東海第二発電所 工事計画審査資料
本資料のうち，枠囲みの内容は，資料番号

工認-850 改1

営業秘密又は防護上の観点から提出年月日

平成30年8月20日

公開できません。

NT2 補③ Ⅴ-5-35 R0

Ⅴ-5-35 計算機プログラム（解析コード）の概要
・ＡｕｔｏＰＩＰＥ

目次

NT2 補③ Ⅴ-5-35 R0

1.

はじめに

1

1.1 使用状況一覧

2

2.

3

解析コードの概要

2.1 AutoPIPE Ver.09.00.00.09

3

2.2 AutoPIPE Ver.09.04.00.19

4

1.

はじめに
本資料は，添付書類において使用した計算機プログラム（解析コード）AutoPIPEについて説明するものである。

NT2 補③ Ⅴ-5-35 R0

本解析コードを使用した添付書類を示す使用状況一覧，解析コードの概要を以降に記載する。

1

1.1 使用状況一覧

NT2 補③ Ⅴ-5-35 R1

使用添付書類バージョン

Ⅴ-2-4-3-2-1

管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-5-5-5-2管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-5-7-1-3

管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-9-4-3-2-1

管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-9-4-3-4-1

管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-9-5-6-1

管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-9-7-1-1

管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-10-1-2-9管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-10-1-3-8管の耐震性についての計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-別添1-10

ガス供給配管の耐震計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-4-2-2-2管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-5-4-5-5管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-5-6-1-4管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-9-2-2-2-2管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-9-2-2-4-2管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-9-2-3-3-2管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-9-2-5-1-2管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-10-1-1-1-5管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-3-10-1-1-2-5管の応力計算書

Ver.09.00.00.09

Ⅴ-2-10-1-2-9管の耐震性についての計算書

Ver.09.04.00.19

Ⅴ-2-10-1-3-8管の耐震性についての計算書

Ver.09.04.00.19

Ⅴ-2-10-1-4-6管の耐震性についての計算書

Ver.09.04.00.19

Ⅴ-2-別添1-10

ガス供給配管の耐震計算書

Ver.09.04.00.192

2.

解析コードの概要
2.1 AutoPIPE Ver.09.00.00.09
コード名

項目

AutoPIPE

使用目的

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析開発機関

株式会社ベントレー・システムズ

開発時期

1986年

使用したバージョン

Ver.09.00.00.09

コードの概要AutoPIPE（以下，「本解析コード」という。）は，静的及び動的荷重に対する配管の応力を解析することを目的に，任意形状の3次元モデルの静的解析及び動的解析を有限要素法を用いて行うものである。
主な解析機能として，内圧・熱膨張・強制変位の線形の静的解析及び摩擦力等を考慮した非線形の静的解析，固有値解析・応答スペクトル解NT2 補③ Ⅴ-5-35 R1

析等の動解析，そしてハンガーサポートの自動選定があり，本解析コー
ドは，工業用配管システム設計及び，建築・土木工学等の分野において，多くの実績を有している。
【検証（Verification）】
・世界的に使用実績の多いプログラムの1つである構造解析用解析コー
ド「TRIFLEX」を用いて，代表的な配管検証用モデルに対し静的解析（自重・熱膨張）を行い拘束点反力・移動量の計算結果の比較を行い，両者の解析結果がよく一致していることにより計算結果の妥当性の検証を行ったことを確認している。
・本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された要件を満検証（Verification）及び妥当性確認（Validation）足していることを確認している。
【妥当性確認（Validation）】
・本解析コードは，工業用配管システム設計及び，建築・土木工学等の様々な分野における使用実績を有しており，今回の工事計画認可申請における構造に対し使用する要素，解析については，既工事計画で使用された実績があり，妥当性は十分に確認されている。
・検証の体系と今回の工事計画認可申請で使用する体系が同等であることから，検証結果を持って，解析機能の妥当性も確認できる。
・今回の工事計画認可申請における用途及び適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。

3

2.2 AutoPIPE Ver.09.04.00.19
コード名
項目

AutoPIPE

使用目的

有限要素法（はりモデル）による，固有値解析及び応力解析開発機関

株式会社ベントレー・システムズ

開発時期

1986年

使用したバージョン

Ver.09.04.00.19

コードの概要AutoPIPE（以下，「本解析コード」という。）は，静的及び動的荷重に対する配管の応力を解析することを目的に，任意形状の3次元モデルの静的解析及び動的解析を有限要素法を用いて行うものである。
主な解析機能として，内圧・熱膨張・強制変位の線形の静的解析及び摩擦力等を考慮した非線形の静的解析，固有値解析・応答スペクトル解
析等の動解析，そしてハンガーサポートの自動選定があり，本解析コー

NT2 補③ Ⅴ-5-35 R1E

ドは，工業用配管システム設計及び，建築・土木工学等の分野において，多くの実績を有している。
【検証（Verification）】
・世界的に使用実績の多いプログラムの1つである構造解析用解析コー
ド「CAESAR Ⅱ」を用いて，代表的な配管検証用モデルに対し静的解析（自重・熱膨張）及び動的解析を行い拘束点反力・移動量の計算結果の比較を行い，両者の解析結果がよく一致していることにより計算結果の妥当性の検証を行ったことを確認している。
・本解析コードの運用環境について，開発機関から提示された要件を満検証（Verification）及び妥当性確認（Validation）足していることを確認している。
【妥当性確認（Validation）】
・本解析コードは，工業用配管システム設計及び，建築・土木工学等の様々な分野における使用実績を有しており，今回の工事計画認可申請における構造に対し使用する要素，解析については，既工事計画で使用された実績があり，妥当性は十分に確認されている。
・検証の体系と今回の工事計画認可申請で使用する体系が同等であることから，検証結果を持って，解析機能の妥当性も確認できる。
・今回の工事計画認可申請における用途及び適用範囲が上述の妥当性確認の範囲内であることを確認している。

4