-1-

次世代送変電機器のガス絶縁方式調査専門委員会
第８回委員会 議事録
１．日時：平成 11 年 1 月 29 日（金）13:30〜16:30
２．場所：東京・寺山自動車（株） 寺山パシフィックビル 地下１Ｆ会議室
３．出席者（敬称略）： 原（九大）、石井（日新電機）、林（高岳製作所、天野代理）、大久保（古河電工）、高橋（名大、大久保代理）、岡部（東電）、加藤（日立製作所）、二島（住友電工）、匹田（九工大）、藤井（富士電機）、八島（電中研）、山田（明電舎）、山本（京大）、湯本（武蔵工大）、橋本（関電）、合田（東芝）、藤井（三菱電機）、林（九大）
４．提出資料AG‑8‑90：原：「総論」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第１章
AG‑8‑91：佐藤、他：「地球温暖化ガスとしての SF6 と電機業界の対策と取り組みの現状」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第２章
AG‑8‑92：岡部、他：「高気圧 SF6 混合ガスの絶縁特性−混合ガスの（準）平等電界下での絶縁破壊特性」、
平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第 3.1 節
AG‑8‑93：藤井、他：「混合ガスの不平等電界下での絶縁破壊特性」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第 3.2 節
AG‑8‑94：匹田、他：「混合ガスの部分放電特性」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第 3.3 節
AG‑8‑95：林、他：「高気圧代替ガスの絶縁特性に関する研究動向」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第４章
AG‑8‑96：江本、他：「ガス絶縁機器への SF6 混合／代替ガス適用に関する研究動向−GIL への適用−」、
平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第 5.1 節
AG‑8‑97：加藤、他：「GIS/GCB への適用」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第 5.2 節
AG‑8‑98：合田、他：「ガス絶縁変圧器への適用に関する研究動向」、平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム、第 5.3 節
AG‑8‑99：Z. Peihong, et al: "The Influence of SF6 and SF6/N2 Gas Pressure to the Breakdown
Performance of Polyester Film," Conf. Rec. of 1996 IEEE Int'l Symp. on ElectricalInsulation, Montreal, pp. 589‑591, 1996.
AG‑8‑100：I.D. Chalmers, et al. "The Effect of Injected Space Charge on the Dielectric Strengthof SF6 Mixtures," Proc. XII‑th Int'l Conf. on Gas Discharges and Their Applications,
I‑228 ‑ 231, 1997.
AG‑8‑101：H. Mufti, et al.: " N 2 Synergism with SF6/Gas Mixtures in Nonuniform Field Breakdown,"Conf. Rec. of 1994 IEEE Int'l Symp. on Electrical Insulation, Pittsburge, PA, pp. 512‑514,1994.
AG‑8‑102：W. Pfeiffer, et al.: "Dielectric Strength of SF6/N2 Mixtures for Nonuniform Field
Distribution and Very Fast Transient Voltage Stress," Proc. XII‑th Int'l Conf. on Gas
Discharges and Their Applications, I‑286 ‑ 289, 1997.
AG‑8‑103：村井、他：「レーザプラズマによる高気圧窒素中の放電誘導（２）」、平成９年電気学会電力・エネルギー部門大会、Vol. 2, pp. 686‑687, 1997.
AG‑8‑104：村井、他：「レーザプラズマによる高気圧窒素中の放電誘導（３）」、電気学会放電・高電圧合-2同研究会資料、ED‑97‑44/HV‑97‑49, pp. 32‑36, 1997.
AG‑8‑105：村井、他：「高気圧 N2 ガス中における不平等電界の放電特性（１）」、平成８年電気学会電力・エネルギー部門大会、Vol. 2, pp. 540‑541, 1996.
AG‑8‑106：電中研報告：「SF6 代替ガスとしての高気圧窒素・空気及び混合ガスの絶縁特性」、T97027、1998（サマリのみ）.
AG‑8‑107：東京電力（株）:「あすの技術をめざして」, 1998.
AG‑8‑108：A. Diessner, et al.: "Progress in High Voltage Testing of Gas Insulated Transmission
Lines," Proc. 10th ISH, Vol. 4, pp. 41‑44, Montreal, Aug. 1997.
５．議事
５．１ 第７回議事録について（林幹事補）
・出席者の『大久保（古河電工）』を『山口（古河電工、大久保委員代理）』に修正の上、原案を承認した。
５．２ 技術報告書の作成について（原委員長）
・技術報告書はカメラレディー原稿の提出が必要なので、本件に関する放電技術委員会の結論を待って、本委員会としての対応を協議することになった。
５．３ 東電／技術開発センターについて（資料 AG‑8‑107; 岡部委員）
・次回（第９回）委員会で見学を予定している東電／技術開発センターの紹介があった。
５．４ 論文紹介について(1) 資料 AG‑6‑61〜AG‑6‑63, AG‑8‑90〜AG‑8‑98 の 12 編の論文が紹介され、各論文の内容について議論・検討を行なった。
(a)AG‑8‑90〜AG‑8‑98（原委員長、林氏、岡部委員、藤井幹事、匹田委員、林幹事補、大久保（鉄）委員、加藤委員、合田幹事）
・平成 11 年電気学会全国大会シンポジウム『SF6 混合／代替ガスの絶縁特性と送変電機器への適用に関する研究動向』に投稿された論文である。
・取りまとめ担当委員（一部、委員代理）から、担当した論文内容の概要説明があった。
・『代替ガス』とは『SF6 ガス以外の純ガス』の意味で使用することを確認した。
・SF6 混合ガスの GCB への適用実績の有無が質問され、資料 AG‑6‑63 のまえがきに『 寒冷地では消弧能力は劣るが、液化温度の観点から定格を落として SF6/N2 ガス GCB が使われていた (earlier designs ...
used ...)。最近では SF6/CF4 ガス GCB がカナダ・マニトバ北部で使用されている (In recent years ...
have been successfully implemented ...)。 との記述がある』ことが紹介された。
・SF6/N2 混合ガス GIL の構造設計例（資料 AG‑8‑96, 表３）の定格電流容量 3000 A は低過ぎないかとの疑問が出され、『直埋型 GIL では通常 4000 A 程度が限度であること。またこの程度の電流容量は GIL では１回線で賄えるがケーブルでは複数回線必要であること。
』が紹介された。
・シンポジウム講演に際して、以下のような提案がなされた。
‑ 3.1 節 表１（資料 AG‑8‑92）に地球温暖化係数を追加する。
‑ 混合ガスの温暖化係数の考え方を調査する。
・技術報告書の内容について、以下のような提案がなされた。
‑ 紙／ガスのような複合絶縁系も調査の対象にする。
‑ 本委員会の調査趣旨から見た GIL/GCB などの特徴を明らかにする。
‑ GCB への適用可能性について言及する。
‑ 代替ガスには 10 気圧以上のデータも含める。

-3-(b)AG‑6‑61（藤井幹事）
・SF6/N2, SF6/CO2, SF6/Air, SF6/CCl2F2(R12)混合ガス中におけるストリーマからリーダへの転移機構に及ぼす付加ガスの影響を検討した論文である。
・純 SF6 ガス同様に、混合ガス中でもリーダステップ時間 ts にはスケーリング則 ts=K/(pU) 、p:ガス圧、U:印加電圧が成立する。
・定数Ｋが最大になる混合比で最小破壊電圧値が最も大きくなり、最適混合比を決める指標としてＫ値を用いることができると結論している。
・Ｋ値に基づいて決定された最適混合比は 0.8/0.2 である。
・プリカーサ理論（the precursor mechanism）に基づいて、付加ガス混合に伴うイオン移動度や電離エネルギーの変化と実験結果との関係を検討している。
・全ての混合ガスで直流破壊電圧の圧力依存曲線がインパルス破壊電圧の圧力依存曲線と交叉しているとの指摘があり、コロナ安定化作用の有無に関する議論が行われた。
・ガス圧を考慮すると、リーダステップ間隔が 100ns というのは長すぎるのではないかとの意見が出された。
(c)AG‑6‑62（藤井幹事）
・実用的な観点（絶縁耐力、ガスのコスト、耐環境性）から SF6 混合ガスの絶縁特性を調べた論文である。
・不平等電界下における SF6/Air や SF6/CO2 混合ガスの最小インパルス破壊電圧は SF6 ガス混合比が 50%以上のときに純 SF6 ガスよりも高くなり、90/10 の混合比のときに最も高くなる。一方、SF6/N2 混合ガスの場合には SF6 の混合比とともに単調に増加する。
・不平等電界下における SF6/Air(50/50)や SF6/CO2(50/50)混合ガスのインパルス破壊電圧は〜0.45MPa のガス圧で純 SF6 ガスよりも高くなる。一方、SF6/N2 (50/50)混合ガスの場合には常に純 SF6 よりも低い。
・高ガス圧領域でインパルス最小破壊電圧は飽和する。
(d)AG‑6‑63（藤井幹事）
・GCB で使用実績のある SF6/CF4 混合ガスの不平等電界中における絶縁特性を検討した論文である。
・20mm 以上のギャップ長で SF6 混合比 5‑30%の場合に顕著な（３倍以上）AC/DC 破壊電圧上昇が観測されるが、それ以上の混合比では純 SF6 とほぼ同等な破壊電圧である。
・インパルス電圧印加時には AC や DC のような正のシナジズム効果は見られない。
・『実効電離係数の積分値を用いる視点からすると、コロナ開始電圧はもっとスムースに変化すると考えられるが、平等電界と不平等電界の違いが現れているのだろうか』との意見が出された。
(2) 資料 AG‑6‑64〜AG‑6‑69, AG‑7‑84〜AG‑7‑85, AG‑7‑88〜AG‑7‑89, AG‑8‑99〜AG‑8‑106, AG‑8‑108 の 18
編の論文紹介は次回以降の委員会に持ち越した。
６．その他(1)第９回委員会
・日時：３月２９日（月）13:30‑15:00
・場所：横浜 東電／技術開発センター 会議室(2)東電／技術開発センター見学会
・日時：３月２９日（月）15:00‑16:30
・場所：横浜 東電／技術開発センター
以上。