天井用換気扇

工事説明書

取り付け参考図

基本開口寸法：265角
取付可能開口寸法：260～280角■本体が入ります。

約1000

2307C

6349
168
194444

ケーシング
本体

火災・感電の原因となります。
禁止

禁止

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場
合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける

アース線接続漏電した場合発火することがあります。

Φ971455656145

吸気ダクト接続口
パネル点検口

■浴室内に電源スイッチを設けない■部品は確実に取り付ける

次の部品が梱包されていますので不足のないことを確認してください。

●タッピンねじ(4×45-SUS)・・８本（本体・取付枠固定用）●取扱説明書 ・・・・・・・・１冊●工事説明書 ・・・・・・・・１枚●スポンジ(3×9×1175) ・・・１枚

排気ダクト
吸気ダクト
遮へい板
副吸込グリル

取扱説明書

落下により、けがをする恐れがあります。

TK-265R1 TK-265R2
TK-265R3(1室換気) (2室同時換気) (3室同時換気)
11101232
1012

浴槽

浴室

エルボ(別売品)
型式：TSK-100LP

本体

ダクト

Ｌ

脱衣室吸込口

点検口

脱衣室照明

Ｌ
浴室照明

浴室換気

工事説明書
スポンジ
パッキンB

●タッピンねじ(4×25-SUS)・・４本●1室用・・なし●2室用・・１ヶ●3室用・・２ヶ●各機種・・1ヶ■高温になる場所には取り付けないでください。 ■換気口を設けてください。
■温泉には取り付けないでください。

■点検口を設けてください。

故障の原因となります。

保守点検ができません。

■傾斜のある天井には取り付けないでください。

■台所など油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所には取り付けないでください。

シャッター開閉不良や結露水逆流の原因となります。

故障の原因となります。

■メンテナンスを容易にするため天井裏の配線コードは十分にたるませてください。
故障の原因となります。
(1)極端な曲げ(2)多数回の曲げ適する場所
アース棒は常に湿気のある所など適切な場所を選定して埋没してください。

タッピンねじ
セロテープ
ビニール袋

内箱
(3)接続ダクト径を小さくする(4)吐出口のすぐそばでの曲げ■配線工事および、Ｄ種接地工事（旧第３種接地工事）（１００Ω以下）は「電気設備に関する技術基準」および「内線規定」に従って行ってください。
■アース棒の埋設場所について

遮へい板●1室用・・3ヶ●2室用・・2ヶ●3室用・・1ヶ本体パット■次のようなダクトの配管工事はしない
禁止

吸気ダクト接続口

効果的な換気ができません。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

避ける場所
１）地下埋蔵場所（例：ガス管、水道管、地下ケーブル、引込管等）２）避雷針や電話のアースから２ｍ以内
３）ガス、酸などで腐食の恐れがある場所
４）人通りがはげしい場所●1室用・・なし●2室用・・１ヶ●3室用・・２ヶビニール袋

副吸込グリル
タッピンねじ別売品●電源スイッチ(入/切・強/弱)(品番：TSK-D2C)●パイプフード(品番：GFL-100E/GFA-100E/WP-100)
防火ダンパー付(品番：GFL-100ED/GFA-100ED)●アルミフレキダクト(品番：TSK-AL100)●天吊り金具（品番:TK-TK-A）●エルボ(TSK-100LP)

接続ダクト（市販品）
呼び径
φ１００（４番）

種類■塩化ビニール管・ＶＵ１００・ＶＰ１００■アルミフレキダクト
・φ１００

エルボ(別売品)
型式：TSK-100LP

トイレ吸込口

Ｌ
トイレ照明

トイレ

【副吸込グリル】
保証書

トイレ

副吸込グリル

脱衣室

ビニール袋

排気ダクト接続口

お願い

脱衣室

副吸込グリル

部品名
ビニール袋

湿気により、感電することがあります。

禁止

浴室照明

浴室換気

付属品

部品の確認

禁止

誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

トイレ吸込口Ｌ※吸気ダクト接続口の位置は3ヶ所より選択が可能です。

プラスチック部品が変形したり、着火して火災となる恐れがあります。

■配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って、確実に行う

Ｌ

□334

梱包数
■炎があたる恐れのある場所には取り付けない

トイレ照明

Ｌ
脱衣室吸込口パネル

落下により、けがをする恐れがあります。

脱衣室照明

吸気ダクト接続口

注意■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付ける換気口●【３室同時換気の設置例】

14556137.5■内釜式風呂を設置した浴室に取り付けない・開口寸法
Φ110・適合パイプ Φ100・風量調整板付
・フィルター付
・取り付けねじ(4×30)-４本付属

6146

シロッコファン

警告■交流100ボルト以外で使用しない■副吸込グリル（２室・３室同時換気用）

137.5

15137.5
吸気ダクト接続口

取付枠固定長穴
φ4.5×9.5-4

パネル

スポンジ56

記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

パネル

□315

取付長穴φ4.5×9.5-4

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。

パイプフードまたはベントキャップ
（別売品）

□334

φ98

記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。

排気ダクト接続口

56

取付枠■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。

■Ｄ種接地工事をおこなう

ダクトは必ず屋外側に下り勾配(1/100～1/50)を設けてください。雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。

23

警告 こ可 の能 表性 示が を想 無定 視さ しれ てる 誤内 っ容 たを 取示 りし 扱て いい をま すす る。 と 、 人 が 死 亡 ま た は 重 傷 を 負 う
注意 こび の物 表的 示損 を害 無の 視み しの て発 誤生 っが た想 取定 りさ 扱れ いる を内 す容 るを と示 、し 人て がい 損ま 傷す を。 負 う 可 能 性 お よ

分解禁止

換気扇本体

□259

223
26

必ずお守りください

火災・感電・けがの原因となります。

外壁

逆止弁

電源コード

■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。

■絶対に分解したり修理・改造しない

配線ボックスモーター

排気ダクト接続口444

安全上のご注意・ L (標準タイプ)□ に は ・ L 1 (低風量タイプ)
・ L 2 (大風量タイプ)

各部の名前と寸法137.5(２４時間低風量換気対応)強弱仕様● １室換気TK-265R1□
品 番 ● ２室同時換気 T K - 2 6 5 R 2 □● ３室同時換気 T K - 2 6 5 R 3 □

浴室

浴槽

施工方法

６ パイプフードの取り付け

３ 本体の取り付け

以下の手順にしたがって施工してください。

１ 取り付け前の準備②本体を付属のタッピンねじ(4×45-4本)で固定する。

①本体を排気ダクト接続口及び吸気ダクト接続口のガイドに沿って取付枠内に挿入する。

①取付例を参考にし、取付位置・排気方向・本体吸込口位置・外壁の排気位置を決める。

①外壁面に、パイプフード(別売品)またはベントキャップ(別売品)を取り付ける。
■パイプフード、ベントキャップの施工方法はそれぞれの工事説明書をお読みください。

確認すること湿気の多い場合は水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。
取付に際しては、滴下しても不快にならない場所を選び、排気ダクトは屋外側に向かって下り勾配の配管工事を行ってください。

●パイプフード品番：GFL-100E/GFA-100E/WP-100●防火ダンパー付品番：GFL-100ED/GFA-100ED●アルミフレキダクト(品番：TSK-AL100)

本体挿入時各ダクト接
吸気ダクト 続口のガイドが本体の接続口ミゾに入っていること
木枠 を 目視確認 すること。

吸気ダクト接続口

ガイド②木枠を作り野縁に取り付ける。

本体

1)浴室天井が弱い場合は、製品質量に十分耐えるように、必要に応じて天井を補強する。
□265mm内寸

基本開口寸法：265角
取付可能開口寸法：260～280角

排気ダクト接続口
タッピンねじ
本体■本体の取り付けはすきまのないように、確実に取り付けてください。
風漏れの原因になります。
１室換気は■ねじの締めすぎに注意してください。

野縁木枠（天井板厚を含めて40mm以下）③本体から取付枠を外す。
1)部屋の位置により排気方向に対して吸込方向を２室用は１ヶ所、３室用は２ヶ所をきめ、不要な本体の吸込口を遮へい板でふさぐ。

本体

勾配
1
1100 ～ 50

注意■排気ダクト先端にパイプフード・ベントキャップの防虫網付（細目）は絶対に使用しないでください。

④開口した穴からアルミダクトを引き出し、本体をダクトに挿入しアルミテープで巻いて固定する。
ダクト入/切スイッチ①結線図にしたがって正しく結線する。

パネル

排気側

パイプフードまたはベントキャップ（別売品）

７ 電源スイッチ(別売品)の接続

天井面

吸込口

吸気ダクト接続口⑤開口した穴にエルボ(別売品)を挿入しアルミテープを巻いて固定する。

⑥本体を穴に差し込み付属の固定ねじ(４本)で固定する。

■電源スイッチへの接続は、付属の工事説明書をお読みください。

強/弱スイッチ●電源スイッチ品番：TSK-D2C
イラストはTSK-D2Cダクト

付属の吸気ダクト接続口

取付ねじ⑦パネルを取り付ける。

(３室同時換気の場合)④取付枠から吸気ダクト接続口を外す。(２・３室同時換気の場合)※排気ダクト接続口は外さない。
吸気ダクト接続口

８ 試運転①結線や取り付けに異常がないか確認する。
入/切②電源スイッチを操作して換気扇の動作を確認する。 スイッチ

本体

外す

本体

排気ダクト接続口

外さない

アルミ
テープ

排気ダクト接続口

ダクト

アルミ
テープ

エルボ

換気扇
入

●パネルは確実に取り付ける。

取付枠

注意

換気扇
強弱切替

強/弱スイッチ

落下により、けがをする恐れがあります。

①電源電線及び本体電源コード線・アース線・電源スイッチからの線を差込形コネクタ(市販品)を使い結線し、ジョイントボックス等(市販品)で結線部を保護する。

②排気方向に注意して取付枠を木枠に挿入する。

■電源コードは本体の取りはずしができるように本体付近に400mm以上たるませておいてください。
差込形コネクタ(市販品) ジョイントボックス(市販品)
電源AC100V
電源スイッチ
電源コード(別売品)
アース線
VVFφ1.6×4芯－1m

排気スポンジ

ミゾ動作

強強運転

弱弱運転

切停止

■電源スイッチを入れて異常がないか確かめる。
●ファンが回っていますか？
●異常な振動、騒音がありませんか？
●排気口から風は出ていますか？

９ パネルの取り付け②パネル内側２個所のツメにスプリングの中央の輪を引っかける。

①本体側のスプリング２本を下方向に止まるまで引く。

スプリング引っ掛け用ツメ

風量調整板

吸気

吸気

強/弱
パネル固定用スプリング●吸気ダクトの出口をすぐ90°に曲げる様な場合は、エルボ(別売品)を使用して施工してください。

④吸気ダクト接続口を取付枠に取り付ける。
(２室換気の場合１ヶ/３室換気の場合２ヶ)アルミダクト等で曲げると吸込風量の低下・異音等につながります。

エルボ(別売品)

接地側

本体
ダクト

排気側

アルミテープ（市販品）

本体側

入/切0共通強弱アース【２個所で強弱運転をする場合】

客先配線吸込口●パネルと天井面に隙間はありませんか？
電流ヒューズ0.3Ａ

本体側012334電源
0強/弱AC100V
強/弱150/60Hz《浴室/脱衣室側スイッチ》 《トイレ側スイッチ》 アース

吸込口

カットモーター

ジョイント
ボックス
(市販品)

電圧側

ダクト

白
黒
赤緑

電源スイッチ（別売品）

入/切

パネル

ジョイント
ボックス
(市販品)

3電源
0強/弱
AC100V
150/60Hz《浴室/脱衣室側スイッチ》

接地側

タッピンねじ■ねじの締めすぎに注意する。

客先配線

電源スイッチ（別売品）

電圧側

吸気ダクト接続口
排気ダクト接続口
排気側に使用すると風量が低下します。

吸気側接続口【１個所で強弱運転をする場合】

パネル③パネル全体を天井面方向に押す。 ※パネルの格子目が合わない場合は、下図の所をニッパ等でカットし、90度反転してパネルの取付が可能です。
天井面取付枠

■アルミテープは風漏れがないように巻いてください。
■ダクトは排気ダクト接続口・吸気ダクト接続口に力が加わらないようにしてください。

強/弱スイッチ

入/切連結部
スタート位置⑤排気ダクト接続口及び吸気ダクト接続口にダクトを差し込みアルミテープで固定する。

入

入/切スイッチ

５ 電源の接続

２ 取付枠の取り付け③取付枠を付属のタッピンねじ(4×45-4本)で固定する。

切パネル
強①付属のスポンジ(3×9×1175)を取付枠の内側ミゾに挟み込む。

外壁

５ へ進む

●《エルボ(別売品)を使用する場合》③→⑤→⑥→⑦へ●《エルボ(別売品)を使用しない場合》④→⑥→⑦へ
③副吸込グリルの本体にエルボ(別売品)を差し込み、固定ねじを増締めし固定する。
ドライバー①設置する天井面にφ120 ②副吸込グリルを本体からの穴をあける。
パネルを外す。
本体側にセロテープ止めダクトしてある固定ねじを取り外す。(本体固定時に使用します。)
φ120※天吊り金具ご使用の際は、天吊り金具に同梱の工事説明書をお読みください。(品番：TK-TK-A)

遮へい板

アルミテープ
換気扇本体 排気ダクト接続口 (幅50mm-市販品)
ダクト(φ100)

タッピンねじ４ 副吸込グリルの取り付け（２・３室同時換気の場合）

補強材

吸込口

■ダクトは必ず屋外側に向かって下り勾配(1/100～1/50)を設けてください。
雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。
■アルミテープは風漏れがないように巻いてください。
■ダクトは排気ダクトに力が加わらないようにしてください。

共通
強弱白
黒赤緑

モーター

電流ヒューズ0.3Ａ④風量調整板の取付位置を変えることにより、風量バランスを調節することができます。
【吸込風量調節の目安】
２室同時換気３室同時換気設定 割合 設定 割合 設定 割合 設定 割合 設定 割合 設定 割合 設定 割合 設定 割合
浴室吸込風量 A-A 60% B-B 55% C-C 50% D-D 40% A-A 50% B-B 40% C-C 36% D-D 30%
副吸込風量１ ５ 40% ５ 45% ５ 50% ５ 60% ５ 25% ５ 30% ５ 32% ５ 35%
副吸込風量２ － － － － － － － － ５ 25% ５ 30% ５ 32% ５ 35%※注意 1)上記の表はダクトと配管の条件や長さによって風量が変わって来ますので、あくまでも目安として考えてください。
2)AC100V 50Hzにおける基本的なデータです。