○防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（平成二十八年五月二日）（国土交通省告示第七百二十三号）
建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第六条第二項及び第三項並びに第六条の二第一項の規定に基づき、この告示を制定する。
防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件
建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。）第六条第二項及び第三項並びに第六条の二第一項の規定に基づき、防火設備について建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。）第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検（以下「定期検査等」という。）の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。
第一 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの（い）欄に掲げる項目に応じ、同表（ろ）欄に掲げる事項（ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。）について、同表（は）欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表（に）欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。
ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合（定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。）にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
一

防火扉 別表第一

二

防火シャッター 別表第二三

耐火クロススクリーン

四

ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備（以下「ドレンチャー等」という。）

別表第三

別表第四
2

前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた防火設備に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。

第二 防火設備の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げ

る防火設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一

防火扉 別記第一号

二

防火シャッター 別記第二号

三耐火クロススクリーン

四

ドレンチャー等 別記第四号
附

別記第三号

則

この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。
別表第一（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法（一） 防火 設置場所の 閉鎖の障害となる物 目視により確認す
扉

周囲状況

品の放置の状況る。

（に）判定基準
物品が放置されていることにより防火扉の閉鎖に支障があること。

（二）扉、枠及び金 扉の取付けの状況

目視又は触診により 取付けが堅固でない

物

確認する。

（三）

（四）

こと。

扉、枠及び金物の劣 目視により確認す

変形、損傷又は著し化及び損傷の状況

い腐食があること。

る。

危害防止装 作動の状況

扉の閉鎖時間をスト 運動エネルギーが十置ップウォッチ等によ ジュールを超えるこり測定し、扉の質量 と又は閉鎖力が百五により運動エネルギ 十ニュートンを超えーを確認するととも ること。に、プッシュプルゲ
ージ等により閉鎖力を測定する。

（五） 連動 煙感知器、熱 設置位置

目視により確認する 煙感知器又は熱煙複機構 煙複合式感とともに、必要に応 合式感知器にあって知器及び熱じて鋼製巻尺等によ は昭和四十八年建設

感知器り測定する。

省告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）に掲げる場所に設けていないこと。
熱感知器にあっては
昭和四十八年建設省

告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）（i）及び（ii）に掲げる場所に設けていないこと。
（六）

感知の状況（十六）の項又は（十 適正な時間内に感知七）の項の点検が行 しないこと。
われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状
況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、
当該記録により確認することで足りる。

（七）

温度ヒュー 設置の状況

目視により確認す

温度ヒューズの代わ

ズ装置る。

りに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

（八）連動制御器 スイッチ類及び表示 目視により確認す
灯の状況

る。

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

（九）

結線接続の状況

目視又は触診により 断線、端子の緩み、確認する。

脱落又は損傷等があ
ること。

（十）

接地の状況

回路計、ドライバー 接地線が接地端子に等により確認する。 緊結されていないこ
と。

（十一）

予備電源への切り替 常用電源を遮断し、 自動的に予備電源にえの状況

作動の状況を確認す 切り替わらないこ
る。

（十二）

と。

連動機構用 劣化及び損傷の状況 目視により確認す

変形、損傷又は著し

予備電源

い腐食があること。

（十三）

る。
容量の状況

予備電源試験スイッ 容量が不足している
チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（十四）

自動閉鎖装 設置の状況

目視又は触診により 取付けが堅固でない

置

確認する。

こと又は変形、損傷
若しくは著しい腐食があること。

（十五）

再ロック防止機構の 閉鎖した防火扉を、 防火扉が自動的に再作動の状況

連動制御器による復 閉鎖しないこと。
旧操作をしない状態
で閉鎖前の位置に戻すことにより、作動の状況を確認する。

（十六）総合的な作動の状 防火扉の閉鎖の状況 煙感知器、熱煙複合 防火扉が正常に閉鎖況

式感知器若しくは熱 しないこと又は連動感知器を作動させ、 制御器の表示灯が点又は温度ヒューズを 灯しないこと若しく
外し、全ての防火扉 は音響装置が鳴動し（（十七）の項の点 ないこと。
検が行われるものを除く。）の作動の状
況を確認する。ただし、連動機構用予備
電源ごとに、少なく
とも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認す
る。

（十七）

防火区画（建築基準 当該区画のうち一以 防火扉が正常に閉鎖法施行令（昭和二十 上を対象として、煙 しないこと、連動制
五年政令第三百三十 感知器又は熱煙複合 御器の表示灯が正常八号。以下「令」と 式感知器を作動さに点灯しないこと若いう。）第百十二条 せ、複数の防火扉の しくは音響装置が鳴第九項の規定による 作動の状況及びその 動しないこと又は防区画に限る。）の形 作動による防火区画 火区画が適切に形成成の状況の形成の状況を確認 されないこと。
する。

別表第二
（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法（一） 防火 設置場所の 閉鎖の障害となる物 目視により確認すシャ 周囲状況（二）

品の放置の状況る。

（に）判定基準
物品が放置されていることにより防火シッタ

ャッターの閉鎖に支ー

障があること。
駆動装置

軸受け部のブラケッ 目視、聴診又は触診 取付けが堅固でない（（二）の項 ト、巻取りシャフト により確認する。

こと。

から（四）の 及び開閉機の取付け項までの点 の状況
（三）（四）検について スプロケットの設置 目視により確認す

巻取りシャフトと開は、日常的に の状況

閉機のスプロケット

る。

開閉するも

に心ずれがあるこのに限る。）と。

軸受け部のブラケッ 目視、聴診又は触診 変形、損傷、著しいト、ベアリング及び により確認する。

腐食、異常音又は異スプロケット又はロ

常な振動があるこープ車の劣化及び損

と。

傷の状況
（五）

ローラチェーン又は 目視、聴診又は触診 腐食があること、異ワイヤロープの劣化 により確認する。

常音があること若し及び損傷の状況

くは歯飛びしていること、又はたるみ若
しくは固着があること。

（六）カーテン部 スラット及び座板の 防火シャッターを閉 スラット若しくは座劣化等の状況

鎖し、目視により確 板に変形、損傷若し認する。

くは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。

（七）

吊り元の劣化及び損 目視又は触診により 変形、損傷若しくは傷並びに固定の状況 確認する。

著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でな
いこと。

（八）

ケース

劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

（九）

ケースに外れがあること。

まぐさ及び 劣化及び損傷の状況 目視により確認す

まぐさ若しくはガイ

ガイドレー

ドレールの本体に変る。

ル

形、損傷若しくは著
しい腐食があること
又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落が
あること。

（十）

（十一）

危害防止装 危害防止用連動中継 目視により確認す

劣化、損傷又は脱落

置があること。

器の配線の状況る。

危害防止装置用予備 目視により確認す

変形、損傷又は著し

電源の劣化及び損傷 る。

い腐食があること。

の状況
（十二）

危害防止装置用予備 予備電源試験スイッ 容量が不足している
電源の容量の状況

チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（十三）座板感知部の劣化及 目視により確認する 変形、損傷若しくはび損傷並びに作動の とともに、座板感知 著しい腐食があるこ
状況

部を作動させ、防火 と又は防火シャッタ
シャッターの降下が ーの降下が停止しな
停止することを確認 いこと。
する。

（十四）

作動の状況

防火シャッターの閉 運動エネルギーが十鎖時間をストップウ ジュールを超えるこォッチ等により測定 と、座板感知部が作し、シャッターカー 動してからの停止距
テンの質量により運 離が五センチメート
動エネルギーを確認 ルを超えること又はするとともに、座板 防火シャッターが再感知部の作動により 降下しないこと。
防火シャッターの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺
等により測定する。
また、その作動を解除し、防火シャッターが再降下することを確認する。

（十五）連動 煙感知器、熱 設置位置

目視により確認する 煙感知器又は熱煙複機構 煙複合式感とともに、必要に応 合式感知器にあって知器及び熱じて鋼製巻尺等によ は昭和四十八年建設

感知器り測定する。

省告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）に掲げる場所に設けていないこと。
熱感知器にあっては
昭和四十八年建設省
告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）（i）及び（ii）に掲げる場所に設けていないこと。

（十六）

感知の状況

（二十六）の項又は 適正な時間内に感知（二十七）の項の点 しないこと。
検が行われるもの以外のものを対象とし

て、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで
足りる。
（十七）

温度ヒュー 設置の状況

目視により確認す

温度ヒューズの代わ

ズ装置る。

りに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。

（十八）連動制御器 スイッチ類及び表示 目視により確認す
灯の状況

る。

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

（十九）

結線接続の状況

目視又は触診により 断線、端子の緩み、確認する。

脱落又は損傷等があ
ること。

（二十）

接地の状況

回路計、ドライバー 接地線が接地端子に等により確認する。 緊結されていないこと。

（二十予備電源への切り替 常用電源を遮断し、 自動的に予備電源に

一）

えの状況

作動の状況を確認す 切り替わらないこ
る。

と。

（二十

連動機構用 劣化及び損傷の状況 目視により確認す

変形、損傷又は著し

二）

予備電源

い腐食があること。

（二十
三）

る。
容量の状況

予備電源試験スイッ 容量が不足している
チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（二十自動閉鎖装 設置の状況

目視又は触診により 取付けが堅固でない

四）

置

確認する。

こと又は変形、損傷
若しくは著しい腐食があること。

（二十手動閉鎖装 設置の状況

目視により確認する 速やかに作動させる

五）置とともに、必要に応 ことができる位置にじて鋼製巻尺等によ 設置されていないこり測定する。

と、周囲に障害物があり操作ができない
こと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

（二十 総合的な作動の状 防火シャッターの閉 煙感知器、熱煙複合 防火シャッターが正
六）

況

鎖の状況

式感知器若しくは熱 常に閉鎖しないこと
感知器を作動させ、 又は連動制御器の表
又は温度ヒューズを 示灯が点灯しないこ
外し、全ての防火シ と若しくは音響装置
ャッター（（二十七）が鳴動しないこと。
の項の点検が行われるものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機
構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火シャッター
について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。

（二十防火区画（令第百十 当該区画のうち一以 防火シャッターが正

七）

二条第九項の規定に 上を対象として、煙 常に閉鎖しないこよる区画に限る。） 感知器又は熱煙複合 と、連動制御器の表の形成の状況式感知器を作動さ示灯が点灯しないこ

せ、複数の防火シャ と若しくは音響装置
ッターの作動の状況 が鳴動しないこと又及びその作動による は防火区画が適切に
防火区画の形成の状 形成されないこと。
況を確認する。
別表第三（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法（一） 耐火 設置場所の 閉鎖の障害となる物 目視により確認すクロ 周囲状況（二）

品の放置の状況る。

（に）判定基準
物品が放置されていることにより耐火クスス

ロススクリーンの閉クリ鎖に支障があるこ

ーン

と。
駆動装置

ローラチェーンの劣 目視、聴診又は触診 腐食があること、異化及び損傷の状況により確認する。

常音があること若し
くは歯飛びしていること、又はたるみ若
しくは固着があること。

（三）カーテン部 耐火クロス及び座板 耐火クロススクリー 変形、損傷又は著しの劣化及び損傷の状 ンを閉鎖し、目視に い腐食があること。
況（四）より確認する。

吊り元の劣化及び損 目視又は触診により 変形、損傷若しくは傷並びに固定の状況 確認する。

著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でな
いこと。

（五）

ケース

劣化及び損傷の状況 目視により確認する。

（六）

ケースに外れがあること。

まぐさ及び 劣化及び損傷の状況 目視により確認す

まぐさ若しくはガイ

ガイドレー

ドレールの本体に変ルる。

形、損傷若しくは著
しい腐食があること
又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落が
あること。
（七）

（八）

危害防止装 危害防止用連動中継 目視により確認す

劣化、損傷又は脱落

置があること。

器の配線の状況る。

危害防止装置用予備 目視により確認す

変形、損傷又は著し

電源の劣化及び損傷 る。

い腐食があること。

の状況（九）

危害防止装置用予備 予備電源試験スイッ 容量が不足している
電源の容量の状況

チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（十）座板感知部の劣化及 目視により確認する 変形、損傷若しくはび損傷並びに作動の とともに、座板感知 著しい腐食があるこ
状況

部を作動させ、耐火 と又は耐火クロスス
クロススクリーンの クリーンの降下が停降下が停止すること 止しないこと。
を確認する。

（十一）

作動の状況

イ

巻取り式

運動エネルギーが十耐火クロススクリ ジュールを超えるこーンの閉鎖時間を と、座板感知部が作
ストップウォッチ 動してからの停止距等により測定し、 離が五センチメート
カーテン部の質量 ルを超えること又はにより運動エネル 耐火クロススクリー
ギーを確認すると ンが再降下しないこ
ともに、座板感知 と。
部の作動により耐火クロススクリーンの降下を停止させ、その停止距離を鋼製巻尺等により測定する。また、その作動を解除
し、耐火クロスス
クリーンが再降下

することを確認す
る。
ロ

バランス式

運動エネルギーが十耐火クロススクリ ジュールを超えるこーンの閉鎖時間を と又は閉鎖力が百五ストップウォッチ 十ニュートンを超え等により測定し、 ること。
カーテン部の質量により運動エネル
ギーを確認すると
ともに、プッシュ
プルゲージ等により閉鎖力を測定する。
（十二）連動 煙感知器、熱 設置位置

目視により確認する 煙感知器又は熱煙複機構 煙複合式感とともに、必要に応 合式感知器にあって知器及び熱じて鋼製巻尺等によ は昭和四十八年建設

感知器り測定する。

省告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）に掲げる場所に設けていないこと。
熱感知器にあっては
昭和四十八年建設省
告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）（i）及び（ii）に掲げる場所に設けていないこと。

（十三）

感知の状況

（二十二）の項又は 適正な時間内に感知（二十三）の項の点 しないこと。
検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで
足りる。
（十四）

連動制御器 スイッチ類及び表示 目視により確認す
灯の状況

る。

スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。

（十五）

結線接続の状況

目視又は触診により 断線、端子の緩み、確認する。

脱落又は損傷等があ
ること。

（十六）

接地の状況

回路計、ドライバー 接地線が接地端子に等により確認する。 緊結されていないこ
と。

（十七）

予備電源への切り替 常用電源を遮断し、 自動的に予備電源にえの状況

作動の状況を確認す 切り替わらないこ
る。

（十八）

と。

連動機構用 劣化及び損傷の状況 目視により確認す

変形、損傷又は著し

予備電源

い腐食があること。

（十九）

る。
容量の状況

予備電源試験スイッ 容量が不足している
チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（二十）

自動閉鎖装 設置の状況

目視又は触診により 取付けが堅固でない

置

確認する。

こと又は変形、損傷
若しくは著しい腐食があること。

（二十手動閉鎖装 設置の状況

目視により確認する 速やかに作動させる

一）置とともに、必要に応 ことができる位置にじて鋼製巻尺等によ 設置されていないこり測定する。

と、周囲に障害物があり操作ができない

こと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。
（二十 総合的な作動の状 耐火クロススクリー 煙感知器、熱煙複合 耐火クロススクリー二）況

ンの閉鎖の状況式感知器又は熱感知 ンが正常に閉鎖しな器を作動させ、全て いこと又は連動制御の耐火クロススクリ 器の表示灯が点灯しーン（（二十三）の ないこと若しくは音項の点検が行われる 響装置が鳴動しないものを除く。）の作 こと。
動の状況を確認する。ただし、連動機
構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の耐火クロススク
リーンについて、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を
確認する。

（二十

防火区画（令第百十 当該区画のうち一以 耐火クロススクリー

三）二条第九項の規定に 上を対象として、煙 ンが正常に閉鎖しなよる区画に限る。） 感知器又は熱煙複合 いこと、連動制御器の形成の状況

式感知器を作動さの表示灯が正常に点せ、複数の耐火クロ 灯しないこと又は音
ススクリーンの作動 響装置が鳴動しないの状況及びその作動 こと及び防火区画がによる防火区画の形 適切に形成されない成の状況を確認す

こと。

る。
別表第四
（い）検査項目（ろ）検査事項（は）検査方法（一） ドレ 設置場所の 作動の障害となる物 目視により確認す（に）判定基準
物品が放置されていンチ 周囲状況（二）

品の放置の状況る。

ることによりドレンャーチャー等の作動に支等障があること。
散水ヘッド 散水ヘッドの設置の 目視により確認す
状況る。

水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。

（三）

（四）

開閉弁

排水設備

開閉弁の状況

排水の状況

目視により確認す

変形、損傷又は著しる。

い腐食があること。

次に掲げる方法のい 排水が正常に行われ
ずれかによる。
イないこと。

放水区域に放水することができる
場合にあっては、
放水し、排水の状
況を目視により確認する。

ロ

放水区域に放水することができな
い場合にあっては、放水せず、排水口のつまり等を目視により確認す
る。

（五）

水源

貯水槽の劣化及び損 目視により確認す

変形、損傷若しくは傷、水質並びに水量 る。

著しい腐食があるこの状況と、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。

（六）給水装置の状況

目視により確認す

変形、損傷又は著しる。

い腐食があること。

（七）加圧送水装 ポンプ制御盤のスイ 目視又は作動の状況 スイッチ類に破損が置ッチ類及び表示灯の により確認する。

あること、表示灯が状況点灯しないこと又はスイッチ類が機能し
ないこと。

（八）

結線接続の状況

目視又は触診により 断線、端子の緩み、確認する。

脱落又は損傷等があ
ること。

（九）

接地の状況

回路計、ドライバー 接地線が接地端子に等により確認する。 緊結されていないこと。

（十）ポンプ及び電動機の 目視又は触診により 回転が円滑でないこ
状況

確認する。

と、潤滑油等が必要
量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。

（十一）

加圧送水装置用予備 常用電源を遮断し、 自動的に予備電源に電源への切り替えの 作動の状況を確認す 切り替わらないこ
状況

（十二）

る。

と。

加圧送水装置用予備 目視により確認す

変形、損傷又は著し

電源の劣化及び損傷 る。

い腐食があること。

の状況
（十三）

加圧送水装置用予備 予備電源試験スイッ 容量が不足している
電源の容量の状況

チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（十四）

圧力計、呼水槽、起 目視又は作動の状況 変形、損傷若しくは動用圧力スイッチ等 により確認する。

著しい腐食があるこの付属装置の状況と又は正常に作動しないこと。

（十五）連動 煙感知器、熱 設置位置

目視により確認する 煙感知器又は熱煙複機構 煙複合式感とともに、必要に応 合式感知器にあって知器及び熱じて鋼製巻尺等によ は昭和四十八年建設

感知器（火災り測定する。

省告示第二千五百六

感知用ヘッ

十三号第一第二号ニド等の感知（2）に掲げる場所に装置を含設けていないこと。

む。）

熱感知器にあっては
昭和四十八年建設省
告示第二千五百六十三号第一第二号ニ（2）（i）及び（ii）に掲げる場所に設けていないこと。

（十六）

感知の状況

（二十五）の項又は 適正な時間内に感知（二十六）の項の点 しないこと。
検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで
足りる。

（十七）

制御器

スイッチ類及び表示 目視により確認すスイッチ類に破損が灯の状況あること又は表示灯る。

が点灯しないこと。
（十八）

結線接続の状況

目視又は触診により 断線、端子の緩み、確認する。

脱落又は損傷等があ
ること。

（十九）

接地の状況

回路計、ドライバー 接地線が接地端子に等により確認する。 緊結されていないこ
と。

（二十）

予備電源への切り替 常用電源を遮断し、 自動的に予備電源にえの状況

作動の状況を確認す 切り替わらないこ
る。

と。

（二十

連動機構用 劣化及び損傷の状況 目視により確認す

変形、損傷又は著し

一）

予備電源

い腐食があること。

（二十

る。
容量の状況

二）

予備電源試験スイッ 容量が不足している
チ等を操作し、目視 こと。
により確認する。

（二十自動作動装 設置の状況

目視又は触診により 取付けが堅固でない

三）

置

確認する。

こと又は変形、損傷
若しくは著しい腐食があること。

（二十

手動作動装 設置の状況

目視により確認する 速やかに作動させる

四）置とともに、必要に応 ことができる位置にじて鋼製巻尺等によ 設置されていないこり測定する。

と、周囲に障害物があり操作ができない
こと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。

（二十 総合的な作動の状 ドレンチャー等の作 次のいずれかの方法 ドレンチャー等が正
五）

況

動の状況

により全てのドレン 常に作動しないこと
チャー等（（二十六）又は制御盤の表示灯の項の点検が行われ が点灯しないこと。
るものを除く。）の作動の状況を確認する。ただし、連動機
構用予備電源ごとに、少なくとも一以
上のドレンチャー等について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。
イ

放水区域に放水することができる
場合にあっては、
煙感知器、熱煙複合式感知器又は熱感知器を作動させて行う方法

ロ

放水区域に放水することができな
い場合にあっては、放水試験による方法（二十

防火区画（令第百十 当該区画のうち一以 ドレンチャー等が正

六）二条第九項の規定に 上を対象として、二 常に作動しないこよる区画に限る。） 十五の項（は）欄イ と、制御盤の表示灯の形成の状況

又はロに掲げる方法 が点灯しないこと又により複数のドレン は防火区画が適切にチャー等の作動の状 形成されないこと。
況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。

別記第一号 略
別記第二号 略
別記第三号 略
別記第四号 略
別添1様式 略
別添2様式 略