資料－３（H28.3.14 環境安全委員会）

東京 PCB 処理事業所 長期保全計画の実施状況
東京 PCB 処理事業所の長期保全計画については、第 33 回の環境安全委員会（平成 27 年 3 月 23 日開催）で報告を行った。
今回は、平成 27 年度の設備保全実施項目（計画内・計画外）及び、平成 28 年度の設備保全予定項目について報告する。

１．平成 27 年度の設備保全実施項目（計画内・計画外）
平成 27 年度に行った主な設備保全項目は、以下のとおりである。
（別紙－１参照）
設 備 名

設 備 保 全 の 内 容① 受入払出設備他

・所内のｸﾚｰﾝ(全 24 基)について、ﾜｲﾔｰ更新を実施した。

② 洗浄設備・洗浄槽本体の部材に変形が進行しているため、17 基中の 10 基について整備を実施した。

③ 水熱分解設備

・再生熱交換器出口連絡管について、H26 年度のﾄﾗﾌﾞﾙ発生を受け、安定操業の確保のために全面更新を実施した。(№１～3 系統)④〃

・処理液再生熱交換器入口部内管の減肉箇所の交換を実施した。
(№１～3 系統)

⑤ ﾌﾟﾗﾝﾄ用冷却水・冷却塔の主要部材であるﾙｰﾊﾞｰ水切り板、充填架台、ｴﾙﾐﾈｰﾀ塞ぎ板等を更新した。

⑥ 操業支援ｼｽﾃﾑ・ｼｽﾃﾑの全更新をした。(3 年計画の 3 年目)

なお、設備保全を実施した項目は、大半が年度当初より予定していた項目（計画内）であるが、予定していなかったが設備状況から急遽実施することになった項目（計画外）もある。実施項目・内容の詳細は表－１のとおりである（赤字・斜体文字は計画外で実施した項目、緑・斜体文字は計画を一部変更して実施した項目）
。
表－１
設

備

機

設備保全実施項目（平成 27 年度）

器

受 入 払 出 ｸﾚｰﾝ

設備

全 内 容

備

考

所内のｸﾚｰﾝ全基について、ﾜｲﾔｰ更新 全 24 基

設備他
解体分別保を実施した。
断裁機

大型・小型ﾄﾗﾝｽ

(粗解体)

切断装置

部品劣化・摩耗が進行した小型ﾄﾗﾝｽ 大型ﾄﾗﾝｽ切断装置は H28切断装置主軸ﾍｯﾄﾞについて、分解・ 実施に計画変更点検を実施した。

工作機械

固定治具用ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ装置の LM ｶﾞｲﾄﾞ、先端ｱｰﾑ(ｺﾝﾃﾞﾝｻ解ﾘﾝｸﾞ装置等を交換した。

体)

1

設

備

予備洗浄設備機
素子予備洗浄装置

器
供給装置、供給ｺﾝﾍﾞｱ
洗浄槽移動用
ｹｰﾌﾞﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ類

保全 内 容備考供給装置の軸受、供給ｺﾝﾍﾞｱのﾁｪｰﾝの老朽化に対応し、補修を行った。
ｹｰﾌﾞﾙ及びｹｰﾌﾞﾙﾍﾞｱの老朽化が進行したため更新を行った。
ﾎﾟﾝﾌﾟ及び気流搬送のﾌｧﾝ類について、点検整備を実施した。

洗浄設備

洗浄装置

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備を実施した。

洗浄籠搬送装置

変形の生じたﾘﾌﾀｰﾌﾚｰﾑを矯正し、老 27 年 12 月
朽化の進行した油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ・ﾎｰｽの交換を行った。

洗浄槽本体

本体を構成する部材に変形が進行

17 基中、10 基を実施しているため、整備を実施した。

(残りは 28 年度実施予定)

洗浄設備

洗浄装置

可燃性ガス濃度

長期使用で更新時期を迎えている

指示計ﾕﾆｯﾄ

ため、全ﾕﾆｯﾄの更新を実施した。

弁類・配管自動弁・手動弁 11 台の部品交換、15 台/ﾕﾆｯﾄ × 3 ﾕﾆｯﾄ弁本体交換を実施した。
蒸留精製

IPA 脱水装置脱劣化のため、脱水膜全体の約 1/3 を 毎年度約 1/3 の脱水膜を水膜交換した。(320 本/840 本を交換)交換する。

№1 加熱炉ﾄﾞﾗｲ真空ﾎﾟﾝﾌﾟ

新規に製作し更新した。

ﾎﾟﾝﾌﾟ内部をﾃﾌﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ№1,2二次凝縮器ﾎﾟﾝﾌﾟの点検整備を実施した。

一次凝縮器

炉内冷却系のﾎﾟﾝﾌﾟについて、点検装置
加熱設備

加熱炉共通
№3 加熱炉整備を実施した。
№3 加熱炉

二次凝縮器

冷却水配管からの漏洩対策として圧縮機の更新は H28 年度

ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ配管更新を実施した。に実施予定。

三次凝縮器

炉内冷却系のﾎﾟﾝﾌﾟについて、点検圧縮機の更新は H28 年度整備を実施した。に実施予定。

搬送設備

設置ｾﾝｻｰとの機能不全あり。安定した搬送を確保するため、分解点検及び部品交換、機器調整を実施した。

水熱分解第一種圧力設備

容器

反応器

反応器の底部鏡板付近に減肉が確

H25 年度以降、問題が発認されたため、定期点検において減 生肉状況を確認し、3 基とも肉盛補修等を実施した。

2

設

備機

水熱分解第一種圧力設備器

保処理液再生容器

熱交換器

全 内 容

備

考

入口部内管の減肉箇所について計

H28 年度以降、系列ごと画どおり交換を実施した。に更新する予定。
内管全長 47m

反応器、補助断線状態のものを交換した。

反応管のﾋｰﾀ
反応器残渣
抜出管台
給水加熱器
(ﾋｰﾀ)
ﾎﾟﾝﾌﾟ

給水高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

反応器:9 本/27 本
補助反応管:16 本/81 本更新を実施。腐食が起きにくく清掃・検査が容易なｽﾄﾚｰﾄ形状とした。
ﾋｰﾀを点検し、断線状態のものを交5 本/60 本交換換した。
電動機を交換した(2 台)。
老朽化の進んだｲﾝﾊﾞｰﾀ制御装置を更新した。

塔・槽類気液分離槽

定期点検の結果、異常は見られず未実施。

硫酸ﾀﾝｸ、硫酸補助ﾀﾝｸ
配管

弁屋外に設置しており劣化が進行し材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ているため、新規に更新した。

再生熱交換器H26 年度のﾄﾗﾌﾞﾙ発生を受けて、安定 H27 年 11 月～H28 年 1 月

出口連絡管

操業の確保のため、3 系統全部につに順次実施。

いて全面更新を実施した。

配管のｻｲｽﾞ、ﾙｰﾄを変更。

自動弁、手動弁自動弁、手動弁の部品交換・弁本体 数量 53 個交換、液体酸素製造設備の逆止弁・放出弁の更新を実施した。

酸素供給

酸素供給ﾎﾟﾝﾌﾟ

設備
排気処理設備有機溶剤作し更新した。
№1 電気ﾎﾞｲﾗ

処理装置
換気設備

一部改良を加えた改良型として製腐食の進行に対応し、水缶を更新した。

換気空調設備

各設備の空電変換器、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計を交換した。また、深冷冷凍機(3 台)を更新した。

ﾌﾟﾗﾝﾄ用軟水装置

ﾎﾟﾝﾌﾟ

冷却水

ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟの整備、電動機の交換を行った。

他冷却水弁

手動弁 4 個、5 方弁 4 台を交換した。

冷却塔ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・機器冷却機能を確保するため、冷却 H26 年度に続き継続実施

減速機

塔のﾙｰﾊﾞｰ水切り板、充填架台、ｴﾙﾐﾈｰﾀ塞ぎ板等の更新を実施した。

冷却水配管漏洩が生じたｺﾝﾃﾞﾝｻ解体素子破砕
機冷却水配管を更新した。
3

27 年 9 月

設

備

機

建築物

建築(屋根)

器
防水補修

保全 内 容備考建物各所のｼｰﾙ部が劣化しており、状態悪化箇所を補修した。

その他
設備

計装・制御

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ･ﾛｼﾞ

電気設備制御装置(28 個)、洗浄設備 H25,26 年度の補修に続き装置

ｯｸ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)制御装置(32 個)、水熱分解設備制御 継続実施。H30 年度完了

電源装置装置(24 個)の計 84 個の PLC 電源装予定。

置の更新を実施した。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ･ﾛｼﾞ

老朽化の進行した蒸留精製装置のｯｸ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)

PLC 2 ﾕﾆｯﾄを更新した。

27 年 6 月

本体
その他

搬送台車

ｼｰｹﾝｻｰ

ｼｰｹﾝｻｰの老朽劣化が進行している

14 ﾕﾆｯﾄため、更新を実施した。
操業支援 ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑの全更新を実施した。

3 年計画の 3 年目

２．平成 28 年度の設備保全予定項目
平成 28 年度に予定している主な設備保全項目には、以下の様なものがある。
（別紙－１参照）
設 備 名

設 備 保 全 の 内 容① 解体分別設備

・部品劣化・摩耗が進行した大型ﾄﾗﾝｽ切断装置主軸ﾍｯﾄﾞの更新を実施する。

② 洗浄設備・洗浄槽本体の部材に変形が進行しているため、17 基中の整備未実施の 7基について整備を実施する。

③ 水熱分解設備

・反応器底部腐食対策として、底部に隔壁を設け加熱水を給水するﾗｲﾝを設置して塩素や残渣などが存在しない環境とし、腐食を抑制する。

④〃

・減肉が進み検査できない部位もあることから、処理液再生熱交換器（NO.1系統）を全更新する。

⑤〃

・処理液熱交換器出口連絡管の腐食防止対策として、配管温度を 150℃に保つよう、冷却後の処理液を処理液再生熱交換器出口に循環する冷却ラインを設置する。

⑥〃

・NO. 3 系統の冷却器について、腐食が進み補修の困難なｽﾊﾟｲﾗﾙ式を保守の容易な二重管に変更する。

平成 28 年度に実施する設備保全予定項目の詳細は、表－２の通りである。また、27 年度の定期点検、補修・更新の実施内容等を踏まえて、「長期保全計画表」については別紙－２のように見直しを図ることとした。

4表－２
設 備
解体分別設備機
断裁機

設備保全予定項目（平成 28 年度）

器
大型ﾄﾗﾝｽ(粗解体)

切断装置

保全 内 容備考

部品劣化・摩耗が進行した大型ﾄﾗﾝｽ 当初 27 年度予定を変更
切断装置主軸ﾍｯﾄﾞの更新を実施する。

ｺﾝﾃﾞﾝｻ解体

工作機械

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ｵﾍﾟﾚｰｼ

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ操作用 GOT が経年劣化のたｮﾝ･ﾀｰﾐﾅﾙ(GOT)め、更新する。

固定治具用ﾊﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ装置のﾜｲﾔｰ交換、洗浄籠ﾘﾌﾘﾝｸﾞ装置、洗浄ﾄ機のｾﾝｻｰ油圧ﾎｰｽの交換等を行う。

籠ﾘﾌﾄ
小型断裁機

ﾃｰﾌﾞﾙ下面ｴｱﾁｭｰﾌﾞ、ｶﾑﾌｫﾛｱ、ｴｱｼﾘﾝﾀﾞｰを点検整備する。

予備洗浄設備
洗浄設備

素子予備洗浄装置
洗浄装置

供給ｺﾝﾍﾞｱのｽﾌﾟﾛｹｯﾄ更新等を行う。

ｺﾝﾍﾞｱ
構成部材の変形が進行しているの

17 基中、7 基を実施で必要な整備を行う。

10 基は H27 年度実施済

弁類・配管自動弁･手動弁の部品交換を行う。

24 台

IPA 脱水装置脱劣化に対応し、毎年度、脱水膜を 1/3水膜づつ交換する。

№1,2

二次凝縮器ﾁﾗｰﾕ

冷凍機ﾎﾟﾝﾌﾟ･循環ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝ

加熱炉共通

ﾆｯﾄﾌﾟ･圧縮機等を更新する。

№2 加熱炉ﾄﾞﾗｲ真空ﾎﾟﾝﾌﾟ新規に製作し更新する。

№3 加熱炉

一次凝縮器ﾁﾗｰﾕ

炉内冷凍機ﾎﾟﾝﾌﾟ･炉内循環ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾆｯﾄ圧縮機を更新する。

二次凝縮器ﾁﾗｰﾕ

圧縮機を更新する。

蒸留精製装置
加熱設備

供給装置、供給洗浄槽本体

ﾎﾟﾝﾌﾟ内部をｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ﾆｯﾄ
水熱分解設備第一種圧力三次凝縮器

圧縮機を更新する。

反応器

反応器の底部鏡板付近に減肉が確

容器

H25 年度以降、問題が発認されたため、定期点検において減 生肉状況を確認し、必要な肉盛補修等を行う。
反応器底部隔壁

反応器底部腐食対策として底部に平成 27 年 10 月環境安全取付

隔壁を設け、加熱水を給水するﾗｲﾝ

委員会にて説明実施を設置して塩素や残渣などが存在しない環境とし、腐食を抑制する。

5

設 備

機

水熱分解第一種圧力設備器

保処理液再生容器

熱交換器

全 内 容

備

考

減肉が進み検査できない部位もあ

H29 年度 NO.2 系・NO.3 系

ることから、処理液再生熱交換器を更新する予定（NO.1 系統）を全更新する。

平成 27 年 3 月環境安全委員会にて説明実施

反応器、補助反応管(ﾋｰﾀ)
給水加熱器
(ﾋｰﾀ)
機器・配管

NO.3 冷却器

断線状態になっているﾋｰﾀを交換し点検本数 : 反応器:27 本

機能を復旧する。
断線状態になっているﾋｰﾀを交換し補助反応管:81 本
点検本数 : 60 本

機能を復旧する。
腐食が進み補修の困難なｽﾊﾟｲﾗﾙ式を保守の容易な二重管に変更する。

処理液熱交換器

腐食防止対策として、配管温度を

平成 27 年 10 月環境安全出口連絡管(循

150℃に保つよう、冷却後の処理液委員会にて説明実施

環冷却ﾗｲﾝ追設)を処理液再生熱交換器出口に循環する冷却ラインを設置する。

ﾎﾟﾝﾌﾟ

電動機

老朽化進行のため更新

給水高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ : 5 台
PCB 低圧ﾎﾟﾝﾌﾟ : 3 台弁

自動弁、手動弁

老朽化進行のため自動弁、手動弁の 74 台部品交換を行う。

排気処理

有機溶剤設備№1～3 吸着塔

処理装置
換気設備

活性炭受けﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙの更新を実施する。

換気空調設備
自動制御関連ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機の交換時期のH28,H29,H30 年度で 14 台ため更新を実施する。

更新する。

PLC 関連の入出力ｶｰﾄﾞ、ｱｲｿﾚｰﾀ、ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ、電磁弁を交換する。

建築物

建築(屋根)

防水補修

建物各所のｼｰﾙ部が劣化しているため、状態悪化箇所を補修する。

ﾌﾟﾗﾝﾄ用
窒素
その他
設備

窒素製造装

圧縮装置ｴﾚﾒﾝﾄ

圧縮装置のｴﾚﾒﾝﾄの交換を実施す

置交換る。

計装・制御

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ･ﾛｼﾞ

洗浄設備制御装置(82 個)、水熱分解 25,26,27 年度の補修に続装置

ｯｸ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PLC)

設備制御装置(24 個)の計 106 個のき継続実施。30 年度で完

電源装置

PLC 電源装置の更新を行う。

了予定。

DCS ﾘﾚｰﾀｲﾏｰ、
OPS DCS ﾘﾚｰﾀｲﾏｰは 12 ｼｽﾃﾑを更新、OPS

DCS ﾘﾚｰﾀｲﾏｰは 2 ｼｽﾃﾑ更新

更新

済、OPS は 4 台更新済

は 8 台を更新する。

6