使いながらリニューアルで放射空調に変更～良好な温熱・光環境の両立を実現～
大成建設株式会社
菊川工業株式会社
株式会社栗本鐵工所
株式会社カネカⓇ

薄型放射空調ダクト

The T-Green Radiant Duct is a thin duct that can be installed on the ceiling.
This duct realizes comfortable air conditioning and a good lightenvironment with the dual effects of radiation and convection. In addition,
the ducts will be installed using the current ceiling material and thecurrent air conditioning. Therefore, it is easy to change from a generalceiling cassette air conditioner to radiant air conditioning. This is the best
duct system for building renovations.

T-Green Radiant Ductは、天井に設置された薄型のダクトによって放射・対流のW効果による快適空調と、放射パネル面の光拡散効果により良好な光環境を実現します。さらに既存天井と既存空調を活かして設置するため、一般的な天井吹き出し空調から放射空調へ容易に変更可能で、リニューアルにも最適なダクトシステムです。

機能性 Functionality

社会性 Sociality

不燃段ボール

潜熱蓄熱シート
空調ダクト

スィングファン

100㎜

天井ボード

照明

エキスパンドメタル

特殊エンボス加工パネル【厚さわずか100㎜の超薄型ダクト】
薄いダクトなので、既存天井下にも圧迫感無く施工可能です。既存の空調機を活用し、ダクト内に空調空気を導入して放射空調を実現する「空気式放射空調方式」のため、水冷式放射空調方式に比べ、設置のイニシャルコストを大幅に抑えることができます。

【放射+対流のW効果】
空調空気は天井裏からダクティングされた流路でダクト内に送風されます。空調空気がダクト内に満たされると、
1. 下面のアルミ面は伝導によって空調空気とほぼ等温となり、放射パネルの役割を担います。
2. ダクト脇の穴やスリットから空調空気が微気流で吹出し、対流による空調効果も得られます。
3. 天井設置のスィングファンを稼働すると気流感を得られ、パーソナルなニーズにも応えます。

【光の拡散効果】
ダクトの下面（アルミ放射面）には特殊エンボス加工が施してあり、照明の光をダクトの下へ反射する効果があります。温熱環境だけでなく、光環境にも配慮した画期的なダクトです。

【ダクト材料の省CO2＆運用時の省エネを実現】■ 不燃段ボール：
ダクト上半分は不燃段ボール。段ボールの空気層が断熱材として機能します。また、不燃段ボールで作られたダクトは、鋼鈑ダクトと比べ約1/4のCO2排出量であり、材料面でも省CO2に配慮します。
■ 潜熱蓄熱シート（PCM)：
アルミ放射面の上（ダクト内部）に密着して設置。空調運転停止後、PCMがある場合は、無い場合に比べパネル表面温度の変化を抑えらえている傾向が確認されています。また、中間期、夏期の休み明けの空調立ち上がり時の結露防止にも役立ちます。
■ 特殊エンボス加工アルミパネル：
放射パネル表面にある特殊エンボス効果により、照明光を放射パネル下へ指向性を持って反射させます。放射パネルの下は、平板パネ
ルと比べ2～3％程度照度が向上することが確認されています。

イメージ解析

経済性 Life Cycle Cost
工事中の様子（休業日）【既存を活かす】
既存空調、既存天井を活かし、放射空調へ変更することができます。
これにより解体ゴミを削減し、工期も短縮することができます。

ダクト下の照度がUP
照度解析

照度解析

業務中（営業日）

T-Green Radiant Duct（特殊エンボスアルミパネル）

平板パネル設置事例（横浜第二有楽ビル）【使いながら改修】

潜熱蓄熱シート※ 天高が低い部屋のため、圧迫感軽減をねらいダクト端部を30㎜、照明は天井直付けにしました。
部材構成は同じですが、ダクトの形状を変化させることで案件毎に対応が可能です。

空調ダクト
不燃段ボールスィングファン
10030

天井ボード

営業日は通常通り業務を実施し、休業日に工事を行います。使いながら改修することで、引っ越しに掛かる費用、引っ越し先のテナント費用、引っ越しによる業務中断など様々なコストやリスクを回避できます。

照明

薄型放射空調ダクト廻り詳細図

評価表（自己評価） Environment & ME Design Evaluation Criteria(Self evaluation)
20ＬＣＣ
19耐久性
18維持管理

01審美感

02調和性
03独創性
04象徴性

17ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ

05完成度

16ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

06機能性

15先進性

07効率性

14ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性

□評価項目

08利便性

13地域環境性
09安全性
12資源消費
10先導性
11環境負荷

Ａ.感性軸（造形）Form
Ｂ.機能軸（技術）Technology
Ｃ.社会軸（環境）
Environment
Ｄ.経済軸（LCC）
Life Cycle Cost

01審美感

□評価項目に対する設計者のデザイン意図□自己評価欄□特に重視したデザ （従前のデザインに比較し、優れている部分、卓越している部分に関して具体的に記述してくだ 普通 優れて 卓越し 小計
いる ているインの視点さい。）☆

02調和性
Ａ.感性軸（造形）
03独創性
Form

☆

04象徴性
05完成度

☆

06機能性

☆

天井の低さを感じさせないフォルムとなっており、天井面に一定間隔で列として配置し、圧迫感のない空間を実現した。
厚さを100㎜以下と薄くし、横幅（短手方向）1mのアルミパネルを約1mの間隔で配置して圧迫感を軽減。
放射面と同じ高さにエキスパンドを配置することで天井を一体に見せ、放射ダクトと天井面の調和を図った。
天井面のセンサー類をエキスパンドによって隠し、さらに細部にわたって黒色塗装し目立たないような仕様としたオリジナルの特殊エンボス加工を放射パネル表面に押し、リズミカルな模様を施すことで独創性あふれる外観とした
オリジナル特殊エンボスは、その間隔や山の高さの検討を繰り返し、陰影の出方にまでこだわって配置した。
放射パネルが配置されている位置が一目瞭然となるような天井面のデザインとなっている。
放射パネルは白色塗装としているが、天井面およびセンサー機器類などは黒色塗装とし、放射面を際立たせた。
薄いアルミパネルにもかかわらず、表面は均一で歪みがほとんどない完成度である。
ビス打ちのゆがみや、平板の不陸を解消するため、内部の骨の配置や表面塗装、エンボス形状を複数回検討し施した。
放射と対流のW効果により、室内を快適で効率よく空調することが可能である。
空気式放射空調としているため、ダクト表面の放射効果のほか、脇部から出る微量の空気による対流効果も見込める。
空気式放射空調であるうえ、薄いアルミ表面としているため、短時間で表面温度が設定値となる。

Ｂ.機能軸（技術）07効率性Technology

放射空調で多い水式とは異なり、空調空気を直接ダクト内に送入しているため、効率よく設定温度になりやすい。

08利便性

個別ニーズにも対応し、放射だけでは物足りない居住者には、ファンを併用することで気流感も得ることができる。
ダクト脇から出た微気流を利用し、ダクト間天井面に設置したファンを稼働させることで気流感も得られる。

☆

０＋１

Ｂ.機能軸（技術）Technology＋２○

209安全性
10先導性☆

11環境負荷☆

12資源消費☆

1Ｃ.社会軸（環境）13地域環境性
Environment

214ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ性☆

115先進性☆

○

216ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ

☆

○217ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ☆

18維持管理

☆

○○○

○

1○

2

Ｄ.経済軸（LCC）
Life Cycle Cost

19耐久性
20ＬＣＣ

☆

空調空気を利用するため、水冷式で懸念される水漏れの心配等は発生しない。
水冷式で見られるホースの経年劣化や接合部の水漏れなどの心配は一切なく、空調空気を用いている。
照明器具とのコラボレーションで、放射パネル下を集中的に明るくする効果がある表面パネルとしている。
特殊形状の凹凸（エンボス加工）を表面パネルに施しており、指向性のある反射により下方部を明るくする。
放射パネル下の机上面を明るくする効果があり、2~3％程度照明エネルギー削減が期待できる。
照明器具の位置と配光の特色を加味し、オリジナルの特殊形状凹凸を開発。これによりパネル下方を明るくする。
ダクトの上半分を不燃段ボール素材で構成。断熱材の役割も果たしている。
再生素材の代表格である段ボールを利用することで、生産時の資源と輸送燃料軽減効果に貢献。
新築に比べリニューアル工事は工期が短縮化されるうえ、重機の持ち込みも無く近隣住民に影響が少ない。
既存空調、既存天井を活用するため、全面改修工事に比べ工事が軽微となり周辺環境に影響が少ない。
放射と対流のW効果による空調で、いずれの席に座っていても同等の快適性が得られる。
ファンにより気流感など個別ニーズにも対応し、放射効果と合わせて快適感を得ることができる。
リニューアル工事での設置が可能で、リニューアルにより建物の付加価値を上げることができるシステムである。
一般的な放射空調は設備工事が大がかりだが、本技術は既存空調を使い、ダクト厚を薄くしてリニューアルに対応。
建物の機能を止めずに工事可能であり、新築に比べコストを抑えて設置可能。また。水式放射よりも安価に設置。
既存の天井ダクトを活用。土日作業で机上面を養生する程度で工事可能。
放射効果により上下温度分布差が軽減され、設定温度が1～2℃緩和でき、ランニングコストの省エネにつながる。
放射空調の効果は天井吹出し空調と比べ夏も冬も上下温度差が少なく、より設定温度を低く抑えることができる
天井面に下向きに設置されている放射面は特に埃等の心配はなく、ダクト自体にメカニカルな仕組みもない。
放射空調は一般的な天吹きの空調と比べ埃が舞いづらい。ダクト自体に機械的な装置は無くその点検も必要無い。
構成される素材は、アルミニウム、不燃段ボール、プラスチックビス等で、結露等が無い限り半永久的に使える素材。
天井面と接しているダクト上部は断熱性がある段ボール、下面のアルミには潜熱材が敷かれており、結露の心配はない。
LCC低減に貢献する既存建物を生かしたリニューアル案件で導入できる画期的な技術である。
既存空調、既存天井を活用するため、資材も工期も通常の放射空調設置工事に比べ節約でき、LCC削減に貢献。

○1○2○2○2○1○2○2○2○2○2○

1○2