□加湿器本体の運転と連動して蒸気ブロアが運転すること。
□蒸気ブロアおよび加湿器本体からの漏水がないこと。
□蒸気噴霧スペース（P.4  図 2 参照）が確保されていること。
□蒸気ブロアの吹出口前方に湿気を嫌う物品のないこと。
□試運転後、加湿器本体内および周囲に結露や凝縮を生じていないこと。

- 12 -

- 13 ＳEB

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S E

3 0 Ａ 3

1 2

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

WM-SEB03CFA・05CFA・08CFA

図面名称 NAME

5. 各種図面
5. 各種図面

5-1．蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB03CFA・05CFA・08CFA

- 14 ＳEBWM-SEB10CFA・15CFA

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S E

3 0 Ａ 3

1 3

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

図面名称 NAME

5. 各種図面

5-2．蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB10CFA・15CFA

- 15 ＳEB

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S E

3 0 Ａ 3

1 4

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

WM-SEB03CFB・05CFB・08CFB

図面名称 NAME

5. 各種図面

5-3．蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB03CFB・05CFB・08CFB

- 16 ＳEBWM-SEB10CFB・15CFB

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S E

3 0 Ａ 3

1 5

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

図面名称 NAME

5. 各種図面

5-4．蒸気ブロア付 加湿器本体外形図 SEB10CFB・15CFB

- 17 図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳEB

M S E

3 0 B 3

0 7

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 電気回路図

WM-SEB03CFA/FB～15CFA/FB

図面名称 NAME

5. 各種図面

5-5．蒸気ブロア付 電気回路図

コネクタ式端子台Ｉには抵抗が取り付けられています。
ＯＮ－ＯＦＦ制御をご使用の場合には、信号線を付属の抵抗に接続してください。

- 18 -M S E

蒸気ブロア付

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

ＳEB

3 0 B 6

0 8

WETMASTER CO., LTD

端子台接続要領図

WM-SEB03CFA/FB～15CFA/FB

図面名称 NAME

5. 各種図面

5-6．蒸気ブロア付 端子台接続要領図

- 19 ＳEB

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S E

3 0 B 1

0 9

WETMASTER CO., LTD

蒸気ブロア付 入力パラメータの設定要領図

WM-SEB03CFA/FB～15CFA/FB

図面名称 NAME

5. 各種図面

5-7．蒸気ブロア付 入力パラメータの設定要領図

memo
memo

- 20 -

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋支店〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３５ 仙台市泉区八乙女中央 5-17-12

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

東京本社
ISO14001:2004
認証取得

東京本社
ISO9001:2008
認証取得

http://www.wetmaster.co.jp
名古屋支店は 2016 年 11 月より上記住所へ移転となります。

5710-010003