本資料のうち，枠囲みの内容は営業秘密又東海第二発電所 工事計画審査資料は防護上の観点から公開できません。

資料番号

工認-242 改 2

提出年月日

平成 30 年 5 月 29 日

Ⅴ-2-10-2-5-1 取水路点検用開口部浸水防止蓋のNT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

耐震性についての計算書

目次1.

概要 ......................................................................................................................... 12.

基本方 針 .................................................................................................................. 13.

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R24.

2.1

位置.................................................................................................................... 12.2

構造概 要 ............................................................................................................. 22.3

評価方 針 ............................................................................................................. 42.4

適用規 格 ............................................................................................................. 6

地震応 答解析 ........................................................................................................... 7
3.1

評価対 象断面 及び 位置 ........................................................................................ 73.2

地震応 答解析 モデ ル ........................................................................................... 83.3

地震応 答解析 結果 ............................................................................................... 9応力評 価 ................................................................................................................ 104.1

基本方 針 ........................................................................................................... 104.2

評価対 象部位 .................................................................................................... 104.3

固有値 解析 ....................................................................................................... 134.3.1

解析 モデル ................................................................................................ 134.3.2

固有 振動数 の算 出 ...................................................................................... 134.3.3

固有 値解析 結果 ......................................................................................... 144.4

荷重及 び荷重 の組 合せ ...................................................................................... 144.4.1

荷重 ........................................................................................................... 144.4.2

荷重 の組合 せ ............................................................................................. 164.5

許容限 界 ........................................................................................................... 174.6

評価方 法 ........................................................................................................... 184.6.1

荷重 条件 .................................................................................................... 184.6.2

応力 評価 .................................................................................................... 184.6.3

組合 せ応力 ................................................................................................ 205.

評価条 件 ................................................................................................................ 21

6.

耐震評 価結果 ......................................................................................................... 23

1.

概要
本資料は，添付資料 Ⅴ-2-1-9「機能 維持の 基本 方針」にて 設定してい る構造強度 に基づき，浸水防護施設 の うち取水路 点検用開 口 部浸水防止 蓋が設計 用地震力に対 して，主要な構造部材が十分 な 構造健全性 を有する こ とを説明す るもので ある。その評 価は取水路点検用開口部浸水 防 止蓋に要求 される機 能 の維持を確 認するた めに地震応答 解析に基づく構造部材の曲げ ， 引張及びせ ん断強度 評 価により行 う。

2.
2.1

基本方 針位置
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋は， 取 水路上版に 設置する 。
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋の設 置 位置を図 2-1 に示す 。

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2取水路点検用開口部浸水防止蓋1
取水路点検用開口部浸水防止蓋2取水路点検用開口部浸水防止蓋3取水路点検用開口部浸水防止蓋4取水路点検用開口部浸水防止蓋5
取水路点検用開口部浸水防止蓋6
取水路点検用開口部浸水防止蓋7

取水路点検用開口部浸水防止蓋8取水路点検用開口部浸水防止蓋9取水路点検用開口部浸水防止蓋10取水路

図 2-1

取 水路点検 用 開口部浸水 防止蓋の 設 置位置図

12.2構造概 要
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋の構 造 は，鋼板構 造であり ， 取水路上版 に基礎ボルトにより固定するこ と で，止水性 を確保す る 構造とする 。
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋の構 造 概要を表 2-1 及び表 2-2 に示す。
表 2-1構 造概要（ 取 水路点検用 開口部浸 水 防止蓋 1,10）

配置図

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

設備名称

取水路点検 用開口部浸水防 止蓋
計画の概要

1,10

説明図

主体構造

支持構造

蓋により構 成取水路上版 にする。

基礎ボルト で浸水防止蓋固定する。
基礎ボルト

浸水防止蓋
基礎ボルト2表 2-2構 造概要（ 取 水路点検用 開口部浸 水 防止蓋 2,3,4,5,6,7,8,9）

配置図

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

設備名称

取水路点検 用開口部浸水防 止蓋
2,3,4,5,6,7,8,
9

計画の概要

説明図

主体構造

支持構造

蓋により構 成取水路上版 にする。

基礎ボルト で浸水防止蓋固定する。
基礎ボルト

浸水防止蓋
基礎ボルト

3

2.3

評価 方針
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋の耐 震 評価は，表 2-3 に 示す とおり，「2.2構造概要」に示す構造部材 の 曲げ，引張 及びせん 断 評価を行う 。
構造 部材の曲 げ ，引張及び せん断評 価 については ，地震応 答 解析から得 られた荷重を用いた応力解析に 基 づく発生応 力が許容 限 界以下であ ることを 確認する。
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋の耐 震 評価フロー を図 2-2 に 示す。

評価項目

構造健全性

構造部材のを有するこ

曲げ，引張及とびせん断

耐 震評価項 目

設計用

評価対象

地震力部位
「 4.2基準地震動評価対象部位」にＳｓて設定

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

評価方針

表 2-34

評価方法
発生応力が許容限界を超えないことを確認

許容限界「 4.4許容限界」にて 設
定

評価方針

入力地震動 の設定

地震応答解 析

評価対象断 面及び部 位 の設定

荷重及び荷 重の組合 せ の設定

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2許容限界の 設定

荷重条件及 び応力評 価 方法の設定

評価条件の 設定

蓋の応力評 価基礎ボルト の応力評価

・曲げ・引張・せん断・せん断・曲げとせ ん断の組 合 せ

図 2-2

耐 震評価フ ロ ー5

2.4

適用 規格
適用 する規格 ， 基準等を以 下に示す 。
・発電用原 子力設備 規 格
ＭＥ

Ｓ

設計・ 建設規格 （2005 年版（2007 年追補 版含む））ＪＳ

ＮＣ１－ 2005/2007（（社 ）日本 機械 学会

・原子力発 電所耐震 設 計技術指針
補－1984（（ 社）日 本電 気協会
・原子力 発電所 耐震設 計技術指針

2007 年）

重要度 分 類・許容応 力編

ＪＥ ＡＧ４６０ １・昭 和 59 年 ）ＪＥＡ Ｇ ４６０１－1987 （（社 ）日本電気協 会

昭和 62 年）
・原子力発 電所耐震 設 計技術指針 （ＪＥＡ Ｇ ４６０１－1991
電気協会

追補 版）（（社） 日本

平成 3 年 ）・各種合成 構造設計 指 針・同解説 （（社） 日本 建築学会

2010 改定 ）・建築基準 法及び同 施 行令・日本工業 規格ＪＩＳ

Ｇ

４ ３０４（ 1999）

熱間圧 延ステンレ ス鋼板及び鋼ＪＩＳＧ

４ ３０３（ 1998）

ステン レス鋼棒NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

帯・日本工業 規格63.

地震応 答解析取 水 路 点 検 用 開 口 部 浸 水 防 止 蓋 の 耐 震 評 価 に 用 い る 地 震 応 答 解 析 は ， 添 付 資 料 Ⅴ -22-6「取水構 造物の 地震 応答計算書 」に示す 取 水路断面の 評価に用 いる地震応答 解析とする。ただし，取水路 点 検用開口部 浸水防止 蓋 の耐震評価 に用いる 加速度応答は ，添付資料Ⅴ-2-2-6「取水構 造 物の地震応 答計算書 」 に示す機器 ・配管に 対する加速度 応答抽出のための検討ケース の 内，最も加 速度応答 の 大きくなる 地盤条件 による地震応 答解析結果を適用する。
なお ，入力地 震動 は，添付 資料Ⅴ-2-1-2「基準地 震動Ｓ ｓ 及び 弾 性設計用地 震動Ｓ ｄ の策定概要」に基づく 基 準地震動Ｓ ｓ とする。

3.1

評価 対象断面 及 び位置
評価 対象断面 は ，取水路点 検用開口 部 浸水防止蓋 が取水路 上 版に設置さ れていることから，取水路の弱 軸 方向である 横断方向 を 評価対象断 面とする 。取水路の評 価対象

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2断面を図 3-1 に，評 価 対象位置を 図 3－2 に示 す。評価対 象部位は 取水路上版と する。

図 3-1

評 価対象断 面（取水路断 面図）
図 3-2

評 価対象位 置7

評価対象位 置3.2

地震 応答解析 モ デル

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

地震 応答解析 モ デルを図 3-3 に示す 。

図 3-3

地 震応答解 析 モデル

8

3.3

地震 応答解析 結 果
取水 路上版に 作 用する基準 地震動Ｓ ｓ に伴う最大 床応答加 速 度を表 3-1 に示す。
表 3-1

基 準地震動 Ｓ ｓ に伴う最大 床応答加 速 度
最大床応答加速度

基準地震動

（Gal）

鉛直地震動
水平方向

鉛直方向正転正転

303

693

反転

正転

302

671

正転

反転

346688反転

反転279681

Ｓ ｓ － １１

正転正転284722Ｓ ｓ － １２

正転正転245739Ｓ ｓ － １３

正転正転

223

712

Ｓ ｓ － １４

正転正転209555

Ｓ ｓ － ２１

正転正転

287

699

Ｓ ｓ － ２２

正転正転

290

633

正転正転

281

275

反転

正転

272

269

Ｓ ｓ － Ｄ１Ｌ

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

水平地震動

Ｓ ｓ － ３１

追而94.
4.1

応力評 価
基本 方針
(1)

取水路 点検 用開口部浸 水防止蓋 の 各部位の応 力評価を 実 施し，発生 応力を算出する。

(2)

各部位 の発 生応力と許 容応力を 比 較し，発生 応力が許 容 限界以下で あることを確認する。

4.2

評価 対象部位
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋の耐 震 評価対象部 位は，「2.2構造概要 」にて設定している構造を踏ま え 選定する。 評価対象 部 位を表 4-1 に示す。
取水 路点検用 開 口部浸水防 止蓋に対 し て，地震発 生による 荷 重が作用す る。蓋に作用する荷重は，それ を固 定している 基礎ボル ト に伝達する ことから ，評 価対象部位 は，蓋及び基礎ボルトを 対 象とする。

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2取水路点検用開 口 部浸水防止 蓋の耐震 評 価における 評価対象 部位を，図 4-1 及び図4－2 に示す 。
表 4-1

評 価対象部 位

地震力部位
蓋鉛直方向
基礎ボルト
水平方向

基礎ボルト

10

浸水防止蓋

基礎ボルト

AA

平面図

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

浸水防止蓋
基礎ボルト

A-A 断面図

図 4-1

評 価対象部 位 （蓋 1,10）

11

浸水防止蓋

AA
基礎ボルト

B

B

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

平面図
浸水防止蓋
基礎ボルト

A-A 断面図

浸水防止蓋
基礎ボルト

B-B 断面図

図 4-2

評 価対象部 位 （蓋 2,3,4,5,6,7,8,9）

12

4.3

固有値 解析
取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋の 固有値解 析 を実施する 。

4.3.1

解析 モデル
取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋を 両端単純 支 持ばりとし てモデル 化 する。

4.3.2

固有 振動数 の算 出
「機械工学 便覧（1986 年），日本機 械学会」よ り，両端単 純支持ば り とする蓋の一次固有振 動数は， 次 のとおり与 えられる 。
ｆ＝

λ

22π ・ Ｌ

2・Ｅ・Ｉ
ρ・Ａ

ここで，
ｆ：一次固 有振動数 （Hz）

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2λ：振動数 係数
Ｌ：はりの 長さ（m）
Ｅ：ＪＳＭ ＥＳ

Ｎ Ｃ１-2005/2007

付 録 材料図表 Part6 に 規定 される材料の縦弾性 係数（Pa）
Ｉ：断面二 次モーメ ン ト（m 4 ）Ｉ＝ｂ・ｈ123で求める 。

ｂ：は りの幅（ m）
ｈ：は りのせい （m）
ρ：はりの 単位体積 質 量（kg/m 3 ）Ａ：はりの 断面積（ m 2 ）Ａ＝ｂ・ ｈで求め る 。
ｂ：は りの幅（ m）
ｈ：は りのせい （m）
固有振動数 の算出に 必 要な各諸元 を表 4-2 に 示す。

13表 4-2

施設名称

固 有振動数 の 算出に必要 な各諸元

振動数係数λはりのはりのはりの縦弾性

次

単位体積

長さＬ

係数Ｅ

モーメ

質量ρ

（m）

（Pa）

ントＩ

（kg/m 34（m ））

1.94

8.382

7.93

1.136×10 11×10- 6×10 3×10 -1

1.94

1.303

7.93

6.318

×10 11×10 -5×10 3×10 -2取水路点検用開口部浸水防止蓋

断面二π

0.87

π

1.535

1,10

断面積
Ａ（m 2 ）

取水路点検用開口部浸水防止蓋
2,3,4,5,6,7,8,NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R294.3.3

固有 値解析 結果

固有振動数 の算出結 果 を表 4-3 に 示す。固 有 振動数は，20 Hz 以 上で あることか ら，剛構造である。
表 4-3

固 有振動数 の 算出結果
（単位：Hz）

施設名称

固有振動数

取水路点検用開口部 浸 水防止蓋

88

1,10
取水路点検用開口部 浸 水防止蓋

47

2,3,4,5,6,7,8,94.4

荷重及 び荷重 の組 合せ
4.4.1
(1)

荷重
固定荷重 （ Ｄ）
固定荷重 と して，蓋の 自重を考 慮 する。

(2)

地震荷 重（Ｓ ｓ ）基準地震 動 Ｓ ｓ に よる荷 重を考慮 する。
ここで， 応 力評価に用 いる静的 震 度は取水路 上版にお け る最大加速 度を重力加速度で除し て算出し ， 各方向での 最大値を 用 いる。表 4-4 に応 力評 価に用いる静的震度を示 す。なお ，鉛直震度が 1G を超 えな いため，蓋 の浮き上 が りによるボル14

トの引張が 起こらな い ことから， 基礎ボル ト の発生応力 において は 引張を考慮しないことと する。
表 4-4

応 力評価に 用 いる最大静 的震度

水平鉛直地震動

地震動

Ｓ ｓ － Ｄ１Ｌ

正転

Ｓ ｓ － １２

正転

基準地震動

注記
(3)

最大床応答 加速度
（Gal）

水平震度

鉛直震度

ＣＨ

ＣＶ

水平方向

鉛直方向

反転

346

688

0.36 ＊ 10.71

正転2457390.25

0.76 ＊ 1＊1： 下線部 は応 力評価に用 いる静的 震 度を示す。

追而

積雪荷重 （ Ｐ ｓ ）
積雪荷重 を 考慮する。
積雪荷重Ｐ ｓ について は，30 cm の積 雪量を想 定し，平均的な積雪荷 重を与えるための係数 0.35 を 考慮 する。

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

積雪荷重に よ る質量は次 式を用い て 算出する。
Ｐｓ・Ａｓ 0.35・ｗｓ・ｄｓ・Ａｓ
ｍｓ＝＝ｇｇこ こで，
ｍ ｓ ：積雪荷重 による質 量 （kg）
Ｐ ｓ ：積雪荷重 （N）
Ａ ｓ ：積雪面積 （m 2 ）ｇ：重 力 加速度（m/s 2 ）ｗ ｓ ：積雪量 1 cm ごと の積 雪荷重（Pa）
ｄ ｓ ：垂直積雪 量（cm）

15

4.4.2荷重の組 合 せ取水路点 検 用開口部浸 水防止蓋 は ，取水路上 版部に位 置 する平板で あることから，その構 造と形状 か ら漂流物に よる衝突 荷 重及び風荷 重の影響 は 考慮しない。
荷重の組合 せを表 4-5 に示す。
表 4-5
施設区分

浸水防護施 設
（浸水防止 設備）

機器名称

荷重の組合 せ ＊ 1

取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋

Ｄ＋Ｓ ｓ ＋Ｐ ｓ

＊1： Ｄは固 定荷 重，Ｓ ｓ は地 震荷重， Ｐ ｓ は 積雪荷 重を示す 。

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

注記

荷 重の組合 せ16

4.5

許容 限界
取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋の 設計にて 考 慮する供用 状態（許容 応力状態） を表4-6 に，許容応力算 定 用基準値を 表 4-7 に示 す。また， 評価部位 に応じた許容 応力評
価条件を表 4-8 に示 す 。
表 4-6

供 用状態（ 許 容応力状態 ）許容限界 ＊ 1＊ 2

供用状態
（許容応力状態）Ｃ（Ⅲ Ａ Ｓ）
注記

蓋

基礎ボルト

一次応力

一次応力

曲げ

せん断

組合せ ＊ 3

せん断

1.5・ｆ ｂ1.5・ｆ ｓ

1.5・ｆ ｔ1.5・ｆ ｓ＊1： 曲げ及 びせ ん断は，Ｊ ＥＡＧ４ ６ ０１・補－1984 を準 用 し，「その他 の支持構造物 」の 許容限界を 適用する 。 組合せは， ＪＳＭＥ

ＮＣ１－2005/2007

による。
NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2＊2： ｆ ｂ ：許容 曲げ応力， ｆ ｓ ：許容 せん断応力 ，ｆ ｔ ：許 容引張応力 を示す。
＊3： 曲げと せん 断の組合せ である。

表 4-7
評価部位
蓋基礎ボルト
注記材料

許 容応力算 定 用基準値
温度条件

Ｓｙ＊1

Ｓｕ＊1

Ｆ ＊ 1＊ 2（℃）

（MPa）

（MPa）

（MPa）

40205

520

205

SUS304＊1： Ｓ ｙ ：設計 降伏点，Ｓ ｕ ：設計引 張強さ，Ｆ ：許容応 力 算定用基準 値を示す 。
＊2： Ｆ＝Min[Ｓ ｙ ，0.7・Ｓ ｕ ]と する。

表 4-8
評価部位
蓋基礎ボルト材料

SUS304許 容応力評 価 条件温度条件ｆｂｆｔｆｓ

（℃）

（MPa）

（MPa）

（MPa）

136136

─

─40

1778

4.6

評価方 法
応力 評価は， 構 造部材に作 用する荷 重 が，「4.4許容限界 」 で設定した 許容限界以下であることを確認 す る。

4.6.1
(1)

荷重 条件
固定荷重 （ Ｄ）
固定荷重 と して蓋の自 重を考慮 す る。

(2)

積雪荷重 （ Ｐ ｓ ）取水路点 検 用開口部浸 水防止蓋 の 全面に積雪 荷重を考 慮 する。

(3)

地震荷重 （ Ｓ ｓ ）地震荷重 は ，以下のと おりとす る 。
Ｗ ｈ ｋ ＝Ｃ Ｈ ・ ｍ Ｄ ＋ｍ Ｓ ・ｇ
Ｗ ｖ ｋ ＝Ｃ Ｖ ・ ｍ Ｄ ＋ｍ Ｓ ・ｇ

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2ｗｖｋ ＝

ＣＶ ・ ｍＤ ＋ｍＳ ・ｇＡ

ここ で ，Ｗ ｈ ｋ ：水平地震 荷重（N）
Ｗ ｖ ｋ ：鉛直地震 荷重（N）
ｗ ｖ ｋ ：鉛直地震 等分布荷 重 （MPa）
Ｃ Ｈ ：設計水平 震度
Ｃ Ｖ ：設計鉛直 震度ｍ Ｄ ：蓋の自重 による質 量 （kg）
ｍ Ｓ ：積雪荷重 による質 量 （kg）
ｇ ： 重力加速度 （m/s 2 ）Ａ：蓋の面 積（mm 2 ）

4.6.2

応力 評価
各評価対 象 部位に作用 する応力 及 びその算出 式等をま と める。

(1)

蓋
蓋は，基 礎 ボルトで支 持されて い るものとし ，蓋端間 で 等分布荷重 を受ける両端単純支持 ばりとし て 評価する。 単位幅当 た りの最大曲 げモーメ ン ト及び単位幅当たりの最 大せん断 力 は次式で与 えられる 。
Ｍ＝ｗ・Ｌ 28Ｑ＝ｗ・Ｌ218ここで ，Ｍ： 単 位幅当たり の最大曲 げ モーメント （N・mm）
Ｑ： 単 位幅当たり の最大せ ん 断力（N）
ｗ： 蓋 に作用する 等分布荷 重 （MPa）
Ｌ： 支 点間距離（mm）a.

最大曲 げ 応力最大曲 げ 応力は，次 式により 算 出する。
σｂ＝

Ｍ
Ｚ

こ こ で，
σ ｂ ：最大曲げ 応力（MPa）
Ｍ ：単位幅当 たりの最 大 曲げモーメ ント（N・mm）
Ｚ ：単位幅当 たりの断 面 係数（mm 3 ）NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2b.

最大せ ん 断応力
最大せ ん 断応力は， 次式によ り 算出する。
τ＝ＱＡｓ

こ こ で，
τ ：最大せん 断応力（ MPa）
Ｑ ：単位幅当 たりの最 大 せん断力（N）
Ａ ｓ ：単位幅当 たりのせ ん 断断面積（mm 2 ）(2)

基礎ボル ト基礎ボル ト に作用する せん断荷 重 は，水平方 向荷重を す べての基礎 ボルトで負担するもの として評 価 する。基礎 ボルトの せ ん断応力は ，次式に よ り算出する。
τｋ＝

ＱＡｍ

ここで ，
τ ｋ ：基礎ボル トのせん 断 応力（MPa）
Ｑ： 基 礎ボルトに 作用する せ ん断荷重（N）
Ｑ＝Ｗｈｋで 求める。
ｎ

Ｗ ｈ ｋ ：水平地震 荷重（N）
ｎ：基礎ボ ルトの本 数
Ａ ｍ ：基礎ボル トの断面 積 （mm 2 ）π・φ2で求める。
Ａｍ＝419

φ：基礎 ボルトの 呼 び径（mm）

4.6.3

組合 せ応力4.5.2 に お いて算出し た垂直応 力 やせん断応 力につい て は，次式に て組合せ応力を算出す る。
σ＝ σｘ2＋σｙ2－σｘ・σｙ＋3・τｘｙ2 ＊ 1

ここで ，σ： 組 合せ応力（MPa）
σ ｘ ， σ ｙ ：互いに直 交する垂 直 応力（MPa）
τ ｘ ｙ ：σ ｘ ，σ ｙ の作 用する 面内のせん 断応力（ MPa）
＊1：ＪＳＭ Ｅ

Ｓ

Ｎ Ｃ１－2005/2007

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

注記

20SSB-3121.1

5.

評価条 件
取水路 点検用開 口 部浸水防止 蓋の耐震 評 価に関する 評価条件 を 以下に説明 する。
荷重算 出条件 及び 結果(1)

積雪荷 重 の算出条件a.

積雪荷 重 の算出条件 を表 5-1 に 示す。
表 5-1積 雪荷重の 算 出条件
1 cm ごとの積雪箇所

積雪面積Ａ ｓ

垂直積雪量 ｄ ｓ

（m 2 ）（cm）

203.32330

204.16830

積雪荷重ｗ ｓ
（Pa/cm）

取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋
1,10
取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋

NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

2,3,4,5,6,7,8,9b.

地震荷重 の 算出条件及 び結果
地震荷 重 算出に用い る質量の 算 出結果を表 5-2 に示 す 。
表 5-2

地 震荷重算 出 に用いる質 量の算出 結 果

項目

部位
固定荷重

取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋 1,10（自重）防止蓋 2,3,4,5,6,7,8,9

質量換算1072 kg
600 Pa72.12 kg

2000 kg

2000 kg

蓋

積雪荷重2090 kg
600 Pa21合計1000 kg

蓋

積雪荷重

（自重）

荷重
1000 kg

固定荷重
取水路点検 用開口部 浸 水

質量又は90.44 kg

(2)評価対 象部位 の諸 元
評価対象部 位である ， 蓋の諸元を 表 5-3， 基 礎ボルトの 諸元を表 5-4 に示す。
表 5-3施設名称

材質

取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋
1,10
取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋
2,3,4,5,6,7,8,9
注記

SUS304

SUS304

厚さたて

横（mm）（mm）（mm）

3820 ＊ 1

870 ＊ 13820 ＊ 11535 ＊ 129.75（30.0 ＊ 1 ）49.75（50.0 ＊ 1 ）＊1： 公称値 を示 す。

表 5-4

評 価対象部 位 の各諸元（ 基礎ボル ト ）

施設名称
NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2

評 価対象部 位 の各諸元（ 蓋）取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋
1,10
取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋
2,3,4,5,6,7,8,9

呼び径

本数（mm）（本）

SUS3041632

SUS304

1640

材質

226.

耐震評 価結果蓋，基 礎ボルト の 耐震評価結 果を表 6-1 に示す。取 水路点検 用 開口部浸水 防止蓋の各部位の発生応力は許 容 応力以下で あり，設 計 用地震力に 対して構 造部材が十分 な健全性を有することを確認 し た。
表 6-1

耐 震評価結 果（単位：MPa）

評価対象部 位取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋

蓋

1,10NT2 補② Ⅴ-2-10-2-5-1 R2基礎ボルト

取水路点検 用開口部 浸 水防止蓋

蓋

2,3,4,5,6,7,8,9基礎ボルト
注記＊1： 曲げと せん 断の組合せ である。

評価応力

発生応力

許容応力

曲げ4204

せん断1117

組合せ ＊ 15204

せん断

1117

曲げ7204

せん断1117

組合せ ＊ 18204

せん断

1117
追而23