電熱式蒸気加湿器

SJB タイプ

設定要領書

施工業者様向けＷＭ-SJB タイプ

空調機・チャンバ組込用
電熱式蒸気加湿器

設定要領書
もくじ

間接蒸気式加湿器 WM-SHE type

1 はじめに
1-1 出荷時設定一覧………………………………………………………… 3

2-1 操作パネルの位置……………………………………………………… 4
2-2 操作パネルの機能と各部の名称……………………………………… 4

試運転作業要領書

2307 ①

取扱説明書
運転動作、運転管理、
一般保守要領など、加湿器の取り扱いについて記載しています。

4 運転管理項目
4-1 運転管理項目の一覧………………………………………………… 10
4-2 比例積算運転時間のリセットと変更……………………………… 11
4-3 最大蒸気発生量出力設定変更……………………………………… 12

5 エラーコードが表示されたら
5-1 警報表示について…………………………………………………… 14
5-2 予報表示について…………………………………………………… 15

エラーコードが表示されたら

施工要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 施工完了後、加湿器
給 排水接続、電 気配 が正常に作動するか線（計装）など、加湿 の試運転手順につい器の施工に関する説 て記載しています。
明を記載しています。

3-1 機能設定項目一覧……………………………………………………… 5
3-2 入力信号設定…………………………………………………………… 6
3-3 水質ブロー設定………………………………………………………… 7
3-4 予熱設定………………………………………………………………… 8
3-5 定期点検表示機能設定………………………………………………… 9

運転管理項目⿟ このたびはウエットマスター電熱式蒸気加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この設定要領書には出荷時設定から変更を行う場合の手順、安全についての注意事項などを記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい設定を行ってください。
⿟ 本加湿器は供給水に、軟水または一次純水を使用します。
軟水をご使用の場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しい施工・取り扱いをお願いします。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

3 機能設定項目

機能設定項目SJB03/SJB07/
SJB14/SJB28/
SJB42/SJB56/SJB85

操作パネルの
位置と詳細

2 操作パネルの位置と詳細

はじめに0.0.0.0.

安全のために必ず守ること……………………………… 1

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

やけど・けがの原因になります。

改造はしない絶対しない

ディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・操作パネルに水、液体をかけない
水濡禁止

必ず守る

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける
必ず守る

必ず守る

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する取付工事に不備があると、接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

濡手禁止

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触れたり、
スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・
蒸気噴霧管・接続配管・電気部品には触れない

本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等を設置しない

触らない

絶対しない 加熱タンクの内圧が上昇し危険です。

-1-

高温部に触れるとやけどの原因になります。

注意
アース接続（D 種接地工事）を行ってください
必ず守る

必ず守る

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

必ず守る

加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、
バックアップ機を設置する
加湿器は故障や誤動作が発生した場合や保守点検作業の際に運転を停止します。

-2-

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する
法令を遵守した施工が必要です。

1 はじめに
1-1 出荷時設定一覧
⿟ SJB タイプの出荷時の設定は以下の通りです。出荷時設定から変更が必要ない場合は、試運転作業要領書を参照して、試運転を行ってください。
設定項目

出荷時の設定状態

最大蒸気発生量出力設定100%

入力信号設定電流比例式制御信号入力 4-20mA

水質ブロー設定

軟水

予熱設定

なし

定期点検表示機能設定

表示機能なしはじめに
操作パネルの
位置と詳細
機能設定項目
運転管理項目
エラーコードが表示されたら-3-

2 操作パネルの位置と詳細
2-1 操作パネルの位置

図 -1 操作パネルの位置

SJB タイプでは、設定の変更に操作パネルを使用します。

操作パネル

操作パネル

操作パネルの位置は図 -1 の通りです。

SJB03～28

SJB42～85

はじめに

2-2 操作パネルの機能と各部の名称①

B

A

操作パネルの
位置と詳細①表示部
加湿器の運転時間（× 10h）や各種設定を表示します。
※表示される時間の 10 倍が実際の時間となります。

電熱式蒸気加湿器 WM-SJB type② MODE ボタン
加湿器の各種設定の確認、設定に使用します。

0.0.0.0.
⑤④ DOWN ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

③

④

⑥

⑥加湿表示灯（赤）
加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。

⑦⑧⑧手動排水スイッチ
加湿器の加熱タンク内の水を排水します（○部を押すと ON になります）。
【表示部（①）の詳細】
A の点灯／消灯：低水位表示
加熱タンク内の水位を検知し、点灯 / 消灯を行います。操作パネルの電源スイッチ ON 後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。この表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。
B の点灯／消灯：予熱機能表示
水温は 70 ～ 80℃となり、表示が点灯します。
加熱タンクの予熱機能の設定有無を表示します。予熱機能を設定している場合、
なお、予熱機能が設定されている場合においても加湿運転中やファンインタロック OFF 時に表示は消灯します。

-4-

エラーコードが表示されたら

⑦電源スイッチ
加湿器の電源を ON/OFF します（○部を押すと ON になります）。

運転管理項目⑤ ENT ボタン
設定項目の決定に使用します。

機能設定項目②③ UP ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

3 機能設定項目
3-1 機能設定項目一覧
⿟ SJB タイプでは機能設定項目として、「入力信号設定」「水質ブロー設定」「予熱設定」「定期点検表示機能設定」の４種類を設定、確認することが可能です。各項目の内容は下表を参照してください。
【機能設定項目一覧】
設定項目

入力信号設定関連頁 P.6

内容

操作パネル
表示部

設定内容

使用する制御信号を表示します。

はじめに
操作パネルの位置と詳細

水質ブロー設定関連頁 P.7

水質ブローの設定を表示します。

予熱設定
関連頁 P.8

加熱タンク水の予熱機能の有無を設定・表
示します。

定期点検
表示機能設定関連頁 P.9

定期点検表示機能設定の有無を設定します。

比例制御電流入力 4-20mA（出荷時設定）

A020

比例制御電圧入力 0-10V

A010

ON-OFF 制御

AonF

軟水ブロー設定 Soft water（出荷時設定）

AQSo

一次純水ブロー設定 Pure water

AQPu

予熱機能なし（出荷時設定）

APoF

予熱機能ありAPon

定期点検表示機能なし（出荷時設定）

ASoF

定期点検表示機能あり

ASon

図 -2
⿟ ①比例積算運転時間の表示状態から操作パネルの【MODE ボタン】を押した後、【UP ボタン】または【DOWN ボタン】を押すと、下図の順序で②～⑥の表示部が切り替わります。
時間の表示へ戻ります。

運転管理項目① 比例積算運転時間

機能設定項目⿟ 各機能設定項目（②～⑥）
を表示させた状態で【MODE ボタン】を押す、または無操作で 30 秒経過すると自動的に①比例積算運転または 30 秒経過

または 30 秒経過

または 30 秒経過

A.P.o.F.

A.S.o.F.

関連頁
P.6

関連頁
P.7

関連頁
P.8

関連頁
P.9

または 30 秒経過⑥ 設定なしA.Q.S.o.

定期点検表示機能設定④ 予熱設定A.0.2.0.

-5-⑤③ 水質ブロー設定

関連頁
P.11

または 30 秒経過② 入力信号設定

エラーコードが表示されたら8.8.8.8.

A.b.o.F.

＜参考：電源スイッチ ON 時の動作＞

1.

操作パネルの電源スイッチを ON にします。

8.8.8.8. 2.

表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

021 3.
0000 4.

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。
※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

比例積算運転時間が表示されます。

3-2 入力信号設定
設定内容

出荷時設定は、電流比例式制御信号入力 4-20mA となっています。
※入力信号設定には

A135 という表示も存在しますが、こちらは電圧比例式制御信号入力 0-10V
ON-OFF 式制御信号入力

A.0.2.0.
A.0.1.0.
A.o.n.F.

例）電圧比例式制御入力信号 0-10V へ変更する場合

経過

8.8.8.8.

＜参考：電源スイッチ ON 時の動作＞および P.5 図 -2 を参照して、比例積算運転時間を表示させます。

2. 【MODE ボタン】を 1 回押し、入力信号設定を表示させます。

※2※2

A.0.2.0.
A.0.1.0.
A.0.1.0.

3. 【ENT ボタン】を押すと表示部内の数値が点滅表示し、設定変更が可能となります。

4. 【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】を押し、希望する設定を選択します。

5.

設定選択の完了後、【ENT ボタン】を押し、設定を確定させます。変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

※ 1：点滅表示時に【MODE ボタン】を押すと、入力信号設定表示に戻ります。
※ 2：点滅表示時に無操作で 30 秒経過すると自動的に比例積算運転時間の画面に切り替わります。
-6-

エラーコードが表示されたら※1

運転管理項目

A.0.2.0.

1.

機能設定項目30秒

操作パネルの位置と詳細選択しないでください。選択した場合、入力信号設定異常警報を発報します（P.14 参照）。

電流比例式制御信号入力 4-20mA（出荷時設定）表示

はじめに⿟ 使用する制御信号（右表の 3項目）を設定します。

3-3 水質ブロー設定
⿟ 給水水質に応じた定時排水タイミングを設定する機能です。現場の給水水質に合わせた設定をしてください。
⿟「軟水」と「一次純水」ではブロー間隔が異なるため、適正な設定でない場合、不具合※の原因となります。

※軟水を供給し「一次純水ブロー設定」にした場合、加熱タンク内の汚れが早期に発生します。
一次純水を給水し、「軟水ブロー設定」にした場合、適正なブロー
間隔よりも早いタイミングでブローを行うことになり、一次純水の消費が増加します。
⿟ 出荷時設定は、
軟水ブロー設定となっています。

設定内容
軟水ブロー設定（出荷時設定）Soft water

一次純水ブロー設定

Pure water

表示

A.Q.S.o.
A.Q.P.u.

例）一次純水ブロー設定へ変更する場合合
はじめに

30秒
経過

8.8.8.8.

操作パネルの位置と詳細

A.0.2.0.

1.

P.6 ＜参考：電源スイッチ ON 時の動作＞および P.5 図 -2 を参照して、比例積算運転時間を表示させます。

2. 【MODE ボタン】を 1 回押し、入力信号設定を表示させます。

機能設定項目※1

A.Q.S.o.

運転管理項目※2

エラーコードが表示されたら※2

A.Q.S.o.

A.Q.P.u.
A.q.P.u.

3. 【DOWN ボタン】を 1 回押し、水質ブロー設定を表示させます。

4. 【ENT ボタン】を押すと表示部内のコードが点滅表示し、設定変更が可能となります。

5. 【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】を押し、設定する水質を選択します。

6.

設定選択の完了後、【ENT ボタン】を押し、設定を確定させます。変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

※ 1：点滅表示時に【MODE ボタン】を押すと、入力信号設定表示に戻ります。
※ 2：点滅表示時に無操作で 30 秒経過すると自動的に比例積算運転時間の画面に切り替わります。

-7-

3-4 予熱設定●加熱タンク水を 70 ～ 80℃に予熱する機能です。

設定内容●出荷時設定は、予熱機能なしとなっています。

表示予熱機能なし（出荷時設定）

A.P.o.F.

予熱機能ありA.P.o.n.

例）予熱機能ありへ変更する場合合
30秒
経過

1.

8.8.8.8.

P.6 ＜参考：電源スイッチ ON 時の動作＞および P.5 図 -2 を参照して、比例積算運
転時間を表示させます。

※1
×2 回

A.P.o.n.

A..Po..n.

5. 【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】を押し、希望する設定を選択します。

6.

設定選択の完了後、【ENT ボタン】を押し、設定を確定させます。変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

※ 1：点滅表示時に【MODE ボタン】を押すと、入力信号設定表示に戻ります。
※ 2：点滅表示時に無操作で 30 秒経過すると自動的に比例積算運転時間の画面に切り替わります。

-8-

エラーコードが表示されたら※2

A.P.o.F.

4. 【ENT ボタン】を押すと表示部内のコードが点滅表示し、設定変更が可能となります。

運転管理項目※2

機能設定項目A.P.o.F.

3. 【DOWN ボタン】を 2 回押し、予熱ブロー設定を表示させます。

操作パネルの位置と詳細

A.0.2.0.

はじめに

2. 【MODE ボタン】を 1 回押し、入力信号設定を表示させます。

3-5 定期点検表示機能設定●定期点検時期をお知らせする機能です。
●出荷時設定は、定期点検表示機能なしとなっています。
●定期点検表示機能ありに設定した場合、比例積算運転時間がヒー
タ寿命の 10,000 時間（目安）を経過すると予報コードが表示されます（P.15「5-2 予報表示について」参照）。
※出荷時に比例積算運転時間の設定は 10,000 時間にセットされており、変更はできません。

設定内容

表示

定期点検表示機能なし（出荷時設定）

A.S.o.F.

定期点検表示機能あり

A.S.o.n.

例）定期点検表示機能ありへ変更する場合合30秒
経過8.8.8.8.

はじめに
操作パネルの位置と詳細

A.0.2.0.

1.

P.6 ＜参考：電源スイッチ ON 時の動作＞および P.5 図 -2 を参照して、比例積算運転時間を表示させます。

2. 【MODE ボタン】を 1 回押し、入力信号設定を表示させます。
※1

×3 回

機能設定項目A.S.o.F.

運転管理項目※2

エラーコードが表示されたら※2

A.S.o.F.

A.S.o.n.
A..S.o.n.

3. 【DOWN ボタン】を 3 回押し、定期点検表示機能設定を表示させます。

4. 【ENT ボタン】を押すと表示部内のコードが点滅表示し、設定変更が可能となります。

5. 【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】を押し、希望する設定を選択します。

6.

設定選択の完了後、【ENT ボタン】を押し、設定を確定させます。変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

※ 1：点滅表示時に【MODE ボタン】を押すと、入力信号設定表示に戻ります。
※ 2：点滅表示時に無操作で 30 秒経過すると自動的に比例積算運転時間の画面に切り替わります。

-9-

4 運転管理項目
4-1 運転管理項目の一覧
⿟ SJB タイプは下記表内の６種類の運転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下表を参照してください。
⿟ 各項目を確認するための操作方法は図 -3 を参照してください。

【運転管理項目一覧】
№

表示項目

内

容

▪比例運転におけるフル運転換算時の運転時間を積算し表示します。
（例：出力 50％、20 時間運転の場合、比例積算運転時間は 10 時間）▪運転時間のリセットおよび時間変更が可能です。

①

比例積算運転時間②

型番設定表示③

トータル比例積算運転時間▪比例積算運転時間のリセットおよび時間変更の操作については P.11 ～ 12 をご参照ください。
▪加湿器型番を表示します。
▪比例運転におけるフル運転換算時の延べ運転時間を積算し表示します。
※このときの運転時間はリセットできません。
▪入力信号値を算出し、瞬時パーセント表示を行います。
▪５秒毎に自動更新します。表示は下３桁で 1％毎の表示です（例：5％のとき⇒ H005 、100％のとき⇒ H100 ）。
瞬時加湿運転出力表示▪蒸気発生量の上限設定が行われている場合においても、その型番の最大蒸気発生量に対する加湿出力を表示します（最大蒸気発生量上限設定が「50％」の場合においても、入力信号要求が「100％」であれば、「100％」が表示されます）。
▪ 加湿器の比例出力に関係なく加湿器が運転した延べ時間を指し、その積算時間を表示します。

トータル絶対積算運転時間（例：出力 50％、20 時間運転の場合、トータル絶対積算運転時間は 20 時間）▪加湿表示灯が点灯した時間と同等です。

操作パネルの位置と詳細⑤※このときの運転時間はリセットできません。
▪設定した蒸気発生量の上限値をパーセント表示します。（出荷時設定は 100％ = P100 ）⑥

最大蒸気発生量出力設定

はじめに

④

▪設定範囲：20 ～ 100％（設定ステップ：5％毎）▪最大蒸気発生量出力設定の操作については P.13 をご参照ください。

機能設定項目図 -3
⿟ 操作パネルの【UP ボタン】または【DOWN ボタン】を押すと、下図の順序に表示部が切り替わります。
⿟ 図中の②～⑥の項目は、無操作で 30 秒経過すると、自動的に①比例積算運転時間の表示へ切り替わります。

※１：数字のみ点滅します（ドットは点滅しません）。
※２：数字・ドット全てが点滅します。

運転管理項目

瞬時加湿運転
出力表示

トータル
絶対積算運転時間

最大蒸気発生量
出力設定

8.8.8.8.

H.1.0.0.

8.8.8.8.

P..1.0.0.

※2

※1

関連頁
P.13
30秒

経過

30秒

経過

30秒

- 10 -

経過

30秒

経過

30秒

経過

エラーコードが表示されたら⑥⑤④

S.J.0.3.

トータル
比例積算運転時間② 型番設定表示③① 比例積算運転時間

8.8.8.8.

4-2 比例積算運転時間のリセットと変更
⿟ 比例積算運転時間とはヒータ通電積算時間を指し、比例運転における延べ運転時間を積算し表示します。
⿟ リセットおよび時間変更の操作方法については以下、または P.12 をご参照ください。

4-2-1 比例積算運転時間のリセット方法

1. 操作パネルの電源スイッチを ON にします。

8.8.8.8.

2. 表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

021

3. ※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

はじめに0..1.0.0.

操作パネルの位置と詳細

0..1.0.0.

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。

4. （表示される数字の 10 倍が実際の運転時間となります。左記は 1,000 時間の表示例）。
比例積算運転時間が表示されます

5. ENT ボタン（

機能設定項目）
6. 運転時間が 0 時間（「0000」時間）にリセットされます。
UP ボタン（

0..0.0.0.

）を押し、１桁目を点滅させます。

）と DOWN ボタン（

運転管理項目

7. 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。
数値設定が完了後、ENT ボタン（

0..0.0.0.

を同時に３秒以上長押しすると、エラーコードが表示されたら- 11 -）
を押し、変更を確定させます。

4-2-2 比例積算運転時間の変更方法
例）比例積算運転時間を 5,000 時間に設定する場合

0..0.0.0.
0..0.0.0.

1. （左記は 0 時間の表示例）

P.11 の手順 1 ～ 4 を参照し、
比例積算運転時間を表示させます。

2. ENT ボタン（）を押し、１桁目を点滅させます。

3. UP ボタン（）または DOWN ボタン（

設定したい数値にあわせます。
）を押し、0..0.0.0.

0 ～ 9 までの数字がループし）を押すごとに、

0→1→2→3→4→5→6→7→8→9

MODE

4. MODE ボタン（ ）を押し、2 桁目を点滅させます。
MODE

MODE ボタン（

MODE）
を押すごとに、１桁づつ左に点滅箇所が移動し、桁の変更ができます。
１桁目点滅

MODE

MODE

0000

MODE

4 桁目点滅

3 桁目点滅手順 3 ～ 4 を繰り返し、
1 ～４桁目まで数値の設定を行います。
表示される数字の 10 倍が実際の運転時間になるため、5,000 時間に設定したい場合は「0500」と入力します。

6. 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

1 ～ 4 桁目までの数値設定完了後、ENT ボタン（

0..5.0.0.

0000- 12 -）
を押して設定を確定させます。

エラーコードが表示されたら5.

0000

運転管理項目0000

2 桁目点滅MODE

機能設定項目

0..0.0.0.

0..5.0.0.

操作パネルの
位置と詳細

0←1←2←3←4←5←6←7←8←9

はじめにUP ボタン（）または DOWN ボタン（て表示されます。

4-3 最大蒸気発生量出力設定変更
⿟ 任意に設定した蒸気発生量の上限値をパーセント表示します。

P.1.0.0.
P.1.0.0.

1. P.10 の図 -3 を参照して、最大蒸気発生量出力設定を表示させます。
2. 【ENT ボタン】を押し、2 ～ 4 桁目の数値を点滅させます。
【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】を押し、設定したい数値にあわせます。

はじめに【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】を押す毎に以下順序（設定ステップ：5％毎）で数値がループして表示されます。

P.02
. .0.

3.

P100 → p020 → P025 → P030 → … … → P090 → P095

操作パネルの
位置と詳細

P100 → p095 → P090 → P085 → … … → P025 → P020

機能設定項目

4. 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

数値設定が完了後、【ENT ボタン】を押し、変更を確定させます。

P.02
. .0.

運転管理項目
エラーコードが表示されたら- 13 -

5 エラーコードが表示されたら
5-1 警報表示について
表示項目

警報表示

内容

本体の状態 / 対処方法
運転停止（外部異常信号を出力）

ヒータ過熱防止機能【対処方法】ヒータの表面が汚れている場合は掃除してください。
ヒータが過熱状態となった場合
また、加湿器への給水水質を確認してください。
（E0H） （低水位によるヒータ露出時も含む） 【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、

EOH

再度 ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。
空運転防止機能（表示なし）-

ヒータが過熱状態となり上記のヒータ 運転停止および操作不能（外部異常信号は出力しません）
過熱防止機能が作動しなかった場合 【対処方法】弊社宛サービスにお問い合わせください。
運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】以下の 4 点に当てはまっているか確認してください。
・給水サービス弁が閉止▪初期給水時（ELL）・手動排水スイッチが ON
低水位状態が 1 時間以上続いた場合 ・給水圧力が低い▪通常運転時および手動排水時
・給水ストレーナが詰まっている
低水位状態が 20 分以上続いた場合当てはまらなかった場合は弊社宛サービスにお問い合わせください。

はじめに

低水位検知機能ELL【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、

警報を検知しない水位まで強制的に排水（外部異常信号は出力しません）
高水位・泡検知機能（表示なし）-▪高水位状態の場合【対処方法】加湿器への給水水質を確認してください。
給水水質が原因ではなかった場合は、弊社宛サービスにお問い合わ▪泡立ちを検知した場合

操作パネルの
位置と詳細

再度 ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。

せください。

排水電磁弁過電流検知

FS
（FS）

Fd
（Fd）

給水遮断弁の故障により過電流を検 運転停止（外部異常信号を出力）知した場合【対処方法】基板と給水遮断弁を交換してください。
排水電磁弁の故障により過電流を検 運転停止（外部異常信号を出力）知した場合【対処方法】基板と排水電磁弁を交換してください。

サーミスタ断線警報

EHd
（EHd）

【対処方法】▪過熱保護サーモのコネクタが接続されているか確認します。

 熱保護サーモ（TH）コネクタの ▪過熱保護サーモのコネクタが断線している場合は、弊社宛サービ
過接続忘れや、断線時に表示されます。
スにお問い合わせください。
再度 ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。
運転停止（外部異常信号を出力）

EEPROM エラー

EEP
（EEP）

プ
 ログラムが保存データを上手く読 【対処方法】▪電 源スイッチを一度 OFF にしてから ON にし、再起動してもみ込めない場合に表示されます。
「EEP」表示が出る場合は、制御基板故障の可能性があります。
制御基板交換については、
弊社宛サービスにお問い合わせください。

型番未設定警報

SJO0（SJ00）

運転停止（外部異常信号は出力しません）

加湿器の型番が未設定【対処方法】弊社宛サービスにお問い合わせください。
最低水位まで排水後、運転停止（外部異常信号を出力）

入力信号設定異常警報.E.S. d.

（.E.S.d.）

入力信号の設定がなっている

A135 に【対処方法】入力信号を正しく設定してください（P.6「3-2 入力信号設定」参照）。
【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、再度 ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。

- 14 -

エラーコードが表示されたら

【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、

運転管理項目運転停止（外部異常信号を出力）

機能設定項目給水遮断弁過電流検知

5-2 予報表示について
⿟ 加湿器本体が予報（注意喚起）
を検知すると操作パネルの表示部に比例積算運転時間と交互（約 1 秒ごと）に表示を行います。

表示項目

予報表示

内容

表示例

▪ヒ ータ表面にスケール等が付▪下 記表示例は、比例積算運

着し、ヒータ表面の温度が上

転時間が 9,570 時間で点検

昇した場合に表示されます。

清掃の予報コードが表示された場合を表しています。

定期点検表示CHEC

本体の状態 / 対処方法
▪加湿運転継続【対処方法】▪定 期点検を行ってください。詳C.H.E.C.

（CHEC）

細は取扱説明書を参照してください。ヒータ表面にスケールが付着している場合はヒータの清掃が必要です。

0.9.5.7.
はじめに
点検清掃表示SECE（SECE）▪交 互表示の解除は、操作パネルの 電 源 ス イ ッ チ を 一 度 OFF にし、再度 ON にします。

▪定 期 点 検 表 示 機 能 設 定（P.9 ▪｢SECE」と比例積算時間の ▪加湿運転継続参照）が「あり」に設定され予報コードが表示されます【対処方法】ている場合に、比例積算運転（下記表示例参照）。
▪ヒータ交換の準備をしてくださ
時間がヒータ寿命の 10,000
い（弊社宛サービスにお問い合
時 間（ 目 安 ） を 経 過 す る と、
わせください）。
表示されます。

S.E.C.E.

▪交 互表示の解除は、比例積算運操作パネルの位置と詳細

1.0.0.0

転時間をリセットします。リセッ
ト方法は P.11「4-2 比例積算
運転時間のリセットと変更」を参照してください。

機能設定項目
運転管理項目
エラーコードが表示されたら
〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1101 FAX.03-3952-4411
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121- 15 -

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-023100