お客様 各位
Report No.A12004
2012 年 7 月 6 日
事業統括部 業務部

電力監視ﾕﾆｯﾄ F-MPC04E SD カード対応タイプ発売のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、この度、F-MPC04E SD カード対応タイプの発売を開始致します。 詳細について、下記させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －1．発売機種
機種名形式
概要
外形寸法

F-MPC04E SD カード対応タイプ
UM05-AC31 回路用盤内(DIN レール)取付け用電力監視ユニット（SD カード対応）
55(W)×87.5(H)×56(D)

2．製品の特長
1 回路用盤内取付け“F-MPC04E”を母体とし、独立した計測器のデータ保存に最適な SD カード対応タイプを品揃えしました。通信システムの構築が不要で、収集したデータを SD カードに保存、PC に表示が可能です。
1) 時計は電池レスのコンデンサバックアップ（停電補償：7 日間）
2) 外形ｻｲｽﾞは MPC04S と比較し、寸法：1/2、質量：1/3 を実現
3) ディップスイッチを使用した簡単設定
・システム構築不要
4) 計測精度：JIS 普通級・グラフ化が簡単、便利
5) 製品の消費電力は MPC04S と比較し、△30%低減
・小型、省エネ
6) 製品寿命：10 年（電池不使用）
3．形式・価格体系
形式

標準価格

UM05-AC3（監視ﾕﾆｯﾄ）

29,700 円

UM05X-S（表示器ｵﾌﾟｼｮﾝ）

12,500 円

4．発売時期2012 年 7 月 受注開始

5．在庫区分
工場在庫6．販促関連項目
電力監視総合ｶﾀﾛｸﾞ(KH106)
電力監視ﾊﾟﾉﾗﾏｶﾞｲﾄﾞ(KH206)
チラシ（新製品ﾆｭｰｽ）
機器ﾆｭｰｽ

予定
次回、増刷・改訂時に掲載を予定（2013 年 1 月発刊予定）
掲載済み(KH206a)
KPN1202a
次回、機器ﾆｭｰｽ掲載予定

7.留意事項SD カードへの記録データを簡単にグラフ化するパソコン・アプリケーション「グラフ化解析ツール」をご準備いたします。
「グラフ化解析ツール」は、富士電機技術情報Ｗｅｂページ「Fe Library」からダウンロードしていただきますようお願いいたします。（８月公開予定）

8.添付資料・新製品ニュース

－ 以上 －

新製品ニュース

2012 年 7 月

エネルギー監視ユニット F-MPC シリーズ

1回路形交流電力監視ユニット
F-MPC04E SD カード形
1 回路形電力監視ユニット F-MPC04E に SD カード形が登場！
設置後すぐに電力計測が始められます。
■特長● F-MPC シリーズ電力監視ユニットの 1 回路用盤内取付品です。
● 収集したデータを SD カードに保存、PC に表示できます。通信シス
テム構築が不要です。
（通信機能付の形式は UM05-AR3 となります）

NEW● 外形1/2、質量1/3と小形軽量化（F-MPC04S 比）。
F-MPC04Eシリーズと同一外形のため、取付互換性があります。
● JIS 普通級の計測精度です。軽負荷でも正確な電力量を計測できます。
● 消費電力も 30% 低減（F-MPC04S 比）。
● SD カードの記録データを簡単に解析グラフ化するパソコンアプリ
ケーションを準備。
● ディップスイッチを使用した簡単設定。

UM05-AC3 形● 別売の表示器により、計測データの盤面表示も可能。

■仕様● 機種・形式・商品コード・価格（税抜き）
・納期
品名
１回路形電力監視ユニット SD カード形
表示・設定器
ねじ取付用金具（10 個セット）
分割形ＣＴ
一次定格電流 5A（富士電機テクニカ製）
50A
100A
200A
400A
800A

◎ 標準品

● 一般仕様項目定格仕様AC100 ～ 240V（許容使用電圧範囲：AC85 ～ 264V）[ 計測と制御電源は入力端子共用、制御電源は U-V 端子間 ]周波数50/60Hz（許容範囲：47.5 ～ 63Hz）
電流
AC5A/7.34mA、AC50A/73.4mA、AC100A/33.3mA、（CT 一次 / 二次） AC200A/66.7mA、AC400A/133.3mA、AC800A/133.3mA
電源 負担 VA
6VA
突入電流30A、3ms（240V）
15A、3ms（100V）
絶縁抵抗
電気回路一括 対地（筐体・DIN レール）間 10MΩ 以上
入出力回路一括 対地間10MΩ 以上
電気回路一括対 入出力回路一括5MΩ 以上
耐振動性能
10 ～ 58Hz：片振幅 0.075mm、58 ～ 150Hz：定加速度 10m/s2
X,Y,Z 各方向 8 分 ×10 サイクル
（ズレ防止留め金をつけた状態にて）耐衝撃
正弦半波 294m/s2、11ms、X,Y,Z 各方向に 3 回（ズレ防止留め金をつけた状態にて）耐電圧端子一括 対地（筐体・DIN レール）間 AC2,000V 1 分間
電気回路一括 対 入出力回路一括
AC2,000V
1 分間電圧形式＝商品コード
UM05-AC3
UM05X-S
BZ0SET
CC2D81-0057
CC2D81-0506
CC2D71-1004
CC2D65-2008
CC2D54-4009
CC2D52-8009

希望小売価格〔円〕 納期
29,70012,5001,000 ◎
4,000
4,000
9,300
12,00012,00028,000◯ 準標準品

受注品

項目
耐ノイズ判定基準 B仕様
減衰振動波 1 ～ 1.5MHz ピーク電圧 2.5 ～ 3kV の減衰振動波形（2s）方形波
1ns×1μs 1.5kV の方形波ノイズ 10 分間連続印加
放射電磁界 20V/m ❶静電気
空隙放電：8kV、接触放電（筐体）
：4kV
バースト
制御電源：2kV、CT 入力（クランプ）：2kV、入出力（クランプ）：1kV
過負荷耐量 電流回路 最大目盛り（定格電流の 1.25 倍）の 1.1 倍
2 時間
電圧回路 最大目盛りの 1.1 倍
2 時間
動作周囲温度-10 ～ 55℃
保存温度
-20 ～ 70℃
相対湿度20 ～ 90%RH（結露無きこと）
使用雰囲気
腐食性ガス、過度の塵埃無きこと
許容瞬停時間20ms（通信と計測は中断）
質量[ 計測ユニット ] 約 120g（CT を含まず）[ 表示器 ] 約 70g（接続ケーブルを含まず）❶ 強い電波環境下では、電力監視ユニットの動作が一時的に停止する場合があります。

62F9-J-0083

エネルギー監視ユニット F-MPC シリーズ

１回路形交流電力監視ユニット F-MPC04E SD カード形
■仕様（つづき）● 計測仕様● SD メモリーカード

項目
電圧

SD メモリーカードへの記録データの種類は、1 時間周期と設定周期による記録の2 種類です。

精度❶
Vuv,Vvw：±1.0%FS
Vwu: ±2.5%FS
電流
三相電流
定格の 0.4 ～ 125%I ｒ ,I ｔ：（Ir,Is,It）❷（50A CT：0.4 ～ 100%、 ±1.0%FS
100A CT：0.4 ～ 120%） Is: ±2.5%FS
有効電力❸
逆潮流はマイナス 電流・電圧計測範囲による ±1.0%FS（電流 × 電圧 × √ 3）
無効電力❸ （無効電力計法） 同上±1.5%FS
有効電力量❸ 正方向有効電力量 表示器：6 桁
JIS 普通級相当
力率 1.0、定格電流の 5 ～ 120% にて 2.0%
逆潮流有効電力量
力率 0.5、定格電流の 10 ～ 120% にて 2.5%
三相線間電圧❷（Vuv,Vvw,Vwu）

力率（無効電力計法）

計測範囲
85 ～ 264V

0 ～ ±1.000±3.0%FS（90°位相角換算）❶ 精度性能には、外付けの CT と VT の誤差を除きます。
❷ 三相 3 線式、単相 3 線式、単相 2 線式を自動判定して計測します。単相 2 線式の場合は、Vvw、Vwu、Is、It はゼロになります。
❸ 有効電力・無効電力・有効電力量は、電圧：85 ～ 264V、電流：0.4 ～ 125% の範囲で計測します。

記録計測値
1 最大値：Ir,It,Vuv,Vvw
時 平均値：Ir,It,Vuv,Vvw
間 最小値：Ir,It,Vuv,Vvw：電力量
周 期間値［差分］
逆潮流電力量期

記録周期
1 時間（固定）備考
1日単位のCSVファイルで保存します。
（1 ヶ月で約1Mバイト）カード未装着時は内部メモリに35日間のデータを記憶します。❶❷

1,2,5,6,10,15,20,30（ 分 ）1日単位のCSVファイルで保設 最大値：Ir,It,Vuv,Vvw（1 ヶ月で最大9Mもしくは“記録しない”を 存します。
定 平均値：Ir,Is,It,Vuv,Vvw,バイト）カード装着時のみ記選択します。
Vwu,kW,kvar
周（工場出荷時は記録しない 録します。設定周期を変更す
期 最小値：Ir,It,Vuv,Vvw
る場合、専用表示器が必要で設定です。
）
期間値 [ 差分 ]：電力量、す。
逆潮流電力量定周期記録を行う設定の場
瞬時値：cosφ
合、カード未装着だと、ERRのLEDが点滅します。❶❷（注1）SDカードは付属していません。お客様でSDまたはSDHCカード（32GB以下のカード）をご購入ください。
（注2）
記録周期は、内蔵時計の時刻にもとづきます。時計の時刻を合わせるには、別売の表示器が必要です。
❶最大値・最小値は、商用周波数（50/60Hz）の 1 サイクル毎の計測値から判定しています。
❷SDカードのアクセス中には、カードの抜き差し、制御電源OFFを行わないでください。

■外形寸法図〔単位：mm〕
・UM05-AC3 形

・UM05X-S 形
8.8

2-M4取付穴パネル板厚1〜2.3mm

8090.8 ねじ取付寸法□ 80

接続ケーブル3m（付属）21M3ねじ（付属）表板穴明寸法69.8
約60（レール高さ7.5の場合）

35mm幅
IEC規格レール

4769.810約23約67（レール高さ15の場合）

56

87.55.08

端子ねじ 7-M3
締め付けトルク 0.4〜0.5N・m

ねじ取付用金具（オプション品）（形式BZ0SET）30

72-φ3.4

パネル表面より見た図55

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

2012-8発行 A 20 FOLS

カタログ番号 62F9-J-0083（旧カタログ番号 KPN1202a）