Estamos levando aenergia adiante
O caminho para “net-zero” e um futurode energia sustentável com NovaLT™

© 2021 Baker Hughes Company. Todos os direitos reservados

NovaLT™
Turbinas a gás
Tecnologia à prova do futuropara geração de energiaindustrial• A melhor eficiência da categoria,minimizando a pegada de CO2 emaximizando os benefícios do ciclo devida• Emissões de NOx de um dígito
• Performance ambiental e econômica ideal
de 5 a 16 até 70 MW em aplicações deciclo combinado• Turbinas a gás totalmente fabricadas etestadas em Florença, Itália• Capacidade comprovada de queimar até
100% de hidrogênio• Recursos de flexibilidade exclusivos para
serviços de balanceamento do grid
• Payback típico *: 2 - 3 anos*- Pode variar dependendo das condições de contorno.
© 2021 Baker Hughes Company. Todos os direitos reservados

NovaLT™
Desempenho da geração deenergia
Desempenho

NovaLT™ 5-1

NovaLT™ 12

NovaLT™ 16

Saída elétrica gerador

5,5 MWe

12,5 MWe16,9 MWe

Eficiência elétrica à plena carga

29,5%

35,3%

36,4%

Eficiência elétrica a 70% de carga

27,5%

31,8%

32,8%

Frequência do gerador

50/60 Hz50/60 Hz50/60 HzModulação DLN

50% ou melhor

50% ou melhor

50% ou melhor

Emissões de NOx

15 ppm

15*ppm

15*ppm

Eficiência térmica e energética

>85%

>80%

>80%

Temperatura de saída do gás

580°C

496°C

495°C

Fluxo de saída do gás

20,4 kg/s

42 kg/s

54,6 kg/s

Produção de vapor seco a
10 bar(a)14,5 tph

23 tph31 tphTipo de combustível**

NG/H2NG/HI

NG/H2NG/HI

NG/H2NG/HI/ÓleodieselConsumo de combustível

0,4 kg/s

0,7kg/s

0,9kg/s

Performance em condições ISO* 9 ppm mediante solicitação

**Tipo de combustível:NG= Gás Natural
H2NG= Misturas de H2 com gás natural
HI= inertes de alta qualidade© 2021 Baker Hughes Company. Todos os direitos reservados

NovaLT™
Módulos para geração de energia
NovaLT™ 5-1

NovaLT™ 12

NovaLT™ 16

Dimensões:CxLxA (m)14x2,5x7,914,3x2,5x6,415,62x3,15x9,52

Peso (ton)65113134

Orientação de saída
do gás

Axial

Lateral/Vertical

Lateral/Vertical

Manutenção das NovaLT™ 12 e 16

35K horas de funcionamento contínuo… sem inspeção anualplanejada
Revisão geral

Revisão da hot section
Horas35.000

Horas70.000

Partidas

1.250

Partidas

2.500

Intervalo de manutenção
mais longo

Sem inspeção anual

Troca rápida

Estoque de sobressalentes
minimizado

Revisão completa da GT
somente após ~8 anos

Troca do motor factível
em 24 horas de trabalho

NovaLT™ 5 = intervalos de manutenção de 24.000-48.000 horas

2-3 dias de operação
adicional por ano

Pool de motores disponíveis
para serviço de troca

ESTUDO DE CASO N.º1

Lucart: uma história de sucesso para uma
planta de cogeraçãoCliente
Lucart: Líder multinacional europeia na
produção de tecido, airlaid e papel MG

Desafio
Aumentar a lucratividade da planta e reduzir asemissões
Solução
• Introduzir um processo de cogeraçãoacionado pela NovaLT™ 12 com uma saída de12 MWe, 24t/h de vapor saturado• Comissionamento concluído no 4T 2019
Resultados reais• 80% de eficiência CHP• 34% de eficiência elétrica• Emissões de 7.000 toneladas/ano de CO2
economizadas comparado com consumo dogrid (equivalente a 2.800 acres de floresta)

NovaLT™ 12 instalada no local:~14000 horas de funcionamento contínuo (24/7)
já acumuladas© 2021 Baker Hughes Company. Todos os direitos reservados

ESTUDO DE CASO N.º2
A primeira turbina com mistura dehidrogênio do mundo para redes de gás
Em julho de 2020, a Baker Hughes e a Snamconcluíram com sucesso o teste da primeira
turbina de hidrogênio “híbrida” do mundo
projetada para uma rede de gás. O teste abre ocaminho para implementar a adoção dehidrogênio misturado com gás natural na
infraestrutura atual da rede de transmissão daSnam.

Alimentada por uma mistura de até 10% dehidrogênio, a turbina NovaLT™ 12 foi projetada efabricada pela Baker Hughes na Itália.
NovaLT™ 12 será instalada na estação docompressor de gás da Snam em Istrana, Itália.
O projeto representa um novo marco para ainfraestrutura italiana, que continua a seadaptar ao transporte de hidrogênio e reduziras emissões de CO2: hoje 70% dos gasodutos daSnam já são construídos com tubos aptos parao hidrogênio.

Oferta industrial abrangente

5 a 17 MW (ciclo simples) NovaLT™ DLN: Dry LowNOx, GT: Turbina a gás, NG: Gás natural e DF:
Dual Fuel e H2: HidrogênioArmazenamento de energia

Ciclo combinado completo/Plantas decogeração até 70MW

Ampla gama de contratos de manutençãoTurbinas a vapor até 130MW
Sistemas de tratamento e compressão decombustível

Soluções digitais

Treinamento técnico / operacional
Soluções de financiamento
Contate-nosCaptura de CO2© 2021 Baker Hughes Company. Todos os direitos reservados

bakerhughes.com