このたびは、プチロクワイド消防キットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書をお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

小 開 口 用 共 住 区 画 壁・ 床 貫 通 部 防 火 措 置 キ ッ ト（一財）日本消防設備安全センター評定（1時間耐火）［製造元］

株式会社 古河テクノマテリアル
TEL：0463-24-9341

取 扱 説 明 書

施工完了までの流れ
購入部材の梱
包内容の確認

共住区画壁（一財）日本消防設備安全センター評定 KK23-008号※（中空間仕切壁）※（一財）日本消防設備安全センター評定 KK24-001号（RC・ALC壁）
共住区画床（一財）日本消防設備安全センター評定 KK23-003号

貫

施工箇所毎に工法表示ラベルの貼付

工法表示ラベル
請求ハガキを弊社へ郵送（＊）

工法表示ラベルを送付（約2 ～ 3日）

本取扱説明書から、工法表示ラベル請求ハガキを切り取り、必要事項を記入して弊社へ郵送してください。確認が取れ次第、工法表示ラベルを送付させて頂きます。尚、ラベルの到着は、発送後、概ね2 ～ 3日を目安としてください。

共住区画床部

施工完了

工法表示ラベルは下記のホームページからもご請求できます。
尚、請求に際しましては、施工確認のため、施工済み写真のデータが必要となります。
ホームページアドレス http：//www.furukawa-ftm.com/bousai/

本製品を適用するためには、現場が下記施工条件を満たす事が必要になります。この施工条件に満たない現場で施工した場合、十分な耐火性能を得ることが出来なくなります。尚、評定条件の詳細は、弊社にご確認ください。

通施工（施工手順参照）（＊）工法表示ラベルの請求方法について※本製品は、国土交通大臣認定を取得しています。※PWS-125、150の壁施工は評定を取得してないため、施工できません。

■施工条件

施工条件の確認（施工条件参照）

共住区画壁
丸穴開口貫通部

適 用 躯 体

鉄筋コンクリート・ALC壁（壁厚100mm以上） 中空間仕切壁（壁厚100mm以上）

鉄筋コンクリート・ALC床（床厚100mm以上）

施 工 完 成 図

（一財）日本消防設備安全センター評定番号
適用
条件

適用開口寸法（mm）

KK23-003号

PWS-75標準 75（最大 80）

PWS-100

標準100（最大110）

PWS-125

標準125（最大131）

PWS-150

標準150（最大159）

施工方法（施工に必要な製品組数）

施工条件

KK24-001号

評定外のため、施工できません。

床上措置（1組）

鋼製開口枠（板厚≧0.25mm）

壁片側措置（1組）

不要

不要

PWS-75・600V  IV38mm 以下×1本以下（IEも適用可）
・600V  IV38mm 以下×1本以下（IEも適用可）
2・600V  CVT100mm 以下×1条以下（CETも適用可） ・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径22×1本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
・光ケーブル（外径13.5mm）×3本以下
222mm 以下）
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径14×1本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積 ・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径16×2本以下
2（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積22mm 以下）
222mm 以下）

PWS-100・600V  IV38mm 以下×1本以下（IEも適用可）
・600V  IV38mm 以下×1本以下（IEも適用可）
2・6600V  CVT150mm 以下×1条以下（CETも適用可）
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径28×3本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
・光ケーブル（外径13.5mm）×2本以下
244mm 以下）
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径22×1本以下
2（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積22mm 以下）
・合成樹脂製可とう電線管（CD管）呼び径16×1本以下
2（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積22mm 以下）

・600V  CV3C×14mm 以下×1本以下（CEも適用可） ・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径28×4本以下
2・6600V  CVT150mm 以下×1条以下（CETも適用可） （管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
244mm 以下）
・光ケーブル（外径13.5mm）×3本以下
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径28×1本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
244mm 以下）

PWS-125・600V  IV60mm 以下×1本以下（IEも適用可）
・600V  IV60mm 以下×1本以下（IEも適用可）
2・6600V  CVT250mm 以下×1条以下（CETも適用可） ・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径28×4本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径22×2本以下
2244mm 以下）（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積22mm 以下）
・合成樹脂製可とう電線管（CD管）呼び径14×1本以下 ・合成樹脂製可とう電線管（CD管）呼び径16×1本以下
2（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積22mm 以下）
222mm 以下）

22貫通物条件

貫通物の適用種類
および通線本数（1 開口あたり）

222222評定外のため、施工できません。

・600V  IV60mm 以下×1本以下（IEも適用可）
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径36×1本以下
2・600V  CV3C×22mm 以下×1本以下（CEも適用可） （管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積2266mm 以下）
・6600V  CVT250mm 以下×1条以下（CETも適用可）
・合成樹脂製可とう電線管（CD管）呼び径28×1本以下
・光ケーブル（外径13.5mm）×13本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
244mm 以下）
2PWS-150

本製品は、共住区画の壁片側防火措置１箇所または床上防火措置１箇所に必要な部材１組分が梱包されております。

1部

1組PWS-150

φ150〜1592φ11222（50×100×5t）

─

2

1部

1組

アルミガラス
クロステープ

固定ねじ（Ｍ4×38）
2本／袋き

ダンシール-Pが樹脂スリーブ
鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ 2個／組は熱膨張性耐火材（ダンシール-D）

アルミガラスクロステープは、壁施工に必要なためPWS-125、150には附属しておりません。

施工箇所内訳
共住区画壁 共住区画床（壁片側施工）（床上施工）

鋼製化粧蓋

2 5 4 0 0 1 6（※）半割れ状となっており、2個を組み合わせて1組となります。詳細は、裏面をご参照ください。尚、内側には、熱膨張性耐火材（ダンシール-D）が設置されています。

便

2郵

─

恐れ入りますが16（50×100×5t）

切手を貼ってく

φ 92

ださい。

2神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号

φ125〜131

古河テクノマテリアル

PWS-125

株式会社

1組

消防評定プレート係行

1部

防災事業部1712（50×100×5t）（50×310）

施工箇所・購入数等内訳

φ 76

購入数

2番

φ100〜110

品

PWS-100

箱1組

PWS-75 （1箇所）

1部箱

8
12（50×100×5t）（50×190）

PWS-100（1箇所）

φ 48

箱

2PWS-125（1箇所）

φ 75〜 80

箱

アルミガラス 固定 取扱説明書兼 梱包
クロステープ ねじ 消防評定プレート 数（枚） （本） 請求ハガキ

PWS-150（1箇所）

PWS-75

鋼製化粧蓋付樹脂スリーブ（※） ダンシール-P（枚）
数量（個）有効措置径（mm）※裏面にも必要事項記入の上、本紙郵送にて請求してください。

適合開口径（mm）（プチロクワイド消防キット 消防評定プレート請求）

構成材料（1組分）
番品

必要・600V  IV38mm 以下×1本以下（IEも適用可）
・600V  IV38mm 以下×1本以下（IEも適用可）
2・600V  CVT100mm 以下×1条以下（CETも適用可） ・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径22×1本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積
・光ケーブル（外径13.5mm）×3本以下
222mm 以下）
・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径14×1本以下（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積 ・合成樹脂製可とう電線管（PF管）呼び径16×2本以下
2（管内貫通物：電線・電力ケーブル合計導体断面積22mm 以下）
222mm 以下）
2

■梱包内容

KK23-008号

■共住区画床貫通部 床上防火措置
1. 施工前の確認

2. 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置① 鋼製化粧蓋の裏面に附属のダンシール-Pを貼開口が施工条件に記載の適用開口寸法通りであることを確認してください。

り付け、不要な部分はカッターなどで切断します。

標準開口寸法

② 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブを、貫通物を挟んではめ合わせ、開口へ挿入してください。この時、貫通物量に応じて、樹脂スリーブ
内側のダンシール-P支持部をペンチなどで取り除いてください。
ダンシール-P
支持部品

番

標準開口寸法（mm）

PWS-75

φ 75

PWS-100

φ100

PWS-125

φ125

PWS-150

φ1505mm

3. 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの固定
鋼製化粧蓋のねじ穴2箇所に、φ3.4mmのドリルで深さ約48mmまで下穴を開けた後、附属の固定ねじでスリーブを電動ドライバーなどで固定してください。

ダンシール-P

4. ダンシール-Pの充てん

5. 施工完了

貫通物周囲に附属のダンシール-P（幅50mm）を巻き付け、樹脂スリーブ端部から高さ50mm以上充てんします。

これで、防火措置は完了です。最後にダンシール-Pの充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合、ならして仕上げてください。

固定ねじ
ダンシール-P
50mm
以上

5mm以上

※アルミガラスクロステープは使用しません。

■共住区画壁貫通部 壁片側防火措置  ※PWS-125、150の壁施工は評定・認定を取得してないため、施工できません。
1. 施工前の確認

2. 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの設置① 鋼製化粧蓋の裏面にダンシール-Pを貼り付け、中空間仕切壁に必ず鋼製枠（板厚0.25mm以上の鋼板製）を設置してください。
※ 標準開口寸法は下表の通りです。
鋼製枠不要な部分はカッターなどで切断します。

② 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブを、貫通物を挟んではめ合わせ、開口へ挿入してください。この時、貫通物量に応じて、樹脂スリーブ内側のダンシール-P支持部をペンチなどで取り除いてください。
ダンシール-P
支持部

5mm

品

標準開口寸法（mm）

番

PWS-75

φ 75

PWS-100

φ100

標準開口寸法※PWS-125、150は評定外のため、施工できません。

3. 鋼製化粧蓋付樹脂スリーブの固定

ダンシール-P

4. ダンシール-Pの充てん

鋼製化粧蓋のねじ穴2箇所に、φ3.4mmのドリルで深さ約48mmまで下穴を開けた後、附属の固定ねじでスリーブを電動ドライバーなどで固定してください。

5. 施工完了貫通物周囲に附属のダンシール-P（幅50mm）を1巻きし、樹脂スリーブ端部から50mm以上充てんします。充てん後は、落下防止として附属のガラスクロステープを1周巻き付けます。
ガラスクロステープ

これで、防火措置は完了です。最後にダンシール-Pの充てん状況を確認し、表面に凹凸がある場合、ならして仕上げてください。

ダンシール-P
固定ねじ50mm以上■施工・取扱上の注意事項（必ずお読みください）
ご記入いただいた個人情報は、ラベル・プレートの送付、施工確認等のご連絡および当社の製品・技術情報をお送りするために利用し、その目的以外での利用はいたしません。

（注3）FAXでのご請求は受け付けておりません。誠にお手数ながら本紙郵送にてご請求ください。

（注2）認定・評定外への施工については、ラベル・プレートの発行を致しません。

（注1）発行可能な工法表示ラベルの枚数は建築基準法に規定される防火区画1開口あたり1枚となります。また、消防評定プレートは、特定共同住宅一棟あたり1枚となります。尚、プレートご請求の際には、区画種別などの現場状況確認のため、弊社からご連絡を差し上げる場合があります。あらかじめご理解ご了承のほどお願い致します。

枚枚
PS060WL-0545
PS060FL-0510
壁工法
床工法
工法表示ラベル

床工法

工法表示ラベルが必要な場合、下表に記入してご請求ください。

枚枚枚
製品購入先

地所

在名件

必 要 期 日消防評定
プレート

壁工法

KK23-008号（中空間仕切壁）
KK24-001号（RC･ALC壁）KK23-003号（RC･ALC床）

希望日着
月年※ ご希望の期日に届けられない場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

自宅
現場事務所
（必ず◯を付けてください。）

請求責任者

送付先住所

〒会社・）
（—FAX・現場・印）（T E L名
氏

部署名

貴社名記載）に従い、正しい施工をしましたので、以下のとおり消防評定プレートを請求します。

プチロクワイド消防キットの施工要領と施工上の注意事項（取扱説明書・カタログ等に消防評定プレート請求書

5mm以上● 本製品は、共住区画壁・床貫通部専用工法です。
● 施工前に必ず本取扱説明書の施工条件を確認し、現場の状況に合わせて正しく施工を行ってください。
● 本取扱説明書の施工条件に記載されている適用躯体以外の壁または床は施工できません。
● 施工後は、（一財）日本消防設備安全センターの規定により、消防評定プレートを貼り付ける必要があります。
● 合成樹脂製可とう電線管の管内に通線する電線ケーブルの選定にあたっては、おもて面の貫通部条件に従ってください。
● 施工にあたっては、保護手袋及び保護めがね等を必ず着用ください。
● 樹脂スリーブの尖った部分などでの怪我に注意して施工を行ってください。必要な場合は、保護具を使用してください。
● 防水・撥水の必要がある箇所については、別途防水・撥水処理を行ってください。
● 本製品にはケーブル支持機能はありません。支持・固定が不十分の場合、パテずれ・脱落、隙間が生じる恐れがあります。
● 作業スペース上、開口部は最低150mmの離隔距離を取ってください。コアドリルを用いる際はサイズ（PWS-75はφ75mm、PWS-100はφ100mm、PWS-125はφ125ｍｍ、PWS-150はφ150ｍｍ）を選定してください。
● ねじの紛失にご注意ください。紛失した場合には、同等のものを別途お買い求めください。
● ダンシール-Pの所要量は、貫通物が最小の場合を想定し、不足の生じないように設定しております。万一、不足が生じた場合には別途ダンシール-Pをお買い求めください。

FT-取説-第21022号 2021.2