環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

JABMEE TEC オンライン説明会

目次
1.株式会社 三功工業所 会社案内
2.ダンパーの説明（VD／FD／CD）
3.防火ダンパーの性能、構造、設置>> 建築基準法、公共建築工事標準仕様書、機械設備工事監理指針

4.ダンパー仕様の選定方法
5.防食仕様6.気密仕様7.排煙ダンパー
8.製品紹介2024年 １月 31日[水]

営業部

藤原 伸二

2

12

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

１ｰ１）株式会社三功工業所 会社案内

1ｰ２）株式会社三功工業所 会社案内

私たちは、ダンパー専門メーカーです。

■ 主要お取引先

工号 株式会社三功工業所
場

・本

設
営

社 東京都大田区京浜島2丁目7番15号

ダクト工事業者
商社、空調メーカー
その他※一般ダンパーの販売シェア

立 昭和35年11月11日(1960年)
業

品

全国

目 空調、換気用ダンパー
防火ダンパー

首都圏

スリーブ類
鋼板加工品類1.6ｔ
社員数 事務職43名、製造77名

20％
50％以上

計120名
3

3

70％
10％10％10％

１.株式会社三功工業所 会社案内

１.株式会社三功工業所 会社案内

会社概要
商

設備業者（サブコン）44

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

1ｰ3）株式会社三功工業所 会社案内
品川地区

2.ダンパーの説明（VD／FD／CD）
風量調節ダンパー／防火ダンパー

VD／MD(対向翼)・FD(平行翼)

お台場・東雲地区

京浜島

VD／MD
対向翼

三功工業所⇨

風量調節ダンパー VD(対向翼)

防火ダンパー FD(平行翼)

2.ダンパーの説明

１.株式会社三功工業所 会社案内

VDは風量を制御する目的のダンパーで、風量を制御するためには圧損の大きいほど制御制がよく、従って対向翼です。MD
も風量を制御するものは対向翼が良いです。
FDは火災時の閉鎖を目的としているので、平行翼としなければなりません。対向翼では、ヒューズ及び羽根の作動に問題があります。

防火ダンパー（FD）

FD
平行翼

角型 防火ダンパー

円型 防火ダンパー

逆流防止ダンパー（CD:チャッキダンパー）

羽田空港
角型 チャッキダンパー

円型 チャッキダンパー

5656

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

3-1）防火ダンパーの性能、構造、設置

3-2）防火ダンパーの性能、構造、設置
国土交通省、公共建築工事標準仕様書（令和４年版）および機械設備工事監理指針（令和４年版）の抜粋を要約

構造、設置方法、同告示●鋼板製で鉄板の厚さが1.5mm以上であること●火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖すること●火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖すること●漏煙試験に合格したもの●温度ヒューズ試験に合格したもの（90℃の風を風速1m/sで1分以内に作動すること）（50℃では5分間以上作動しないこと）●羽根の開閉及び作動状況を確認できる検査口を設ける●主要構造部に堅固に取付ける●天井、壁等に一辺の⾧さが45cm以上の保守が容易に行える点検口を設ける
77⑤防火ダンパーの吊金具は4本吊りとする、但し⾧辺が300mm以下の角形及び内径が300mm以下の円形は2本吊りとする。
⑥防煙ダンパー、ピストンダンパーは作動後の復帰は遠隔復帰式とする。
⑦防火ダンパー、防煙ダンパー、防火防煙ダンパー、ピストンダンパーは、国土交通大臣が定めた構造方法による製品、日本防排煙工業会自主管理制度の適合品「自主適合マーク」を貼付したものを使用する。
⑧逆流防止ダンパー（チャッキダンパー:CD）のケーシングは厚さ1.2mm以上の鋼板、羽根は角形の場合は、1.2mm以上の鋼板又はアルミニウム板、円形の場合は厚さ0.6mm以上の鋼板又はアルミニウム板とする。羽根の開閉を補助するウエイトにより、逆気流に対して可動羽根が閉鎖する。
可動羽根とケーシングが接触する部分に緩衝材を備える。ケーシングには気流方向を明示する。
⑨避圧ダンパーの材質は防火ダンパーに準じる。羽根の開閉を補助するウエイトにより、消火用ガスの放出時に、設定された圧力値以上で開放し、設定された圧力値未満で閉鎖を自力保持する機構を有する。

3.防火ダンパーの性能､構造､設置①ダンパーはダクトの圧力区分に耐える強度を有したものとする。
②風量調節ダンパー（VD）の角形の羽根は対向翼（2枚以上）とし、円形の場合は単翼とする。
ケーシング及び羽根は厚さ1.2mm以上の鋼板、軸は亜鉛めっき棒鋼等、軸受けの材質は黄銅等とし、操作ハンドルは、鋳鉄、鋼板又は青銅。
なお、腐食性のある給排気系統の場合の対向翼連結金具は、外部取付けとする。
③防火ダンパー（FD）はケーシング、羽根、軸、軸受け、温度ヒューズ、吊金具及び、可動羽根の開閉及び温度ヒューズ等の作動状態を確認できる検査口を備えたものとする。
ケーシング及び羽根は厚さ1.5mm以上の鋼板、軸は亜鉛めっき棒鋼等、軸受けの材質は黄銅等。
なお、腐食性のある給排気系統の場合の平行翼連結金具は、外部取付けとする。
温度ヒューズの作動温度は排煙ダクトに取付ける場合は280℃、厨房等の火気使用室で排気温度が72℃を超える場合には120℃とする。（誤作動しない範囲で可能な限り低い値とする）④防火ダンパー、防煙ダンパー等は、火災時に脱落しないように、防火区画の壁又は床に固定する。

3.防火ダンパーの性能､構造､設置

防火ダンパーは建築基準法で「特定防火設備」としての、性能、構造、設置の方法が定められています。（以下抜粋）

88環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

4-1）ダンパー仕様の選定方法

4-2）ダンパー仕様の選定方法

標準品はコイル状になっていて各種製品寸法ごとに在庫しています。
●溶融亜鉛めっき鋼板（クロムフリー）●ガルバリウム鋼板●ステンレス304製●SUS430JIL（計画中）

ダンパーは、空調、防災等の目的・用途からダクト・空調機・ガラリ等に取り付けられ、日常の使用において、また非常時（火災時）に確実に動作することが必要とされます。
ここでは、設置環境（腐食）・圧力（風圧）・気密性能等の要素から、材料や構造などが適切に考慮され、⾧時間健全な使用に耐えるダンパー仕様の選定資料として紹介します。
ダンパーの⾧期機能維持には定期点検、保守は必要であり、適切な仕様の選定は、空調の効率化と設備機器全体のライフサイクルコストの低減につながります。

２．ダンパーの種類と構造概要

３．ダンパー選定の3要素（性能）ダンパーの構造は、本体枠、ダクトに接続されるフランジ部、本体内部は羽根と軸・軸受け、そして、羽根を駆動する連結部品、操作器等で構成されます。
大別すると、風量や圧力の調整をする「換気空調用」、火災時に火炎や煙を遮断する「防火防煙用」、火災時避難や消火活動用の「排煙、給気用」等の3種類となります。

（1) 防食性能:ダンパーの腐食による劣化・回転部の固着による動作不良、外観不良。【資料-1】①換気・空調用ダンパー
・風量調節ダンパー(VD)・モーターダンパー(MD)・チャッキダンパー（ＣＤ）②防火ダンパー（法令・規則・基準等）
・防火ダンパー(FD)・防火・防煙ダンパー(SFD)
・ガス圧式防火ダンパー(PFD）・排煙ダクト用ダンパー(HFD）③排煙・給気・ガス消火用・排煙ダンパー(SED)・排煙口(パネル)・給気口(ダンパー)・避圧ダンパー(RED)①屋外設置:風雨、塵埃、太陽光等のダンパー外面及び操作器に対する影響②外気取り入れ系統:沿岸地域の塩害、市街地、高速道路等の排気ガス③排気系統:様々な腐食性空気の排気（駐車場等の亜硫酸、便所、風呂、プール施設等の塩素系ガス、厨房等の油脂、油煙、熱風等）

ダンパーは、下記①から③のような環境に⾧期間設置されていると回転部がさび付き固着して動作しなくなるなど、様々な問題が発生します。

910

910

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

4-3）ダンパー仕様の選定方法

4-4）ダンパー仕様の選定方法(4) 性能比較

・低圧:500pa以下
・高圧１:1000pa以下
・高圧２:2500pa以下(3) 気密性能:用途、目的に応じた気密タイプ（一般、気密、高気密、超気密）を選定します。
ダンパーは、使用目的に応じて気密性能を考慮した選定をすることが必要です。一般的に、ダンパーに求められる気密性能は、防火ダンパーにおいては、火災時の煙や火炎の拡散防止。気密ダンパーにおいては、空調効率を目的とした外気の侵入防止、また特殊用途として薬品雰囲気の隔離等があります。排煙ダンパーでは、火災階の有効な排煙効率のために気密性能が求められます。
また、外部への漏気が結露や臭気、リーク音等の原因となる場合があり、気密性能はダンパー外部との気密性能（軸部分等の漏気）も考慮して適切に選定する必要があります。

製品仕様

外気取入

排気

屋外設置

厨房排気

高湿度

〇〇〇〇〇

ステンレス製（操作器類含）〇〇〇〇〇ステンレス製（操作器類標準）

〇〇

〇

〇

〇

ガルバリウム等の防食製品

〇〇

〇〇〇

亜鉛めっき鋼板製（防食塗装）
要部（回転部）ステンレス製

4.ダンパー仕様の選定方法

ダンパーは、ダクトの圧力区分（「機械工事標準仕様書、同監理指針」(-社）公共建築協会）に耐えるものを選定します。さらに、設置場所（送風機直近、曲がり部分、偏流、乱流等）によるダンパーヘの影響で、機能・性能が劣化、破損、振動音等の原因となることも考慮が必要です。

一般環境

4.ダンパー仕様の選定方法（2) 耐圧性能:主要部（軸・軸受・羽根・連結部品）の磨耗、劣化による破損等。
【資料-2】【資料-1】ダンパー防食性能比較表
ダンパー設置環境、ダクト系統

３．ダンパー選定の3要素（性能）

亜鉛めっき鋼板製
要部（回転部）ステンレス製〇〇

メーカー標準【資料-2】ダンパー耐圧性能比較表
ダンパー設置部圧力500pa以下
一般

1111

4.ダンパー仕様の選定方法

１．目的・概要
4.ダンパー仕様の選定方法

素材

1000pa以下

送風機直近等2500pa以下

製品仕様

一般

送風機直近等一般

送風機直近等

〇

×××××

低圧型

×〇

〇

×××

高圧1型

×××

〇

〇

〇

高圧2型

1212環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-1）防食仕様腐食による不動作の原因

5-2）防食仕様
防食対策

5.防食仕様5.防食仕様腐食が原因となるダンパー不作動は、次の部分の腐食が起こった時点で発生します。
ダクト内を通過する空気は意外と汚れています。
1.連結金具の腐食または油脂、塵埃等による固着
2.軸受の電食腐食または油脂、塵埃等による固着
3.温度ヒューズ装置の腐食または油脂、塵埃等による固着
4.羽根の腐食5.ケーシングと軸受け架台の腐食
6.フランジの腐食防食が必要な系統（例）13141314

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-3）防食仕様5-4）防食仕様
FD・HFD防食仕様一覧表

FD・HFD防食仕様一覧表

5.防食仕様5.防食仕様角FD標準（Dランク）

15151616環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-5）防食仕様5-6）防食仕様
FD・HFD防食仕様一覧表

FD・HFD防食仕様一覧表

5.防食仕様5.防食仕様角FD-T型（Cランク）

角FD-TS型（Bランク）

1718

1718

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-7）防食仕様5-8）防食仕様
FD・HFD防食仕様一覧表

FD・HFD防食仕様一覧表

5.防食仕様5.防食仕様角FD-ガルバ型（Aランク）

角FD・1型・2型・3型（A1・A2・A3ランク）

19192020

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-9）防食仕様
標準5-10）防食仕様

温度ヒューズ装置

鋼板の比較耐食試験

ガラス製温度ヒューズ装置

めっき鋼板

鋼板の比較耐食試験

ガルバリウム鋼板

鋼板の比較耐食試験

ステンレス鋼板

はんだ式温度ヒューズ装置の構造は、熱によりはんだが溶解されると装置の内部にあるスプリングが作動する機械式構造となっているもので、構成部品の経年劣化の発生により、決して半永久的に使用できるものではありません。

温度ヒューズ装置

5.防食仕様5.防食仕様

防食対策◆試験場所 財団法人 建材試験センター 中央試験所◆試験方法 JIS Z2371［塩水噴霧試験］に従って96時間、192時間、288時間試験◆膨れの評価 財団法人 日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」※円形:溶接加工部マリンシルバー補修

21222122

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-11）防食仕様
軸受の塩水噴霧試験

5-12）防食仕様
耐食試験

VD・MD防食仕様一覧表

5.防食仕様5.防食仕様2323

2424

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

5-13）防食仕様

6-1）気密仕様
CD防食仕様一覧表

気密仕様ダンパー AT型

高気密仕様ダンパー HAT型

6.気密仕様5.防食仕様
25

26

2526

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

6-2）気密仕様
超気密仕様ダンパー SAT型

7-1）排煙ダンパー
排煙ダンパー標準気密型

VD・MD SAT型・HAT型・AT型・一般型 気密性能グラフ

排煙ダンパー高気密型

7.排煙ダンパー

6.気密仕様2727

2828

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

7-2）排煙ダンパー8-1）製品紹介（避圧ダンパー）
排煙ダンパー気密性能表

避圧ダンパー漏気性能グラフ

8.製品紹介7.排煙ダンパー
29

30

29

30

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

8-2）製品紹介（自然切替ダンパー）8-3）製品紹介（止水ダンパー）

製品の特徴●空気温度に応じて自立的にて切替え!
●季節ごとに切替操作は必要ありません!
●温度感知型アクチェータの採用!
●駆動モーターなし!電力・メンテは不要!
●モーター駆動音なし!電気工事!制御盤不要!
●防食性能をUPしています。⾧期間は確実!

31318.製品紹介8.製品紹介

自然切替ダンパー仕様
1.室内の冷気・暖気吹き出し口へ空気温度に応じて羽根を自力で切替えます。
冷房温度13℃暖房温度28℃
2.本体の材質は溶融亜鉛めっき鋼板製でエポキシ樹脂塗装仕上げ品です。
建築設備綜合協会
環境・設備デザイン賞（優秀賞）●『止水ダンパー』は、給・排気ダクトからの建物への浸水を防止するダンパーです。
●遮断した水はダンパー下面のドレン口より排出でき、手動により復帰が可能です。
●作動確認用のリミットスイッチ採用により、ダンパー作動時の確認信号が出力され、送風機の制御が可能になります。
●待機や作動の状態がウエイトの角度から一目でわかる親切設計。
（開閉状態の表示も可能です）●動作確認時の安全確保のために、安全バーを標準装備。物理的なロックで事故を防止します。

3232

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

環境にやさしい｢ものづくりの会社｣

ＨＶＡＣ＆ＲＪＡＰＡＮ ２０２４

東京ビッグサイト

8.製品紹介

第43回冷凍・空調・暖房展

ご清聴誠にありがとうございました

東展示棟1･2ホール
ご質問・お問い合わせはお気軽にどうぞ
TEL.03-3790-5005(営業部)

2024年1月30日(火)～2月2日(金) 4日間

https://www.sankoh-product.co.jp/
Mail : info@sankoh-product.co.jp
33

33

34

34