【フラット３５】をご利用いただくための省エネ基準への適合確認方法～省エネ計算（性能基準）編～
令和５年１月※本資料は木造軸組工法を想定して作成しています。

©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

目次○ 建築物省エネ法における省エネ計算の種類○ 外皮性能 の省エネ計算について○ 一次エネルギー消費量 の省エネ計算について～ 省エネ計算（標準計算ルート）の流れ ～一次エネルギー消費量

外皮性能
外皮平均熱貫流率（ＵＡ）の計算
平均日射熱取得率（ηAC・ηAH）の計算（冷房期・暖房期）

使用する設備を選択・入力

計算結果を使う外皮性能を入力

外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方とも基準に適合していれば、省エネ基準に適合 ＝ 【フラット３５】を利用できます＊。
＊ 【フラット３５】は、住宅の耐久性等の【フラット３５】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、フラット３５サイト（www.flat 35.com）でご確認ください。

👆 省エネ計算（標準計算ルート）を行うと…
建物の仕様、設備の仕様の選択自由度が高い©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

設計変更にも柔軟に対応しやすいよりレベルの高い性能（断熱等性能等級６、７）も検討できる

2

建築物省エネ法における省エネ計算の種類
標準計算ルート

簡易計算ルート

簡易計算ルート（モデル住宅法）

特徴

パソコンを使用する精緻な評価方法

パソコンを使用する
簡易な評価方法

電卓で計算できる
簡易な評価方法

建物の形状・方位・窓の大きさ評価する

今回の説明

外皮性
能ル一
ギ次ーエネ

計算ツール
＜入手先＞

評価しない

外皮計算用EXCEL

外皮計算用EXCEL

簡易計算シート＜建築研究所HP＞＜建築研究所HP＞

各部材の熱伝導率等により外皮性能を計算

カタログ値等により外皮性能を転記

計算ツール
＜入手先＞

ＷＥＢプログラムで計算

簡易計算シート＜建築研究所HP＞＜建築研究所HP＞

設備機器の選択肢

限定しない

限定される

部位毎の外皮性能の計算＜評価協会HP＞＜建築研究所HP＞※【フラット３５】はどの計算ルートもお使いいただけます。

本セミナーでは、建築物省エネ法の性能基準を確認するうえで、最も多用されている「標準計算ルート」 について、計算の基本、計算に必要なツール、計算に必要な数値の算出・確認方法等について解説します。
©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

3

目次○ 建築物省エネ法における省エネ計算の種類○ 外皮性能 の省エネ計算について○ 一次エネルギー消費量 の省エネ計算について～ 省エネ計算（標準計算ルート）の流れ ～一次エネルギー消費量

外皮性能
外皮平均熱貫流率（ＵＡ）の計算使用する設備を選択・入力

平均日射熱取得率（ηAC・ηAH）の計算（冷房期・暖房期）

外皮性能を入力©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

4

外皮性能の省エネ計算（性能基準）について

出典：「脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方検討会」 国土交通省ホームページ©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

5外皮平均熱貫流率（ＵＡ）について○ 外皮平均熱貫流率（ＵＡ）が断熱地域区分に応じて次の基準値以下であること
断熱地域区分

１・２

３４

５～７８

外皮平均熱貫流率（ＵＡ）

0.46

0.56

0.75

0.87

－の基準値（W/(㎡・Ｋ)）○ 外皮平均熱貫流率（ＵＡ）の算定（ＵＡ ＝Σ
外皮平均熱貫流率

a × Ｕ × Ｈ
各部位の外皮面積

各部位の熱貫流率
単位温度差あたりの温度差係数

総外皮熱損失量（ｑ）©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

6÷ Ａ）
総外皮面積

外皮平均熱貫流率（ＵＡ）の算定イメージ
部位の面積・長さ

各部位の性能値 Ｕ

温度差係数 Ｈ部 位

外皮熱損失量

天井・屋根

外皮熱損失量＝

外皮表面積 a×熱貫流率Ｕ×温度差係数Ｈ

外 壁

外皮熱損失量＝

外皮表面積 a×熱貫流率Ｕ×

温度差係数Ｈド ア

外皮熱損失量＝

外皮表面積 a×熱貫流率Ｕ×

温度差係数Ｈ窓

外皮熱損失量＝

外皮表面積 a×熱貫流率Ｕ×

温度差係数Ｈ※１

外皮熱損失量＝

外皮表面積 a×熱貫流率Ｕ×

温度差係数Ｈ

土間床 ※１
基礎 ※２

外皮熱損失量

＝×

線熱貫流率
φ×

温度差係数Ｈ

床ＵＡ ＝
外皮平均熱貫流率

総外皮熱損失量

÷

土間床面積

総外皮面積

q

＝Σa＋土間床面積

Σ a ×Ｕ × Ｈ ）（Ａ©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

a

基礎長さＬ※１ 床断熱か基礎断熱かにより計算範囲が異なります。
※２ 基礎は、基礎長さによって熱損失量を算定しますが、外皮表面積には土間床面積を算入します。

7a算定フロー

外皮面積

STEP１a
外皮面積を計算する

を計算する

熱貫流率

熱貫流率

Ｈ× 温度差係数

STEP３

STEP２Ｕ×ＵＨ
温度差係数

を調べる

【資料】 付録P30 またはＰ28 資料３

STEP４

Σ
（a外皮面積×Ｕ
熱貫流率

Ｈ× 温度差係数）
÷Ａ
総外皮面積＝

ＵＡ

外皮平均熱貫流率©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

8外皮面積の計算の概要

STEP１a
外皮面積×Ｕ
熱貫流率

Ｈ× 温度差係数〇 対象部位を確認し、屋根、天井、外壁、基礎壁、ドア、窓、床、土間床等の部位ごと、および仕様ごとに面積を計算します。
＜外皮面積のイメージ＞

窓👉 面積の取り方のポイント
面積の取り方は、・水平方向は壁芯（軸組構法は柱中心線）、・垂直方向は床仕上げ面（床断熱）から天井仕上げ面（天井断熱）まで等のルールがあります。
ルールの詳細は次のテキスト等をご覧ください。 【資料】 P 28 資料１、資料２©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

9a算定フロー

外皮面積

STEP１

a外皮面積を計算する

を計算する

熱貫流率

熱貫流率

Ｈ× 温度差係数

STEP３

STEP２Ｕ×ＵＨ
温度差係数を調べる【資料】 付録P30 またはＰ28 資料３

STEP４

Σ
（a外皮面積×Ｕ
熱貫流率

Ｈ× 温度差係数）
÷Ａ
総外皮面積＝ＵＡ

外皮平均熱貫流率©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

10熱貫流率の計算の概要

STEP２a外皮面積×Ｕ
熱貫流率Ｈ× 温度差係数〇 木造住宅には熱橋となる柱や梁等があり、一つの部位に複数の断面構成が存在します。そのため、一般部（断熱材がある部分）と熱橋部（柱・梁などの部分）の各断面の面積比率を考慮した上で、各部位（壁・天井・床など）の熱貫流率を求めなければいけません。
外装材
通気層
構造用合板

柱

断熱材
石こうボード

柱部分

断熱部分
（一般部）

断熱部分

見付面積

（熱橋部） （一般部）

熱橋部

一般部

＜熱貫流率の計算ステップ＞【A】 一般部・熱橋部の【B】 一般部・熱橋部の【C】 熱貫流率を面積見付面積を算定

熱貫流率を算定按分して求める©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

11

【A】 一般部・熱橋部の見付面積を算定
熱貫流率算定方法
パターン①

詳細計算法
で計算する

aSTEP２

外皮面積×Ｕ
熱貫流率

Ｈ× 温度差係数

特 徴
実際の面積を算出し、断熱の部位、柱・間柱の部位、胴差や桁の部位など、断面構成の異なる部分を細かく分けて、全てについてそれぞれ熱貫流率を計算するため、多くの手間を要する。ほとんど利用されていない。

パターン 簡略計算法（面積 各部位の工法ごとに決められた熱橋部と一般部（断熱部）の規定の面積②比率）で計算する 比率を用いて計算する簡略計算方法。最も利用されている算定方法。

パターン 部位別仕様表や 告示に基づく「部位別仕様表」や建材メーカーのカタログ値から選択する方③
カタログ値から選ぶ 法。ある程度仕様が限定される。

今回はこちらを説明します。

パターン① 詳細計算法

パターン② 簡略計算法＜実際の面積を用いて計算＞＜既定の面積比率を用いて計算＞

断熱部と柱間柱部の見付け面積
胴差部
見付け面積

断熱部と柱間柱部の見付け面積

天井ふところの外壁の見付け面積
断熱部と柱間柱部の見付け面積©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

12

【B】 一般部・熱橋部の熱貫流率を算定

STEP２a
外皮面積×Ｕ
熱貫流率Ｈ× 温度差係数

外壁の一般部（断熱材がある部分）の計算式の例

Ｕ =１ ／ Σ R

熱貫流率

ΣRは各材料の熱抵抗の合計なので、外壁は次のような式になります=１／（ RSi ＋ ｄA/λA＋ｄB/λB ＋ Ra ＋ ｄC/λC ＋ RSE ）室内側の表面熱伝達抵抗

外気側

せっこうボードの熱抵抗

断熱材の熱抵抗熱橋部においても密閉空気層として扱う密閉空気層の熱抵抗

合板の熱抵抗外気側の表面熱伝達抵抗

外気側の表面熱伝達抵抗 RSE

外装材
通気層構造用合板

合板の熱抵抗 ｄC/λC

柱

断熱材

石こうボード室内側（熱橋部） 一般部

この例の「熱橋部の熱貫流率U」は上式において、断熱材の熱抵抗を木材の熱抵抗に置き換えることで算出できます。
©️JapanHousing Finance Agency. All rights reserved.

密閉空気層の熱抵抗 Ra
断熱材の熱抵抗 ｄB/λB

せっこうボードの熱抵抗 ｄA/λA
室内側の表面熱伝達抵抗 RSi※外壁材、クロス等の内装材は計算に参入しません。

13

【C】 熱貫流率を面積按分して求める

aSTEP２

外皮面積×Ｕ
熱貫流率

Ｈ× 温度差係数〇 一般部・熱橋部など、断面が異なる部分毎に熱貫流率を求め、面積比率により面積按分し、各部位（天井、屋根、外壁など）毎の熱貫流率を求めます。

簡略計算法（面積比率）による熱貫流率（Ｕ）の計算例 ＜外壁の部位＞
材料

厚さ dm

熱伝導率 λW/(m・Ｋ)

外気側の表面熱伝達抵抗 RSE ＊規定値

―合板

熱抵抗Ｒ（=d/λ） m2・Ｋ/W
一般部（断熱部）

熱橋部―

0.110.110.012

0.160.0750.075

密閉空気層の熱抵抗 Ra ＊規定値0.015―0.090.09

グラスウール断熱材 HG16-380.090.038

2.368―

木材

0.090.12―0.75

せっこうボード GB-R0.0125

0.2210.057

0.057

室内側の表面熱伝達抵抗 RSi ＊規定値――0.110.11

熱貫流率 U = 1／ΣＲ0.3559

0.8389面積比率を考慮した Ｕ＝ 0.3559× 0.83 ＋ 0.8389× 0.17 =0.44 W/(m2・Ｋ)

👆 面積比率は実際の物件の面積比率ではなく、規定値を用います。

【資料】 付録P31 または Ｐ28 資料３

👆 その他の計算に用いる数値の算定・確認方法はP17 をご覧ください。

©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

【資料】P1714a算定フロー

外皮面積

STEP１a外皮面積を計算する

を計算する

熱貫流率

熱貫流率

Ｈ× 温度差係数

STEP３

STEP２Ｕ×ＵＨ
温度差係数

を調べる

【資料】 付録P30 またはＰ28 資料３STEP４

Σ
（a外皮面積×Ｕ熱貫流率

Ｈ× 温度差係数）
÷Ａ
総外皮面積＝ＵＡ

外皮平均熱貫流率©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

15

外皮平均熱貫流率の計算
a

STEP４面積 a部位㎡

Σ a ×Ｕ × Ｈ ）（熱損失量

土間周長Lｍ

Ｕ 性能値
熱貫流率UW/(㎡・K)

線熱貫流率 φW/(m・K)

ＵＡ

温度差係数
Ｈ H

外皮
熱損失量
W/K

天井67.910.23

1.015.62

外壁140.04

0.44

1.061.62

外気側3.030.50

計算する

1.01.52床下側

3.031.20

計算例：P130.7

2.55

58.80

0.48

0.719.76

ドア

3.51

2.91

1.0

10.21

窓a24.124.65

1.0112.16

窓b4.59

3.60

1.0

16.52

0.99

1.0

8.56

0.99

0.75.99

基礎壁

床
開口部

土間床

9.10

外気側

8.645

床下側

8.645

合計

外皮面積の合計 A314.13

Ａ©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

選ぶ
方法：P17

外皮平均熱貫流率 UA =ＵＡ

選ぶ
方法：P17

総外皮熱損失量 q [W/k]
外皮面積の合計 A [㎡]＝ 254.5 / 314.13 = 0.8101・・・＝ 0.82 [W/(㎡・K)]（小数点第３位以下切上げ）

総外皮熱損失量ｑ254.5Σ a ×Ｕ × Ｈ ）（16外皮平均熱貫流率の計算で用いる各種数値の算定・確認方法
各種数値
各材料の熱伝導率
窓・ドアの熱貫流率
温度差係数

記号 読み方 単位

λUH

確認方法

ラムダ

次のいずれかから選択
W/(m・K) ・ メーカーカタログ値（JIS等に基づくもの）
・ 右欄に記載資料

P28 資料３ユー

次のいずれかから選択
W/(㎡・K) ・ メーカーカタログ値（JIS等に基づくもの）
・ 右欄に記載資料

P28 資料４ー

土間床等の外周部の線熱貫流率ψ

プサイ

外気側の表面熱伝達抵抗

RSEーー

右欄に記載資料

次のいずれかの方法
W/(m・K) ・簡易な表から選択する方法（右欄資料）
・詳細な表から確認する方法（右欄資料）

付録 P30またはP28 資料３

付録 P33またはP28 資料３㎡・K／W

室内側の表面熱伝達抵抗

RSiー㎡・K／W 右欄に記載資料から確認密閉空気層の熱抵抗

Raー㎡・K／W©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

掲載場所

17付録 P32またはP28 資料３

冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）について○冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）が断熱地域区分に応じて次の基準値以下であること
断熱地域区分

１～４

５

６７８

冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準値

ー3.0

2.8

2.76.7○冷房期の平均日射熱取得率（ ηAC ）の算定（

ηＡc ＝Σ
冷房期の平均日射熱取得率）

a × η × νc ÷ Ａ × 100
各部位の外皮面積

各部位の日射熱取得率
冷房期の方位係数

総日射熱取得量（ｍc）©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

18総外皮面積冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の計算イメージ部 位 ※１

日射熱取得量部位の面積

各部位の性能値（日射熱取得率 ） ηa

方位νc 系数

天井・屋根

日射熱取得量＝

外皮表面積 a×0.034 ×
熱貫流率Ｕ

×

日除けの効果係数

方位× 系数νc

外 壁

日射熱取得量＝

外皮表面積 a×0.034 ×
熱貫流率Ｕ

×

日除けの効果係数×

ド ア

日射熱取得量＝

外皮表面積 a×0.034 ×
熱貫流率Ｕ

×

日除けの効果係数

方位× 系数νc

窓

日射熱取得量＝

外皮表面積 a×

垂直面
日射熱取得率× 取得日射熱×
補正係数

床※２

計算不要
（０）

外皮表面積 a

計算不要

※２

計算不要
（０）

土間床面積 a

計算不要

冷房期の総外皮面積

基 礎 ※３

ηＡc ＝＝

総日射熱取得量÷ｍc
冷房期の©️Japan平均
Housing Finance Agency. All rightsareserved.
× η × νcΣ
日射熱取得率（＝Σa＋土間床面積）

Ａ× 100方位系数νc

方位系数νc※１ 方位毎に計算をします。
※２ 床断熱か基礎断熱かにより外皮表面積の算入範囲が異なります。
※３ 基礎の外皮表面積には、土間床面積を算入します。

19

日射熱取得率（η）・方位計数（νc）の算出○ 日射熱取得率 ηa × η × νc

外皮面積

日射熱取得率

方位係数～躯体（屋根、天井、外壁、ドア） ～ ：次の式により計算

熱貫流率（Ｕ） × 0.034 × 日除け効果係数 ( 1.0 )固定値 1.0 を使用します。

外皮平均熱貫流率の計算で求めた熱貫流率を使用します

a×

外皮面積

○ 日射熱取得率 ηＵ
熱貫流率＊日除け効果を考慮する場合は次の資料に基づき係数を算出します

Ｈ【資料】 P28 資料3× 温度差係数～窓～：次の式により計算

垂直面日射熱取得率（ η ）× 取得日射熱補正係数 ( 0.93 )メーカーカタログ値などを使用します。
＊次の資料でも代表的な数値を示しています【資料】 P28 資料５○ 方位係数

νc ：固定値から選ぶ©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

固定値 0.93 を使用します。
＊ひさしの形状等を考慮する場合は次の資料に基づき係数を算出します【資料】 P28 資料3【資料】 付録P34 またはＰ28 資料３20冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の計算
面積 A㎡

部位
天井67.91

νcW/(W/㎡)
0.543

窓(南)

18.510.400.930.434

2.988

窓(東)

5.00

0.400.930.5120.952窓(北)

2.00

0.40

0.93

0.341

0.254

0.40

0.93

0.504

0.600

北
北

西
床下側
ドア(北)

開口部

1c

ドア(西)

東
西

基礎壁

0.23

日射熱
η
取得率0.008(=0.23×0.034)

Σ a× η ×ν ）（日射熱取得量日射熱取得量
取得日射熱
方位係数
補正係数 fc

33.12
29.52
48.05
29.35
1.75
1.28
3.03
1.62
1.89

南

外壁

a

熱貫流率 UW/(㎡・K)

ηＡc ＝

3.20
床58.80基礎 土間床9.10
外皮面積の合計
合計 A
314.130.44

0.015(=0.44×0.034)

0.50

0.017
(=0.50×0.034)

0.434
0.512
0.341
0.504
0.341
0.504

2.91

0.099
(=2.911×0.034)

0.341
0.504

0.055
0.094

窓(西)

©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

冷房期の平均日射熱取得率

ηＡc

ηAc = 日射熱取得量 mc [W/(W/㎡)] × 100
外皮面積の合計 A [㎡]＝ (6.418 / 314.13) × 100 = 2.04・・・＝ 2.1（小数点第２位以下切上げ）

0.216
0.227
0.246
0.222
0.010
0.011

冷房期の日射熱取得量 mc
6.41821外皮性能の計算ツールの紹介（一社）住宅性能評価・表示協会

https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/○ 住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率計算書

P14で解説した、部位の熱貫流率を計算するシートも掲載されています。

国立研究開発法人 建築研究所

https://house.lowenergy.jp/program/○ 住宅・住戸の外皮性能 計算条件入力シート
住宅・住戸の外皮性能計算条件入力シート
Version 3.3.1①基本情報を入力②各シートで部位情報を入力③XML出力ボタンをクリックしXMLファイルを保存④計算サイトボタンをクリックし、計算サイトにXMLファイルをアップロード

XML出力

基本情報

©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

建物名称
地域区分
住所

計算サイト

22

目次

○ 建築物省エネ法における省エネ計算の種類○ 外皮性能 の省エネ計算について○ 一次エネルギー消費量 の省エネ計算について～ 省エネ計算（標準計算ルート）の流れ ～一次エネルギー消費量

外皮性能
外皮平均熱貫流率（ＵＡ）の計算使用する設備を選択・入力

平均日射熱取得率（ηAC・ηAH）の計算（冷房期・暖房期）

外皮性能を入力©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

23

一次エネルギー消費量の計算について一次エネルギー消費量基準は、〇 暖房設備、冷房設備、換気設備、給湯設備、照明設備による一次エネルギー消費量 と、〇 太陽光発電・太陽熱のエネルギー利用効率化設備による一次エネルギー消費量の削減量から当該住宅の一次エネルギー消費量（設計一次エネルギー消費量）を求め、基準となる一次エネルギー消費量（基準一次エネルギー消費量）と比較することで評価されます。

設 計 一次エネルギー消費量 (MJ・年)＋

暖房＋冷房＋換気＋給湯＋照明

－効率化＋

その他

外皮性能
（設計）

○外皮性能（UA、ηAC、ηAH）○外皮表面積○使用する設備により設計一次エネルギー消費量を算定する
太陽光発電設備などによる削減量
面積・用途により、標準的な設備の消費量を算定≦

基 準 一次エネルギー消費量 (MJ・年)＋暖房＋冷房＋換気＋給湯＋照明により基準一次エネルギー消費量が算定される

その他は、設計・基準とも同じ消費量となります。

＋

その他

外皮表面積

冷房期の平均日射熱取得率ηＡＣ外皮平均熱貫流率ＵＡ

暖房期の平均日射熱取得率ηＡH©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

○外皮性能（省エネ基準相当）○標準的な設備

面積・用途により、標準的な設備の消費量を算定

外皮性能基準の算定において求めた、外皮性能は、暖冷房設備の一次エネルギー消費量に大きく影響します。

24

算定プログラムの入口について
一次エネルギー消費量は、（国研）建築研究所がインターネット上で公開している「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」を使用し、以下の手順で算定します。

建築研究所ＨＰ

https://house.lowenergy.jp/

簡易入力画面と詳細入力画面は、入力できる項目が異なりますが、考え方は同じです。どちらの入力画面を使用しても設定条件が同じであれば、同じ計算結果が得られます。
詳細入力画面では、太陽光発電等の再生可能エネルギーを入力できます。

©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

25算定プログラムの入力について○ 算定プログラムでは、入力画面を切替えて、①基本情報、②外皮性能、③暖房設備、④冷房設備、⑤換気設備⑥熱交換型換気設備、⑦給湯設備、⑧照明設備、⑨太陽光発電設備、⑩太陽熱利用設備⑪コージェネレーション設備 について、データを入力します。
○ 入力にあたって必要な設備機器の仕様の確認方法
設備の性能や効率の確認方法については、次の方法があります。
① メーカーのホームページ、カタログ、技術資料や問合せ② 省エネ型製品情報サイト（資源エネルギー庁）http://seihinjyoho.go.jp/index.html
計算ボタンを押す

入力画面イメージ

それぞれの画面で必要事項を入力©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

26計算結果の見方

一次エネルギー消費量に関する基準
一次エネルギー消費量等級４

一次エネルギー消費量等級６27©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

参考資料・ツール一覧
発行元

ＵＲＬ

資料１

省エネ計算の解説テキスト（一社）木を活かす https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoeneho
建築推進協議会 u_assets/img/library/r2text_standard.pdf

資料２

省エネ計算の解説テキスト（中級者向け）（一社）住宅生産 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoeneho
u_assets/img/library/r3_intermediate_text_jiku
団体連合会.pdf

平成28年省エネルギー基準に準拠
国立研究開発法人
資料３ したエネルギー消費性能の評価に関建築研究所
する技術情報（住宅）資料４

建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率

ガラスの仕様と枠の種類に応じた窓
資料５の熱貫流率・日射熱取得率

計算
ツール

外皮計算
ツール

https://www.kenken.go.jp/becc /house.html（一社）日本サッシ https://www.jsma.or.jp/Top/sashforconstructio
nrelation/Technicalintelligence/tabid/91/Default.
協会
aspx
板硝子協会

http://www.ecoglass.jp/residentialbuilding/images/thermalperformance_20210315.pdf

外皮計算用EXCEL＜詳細計算＞（一社）住宅性能 https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gai
hi/
評価・表示協会

外皮計算用EXCEL＜詳細・簡易計算ルート＞

国立研究開発法人
https://house.lowenergy.jp/program/
建築研究所

簡易計算ルート（モデル住宅法）

国立研究開発法人
https://house.lowenergy.jp/handcalc
建築研究所

計算
一次エネルギー消費量©️Japan Housing Finance Agency. All計算プログラム
rights reserved.
ツール

国立研究開発法人
https://house.lowenergy.jp/
建築研究所

28

付 録

©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

29温度差係数（Ｈ）
温度差係数は、図のように部位ごとに決められていて、小屋裏や天井裏等の外気または外気に通じる空間の温度差係数は1.0 です。外気に通じる床下の温度係数は0.7 で、熱損失を低減することができます。

出典：国土交通省ホームページ「省エネ計算の解説テキスト」©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

30

面積比率
熱貫流率の算定（簡略計算法）で用いる面積比率は、各部位の工法ごとに定められています。
次の表は木造の場合のデータを抜粋しています。

出典：国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

31

熱伝達抵抗など○ 外気側・室内側の熱伝達抵抗（ＲSE、ＲSi）○ 空気層の熱抵抗（Ｒa）

出典：国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

32

土間床等の外周部の線熱貫流率の確認方法（Ψ）① 基礎形状によらない値を用いる方法② 詳細な方法（定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例を用いる方法）① 基礎形状によらない値を用いる方法
土間床等の外周部の線熱貫流率は、当該基礎形状や断熱材の有無、施工位置によらず、土間床上端と地盤面の高さの差に応じたに次表に定める値とします。
＜土間床上端が地盤面と同じか高い場合の土間床等の外周部の線熱貫流率＞＜土間床上端が地盤面より低い場合の土間床等の外周部の線熱貫流率＞② 詳細な方法（定常二次元伝熱計算により算出した代表的な仕様の計算例を用いる方法）＊ルールの詳細 スライド28 資料１、資料２©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

出典：国立研究開発法人建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」33方位係数（νc） ・取得日射熱補正係数（ｆc）○ 方位係数（νc）

出典：国土交通省ホームページ「省エネ計算の解説テキスト」○ 取得日射熱補正係数（ｆc）

出典：国土交通省ホームページ「省エネ計算の解説テキスト」©️Japan Housing Finance Agency. All rights reserved.

34