Nous faisonsavancer l’énergie

Le chemin vers la neutralité carbone et un avenirénergétique durable avec NovaLT™

© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservés

NovaLT™ Turbines
à gazTechnologie d’avenir pour laproduction électriqueindustrielle• Meilleur rendement de sa catégorie en
minimisant l’empreinte CO2 et en
maximisant les bénéfices sur le cycle de vie• Émissions de NOx à un chiffre• Performances environnementales etéconomiques optimales de 5 MW à 16 MWet jusqu’à 70 MW dans les applications àcycle combiné• Turbines à gaz entièrement fabriquées ettestées à Florence, Italie• Capacité avérée de brûler jusqu’à 100 %d’hydrogène• Caractéristiques de flexibilité opérationnelleuniques pour les services d’équilibrage deréseau
• Temps de retour sur investissement
typique* : 2 à 3 ans*- Peut varier en fonction des conditions locales© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservés

NovaLT™
Performances en productionélectrique
Performance

NovaLT™ 5-1

NovaLT™ 12

NovaLT™ 16

Puissance aux bornes dugénérateur

5,5 MWe

12,5 MWe

16,9 MWeRendement électrique à pleinecharge

29,5 %

35,3%

36,4%

Rendement électrique à 70 %de la charge

27,5%

31,8%

32,8%

Fréquence du générateur

50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz

Marge de réglage effective
bas-NOX par voie sèche (DLN)

50 % ou mieux

50 % ou mieux

50 % ou mieux

Émissions de NOx

15 ppm

15*ppm

15*ppmRendement de cogénération> 85 %

> 80%

> 80%

Température des gazd’échappement

580°C

496°C

495°C

Débit des gaz d’échappement

20,4 Kg/s

42 Kg/s

54,6 Kg/s

Production de vapeur sèche à
10 bar(a)14,5 t/h

23 t/h31 t/hType de combustible**

NG/H2NG/HI

NG/H2NG/HI

NG/H2NG/HI/
Carburant diesel

Débit du combustible

0,4 kg/s

0,7kg/s

0,9kg/s

Rendement aux conditions ISO* 9 ppm sur demande**Type de carburant :NG = Gaz naturel
H2NG = mélanges de H2 avec du gaz naturel
HI = gaz inertes nobles© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservés

NovaLT™
Groupes turbo-générateurs à gaz
NovaLT™ 5-1

NovaLT™ 12

NovaLT™ 16

Empreinte : LxPxH (m)14x2,5x7,914,3x2,5x6,415,62x3,15x9,52

Poids (tonne)

65

113

134

Orientation del’échappement

AxialeLatérale/Verticale

Latérale/Verticale

NovaLT™ 12 & 16 Entretien

35 K heures de fonctionnement continu ... aucune exigenced’inspection annuelle
Révision générale
de la section chaude

Révision générale majeure

Heures35 000Heures70 000Démarrages

1 250

Démarrages

2 500

Intervalles d’entretienles plus longs de la gamme

Pas d’inspection annuelle

Échange rapide de la turbine

Inventaire réduit au minimum

Révision générale complète de la TG
seulement après ~ 8 ans

24 heures travaillées
pour l’échange de la turbine sur site2 à 3 jours de fonctionnement
supplémentaire par an

Pool de turbines disponibles
pour le service d’échange

NovaLT™ 5 = intervalles d’entretien 24 000-48 000 heures© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservés

ÉTUDE DE CAS #1

Lucart : une histoire à succès pour une centralede cogénération
ClientLucart : Multinationale européenne leader dansla production de papier hygiénique, Airlaid etfrictionné
Défi
Augmenter la rentabilité de l’usine et réduire lesémissionsSolution• Introduire un processus de production
combinée de chaleur et d’électricité alimenté
par NovaLT™ 12 avec une puissance de 12 MWe,24 t/h de vapeur saturée• Mise en service au quatrième trimestre 2019
Résultats réels• Rendement de chaleur et énergie combinées
80 %• Rendement électrique 34 %• 7 000 tonnes/an d’émissions de CO2économisées par rapport au réseau électrique(équivalent à 2 800 acres de forêt)NovaLT™ 12 installée sur le site :~14 000 heures de fonctionnement continu(24/7) déjà accumulées© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservés

ÉTUDE DE CAS #2
Première turbine à mélange d’hydrogène
au monde pour les réseaux de gaz
En juillet 2020, Baker Hughes et Snam ont
terminé avec succès les essais de la première
turbine à hydrogène « hybride » au mondeconçue pour un réseau de gaz. Ce test ouvre lavoie à la mise en œuvre de l’adoption del’hydrogène mélangé au gaz naturel dansl’infrastructure du réseau de transport actuel deSnam.

Alimentée par un mélange contenant jusqu’à
10 % d’hydrogène, la turbine NovaLT™ 12 a étéconçue et fabriquée par Baker Hughes en Italie.
NovaLT™ 12 sera installée dans la station decompression de gaz de Snam à Istrana, en Italie.
Ce projet représente une nouvelle étape
importante pour les infrastructures italiennes qui
continuent de s’adapter au transport del’hydrogène et à la réduction des émissions deCO2 : aujourd’hui, 70 % des pipelines de Snamsont déjà construits sous forme d’hydroducs.

© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservésUne offre industrielle complète

5 à 17 MW (cycle simple) NovaLT™ DLN : bas-NOX
par voie sèche, GT : Turbine à gaz, NG : Gaz
naturel, DF : Bicarburant et H2 : Hydrogène

Stockage de l’énergie

Centrales complètes à cycle combiné/cogénération jusqu’à 70 MW

Large gamme d’accords de maintenanceTurbines à vapeur jusqu’à 130 MW
Systèmes de traitement et de compression ducombustible

Solutions numériques

Formation technique / opérationnelle
Solutions de financement
Contactez nous

Capture du CO2© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservésbakerhughes.com© 2021 Baker Hughes Company. Tous droits réservés