資料－４（H29.3.30 第 37 回環境安全委員会）

東京ＰＣＢ処理事業所 長期保全計画(平成29年度改訂版)及び平成29年度の設備保全予定項目

１．長期保全計画の策定について
東京 PCB 処理事業所では、今後の操業を円滑かつ確実なものとしていくために、各設備のこれまでの点検・補修実績を基に、計画的な機器等の更新を主体とした中長期的な保全計画（以下、「長期保全計画」という。
）を策定している。
長期保全計画は、定期点検、補修、更新の実施状況を踏まえて、毎年見直しを図っている。平成 28 年度の機器の保全状況を基に新たに見直した長期保全計画を表－1 に示す。

２． 平成 28 年度の設備保全実施項目
平成 28 年度に行った主な設備保全項目は、表－2 のとおりである。
表－2 平成 28 年度の主な設備保全項目
設 備 名

設 備 保 全 の 内 容① 解体分別設備

・部品劣化・摩耗が進行した大型ﾄﾗﾝｽ切断装置主軸ﾍｯﾄﾞの更新を実施した。

② 洗浄設備・洗浄槽本体の部材に変形が進行しているため、17 基中の整備未実施の 7基について整備を実施した。
・反応器底部腐食対策として、底部に隔壁を設け加熱水を給水するﾗｲﾝを設置して塩素や残渣などが存在しない環境とし、腐食を抑制する。
・減肉が進み検査できない部位もあることから、処理液再生熱交換器（No.1系統）を全更新した。
・処理液熱交換器出口連絡管の腐食防止対策として、配管温度を 150℃に保つよう、冷却後の処理液を処理液再生熱交換器出口に循環する冷却ﾗｲﾝを設置した。
・No.3 系統の冷却器について、腐食が進み補修の困難なｽﾊﾟｲﾗﾙ式を保守の容易な二重管に変更した。

③ 水熱分解設備
④〃

⑤〃

⑥〃

1３．長期保全計画の見直し内容
平成 28 年度の定期点検を 5、6 月に実施した。点検整備の結果及び、操業中の設備機器の不具合の発生状況等を考慮し、次の設備で長期保全計画の見直しを行った。
（１）予備洗浄設備
素子破砕分別装置及びコイル破砕分別装置の酸素濃度計測定装置のセンサー部がメーカー推奨の交換時期を超え、劣化進行が懸念されるため、部分更新として追記記載した。
ポンプを 29 年度に更新する計画であったが、28 年度に行った同系列機種のポンプ定期点検の結果から、更新ではなく点検整備に内容を変更することとした。
（２）洗浄設備
平成 28 年度に洗浄設備油圧ユニットを点検した結果、劣化の生じた油圧ホースを交換した。平成 29 年度について、更新であった計画を、点検実施により劣化部品等の交換で足りると考え、点検整備に見直した。
（３）加熱設備№1 加熱炉及び№2 加熱炉の加熱ヒータは、平成 29 年度更新する計画であったが、平成28 年度の点検において異常が認められなかったため、更新から点検整備に内容を見直した。
（４）水熱分解設備
自動弁手動弁の交換（部品交換も含む）及び点検整備を平成 27 年度および平成 28 年度実施してきたが、点検の結果、平成 29 年度も引き続き交換（部品交換も含む）及び点検整備を計画する内容に見直して追加した。
液体酸素のポンプは、稼動時間に応じて点検整備を行っているが、点検整備までの稼働時間が短くなる傾向にあるため、新規ポンプを製作する。
No.1 系反応器の底部隔壁を再設置するとともに、No.1 から 3 の反応器に対して底部加熱給水の流量低下に対する対策を実施する。
（５）冷却塔冷却塔のブレード・減速機を更新する予定であったが、点検の結果、更新を平成 31 年度に延期するよう見直した。
（６）分析測定設備
排気モニタリング装置は、平成 30 年度に 2 基同時更新する計画であったが、メーカの製作及び工事期間を検討した結果、平成 29 年度と平成 30 年度の 2 ヶ年で更新するように計画を見直した。
自動サンプリング装置（溶剤サンプリング装置）は、製作メーカが廃業したため、後続機種は新たなメーカでの製作導入となる。全 7 基のうち、平成 28 年度に 1 基導入設置を行った。その装置の運転状況を確認し、必要な調整等を反映できる計画として、平成 29 年度に残り 6 台を更新する計画に見直した。

2

４．平成 29 年度の設備保全予定項目
東京 PCB 処理事業所の長期保全計画を第 35 回の環境安全委員会（平成 28 年 3 月 14 日開催）で、また平成 28 年度の設備保全予定項目については年度開始に先立ち報告を行った。
今回は、平成 29 年度の設備保全予定項目について報告する。平成 29 年度に予定している主な設備保全項目には、表－3 に示す様なものがある。
（別紙－1 参照）
表－3 主な設備保全項目（平成 29 年度）
設 備 名

設 備 保 全 の 内 容① 解体分別設備

・部品劣化が進行したｺﾝﾃﾞﾝｻ解体ｾﾙ内電動機 32 台中 21 台、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置
は 55 台中 36 台の更新を実施する。

② 排気・洗浄設備

・腐食劣化対策として NS 回収装置電気ﾎﾞｲﾗｰの水缶 5 缶中未実施の 3 缶及びIPA 脱水装置蒸気ﾄﾞﾚﾝ回収配管 8 ﾗｲﾝ中未実施の 6 ﾗｲﾝについて交換する。

③ 水熱分解設備

・減肉が進み検査できない部位もあることから、処理液再生熱交換器(No.2,No.3 系統)を全更新する。

④〃

・老朽化進行のため、自動弁・手動弁の内部ﾘｰｸ及び外部滲みを防ぐため部品交換および点検整備を実施する。(72 台)⑤〃

・No.1 系反応器の底部隔壁を再設置するとともに、No.1 から 3 の反応器に対して底部加熱給水の流量低下に対する対策を実施する。※1⑥ 分析計測設備

・信頼性を必要とする重要機器の劣化対策として排気ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置及び溶剤ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置を更新する。

※1

No.2、No.3 系についても、5～6 月の定期検査時に内部調査を行う。

平成 29 年度に実施する設備保全予定項目の詳細は、表－4 の通りである。なお、28 年度の定期点検、補修・更新の実施内容等を踏まえて、「長期保全計画表」については、表－1のように見直しを図っている。

設

備

解体分別設備表－4

設備保全予定項目（平成 29 年度）

器

保機
断裁機

ﾄﾗﾝｽ切断装置

(粗解体)

全内容

備考

経年劣化・摩耗が進行したﾘﾆｱｶﾞｲﾄﾞ、ｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱ、空圧機器などの部品の更新を実施する。

ｺﾝﾃﾞﾝｻ解体

工作機械

ｾﾙ内電動機、ｲﾝ

経年劣化および部品供給終了のた電動機 21 台

ﾊﾞｰﾀ制御装置更め電動機、ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置を更新

ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置 36 台新する。

液中切断装置、油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ油圧ﾎｰｽなどの劣化部上蓋切断装置品の交換等を行う。
3

設

備

解体分別機
工作機械

器
三次元測定装置

設備

保全内

容

備

考

予防保全としてﾊﾟｿｺﾝ本体、ﾃﾞｨｽﾌﾟ WindowsＸＰからﾚｲ、の無線 LAN などの更新を行う。 windows10 へのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ｱｯﾌﾟ

予備洗浄

素子予備・破砕室

濃度計ｾﾝｻ-2 台の更新等を行う。

設備

容器予備

遠心分離機

計画的に 3 年に一度の分解整備お洗浄装置
洗浄設備

洗浄装置

よび PLC 機器の交換を行う。
弁類・配管

経年劣化のため、蒸気ﾄﾞﾚﾝ回収配

H28 年度 2 ﾗｲﾝ更新済

管を 6 ﾗｲﾝ更新する。
蒸留精製装置IPA 脱水装置脱劣化に対応し、毎年度、脱水膜を水膜1/3 づつ交換する。

制御関連

4F 電気ﾎﾞｲﾗｰ現場制御盤内のｼｰｹﾝｻを更新する。

加熱設備№1,2二次凝縮器ﾁﾗｰﾕ

冷凍機循環ﾎﾟﾝﾌﾟ･圧縮機等を更新

H28 年度ﾎﾟﾝﾌﾟ 3 台済

加熱炉共通

ﾆｯﾄする。

H29 年度ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台予定

ﾄﾞﾗｲ真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

新規に購入し予備機とする。

ﾎﾟﾝﾌﾟ内部をｺｰﾃｨﾝｸﾞ

一次凝縮器ﾁﾗｰﾕ

炉内冷凍機ﾎﾟﾝﾌﾟ･炉内循環ﾎﾟﾝﾌﾟ･

H28 年度ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台済

ﾆｯﾄ

圧縮機を更新する。

H29 年度ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台予定

二次凝縮器ﾁﾗｰﾕ

圧縮機を更新する。

№3 加熱炉

ﾆｯﾄ
三次凝縮器

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ制御関連

加熱設備

炉外冷凍機ﾎﾟﾝﾌﾟ･炉外循環ﾎﾟﾝ

H28 年度ﾎﾟﾝﾌﾟ 3 台済

ﾌﾟ・圧縮機を更新する。

H29 年度ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台予定

電力制御でﾄﾗﾝｽ内絶縁油を温度ｺﾝﾄﾛｰﾙするための制御盤内の電気部品をｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙする。

水熱分解設備第一種圧力反応器

容器

反応器の底部鏡板付近に減肉が確

H25 年度以降、問題が発認されたため、定期点検において生減肉状況を確認し、必要な肉盛補修等を行う。
処理液再生
熱交換器

減肉の検査できない部位があるこ

H28 年度 No.1 系は実施とより No.2 系・No.3 系の処理液済

再生熱交換器を全更新する。
反応器、補助断線状態になっている電熱ﾋｰﾀを点検本数:反応器:27 本

反応管(ﾋｰﾀ)交換し機能を復旧する。

補助反応管:81 本

4

設

備

機

水熱分解第一種圧力設備

器
給水加熱器

容器
機器・配管

保(ﾋｰﾀ)
気液分離槽

全内

容

備

断線状態になっているﾋｰﾀを交換

考

点検本数 : 60 本

し機能を復旧する。
隔壁溶接部に割れなどの不具合が発された場合は補修する。

水熱分解ﾎﾟﾝﾌﾟ

電動機

設備

老朽化進行のため高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ等の 電動機点検整備 30 台および電動機更新 処理液循環ﾎﾟﾝﾌﾟ：2 台11 台を実施する。

PCB 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ：6 台
NaOH 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ:3 台弁

自動弁・手動弁

老朽化進行のため自動弁、手動弁

72 台の部品交換、点検整備を行う。
排気処理換気設備

換気空調設備設備
自動制御関連ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機の交換時期

H29,H30 年度で 14 台更のため更新を実施する。

新する。

PMD(給排気ﾀﾞﾝﾊﾟ)の電磁弁、ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ、ﾁｭｰﾌﾞ等の部品を更新する。

NS 回収装置 電気ﾎﾞｲﾗｰﾌﾟﾗﾝﾄ用ﾌﾟﾗﾝﾄ用水配管

冷却水ﾎﾞｲﾗｰ水缶が腐食のため新規水缶

H28 年度 2 缶更新済に更新する。

H29 年度 3 缶更新予定

腐食配管の錆の進行を防止するた
め重防食塗装を行う。

ﾎﾟﾝﾌﾟ

部品供給中止の再生塩移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 2台の更新を行う。

軟水装置

建築物

建築(屋根)

防水補修

ｲｵﾝ樹脂及び活性炭を交換する。

ｲｵﾝ樹脂

1 回/3 年

活性炭

1 回/2 年

建物各所のｼｰﾙ部が劣化しているため、状態悪化箇所を補修する。

分析計測

分析計

排気ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

劣化更新のため排気ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 3 号

H30 年度 4 号機を更新す機を更新する。

る。

溶剤ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装劣化更新のため溶剤ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ装置

H30 年度更新継続する。

置を 1 台更新する。

(全 7 台)計装・制御

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ･ﾛｼﾞ

洗浄設備制御装置 No.3

装置

ｯｸ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)

PLC 電源装置の更新を行う。

設備

その他
設備

電源装置

80 個の

H25 年度から毎年補修を継続実施。30 年度で完了予定

5