1304 ⑥

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩ ON ＭＡＮＵＡＬ

施工要領書

空調機・パッケージエアコン・チャンバ組込用

間接蒸気式加湿器
WM - SHDタイプ●このたびはウエットマスター間接蒸気式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
本製品は、ボイラや地域冷暖房施設より熱源として供給される高圧蒸気を用いて水を加熱し、間接的に加湿蒸気を作り出す方式の加湿器です。
●加湿器の機能を十分に発揮させ、安全にご使用いただくためには、適切な取付工事が必要です。施工にあたっては必ず本書をお読みいただき、本書の内容に従って施工してください。
●軟水器を併用される場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しく施工してください。
●本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

【目 次】■安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．1
１．施工前の確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．2 ～ 4
２．取 付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．5 ～ 8３．蒸気配管・還水配管・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．9 ～ 10
４．給排水配管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．11
５．電気配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．12 ～ 13
６．試運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．14 ～ 17
７．仕 様・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．18
本体外形図 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．19 ～ 23
蒸気噴霧管外形図 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．24
電気回路図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．25 ～ 28
施工参考図 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ．29 ～ 34

安全上のご注意
施工にあたっては、本書をよくお読みのうえ、本書の内容に従って確実に行ってください。
ここに示した注意事項は「警告」・「注意」に区分していますが、誤った取付や取扱をした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結びつく可能性が大きいものを、特に「警告」の欄にまとめて記載しています。また「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
取付工事完了後は、試運転を行って異常がないことを確認してください。また、本書を含めて製品添付の説明書類は、必ずお客様にお渡しして、保管いただくように依頼してください。

警

告運転中および運転停止後 2 時間以内の加湿器・接続配管には、絶対に触れないでください。
●本製品は、蒸気の供給を受けて運転します。運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・蒸気噴霧管・接●続配管は高温になりますので、絶対に触れないでください。高温部に触れるとやけどの原因になります。
●取付は、建築設備に関する技術的基準等に準拠して行ってください。施工に不備があると、水もれや感電、火災等●の事故の原因になります。
●取付工事は本書の内容に従い、専門業者により行ってください。施工に不備があると、水もれや感電、火災等の事●
故の原因になります。
●取付は、重さに十分耐える所に確実に行ってください。強度不足や取付工事に不備があると、落下や転倒等による●事故の原因になります。
●高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の●危険を防止するための措置を講じてください。
●電気工事は、電気工事士の資格のある方が、●「電気設備に関する技術基準」「内線規定」および製品添付の説明書類に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災等の事
故の原因になります。
●電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定●してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災の原因になります。
●工事の部材は付属品および指定の部材をご使用ください。寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、水もれや●
感電、火災等の事故の原因になります。
●水道法、消防法等に規制される部材の取扱については、専門業者に依頼してください。
●●本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等は絶対に設けないでください。加熱タンクの内圧が上昇●し危険です。
●改造は絶対にしないでください。部品交換を含め、修理は当社または専門業者にご相談ください。修理に不備があ●ると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。
●試運転を実施した後、保守点検作業を行うときは、必ず本体の電源スイッチと元電源を切り、蒸気供給弁および給●水サービス弁を閉めてください。また、運転停止後２時間以上経過して、機器が十分に冷えたことを確認してから作業してください。機器が高温のまま、あるいは通電状態で作業すると、やけどや感電の原因になります。

注

意●供給蒸気配管・還水配管・排水配管は高温になります。配管工事は本書の内容に従って確実に行い、高温の配管が●露出しないよう保温してください。配管工事に不備があると、やけど等の事故の原因になることがあります。
●給水配管は本書の内容に従って確実に配管し、結露が生じないよう保温してください。配管工事に不備があると、水●もれによる事故の原因になることがあります。
●アース（Ｄ種接地工事）を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない●でください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。
●漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を取り付けてください。漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因に●なることがあります。

1

1. 施工前の確認事項
1-1. 梱包内容の確認
警告●作業にあたっては、保護手袋を着用してください。素手で作業すると、ケガの原因になります。

●梱包開封後は直ちに梱包内容を確認してください。
●標準的な梱包内容は下表の通りです。お客様のご指定がある場合は、付属品の仕様・数量の変更、別途付属品梱包の追加、梱包
種類別の配送先の変更などがありますので、現場の指示をよくご確認ください。

【標準梱包内容】
型番別の数量構成品（付属品）

仕様など

102V ～

752V

1502V

502V

1002V

2002V

3002V

加湿器本体

制御盤一体

1

1

1

1

給水軟銅管

2m、両側リングジョイント

1

1

1

1

給水ストレーナ

T 型または Y 型、R1/2

1

1

1

1

蒸気入口バルブセット

バルブ・ストレーナ、片側フランジ

1

1

1

1

凝縮水出口フランジセット

片側フランジ

1

1

1

1

説明書類一式

本書を含む

1

1

1

1

蒸気噴霧管

指定品番（24 頁「蒸気噴霧管外形図」参照）、
SUS

1

2

4

6

噴霧管ドレン用軟銅管

1m、片側リングジョイント

1

2

4

6

噴霧管取付金具

取付ビス付

2

4

8

12

内径φ 35、1.5m、EPDM

1

－

－

－

内径φ 50、1.5m、EPDM

－

1

2

3

内径φ 35、1.5m、EPDM

1

1

2

3

φ 35 ホース用

10

4

8

12

φ 50 ホース用

－

8

16

24

φ 35 ホース用、SUS

3

－

－

－

φ 50 ホース用、SUS

－

3

6

9

隔壁継手

φ 35 ～φ 35 接続、SUS

1

－

－

－

分岐ヘッダドレン用軟銅管

1m、片側リングジョイント

－

1

2

3

分岐ヘッダ

φ 50 ～φ 35、2 本接続、SUS

－

1

2

3

本体用蒸気ホース

噴霧管用蒸気ホース

ホースバンド蒸気ホース用エルボ※分岐ヘッダ使用 [752 Ｖ～ 3002 Ｖ ] の場合は、噴霧管用蒸気ホースは 1 本を 2 分割してご使用ください。

2

1. 施工前の確認事項

1-2. 客先ご用意の部材などの確認●付属品のほか、下表に示す客先ご用意の部材などを確認してください。また、下表以外の部材については、現場の必要に応じて適宜ご用意ください。

【客先ご用意の部材など】
施工内容
蒸気噴霧管の取付（5 ～ 6 頁）
加湿器本体の取付（7 頁）

品名など
噴霧管取付架台

空調機内などに取付架台 ( アングルなど ) を設けてください。

本体取付架台

必要に応じてしっかりとした取付架台を設けてください。

取付ボルト

本体底面を固定するためのボルトをご用意ください。

本体用蒸気ホースの取付（8 頁） 吊金具など

蒸気配管（9 ～ 10 頁）

還水配管（9 ～ 10 頁）

給水配管（11 頁）

排水配管（11 頁）

電気配線（12 ～ 13 頁、25 ～ 28 頁）

注意事項

蒸気ホース内にドレンが溜らないように支持してください。

蒸気配管

本体入口蒸気圧力 0.2MPa で供給してください。

管末トラップ装置

蒸気主管の管末に設け、ドレンを排除してください。

加湿用分岐配管

加湿器専用に蒸気主管または蒸気ヘッダから分岐し、必ず上取りとして、できるだけ短くなるように配管してください。

減圧弁装置など

0.2MPa より高い場合には減圧してください。

蒸気用制御弁装置

蒸気用制御弁、ストレーナ、蒸気供給弁、バイパス弁などで構成し、必ず加湿器 1 台につき一式ご用意ください。蒸気用制御弁は仕様表（18 頁参照）に記載されたサイズをお守りください。

分岐配管管末トラップ

分岐配管の管末には必ずトラップを設け、分岐配管のドレンが加湿器に流入しないように施工してください。

配管水抜弁

蒸気入口弁の直前に必ず設け、分岐配管内の水抜きができるように施工してください。

排泥弁

蒸気配管のドレン・汚れの排出のため、分岐配管の下端に必ず設けて
ください。

保温材

配管の保温および安全のため、必ず施工してください。

フランジ

配管の膨張収縮に配慮した施工とし、また保守点検作業用としてフランジ継手を適所に設けてください。

還水配管

加湿器からの還水管の還水主管への接続は、蒸気管と同様に上回し接続としてください。

凝縮水出口弁

保守点検作業の安全のため、必ず設けてください。

逆止弁

加湿器からの還水管を立ち上げる場合には、逆流防止のため必ず設けてください。

排水弁

配管の水抜きができるように、適所に設けてください。

保温材

配管の保温および安全のため、必ず施工してください。

フランジ

保守点検作業用として、フランジ継手を適所に設けてください。

給水配管

仕様表 (18 頁参照 ) 記載の使用条件をお守りください。
なお、公共の水道管からの直結はできませんのでご注意ください。

給水サービス弁保守点検作業のため、必ず加湿器１台に１ケ設けてください。

フラッシング用バルブ 加湿シーズンイン時など給水配管のフラッシングが必要です。
軟水器

軟水器を併用される場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しく施工してください。

保温材

配管の結露防止のため、必ず施工してください。

排水配管

配管用炭素鋼鋼管など、耐熱性 (100℃以上 ) のものを使用し、必ず1/100 以上の先下がり勾配・大気開放としてください。
加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合な
ど、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがあります
ので、ご注意ください。

保温材

排水配管は高温になります。安全のため、必ず施工してください。
25 ～ 28 頁「電気回路図」を参照し、誤配線や未配線のないように注意して、確実に施工してください。

3

1. 施工前の確認事項

1-3. 加湿系統図 / 取付参考図■加湿系統図●図中点線部は客先ご用意となります。
●この図は、加湿器の運転に必要な配管・配線を簡略化して表したものです。それぞれの施工内容の詳細は、本文の各項
目をよくお読みください。
●特に客先ご用意の蒸気配管・凝縮水（還水）配管が不適切であると、所定の能力が得られないばかりでなく、機器の故
障等のトラブルの原因になりますので、9 ～ 10 頁の内容に従って正しく施工してください。

■取付参考図●加湿器本体を空調機横に、蒸気噴霧管を空調機内に取り付け、蒸気ホースで接続して加湿蒸気を噴霧させます。

4

2. 取 付
2-1. 蒸気噴霧管の取付●蒸気噴霧管の取付位置は図 -1 を参照し、噴霧スペースを確保してください。
●蒸気噴霧管の寸法は、24 頁「蒸気噴霧管外形図」を、また隔壁継手・分岐ヘッダの寸法は図 -2 をご参照ください。
図 -1 蒸気噴霧管の取付位置

エアハンや外調機などの場合
エリミネータ
予熱器

ヒータ

ファン

コイル

ファン

噴霧管

噴霧管

●蒸発吸収距離が不足する場合や流通空気の温度が低くなる場
合は、立体拡散蒸気噴霧装置の設置やエリミネータの設置、空気の予熱、防水・防錆が必要となることがあります。

パッケージエアコンの場合

ダクトの場合エリミネータ
ファン

噴霧管

ル

イ

コ

●噴霧管は必ず加湿チャンバを設けて、ドレンパン上に取り付けてください。排水配管は必ず 1/100 以上の先下り勾配とし、必要に噴霧管応じて本体内静圧分以上のトラップを設けてください。
●加湿チャンバ上流側にダンパ等を設置した場合、負圧により発生した蒸気が逆流することがあります。漏水の無いようにコーキング等、
適切な処理を行ってください。

※ヒューミディスタット等のセンサ類は蒸気の再凝縮や結露の影響を受けない位置に取り付けてください。
※流通空気の温度が低くなる場合や、蒸気の噴霧量と風速・風量によっては、蒸気の再凝縮が問題となる場
合がありますので事前にご相談ください。

分岐ヘッダは、断熱材（※

図 -2 隔壁継手・分岐ヘッダの寸法

貼) 付済の寸法です。

5t【 隔壁継手 】【 分岐ヘッダ 】

5

2. 取 付図 -3 蒸気噴霧管の取付位置※蒸気噴霧管の寸法は 24 頁 ｢蒸気噴霧管外形図｣ を、また隔壁継手・分岐ヘッダの寸法は 5 頁 の図 - ２をご参照ください。
※蒸気噴霧管は、必ず上方吹出しとなるように取り付けてください。
※図に示す寸法や勾配は必ず確保してください。
※噴霧管は、垂直な取付面に対して 3/100 の先下り勾配となるよう加工されています。
※蒸気ホースはトラップ状にならないよう、適当な長さにカットしてご使用ください。
※ホースバンドは必ず使用し、バンドのネジの締付トルクは 1.5 Ｎ ･ ｍ程度としてください。
※軟銅管を曲げる場合は、管のつぶれ・折れに注意し、継手部付近からの急激な曲げ加工は行わないでください。
※軟銅管のリングナット締付トルクは 15 Ｎ ･ ｍ程度としてください。
品番 H35-150,300 の蒸気噴霧管はパッケージ側板、ダクト側板等には直接取り付けることはできません。
隔壁継手と蒸気ホースを使用して側板から離して取り付けてください。

【1本組込の場合】
上方スペース200mm以上

蒸気ホース

隔壁継手
側板

架台

架台
取付金具

※空調機側板にビス止め。

3/100
先下り

軟銅管

3/100以上
先下り

φ50 ～ 60

【2本以上組込の場合】
上方スペース200mm以上

蒸気ホース
噴霧管用蒸気ホースは1本を2分割して使用します※内張り（断熱材）にφ50 ～ 60 の穴をあけ、ホースが奥まで差し込めるようにします。

分岐ヘッダ
側板

軟銅管

架台

架台

上下間隔
200mm以上

取付金具

3/100
先下り

3/100
先下り

分岐ヘッダの軟銅管は100mm高さのトラップ状にします（蒸気噴出防止のため）

6※側板に直付しない場合は、空調機内にアングルなどを設けてビス止めします。

2. 取 付

2-2. 加湿器本体の取付●図 - ４の本体周囲のサービススペースを必ず確保してください。
●加湿器本体の取付位置は蒸気噴霧管にできるだけ近い位置とし、蒸気配管・還水配管および給排水配管との位置関係に配慮してください。特に、配管はサービススペースに配慮して、保守点検作業の支障にならないようにご注意ください。
●本体の取付位置に、必要に応じてしっかりとした架台を用意し、下記の図 - ５を参照して必ずボルト・ナットで固定してください。
●本体寸法の詳細については、19 ～ 23 頁「本体外形図」をご参照ください。
図 -4 本体周囲のサービススペース

A

型番

A

B

B=D

WM-SHD102V
WM-SHD202V
WM-SHD302V
WM-SHD402V
WM-SHD502V

D

C(前面)

C(前面)

E(上方)

A

E（上方）

B

C（前面） DE（上方）100 1000 1000 1000

500

WM-SHD752V
100 1000 1000 1000
WM-SHD1002V

800

WM-SHD1502V
100 1000 1000 1000
WM-SHD2002V

800

WM-SHD3002V 100 1000 1000 1000

800

※周囲の機器や壁体のほか、支柱や配管との間隔も上表のス
ペースを確保する必要があります。
※特に E（上方スペース）はオーバホール（加熱コイルのメ
ンテナンス）の際に必ず必要です。

図 -5 本体底面の寸法

102V
202V
302V

402V
502V

W寸法

420

470

520

800

1160

W1寸法

300

350

400

600

1000

W2寸法

60

60

60

100

80

D寸法

300

330

380

500

500

D1寸法

270

300

350

470

470

D2寸法

15

15

15

15

15

W
W1
(1/2)

W2
(1/2)

D1
D2

D

D2

W2

φ13×20L長孔ボルト
サイズ※SHD102V～2002Vは4穴、SHD3002Vは6穴です。

7752V 1502V
3002V
1002V 2002V

M10
M10
M10
M10
M10
（4 ヶ） （4 ヶ） （4 ヶ） （4 ヶ） （6 ヶ）

2. 取

付

2-3. 本体用蒸気ホースの取付●本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等は絶対に設けないでください。

警告

加熱タンクの内圧が上昇し危険です。
●付属品の蒸気ホース以外の管材を用いる場合は、凝縮防止と安全のため必ず保温してください。

●図 - ６を参照して、加湿器本体の加熱タンク蒸気出口と蒸気噴霧管（隔壁継手または分岐ヘッダ）の間を接続してください。
●本体上方のホースの立ち上り部分は、噴霧管取付位置にかかわらず、SHD102V ～ 502V は 300 ㎜以上、752V ～ 3002V
は 500 ㎜以上必ず立ち上げてください。
●蒸気ホースは吊金具などで必ず支持し、ホース内にドレンが溜らないように勾配をもたせてトラップ状にならないように取り付
けてください。
●保守点検作業時に、ホースを容易に外せるようにしてください。特に本体上方の立上り部分は、オーバホール（加熱コイルのメ
ンテナンス）の際に必ず外しますのでご注意ください。
蒸気ホースは隔壁継手または分岐ヘッダまで単独のまま接続してください。
蒸気ホースを合流させると加熱タンクの内圧が上昇し、異常動作などの原因になります。

図 -6 本体用蒸気ホースの取付要領
A部詳細A

取り外し可能な支持材を使用する
ホースバンド

隔壁継手
または
分岐ヘッダ

3/100以上
先下り

蒸気ホース立上げ
102V～502V 300mm以上
752V～3002V 500mm以上

エルボ

蒸気ホースはトラップ状にならないように保持し、ホース内のドレンは本体に戻らないように先下り勾配にしてください。

ホース

側板

※図に示す寸法や勾配は必ず確保してください。
※蒸気ホースはトラップ状にならないよう、適当な長さにカットしてご使用ください。斜め 45°に切ってエルボで接続します。
※ホースバンドは必ず使用し、バンドのねじの締付トルクは 1.5N・m 程度としてください。

品番

E35

材質

適合加湿器本体

SUS304

WM-SHD102V
WM-SHD202V
WM-SHD302V
WM-SHD402V
WM-SHD502V

品番

E50

8

材質

適合加湿器本体

SUS304

WM-SHD752V
WM-SHD1002V
WM-SHD1502V
WM-SHD2002V
WM-SHD3002V

3. 蒸気配管・還水配管
3-1. 共通事項
警告●配管は高温になりますので、安全のため必ず保温してください。
●配管の水圧試験・通気試験が実施されていることを確認してください。未実施の場合は必ず実施して漏
えいのないことを確認し、また配管中の汚れや異物などを排出してください。

●配管は、7 頁の図 - ４に示すサービススペースに配慮し、加湿器の保守点検作業の支図 -7 分岐配管の一例
分岐管

障にならないようにご注意ください。また、必要に応じてフランジ継手等を使用し、適所で配管を外せるように施工してください。
じないようにしてください。図 - ７に分岐配管の一例を示しますので参考にしてください。
●横引き管に玉型弁 ( グローブ弁 ) を使用する場合には、弁軸を水平にして凝縮水が円滑に流れるようにしてください。

先上り

分岐
立下り管

●配管はすべて、管の膨張収縮によって発生する過度の応力による破損や配管勾配の乱れが生

配

逆勾

蒸気主管

蒸気主管
【立上り配管の分岐】 【立下り配管の分岐】●熱損失の低減および安全のため、配管は必ず保温してください。
●10 頁の図 - ８に配管の例を示しますので参考にしてください。また加湿器本体の配管接続位置・寸法は 19 ～ 23 頁「本体外形図」を参照してください。

3-2. 蒸気配管
警告●蒸気入口バルブは必ず取り付けてください。保守点検作業時の安全のため必要です。

●加湿器への供給蒸気圧力は、必ず 0.2MPa（または設計値）で供給してください。
●蒸気主管は 1/200 ～ 1/300 の順勾配 ( 先下り ) とし、管末にはトラップ装置を設けてください。
●分岐配管は必ず主管の上方から取り出す「上取り」とし、蒸気主管のドレンが加湿器に流入しないように配管してください。
●配管中のドレンを少なくするため、分岐配管はできるだけ短くしてください。
●蒸気用制御弁装置は、必ず加湿器１台につき一式用意し、できるだけ加湿器本体の近くに取り付けてください。
●蒸気入口バルブの IN 側にはフランジが取り付けられています。また客先配管接続用のフランジも仮止めされています。
●蒸気入口バルブの直前には、必ず配管水抜弁を取り付けてください。
●分岐配管の管末部には、必ず蒸気用トラップ・泥溜り配管部・排泥弁を設けてください。

3-3. 還水配管
警告●凝縮水出口弁は必ず設けてください。保守点検作業の際に、他系統からの熱水の逆流防止のため必要です。
●凝縮水・ドレンを放流する場合には、熱水によるやけどの危険がないように配管してください。

【凝縮水を還水する場合】●供給蒸気の熱交換後の凝縮水は還水することができます。還水する場合には、現場の還水方式に従って配管してください。
●保守点検作業時の安全のため、凝縮水出口弁は必ず設けてください。
●加湿器からの還水管にはトラップの設置は不要です。トラップを設けるとトラップの種類によっては間欠運転になることがあります。
●凝縮水出口フランジセットには、客先配管接続用のフランジが仮止めされています。
●加湿器からの還水管の還水主管への接続は、蒸気管と同様に上回し接続としてください。
●還水主管は 1/200 ～ 1/300 の順勾配 ( 先下り ) とし、凝縮水がスムーズに流れるようにしてください。
●加湿器からの還水管を立ち上げる ( 高所還水する ) 場合は 5 ｍ以内とし、加湿器出口には必ず逆止弁を設けてください。
●比例制御を行う場合には、還水管は立ち上げられないことがありますので、必ず事前にご相談ください。
【凝縮水を低所排水する場合】●還水する場合と同様に、トラップの設置は不要です。
●排水する凝縮水の再蒸発が無視できない場合は、何らかの冷却方法を施してください。
●凝縮水・ドレンの配管は、加湿器加熱タンクからの排水配管に接続することはできませんのでご注意ください。
9

3. 蒸気配管・還水配管

図 -8-A 下向給気・低所還水の場合の配管法

M

高圧蒸気主管

蒸気用制御弁装置
蒸気入口ストレーナ（付属品）

凝縮水連続排出
ブロック
（本体内）

P

蒸気入口バルブ（付属品）

圧力計（0.2MPa）

枝管上取り

T

配管水抜弁

管末トラップ装置

B

凝縮水出口弁

T

パケットトラップ
（単体）

泥溜り配管
H＝300mm以上

還水主管

還水または排水排泥弁
間接蒸気式加湿器

図 -8-B 下向給気・高所還水（単独）の場合の配管法

高圧蒸気入口
（図8-A参照）
蒸気入口ストレーナ（付属品）

凝縮水連続排出ブロック（本体内）

室内最高所還水主管

上回し接続

蒸気入口バルブ（付属品）
立ち上げ（5m以内）
配管水抜弁

凝縮水出口弁

B

逆止弁

T

泥溜り配管
H＝300mm以上
排泥弁

排水弁

還水または排水間接蒸気式加湿器

図 -8-C 下向給気・高所還水（複数台）の場合の配管法
先下り勾配
室内最高所還水主管
高圧蒸気入口
（図8-A参照）
蒸気入口ストレーナ（付属品） 蒸気入口バルブ（付属品）

高圧蒸気入口
（図8-A参照）

高圧蒸気入口
（図8-A参照）

立ち上げ（5m以内）

凝縮水連続排出
ブロック
（本体内）

B

B

逆止弁 凝縮水出口弁

B

逆止弁

凝縮水出口弁

T

間接蒸気式加湿器

逆止弁 凝縮水出口弁

TT

間接蒸気式加湿器

間接蒸気式加湿器※配管水抜弁は（図8－A）（図8－B）、に準じて設けてください。

10

泥溜り配管
H＝300mm以上
排泥弁

4. 給排水配管
警告●配管は必ず保温してください。給水配管は、保温しないと結露による水もれの原因となります。
また排水配管は、保温しないとやけど等の原因になります。

4-1. 給水配管●給水の水質は、軟水または水道法水質基準に準ずる飲料水（導電率 3mS/m 以上）をご使用ください。
●加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン ( 型式認可品 ) をご使用ください。
●軟水器を併用される場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しく施工してください。
●給水サービス弁は、加湿器本体になるべく近い位置に、必ず加湿器１台につき１ケご用意ください。
●加湿シーズンイン時など長期運転休止後の運転再開前には給水配管のフラッシングを行う必要があります。給水サービス弁と併せて、フラッシング用バルブを設置してください。
●配管に結露が生じないように、必ず保温してください。
●給水配管と加湿器本体を接続する前には通水して必ずフラッシ
ング ( 配管のブロー ) を実施してください。配管中の汚れや異物が加湿器に流入すると故障の原因になります。
●給水軟銅管の接続はリングジョイント式です。図 -9 を参照して、水もれのないように確実に接続してください。客先配管との接続は、付属の給水ストレーナ（R1/2）を使用します。
●配管要領は図 -10 および 29 ～ 33 頁「施工参考図」を、また加湿器本体の配管接続位置・寸法は 19 ～ 23 頁「本体外形図」を参照してください。

図 -9 給水軟銅管の接続

注意

リングナット

継 手

軟銅管

真鍮リング

●軟銅管は継手部付近からの急な曲げ加工は行わないでください。漏水の原因になることがあります。

※軟銅管は、継手の奥までまっすぐにしっかりと差し込んでください。
※必ず 2 本のレンチを使ってナットを締めてください。
※リングナットの締付トルクは15N・m程度としてください。

4-2. 排水配管●加湿器からの排水は高温（100℃）になりますので、配管材は配管用炭素鋼鋼管など耐熱性のものを使用し、露出部は安全のた
め必ず保温してください。
●必ず 1/100 以上の先下り勾配・大気開放とし、排水がスムーズに流れるように配管してください。
●排水の湯気が加湿器本体や他の機器、周囲に支障をきたさないように配管してください。
●排水ホッパに放流する場合は、排水の湯気が加湿器本体や他の機器、周囲に支障をきたさないよう湯気防止プレート（推奨器：＜メーカー名＞ ㈱アカギ、＜商品名＞ステンシーリングプレート）などを使用して配管してください。
●配管要領は図 -10 および 29 ～ 33 頁「施工参考図」を、また加湿器本体の配管接続位置・寸法は 19 ～ 23 頁「本体外形図」
を参照してください。
●加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は 8 ～ 11 に上昇することがあります。
加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますので、ご注意ください。
図 -10 給排水配管要領※給水ストレーナは掃除しやすい位置に取り付けてください。
※軟銅管を曲げる時は、管のつぶれ・折れに注意し、継手部付近からの急激な曲げ加工は行わないでください。
※軟銅管のリングナット締付トルクは
15N･m 程度としてください。
※配管は必ず保温してください。
※給水配管のフラッシングは接続前に必ず実施してください。

11

5. 電気配線●電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」に従って施工してください。電源回路の容量不足や施工不備があると、感電、火災の原因になります。
●各配線の接続は確実に行い、接続部にケーブルの外力が加わらないように確実に固定してください。施工不警告備があると、感電、火災の原因になります。
●端子台への各配線接続には絶縁丸型端子（M3 ねじ用相当）を使用し、1P あたりの接続は 2 端子までとしてください。1P に 3 端子以上接続すると接触不良となり、発熱、火災の原因になります。
●端子台接続部の線材は、使用する接続子に適合する径のもの（0.75mm2 ～ 1.25mm2 が適当）をご使用ください。適合しない径のものを使用すると線の抜けや接触不良を起こし、感電、火災の原因になります。

5-1. 電気配線●電気配線はすべて客先ご用意となります。13 頁「5-2. 注意事項」、25 ～ 28 頁「電気回路図」他を必ずよくお読みください。
●本体正面（スイッチパネル側）からみて左側面のパネルを開けて配線します。
●蒸気用制御弁と加湿器との結線要領は、27 ～ 28 頁 の参考図をご覧ください。なお、不明な場合は当社宛お問い合わせください。
【計装配線と加湿器の動作】●間接蒸気式加湿器 SHD タイプの計装用信号端子には、運転・異常・点検清掃の外部信号端子、蒸気用制御弁の制御信号端子およびファンインタロック用端子の計 5 種類があります（13 頁 図 -11 参照）。それぞれの信号は下記のような動作および働きをします。
信号名称

端子№

内 容

1・2

・外部出力信号 ( 無電圧接点信号 )・加湿器電源 ON，ファンインタロック ON かつ加湿器内水位が運転水位に達している場合に運転信号 ON となります。
・加湿器に異常が発生した場合には OFF となります。

異常信号

3・4

・外部出力信号 ( 無電圧接点信号 )・加湿器に異常が発生した場合に ON となります。
［異常検知］
1. 低水位検知 ( 低水位状態が 20 分以上続いた場合 )2. 高水位検知 ( 高水位状態が 20 秒以上続いた場合 )3. 排水異常検知 ( 定時ブロー時に正常な排水が行われなかった場合 )4. リーク異常検知 ( 蒸気用制御弁または排水用電動弁にリークが発生した場合 )・異常発生時は強制排水状態となり運転停止します。また、異常は自己保持され、電源スイッ
チを OFF とすることによりリセットされます。

制御信号

5・6・7

・端子 5・6・7 は運転信号と連動するリレー C 接点 ( 無電圧 ) 信号です。
・5 がコモンであり、5 － 6 が加湿器運転時 ON，5 － 7 が加湿器運転停止時 ON となります。
・この信号により加湿器と蒸気用制御弁の連動を行うため、必ず配線してください。( ※ 1)

ファンインタロック

8・9・空調機と加湿器の連動用入力端子であり、無電圧接点信号を接続します。
・この信号のON/OFFによりリーク異常検知(※2)を行っているため、必ず配線してください。

点検清掃信号

10・11

運転信号

・外部出力信号 ( 無電圧接点信号 )・加湿器の運転継続により点検清掃時期になった場合に ON となります。
・点検清掃後、点検リセットスイッチをプッシュオンすることによりリセットされます。

※ 1：制御信号 5・6・7 の配線について
SHD タイプ比例制御時の運転制御は、ヒューミディスタットからの信号を受けて動作する蒸気用制御弁の蒸気量制御により行われています。このため、加湿器運転時にのみ蒸気用制御弁が動作するように加湿器と蒸気用制御弁を連動させる必要があり、ヒューミディ
スタットと蒸気用制御弁の信号線の間に加湿器からの制御信号を割り込ませ、蒸気用制御弁を加湿器側からもコントロールさせます。
※ 2：リーク異常検知について
SHD タイプは電源が ON であればファンインタロック信号が OFF でも給水系は動作状態であり、運転水位まで給水を行い待機状態となっています。
電源 ON、ファンインタロック信号 OFF の状態 ( 加湿器停止状態 ) で加湿器が 3 回給水を行った場合、蒸気用制御弁または加湿器
排水用電動弁にリーク発生と判断し、強制排水して運転を停止します。

12

5. 電気配線

5-2. 注意事項【共通の注意事項】●電源、外部信号、制御信号、ファンインタロックの各配線は、それぞれ単独で配線してください。弱電流電線と強電流電線を同一管路内に納めて配線すると、誤動作の原因になります。なお、ファンインタロックは弱電、また外部信号および制御信号は使用する機器によりますので、よくご確認ください。
●制御信号、ファンインタロックの各配線は、外部からのノイズの影響を避けるためシールド線をご使用ください。シールドしていない線材を使用すると、誤動作の原因になることがあります。
【各配線ごとの注意事項】
電源（Ｒ・Ｓ）

図 -11 端子台接続要領

・加湿器電源として専用回路を使用してください。空調機ファンの二次側から電源配線すると、定時ブローのサイクルのメモリが消去され正常に運転できなくなります。
・必ず各加湿器ごとに漏電ブレーカ（電源元スイッチ）を設けてください。漏電事故防止および保守点検作業時の安全のため必要です。
外部信号（1・2・3・4・10・11）・無電圧接点信号として、「運転」、「異常」、「点検清掃時期（お知らせ」）の 3 種類を外部に取り出すことができます。

図 -12 外部信号の接続・「異常」は一括の取り出しのみで、低水位、高水位、排水異常、リーク異常の個々の取り出しはできません。
・「点検清掃時期（お知らせ）」は運転時間を積算し点検清掃時期になった際に出力します。
・接続する負荷は接点定格以内としてください（図 -12）。
制御信号（5・6・7）・蒸気用制御弁およびヒューミディスタット（湿度調節器）との結線を行い、必ず加湿器と連動させてください。制御信号が未配線の場合は運転できません。

接点定格（RY1.2.7）

・ご使用になる制御機器の形式によって結線方法が異なりますの
で、機器のメーカーの取扱説明書に従ってください（27 ～ 28頁参照）。不明な場合はお問い合わせください。

抵抗負荷

AC250V・3A
DC30V・5A

誘導負荷

AC250V・2A
DC30V・1A

・接続する負荷は接点定格以内としてください（図 -13）。
図 -13 結線例

ファンインタロック（8・9）・空調機ファンの二次側にリレーを設けて、この接点（無電圧）との結線を行ってください。ファンインタロックがなされていないと無風状態で蒸気噴霧され、空調機内の水濡れや水もれに
つながります（27 ～ 28 頁参照）。
・空調機ファンの二次側から加湿器電源をとる方法では、ファン
インタロックは行えませんのでご注意ください。
接地（Ｅ）
・必ずアース接続（Ｄ種接地工事）を行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

13

加湿器を正常に運転させるために、必ず蒸気用制御弁と結線し、連動させてください。
接点定格（RY6）
抵抗負荷

AC250V・5A
DC30V・5A

誘導負荷

AC250V・2A
DC30V・3A

6. 試運転
6-1. 試運転準備●施工終了後は必ず試運転を行い、異常がないことを確認してください。
●試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。
□右記の各部位が確実に閉止されていること□蒸気用ストレーナ（客先配管）のキャップ□加湿器本体、蒸気ホース、蒸気噴霧管が正しく取り付けられていること□蒸気用トラップ（客先配管）のキャップ□蒸気配管、還水配管が正しく施工されていること□排泥弁（客先配管）□給排水配管が正しく施工されていること□配管水抜弁（客先配管）□蒸気配管、還水配管、給排水配管への保温材の取付が確実に行われ□蒸気入口ストレーナのキャップ□給水ストレーナのキャップていること□配管各部の締め忘れ、締め不足などがないこと□加熱タンク残水排水コック□蒸気配管、還水配管の通水試験・通気試験が確実に行われていること□ホッパ形スケール排出口の止め金具（汚れや異物などが排出されていること）□加熱コイル圧力抜コック□給水配管のフラッシングが確実に行われていること□凝縮水連続排出ブロックストレーナのキャップ□各電気配線が正しく確実に接続・固定されていること●試運転開始にあたって、下記の準備作業を行ってください。
□インタロックをとった空調機を運転する□給水サービス弁を開ける□蒸気入口バルブおよび凝縮水出口弁を開ける□蒸気供給弁 ( 制御弁一次側 ) を開けて蒸気を供給する（ゆっくりと、徐々に開けてください）□ヒューミディスタット ( 湿度調節器 ) の設定を最大にする□加湿器スイッチパネルの手動排水スイッチが OFF であることを確認する□加湿器および制御弁への電源を供給する

図 -14 本体各部の名称※SHD752V の構造図です。

蒸気ホース

型番により部品の個数などが異なるものがあります。

警告
蒸気噴霧管

図中に
マークを付記した部位は試運転前に必ず閉止を確認してください。運転中に開放したり開放したまま運転

すると、蒸気やドレンの噴出によるやけどや水漏れ等の事
故の原因になります。

凝縮水連続排出ブロック（
ストレーナキャップ）
制御盤

加熱コイル圧力抜コック
蒸気入口ストレーナ（
ストレーナキャップ）
蒸気入口バルブ

供給蒸気

スイッチパネル
凝縮水

加熱タンク
加熱コイル

フランジ

点検口

レベルタンク

ホッパ形スケール排出口

給水ストレーナ（
ストレーナキャップ）

加熱タンク残水排水コック
排水用電動弁オーバーフロー用電磁弁
給水用減圧弁14排水給水

6. 試運転

6-2. 試運転●電源スイッチを ON にすると、下記のように運転を行います。

図 -15 スイッチパネル①電源 ON

スイッチパネルの電源スイッチを ON にすると、給水を開始します。・
このとき電源表示灯が点灯します。

②運転開始

加熱タンク内の水位が運転水位に達すると、制御弁への信号が ON となり、加湿器への蒸気供給を開始します。このとき運転表示灯が点灯します。
なお、蒸気供給を開始してから蒸気発生まで若干の立上り時間を要します。

電 源

③自動運転

運転開始後は、加熱タンク内の水位はレベルタンク内のセンサにより一定レベルに保たれ、運転を継続します。

④定時ブロー

加熱タンク内のスケール生成を抑制するため、運転時間に応じて定時ブ
ロー（自動排水）を行います。

⑤ファン
インタロックオフブロー

加湿器と連動をとった空調機が停止した場合、残留蒸気の噴霧を防止するためにブロー（自動排水）を行います。ブロー終了後は給水を開始し、水位を運転水位に保ちます。

電 源

低水位

運 転

高水位

定期点検

排水異常

点検清掃

ﾘｰｸ異常

点検ﾘｾｯﾄ

安全保護機能

№

機 能

1

低水位検知

・低水位状態が 20 分以上続いた場合点灯（低水位表示灯）

2

高水位検知

・高水位状態が 20 秒以上続いた場合

点灯（高水位表示灯）

3

排水異常検知・定時ブロー（自動排水）の際に排水が正常に行われなかった場合

4

状 態

手動排水

リーク異常検知

動 作

・蒸気用制御弁または排水用電動弁にリークが発生した場合

表示灯

運転停止
および
強制排水

点灯（排水異常表示灯）

外部信号

「異常」
（一括）

点灯（リーク異常表示灯）

・空調機停止中、手動排水操作により給水を２度行った場合※各機能とも電源スイッチを一度 OFF にすればリセットできます。

6-3. 試運転チェック項目警告●運転中および運転停止直後の本体内部、蒸気ホースおよび噴霧管、接続配管は高温になります。
試運転チェックの際は、絶対に触れないでください。高温部に触れるとやけどします。
●蒸気もれ・ドレンもれには十分に注意してください。やけど等の事故の原因になります。

●試運転を 30 分以上継続して下記の項目をチェックし、不都合な点があれば必ず修正してください。
●何らかの異常動作などが発生した場合は取扱説明書をご参照ください。また、取扱説明書によっても原因が不明の場合は、当社宛お問い合わせください。
□蒸気噴霧状態( 運転中 )

□蒸気用制御弁の動作確認( 運転中 )

□ヒューミディスタット ( 湿度調節器 ) および蒸気用制御弁との連動( 運転中 )

□空調機ファンインタロックおよび蒸気用制御弁との連動( 運転中 )

□異常音、振動発生の有無( 運転中 )

□スイッチパネルの異常表示灯の点灯有無( 運転中 )

□本体各部からの蒸気もれ、漏水の有無( 運転中 )

□蒸気ホース接続部からの蒸気もれ、ドレンもれの有無( 運転中・運転停止後 )□蒸気配管各部からの蒸気もれ、ドレンもれの有無( 運転中・運転停止後 )□蒸気用トラップの動作確認および、蒸気もれ、ドレンもれの有無( 運転中・運転停止後 )□凝縮水 ( 還水 ) 配管からの漏水の有無( 運転中・運転停止後 )□給排水配管からの漏水の有無( 運転中・運転停止後 )□空調機内での結露の有無( 運転停止後 )15

6. 試運転

6-4. 試運転後の作業●試運転のチェックが終了したら下記の手順で運転を停止してください。
①加湿器を組み込んだ ( インタロックをとった ) 空調機を停止する②給水サービス弁を閉める③蒸気配管（客先配管）の蒸気供給弁を閉める④蒸気入口バルブ→凝縮水出口弁の順に閉める⑤加湿器スイッチパネルの電源スイッチが OFF になっている場合は ON にする⑥加湿器スイッチパネルの手動排水スイッチを ON にする ( 加熱タンクの手動排水 )⑦手動排水の状態で２０～３０分放置し、低水位表示灯が点灯することを確認する（本体内部の給水系配管内の残水が排水される）なお、外部信号取出しを行っている場合は同時に異常信号も出ますのでご了承ください⑧低水位表示灯の点灯を確認したら、電源スイッチを OFF にしてから手動排水スイッチを OFF にしておく⑨加湿器の漏電ブレーカ ( 電源元スイッチ ) および蒸気用制御弁の電源を OFF にする⑩ヒューミディスタット ( 湿度調節器 ) の設定を希望湿度に合わせる●上記の手順で運転を停止したら、17 頁の図 -16 を参照して、下記①～⑦の作業を行ってください。

●試運転後の作業にあたっては、運転停止・手動排水後、必ず２時間以上置いて、機器および配管が十分に警告

冷えたことを確認してください。高温のまま作業すると、やけど等の事故の原因になります。
●作業前には Ａ 蒸気供給弁 ( バイパス弁共 ) Ｂ 蒸気入口バルブ Ｃ 凝縮水出口弁 Ｄ 給水サービス弁が閉まっていることを再度確認してください。これらのバルブ類が開放のまま作業すると、やけどや水もれ等の事
故の原因になります。

作業内容

作業箇所

①蒸気配管の排泥弁を操作して配管のドレン抜きを行う

17 頁 図 - １6 ①部②蒸気配管の蒸気用ストレーナを掃除する

17 頁 図 - １6 ②部③蒸気配管の蒸気用トラップを点検する ( トラップの取扱説明書の内容に従って行ってください )17 頁 図 - １6 ③部④加湿器本体内の凝縮水連続排出ブロックのストレーナを掃除する

17 頁 図 - １6 ④部⑤加湿器本体内の加熱タンク底部の残水を排水する

17 頁 図 - １6 ⑤部⑥給水ストレーナ（Ｔ型またはＹ型）を掃除する

17 頁 図 - １6 ⑥部⑦蒸気入口ストレーナを掃除する

17 頁 図 - １6 ⑦部

16

6. 試運転図 -16 試運転後の作業要領

警告●下記のバルブ類は作業前に必ず閉止を確認すること。
A 蒸気供給弁④詳細

B 蒸気入口バルブ

C 凝縮水出口弁

D 給水サービス弁⑦詳細

右側のキャップは外さない
凝縮水連続排出ブロック

Ｓ
ストレーナキャップ

Ｏ
加湿器内部

加湿器外部

●蒸気入口側の加熱コイル圧力抜コック（14 頁 図 -14 参照）を開けて、配管内の残圧を抜きます。
●凝縮水連続排出ブロックのストレーナキャップ（左側のキャップ）を外して内部のストレーナ（筒状のアミ）を取り出します。（残水が出てきますので、水受け容器をご用意ください）●ストレーナをきれいな水で洗い流します。
●元通りストレーナ・キャップを取り付け、加熱コイル圧力抜コックを閉めます。   コックの閉め忘れにご注意ください。

●ストレーナキャップを外して内部のストレー
ナ（筒状のアミ）を取り出します。（残水が出てきますので、水受けの容器をご用意ください。
）●ストレーナをきれいな水で洗います。
●元通りストレーナ・キャップを取り付けてく
ださい。

A

②

供給蒸気

B

⑦

④

凝縮水
C

①

③

⑤
排水
D

給水

⑥

⑤詳細
●水受け容器などをあてがい、
加熱タンク残水排水コックを開けて残水を排水します。
残水量は型番により異なります。
●元通りコックを閉めます。

⑥詳細
ストレーナキャップ

コックの閉め忘れに注意●ストレーナキャップを外して内部のストレーナ（筒状のアミ）を取り出します。（残水が出てきますので、水受けの容器をご用意ください。
）●ストレーナをきれいな水で洗います。
●元通りストレーナ・キャップを取り付けます。

17

7. 仕 様機種・型式
型

番（WM －）

蒸気発生量（kg/h）

間接蒸気式加湿器
SHD102V SHD202V SHD302V SHD402V
10

20

30

SHD752V

50

75

40

12

24

36

48

60
単相 AC200V

定格電源

40

運転時質量 (kg)

90

200

300

120

180

240

360

50/60Hz

53
15A

1.0

2.5

4.0

蒸気噴霧管

35-45035-60035-90035-1200
35-1500

0.30A

110

160

20A

32A

40A

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

電気特性
使用条件

電圧許容範囲± 10％以内

絶縁抵抗

100MΩ以上（制御盤を除く）

絶縁耐圧

AC1500V

１分間印加異常なし（制御盤を除く）

本体周囲温湿度

5 ～ 50℃

80％ＲＨ以下

噴霧管位置静圧±1.5kPa

給水水質

軟水または水道法水質基準に準ずる飲料水 ( 導電率 3mS/m 以上）

給水圧力、温度

SHD102V ～ 502V：0.05 ～ 0.5MPa、5 ～ 40℃

55W

0.20A

13

2本

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

35-15035-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

40W
75
6.3

1本

標準本数

本体塗装色

150

0.15A

定格電流値

適合蒸気噴霧管（外径 - 長さ）
（mm）

100

25W

定格消費電力

適合蒸気用
寸法
制御弁
（客先ご用意） CV値

SHD1002V SHD1502V SHD2002V SHD3002V

0.2MPa（加湿器入口）

供給蒸気圧力供給蒸気量※１（kg/h）

SHD

ウエットマスター

SHD502V

35-45035-60035-90035-1200
35-1500

174本

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-150025
6本

35-45035-60035-90035-1200
35-1500

SHD752V ～ 3002V：0.1 ～ 0.5MPa、5 ～ 40℃

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

安全保護機能①低水位検知

外部信号「運転」、「異常」（一括）および「点検清掃時期（お知らせ）」を無電圧接点信号として取出し可能②高水位検知③排水異常検知④リーク異常検知

交換部品

加熱コイル（8,000 時間）、レベルタンク（一般空調：５年、年間空調：２年）、パッキン類
1） 本加湿器は圧力容器の適用外となります。
2） 加湿器の出口以降（蒸気ホース～蒸気噴霧管）に蒸気量制御のためのバルブなどを設けることはできませんのでご注意ください。
3） 加熱コイルの寿命は、運転時間約８, ０００時間をめやすにします。
4） レベルタンクは一般空調において 5 年、年間空調において 2 年を交換のめやすとします。
5） 軟水器（別売品）を併用すれば加熱タンク内のスケール対策・汚れ防止に効果的です。
6） 給水に純水をご使用の場合は、特注品を用意しておりますのでお問い合わせください。
7） 制御信号配線（加湿器制御盤と蒸気用制御弁・ヒューミディスタットとの配線）が未配線の場合には正常に動作しませんのでご注意ください。
8） 外気処理空調機内など流通空気の温度が低い位置に加湿する場合は、立体拡散蒸気噴霧装置 / WM-SBA タイプの設置など、蒸気の凝縮防止対策が必要となります。

その他

9） 空調機の風量が減少すると空調機内などで蒸気が凝縮することがあります。特に空調機の風量制御を行う場合にはご注意ください。
10） 給水に水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）を給水する場合、公共の水道管から直接接続することはできません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
11） 加湿器からの排水の pH 値について、水道水や純水を加熱すると水の中に含まれる遊離炭酸が脱気するため、
pH 値は 8 ～ 9 に上昇することがあります。また、軟水を加熱すると、炭酸ナトリウムの影響により pH 値は・
8 ～ 11 に上昇することがあります。加湿器の排水を再利用される場合や複数台のご使用で排水を貯留してから排水する場合など、pH 値が排水規制（排水に関わる基準）を超えることがありますのでご注意ください。
12） 空気清浄度を管理されている室内、施設を対象に加湿器をご使用になる場合は、加湿器を組み込んだ空調系統の加湿器二次側に、要求清浄度を満足できる能力を有する最終フィルタを設置してください。
13） 本加湿器は屋内仕様です。屋外に設置する場合はオプションの「屋外ボックス」をご使用ください。また「屋外ボックス」を使用した場合においても上記使用条件の本体周囲温湿度の条件内としてください。
14） 通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。

※1

供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.2 倍をめやすにしてください。

18

19

Ｗｅｔｍａｓｔｅｒ

図番

葉別

SHD

M S Q

0 0 A 2

0 1

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD102V・202V・302V
加湿器本体 外形図

図面名称

20

Ｗｅｔｍａｓｔｅｒ

図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 A 3

0 2

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD402V・502V
加湿器本体 外形図

21

Ｗｅｔｍａｓｔｅｒ

図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 A 3

0 3

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD752V・1002V
加湿器本体 外形図

22

Ｗｅｔｍａｓｔｅｒ

図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 A 3

0 4

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD1502V・2002V
加湿器本体 外形図

23

Ｗｅｔｍａｓｔｅｒ

図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 A 4

0 5

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD3002V
加湿器本体 外形図

24
図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 A 4

0 8

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD102V ～ 3002V
蒸気噴霧管 H35 外形図

25
Ｗｅ ｔ ｍａ ｓ ｔ ｅ ｒ

図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 B 1

0 1

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD102V ～ 3002V
電気回路図

26
図番

葉別

図面名称

SHD

M S Q

0 0 B 2

0 2

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD102V ～ 3002V
端子台接続要領図

27
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 B 2

0 3

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD102V ～ 3002V
二位置制御蒸気用制御弁 接続要領参考図

図面名称

28
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 B 3

0 4

WETMASTER CO., LTD

WM-SHD102V ～ 3002V
比例制御蒸気用制御弁 接続要領参考図

図面名称

29
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 D 1

0 1

WETMASTER CO., LTD

エアハンドリングユニットの場合

WM-SHD102V～502V 施工参考図（1）

図面名称

30
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 D 1

0 2

WETMASTER CO., LTD

パッケージエアコンの場合

WM-SHD102V～502V 施工参考図（2）

図面名称

31
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 D 1

0 3

WETMASTER CO., LTD

ダクトの場合WM-SHD102V～502V 施工参考図（3）

図面名称

32
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 D 1

0 4

WETMASTER CO., LTD

エアハンドリングユニットの場合

WM-SHD752V～3002V 施工参考図（4）

図面名称

33
SHD

図番

葉別

M S Q

0 0 D 1

0 5

WETMASTER CO., LTD

ダクトの場合WM-SHD752V～3002V 施工参考図（5）

図面名称

34
ＳHD

図 番 DWG. №

葉 別 PAGE

M S Q

0 0 Ｄ 1

0 6

WETMASTER CO., LTD

蒸気配管の延長WM-SHD102V ～ 3002V 施工参考図（6）

図面名称 NAME