レ ボ ル ザ

産業用リチウムイオン蓄電システム

RE100取得、CO₂排出量削減、脱炭素社会の実現に向けた自家消費ソリューションの導入をご検討なら「REVOLZA」

15年

最長

新・蓄 電 池 時 代 、到 来 。

10年保証＋5年延長保証
オプション
（有償）

長期保証

※

※当社の定めた「定期点検サービス」への加入と消耗品の交換が必須になります。

すべ ては 企 業 の 課 題 解 決 のために 。
REVOLZA
3大特徴

レボルザ

R E V O L Z A 、それ は 、企 業 の 未 来 を 照らす道 標 。

産業用蓄電池補助金

再生可能エネルギーによる電気の自家消費を高めるには対象製品「大容量蓄電池導入」が重要なポイントとなります。
企業が抱えるさまざまな課題を解決へと導く。

❶10年長期保証＋5年延長保証「REVOLZA」が企業の存在価値を高め、確かなものにします。

最長

15

内部電池環境温度を管理し高耐久を実現
長期システム保証（消耗品・定期点検含む）
10年使用でSOH70%以上を保証
5年延長時は15年使用でSOH60%以上を保証

電気代削減・CO₂排出削減〈オプション〉（有償）

10 年保証 ＋ 5年延長保証❸低価格の実現

リン酸鉄 系リチウムイオン電池は内部で発熱システムをユニット化したシンプル構造があっても結晶構造が崩壊しにくく、熱安定性ワンユニット化する事でコストを削減が高く安全性が高い

産業用蓄電池の低価格販売が実現

自家消費モードにより、自家消費量以上に発電された電気を蓄電池へ貯めて活用することで、より多くの電気代削減やCO2排出削減をする事が可能となります。また電力契約の基本料金は、使用電力量がState of Health : 劣化状態を示す指標
電池セル単体寿命: 6000サイクル

年保証❷安全性を重視した電池最も多いピーク時を基準として設定されますが、ピークカットモードにより、レボルザへ貯めた電気をピーク時に活用して買電量を減らす事で、基本料金を下げ、電気代削減が可能となります。

運用状況に応じた運転モード

国内メーカーの高い信頼性

CATL製
セル採用

自家消費モード（世界一のセルメーカー※）

余ったら電力は充電

太陽光発電で自家消費を優先的に行い、超えないよう、電力デマンドを太陽光発使う

発電電力よりも負荷電力が大きい場合は、電と蓄電池で補填し、電力デマンドが低蓄電池から放電をします。
足りなくなったら放電ます。

放電
開始値

蓄電池へ充電（系統から）

0

ピーク時の系統購入電力を抑えます。

充電
開始値

設定された電力で蓄電池に充電や放電がBCP対策・
CSR活動行えます。スケジュールモードと組み指定した値で充電・放電

36912151821時■系統 ■太陽光 ■蓄電池
補足

固定電力モード

三相連系蓄電池から放電い時に蓄電池に電力を充電します。

太陽光発電電力を最大限に活用でき交流接続型

kW

ピーク時の電力デマンドが契約電力を発電余剰電力分を蓄電池に充電します。

ピークカットモード

スケジュールモード
自家消費・ピークカット・固定電力を曜日

棒グラフの高さが電力需要（時）太陽光発電時は電力需要を補填して、系統買電量が減少

月 ▲金
6：00〜17：59

ピークカット土 ▲日月 ▲金毎に時間帯を指定してスケジュールを
0：00〜23：59
18：00〜5：59
地震や台風など予測不能な自然災害が発生した際に、業務を滞りなく継続させるためには電源の確保が組むことができる運転モードです。
自家消費
固定電力
充電REVOLZAに電気を貯めておく必要です。
ことで、停電時でも太陽光発電システムを有効活用できると曜日毎に10パターンの時間帯を指定し、最大50kWまで設定可能

合わせる事で、設定した数値で一定時間充電や放電するといった設定も可能です。
例えば台風が迫っており、強制的に充電を放電

ともに、夜間の電力供給も可能となります。
設定する事ができます。
電柱（系統）

行いたいなど、指定値で充電と放電を行う為のモードです。

共通充放電設定オフグリッドモード

共通充放電設定はどの運転モードでも適用されるSOC の設定で、95％が充電上限、停電時に特定負荷へ電力を供給する為の電池容量（ 初期容量 ）153.6kWh

定格50kVA※

充電上限

SOC上限値95%に到達で停止10%が放電下限になります。上限値になった運転モードになります。

ら充電が止まり、下限値になったら放電が止停電時に運転を切り替えて使用します。

まります。
SOC上限値と下限値は設定変更できます。
選択した特定エリアへ放電（オフグリッドモードのSOC下限値は5%に設定が可能です。
）

放電下限

SOC下限値10%に到達で停止※State Of Chargeの略。
充電率または充電状態を表す指標。

REVOLZA導入をサポート

REVOLZAは「産業用蓄電池補助金対象」製品です。

RE100への 詳細は：https://pd.nextenergy.jp/useful/subsidies̲storage̲batteries.html
補助金取り組み
対象製品
産業用蓄電池太陽光発電システムで生み出した電力をREVOLZAに蓄電し、適切に使用すること、すなわち電気の自家消費を行うことにより、CO₂排出量の削減を見込むことができます。現在導入が検討されている

定期点検サービス

製品保証を受けるためには、「定期点検サービス」への加入が必須となります。
製品の安定稼働を実現するために、年１回定期点検と消耗品の交換を行います。
・定期点検サービスの内容と実施時期は当パンフレット裏表紙の「定期点検サービス内容表」をご覧ください。

※車載電池搭載量（容量ベース）で2017年〜2020年の4年連続で1位（SNEリサーチ調べ）

炭素税や、RE100 ※への対策としても有効です。

該当項目※使用電力の100％を再生可能エネルギー由来のものとしている企業が参加する国際的な企業連合●地域レジリエンス
・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業●グリーン社会実現のためのオンサイトPPA等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

）

REVOLZA 3大特徴

システム構成例

蓄電池システムのみで制御を行う構成
クラウド

通信
電力系統
トランス

❶10年長期保証＋5年延長保証
オプション
〈有償〉

内部電池環境温度を管理し高耐久を実現
長期システム保証（消耗品・定期点検含む）
10年使用でSOH70%以上を保証
5年延長時は15年使用でSOH60%以上を保証

青黒ソラジット®2主幹計測盤❷安全性を重視した電池❸低価格の実現

リン酸鉄 系リチウムイオン電池は内部で発熱システムをユニット化したシンプル構造があっても結晶構造が崩壊しにくく、熱安定性ワンユニット化する事でコストを削減が高く安全性が高い

産業用蓄電池の低価格販売が実現

切替盤

切替器

State of Health : 劣化状態を示す指標
電池セル単体寿命: 6000サイクル

トランス

一般負荷

運用状況に応じた運転モード

自家消費モード

余ったら電力は充電

太陽光発電で自家消費を優先的に行い、ピークカットモード
超えないよう、電力デマンドを太陽光発使う

発電電力よりも負荷電力が大きい場合は、特定負荷kW蓄電池から放電

ピーク時の電力デマンドが契約電力を発電

余剰電力分を蓄電池に充電します。

電と蓄電池で補填し、電力デマンドが低蓄電池から放電をします。

蓄電池へ充電（系統から）

足りなくなったら放電ます。

0

ピーク時の系統購入電力を抑えます。

設定された電力で蓄電池に充電や放電が行えます。スケジュールモードと組み充電や放電するといった設定も可能です。
例えば台風が迫っており、強制的に充電を放電

毎に時間帯を指定してスケジュールを充電
電柱（系統）

912151821蓄電システム

時

太陽電池モジュール

蓄電池システムとソラジット ２での制御を行う構成
月 ▲金組むことができる運転モードです。

土 ▲日0：00〜23：59

曜日毎に10パターンの時間帯を指定し、自家消費ピークカット

月 ▲金18：00〜5：59

系統

固定電力

トランス

共通充放電設定オフグリッドモード

共通充放電設定はどの運転モードでも適用されるSOC の設定で、95％が充電上限、停電時に特定負荷へ電力を供給する為の※ら充電が止まり、下限値になったら放電が止停電時に運転を切り替えて使用します。

まります。
SOC上限値と下限値は設定変更できます。
選択した特定エリアへ放電（オフグリッドモードのSOC下限値は5%に設定が可能です。
）

ソラジット®2
主幹計測盤

充電上限

SOC上限値95%に到達で停止

トランス10%が放電下限になります。上限値になった運転モードになります。

放電下限切替盤

切替器

SOC下限値10%に到達で停止※State Of Chargeの略。充電率または充電状態を表す指標。

PCS

トランス

一般負荷

REVOLZA導入をサポート

産業用蓄電池補助金対象製品

REVOLZAは「産業用蓄電池補助金対象」製品です。

太陽電池モジュールPCS

ローカルコントロール

蓄電システム●地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業●グリーン社会実現のためのオンサイトPPA等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

トランス

特定負荷

詳細は：https://pd.nextenergy.jp/useful/subsidies̲storage̲batteries.html
該当項目

青黒

設定する事ができます。

行いたいなど、指定値で充電と放電を行う為のモードです。

通信
電力

クラウド

6：00〜17：59

自家消費・ピークカット・固定電力を曜日最大50kWまで設定可能

単相

棒グラフの高さが電力需要（時）太陽光発電時は電力需要を補填して、系統買電量が減少

スケジュールモード

指定した値で充電・放電合わせる事で、設定した数値で一定時間

6

特定負荷

充電開始値

■系統 ■太陽光 ■蓄電池
補足

固定電力モード

3三相PCS

ローカルコントロール

放電
開始値

い時に蓄電池に電力を充電します。

太陽光発電電力を最大限に活用でき

トランス

太陽電池モジュール

三相

特定負荷
単相

SPEC

※蓄電システム（REVOLZA）には、太陽電池モジュール、太陽光発電用パワーコンディショナ、遠隔監視装置、特定負荷切替盤は含まれません。

蓄電システム（REVOLZA）■ST154KWH-50HV
蓄電池仕様

セルタイプ

リン酸鉄リチウム

蓄電池容量
交流仕様

一般データ

外形寸法 (幅高奥行)2300mm

2400mm

1000mm153.6kWh（初期容量）

重量 (蓄電池あり / 蓄電池なし)

3.5t / 1.9t※

連系時

50 kVA

保護等級

IP54

最大交流出力※連系時

55 kVA

動作範囲­25 〜 45℃

定格交流電圧三相200 V

動作湿度範囲0 〜 95 % (結露なきこと)

交流電圧範囲三相180 〜 220 V

蓄電池区画の空調方式

空調制御された暖房・換気・冷房力率> 0.99 (定格時)

通信方式

RS485, Ethernet

定格周波数50/60 Hz

通信プロトコル

Modbus RTU, Modbus TCP

絶縁方式

絶縁トランス

定格電圧 自立運転時

200 V

定格交流出力※連系時、自立運転時

モジュール

パワーコンディショナ■NER144M545B-MD■SG49.5CX-JP

フロン排出抑制法
REVOLZAに使用している空調システムではフロン類を使用しており本製品は第一種特定製品に該当します。
（冷媒番号：R410A） フロン排出抑制法により、適正な管理が義務化されました。

49.5kW

最大変換効率98.70％

三相防塵防水仕様（ＩＰ66）

12回路、MPPT数6
塩害保護C5
寸法 W782 H645 D310mm
重量 65kg■SG100CX-JP

その他モジュールも選択可
型式

NER144M545B-MD

公称最大出力545W

モジュール変換効率20.5%

サイズ

W1134mm

100kW

最大変換効率98.5％

三相防塵防水仕様（ＩＰ66）

H2278mm

24回路、MPPT数12
塩害保護C5D35mm

寸法 W1051 H660 D363mm

質量28.1kg

重量 92.5kg

機械的耐荷重※最大積雪荷重5,400Pa（表面／風圧荷重含む）
最大風圧荷重2,400Pa（裏面）※弊社指定の方法で設置した場合に限ります。設置方法により耐荷重値は変化しますので、詳細については取扱･設置説明書をご参照ください。

遠隔監視・出力制御

定期点検サービス内容表■NEEB-005 ソラジット 2

定期点検サービスの内容と実施時期は以下の通りです。
データ収集装置

バックアップ時間

イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/2ポート

RS-485"3ch

モバイル回線

SDカード

LTE

終端抵抗(ON/OFF)設定可

サービス内容半二重通信方式"

マイクロSD
20秒以上

1ロット

年次点検

AC 85〜264V

入力電圧

10W(最大時)

消費電力

動作環境

−10℃〜55℃（ただし結露なきこと）

外寸法H W D(㎜)突起部含まず

400 400 160

保護等級
筐体材質
重量

パワーコンデショナ接続台数

IP54（カテゴリー２）
鋼板

15㎏以下

UPS交換

エアフィルタ交換

実施時期
定期点検サービス10年

定期点検サービス15年2年目以降毎年2年目以降毎年（全９回）（全14回）

4年目、7年目、10年目

4年目、7年目、10年目、13年目

（全３回）

（全４回）

2年目以降毎年2年目以降毎年（全９回）（全14回）

最大15台（1chあたりの接続台数）

ネクストエナジーは、太陽光発電に関する販売・施工実績 2.7GW※以上
住宅用からメガソーラーまで国内外問わず多くのお客さまに選ばれています。
※2021年12月時点 重複案件については除く／完工案件／架台工事のみも含む

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

0120 - 338647

10：00〜17：00（土・日・祝日/年末年始除く）

本社〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6

東京本社〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階

大阪営業所〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階

名古屋営業所〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1丸中ビル201

福岡営業所〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

ネクストエナジー
製品サイトへ

ネクストエナジー
動画サイトへ掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。

2023年6月版