Wir bringen dieEnergie voran

Der Weg zur Klimaneutralität und einer Zukunft
mit nachhaltiger Energie mit NovaLT™

© 2021 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehaltenNovaLT™
Gasturbinen
Zukunftsfähige Technologie
für die industrielle
Stromerzeugung• Hervorragender Wirkungsgrad zur
Minimierung des CO2-Fußabdrucks undder Maximierung der Lebenszyklusvorteile• Einstellige NOx-Emissionen• Optimale Umwelt- und Wirtschaftsleistungvon 5 MW bis 16 MW und bis zu 70 MW in
Gas- und Dampf-Kombikraftwerken• Gasturbinen vollständig in Florenz in Italiengefertigt und getestet• Nachgewiesene Fähigkeit, bis zu 100 %Wasserstoff zu verbrennen• Einzigartige Flexibilität fürStromnetzregelung• Typische Amortisationszeit*: 2-3 Jahre*- Kann abhängig von den Randbedingungen variieren© 2021 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehaltenNovaLT™
Energieerzeugungsleistung
Leistung

NovaLT™ 5-1

NovaLT™ 12

NovaLT™ 16

Elektrische Generatorleistung

5,5 MWe

12,5 MWe

16,9 MWeElektrischer Wirkungsgrad beiVolllast

29,5 %

35,3%

36,4%

Elektrischer Wirkungsgrad bei
70 % Last

27,5%

31,8%

32,8%

Generatorfrequenz

50/60 Hz50/60 Hz50/60 HzDLN-Bereich

50 % oder besser

50 % oder besser

50 % oder besser

NOx-Emissionen

15 ppm

15*ppm

15*ppmWärme- undEnergiewirkungsgrad> 85 %

> 80%

> 80%

Abgastemperatur

580°C

496°C

495°C

Abgasstrom

20,4 kg/s

42 kg/s

54,6 kg/s

Dampferzeugung bei 10bar(a), trocken

14,5 tph

23 tph31 tphKraftstofftyp**NG/H2NG/HI

NG/H2NG/HI

NG/H2NG/HI/
Dieselkraftstoff

Kraftstoffdurchfluss

0,4 kg/s

0,7kg/s

0,9kg/s

Leistungen unter ISO-Bedingungen* 9 ppm auf Anfrage**Kraftstofftyp:
NG= Erdgas
H2NG= Gasgemisch aus Wasserstoff und Erdgas
HI= Hochwertige inerte Gase

© 2021 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehaltenNovaLT™
Energieerzeugungspakete
NovaLT™ 5-1

NovaLT™ 12

NovaLT™ 16

Standfläche:LxBxH (m)14x2,5x7,914,3x2,5x6,415,62x3,5x9,52

Gewicht (t)

65

113

134

Abgasaustrittsausrichtung

Axial

Seitlich/Vertikal

Seitlich/Vertikal

NovaLT™ 12 & 16 Wartung

35.000 Stunden Dauerbetrieb … keine jährlich geplante Inspektion
GrundüberholungÜberholung Heißgaswegebereich
Stunden35.000Stunden70.000Starts1.250

Starts

2.500

Längstes Wartungsintervall

Keine jährliche Inspektion

Schneller Wechsel

Minimiertes Inventar

Komplette GT-Überholung
erst nach ~8 Jahren

Wechsel der Gasturbine innerhalb
von 24 Arbeitsstunden möglich
NovaLT™ 5 = Wartungsintervalle 24.000-48.000 Std.

2-3 Tage zusätzlicher
Betrieb pro Jahr

Pool von Gasturbinen
für Austauschservice

FALLSTUDIE #1

Lucart: eine Erfolgsgeschichte für ein
Blockheizkraftwerk
Kunde
Lucart: führender europäischer multinationaler
Hersteller von Gewebe, Airlaid- und glattem
Kraftpapier
Herausforderung
Steigerung der Anlagenrentabilität undReduzierung der EmissionenLösung
• Einführung eines Blockheizkraftwerkverfahrens,Antrieb mit NovaLT™ 12 mit einer
Ausgangsleistung von 12 MWe, 24 t/h angesättigtem Dampf• Abschluss der Inbetriebnahme Q4’19
Tatsächliche Ergebnisse• 80 % KWK-Wirkungsgrad• 34% elektrischer Wirkungsgrad• 7.000 Tonnen/Jahr eingesparte CO2Emissionen im Vergleich zum Netz
(entsprechen 1.130 ha Wald)

Am Standort installierte NovaLT™ 12:~14.000 ununterbrochene Betriebsstunden (24/7)
bereits geleistet© 2021 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehalten

FALLSTUDIE #2
Die erste mit Wasserstoffgemisch
betriebene Turbine für Gasnetze
Im Juli 2020 wurde die Testphase der weltweit
ersten für ein Gasnetz entwickelten „Hybrid“Wasserstoffturbine zwischen Baker Hughes undSnam abgeschlossen. Der Test ebnet den Weg
für die Implementierung der Verwendung vonErdgas mit beigemischtem Wasserstoff in diebestehende Gastransportinfrastruktur vonSnam.

Die mit einer Mischung mit einem Anteil von biszu 10 % Wasserstoff betriebene Turbine
NovaLT™ 12 wurde von Baker Hughes in Italien
entwickelt und gefertigt.
NovaLT™ 12 wird in der Gasverdichterstation vonSnam in Istrana, Italien installiert werden.
Das Projekt stellt einen neuen Meilenstein für die
italienische Infrastruktur dar, die sich weiter fürden Transport von Wasserstoff und die
Reduzierung der CO2-Emissionen rüstet: heutebestehen 70 % der Gasleitungen von Snambereits aus „wasserstoffgeeigneten“ Leitungen.

Flächendeckendes industrielles Angebot

5 bis 17 MW (einfacher Zyklus) NovaLT™
DLN: niedriger NOx-Ausstoß, GT: Gasturbine, NG:Erdgas, DF: Dualer Kraftstoff und H2: Wasserstoff

Energiespeicherung

Komplettes Gas- und Dampf-Kombikraftwerk/
Blockheizkraftwerk bis zu 70 MW

Breite Auswahl an WartungsvereinbarungenDampfturbinen bis zu 130 MW
Brennstoffaufbereitungs- undVerdichtungssysteme

Digitale Lösungen

Technisches / operatives Training
FinanzierungslösungenKontaktieren Sie uns

CO2-Abscheidung© 2021 Baker Hughes Company. Alle Rechte vorbehaltenbakerhughes.com