10 年 09 月版③施工要領書／取扱説明書

電 熱 式 蒸 気 加 湿 器

添付資料

ＷＭ－ＳＪＡタイプ

ＷＭ－ＳＪＡ0１CFB・02CFB・03CFB・05CFB・08CFB・11CFB・14CFB

室内直接噴霧型(蒸気ブロア分離取付)
蒸気ブロア取付要領書／図面ファイル●電熱式蒸気加湿器は、機器組込用（空調機・パッケージエアコン・加湿チャンバ組込用）と室内直接噴霧型（蒸気ブロア付）の２種類があります。
●本書は室内直接噴霧型に使用する蒸気ブロアの取付の説明および図面類をまとめたものです。
●加湿器本体回りの施工、運転管理、保守点検などの内容については、加湿器本体に添付の施工要領書／取扱説明書を参照してください。

施工者の方へ
●加湿器の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。本書および加湿器本体に添付の施工要領書／取扱説明書を必ずお読みください。
●本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

加湿器をご使用になるお客様へ●本書は、製品添付の他の説明書類とともにお客様にて必ず保管してください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇目次◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇■ 安全上のご注意 ······················· P.1
１．仕様 ··························· P.2～3

２．取付にあたって ··················· P.4～5
３．蒸気ブロアの取付 ················· P.6～8
４．試運転 ······························ P.9■ 外形図／電気回路図／端子台接続要領図

安全上のご注意●取付および取扱にあたっては、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、「警告」･「注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを､特に「警告」の欄にまとめて記載しています。
また、「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●取付工事完了後は、必ず試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

運転中および運転停止後２時間以内の加湿器・接続配管には、絶対に触れないでください。
◆蒸気式加湿器は、水を加熱して蒸気を発生させるか、蒸気の供給を受けて運転します。運転中および運転停止直後の加湿器・接続配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。
◆本製品は、専門業者の管理のもとにご使用ください。
◆取付は、専門業者に依頼してください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
◆取付工事は、製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。

警告◆電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
◆電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
◆工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
◆改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆保守点検作業は、当社または専門業者にご相談いただくか、設備機器に関する知識および作業経験のある方が行ってください。保守点検作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
◆保守点検作業を行うときは、必ず運転を停止して元電源を切ってください。また、運転停止後２時間以上経過して、機器が十分に冷えたことを確認してから作業してください。

◆配管工事は、製品添付の説明書類に従って確実に行ってください。給水配管は、結露が生じないよう保温してください。排水配管は、高温の配管が露出しないよう保温してください。配管工事に不備があると、水もれややけど等の事故の原因になります。
◆アースを行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

注意◆漏電ブレーカ(電源元スイッチ)を取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。
◆正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。不適当な容量のヒューズや針金・銅線等を使用すると、故障や火災の原因になることがあります。

- 1 -１．仕様機 種 ・型 式
型番(WM-)

電熱式蒸気加湿器
ブロア分 離 取付

蒸 気 発 生 量 (kg／h)※1

ウエットマスター

SJA02CFBSJA03CFB

SJA05CFBSJA08CFBSJA11CFBSJA14CFB

1.2

2.6

3.6

5.1

8.3

11.4

14.2

484848515359蒸 気 ブロア風 量 (m ／h)

140／115 (50／60Hz)

定 格 消 費 電 力 (kW)
消 費 電 力 量 (kWh)2.9

三 相 AC200V
50/60Hz※22.9

1.0

定 格 電 流 値 (A)制御信号※349

単 相 AC200V
50/60Hz

定格電源

適合漏電ブレーカ（比 例 制 御 ／ＯＮ－ＯＦＦ制 御 兼 用 ）SJA01CFB

3運 転 音 dB(A）

ＳＪＡ

2.0

2.9

10.8

25.1

31.2

2040404040

感 度 電 流 (mA)

30303030303030

電流入力●4～20mADC(入 力 インピーダンス 150Ω)

抵抗入力●0～135Ω

※210.88.7

20

ON-OFF 制 御25.1

8.720

外部信号

14.56.3

過 電 流 容 量 (A)

比例制御

14.5 ※28.7 ※23.9

注 、蒸 気 発 生 量 は制 御 信 号 により 0～100％の範 囲 で調 整 が可 能 です。

二 位 置 式 ヒューミディスタットによる ON-OFF 信 号運 転 および異 常 を無 電 圧 接 点 信 号 として取 り出 し可 能

本 体 質 量 (㎏)27272740404040

本 体 運 転 時 質 量 (㎏)32323252525252

蒸 気 ブロア質 量 (㎏)
本体塗装
電気特性

使用条件

７アイボリー系 （マンセル 5Ｙ7/1）

電圧許容範囲±10％以 内絶縁抵抗

100MΩ以 上

絶縁耐圧

AC1500V

本体周囲温湿度

1～40℃（凍 結 しないこと）

80％ＲＨ以 下●軟 水 ※4

注 、水 道 水 （水 道 法 水 質 基 準 に準 ずる飲 料 水 ）もご使 用 いただけますが、頻 繁 にメンテナンス
作 業 が必 要 となります。

●一 次 純 水[導 電 率 0.1～1.0mS/m（1～10μS/cm）]

給水水質
給 水 圧 力 、温 度1 分 間 印 加 異 常 なし

0.05～0.5MPa

5～40℃

安全保護機能1)ヒータ過 熱 防 止 機 能 ：TH（ヒータ過 熱 時 表 示 灯 点 灯 /異 常 出 力 /運 転 停 止 ）2)空 運 転 防 止 機 能 ：EP（運 転 停 止 ）3)ヒータ温 度 ヒューズ：TF（運 転 停 止 ）4)電 装 部 過 熱 防 止 機 能 ：TP（運 転 停 止 ）5)低 水 位 検 知 （1.0hr 以 上 の低 水 位 で表 示 灯 点 灯 /異 常 出 力 /運 転 停 止 ）6)高 水 位 ・泡 検 知 （強 制 ブロー）

諸機能

1)点 検 清 掃 時 期 表 示2)加 熱 タンク水 予 熱 （70～80℃に予 熱 します）※5

オプション

加湿器本体取付架台- 2 -１．仕梱包内容梱 包 種 類 ・部 品 名 称 （仕 様 など）
1)本 体 梱 包
①加 湿 器 本 体②取 扱 説 明 書 類③給 水 軟 銅 管 (φ6.35×1.0ｍ)④給 水 ストレーナ(T 型 、100 メッシュ、R1/2)⑤排 水 ホース(φ40×φ30 0.5ｍ、ホースバンド付 )2)蒸 気 ホース梱 包⑥蒸 気 ホース(φ31×φ22 1.5ｍ、ホースバンド付 )⑦蒸 気 ホース(φ40×φ30 1.5ｍ、ホースバンド付 )⑧蒸 気 ホース(φ50×φ40 1.5ｍ、ホースバンド付 )3)蒸 気 ブロア梱 包⑨蒸 気 ブロア(電 源 コード、取 付 ビス類 付 )⑩凝 縮 水 ホ－ス(φ１２×φ８ ３ｍ、ホースバンド付 )⑪施 工 要 領 書 (蒸 気 ブロア用 )様

SJA01～03CFBSJA05CFBSJA08～14CFB

1 梱包

1 梱包

1 梱包

１台
一式
１本
１ケ１本

１台
一式
１本
１ケ１本

１台
一式
１本
１ケ１本

1 梱包

1 梱包

1 梱包

１本－－－
１本－－－
１本

1 梱包

1 梱包

1 梱包

１台
１本
１冊

１台
１本
１冊

１台
１本
１冊

※ 1： 記 載 の蒸 気 発 生 量 は定 格 電 圧 における値 であり、電 源 電 圧 の変 化 に伴 い増 減 します。また、定 格 電 圧 においてもヒータの特 性 により、蒸 気 発 生
量 は±7％の範 囲 で変 動 します。
※ 2： 記 載 値 は、制 御 システムによる瞬 時 最 大 値 を示 します。漏 電 ブレーカの選 定 は瞬 時 最 大 電 流 値 を考 慮 し、表 中 の適 合 漏 電 ブレーカ記 載 容 量 のものをご用 意 ください。実 際 に使 用 する電 力 量 につきましては、消 費 電 力 量 （kWh）の値 を参 照 ください。
※ 3： 製 品 出 荷 時 には電 流 入 力 にセットしてあります。抵 抗 入 力 または ON-OFF 制 御 でご使 用 の場 合 は、電 装 部 の制 御 基 板 上 のスライドスイッチで設 定 が必 要 です。
※ 4： 製 品 出 荷 時 には給 水 水 質 を軟 水 にセットしてあります。給 水 に一 次 純 水 をご使 用 の場 合 は、電 装 部 の制 御 基 板 上 のディップスイッチで定 時 ブロー時 間 と定 時 ブロー間 隔 時 間 の設 定 が必 要 です。
加 湿 器 用 水 処 理 装 置 に供 給 する水 は水 道 法 水 質 基 準 に準 ずる飲 料 水 としてください。給 水 に軟 水 をご使 用 の場 合 、当 社 製 自 動 再 生 型 軟 水器 ／WM-WSB タイプの採 用 をご検 討 ください。
※ 5：製 品 出 荷 時 には予 熱 機 能 はなしにセットしてあります。予 熱 機 能 をご使 用 の場 合 は、電 装 部 の制 御 基 板 上 のスライドスイッチで設 定 が必 要 です。

その他１ )本 加 湿 器 は 圧 力 容 器 の 適 用 外 と な り ま す 。
２ )ヒ ー タ 寿 命 の 目 安 は 10,000 時 間 で す が 、 水 質 ， 使 用 状 況 に よ り 10,000 時 間 未 満 に お き ま し て も 寿 命となる場合があります。
３ )ヒ ー タ 寿 命 時 に は 漏 電 と な る 場 合 が あ り ま す 。 他 の 機 器 の 妨 げ と な ら な い よ う に 、 必 ず 加 湿 器 専 用 の漏電ブレーカをご用意ください。
４ )比 例 制 御 時 に は 電 流 値 は 短 い 時 間 の 中 で 最 大 電 流 値 と 電 流 ゼ ロ の く り 返 し と な る た め 電 流 計 を 接 続 した場合には電流に応じて針が振れる状態となります。したがって、電流値にて加湿器運転状態を把握
す る こ と は で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。ま た 、型 番 に よ っ て は 100％ 運 転 時 に お き ま し て も 、制 御システムにより電流計の針が振れる場合があります。
５ )加 湿 器 か ら の 排 水 は 高 温（ 100℃ ）に な り ま す 。配 管 材 は 必 ず 配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管 な ど 耐 熱 性 の も の を 使用し、露出部は安全のため必ず保温してください。
６ )加 湿 器 本 体 右 側 面 に は 電 装 部 発 生 熱 の 排 熱 口 が あ り ま す 。 必 ず 排 熱 ス ペ ー ス と し て 500mm 以 上 の 空 間を確保してください。
７ )給 水 に 水 道 水（ 水 道 法 水 質 基 準 に 準 ず る 飲 料 水 ）を 給 水 す る 場 合 、公 共 の 水 道 管 か ら 直 接 接 続 す る ことはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
８ )給 水 水 質 を 軟 水 と す る 場 合 の 必 要 給 水 量 は 、 蒸 気 発 生 量 の 約 1.15 倍 と な り ま す 。
９ )給 水 水 質 を 一 次 純 水 と す る 場 合 の 必 要 給 水 量 は 、 蒸 気 発 生 量 の 約 1.05 倍 と な り ま す 。
10)給 水 に 一 次 純 水 を 給 水 す る 場 合 、 電 装 部 の 制 御 基 板 上 の デ ィ ッ プ ス イ ッ チ で 定 時 ブ ロ ー 時 間 と 定 時 ブ
ロー間隔時間の設定が必要となります。
設定をしないと、湿度制御性とブロー（排水）量が軟水給水時と同等となります。
11)加 湿 器 からの排 水 の pH 値 について、水 道 水 や純 水 を加 熱 すると水 の中 に含 まれる遊 離 炭 酸 が脱 気 するため、pH 値 は 8～9 に上 昇 することがあります。また、軟 水 を加 熱 すると、炭 酸 ナトリウムの影 響 により pH 値 は 8～11に上 昇 することがあります。加 湿 器 の排 水 を再 利 用 される場 合 や複 数 台 のご使 用 で排 水 を貯 留 してから排 水 する場 合 など、pH 値 が排 水 規 制 （排 水 に関 わる基 準 ）を超 えることがありますのでご注 意 ください。
12)空 気 清 浄 度 を管 理 されている室 内 、施 設 を対 象 に加 湿 器 をご使 用 になる場 合 は、加 湿 器 を組 み込 んだ
空 調 系 統 の加 湿 器 二 次 側 に、要 求 清 浄 度 を満 足 できる能 力 を有 する最 終 フィルタを設 置 してください。

- 3 -２．取付にあたってご注意◆加湿器本体の取付・給排水配管・電気配線などの施工内容および施工後の試運転につきましては、加湿器本体に添付の「施工要領書／取扱説明書」を参照してください。
◆使用開始後の運転管理・保守点検などにつきましても、上記の「施工要領書／取扱説明書」をご参照ください。
●梱包内容は P.3 の仕様表に記載してあります。梱包開封後は直ちに内容を確認してください。
●蒸気ブロアの取付にあたっては、下の（図 1）および P.５の（図 2）の周囲スペースを必ず確保してください。
また、P.５の（図 3）施工参考図を参照してください。
◆加湿器本体および蒸気ブロアの取付は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。
強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒などによる事故の原因になります。
特に室内壁面に取り付ける場合は、ご注意ください。

警告 ◆加湿器運転中は常に蒸気ブロアから凝縮水が出ます。凝縮水ホースの先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。万一、排水が阻害されますと吹き出し口からの熱水飛散による事故の原因になります。

◆蒸気噴霧スペースは必ず確保してください。また、蒸気ブロアの吹出口前方には、湿気を嫌う物品を設置したり置いたりしないでください。障害を与える原因になることがあります。

注意 ◆噴霧直後の蒸気や蒸気出口は高温になります。噴霧蒸気が人にかからない取付位置を選んでください。
噴霧蒸気が人にかかるとやけどの原因になります。
（図１）本体周囲メンテナンススペース（図２）A 寸法 参照※別途 噴霧スペースが必要です（図 2）◆蒸気ブロアは加湿器本体より上方に取り付け、蒸気ホースはトラップ状にならないように取り付けてください。
◆蒸気ブロア前面のスペースは、メンテナンススペースのほかに P.５の（図 2）蒸気噴霧スペースも必要です。
※１

保守点検作業の際に必要なスペースです。

※２

本体右側面には電装部排熱口があります。故障の原因となりますので必ずスペースを確保してください。

- 4 -２．取付にあたって（図２）蒸気噴霧スペース◆噴霧蒸気が人にかからない取付位置を選んでください。
◆取付場所は、空調機など室内の気流に注意し、噴霧された蒸気が室内全体に均一に拡散するように配慮してください。
◆噴霧方向の至近距離（前方および側面方向）に障害物があると、蒸気が凝縮して水滴となり滴下することがあります。下記の蒸気噴霧ス
ペースを確保してください。
※表の寸法以上のスペースが必要です
周囲温湿度 22℃ 50％型

番Ａ寸法

Ｂ寸法

ＷＭ－ＳJA01CFB

６００２０００

ＷＭ－ＳJA02CFB

６００２５００

ＷＭ－ＳJA03CFB

６００

３０００

ＷＭ－ＳJA05CFB

７００４０００

ＷＭ－ＳJA08CFB

８００５０００

ＷＭ－ＳJA11CFB

１０００５０００

ＷＭ－ＳJA14CFB

１５００６０００（図３）施工参考図◆加湿器本体および蒸気ブロア取付面の強度に問題がある場合は、補強用アングル・架台などを設けてください。
◆加湿器本体取付架台は弊社でもご用意できますのでお問い合わせください。

- 5 -３．蒸気ブロアの取付
３－１.蒸気ブロアと加湿器本体の取付位置について●加湿器本体と蒸気ブロアの間を接続する蒸気ホースの長さは、標準品で1.5mです。
加湿器本体に対する蒸気ブロアの取付位置を決めます。蒸気ブロアの取付は、加湿器本体を壁面などに固定した後に行ってください。（加湿器本体に添付の施工要領書／取扱説明書のP.7を参照）

３－２.蒸気ブロアの取付

写真－１①取り付ける壁面の強度に注意してください。
②蒸気ブロア取付の際に生ずるチリやゴミが加湿器本体内に入らないように配慮してください。
③位置決めした壁面などに付属のビス４点で取り付けます。
付属の樹脂プラグの下孔径はφ８、深さ４６～５５mm です。
（図 4 参照）
取付ブラケット（図４）取付孔寸法図ご注意）

蒸気ホースの最小許容曲げ半径は SJA01～03CFB が R450mm、SJA05CFB が R600mm、SJA08～14CFB がR800mm です。
蒸気ホース、凝縮水ホースともに流れの障害となるような変形や折れが生じないように注意してください。また蒸気ホースの曲げ荷重が加熱タンクにかからないように蒸気ホースの長さに注意してください。

- 6 -３．蒸気ブロアの取付④加湿器本体の正面パネルを開けます。

写真－２

天板と電装部側板を外します。なお、SJA01～03CＦＢは天板と電装部側板は一体です。

グロメット

グロメットの膜を切りあけて、ブロア電源コードを通します。
（写真－２）⑤加湿器本体内電装部に差し入れた電源コードのコネクタ

写真－３（3P）を電源用コネクタに差し込んでください。
ゆるみや抜けがないように、ツメがしっかりとかむように「カチッ」っとするまで差し込み、軽く引っ張ってゆるみのないことを確認してください。（写真－３）⑥加熱タンクに蒸気ホースを接続します。蒸気ホースは、ホースバンドで固定（締め付けトルク 1.5N･m 程度）してください。
（写真－４）

蒸気ホース

- 7 -

写真－４

コネクタ

３．蒸気ブロアの取付⑦加湿器本体からの蒸気ホースをホースバンドで固定（締め付けトルク 1.5N･m 程度）してください。（図 5 参照）（図 5）蒸気ホースの接続
SJA０１～０３CFB

SJA０５CFB⑧蒸気ブロアの下部に凝縮水ホースをホースバンドで固定して

SJA０８～１４CFB

写真－５ください。（写真－５）
ホースは充分奧まで差し込み、抜けの無いように固定してください。
●加湿器運転中は常に凝縮水が出ます。凝縮水ホースの先端は大気開放とし、スムーズに流れるように配管してください。
万一、排水が阻害されますと吹き出し口からの熱水飛散による事故の原因となります。
●排水ホッパに放流する場合は、排水の湯気が加湿器本体や他の機器、周囲に支障をきたさないようにご配慮願います。

凝縮水ホース- 8 -４．試運転●試運転は、加湿器本体に添付の施工要領書／取扱説明書のP.14～「2-7.試運転」の内容にしたがって実施してください。
●また、下記の諸点について必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。
□加湿器本体の運転と連動して蒸気ブロアも運転すること。
□蒸気ブロアおよび加湿器本体からの漏水がないこと。
□蒸気噴霧スペース（P.5 の図 2 参照）が確保されていること。
□蒸気ブロアの吹出口前方に湿気を嫌う物品のないこと。
□ヒータ OFF 時には蒸気ブロアが約２分間運転します。これは、残留蒸気を器外へ送り出すための動作です。
□試運転後、加湿器本体内および周囲に結露や凝縮を生じていないこと。

- 9 -

図番

葉別図面名称

M S U

５４ A 1０１

WETMASTER CO., LTD

WM-SJA01〜03CFB
蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

ＳJA

図番

葉別図面名称

M S U

５４ A 1０ 2

WETMASTER CO., LTD

WM-SJA05CFB
蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

ＳJA

図番

葉別図面名称

M S U

５ ４ A 1０ 3

WETMASTER CO., LTD

WM-SJA08〜14CFB
蒸気ブロア付 加湿器本体 外形図

ＳJA

図番

葉別図面名称

M S U

５ ４ B 20 1

WETMASTER CO., LTD

WM-SJA01〜03CFB
蒸気ブロア付 電気回路図

ＳJA

図番

葉別図面名称

M S U

５ ４ B 20 2

WETMASTER CO., LTD

WM-SJA05〜14CFB
蒸気ブロア付 電気回路図

ＳJA

図番

葉別図面名称

M S U

５ ４ B 0０ 3

WETMASTER CO., LTD

WM-SJA01〜14CFB
蒸気ブロア付 端子台接続要領図

ＳJA

本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル TEL.０３−３９５４−１１０１●アフターサービスのお問い合わせは、保守管理グループ直通

TEL.０３−３９５４−１１１０

大 阪 支 店 〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６−４７９０−６６０６

名古屋支店 〒４６４-００７５ 名古屋市千種区内山３-１-４ハートヒルズ千種 TEL.０５２−７４５−３２７７
仙台営業所 〒９８１-３１３５ 仙台市泉区八乙女中央 5-17-12

TEL.０２２−７７２−８１２１

福岡営業所 〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２−４７１−０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

東京本社
ISO14001:2004
認証取得

東京本社
ISO9001:2008
認証取得※大阪支店は 2010 年 04 月 12 日より上記住所に移転となりました。