電極式

SEC

試運転作業要領書

施工業者様向け

空調機・加湿チャンバ組込用
電極式蒸気加湿器

ＷＭ-SEC タイプ

試運転作業要領書
もくじ

安全のために必ず守ること…………………………… P.1
1試
 運転

2-1 予報表示の原因と処置……………………………………………… P.6
2-2 警報表示の原因と処置……………………………………………… P.7
2-3 予報・警報表示処置後の作業と最終点検… ……………………… P.8
esc

SEC03/SEC05/SEC08/SEC10/SEC15/

加湿器本体の標準仕様と室内直接噴霧型（SEC-FA/FB）
は構造、制御が異なるため、現地での変更・切り替えはできません。

⿟ このたびはウエットマスター蒸気式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この試運転作業要領書には加湿器の施工が完了した状態において、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について
記載しています。出荷時設定から変更が必要な場合は、施工要領書／設定要領書を参照の上、設定変更を行った上で試運転を実施してください。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい作業を行ってください。
⿟ 給水水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水としてください｡ 純水および軟水は使用できません。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は右記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

2211 ①3参 考
3-1 操作パネル上の表示と機能… ……………………………………… P.9
3-2 停電試験について… ……………………………………………… P.10
3-3 疑似警報発報手順とリセット方法… ……………………………… P.11

施工要領書／設定要領書

取扱説明書

加湿器本体の取付、給排水接続、 運転動作、運転管理、一般保守
電気配線（計装）など、加湿器 要領など、加湿器の取り扱いにの施工に関する説明および出荷 ついてを記載しています。
時設定から変更を行う場合の手順についてを記載しています。

参考

SEC25/SEC35/SEC45/SEC65

予報・警報について

2予
 報・警報について

試運転

1-1 試運転準備…………………………………………………………… P.2
1-2 試運転手順…………………………………………………………… P.2
1-3 試運転後の作業……………………………………………………… P.4
1-4 加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置…………………… P.4■試運転チェックリスト…………………………………………………… P.5

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る

工事部材は付属品および指定の部材を使用する

取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

必ず守る

必ず守る

やけど・けがの原因になります。

寿命となった蒸気シリンダは必ず交換する

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
必ず守る

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

必ず守る

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

蒸気シリンダは消耗品です。寿命に至ったまま継続して使用すると、発煙・発火などの事故の原因になります。

改造はしない電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

絶対しない

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・操作パネルに水、液体をかけない
こと

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因に
なります。

水濡禁止

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、スイッチ・ボタンを操作しない
濡手禁止

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の加湿器・接続配管・電気部品に素手で触れない

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカを取り付ける
必ず守る

触らない

やけど・感電の原因になります。

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

注意
水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する必ず守る

アース接続（D 種接地工事）を行う

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

加湿器給水に純水および軟水は使用しない
必ず守る

給水の水質は、水道法水質基準に準ずる飲料水とし、導電率は 7.5 ～ 35.0mS/m（75 ～ 350 μ S/cm）の範囲としてく
ださい。

-1-

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

1 試運転施工終了後は必ず試運転を行い、異常がないことを確認してください。

1-1 試運転準備
⿟ 本加湿器の出荷時の設定状態は以下のとおりです。

設定項目

出荷時の設定状態

運転モード

比例制御

比例制御の入力信号

4-20mADC

通常表示される値

蒸気発生量

出力調整

100％

⿟ 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば施工要領書／設定要領書を参照し、必ず修正してください。

施工要領書／設定要領書

1-2 試運転手順
⿟ SEC タイプは運転動作として始動運転と定格運転の 2 種類があります。

1-2-1 始動運転
①加湿器本体の電源スイッチを ON にしてください。電源スイッチの位置は本体正面右下にあります（図 -1）。
図 -1 電源スイッチと操作パネルの位置■ SEC03 ～ 15

図 -2 電源スイッチの詳細■ SEC25 ～ 65
操作パネル

ON

電

※型番末尾に FA または FB が付く室内直接噴霧型も含まれます

源

esc

OFF

電源スイッチを一度 OFF にした後、再度 ON にする際は 10
秒以上時間を置いてください。
時間を置かずに再度電源をON にすると異常信号を出力することがあります。

esc

操作パネル
※SEC03～15の操作パネルは
上方向へ角度の変更が可能です。

電源スイッチ

電源スイッチ-2-

参考□ インタロックをとった空調機を運転する□ 加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する□ ヒューミディスタットの設定を最大にする□ 給水サービス弁を開ける※あらかじめ出力調整を行う場合は、右の QR コードより施工要領書／設定要領書をご参照ください。

予報・警報について

⿟ 試運転開始にあたっては下記の準備作業を行ってください。

試運転□ 加湿器本体、蒸気ホース、蒸気噴霧管が正しく取り付けられていること□ 給排水配管が正しく施工されていること□ 給排水配管への保温材の取り付けが確実に行われていること□ 配管各部の締め忘れ、締め不足などがないこと□ 電気および水が供給されていること□ 給水配管のフラッシングや、給水ストレーナの点検・清掃が行われていること□ 各電気配線が正しく確実に接続・固定されていること□ 入力信号が正しく接続・設定されていること□ 残水排水コックが「CLOSE」になっていること（残水排水コックの位置は P.3 図 -3 を参照してください）②操作パネルのすべての表示部が約 2 秒間点灯します。その後、型番⇒電圧⇒電
源相⇒プログラム番号（バージョン）を表示した後に給水を開始します。

操作パネル上の以下表示が点滅します。

例）

SEC03
【型番】

200V
【電圧】

始動運転中は、

三相【電源相】

ver7.1【プログラム番号】（バージョン）※プログラム番号は機器により異なる場合があります。

給水

試運転

③水位が満水センサ（図 -3）に達すると給水を停止し、数秒間排水した後、蒸気の発生を開始します。
例）

図 -3 蒸気シリンダの内部
満水センサ

電極

予報・警報について

給水停止

排水

蒸気発生

参考

④蒸気シリンダ内の水の濃度を検知しながら、加湿による水位低下と給水を繰り返します。
⑤電流が規定値に達するまでの間、上記④の動作を行った後、水位は安定します。
⑥所定の能力を発揮するまでの時間は、給水の導電率により異なります。初期給水から水が濃縮するまで 3 時間以上かかることがありますが、故障ではありません。
※給水導電率が仕様の値よりも低く蒸気量が上がらない場合は、重曹を入れて導電率を上げる方法があります。詳細は右の QR
コードからご覧いただけます。

蒸気シリンダ
給水排水ポンプ

残水排水コック
排水上記③～④の間、操作パネルに EF （EF、P.7「2-2 警報表示の原因と処置」参照）を表示する場合があります。この場合は、電源スイッチをOFF にし、
10 秒以上時間をおいて再度 ON にしてください。時間を置かずに再度電源を ON にすると異常信号を出力することがあります。

1-2-2 定格運転
⿟ 運転電流値が目標電流値（表 -1）に達すると定格運転に入ります。定格運転に入ると水質管理のために、定時排水が行われます。排水間隔および排水時間は給水の導電率により異なりますが、約 2 ～ 5 分間隔で 2 ～ 10 秒程度の排水を行います。

定格運転中は、操作パネル上の以下表示が点灯します。

⿟ 運転はすべてマイクロプロセッサによりコントロールされ、完全自動運転となります。

表 -1 目標電流値（入力信号 100％、出力調整 100% の場合）
SEC03

SEC05

SEC08

SEC10

SEC15

SEC25

SEC35

SEC45

SEC65

6.5A

10.8A

17.3A

21.7A

32.5A

54.1A

75.8A

97.4A

140.7A

-3-

1-2-3 試運転中の確認事項

警告

運転中および運転停止直後の加湿器本体、蒸気ホース、噴霧管、排水配管には絶対に触れないやけどの原因になります。

⿟ 下記の諸点を確認してください。問題のないことが確認できたら、試運転は終了となります。

□ 蒸気ホース接続部からの蒸気もれ、ドレンもれがないこと□ 給排水配管からの水もれがないこと□ 空調機内外や空調機吹出口での蒸気の再凝縮が問題にならないこと□ ヒューミディスタットの信号に運転が追従すること□ 空調機が停止した際に加湿器も連動して停止すること

1-3 試運転後の作業
試運転

⿟ 試運転終了後は下記の作業を行ってください。

□ 蒸気シリンダの水を排水する

予報・警報について〔操作パネル（右図）のボタンとボタンを同時に約 2 秒長押しすると排水が開始され、その後は自動で排水を続けます。なお、1 週間以内に加湿器を運転される場合は排水は不要です。〕□ 加湿器本体の電源スイッチを OFF にする□ インタロックをとった空調機を停止する□ 給水サービス弁を閉める□ ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせる□ 加湿器元電源の漏電ブレーカを OFF にする

1-4 加湿器型番、シリアル番号、ロット番号表示位置
参考

図 -4

シリアル番号
コントローラ

ロット番号
型番

-4-

蒸気ホース設置確認

排水ホース設置確認

蒸気噴霧管設置確認

給水配管のフラッシング

制御信号と設定の確認

インタロック機器との連動確認 インタロックを取っている機器

②

③

④

⑤

⑥

⑦

入力信号のコネクタ

蒸気ホース接続部

異常信号取り出し確認

蒸気もれ、ドレンもれがないことを確認

蒸気の再凝縮がないことを確認 空調機内外・空調機吹出口

水もれが無いことを確認

⑩

⑪

⑫

⑬

備考

操作パネル

入力信号の確認⑨【作業後の状態】 電源スイッチ： ON ・ OFF

給水バルブ： 開 ・ 閉

加湿器本体・給排水配管-

運転信号出力確認⑧

操作パネル・信号用電線

現場給水配管・フラッシングバルブ

蒸気噴霧管

排水ホース

蒸気ホース

加湿器本体設置確認①

作業箇所

シリアル番号❹

加湿器本体

シリアル番号の記録

Lot. No.

❸

実施項目

ロット番号の記録

加湿器型番❷

ボタンを 1 回押し、加湿制御ができていること

漏電ブレーカ： ON ・ OFF

ヒューミディスタット設定：％ RH

30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無
いこと

空調機内外や空調機吹出口での蒸気の再凝縮が問題にならないこと

蒸気ホース接続部からの蒸気もれ、ドレンもれがないこと

加湿入力信号が「ON-OFF」または「0-10V」・「0-20mA」の場合：
入力信号のコネクタと満水センサーコード接続ピンを外し、両端がワニ口等で短絡させると、EU が点灯すること

加湿入力信号が「2-10V」または「4-20mA」の場合：
入力信号のコネクタを外すと、約 30 秒後に E3 が点灯すること

通常運転中にインタロック接点と加湿信号入力接点が入力されている時、運転信号が出力されていること

インタロックを取っている機器を発停させて連動が取れていること

制御信号とパラメータの設定が合っていること

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

蒸気噴霧管が適切に設置されていること

排水ホースが適切に設置されていること

蒸気ホースが適切に設置されていること

加湿器本体が適切に設置されていること

判定事項

加湿器本体内部のシールで確認できます

加湿器本体横のシールで確認できます

階数、東西南北、部屋名、系統など
該当する加湿器型番を記入
加湿器本体横のシールで確認できます

設置位置の記録

SEC03 ～ SEC65、SEC03FA/FB ～ 15FA/FB

設置位置

備考

❶

確認事項

№1

№1

№2

№2

№3

№3

№4

№4

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し№5№5●機器単体の正常動作を確認するもので、能力検証を行うものではありません。

作業担当名 ：

物件名：

確認項目

● SEC タイプの施工後の試運転確認を下記の項目で実施いたしました。

作業会社名 ：／

対象機器：電極式蒸気加湿器 WM-SEC03 ～ SEC65、WM-SEC03FA/FB ～ 15FA/FB（

作業年月日 ：

SECタイプ 試運転チェックリスト）

2 予報・警報について
 湿器が何らかの異常を検知すると、操作パネルの数字表示部に、予報コードまたは警報コードと入力／制御信号、蒸気発生
加量、運転時間カウンター、導電率、電流値の何れかが交互に表示されます（P.10 参照）。
予報コード・警報コードはアルファベットや数字などを組み合わせた 2 桁の表示です（「2-1 予報表示の原因と処置」、P.7「2-2 警報表示の原因と処置」参照）。
異常の内容によりコード表示後の動作は異なり、予報の場合は”運転を継続”、警報の場合は”運転を停止”
します。運転を停止
した場合は警報コードを確認した上で、加湿器の電源を OFF にしてください。

2-1 予報表示の原因と処置
⿟ 操作パネルの数字表示部に予報コードが表示されても、加湿器の運転は継続されます。

予報
コード

（AF）

EA
（EA）

E2
（E2）

CY
（Cy）

フォーミング（泡立ち）除去×

フォーミング（泡立ち）発生

高導電率

○

×

原因

処置

蒸気シリンダ内に給水配管中の油分等が混入

蒸気シリンダ内の洗浄を自動的に行うため、処置は不要
解消しない場合は自動的に給排水されるため、しばらく様子を見る
解消しない場合は全排水を行い、蒸気シリンダ内の水を入れ替え※ 3、給水配管のフラッシングを行う

基板故障

弊社宛サービスを依頼してください
弊社宛サービスを依頼してください×

アワーメータの故障

蒸気シリンダ交換時期○

蒸気シリンダの寿命に近づいた蒸気シリンダ交換の手配／準備

可

自動

不可

不可※ 2

参考

※ 1：リセットが可能な場合は、ボタンを押すことで予報コードの表示と異常信号外部出力が解除できます。
※ 2：外部出力している異常信号のみ解除可能です。操作方法は別冊の取扱説明書をご参照ください。
※ 3：排水完了後は、一定時間経過すると自動で給水を開始します。

-6-

自動

EA が表示される

全排水を行い、蒸気シリンダ内の水を入れ替える※ 3
供給水の導電率が（再度運転しても解消しない場合は、弊社宛サービ
高いスを依頼してください）

アワーメータエラー

リセット※ 1

予報・警報について

EC
（EC）

異常信号
外部出力

試運転

AF

内容

2-2 警報表示の原因と処置
⿟ 加湿器の運転を停止し、操作パネルの数字表示部に警報コードを表示します。

警報
コード

内容

異常信号
外部出力

原因

処置

スケール堆積による排水不良

EH
（EH）

電流過多

○

弊社宛サービスを依頼してください

給水用電磁弁のリーク

弊社宛サービスを依頼してください（EP）

蒸気発生量不足

○

試運転

EF
（EF）

給水の導電率が使用条件内であることを確認する

電源リレー故障

弊社宛サービスを依頼してください

基板故障

弊社宛サービスを依頼してください

電流トランス故障

弊社宛サービスを依頼してください

フォーミングの発生
基板・操作パネルコネクタの接触不良

蒸気シリンダ内の排水
基板・コネクタに接触不良が無いか確認

断水

加湿器への給水の確認

給水用電磁弁の不起動

弊社宛サービスを依頼してください

給水用電磁弁の劣化

弊社宛サービスを依頼してください

蒸気噴霧管からの蒸気噴霧不良
給水不足○

残水排水コックの閉め忘れ

予報・警報について

（Ed）

E0
参考

（E0）

E1
（E1）

E3

給水導電率が低い

給水の導電率が使用条件内であることを確認する
排水配管の確認○

排水できないメモリーエラー

○

基板故障

パラメータ
エラー

○

制御信号異常満水検知（EU） （運転停止中）

排水ポンプ不起動のため、弊社宛サービスを依頼
してください加湿信号配線の不良
入力信号の不良

○

○

EC
（EC）

蒸気シリンダ寿命

高導電率

○

○

不可※ 3

弊社宛サービスを依頼してください

不可※ 3

弊社宛サービスを依頼してください

基板故障

可

弊社宛サービスを依頼してください

制御信号配線の確認
入力信号の確認（施工要領書／設定要領書を参照）

入力信号と、設定の不一致
基板・操作パネルコネクタの接触不良

基板・コネクタに接触不良が無いか確認

給水用電磁弁のリーク

全排水を行い、蒸気シリンダ内の水を入れ替える※ 4（再度運転しても解消しない場合は、弊社宛サービスを依頼してください）

蒸気ホースからの凝縮水の逆流

蒸気ホース取り付け状態の確認

基板故障
操作パネル故障Nn

自動※ 2

弊社宛サービスを依頼してください

給水圧力不足・流量不足

排水不良

EU

（Nn）

蒸気ホース取り付け状態の確認

給水圧力・流量の確認（1 次側給水ストレーナの汚れ確認）

制御信号配線の不良（E3）

可噴霧管位置静圧の確認
残水排水コックを閉める

電源リレー故障Ed

可

弊社宛サービスを依頼してください

給水導電率が低い

EP

蒸気シリンダ交換

排水ポンプ不起動
電流トランスの故障

リセット※ 1

自動

自動

弊社宛サービスを依頼してください

蒸気シリンダの寿命

蒸気シリンダ交換

供給水の導電率が高い

ボタンを押してリセットする
全排水を行った後、（再度運転しても解消しない場合は、弊社宛サービスを依頼してください）

交換作業
後に可

可

弊社宛サービスを依頼してください

基板故障※ 1：リセットが可能な場合は、ボタンを押すことで警報コードの表示と異常信号外部出力が解除できます。
※ 2：試運転時や設置後はじめての運転時および蒸気シリンダ交換時に EF を表示した場合は、電源スイッチを OFF にし、10 秒以
上時間をおいてから再度 ON にしてください。
※ 3： ボタンによるリセットが不可の警報コードは、電源スイッチを OFF にし 10 秒以上の時間をおいた後、再度 ON にすることでリセット可能です。警報原因を解決のうえ実施してください。
※ 4：排水完了後は、一定時間経過すると自動で給水を開始します。

-7-

予報・警報の詳細情報として、「エラーコード / 対処一覧表」を弊社 Web サイトで公開しています。
（https://www.wetmaster.co.jp/maintenance/errorcode）

2-3 予報・警報表示処置後の作業と最終点検
⿟ 処置が終ったら必ず運転確認を行い、正常な動作および配管各部からの水もれのないことを確認してください。
⿟ 不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場合は弊社宛お問い合わせください。

試運転
予報・警報について

参考

-8-

3 参考
3-1 操作パネル上の表示と機能
図 -5 ボタン部詳細①②①

esc（エスケープ）
ボタン：出 力調整の開始や終了、入力信号を設定する時などに使用します。

②

UP（アップ）ボタン③

DOWN（ダウン）
ボタン ：数 字を小さくする時に使用します。押し続けると早送りになります。

④

prg（プログラム）
ボタン ：主に、運転制御に必要な設定の選択および設定を確定する時に使用します。

③：数 字を大きくする時に使用します。押し続けると早送りになります。

※①のボタンは長押ししないでください。長押しすると t-- （t - -）と表示され、加湿器の運転、操作に支障をきたします。もし t-- が表示された場合は、もう一度①のボタンを長押しすることで解除が可能です。
※②と③のボタンを同時に約 2 秒長押しすると、蒸気シリンダ内の水を排
水します。

試運転

④

予報・警報について

図 -6 操作パネルの表示と内容
液晶

表示

LED

内容
手動排水時に使用するボタンを指しており、ボタンとボタンを同時に約 2 秒長押しすると排水が開始されます。

参考

途中で排水を止めたい場合は、もう一度ボタンとボタンを同時に約 2 秒長押ししてください。
電源供給時に点灯します。

LED

表示

①加湿運転中に点灯します。
通常点灯時：定格運転
点滅時：始動運転②蒸気シリンダ内の水の排水時に点滅します。

内容
給水導電率
（マイクロジーメンス / センチメートル）

異常を検知した場合に点灯します。
予報・警報が発報された場合は点滅します。

時間（秒）

一部の予報・警報はセットが可能です。

電流値（アンペア）
アワーメータ（時間）ボタンを押すことでリ機能設定中に点灯します。

蒸気発生量（バレル / 時間）①メンテナンスが必要な時に点灯します。
②警報履歴が画面に表示されているときに点灯します。

液晶

出力調整値（パーセンテージ）
蒸気発生量（キログラム / 時間）

運転信号を出力中に点灯します。

888

-9-

数字表示部

図 -7 通常運転中の表示例

・（ドット）：点灯した時は数値を 1000 倍に読み取ります。
Ａ

加湿運転：加湿運転中は LED が点灯（定格運転に達するまでは点滅）します。

alarm：異常を検知した場合に点灯します。

■ A 部詳細の選択設定は別冊の施工要領書／設定要領書を参照）。
この例では蒸気発生量を表しています。
また、異常を検知した時、予報／警報コード（P.6 参照）
を表示します。

給水：給水中に点灯します。
フォーミング（泡立ち）：シリンダ内にてフォーミング
（泡立ち）が発生した際に点灯します。

排水：排水中に点灯します。

3-2 停電試験について注意

加湿器の停電試験を行う際は、必ず給水サービス弁を閉める
万 一、給水電磁弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断すると排水電磁弁が作動せず、漏水事故の原因になります。

⿟ 加湿器には停電時の運転自己保持機能はありません。運転中に停電が発生した場合は運転が止まり、復電時に運転を再開します。
⿟ 万一、
給水遮断弁が故障などにより止水できなかった場合、停電試験により排水電磁弁が開かず漏水に至る可能性があります。停電試

験を行う際は、あらかじめ給水サービス弁を閉め、加湿器への給水を停止して下さい。

- 10 -

参考

シリンダ内水検知：シリンダ内に水が入っている場合に点灯します。

予報・警報について

蒸気噴霧：蒸気が発生している間点灯します。

試運転

入力／制御信号、蒸気発生量、運転時間カウンター、
導電率、
電流値の何れかを表示します（表示項目3-3 疑似警報発報手順とリセット方法
警告

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
やけど・けがの原因になります。

⿟ 加湿入力信号が「2-10V」または「4-20mA」の場合と、「ON-OFF」または「0-10V」
・「0-20mA」の場合で手順が変わります。下記を参照してください。

加湿入力信号が「2-10V」
または「4-20mA」の場合
E3 警報（制御信号異常）を発報させて確認する方法①加湿器本体の電源スイッチを OFF にする。
②コントローラのコネクタ式端子台（M2/7P）を外す（図 -8）。
③加湿器本体の電源スイッチを ON にする。
④表示部に C-- ・ 0 . 0 ・ E3 が表示され、約 30 秒後に異常信号が出力される。

試運転

M8

E3 警報（制御信号異常）を解除する方法
12①加湿器本体の電源スイッチを OFF にする。
②コントローラのコネクタ式端子台（M2/7P）を取り付ける（図 -8）。
③加湿器本体の電源スイッチを ON にする（制御信号が来ていれば運転開始し、来ていなければ待機状態となる）。

予報・警報について④表示部にある⑤

またはボタンを押しボタンを押しE3 が表示されたら示されるまで長押しし、 -- が表示後にH1S を表示させる。
ボタンを同時に rES が表

図 -8 コネクタ式端子台（M2/7P）位置

M12
1

2

M1
1

2

M2
3

1

2

3

4

M5
5

6

7

1

2

コネクタ式端子台（M2/7P）※コントローラの位置は P4 図 -4 を参照

ボタンを押し初期表示に戻す。

加湿入力信号が「ON-OFF」
または「0-10V」
・「0-20mA」の場合
参考

EU 警報（満水検知：運転停止中）を発報させて確認する方法①加湿器本体の電源スイッチを OFF にする。
②蒸気シリンダ上部に接続している満水センサコード接続ピン（赤色２本）を外し、両端をワニ口（みのむし）クリップ等で短絡させる（図 -9）。
③加湿器本体の電源スイッチを ON にする。
④表示部に C-- ・ 0 . 0 ・ EU が表示され、異常信号が出力される。

図 -9 満水センサコード接続ピン位置

満水センサコード接続ピン

EU 警報（満水検知：運転停止中）を解除する方法①加湿器本体の電源スイッチを OFF にする。
②満水センサコード接続ピン（赤色 2 本）両端の短絡線を外し、満水センサコード
接続ピン（赤色２本）を蒸気シリンダ上部に接続する（図 -9）。
③加湿器本体の電源スイッチを ON にする（制御信号が来ていれば運転開始し、来ていなければ待機状態となる）。
④表示部にあるEU が表示されたら

H1S を表示させる。
ボタンを同時に rES が表示されるまで長押しし、 -- が表示後にボタンを押し初期表示に戻す。

⑤

または

ボタンを押しボタンを押し保守サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1110 FAX.03-3954-1163
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-021500

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
- 11 -