蒸気式加湿器用水処理装置
デジタルタイマー式 全自動軟水器

WM-WSD
WMWSD
電熱式・間接蒸気式加湿器のメンテナンス作業削減にメンテナンス作業削減に貢献します!
※電極式蒸気加湿器にはご使用できません

・液晶画面で見やすい表示機能
軟水器本体上部の液晶画面で現在時刻や再生日などが一目で分かります。また、手動再生操作がワンタッチで可能です。

・ 大 型 機種（ 樹 脂 量 40 ℓ）を ラ イ ン ナ ッ プ
モデルチェンジに伴い、大型機種を新たにラインナップしました。
軟水器一台で、複数台の加湿器をまかなえます。

・ 再 生 信 号出力仕 様をオプションとして用意
軟 水 器の交 互 運 転を可 能に再生信号出力仕様（交互運転対応、WSD-Rタイプ）を２台並列に設置し、各軟水器二次側にバルブを設けることで、軟水器交互運転を可能にしました。軟水を常に加湿器側に供給することができます。

水の中の硬度成分をイオン交換により除去し、加湿器を硬質スケールから保護します。
採水に使われるイオン交換樹脂は、塩水によって処理能力を復活させることができます。
蒸気式加湿器に軟水器を使用すると、水の中の硬質スケール分は除去され、加湿器タンク内やヒータ、加熱コイルなどの熱伝導部分にスケールの固着を防ぎ、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。
特に加湿器を常時稼働する、または停止できない場合には軟水器が必需品となります。

加湿 器を利用する上での水処理の必要 性とその効果
加湿に用いる給水水質については、建築物衛生法および事務所衛生基準規則により「水道法に規定する水質基準に準ずるもの」とされ、水道水が使用されます。水道水には地域により差はあるものの、硬度成分であるカルシウムやマグネシウムが含まれています。

水道水を使用した場合…

ヒータの周りに多量のスケールが析出している

加熱タンク内の底にスケールが溜まっている

蒸気式加湿器は加湿蒸気の発生により、加熱タンク内の水の硬度成分は徐々に濃縮されます。硬度成分の濃縮を緩和するために自動ブロー機能を備えていますが、運転時間の経過に伴ってヒータや加熱コイル、加熱タンクには硬質スケールが固着します（右写真参照）。
軟水器を使用することで加湿器タンク内やヒータ、加熱コイルなどの熱伝導部分にスケールへの固着を防ぎ、メンテナンスの手間を大幅に削減できます。
また、蒸気式加湿器の加湿能力の維持および加湿器の保護と寿命延長につながります。特に加湿器を常時稼働する、または停止できない場合には軟水器が必需品となります。

電熱式蒸気加湿器
SJB タイプ

軟水器を使用することでスケールの固着を抑制します！

WS D タイプの機能紹介
Point.1

液晶画面で見やすい表示機能

軟水器本体上部の液晶画面で、現在時刻や再生日などが一目で分かり、簡単に設定することができます。

手動再生はここを長押し！

1

Point.2

大型機種（樹脂量40ℓ）をラインナップ

モデルチェンジに伴い、大型機種を新たにラインナップしました。軟水器一台で、複数台の加湿器をまかなえます。

間接蒸気式加湿器
SHE タイプ

WSD40

Point.3

再生信号出力仕様をオプションとして用意
軟水器の交互運転を可能に

施工フロー図再生信号MV1

電動弁①（客先ご用意）

再生信号出力仕様（交互運転対応、WSD-Rタイプ）は２台並列に軟水器を設置し、それぞれ二次側に給水バルブを設け、かつ再生日時をずらすことで、軟水器の交互運転を可能にした仕様です。
原水が加湿器に供給されることを防ぎながら、軟水を常に加湿器に供給することができます。

仕電動弁用電源

軟水器用電源AC100V

原水

軟水器用電源AC100VWSD-R タイプ①

軟水（蒸気式加湿器へ）

再生信号
MV
2

電動弁②（客先ご用意）
WSD-R タイプ②

様機種・型式型番

採水量※ 2

デジタルタイマー式

全自動軟水器

ＷＳＤ

標準仕様

WM-WSD12

WM-WSD20

WM-WSD40

オプション仕様
再生信号出力仕様（交互運転対応）※ 1

WM-WSD12R

WM-WSD20R

WM-WSD40R

原水硬度 45mg/ℓ

12m20m40m3

原水硬度 90mg/ℓ

6m10m

333

最大流量0.72m /h※320m3331.1m /h

2.5m3/h

20ℓ

40ℓ

3

水処理方式

イオン交換式

樹脂量12ℓ

定格電源・消費電力

単相 AC100V 50/60Hz

運転時質量（塩水槽・樹脂筒一体型）

79kg

108kg

再生時間

1 回あたり約 115 分

1 回あたり約 91 分

1 回あたり約 94 分

塩最大貯蔵量※ 440kg

43kg

82kg

再生時 1 回あたり塩使用量

1.8kg

2.6kg

5.2kg

周囲温湿度

1 ～ 49℃（凍結しないこと）、90%RH 以下

給水水質※ 5

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.15 ～ 0.4MPa、4 ～ 38℃

塩水槽

使用条件
オプション品定常時 0.3W（最大 4W）
195kg

転倒防止金具※ 6※ 1：交互運転を行う場合は本軟水器（WSD-R タイプ）が 2 台必要です。
※ 2：採水量は、再生 1 回あたりについて、それぞれ処理前の水（原水）の硬度が 45mg/ℓ、90mg/ℓのとき、処理後の水（軟水）の硬度を 1mg/ℓ以下に保つことできる水量です。
※ 3：最大流量は、1 時間あたりに採水できる軟水の最大量を表します。
※ 4：再生用造粒塩（ボイラー用塩）は、お客様にてご用意ください（工業薬品等販売店市販品）。弊社でも販売していますのでお問い合わせください。
※ 5：原水硬度 150mg/ℓを超える場合、またはナトリウム濃度が非常に高い場合は、処理水中に 1mg/ℓ以上の硬度が残ることがあります。
※ 6：
（一財）日本建築センター建築設備耐震設計・施工指針に準拠する耐震強度が必要な場合は、転倒防止金具（オプション品）を使用した取り付けが必要となります。
※本軟水器は屋内仕様です。屋外への設置、使用はできません。
※電極式蒸気加湿器は蒸気発生の原理上、軟水を供給した場合にフォーミング（泡立ち）が発生しやすいため軟水器は使用できません。

軟水器本体外形図（標準仕様）
コントロールバルブ

入口配管（フレキシブルチューブ）

ストッパ

E

コントローラ

給水ストレーナ（#80）
給水サービス弁

圧力計

原水入口

塩補充口

フラッシング用バルブ
軟水出口

塩水槽

排水ホース

D

樹脂筒
オーバフロー
ホース

Ｂ

出口配管
出口弁
（フレキシブルチューブ）

電源コード

AB

C

D

EF

WSD12

1000

290

490

525

622

854

WSD20

1299

290

490

827

622

1153

WSD40

1301

350

630

770

732

1155

FＡ

検水コック

C2弊社製蒸気式加湿器にＷＳＤタイプを使用する場合の選定事例
軟水器選定は、加湿器運転条件、原水硬度によって選定型番が異なります。以下の選定例は蒸気式加湿器の運転条件、原水硬度を仮定した選定例です（各選定例は弊社が推奨する再生処理週 1 回サイクルでの算出値となります）。

【選定例①】加湿器 1 台、軟水器 1 台の場合
＜条件 : 週 7 日・1 日 24 時間運転、加湿器稼働率 80% ※、原水硬度 90mg/ℓ＞
表 -1 電熱式蒸気加湿器 SJB タイプの適応軟水器一覧
SJB 型番加湿器最大使用水量

WM-SJB03
WM-SJB07
WM-SJB140.0163m /h

WM-SJB28

表 -2 間接蒸気式加湿器 SHE タイプの適応軟水器一覧

軟水器型式

SHE 型番加湿器最大使用水量

軟水器型式0.0037m /h

WSD12

WM-SHE200.023m /h

WSD120.0083m3/h

WSD12

WM-SHE350.040m3/h

WSD12

WSD12

WM-SHE45

0.052m /h

WSD200.0327m /h

WSD12

WM-SHE60

0.069m /h

WSD20

WM-SJB420.0489m /h

WSD20

WM-SHE900.104m /h

WSD40

WM-SJB560.0653m /h

WSD20WM-SHE120

0.138m /h

WSD40

WM-SJB85

0.0978m /h

WSD4033333333333

原水硬度別選定線図【選定例②】

軟水採水量は、再生処理 1 回（1 サイクル）あたりの採水量を表します。

①の条件にて運転時間、原水硬度が異なる場合

90● SJB42 × 1 台の軟水器を選定
85＜条件：週５日・１日２０時間運転、※加湿器稼働率 80％ 、原水硬度 45mg/ℓ＞8075

表 -1 を参照し、加湿器の使用水量を求めます。
最大使用水量 0.0489 ㎥ /h×20 時間×5 日×稼働率 80%＝ 3.9 ㎥

適用範囲外

7065

原水硬度別選定線図を見ると、3.9 ㎥は選定例②のポイントを指しますので WSD12
WSD12××11台台 となります。

＜条件：週 7 日・１日２4 時間運転、※加湿器稼働率 80％ 、原水硬度 70mg/ℓ＞
表 -2 を参照し、加湿器の使用水量を求めます。
SHE45：最大使用水量 0.052 ㎥ /h×24 時間×7 日×
稼働率 80% ＝ 7 ㎥
SHE60：最大使用水量 0.069 ㎥ /h×24 時間×7 日×
稼働率 80% ＝ 9.3 ㎥
合計使用水量：7 ㎥＋ 9.3 ㎥＝ 16.3 ㎥
原水硬度別選定線図を見ると、16.3 ㎥は選定例③のポイントを指しますので WSD40
WSD40××11台台 となります。
※加湿器の加湿能力 100％時の運転に対して実際に運転した割合

55m３4550／サイクル）● SHE45 × 1 台、SHE60 × 1 台の軟水器を選定

軟水採水量（【選定例③】加湿器 2 台、軟水器 1 台の場合

6040WSD403530WSD2025

選定例③2015

WSD1210

選定例②50102030405060708090

原水硬度( mg/ℓ)

軟水器製品、選定等に関するお問い合わせは以下の各拠点にてご連絡の上、ご相談ください。

営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1101 FAX.03-3952-4411
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121

福岡営業所 TEL.092-471-0371
2403 ③