レオナード循環給湯用

カロリーファイヤー

ＥＸ−Ｐシリーズ
メンテナンスガイド

1●もくじ

①表紙・・・Ｐ−1②もくじ・・・Ｐ−2③各部名称・・・Ｐ−3④メンテナンスガイドについて・・・Ｐ−4⑤温水圧力が弱くなった。・・・Ｐ−5⑥温水にならない（温水温度が上がらない）。・・・Ｐ−6 〜 8⑦温水温度が安定しない。・・・Ｐ−9・10⑧異常高温ランプが点灯する。・・・Ｐ−11・12⑨異常高温ランプが点灯した後も温度が上昇する。・・・Ｐ−13・14⑩サービスネットワーク・・・Ｐ−152

●各部名称１９５ １１

１０ ５６１２３１３

１０２０

７１６２

４１３φ110

１８１４１５２２２１１８１４１７325

９２２ スチームトラップ

１２１ ケーシング

１式

２０ 流量調整弁

１１９ 圧力計及コック

４１８ 逆止弁

１１７ 密閉膨張タンク

１１６ 制御盤ボックス

１１５ 架台

１１４ 排水，排水，排蒸気弁

４１３ 温度計

２１２ 安全弁

１１１ 空気抜弁

１２１０ 逆止弁
９ スチームトラップ

１８ 循環ポンプ

１７ ストレーナー
６ 圧力スイッチ

２ＯＮ－０.０５MPa
ＯＦＦ－０.０１MPa

１５ サーモスタット

１４ 電磁弁

１３ 温調弁センサー

１２ 温調弁

１１１ 熱交換器
符号

名称

個数

3

●メンテナンスガイドについて
メンテナンスガイドは、症状別にユニット内機器の不具合箇所を特定し、交換や修理をしていただく為のマニュアルです。
作業の際は十分安全に配慮して行って下さい。
特に、元バルブの操作や配管内の残圧・火傷についてはご注意して下さい。
●メンテナンス前に、必ず元バルブを閉じて下さい。
●ユニット内の残圧が残っていないか確認を行って下さい。
●蒸気配管が常温になるまで作業を休止して下さい。
●漏電の可能性がある場合は、感電に注意して下さい。

●日常点検について（下記の項目を行って下さい）●供給蒸気圧力の確認●供給圧力の確認●各箇所漏れ確認●循環ポンプ作動確認（電流値確認）●循環温水温度確認●ストレーナーの清掃（スクリーン清掃）
ストレーナー4

●温水圧力が弱くなった。
・手順 1（供給圧力の確認）
供給圧力が所定の圧力になっているか確認して下さい。
減圧弁や加圧ポンプが不調の場合は原因を取り除き、所定の圧力に調整して下さい。
・手順 2（ストレーナーの確認）
給水側ストレーナーが「目づまり」をしていないか確認して下さい。
「目づまり」をしている場合は、清掃もしくは交換を行って下さい。
給水側ストレーナー

給水側逆止弁・手順 3（逆止弁の確認）
逆止弁が正常に作動しているか確認して下さい。
逆止弁が固着している場合は清掃もしくは交換を行って下さい。

5

●温水にならない（温度が上がらない）
温水が上がらない場合はいくつかの要因が考えられます。順に確認し修理・交換して下さい。
・手順１（供給圧力の確認）
供給蒸気圧力が所定の圧力になっているか確認して下さい。
温水が使われていない場合に正常な圧力があっても、温水が使用された時に圧力が低下するようなら、供給側の減圧弁などの機器が不調の場合があります。
原因を取り除き所定の圧力に調整して下さい。
・手順２（ストレーナーの確認）
供給蒸気側のストレーナーが「目づまり」をしていないか確認して下さい。
ストレーナーのキャップにはドレン抜き用のフレキが接続されています。
フレキとストレーナーキャップを外してスクリーンに「目づまり」が無いか確認して下さい。
「目づまり」がある場合は、清掃もしくは交換して下さい。

蒸気用ストレーナー

6

・手順 3（蒸気遮断弁の確認）
このユニットには、蒸気遮断弁（電磁弁）が設置されています。
何らかの原因でこの電磁弁が開かなければ温水を製造する事が出来ません。
制御盤の「手動・断」の切替スイッチを操作し電磁弁から「カッチ・カッチ」と音が鳴り温調弁が熱くなれば正常に作動しています、音が鳴らす、温調弁が常温Aのままなら電磁弁の故障の場合がありま
自動、手動、断制

御盤切換スイッチ

す。交換して下さい。
※この確認作業はスチームトラップ手前の排水バルブ（※）を開けて行って下さい。

電磁弁温調弁スチームトラップ
排水弁（※）

7

・手順 4（スチームトラップ作動確認）
供給圧力・ストレーナー・電磁弁が正常な場合に、フロートトラップが正常に作動しない場合は、昇温が出来ません。制御盤のスイッチ「手動」にしてスチームトラップの手前の排水弁を開けて下さい。
排水弁を開けた時に昇温が始まればフロートトラップの故障の可能性があります、フロートトラップを交換して下さい。

A

自動、手動、断制

御盤

切換スイッチフロートトラップ排水弁

8

●温水温度が安定しない。
・手順 1（供給圧力の確認）
供給圧力が所定の圧力になっているか確認して下さい。
減圧弁や加圧ポンプが不調の場合は原因を取り除き所定の圧力に調整して下さい。
・手順 2（ストレーナーの確認）
給水側・供給蒸気ストレーナーが「目つまり」をしていないか確認して下さい。
「目つまり」をしている場合は、清掃もしくは交換を行って下さい。
給水側ストレーナー

供給蒸気側ストレーナー

・手順 3（循環ポンプ確認）
循環ポンプの能力が低下していたり、停止している場合は、温水温度が安定せず上下動を繰り返します。
制御盤正面の電流計の指針の印に電流値が適合しているか、循環ポンプが正常に運転しているか確認して下さい。
電流値が低下していたり、停止している場合は、循環ホンプ交換を行ってください。

9

・手順 4（温調弁センサーの確認）
油圧式温調弁センサーは、経年による劣化で反応が、悪くなり、温度弁の制御ができできなくなる事があります。

温調弁センサー①蒸気元バルブを閉め、制御盤スイッチを手動にし蒸気配管内の残圧を取り除きます。
②温調弁に接続されている温調弁センサーのアクチュエーター部を外します。

温調弁温調弁センサー
アクチュエーター部

低温④温調弁センサーのノブを低温側いっぱいに回します。（時計方向に回す）
アクチュエーター⑤アクチュエーターのプッシュロッドプッシュロッドが出てきます。
⑥プッシュロッドを押さえつけ簡単に戻る様ならセンサーが劣化しています
ので新しい物と交換して下さい。

10●異常高温ランプが点灯する
・手順 1（循環ポンプ確認）
循環ポンプの能力が低下していたり、異常高温ランプ停止している場合は、温水温度が安定せず上下動を繰り返します。
制御盤正面の電流計の指針の印に電流A

電流計値が適合しているか、循環ポンプが正常に運転しているか確認して下さい。
電流値が低下していたり、停止している場合は、循環ホンプ交換を行ってください。
・手順２（温調弁センサーの確認）

油圧式温調弁センサーは、経年により劣化した場合はアクチュエーターはプッシュロッドを押し出す事が出来なくなり、その結果温調弁は蒸気をコントロールすることが出来なくなります。
低温①蒸気元バルブを閉め、制御盤スイッチを手動にし蒸気配管内の残圧を取り除きます。
②温調弁に接続されている温調弁センサーのアクチュエーター部を外しアクチュエータープッシュロッドます。
③温調弁センサーのノブを低温側いっぱいに回します。（時計方向に回す）④アクチュエーターのプッシュロッドが出てきます。
⑤プッシュロッドを押さえつけ簡単に戻る様ならセンサーが劣化していますので新しい物と交換して下さい。

11

・手順３（温調弁漏れ確認）
油圧式温調弁センサーが正常な場合や新しい物と交換した後、温水を使用せずに循環のみ行って下さい。その時、温水温度が徐々に上がり、異常高温ランプが点灯し高温遮断弁が作動すれば温調弁が漏れを起こしている可能性があります。新しい物と交換して下さい。

異常高温ランプ

A

電流計

温調弁センサー

温調弁
温調弁センサー
アクチュエーター部

12

●異常高温ランプが点灯後も温度が上昇する※循環運転時に異常高温設定値以上に温水温度が上がる場合

・手順 1（循環ポンプ確認）
循環ポンプの能力が低下していたり、停止している場合は、温水温度が安定

異常高温ランプせず上下動を繰り返します。
制御盤正面の電流計の指針の印に電流値が適合しているか、循環ポンプが正A電流計常に運転しているか確認して下さい。
電流値が低下していたり、停止している場合は、循環ホンプ交換を行ってください。
・手順２（温調弁センサーの確認）

油圧式温調弁センサーは、経年により劣化した場合はアクチュエーターはプッシュロッドを押し出す事が出来なくなり、その結果温調弁は蒸気をコンコントロールする事が出来なくなります。
低温①蒸気元バルブを閉め、制御盤スイッチを手動にし蒸気配管内の残圧を取り除きます。
②温調弁に接続されている温調弁センサーのアクチュエーター部を外しアクチュエーター
プッシュロッドます。
③温調弁センサーのノブを低温側いっぱいに回します。（時計方向に回す）④アクチュエーターのプッシュロッドが出てきます。
⑤プッシュロッドを押さえつけ簡単に戻る様ならセンサーが劣化しています
ので新しい物と交換して下さい。

13

・手順３（温調弁漏れ確認）
油圧式温調弁センサーが正常な場合や新しい物と交換した後、温水を使用せずに循環のみ行って下さい。その時温水温度が徐々上がり、異常高温ランプが点灯すれば温調弁漏れを起こしている可能性があります、新しい物と交換して下さい。

温調弁センサー※蒸気側フランジ温調弁
電磁弁

温調弁センサー
アクチュエーター部

・手順４（電磁弁漏れ確認）
蒸気元バルブを閉じ、運転スイッチを「断」にして下さい。
温調弁センサーのアクチュエーター部を温調弁から取外した後に、熱交換器に接続している※フランジボルトナットを緩めフランジ合わせ面に隙間を作って下さい。
そして蒸気の元バルブを徐々に開けて ( 注：開けすぎ注意）電磁弁からの漏れを確認して下さい。電磁弁が漏れているとフランジ合わせ面（※）から蒸気が出ます。
その場合は、新しい電磁弁に交換して下さい。
※交換時は蒸気元バルブと電磁弁の間の残圧に充分注意して行って下さい。

14

ＬＥＯＮＡＲＤ

サービスネットワーク

北海道レオナード
オーク技研

北陸レオナード
東京レオナード商会
東北営業所

日本レオナード商会
日本ニーズ

東京レオナード商会
東京レオナード商会
東関東営業所

日本レオナード商会
福岡事務所

横浜レオナード商会
中部レオナード

14