滴下浸透気化式

てんまい加湿器 VCJ タイプ

取扱説明書

ユーザー・管理者様向け

天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

取扱説明書
もくじ
安全のために必ず守ること………………………………… P.1
1-1 使用場所について…………………………………………………… P.2
1-2 給水水質について…………………………………………………… P.2
1-3 製品概要……………………………………………………………… P.2
1-4 加湿原理について…………………………………………………… P.2

2 各部の名称
2-1 加湿器本体の構造と各部の名称…………………………………… P.3
2-2 リモコンスイッチの構造と各部の名称… ………………………… P.4

ご使用の前に 各部の名称

１ ご使用の前に

3 運転動作

4 運転管理4-1 運転開始の前に……………………………………………………… P.9
4-2 日常の運転管理……………………………………………………… P.9
4-3 建物の停電試験や電気設備点検を行う場合…………………… P.10
4-4 長期休止の場合…………………………………………………… P.10
4-5 能力特性と給水量について……………………………………… P.11

5 一般保守要領

5-1 作業の前に………………………………………………………… P.13
5-2 一般保守項目……………………………………………………… P.13
5-3 作業要領…………………………………………………………… P.14

6 部品交換周期

VCJ タイプ
設定要領書【PDF】

QR コードについて
本書では、説明を補完するための情報を、QR コードによりご案内します。
ご利用時に発生するパケット通信料はお客さまのご負担となります。WiFi 環境下でのご利用をお勧めいたします。
※ QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

6-1 部品交換周期について…………………………………………… P.21
6-2「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について…P.22
6-3 部品交換周期表…………………………………………………… P.22
6-4 交換部品の廃棄について………………………………………… P.22

7 故障かな？と思ったら
7-1 状況確認と処置……………………………………………………
7-2 状況確認と処置が終わったら… …………………………………
7-3 保証期間……………………………………………………………
7-4 次の場合は故障ではありません… ………………………………
7-5 状況確認と処置一覧表……………………………………………

P.23
P.23
P.23
P.24
P.25

8 参考資料8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容… …………… P.27
8-2 ヒューミディスタットユニット外観略図と LED 表示内容… …… P.28

9 仕様… …………………………………………………… P.29
2301 ③

部品交換
故障かな？参考資料
仕様
運転管
一般保一
守般
要保領
運理
転管理
守要領
部表
品交換故
周障
期の原因と処置
参考資料 仕様
周期と思ったら⿟ このたびはウエットマスター滴下浸透気化式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この取扱説明書には、安全についての注意事項を記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また、安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい取り扱いをお願いします。
⿟ 各種設定作業は別冊「設定要領書」をご参照ください。

運転動作

WM-VCJ2200
WM-VCJ2200A

３-1 リモコンスイッチによる運転動作…………………………………… P.5
３-2 基本的な運転動作…………………………………………………… P.5
３-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能………… P.6
３-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）… …………… P.6
３-5 外部機器との連動運転について…………………………………… P.7
３-6 定時乾燥運転について……………………………………………… P.7
３-7 給水ユニット作動回数による運転停止動作について……………… P.7
３-8 警報発報時の運転停止動作とリモコンスイッチの表示について… P.8

安全のために必ず守ること・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
・ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
・誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

・図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
移設・再設置は自分でしない

一般

保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行う
必ず守る

各部の名称

必ず守る

運転動作

必ず守る

工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因に絶対しない なります。専門業者に依頼してください。

作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

改造はしないメンテナンス作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

絶対しない

通電したままの作業は、感電の原因になります。

交換用部品は当社指定外のものは使用しない

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

指定外の部品を取り付けた場合、故障や水もれ・感電・火災

絶対しない の原因になります。

通電したままの作業は、感電の原因になります。

加湿器本体に指や異物を入れない

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。感電やケ絶対しない ガの原因になります。

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

運転管理

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する
必ず守る

水濡禁止

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

一般保守要領

濡れた手で電気部品に触ったり、スイッチ・ボタンを操作しない作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
必ず守る

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

やけど・けがの原因になります。

濡手禁止

ヒューズ交換時に針金・銅線を使用しない

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

部品交換周期

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない

必ず指定容量のヒューズをご使用ください。
絶対しない 故障や火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

故障かな？
と思ったら

注意
必ず守る

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する

移動できないものを加湿器の下に置かない
絶対しない

水質が不適当な場合は、室内空気の汚れの原因になります。

参考資料

濡れて困るものを加湿器の下に置かない

本書指定のメンテナンス作業は必ず実施する
必ず守る

適切にメンテナンスがされていない場合、水滴が落下する恐メンテナンスがされていない場合、著しい性能低下や室内空
気の汚れの原因になります。

絶対しない れがあります。

仕様

加湿モジュールのケースは分解しない
必ず守る

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

不用意に分解すると復旧できなくなります。（当社指定作業を除く）-1-

1 ご使用の前に1-1 使用場所について
⿟滴下浸透気化式加湿器は、下記のような現場では使用できないことがありますので、事前に当社宛お問い合わせください。
＊通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合＊厨房、食品工場その他、通気に塩分やオイルミストを含むおそれのある場合＊機械工場など、通気に金属製の塵埃を含むおそれのある場合＊病院などの特殊空調

1-2 給水水質について
⿟給水の水質は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください（上水道の使用を推奨します）。
本体内蔵のドレン排水用ポンプはレベルセンサ（電極ピン）により水位を検知するため、純水は使用できません。
また、軟水器を使用すると軟質のスケールが析出し、飛散することがありますので、軟水を供給しないでください。

運転動作

シリカ濃度：30mgSiO ２/ℓ以下とされています。
ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。
また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでくだ
さい。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。

ご使用の前に 各部の名称

加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、加湿能力および加湿による気化冷却効果が徐々に低下します。
以下の点にご注意ください。
＊汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8 ～ 8.0、導電率（25℃）：30mS/m 以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、
カルシウム硬度：50mgCaCO ３/ℓ以下、イオン状

1-3 製品概要
運転管理⿟てんまい加湿器は、加湿器本体を天井内に、また化粧グリルを天井面に取り付
けて、室内に直接加湿を行う天埋カセット型の気化式加湿器です。単独運転・
室内直接加湿ですから、空調機の運転モード（吹出温度や風量）に左右されることなく確実に加湿できます。また、天井面に取り付ける化粧グリルはワン
タッチ開閉式としており、室内から容易にメンテナンスが行える点も大きなメリットの 1 つです。

一般保守要領 部品交換周期

⿟本製品は給水装置の性能基準適合品（第三者認証品：（一財）電気安全環境研究所）で、水道管への直接連結が可能です。
給水装置の第三者認証について
水道法第 16 条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に対し、給水器具等の認証機関である一般財団法人 電気
安全環境研究所（JET）で耐圧性能、水撃限界性能、逆流防止性能、
負圧破壊性能などの性能基準への適合確認および生産工場の品質管理体制等の確認を行って認証を取得し、加湿器本体銘板に認証マークを表示しています。

給水ヘッダ
加湿材

1-4 加湿原理について

給水

加湿空気

ドレンパン

-2-

流通空気

排水

参考資料 仕様⿟給水は本体内上部の給水ヘッダを通って加湿材に均一に滴下され、下方に向
かって浸透します。気流が加湿材を通過する際に加湿材表面から水分のみが気化蒸発して加湿が行われ、余剰水は加湿材の汚れなどを含みながらドレンとして排水されます（自己洗浄効果）。

故障かな？
と思ったら

加湿原理のモデル図

2 各部の名称
2-1 加湿器本体の構造と各部の名称
VCJ2200（標準仕様）

(排水)

給水ホース
(給水)

加湿モジュール

ファン

端子台

水滴回収板
（上面に漏水センサ付）

給水ホース（給水流量制御のためオリフィス内蔵）
給水ストレーナ

ドレンパン

フロートスイッチ

ご使用の前に 各部の名称

レベルセンサ
化粧グリル

Ａ部

電装ボックス（コントロールユニット）
減圧弁
給水遮断弁
チャッキバルブ

給水電磁弁

運転動作

VCJ2200A（加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型）

運転管理

(排水)
加湿モジュール

給水ホース
(給水)

ファン

一般保守要領 部品交換周期

端子台

水滴回収板
（上面に漏水センサ付）

給水ホース（給水流量制御のためオリフィス内蔵）
給水ストレーナ

ドレンパン

フロートスイッチ
レベルセンサ

化粧グリル

Ａ部
電装ボックス（コントロールユニット）

故障かな？
と思ったら

ヒューミディスタットユニット

減圧弁
給水遮断弁

チャッキバルブ

参考資料 仕様-3-給水電磁弁

2-2 リモコンスイッチの構造と各部の名称
標準リモコンスイッチ（WM-VKRM-1A）⑤電源表示灯

①運転ボタン⑥加湿表示灯②強/弱切替ボタン

⑦強表示灯
⑧弱表示灯

③アフターラン
中止ボタン⑨アフターラン
表示灯④点検機確認ボタン②強 / 弱切替ボタン
ファンの強運転と弱運転を切り替えます。
③アフターラン中止ボタン
アフターランを強制的に中止させます。やむを得ない場合以外は押さないでください。
④点検機確認ボタン
警報を発報した加湿器を確認します。
警報表示灯点灯時に押すと、警報発報した加湿器本体から識別の微小電子音が 30 秒間鳴ります。途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します。

⿟加湿器の運転に関する表示と動作は P.5 表 1 のとおりです。
⿟ブレーカ ON 時にはすべての表示灯が点滅します（約 5 秒間）。消灯後、
リモコンスイッチ操作を行ってください。

⑤電源表示灯

①運転ボタン⑥加湿表示灯⑧弱表示灯③アフターラン
中止ボタン⑨アフターラン
表示灯⑩警報表示灯

⑪サイドスイッチ（ピンホール内）

WM-HRM101③アフターラン中止ボタン
アフターランを強制的に中止させます。やむを得ない場合以外は押さないでください。
④点検機確認ボタン
警報を発報した加湿器を確認します。
警報表示灯点灯時に押すと、警報発報した加湿器本体から識別の微小電子音が 30 秒間鳴ります。途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します。
⑪サイドスイッチ
ヒューミ付リモコンで各種設定変更をする場合に用います。ピンホール内部にスイッチがありますので、ペン先などで押して設定してください。

湿度検知部

⿟ブレーカ ON 時にはすべての表示灯が点滅します（約 5 秒間）。消灯後、
リモコンスイッチ操作を行ってください。

参考資料 仕様⿟ヒューミディスタット設定湿度の初期設定は 40%RH です。

故障かな？
と思ったら

⿟加湿器の運転に関する表示と動作は P.5 表 1 のとおりです。

一般保守要領 部品交換周期

設定確認/設定/初期化④点検機確認ボタン②強 / 弱切替ボタン
ファンの強運転と弱運転を切り替えます。

運転管理②強/弱切替ボタン⑦強表示灯①運転ボタン
加湿器の運転を入 / 切します。

運転動作

ヒューミ付リモコン（WM-HRM101）

ご使用の前に 各部の名称⑩警報表示灯

①運転ボタン
加湿器の運転を入 / 切します。

-4-

3 運転動作3-1 リモコンスイッチによる運転動作
表 1 リモコンスイッチの表示（点灯：○、消灯：－ を示します）

運転状態

A

B

C

D

E

加湿運転

加湿運転
（ヒューミ＝ ON）

待機状態（ヒューミ＝ OFF）

アフターラン

運転停止

ヒューミディスタット
ファン強弱

無
強

有
弱

強

弱

有無共通
強

弱

強弱共通

強弱共通

表示灯

電

源

○

○

○

○

○

○

－

－

加

湿

○

○

○

○

－

－

－

－

強

○

－

○

－

○

－

－

－

弱

－

○

－

○

－

○

－

－

ご使用の前に 各部の名称

アフターラン

－

－

－

－

－

－

○

－

警

－

－

－

－

－

－

－

－

報

A：ヒューミディスタット無の場合は、加湿運転（A）
のみとなります。
B：ヒューミディスタット有の場合でヒューミディスタット接点が ON であれば加湿運転（B）になります。
C：加湿運転中（B）にヒューミディスタットが OFF になると、待機状態（C）になります。ヒューミディスタットが ON になれ
ば加湿運転（B）を再開します。
D：加湿運転中（A B）、または待機状態中（C）に運転ボタンを押すと、運転終了のためのアフターラン（D）に入ります。
E：運転終了のためのアフターラン（D）が完了すると、自動的に運転停止（E）の状態に戻ります。
※リモコンスイッチの運転ボタン OFF 後、または外部指令信号入力による運転 OFF 後の再運転時のファン強弱について
運転停止前の状態が「強」であれば「強」で運転し、運転停止前の状態が
「弱」
であれば
「弱」
で運転を開始します。

運転動作

3-2 基本的な運転動作
⿟運転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON 時など、加湿器の運転開始時はファンを停止した状態で連続給水を行って加湿モジュールを湿潤させ、給水による臭い成分などの洗い流しを行います（初期給水 10 分間）。
⿟初期給水後、間欠給水（TSS：Time Sharing System）となり、ファンが運転し加湿を行います。

運転管理

⿟運転ボタンまたは外部指令信号入力 OFF 時などの運転停止時には給水を停止した状態でファンのみを運転させ、加湿モジュールを乾燥させた後、自動停止します（アフターラン機能による加湿モジュール乾燥、
約２時間）。
図 -1 運転動作タイミングチャート

一般保守要領 部品交換周期

リモコン

ファン

遮断弁

電磁弁

ON
OFF
ON
OFF

ON（開）
OFF
（閉）
ON（開）
OFF
（閉）
④間欠給水運転

②初期給水

故障かな？
と思ったら

（10分間）

（TSS

⑥待機状態

45秒ON / 45秒OFF）

⑦アフター
ラン
（約2時間）①運転開始③ファン運転開始、間欠給水開始⑤運転停止（給水停止）⑧アフターラン停止

参考資料 仕様-5-

基本運転動作①運 転ボタンまたは外部指令信号入力、およびヒューミディスタット ON による運転開始②初期給水開始（連続給水、ファン OFF）③ファン運転開始、間欠給水開始④間欠給水運転（ドレン排水用ポンプはドレン
パン内の水位に応じて自動発停します）⑤ヒューミディスタット OFF による運転停止⑥待機状態（給水停止）⑦運転ボタンまたは外部指令信号入力によるア
フターラン（約 2 時間）⑧アフターラン終了（ファン停止）※待 機中、再度ヒューミディスタット ON により運転を再開した場合、初期給水の動作に戻ります。

3-3 リモコンスイッチ、外部指令信号入力の後押し優先機能
⿟リモコンスイッチでの発停の他に外部指令信号入力による発停を併用する場合、後押し優先で動作します。
⿟外部指令信号入力の種類は常時入力と瞬時入力に対応しています。初期設定は常時入力信号となっています。瞬時入力信号とする場
合は、設定要領書を参照してディップスイッチの設定を変更してください。
図 -2 常時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）
外部指令信号入力
常時入力信号

ON

図 -3 瞬時入力信号動作タイミングチャート（ヒューミディスタット ON 時）

※2

OFF

ON

外部指令信号入力
瞬時入力信号OFF

リモコンスイッチ
運転ボタン ※1

運転アフターラン

OFF
ON

運

ON

転

OFF

加湿器

OFF

アフターラン※ 1：リモコンスイッチの運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運転中に押すと停止します。

ONOFF※ 1：リモコンスイッチの運転ボタンは、停止中に押すと運転し、運※ 2：後押し優先動作のため、外部指令信号入力で強制停止させる場

転中に押すと停止します。

合は接点 ON → OFF 入力が必要になります。また、強制運転させる場合は接点 OFF → ON 入力が必要になります。

ご使用の前に 各部の名称

加湿器

リモコンスイッチ
運転ボタン※1ON

3-4 運転動作と外部信号出力（運転信号、警報信号）

ヒューミディスタット

ドレンパン高水位検知など
警報発報

運

転

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

ON
OFF

加湿器
アフターラン

電源表示灯

リモコンスイッチ
表示灯

加湿表示灯

警報表示灯

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

《外部信号出力》
電源表示灯と連動

ON（初期設定）

OFF

故障かな？
と思ったら

OFF

一般保守要領 部品交換周期領書を参照してディップスイッチの設定を変更
してください。
⿟警 報信号はドレンパン高水位検知や漏水検知など安全保護機能作動時に出力されます。警報発報時には警報を発報した加湿器の運転を停止し、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯します。
警報は自己保持されているので復旧するには警報の原因を解消した後に、加湿器元電源の漏電ブ
レーカを OFF にしてください。
※電 源 OFF で自己保持が解除されます。リモコンスイッチの運転ボタンによる入 / 切では解除されません。

リモコンスイッチまたは
外部信号入力による運転操作

運転管理

加湿表示灯と連動させる場合には、別冊の設定要

図 -4 運転信号出力タイミングチャート

運転動作

⿟運転信号はリモコンスイッチまたは外部指令信号入力による運転操作状態であることを示す電源表示灯との連動、またはヒューミディスタット
ON で加湿器が運転していることを示す加湿表示
灯との連動のどちらかを選択できます。初期設
定では、電源表示灯と連動して出力するように設定されています。

運転信号出力ON（設定変更時）OFF

警報信号出力

-6-

ON
OFF

参考資料 仕様

加湿表示灯と連動

3-5 外部機器との連動運転について
⿟加湿器本体の端子（L1、L2）を空調機などの外部機器との連動運転端子として使用することができます。
⿟初期設定では「連動運転をしない」に設定されています。連動運転を行う場合は、別冊の設定要領書を参照して設定を変更してください。

3-6 定時乾燥運転について⿟てんまい加湿器は加湿運転停止時（リモコンスイッチおよび外部指令信号入力による運転停止）に衛生的な空調を行うため、アフターランを行って加湿モジュールを乾燥させます。ただし、連続で 24 時間運転を行う状況の場合、自動的に加湿モジュールの定時乾燥運
転を行います（臭気などの発生を予防します）。
⿟定時乾燥運転時のリモコン表示はありません。
⿟運転監視している 24 時間の間に 2 時間のアフターランが実施された場合には定時乾燥運転は行いません。

ご使用の前に 各部の名称

3-7 給水ユニット作動回数による運転停止動作について
⿟給水ユニットは 5 年を目安に交換が必要となります。また、給水動作が 100 万回に達した場合、加湿器の運転を自動停止します（95
万回で予報停止）。この場合も給水ユニットの交換が必要です。
⿟95 万回の予報で運転停止（予報停止）した場合、リモコンスイッチ操作で解除できますが、
給水ユニット交換の手配を行うようにしてください。
⿟年間運転（年間運転時間 5,000 時間）では、約 5 年間で 100 万回作動となります。
⿟給水ユニットの作動回数が表 2 の回数に達し、リモコンスイッチの電源表示灯が点滅している状態では運転操作はできません。表２を参照して処置を行ってください。

運転動作

⿟運転動作とリモコンスイッチの表示などは表 2 のようになります（コントロールユニット上の LED の位置は P.27「8-1 コントロー
ルユニット外観略図と LED 表示内容」を参照してください）。
表 2 給水ユニット作動回数に伴う運転動作

運転管理

給水ユニット作動回数

加湿器本体動作

リモコンスイッチ表示

コントロールユニット LED

処置

95 万回

運転停止（予報停止）

電源表示灯
ゆっくり点滅（0.5 秒サイクル）

LED2（黄）早い点滅（0.1 秒サイクル）

・運転ボタン 10 秒間以上の長押しで解除
・部品交換の手配

100 万回

運転停止（警報表示灯点灯、警報信号出力）

電源表示灯
早い点滅（0.1 秒サイクル）

LED2（黄）点灯

・給水ユニットの交換（交換手順は部品同梱の資料をご参照ください）

一般保守要領 部品交換周期※コントロールユニットの LED2 は給水ユニットの作動回数が 50 万回を超えると、ゆっくりの点滅（0.5 秒サイクル）を行います。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-7-

3-8 警報発報時の運転停止動作とリモコンスイッチの表示について
⿟本加湿器には表 3 の 4 種類の安全保護機能があります。安全保護機能作動時には P.25「7-5 状況確認と処置一覧表」を参照して処置を行ってください。
表 3 安全保護機能一覧№

安全保護機能安全保護機能作動時
運転動作

リモコン
外部信号出力スイッチ表示

1 ドレンパン高水位検知

LED3（赤）点灯

2 漏水検知3 給水電磁弁リーク検知

運転停止

警報表示灯
点灯

LED4（ 緑）点灯
警報信号出力LED5（黄）点灯

加湿器元電源の漏電ブレー
カを OFF にすると警報表示
灯の点灯が解除されます。
警報の原因を解消した後に、電源を再投入してくだ
さい。

※ LED3、4、5、7 の点灯解除の方法は、P.27「8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容」を参照してください。
⿟1 つのリモコンスイッチで加湿器本体を複数台制御する場合には、安全保護機能が作動した加湿器のみ運転を停止します。この時、リモコンスイッチの表示は運転状態の表示と警報発報の表示の両方を表示します（図 -5）。
⿟警報発報時に点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器より微小電子音が 30 秒間鳴ります。加湿器本体からの電子音を確認することで警報を発報した加湿器が特定できます（微小電子音を途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します）。

ご使用の前に 各部の名称

LED5（黄）または
LED7（ 緑）点灯

4 ドレン排水用ポンプ排水異常検知

警報解除

コントロールユニット LED図 -5 警報発報時のリモコンスイッチの表示および操作

運転表示

加湿器№1
運転

加湿器№2
運転停止

「ピピッ、ピピッ・・・」という識別の微小電子音が 30 秒鳴ります。

運転動作

警報発報

加湿器№3
運転

運転管理

警報表示

※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

一般保守要領 部品交換周期

点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器から識別の微小電子音が鳴ります。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-8-

4 運転管理4-1 運転開始の前に
⿟運転を開始する場合には、下記の手順で運転準備を行ってください。
①給水配管のフラッシングを行う（P.14【№ 1】参照）②給水サービス弁を開ける③ヒューミディスタットを希望湿度にセットする（外部ヒューミディスタットの場合）④加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する

4-2 日常の運転管理
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

ご使用の前に 各部の名称

加湿器のアフターランは中止しない注意

加湿器の運転休止中に含水状態の加湿モジュールが長時間放置されることは望ましくありません。
やむを得ずアフターラン（乾燥運転）を中止した場合には、再度運転ボタンを押してアフターラン（乾燥運転）を行い加湿モジュールを乾燥させてください。

4-2-1 自動運転とアフターラン機能
⿟リモコンスイッチの運転操作（各ボタンの動作）は P.4「2-2 リモコンスイッチの構造と各部の名称」
を参照してください。
⿟リモコンスイッチ上の強 / 弱切替ボタンにより、ファンの強 / 弱切替ができます。必要に応じて運転を切り替えてご使用ください。

運転動作⿟リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディスタット（ヒューミ付リモコン）、
または加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタット
（VCJ2200A）、および客先ご用意の室内に設置されたヒューミディスタットの何れかの加湿信号に伴って自動運転を行います。
⿟外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を行っている場合、運転または停止の外部指令信号入力に伴って自動運転を行います。
⿟運転ボタンを押して加湿運転を停止した後、または外部指令信号で加湿運転を OFF にした後、無給水で約 2 時間の送風を行って自動的に停止します。
⿟24 時間連続運転となるような場合、衛生的な空調を行うために自動的に給水を停止し乾燥運転を行います。定期的に加湿モジュー
ルを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。

運転管理⿟アフターラン中止ボタンは、アフターラン中にやむを得ず送風を中止しなければならないとき以外は押さないでください。加湿モ
ジュールの乾燥が不十分な場合、設置環境によっては運転開始後、臭気などが発生する原因になることがあります。

一般保守要領 部品交換周期

⿟本体内で警報（ドレンパン高水位検知、漏水検知、給水電磁弁リーク検知またはドレン排水用ポンプ排水異常検知）を発報した場合は、安全保護機能が働いて警報を発報した本体のみを停止し、リモコン上の警報表示灯が点灯します。P.23「7 故障かな？と思ったら」

⿟ヒューミディスタットを設置しない場合、夜間や休日など“消し忘れ”にご注意ください。換気しない状態で長時間運転を続けた場合など、加湿負荷が少ない状態では多湿になり、窓の結露や壁クロスのはがれなどの原因になります。

を参照し、処置してください。

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様-9-

4-3 建物の停電試験や電気設備点検を行う場合注意

加湿器の停電試験を行う際は、必ず給水サービス弁を閉める
万一、電磁弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断するとドレン排水用ポンプが作動せず、漏水事故の原因になります。

⿟本加湿器の排水は、ドレン排水用ポンプによって行われます。停電試験を行う際は、あらかじめ給水サービス弁を閉め、加湿器への給水を停止してください。
⿟本加湿器には停電時の自己保持機能はありません。運転中の加湿器が停電により停止した場合、復電時の自動復帰は行いません。リ
モコンスイッチまたは外部指令信号による手動での運転復帰が必要です。
⿟瞬間停電の場合は、50Hz では 0.02 秒以下で運転を保持し、0.02 秒を超えて停電した場合停止します。60Hz では 0.0166 秒以
下であれば運転を保持し、0.0166 秒を超えて停電した場合停止します。

4-4-1 長期休止にあたって
⿟加湿のシーズンオフなど加湿器の運転を長期休止する場合は、下記の作業を行ってください。
①アフターランが終了した後に、加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にする②給水サービス弁を閉める（電源を OFF にする場合は必ず給水サービス弁を閉めてください）

4-4-2 長期休止後の運転再開にあたって

ご使用の前に 各部の名称

4-4 長期休止の場合

⿟シーズンインなど運転再開時には、所定の保守点検作業が必要になります。P.13「5 一般保守要領」を参照して、確実に作業を行ってください。

運転動作

⿟保守点検作業後に試運転を行う場合は、別冊の試運転作業要領書を参照して手順通りに実施してください。

運転管理
一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 10 -

4-5 能力特性と給水量について
⿟気化式加湿器の加湿能力（加湿量）は、風量が一定の場合、空気の温度が高く湿度が低いほど加湿能力はアップします。逆に空気の温ご使用の前に 各部の名称

度が低く湿度は高いほど加湿能力はダウンします。
一方、加湿器への給水は水道水を使用しますが、水道水にはカルシウムやマグネシウムなどのスケール成分が含まれ、気流中には塵埃も含まれるため、給水量は加湿量プラスアルファの余剰給水（およそ加湿量の 2.5 倍から 3 倍）を行い、汚れを洗い流しながらスケー
ル成分は濃縮してドレンとして排水します（自己洗浄効果）。
⿟てんまい加湿器の標準加湿能力の空気条件は、一般的な暖房設定をもとに吸込空気温湿度 23℃・40％ RH としています。仕様表の使用条件では、吸込空気温度 5 ～ 40℃としていますが、加湿量は吸込空気温度により変化します。
特に、暖房の設定温度が高く、加湿器の設置場所が高所である場合には、天井付近の吸込空気温度は高くなるため、自ずと加湿量が増加します。給水量が一定で加湿量が増加すると、余剰給水量が減少し、スケールや汚れが堆積しやすくなります。
⿟吸込空気温度が高い場合やパッケージエアコン吹出空気とのショートサーキット、
給水水質によっては、早期のスケール発生などが起こりやすくなり、まれにスケールが気流によって運ばれ室内に落下することがあります。
これらに該当する場合は、加湿器の吸込空気温湿度を確認し、P.12 加湿能力線図および表 4 吸込空気温湿度と給水量の設定変更を参照の上、加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ（P.27「8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容」
参照）
を切り替え給水量の設定を変更することで回避することが可能です。
表 4 吸込温湿度と給水量の設定変更
設定

初期設定

設定 1

能力線図上で吸込温湿度が
吸込温湿度

範囲

範囲

DS1

にプロットされた場合
下記例（2）参照ON
OFF

運転動作

給水量の設定変更が必要です。
1
2
3
4
ディップスイッチ DS1 の 4 番
ピンを ON に変更してください

DS1

設定変更

1

運転管理

給水量

能力線図上で吸込温湿度がにプロットされた場合
下記例（1）参照

標準範囲内のため設定変更不要です。初期設定のままご使用くだ
さい。

2

3

設定 2
能力線図上で吸込温湿度が範囲

DS1にプロットされた場合
下記例（3）参照ONOFF

給水量の設定変更が必要です。
1
2
3
4
ディップスイッチ DS1 の 3 番、4 番
ピンを ON に変更してください。

DS1

DS1

ON

ON

OFF

OFF

4

0.094ℓ/min±20％（初期設定）
DS1

1

2

3

4

0.125ℓ/min ±20%

ON
OFF
1

2

3

4

0.188ℓ/min ±20%

一般保守要領 部品交換周期※ディップスイッチ切替作業は、必ず加湿器元電源の漏電ブレーカを
OFF にし、電源供給を停止してから行ってください。
ONOFF
通電したままディップスイッチ切替作業を行うと、設定変更が正しく反映されません。
1
2
3 10
4 分後に標準設定時間「45 秒 ON・45 秒 OFF」に対し、※設定変更後の間欠給水は、初期給水【Ａ】の場合「60 秒 ON・30 秒 OFF」、
【Ｂ】の場合「90 秒 ON・0 秒 OFF」の給水サイクルに変更されます。
例（1）加湿器吸込空気温湿度が 22℃・40％ RH の場合
⿟加湿能力線図の吸込空気温度 22℃の線と相対湿度 40％ RH の交点は、範囲A内にプロットされますので設定変更の必要はありません（初期設定）。
例（2）加湿器吸込空気温湿度が 25℃・30％ RH の場合

⿟加湿能力線図の吸込空気温度 25℃の線と相対湿度 30％ RH の交点は、範囲B内にプロットされますので

故障かな？
と思ったら

設定 1 へ変更してください。
例（3）加湿器吸込空気温湿度が 27℃・25％ RH の場合

⿟加湿能力線図の吸込空気温度 27℃の線と相対湿度 25％ RH の交点は、範囲C内にプロットされますので
設定 2 へ変更してください。

参考資料 仕様- 11 -

加湿能力線図
⿟加湿器吸込空気の温湿度に対する加湿能力（強運転、50/60Hz）を表します。
⿟弱運転の能力は、強運転に対し 50Hz で約 55％、60Hz で約 50％となります。
3.5

強運転時

C
●

3.0

ご使用の前に 各部の名称

B
●

RH

％
10
2.5

RH

2.2

H

％R

30

1.75

A
●

H

R
0％

4

運転動作

1.5

運転管理

加湿量（kg/ｈ）

2.0

％
20

RH

50％

吸込空

一般保守要領 部品交換周期

1.0

湿度

気相対

RH

60％

H

70％R

0.5

故障かな？
と思ったら

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

吸込空気温度（℃）- 12 -

25

26

27

28

29

30

参考資料 仕様05 一般保守要領
保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行う作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

警告

高所作業時の安全を確保する
高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止する措置を講じてください。

メンテナンス作業は漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

5-1 作業の前にご使用の前に 各部の名称

⿟加湿器の機能を維持し正常に運転させるためには、定期的な保守点検作業が必要となります。本書はその中でも、日頃のお手入れとして必要な基本的内容を記載しておりますので、内容をよくお読みのうえ確実に作業を行ってください。
⿟当社では、機器の維持管理に便利な定期点検契約を設けております。加湿器の定期点検から部品交換まで、専従スタッフによる万全のアフターサービスをご提供いたします。ぜひご利用ください。

5-2 一般保守項目
⿟下表の作業項目の№ 1 ～ 4 は、P.14「5-3 作業要領」の№ 1 ～ 4 と合致しています。

運転動作

№

作業時期

作業項目

ページ

１

設置後はじめての運転開始の前およびシーズンイン時

給水配管のフラッシング

P.14

２

設置後の運転初期（運転開始後１～２日目）およびシーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

給水ストレーナ掃除

P.15 ～ 16

３

シーズンイン時および月 1 回（汚れの状況により周期を早める）

フィルタ掃除P.17

４

シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

加湿モジュール洗浄・ドレンパン掃除・電装部点検・
ドレン排水用ポンプ、レベルセンサ、フロートスイッ
チ掃除・給水ヘッダのノズル掃除P.17 ～ 20

運転管理⿟加湿モジュールの洗浄について

一般保守要領 部品交換周期

加湿モジュールは、使用によって汚れが堆積するため、定期的な洗浄が必要です。汚れの量は、水質や運転環境の様々な要因によって変化しますので定期的に監視し、汚れの質や量に応じた洗浄方法、洗浄サイクルを定めてください。水道法水質基準に準じている
場合でも、全硬度、シリカ成分量などが多ければ、それだけ汚れやスケール成分の析出量も多くなる可能性があります。
参考として、（一社）日本冷凍空調工業会標準規格では「冷凍空調機器用冷却水水質基準（JRA-GL02-1994）」において、冷却水の補給水の水質についてスケールの傾向に影響を与える項目と基準は、pH（25℃）：6.8 ～ 8.0、導電率（25℃）：30mS/m 以下、酸消費量（pH4.8）：50mgCaCO ３/ℓ以下、全硬度：70mgCaCO ３/ℓ以下、カルシウム硬度：50mgCaCO ３/ℓ以下、イオン状シリカ濃度：30mgSiO ２/ℓ以下とされています。
ただし、上記基準を満たした水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理
水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
⿟加湿モジュールの交換周期について

故障かな？
と思ったら

加湿モジュールの交換周期は、加湿器の設置環境や供給水質、洗浄作業の頻度などに左右されますが運転時間 5,000 時間を目安にしてください。一般空調での暖房期の加湿運転時間を 1 日 10 時間とした場合、年間 1,250 時間となりますので交換周期は 4 年が目安となります。また、年間空調での加湿運転時間は 5,000 時間となりますので交換周期は 1 年が目安となります。
⿟給水ホース（チャッキバルブ一体型）の交換について

参考資料 仕様

本体内給水ホース（給水ユニットと給水ヘッダを接続）には、チャッキバルブ（逆止弁）が内蔵されています。
予防保全のため、チャッキバルブが故障していなくても給水ホース（チャッキバルブ一体型）は 5 年を目安に交換するようお願いします。
お願い 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」
（略称：建築物衛生法、2003 年 4 月施行）では、加湿装置
は使用開始時および使用期間中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（加湿装置が組み込まれている空調機ドレン受けを含む）を備えるものは同じく 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、
1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。準拠した対応をお願いします。
- 13 -

5-3 作業要領№1

作業項目 給水配管のフラッシング
作業時期 設置後はじめての運転開始の前およびシーズンイン時

【動画】
給水配管の
フラッシング

給水軟銅管のジョイント部からフラッシングをしない
給水軟銅管ジョイント部の脱着を繰り返すと、ジョイント部の変形により漏水の原因になります。

注意

作業時の漏水に注意
バルブ類を開ける際は、漏水しないことを確認しながら作業してください。
また作業後にも、漏水のチェックは確実に行ってください。思わぬ事故につながる場合があります。

給水サービス弁

フラッシング用バルブ

用具：水受け用具（バケツなど）上図は実施例です。給水が無色透明、無臭になるまで十分に放水してください。

運転動作

・保温材を外すときは、復旧時の養生に支障がないように行ってください。
・水がこぼれた時の安全のため下部の品物はできるだけ移動させ、ビニー
ルシートなどで養生してください。
・内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
・給水圧力が高い場合やエアが入っている場合など、水が勢いよく噴き出すことがありますのでご注意ください。

図 -6

ご使用の前に 各部の名称

1）現場配管の状況に応じた方法で給水配管のフラッシングを実施します。
漏水しないことを確認しながらバルブを開け、給水がきれいになるまで十分に放水してください。作業終了後は通水し、配管から水もれがない
ことを確認します（図 -6）。

運転管理
一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 14 -

作業項目 給水ストレーナ掃除№2

 置後の運転初期（運転開始後 1 ～ 2 日目）
設
作業時期 およびシーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）

１）運転停止状態または待機状態（P.5 表 1 参照）になっていることを確認します。運転中であれば運転ボタンを押してアフターランを実施し、完了を待って作業してください。

【動画】グリルパ 【動画】ドレン 【動画】給水ス
ネルの取り外しパン残水の排水 トレーナ掃除

図 -7

下図参照

２）加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にします。
３）給水サービス弁を閉めます。

ご使用の前に 各部の名称

４）天井面のグリルパネルを開けて（ワンタッチ開閉で工具不要、吹出側から開閉）、落下防止ベルト（両側２ヶ所）を外し、グリルパネルをグリル枠から取り外します（図 -7）。

落下防止ベルト5）バ ケツ等を用意し、ドレンパンの排水キャップを外して残水を抜きます。排水後は、ドレンパンに正しく排水キャップを取り付けてください（図 -8、図 -9）。
グリルパネル・排水作業は水滴が周囲に飛散しないように注意してください。
・排水キャップは紛失しないように、排水後は元に戻してください。

落下防止用フック

吹出側

図 -8

グリル枠

ドレンパン

運転動作

グリルパネル
排水キャップ
膜をひっくり返し
奥まで差し込む

図 -9

膜を戻す

運転管理

白色コネクタドレンパン
排水キャップ
へこみNG6）漏水センサの白色コネクタ（2P、黄色リード線）を外します（図 -9）。

図 -107）ドレンパン下面中央（図 -10 網目部分）を手で支えながら、左右にあるモジュールストッパのローレットねじを 1 回転程度緩め、「解除」方向へスライドさせます（図 -10）。

解除

ドレンパンの重さに注意する
ドレンパン（加湿モジュール共 P.16 図 -11）の重さにご注意ください。加湿モジュール乾燥時で約 2.5kg です。

解除

注意モジュールストッパ

固定

故障かな？
と思ったら

工場出荷時のローレットねじは輸送時の脱落防止のため、工具を使用して締め付けています。初めてローレットねじを外す際は、マイナスドラ
イバなど工具が必要となります。

ドレンパン

固定

一般保守要領 部品交換周期

ふくらみ
NG

参考資料 仕様

ローレットねじ- 15 -

８）モジュールガイド（矢印方向）に沿ってドレンパンをスライドさせ、本体からドレンパン（加湿モジュール共）をゆっくり下へ降ろします（図 -11）。

図 -11※イラストは標準仕様 VCJ2200 で表していま
すが、VCJ2200A の場合も同様です。

解除

固定・ドレンパン下面中央を手で支えながら降ろしてください。
・給水ヘッダの残水やドレン排水用ポンプの水滴が垂れることがあります。
９）給水ストレーナのキャップを外します（図 -12）。

モジュールガイド・内部の残水が出ますのでご注意ください。
10）筒状のアミを取り出し、きれいに掃除して水洗いします（図 -13）。
11）元通りアミ・パッキンを取り付けてストレーナキャップを締め込みます。

固定・パッキン、O リング、アミは破損や変形があれば都度新しいものと交換してください。

13）下記の点に注意し、上記の逆の手順で復旧します。

加湿モジュール□漏水センサの白色コネクタを接続する。
□グリルパネルの落下防止ベルト（2 箇所）を引っ掛ける。

ドレンパン14）作業後は運転確認を行い、グリルパネルを開けて漏水のないことを確認してください。

下面中央を手で支えながら降ろしてください

ご使用の前に 各部の名称

12）給水サービス弁を開けて通水し、水もれしないことを確認します。

図 -12
※1

運転動作

給水ホース

チャッキバルブ

運転管理

防保全のため、チャッキバルブが故障していなくても給水ホース（チャッキバルブ一体型）は 5 年を目安に交換するようお願いします。

図 -13

パッキン

筒状のアミ

故障かな？
と思ったら

ストレーナキャップ

Oリング

一般保守要領 部品交換周期

給水ストレーナ※ 1：給水ホースにはチャッキバルブが内蔵されています。予

参考資料 仕様- 16 -

作業項目 フィルタ掃除【動画】
グリルパネルの取り外し№3 作業時期 シーズンイン時および月 1 回（汚れの状況により周期を早める）

１）加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にします。
２）天井面のグリルパネルを開けます（ワンタッチ開閉で工具不要、吹出側から開閉）。

図 -14３）グリルパネルに付いている、フィルタを外します（図 -14）。
４）フィルタをよく水洗いします。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうす
めてご使用ください。

フィルタ５）陰干しして完全に乾かし、方向に注意して元通りグリルパネルへ取り付けて復旧します。

フィルタ寸法W535 × H215

６）加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にしてください。

ご使用の前に 各部の名称

吹出側

№4

 湿モジュール洗浄・ドレンパン掃除、
加
電装部点検、ドレン排水用ポンプ・
作業項目
レベルセンサ・フロートスイッチ掃除、
給水ヘッダのノズル掃除

運転動作

作業時期

注意

シーズンイン時（汚れの状況により周期を早める）【動画】グリルパ
ネルの取り外し【動画】ドレン
パン残水の排水【動画】加湿モ
ジュールの洗浄

加湿器の運転を停止し、漏電ブレーカを遮断してから作業を行う
通電したままの作業は、感電の原因になります。

[ 加湿モジュール洗浄・ドレンパン掃除 ]

運転管理・加湿モジュールは運転時間の経過に伴い徐々に汚れが付着します。

一般保守要領 部品交換周期

また、給水中のスケール成分が析出することがあります。
・洗浄作業の頻度は、給水の水質、流通空気の条件によって大きく変動します。衛生面への配慮から年１回（シーズンイン時）の実施をお願いしていますが、汚れ具合いや吸水性低下（濡れムラ等）の状態に応じて適宜洗浄を実施してください。
・加湿モジュールの表面にスケールが析出している場合は、本書に記載の洗浄作業とは別にスケール除去を目的とした洗浄が必要です。スケー
ル除去には専用の洗浄剤が必要ですので、当社宛ご連絡ください。
・変形や劣化が著しい場合には、新しい加湿モジュールと交換が必要です
ので当社宛ご連絡ください。

故障かな？
と思ったら

１）運転停止状態または待機状態（P.5 表１参照）になっていることを確認します。運転中であれば運転ボタンを押してアフターランを実施し、完了を待って作業してください。

図 -15

下図参照

落下防止ベルト

グリルパネル
吹出側２）加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にします。
３）給水サービス弁を閉めます。

参考資料 仕様

４）天井面のグリルパネルを開けて（ワンタッチ開閉で工具不要、吹出側から開閉）、落下防止ベルト（両側２ヶ所）を外し、グリルパネルを取り外します（図 -15）。

- 17 -

グリル枠

グリルパネル

落下防止用フック5）バ ケツ等を用意し、ドレンパンの排水キャップを外して残水を抜きます。排水後は、ドレンパンに正しく排水キャップを取り付けてください

図 -16（図 -16、図 -17）。

白色コネクタ・排水作業は水滴が周囲に飛散しないように注意してください。
・排水キャップは紛失しないようにしてください。

ドレンパン
排水キャップ

図 -17

ドレンパン

図 -18
排水キャップ

ドレンパン

膜を戻す

ご使用の前に 各部の名称

固定

解除

膜をひっくり返し
奥まで差し込む

モジュールストッパ

へこみ
NG
固定

解除

ふくらみ
NG

6）漏水センサの白色コネクタ（2P、黄色リード線）を外します（図 -16）。

工場出荷時のローレットねじは輸送時の脱落防止のため、工具を使用して締め付けています。初めてローレットねじを外す際は、マイナスドラ
イバなど工具が必要となります。
図 -19

ドレンパンの重さに注意する※イラストは標準仕様 VCJ2200 で表していま
すが、VCJ2200A の場合も同様です。

一般保守要領 部品交換周期８）図 -19 のようにモジュールガイド（矢印方向）に沿ってドレンパンをスライドさせ、本体からドレンパン（加湿モジュール共）をゆっくり下へ降
ろします。

解除

固定

ドレンパン（加湿モジュール共 図 -19）の重さにご注意ください。加湿モジュール乾燥時で約 2.5kg です。

運転管理

注意

ローレットねじモジュールガイド・ドレンパン下面中央を手で支えながら降ろしてください。
・給水ヘッダの残水やドレン排水用ポンプの水滴が垂れることがあるのでご注意ください。
固定9）洗浄剤として、市販の「酸素系漂白剤」をご用意ください。

塩素系漂白剤は絶対に使用しない
塩素系漂白剤を使用すると異臭（塩素臭）の原因になります。
加湿モジュール

洗浄剤容器に記載の注意事項を必ず守る
誤った使用は物品の毀損、健康被害の原因になります。

加湿モジュールサイズ：W440 × H250 × D11011）洗浄用水槽に洗浄液を作ります。洗浄剤の容器に記載の使用方法、注意事項に従って、シミ抜き程度の濃さの水溶液とし、加湿モジュールが十分に浸る量をご用意ください。
- 18 -

ドレンパン
下面中央を手で支えながら降ろしてください

参考資料 仕様10）加湿モジュールはケースにおさめてブロック化されています。洗浄用
水槽として、個々の加湿モジュールが十分に入る大きさのものをご用意
ください。

故障かな？
と思ったら

注意

運転動作

7）ドレンパン下面中央（図 -18 網目部分）を手で支えながら、左右にあるモジュールストッパのローレットねじを 1 回転程度緩め、「解除」方向へスライドさせます（図 -18）。

注意

ブラシ等でのこすり洗い、水・空気等による高圧洗浄は絶対にしない

図 -20
加湿材
加湿モジュール

加湿材が破損します。

12）先に取り外したドレンパンに固定されている加湿モジュールの固定ねじ（４点）をゆるめ、加湿材に触れないようにドレンパンから加湿モジュー
ルを取り外します。また、水滴回収板固定ねじ（3 点）をゆるめ、水滴回収
板を取り外します（図 -20）。

モジュール
固定ねじ
（4点）

水滴回収板
固定ねじ
（3点）

13）加 湿モジュールを洗浄液に 30 分から１時間「漬け置き」します（図-21）。
14）漬 け置きしたら加湿モジュールを取り出して十分に水洗いを行い、静置して完全に乾燥させます。

ご使用の前に 各部の名称

・水洗いは十分に行ってください。不十分であると、泡が発生して水滴飛散の原因になることがあります。
・加湿モジュールは完全に乾燥させてください。不十分であると、設置環境によっては運転開始後、臭気発生などの原因になることがあります。
15）ド レンパン内をウエスなどで掃除し、ゴミなどがあれば取り除いてくだ
さい。

漏水センサ
水滴回収板

ドレンパン

・各種固定ねじは紛失しないように注意してください。
・水滴回収板の水濡れは漏水センサの誤動作に繋がるため、
ドレンパンから取り外して掃除を行います。

図 -2116）上記 12）で取り外した水滴回収板の漏水センサに水濡れや汚れがあれば掃除してください。

30 分から 1 時間「漬け置き」します。

加湿モジュール[ 電装部点検 ]運転動作17）本 体内の電装ボックス、端子台カバー、VCJ2200A の場合はヒューミ
ディスタットユニットのカバー（図 -22）を開けて下記の点を点検し、不都合な点があれば必ず修正してください。

運転管理□端子台への各接続にゆるみ・外れがないこと。
□コネクタなどへの各配線接続にゆるみ・外れがないこと。
□各線材の切損・劣化がないこと。
□リレーなどに変色・変形がないこと。

水洗いは十分に。

図 -22

フロートスイッチ

レベルセンサ

給水ヘッダ

一般保守要領 部品交換周期

ノズル[ ドレン排水用ポンプ・レベルセンサ・フロートスイッチ掃除 ]18）ドレン排水用ポンプ、レベルセンサ、フロートスイッチ（図 -22）を確認し、ゴミやスケールの付着があれば湿らせた柔らかい布などで掃除し取り除
いてください。

[ 給水ヘッダのノズル掃除 ]19）ドレンパンが加湿器本体から取り外されており、かつ加湿モジュール、水滴回収板がドレンパンから外されていることを確認してください。

故障かな？
と思ったら

ドレン排水用ポンプ20）給水ヘッダ・ノズルからの滴下水を受けられるように、
ドレンパンのみ元の位置に取り付けてください（P.20 図 -23）。

参考資料 仕様

注意

ファン

加湿器下面周囲には養生を行う

端子台カバー

滴下水が跳ねた場合、加湿器下面周囲の物品が濡れる原因になります。
電装ボックス（コントロールユニット）21）加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にしてください。

ヒューミディスタットユニット※22）給水サービス弁を開けます。

※標準仕様 VCJ2200 には「ヒューミディスタットユニット」
はありません。イラストは VCJ2200A で表しています。

- 19 -23）ヒ ューミディスタットが設置されている場合はヒューミディスタットの設
定湿度を最大にしてください。ヒューミ付リモコンまたは加湿器本体内蔵

図 -23

ヒューミディスタットで湿度検知している場合は別冊の設定要領書をご参照ください。
固定24）リ
 モコンスイッチの運転ボタンを押し、加湿表示灯が点灯することを確認してください。
25）初 期給水が開始されたことを確認してください。ファンが停止した状態で10 分間の給水を行います。
26）1
 0 分間の初期給水の間に、
給水ヘッダのノズルから滴下状態（目詰まり）を確認します。詰まっている場合は、詰まっているノズルの位置を記録してください（図 -24）
。

注意

ドレンパン

運転開始後 10 分以内に給水ヘッダのノズルの滴下状態（目詰まり）を確認する
図 -24 滴下確認

給水ヘッダ
滴下しないノズルを確認

27）リ
 モコンスイッチの運転ボタンを押し、加湿表示灯が消灯することを確認してください。
28）加 湿表示灯が消灯後、アフターランが開始されます。リモコンスイッチのアフターラン中止ボタンを押して、アフターランを中止してください。
29）目
 詰まりを特定した給水ヘッダのノズルの滴下口からφ 0.4 以下の線材（ステンレス線または硬鋼線）を真っ直ぐに差し込み、目詰まりを除去してください（図 -25）。

30）目詰まりの除去が終了したら、24）～ 26）と同じ手順で給水ヘッダのノズルから滴下状態を確認して下さい。
31）上記全ての作業が終了後、下記の手順で復旧します。

33）作業後、加湿モジュールが濡れている場合は、運転ボタンを一度「入」にした後、再度「切」にすることでアフターランを行い、加湿モジュールを乾燥させます。

- 20 -

給水ヘッダ

ノズル
滴下口
線材
（φ0.4以下）（φ0.35以下）

真っ直ぐ
差し込む

参考資料 仕様34）ヒューミディスタットが設置されている場合はヒューミディスタットの設定湿度を元に戻してください。ヒューミ付リモコンまたは加湿器本体内蔵ヒューミディスタットで湿度検知している場合は別冊の設定要領書をご参照ください。

給水ヘッダ

故障かな？
と思ったら

・加湿モジュールは完全に乾燥させてください。乾燥が不十分の場合、設置環境によっては、運転開始後、臭気などが発生する原因になることがあ
ります。

ノズル

一般保守要領 部品交換周期32）作 業後は運転確認を行い、グリルパネルを開けて漏水のないことを確認してください。

図 -25 給水ヘッダのノズルの目詰まり除去

運転管理□残水に注意し、加湿器本体からドレンパンを取り外す。
□水滴回収版を元通り取り付ける。
□加湿モジュールをドレンパンへ取り付ける。
□ドレンパン（加湿モジュール含む）を加湿器本体に取り付ける。取り付ける際はモジュールガイド（P.18 図 -19 参照）に差し込むように入れてください。
□左右のローレットビスを「固定」方向へスライドさせ、締める。
□漏水センサの白色コネクタを接続する。
□グリルパネルの落下防止ベルト（両側 2 箇所）を引っ掛ける。

運転動作

・ノズル掃除専用の治具を用意しております。
弊社宛お問い合わせください。

ご使用の前に 各部の名称

10 分を経過すると、送風が開始されるため水滴飛散の原因になります。

6 部品交換周期
6-1 部品交換周期について
⿟本項は滴下浸透気化式加湿器 VCJ タイプの安全かつ衛生的な運転、機器機能を維持するために必要な保守点検周期および部品交換周期です。
⿟本加湿器はさまざまな部品によって構成され、これらの部品は使用経過に伴い交換が必要になります。また、突発的な故障の防止や保全費の平準化が図れるなどのメリットがありますので、記載の交換周期での定期的な部品交換をお勧めします。
⿟P.22「6-3 部品交換周期表」は№ 1 の加湿モジュールを例にとると、一般空調では 4 年の使用（5 年目）で交換、年間空調では 1 年の使用（２年目）での交換を表します。また、すべての部品を含む製品寿命は 10 年です。10 年経過後は加湿器本体の交換をご検討ください。
⿟P.22「6-3 部品交換周期表」は一般的な目安であり保証年数ではありません。使用環境や給水水質あるいはメンテナンスや給水フラッ
シング実施の程度など、稼働条件によっては部品交換年度前に故障が起きることもありえます。その場合、都度の部品交換を行ってください。
⿟給水ストレーナ用パッキン、O リングあるいは排水キャップなどゴム部品は破損や変形があれば都度交換してください。

ご使用の前に 各部の名称

⿟次頁の交換周期表に記載のない部品は、破損や劣化などがあれば都度交換してください。
⿟交換部品につきましては Web サイトで製品展開図を公開しています。

VCJ2200（標準仕様）(排水)VCJ タイプ
製品展開図【PDF】

給水ホース
(給水)

加湿モジュール

ファン

端子台

水滴回収板
（上面に漏水センサ付）

給水ホース（給水流量制御のためオリフィス内蔵）
給水ストレーナ

ドレンパン

運転動作

フロートスイッチ
レベルセンサ

化粧グリル

Ａ部

運転管理

電装ボックス（コントロールユニット）
減圧弁
給水遮断弁
チャッキバルブ

給水電磁弁

一般保守要領 部品交換周期

VCJ2200A（加湿器本体内ヒューミディスタット内蔵型）(排水)
加湿モジュール

給水ホース
(給水)

ファン

端子台

水滴回収板
（上面に漏水センサ付）

給水ホース（給水流量制御のためオリフィス内蔵）
給水ストレーナ

ドレンパン

故障かな？
と思ったら

フロートスイッチ
レベルセンサ化粧グリル

Ａ部

参考資料 仕様

電装ボックス（コントロールユニット）
ヒューミディスタットユニット

減圧弁
給水遮断弁

チャッキバルブ- 21 -

給水電磁弁

6-2「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について
⿟下記「6-3 部品交換周期表」に記載の「一般空調」、「年間空調」
が示す 1 年間の運転時間の目安は下記のとおりです。
年間運転時間の目安
一般空調

1,250 時間

10 時間 / 日× 25 日 / 月× 5 ヶ月 / 年＝ 1,250 時間
冬期：20 時間 / 日× 30 日 / 月× 5 ヶ月＝ 3,000 時間

年間空調

5,000 時間

中間期：12 時間 / 日× 30 日 / 月× 4 ヶ月＝ 1,440 時間
夏期：6 時間 / 日× 30 日 / 月× 3 ヶ月＝ 540 時間

6-3 部品交換周期表№

加湿器使用開始後の経過年（年目）

部品名称

1

2

3

4

5

6

加湿モジュール

2

ファン

3

コントロールユニット

4

ヒューミディスタットユニット ※ VCJ2200A のみ該当

5

給水ヘッダ

交換

6

ドレン排水用ポンプ（レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース）交換

7

給水ユニット（減圧弁、遮断弁、給水電磁弁）

交換

8

給水ホース（チャッキバルブ一体型）

交換

9

漏水センサ

8

交換

9

10

交換

運転動作

1

7

保守作業時に破損や変形があれば都度交換

11 排水キャップ

保守作業時に破損や変形があれば都度交換

運転管理

10 給水ストレーナ用パッキン、アミ、O リング[ 年間空調の場合 ]№加湿器使用開始後の経過年（年目）

部品名称

2

3

4

5

6

7

8

9

10

加湿モジュール

交換 交換 交換 交換 交換 交換 交換 交換 交換

2

ファン

交換

3

コントロールユニット

交換

4

ヒューミディスタットユニット ※ VCJ2200A のみ該当

交換

5

給水ヘッダ

交換

交換

交換

6

ドレン排水用ポンプ（レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース）

交換

交換

交換

7

給水ユニット（減圧弁、遮断弁、給水電磁弁）

交換

交換

交換

8

給水ホース（チャッキバルブ一体型）

9

漏水センサ

交換

保守作業時に破損や変形があれば都度交換

11 排水キャップ

保守作業時に破損や変形があれば都度交換

6-4 交換部品の廃棄について
⿟処分は産業廃棄物扱いになりますので、契約されている回収／運搬／中間処理業者や自治体などへご確認ください。

- 22 -

参考資料 仕様

10 給水ストレーナ用パッキン、アミ、O リング

故障かな？
と思ったら

1

一般保守要領 部品交換周期

1

ご使用の前に 各部の名称[ 一般空調の場合 ]7 故障かな？と思ったら
保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識を有し作業経験のある方が行う作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

警告

交換用部品は当社指定外のものは使用しない
指定外の部品を取り付けた場合、故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

改造はしない
故障や水もれ・感電・火災の原因になります。修理は当社または専門業者にご相談ください。

7-1 状況確認と処置
ご使用の前に 各部の名称

⿟P.24「7-4 次の場合は故障ではありません」の項目をチェックし、なおも復旧しない場合には、P.25「7-5 状況確認と処置一覧表」
を参照して処置を行ってください。
⿟リモコンスイッチの警報表示灯が点灯した場合、１つのリモコンスイッチで複数台制御を行っている場合には P.8「3-8 警報発報
時の運転停止動作とリモコンスイッチの表示について」を参照して警報を発報した加湿器を特定し、処置を行ってください。

図 -26 リモコンスイッチ詳細
電源表示灯

運転ボタン

加湿表示灯
強表示灯

強 /弱切替ボタン

弱表示灯

アフターラン
中止ボタン

アフターラン
表示灯

点検機確認ボタン

警報表示灯

WM-HRM101

運転動作

7-2 状況確認と処置が終わったら運転管理

⿟状況の確認とその処置が終わったら必ず運転確認を行い、正常な動作および配管各部からの水もれのないことを確認してください。
⿟不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場
合は当社宛お問い合わせください。

図 -27 シリアル番号、ロット№表示位置
ドレンパン

一般保守要領 部品交換周期

⿟当社宛てお問い合わせの際は、当該加湿器の機種、型式、
型番、Lot№、
シリアル番号、故障の状態をご確認ください。

ロット№

シリアル番号

故障かな？
と思ったら

7-3 保証期間
⿟当製品の保証期間は、製品出荷年の翌年末までです。取扱説明書および本体貼付ラベル等の要領に従った、正常な使用状態で故障した
場合には無料修理いたします。

参考資料 仕様⿟保証期間内においても、使用条件外でのご使用による故障、選定および取付の不良による故障、改造による故障、特殊用途でのご使用による故障などにつきましては、有料修理となります。
また、取扱説明書に交換周期の明示されている部品の交換、作業時期の明示されている保守点検作業につきましては、保証期間内においても有料となる場合があります。

- 23 -

7-4 次の場合は故障ではありません症

状リモコンスイッチ表示

原

因

加湿器元電源の漏電ブレーカが OFF
または停電している

処置
電源を供給してください。

正しい電源（AC100V）が供給されていない 正しい電源を供給してください。
全消灯

加湿器が
運転しない

運転ボタンを押して運転してください。

基板上の電源スイッチ（SW1）がOFF になっている

P.27「8-1 コントロールユニット外観略図とLED 表示内容」
を参照し、基板上の電源スイッ
チ（SW1）を ON にしてください。

アドレス設定がされていない

別冊の設定要領書または QR
コードから設定方法を参照
し、アドレス設定を行ってください。
10 分間の初期給水終了後に、ファンが始動するのを待ってください。
※ P.5「3-2 基本的な運転動作」参照。

運転ボタンを押した
ヒューミ付リモコンを使用し、外部機器と後、電源表示灯と加連動している場合、外部機器が OFF の時
湿表示灯が３秒間交はリモコン操作が無効となるため互に点灯連動している外部機器を ON にし、リモコンスイッチの運転ボタンを押してください。
修理または交換してください。

ヒューミディスタットの設定が低い（ヒューミディスタットが OFF）

ヒューミディスタットの設定を確認し、設定湿度を上げてください。
ヒューミ付リモコンまたは加湿器本体内蔵
ヒューミディスタット（VCJ2200A）で湿度検知している場合は別冊の設定要領書を参照してください。

電源表示灯点灯
加湿表示灯点灯
弱表示灯点灯

給水サービス弁が閉まっている

給水サービス弁を開けてください。

給水ストレーナの目詰まりで給水量が不足している

給水ストレーナを掃除してください。

給水圧力が低いため給水量が不足している

給水圧力を確認し、給水圧力を 0.05 ～0.5MPa の範囲にしてください。

断水している

断水の状況を確認してください。断水の状況
によっては運転再開前に給水配管のフラッシングを実施してください。

ヒューミディスタットの設定が低い

ヒューミディスタットの設定を確認し、設定湿度を上げてください。
ヒューミ付リモコンまたは加湿器本体内蔵
ヒューミディスタット（VCJ2200A）で湿度検知している場合は別冊の設定要領書を参照してください。

- 24 -

参考資料 仕様

強表示灯点灯（または弱表示灯点灯）

リモコンスイッチを操作し、強運転に切り替えてください。

故障かな？
と思ったら

運転しているが加湿不足に 電源表示灯点灯
加湿表示灯点灯
なる

弱運転になっている

一般保守要領 部品交換周期

ヒューミディスタットがなくリモコンス
ヒューミディスタットを使用しない場合は、イッチが接続されている加湿器本体の端子
リモコンスイッチが接続されている加湿器本
L1-L2 が短絡されていない（加湿要求信号
体の端子 L1-L2 を短絡してください。
が無い）

運転管理

電源表示灯点灯
強表示灯点灯（または弱表示灯点灯）

外部ヒューミディスタットの故障

運転動作

電源表示灯点灯
初期給水中のためファンが動いていない
加湿表示灯点灯※運転ボタンを押した後、約 10 分間初期
強表示灯点灯（また給水のみを行います
は弱表示灯点灯）

ご使用の前に 各部の名称

警報表示灯点滅

リモコンスイッチの運転ボタンを押していない（切モード）7-5 状況確認と処置一覧表
症

状

加湿器が
運転しない

リモコンスイッチ
表示

原

因

処

置

全消灯

コントロールユニット上のヒューズが切れている

電源表示灯が 0.5
秒サイクルで点滅

給水ユニットの作動回数が 95 万回に交換用の給水ユニットを手配してください。
達し、交換時期が近い（予報）電源表示灯が 0.1
秒サイクルで点滅

給水ユニットの作動回数が 100 万回達した

給水ユニットを交換してください。

フィルタの目詰まりによる風量低下

フィルタを掃除してください。

弊社宛サービスを依頼してください。

加湿モジュールの汚れにより加湿能力が低下している加湿モジュール洗浄または交換してください。
電源表示灯点灯
給水ヘッダのノズルを掃除してください（P.19
加湿表示灯点灯
るが加湿不足 強表示灯点灯（また参照）。掃除をしても改善が見られない場合は、給水ホースセット内のオリフィスほか給水系統が詰
給水ヘッダのノズルが汚れ、一様に滴になる
は弱表示灯点灯）
下給水されていない（バラつきがある） まっている可能性があるため、給水ヘッダまたは
給水ホースセットの交換が必要です。弊社宛サービスを依頼してください。

運転していご使用の前に 各部の名称
運転動作

化粧グリル
からの漏水

ドレンパン底面の排水キャップの外れまたはゆるみ

P.18 を参照し、排水キャップを正しく取り付けてください。破損している場合は交換してください。

本体内の断熱材が外れ結露している

断熱材を補修してください。

各配管、軟銅管、給水ホース各接続部
からの水もれ

各配管接続を修正してください。

ドレンパンの汚れによりドレン排水用ポンプが閉塞、排水配管が目詰まり

ドレンパンを掃除してください（P.17「№ 4 ド
レンパン掃除」参照）。掃除しても改善が見られな
い場合は、ドレン排水用ポンプのメンテナンスが必要です。弊社宛サービスを依頼してください。

電源表示灯点灯
加湿表示灯点灯
強表示灯点灯（また 排水配管の施工不良
は弱表示灯点灯）
フロートスイッチの動作不良

確認し修正してください。
フロートスイッチを掃除または交換してください。

運転管理

減圧弁不良による過剰給水

減圧弁を交換してください。

本体が水平に設置されていない

状況を確認し原因を修正してください。

室内吸い込みと天井内の温度差が10℃以上あり、結露している

状況を確認し原因を修正してください。

一般保守要領 部品交換周期

加湿モジュール洗浄後の水洗い不足による水滴飛散加湿モジュールを水洗いしてください。

給水圧力が高すぎる
電源表示灯点灯
加湿表示灯点灯
異常音がする 強表示灯点灯（また 減圧弁の振動音
排水配管に空気だまりができているは弱表示灯点灯）
フィルタの目詰まりによる送風音

配管のエア抜きをしてください。
状況を確認し原因を修正してください。
フィルタを掃除してください。

故障かな？
と思ったら

P.14「№ 1」を参照し、給水配管のフラッシングを実施してください。なおも改善が見られない場
合は、給水水質を確認し原因を修正してください。
加湿モジュールは、洗浄または交換してください。

給水水質が悪い

加湿器から
臭いがする

給水圧力を確認し、給水圧力を 0.05 ～ 0.5MPaの範囲にしてください。

参考資料 仕様

電源表示灯点灯
加湿表示灯点灯
本体が水平でなくドレンパンに水が滞加湿器の設置状況を確認し原因を修正してください。
強表示灯点灯（また 留しているは弱表示灯点灯）
排水配管から気流流入による異臭
他の配管と分けるなど修正してください。
経時的な加湿モジュールの汚れ- 25 -

P.17「№ 4」を参照し加湿モジュールの洗浄、または交換してください。

症

状リモコンスイッチ
表示

原

因

処

P.17「№ 4」を参照し加湿モジュールの洗浄、または交換をしてください。

経時的な加湿モジュールの汚れ

加湿
モジュール
から白い粉
（スケール）が落下する

置

状況を確認し原因を修正してください。
仕様表記載の給水水質を満たしていない P.17「№ 4」を参照し加湿モジュールの洗浄または交換をしてください。
電源表示灯点灯
加湿表示灯点灯
強表示灯（または
弱表示灯点灯）P.15「№ 2」を参照し給水ストレーナを掃除してください。加湿モジュールの洗浄または交換してください。

給水ヘッダが詰まり給水量が不足している

P.19 を参照し、給水ヘッダのノズルを掃除してください。加湿モジュールは洗浄または交換してください。

給水圧力が低いため給水量が不足している

給水圧力を確認し、給水圧力を 0.05 ～ 0.5MPaの範囲にしてください。

加湿器の吸込空気温度が高い（加湿量 P.11「4-5 能力特性と給水量について」を参照し、の増加に対して給水量が不足している） 給水量を増やしてください。

リモコンスイッチ表示

コントロールユニット
LED

警報の内容

原因と処置

コントロールユニット LED の位置は P.27「8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容」
を参照してください

本体内の水滴回収板の漏水センサに水滴が付着（水滴飛散）している。

処置

本体内の水滴回収板の漏水センサ部の水滴を拭き取る。

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.27 参照）。

原因

給水ユニットがリークしてる。

処置

 水サービス弁を閉めてください。
給弊社宛サービスを依頼してください。

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.27 参照）。

原因・加湿器ドレンパン上の汚れ・排水配管の先下がり勾配が不十分
・排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある

処置

給水サービス弁を閉めてください。
原因を特定し、修正してください。

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFFにする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.27 参照）。

給水電磁弁リークを検知

ドレン排水用ポンプ排水異常を検知- 26 -

参考資料 仕様

原因

故障かな？
と思ったら

解除方法

処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.27 参照）。

一般保守要領 部品交換周期

コントロールユニットの LED5（黄）または LED7（緑）が点灯している

給水サービス弁を閉めてください。
原因を特定し、修正してください。

漏水を検知

警報表示灯
点灯
コントロールユニットの LED5（黄）が点
灯している

処置

運転管理

コントロールユニットの LED4（緑）が点灯している

ドレンパン高水位を検知・加湿器本体が水平でない。
・排水配管の先下がり勾配が不十分。
・排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある。

運転動作

コントロールユニットの LED3（赤）が点
灯している

原因

ご使用の前に 各部の名称

給水ストレーナの目詰まりで給水量が不足している8 参考資料
8-1 コントロールユニット外観略図と LED 表示内容
ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告

通電したままの作業は、感電の原因になります。

VCJ2200

VCJ2200A※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

ビスを 1点緩め、カバーを取り外す

ビスを 2点緩め、カバーを取り外す

ファン出力
CN1

RY5

SSR1

RY2

ON

BS1

OFF

ON
SW1
F1

ON

DS1
1 2 3 4

LED6
LED7

リセット

LED3
LED4
LED5

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

BS1

OFF

OFF
LED1
LED2

CN14
電源

RY4

RY5

CN15
外信運転

LED10

CN16
外部信号

DS4
1 2 3 4

基板電源スイッチ（SW1）

CN16
外部信号

CN14
電源

ON
OFF

リセット

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

LED6
LED7

DS3
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS2
1 2

LED1
LED2

DS1
1 2 3 4CN12
排水用運転信号CN12
排水用運転信号

RY5

CN15
外信運転

RY3
RY1

SW1
F1

LED10

RY4

RY1

ドレン排水用ポンプ
CN3

RY3

CR1

RY2

ドレン排水用ポンプ
CN3

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

RY5

ファン出力
CN1

運転動作

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

SSR1

CR1

ご使用の前に 各部の名称

コントロール
ユニットのカバー

コントロール
ユニットのカバー

基板電源スイッチ（SW1）

運転管理
DS3
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

BS1

ON

DS3：外部指令信号入力設定

リセット

なっています。

LED 番号（色）LED 点灯表示内容

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様

LED1（緑）

リモコン通信時にゆっくり点滅（0.5 秒サイクル）、通信不通時は早い点滅（0.1秒サイクル）

LED2（黄）給水ユニット作動回数に応じて点滅 / 点灯（50 万回以上作動時＝ 0.5 秒サイクルの点滅、
95 万回以上作動時＝ 0.1 秒サイクルの点滅、100 万回作動時＝点灯）

LED3（赤）ドレンパン高水位検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ
（BS1）
を押す〕

LED4（緑）漏水検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED5（黄）給水電磁弁リーク検知時またはドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED6（赤）予備

LED7（緑）ドレン排水用ポンプ排水異常検知時に点灯〔点灯解除の方法はリセットスイッチ（BS1）を押す〕

LED10（緑）ドレン排水用ポンプ運転時に点灯- 27 -

LED10※初期設定は全て下（OFF）に

LED6
LED7

OFF

：運転信号出力設定

LED3
LED4
LED5

ディップスイッチ

DS2
1 2

LED1
LED2

一般保守要領 部品交換周期

DS1
1 2 3 4

8-2 ヒューミディスタットユニット外観略図と LED 表示内容
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は、感電の原因になります。
ヒューミディスタット出力LED（HS）

湿度センサ※グリルパネルを外した状態

端子台（CN4-2）

S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

HS
CN4-2

LED1

LED2

LED3

ヒューミディスタット
ユニットのカバー
PWR

ディップスイッチ

S1
6

5

4

3

2

S1 1 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

1
OFF

ビスを 2点緩め、カバーを取り外すON

2 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定
3 番ピン：ヒューミディスタットの湿度設定

6 番ピン：必ず OFF にしてください

運転動作

4 番ピン：連動運転入力
5 番ピン：設定が必要な場合を除き、
必ず OFF にしてください

LED 番号（色）ご使用の前に 各部の名称

電源LED（PWR）

LED 点灯表示内容

HS（ 赤）

ヒューミディスタットが ON の時に点灯

LED1（ 赤）ヒューミディスタット 制御センサで異常が発生し、ヒューミディスタット出力が停止している時に点滅（0.25 秒サイクル）、または点灯

LED2（緑）ヒューミディスタット 制御センサ以外で異常が発生している時に点滅（0.25 秒サイクル）

LED3（緑）

起動処理中に点灯（電源 ON から初回の測定開始までの 1 秒間）、起動完了後に点滅（1 秒間サイクル）

一般保守要領 部品交換周期

加湿器本体に内蔵されたヒューミディスタットに電源が供給されている時に点灯

運転管理

PWR（緑）

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 28 -

9 仕様
9-1 VCJ2200（標準仕様）
VCJ

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

商品名・型番「てんまい加湿器」WM-VCJ2200
ファン強：2.2/2.2kg/h（50/60Hz） ファン弱：1.2/1.1kg/h（50/60Hz）

標準加湿能力＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。

ご使用の前に 各部の名称

定格風量

ファン強：570/570m3/h（50/60Hz）

ファン弱：300/280m3/h（50/60Hz）

運転音

ファン強：40/40dB（A）（50/60 Hz）

ファン弱：23/21 dB（A）（50/60Hz）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替

定格電源

AC100V  50/60Hz

定格消費電力83/97W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60 Hz）

運転時質量

29kg

化粧グリル色ホワイト（近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5）

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9 ℓ /min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）電圧許容範囲± 10％以内

運転動作

使用条件

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 40℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

運転管理
一般保守要領 部品交換周期

給水方式

間欠給水方式（TSS 制御 / 給水量 0.094 ℓ /min ± 20％）
＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

瞬間最大排水量

約 0.9 ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

安全保護機能

1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
4）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）

故障かな？
と思ったら
参考資料 仕様- 29 -

9-2 VCJ2200A（ヒューミディスタット内蔵型）
VCJ

機種・型式

滴下浸透気化式加湿器

商品名・型番「てんまい加湿器」WM-VCJ2200A
ファン強：2.2/2.2kg/h（50/60Hz） ファン弱：1.2/1.1kg/h（50/60Hz）

標準加湿能力＊上記は、ファン強：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン強時
ファン弱：吸込空気条件 23℃・40%RH、ファン弱時の値です。
標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。
ファン強：570/570m3/h（50/60Hz）

ファン弱：300/280m3/h（50/60Hz）

運転音

ファン強：40/40dB（A）（50/60 Hz）

ファン弱：23/21 dB（A）（50/60Hz）

風量切替

リモコンスイッチ強・弱二段切替

定格電源

AC100V  50/60Hz

定格消費電力83/97W（ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60 Hz）

運転時質量

29kg

化粧グリル色ホワイト（近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5）

リモコンスイッチケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

ドレン排水用ポンプ能力

最大 0.9 ℓ /min（最大揚程 800mm、天井面から 1,200mm の時）電圧許容範囲± 10％以内
5 ～ 40℃（凍結しないこと） 80％ RH 以下

吸込空気温度

5 ～ 40℃（天井内本体周囲温度との差 10℃以内のこと）

給水水質

水道法水質基準に準ずる飲料水

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 30℃

瞬間最大排水量

約 0.9 ℓ /min（ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量）

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度は、加湿器本体内ヒューミディスタットユニットのディップスイッチの切り替えにより 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

安全保護機能

1）ドレンパン高水位検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
2）漏水検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
3）給水電磁弁リーク検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）
4）ドレン排水用ポンプ排水異常検知（運転停止 / 警報表示灯点灯）

9-3 ヒューミ付リモコンWM-HRM101

本体周囲温湿度

5 ～ 40℃（凍結しないこと） 30 ～ 90％ RH 以下（結露しないこと）＊当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。

湿度設定範囲35 ～ 70％ RH＊出荷時のヒューミディスタット設定湿度は 40％ RH です。設定湿度はリモコンスイッチ操作により 5％単位で変更が可能です。

湿度設定ヒステリシス－ 5％ RH

リモコンケース色

ホワイト（近似色 マンセル 5Y9/0.5）

アドレス設定加湿器本体とリモコンスイッチの接続時にアドレス設定が必要となります。
＊リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します（リモコンスイッチ操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます）。

- 30 -

参考資料 仕様

ヒューミ付リモコン

故障かな？
と思ったら

機種・型式・型番

一般保守要領 部品交換周期

間欠給水方式（TSS 制御 / 給水量 0.094 ℓ /min ± 20％）
＊運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で 10 分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。

運転管理

給水方式

運転動作

使用条件

本体周囲温湿度

ご使用の前に 各部の名称

定格風量本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

ウエットマスター
Web サイトウエットマスター
よくあるご質問