滴下浸透気化式

てんまい加湿器 VCJ タイプ

試運転作業要領書

施工業者様向け

天埋カセット型、滴下浸透気化式加湿器

試運転作業要領書
もくじ

加湿器本体

安全のために必ず守ること… …………………… P.1
ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

1-1 客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合… … P.2
1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合………………………… P.3
1-3 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合…… P.4

2 客先ご用意の外部ヒューミディスタットで…
湿度検知する場合…

WM-VCJ2200 / WM-VCJ2200A

ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合を含む

2-1 試運転準備…………………………………………………………… P.5
2-2 試運転手順…………………………………………………………… P.6
2-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.6

リモコンスイッチ■試運転チェックリスト…………………………………………………… P.7

標準リモコンスイッチ(WM-VKRM-1A)

３ ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合

ヒューミ付リモコン(WM-HRM101)

3-1 試運転準備…………………………………………………………… P.8
WM-HRM101

3-2 試運転手順…………………………………………………………… P.9
3-3 試運転後の作業と最終点検………………………………………… P.9■試運転チェックリスト………………………………………………… P.10

●本書は、加湿器本体の取付、給排水接続、電気配線（計装）、設定作業の施工完了後、加湿器が正常に運転することを確認する作業要領を記載しています。
●各種施工作業は別冊の「施工要領書」をご参照ください。
●施工後の各種設定作業は別冊の「設定要領書」をご参照ください。
●各項末に「試運転チェックリスト」を添付しています。試運転報告書作成にご活用ください。

QR コードについて

2106 ①4-1 試運転準備………………………………………………………… P.11
4-2 試運転手順………………………………………………………… P.12
4-3 試運転後の作業と最終点検……………………………………… P.12
■試運転チェックリスト………………………………………………… P.13

5 警報について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について…… P.14
5-2 警報表示の原因と処置…………………………………………… P.14
5-3 擬似警報発報手順とリセット方法……………………………… P.14

6 参考
6-1 コントロールユニット詳細……………………………………… P.15
6-2 シリアル№、ロット№表示位置………………………………… P.15

参考

本書では、説明を補完するための情報を、QR コードによりご案内しています。

ご利用時に発生するパケット通信料はお客さまのご負担となります。WiFi 環境下でのご利用をお勧めいたします。
※ QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

4 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットで…
湿度検知する場合

機器構成の確認と客先ご用意の外部ヒューミ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
参照頁
ディスタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

1 機器構成の確認と参照頁 - 試運転作業の前に -…

安全のために必ず守ること・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
・ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
・誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

・図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡れ手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡れ禁止

絶対に水に濡らさない

機器構成の確認と参照頁

警告
取付工事は、専門業者に依頼する必ず守る

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の
漏電ブレーカーを取り付ける取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

工事部材は付属品および指定の部材を使用する

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

必ず守る

ディップスイッチ切替作業は、

必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
必ず守る

必ず守る

通電したままの作業は感電の原因になります。

必ず守る

やけど・けがの原因になります。

改造はしない絶対しない

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・リモコンスイッチに水、液体をかけないこと

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、
「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

水濡禁止

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触ったり、
スイッチ・ボタンを操作しない
濡れ手禁止

必ず守る

寸法や材質等の適合しない部材を使用すると、落下・水もれ・
感電・火災などの原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用してください

活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する
必ず守る

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

 気配線は所定のケーブルを使用して確実に
電接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触らない接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

やけど・感電の原因になります。

注意
アース接続（D 種接地工事）を行ってください

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する

参考

必ず守る

法令を遵守した施工が必要です。

必ず守る

濡れて困る物の上に加湿器を設置しない

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

移動できないものの上に加湿器を設置しない

適切にメンテナンスがされていない場合、水もれの恐れがあ
絶対しない ります。

絶対しない
-1-

後々のメンテナンスができなくなる恐れがあります。

1 機器構成の確認と参照頁- 試運転作業の前に -試運転作業の前に P.2 ～ P.4 に記載の機器構成を確認し、指示された頁を参照してください。

1-1 客先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合（ヒューミディスタットなし、湿度検知をしない場合を含む）
機器構成
VCJ2200❶

VCJ2200

湿度検知

試運転前の設定確認項目

試運転作業内容

VCJ2200

標準リモコンスイッチ

VCJ2200 を 標 準 リ モ コ 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
ンスイッチで単独運転また●加湿器本体内端子台の端子 L1、L2 がはグループ運転させる組合
せで、湿度検知を行わない。 短絡されていることを確認してください。

P.5 を参照

VCJ2200 を 標 準 リ モ コ
ンスイッチで単独運転また 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
はグループ運転させる組合 ●客先ご用意の外部ヒューミディスタットが加せ で、 客 先 ご 用 意 の 外 部
湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続さヒューミディスタットで湿れていること。
度検知を行う。

P.5 を参照

VCJ2200

VCJ2200

標準リモコンスイッチ
客先ご用意のヒューミディスタット

加湿器 ：VCJ2200
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット
VCJ2200

VCJ2200

VCJ2200

試運転の前に、以下の事項を確認してください。

❸

ヒューミ付リモコン
客先ご用意のヒューミディスタット

加湿器 ：VCJ2200
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット
VCJ2200❹

VCJ2200A

VCJ2200A

HS

HS

標準リモコンスイッチ
客先ご用意のヒューミディスタット

加湿器 ：VCJ2200+VCJ2200A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット
VCJ2200

VCJ2200A

客先ご用意のヒューミディスタット

加湿器 ：VCJ2200+VCJ2200A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：外部ヒューミディスタット

湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
●別冊の設定要領書 9-3 ヒューミ付リモコン上

P.5 を参照

で湿度検知するヒューミディスタットを選択する 制御グループ パターンB

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
VCJ2200 と●客先ご用意の外部ヒューミディスタットが加VCJ2200A を標準リモコ 湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続さンスイッチでグループ運転
れていること。
させる組合せで、●別冊の設定要領書 9-2 VCJ2200A 内蔵
客先ご用意の外部ヒューミ
ヒューミディスタットを無効化する
ディスタットで湿度検知を制御グループパターンA
行う。
に記載されている設定が完了していること。

P.5 を参照

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
VCJ2200 とVCJ2200A をヒューミ付
リモコンでグループ運転させる組合せで、客先ご用意の外部ヒュー
ミディスタットで湿度検知を行う。

●客先ご用意の外部ヒューミディスタットが加湿器本体内端子台の端子 L1、L2 に接続されていること。
●別冊の設定要領書 9-4 VCJ2200A 内蔵

ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付
リモコンで湿度検知するヒューミディスタット
を選択する

制御グループパターンCに記載されている設定が完了していること。
-2-

P.5 を参照

参考ヒューミ付リモコン●客先ご用意の外部ヒューミディスタットが加に記載されている設定が完了していること。

VCJ2200HS❺

VCJ2200 をヒューミ付リ
モコンでグループ運転させる組合せで、
客先ご用意の外部ヒューミ
ディスタットで湿度検知を行う。

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合❷

VCJ2200

機器構成の確認と参照頁

加湿器 ：VCJ2200
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：行わない1-2 ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合
機器構成
VCJ2200❻

VCJ2200

機器構成の確認と参照頁

加湿器 ：VCJ2200
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコンVCJ2200A

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

試運転前の設定確認項目

試運転作業内容

VCJ2200 をヒューミ付
リモコンで単独運転またはグループ運転させる組合せで、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

P.8 を参照

VCJ2200 とVCJ2200A をヒューミ付リモコンでグループ運転させる組合せで、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

P.8 を参照

VCJ2200A をヒューミ付リモコンで単独運転またはグループ運転させる組合せで、ヒューミ付リモコンで湿度検知を行う。

標準設定のため設定確認項目はありません。

P.8 を参照

VCJ2200

ヒューミ付リモコンVCJ2200

湿度検知

VCJ2200

HS❼

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ2200+VCJ2200A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコン❽VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

HS

HS

HS

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ2200A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：ヒューミ付リモコン参考-3-

1-3 VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
機器構成
VCJ2200

VCJ2200A

湿度検知

試運転前の設定確認項目

試運転作業内容

VCJ2200とVCJ2200A
を標準リモコンスイッチでグループ運転させる組合せ
で、1 台の VCJ2200A
内蔵ヒューミディスタットを有効にして使用する。

標準設定のため設定確認項目はありません。

P. １1

VCJ2200

HS❾

標準リモコンスイッチ

VCJ2200

VCJ2200A

VCJ2200

HS

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ2200+VCJ2200A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VCJ2200A 内蔵
ヒューミディスタット

⓫VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

HS

HS

HS

標準リモコンスイッチ

加湿器 ：VCJ2200A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VCJ2200A 内蔵
ヒューミディスタット

⓬VCJ2200A

VCJ2200A

VCJ2200A

HS

HS

HS

ヒューミ付リモコン

加湿器 ：VCJ2200A
リモコン ：ヒューミ付リモコン
湿度検知 ：VCJ2200A 内蔵
ヒューミディスタット

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
VCJ2200 とVCJ2200A
をヒューミ付リモコンでグ ●別冊の設定要領書 9-3 ヒューミ付リモコンループ運転させる組合せで、 上で湿度検知するヒューミディスタットを選
1 台 の VCJ2200A 内 蔵
択する 制御グループパターンB
ヒューミディスタットを有効に記載されている設定が完了していることにして使用する。
を確認してください。

VCJ2200A を標準リモコ 試運転の前に、以下の事項を確認してください。
ンスイッチでグループ運転 ●別冊の設定要領書 9-2 VCJ2200A 内蔵
ヒューミディスタットを無効化するさせる組合せで、
1台（任意）のVCJ2200A
制御グループパターンA
内蔵ヒューミディスタットをに記載されている設定が完了していること有効にして使用する。
を確認してください。

P. １1
を参照

P. １1
を参照

試運転の前に、以下の事項を確認してください。
●別冊の設定要領書 9-4 VCJ2200A 内蔵

VCJ2200A をヒューミ付
ヒューミディスタットを無効化し、ヒューミ付
リモコンでグループ運転させる組合せで、1 台（任意） リモコンで湿度検知するヒューミディスタッの VCJ2200A 内蔵ヒュートを選択するミディスタットを有効にして制御グループパターンC使用する。
に記載されている設定が完了していることを確認してください。

P. １1
を参照

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合❿を参照

機器構成の確認と参照頁

加湿器 ：VCJ2200+VCJ2200A
リモコン ：標準リモコンスイッチ
湿度検知 ：VCJ2200A 内蔵
ヒューミディスタット

参考

-4-

 先ご用意の外部ヒューミディスタットで湿度検知する場合
2客※ヒューミディスタット無し / 湿度検知をしない場合も本章の内容を参照してください。

2-1 試運転準備
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

● 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□ 給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□ 排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は 1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れに障害がないこと
機器構成の確認と参照頁□ 立ち上げ配管の場合、塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ 15）を使用し、立ち上げ高さが 800mm 以内（天井面からは最大 1200mm）に施工されていること□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ ヒューミディスタットが無い（湿度検知を行わない）場合はリモコンスイッチを接続した加湿器本体の端子 L1, L2 が短絡されていること□ グリル枠と天井板の間に、すき間やずれがないこと

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合□ 天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□ P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の制御要件に合っていること（表 1、表 2 参照）
表 1 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定（P.15 図 -5 を参照）
運転信号出力状態

ディップスイッチ設定

備 考

DS3

電源表示灯と連動（初期設定）

運転ボタン「入」、

ONOFFまたは外部指令信号入力「ON」で出力

1

3

4

行う場合に使用します。

DS3

運転ボタン「入」、
加湿表示灯と連動

2

スイッチ切り忘れ防止の遠方監視をONまたは外部指令信号入力「ON」かつOFF

ヒューミディスタット入力「ON」で出力

1

2

3

4

実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合に使用します。

表 2 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定（P.15 図 -5 を参照）
信号の種類と配線接続

ディップスイッチ設定

備 考

DS3

4

常時入力信号

5

6（初期設定）

4

瞬時入力信号COM

5

6

ON OFF

通電電圧・電流ON

DC12 V・10mA

OFF
1

2

3

4

運転時に ON、停止時にOFF となる接点信号を入力してください。

DS3

通電電圧・電流ON

瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）

DC12 V・10mA

OFF

以上の a 接点の信号を入力してください。

1

2

3

4

● 試運転開始にあたっては、下記の準備作業を行ってください。

□ 給水サービス弁を開ける□ ヒューミディスタットの設定を最大にする

参考□ 加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する□ リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※リモコンスイッチ初期設定（アドレス設定）を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。
【動画】リモコンスイッチ
この場合、別冊の設定要領書または、QR コードより手順を参照し、リモコンスイッチ初期設定（アドレス設定） 初期設定（アドレス設定）を行ってください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。
-5-

2-2 試運転手順
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

● 準備ができたら下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用ください）。
作業手順

注記

「加
①リモコンスイッチの運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・ ※ 運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、
湿要求信号がない（ヒューミディスタットの設定）」、「ア
強表示灯が点灯し、約 10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開ドレス設定がされていない」などの原因が考えられます。
始することを確認する。
QR コードから FAQ を参照し、原因を特定してください。
運転ボタン

加湿表示灯

【Web サイト /FAQ】
「加湿器が運転しない」

強 /弱切替ボタン

強表示灯
弱表示灯

アフターラン中止ボタン

アフターラン表示灯

点検機確認ボタンWM-HRM101②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、 ※ドレン排水用ポンプはドレンパンに 750mℓ程度の水が溜まると作動します。
加湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）
が点灯していることを確認する。
※試運転作業中に、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
した場合は、加湿器本体内コントロールユニット LED③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれの点灯状態を確認してください。
のないこと、リモコンスイッチ警報表示灯の点灯、警報信号出力が警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警報表示のないことを確認する。
原因と処置」を参照してください。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱 ※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14 5-3「擬似警くなること、異音が無いことを確認する。
報発報手順とリセット方法」を参照してください。
⑤ヒューミディスタットの設定目盛りを動かして接点を ON/OFF さ
せ、加湿表示灯が点灯 / 消灯することを確認する（ファンは加湿器
運転開始約 10 分後に運転を開始します）。
⑥リモコンスイッチの運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、アフターラン表示灯のみが点灯することを確認する（アフターランは約
2 時間後に自動的に終了します）。

2-3 試運転後の作業と最終点検● 試運転が終了したら、ヒューミディスタットの設定を希望湿度に合わせてください。
● 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 加湿器本体は水平ですか？
□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下り勾配は確保されていますか？

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

警報表示灯

機器構成の確認と
参照頁

電源表示灯

□ 本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）

参考□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？

-6-

作業年月日 ：シリアル番号の記録

Ser. No.

❹

備考

ヒューミディスタットと 客先ご用意の外部ヒューミディスタット 加湿信号 ON によりリモコンスイッチ加湿表示灯が点灯し、10（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません） 分後に本体ファンが起動の連動確認【起動】ヒューミディスタットと 客先ご用意の外部ヒューミディスタット 加湿信号 OFF によりリモコンスイッチ加湿表示灯が消灯しファ（ヒューミディスタット無しの場合は該当しません） ンが停止するの連動確認【停止】加湿モジュール湿潤
状態の確認

加湿器送風ファン動作確認 リモコンスイッチ

ドレン排水用ポンプ
動作確認

異常検知加湿器停止確認

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､
アフターラン表示灯のみ点灯すること

加湿器本体
給排水配管

リモコンスイッチ

水もれが無いことを確認

アフターランにて
作業終了

漏電ブレーカ：  ON ・ OFF

□A
□B

□A
□B

№4

A

№4

□A
□B

□A
□B

№5

A

№5

□A
□B

□A
□B

№6

A

№6

□A
□B

□A
□B

№7

A

№7

□A
□B

□A
□B

№8

A

№8

□A
□B

□A
□B

№9

A

№9

□A
□B

□A
□B

№ 10

A

№ 10

●機 器 単 体 の 正 常 動 作 を 確 認 す る も の で、能力検証を行うものではありません。

）

無・有（

  

％ RH）

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し□ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡 □ 短絡  ヒューミディスタット設定：初期設定 40％ RH から変更

※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体はアフターラン動作を停止し､【アフターラン】表示灯が消灯します｡

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿器本体
リモコンスイッチ「強 / 弱」切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

ヒューミディスタット無しで湿度検知をしない場合は、端子
L1, L2 が短絡されていること

運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすることコントロールユニットの LED10 が点灯すること

備考 	 【作業後の状態】    給水バルブ：  開 ・ 閉

□A
□B

□A
□B

№3

A

№3

／

●てんまい加湿器／ VCJ タイプの施工後の試運
転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

ヒューミディスタットが接続されている加湿器の□接続にチェック □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続 □ 接続

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

加湿器本体内加湿モジュール

加湿器本体端子 L1, L2

ヒューミディスタット
接続の有無

⑤

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、アドレス設定がされていません。強 / 弱切替ボタンとアフターラン中止ボタンを同時に 3 秒以上長押し、アドレス設定を実施する

リモコンスイッチ

アドレス設定の実施

④

□A
□B

外部指令信号入力の設定

③

□A
□B

運転信号出力の設定②

加湿器本体内基板 ( コントロールユニット ) A「常時入力信号」 
B「瞬時入力信号」
上のディップスイッチ DS3 を確認

№2

A

№2

□A
□B

№1

A

№1

□A
□B

フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます  

VCJ2200A の場合は当該加湿器の欄「A」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など

加湿器本体内基板 ( コントロールユニット ) A「電源表示灯と連動」 
B「加湿表示灯と連動」
上のディップスイッチ DS3 を確認

給水配管のフラッシング 現場給水配管・フラッシングバルブ

作業箇所

ロット番号の記録

Lot. No.

❸

実施項目

VCJ2200 または VCJ2200A

加湿器型番

❷

①

設置位置の記録

設置位置

❶

確認事項

作業担当名 ：

物件名：

確認項目

作業会社名 ：

参考

対象機器：滴下浸透気化式加湿器 WM-VCJ2200 ／ WM-VCJ2200A
湿度検知：外部ヒューミディスタットまたはヒューミディスタット無し（湿度検知をしない）

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

   試運転チェックリスト
機器構成の確認と参照頁

3‥ヒューミ付リモコンで湿度検知する場合…
3-1 試運転準備
ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う

警告

通電したままの作業は感電の原因になります。

● 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ 給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折
れやつぶれのないこと□ グリル枠と天井板の間に、すき間やずれがないこと□ 排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は1/100以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること□ P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定
が現場の制御要件に合っていること（表 3、表 4 参照）

表 3 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定（P.15 図 -5 参照）
運転信号出力状態（初期設定）
加湿表示灯と連動

DS3

運転ボタン「入」、
または外部指令信号入力「ON」で出力

ON
OFF
1

運転ボタン「入」、
または外部指令信号入力「ON」かつヒューミディスタット入力「ON」で出力

2

3

4

DS3
ON
OFF
1

2

3

4

備 考
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。
実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合に使用します。

表 4 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定（P.15 図 -5 参照）
信号の種類と配線接続
常時入力信号

4（初期設定）
瞬時入力信号

警告

4

COM

5

5

6

6

ON OFF

ディップスイッチ設定
DS3

通電電圧・電流DC12 V・10mA

ON
OFF
1

2

3

4

DS3

通電電圧・電流DC12 V・10mA

ON
OFF
1

2

3

4

運転時に ON、停止時に OFF となる接点信号を入力してください。
瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）以上のa 接点の信号を入力してください。

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC5V、DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

リモコンスイッチケースの損傷に注意


注意

備 考

図 -1 試運転モードへの切り替え作業リ モコンスイッチケースを開ける際は、マイナスドライバの先にウエスを挟むなどの養生を行ってください。

基板の取り扱いに注意リ モコンスイッチ基板は上ケースに付いています。取り扱いの際は基板の損傷に注意してください。また基板へのゴミや水分などの付着は短絡の原因になります。

● 試運転開始にあたっては、
右記の「試運転モードへの切り替え作業」を行ってください。

□加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にする□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する※※リモコンスイッチ初期設定（アドレス設定）を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。
この場合、別冊の設定要領書または、P.9のQRコードより手順を参照し、リモコンスイッチ
初期設定（アドレス設定）を行ってください。設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。

□リモコンスイッチケースを開け、上ケース内ユニットのディップスイッチ
DS201（2 番ピン）を ON にし、試運転モードを「入」にする（図 -1）2 番ピン以外は必ず OFF のままとしてください□試運転モードへの変更後はリモコンスイッチケースを元通りに閉める
-8-

上ケース
下ケース
マイナスドライバを差し込んで軽くねじり
リモコンケースを開けます

2ヶ所

ディップスイッチ DS201
1

2

3

4

ON
OFF

試運転モードの切替
2番ピン 試運転モード
ON
入
OFF
切
※初期設定は全て下（OFF）です。
2番ピン以外は必ずOFFとしてください。

参考□給水サービス弁を開ける● リモコンスイッチに内蔵されたヒューミディス
タットを無効にし、リモコンスイッチのボタン操
作により加湿器の運転 / 停止を可能にします。
下記要領で切り替えてください。

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

電源表示灯と連動

ディップスイッチ設定

機器構成の確認と参照頁□ 立 ち上げ配管の場合、塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ 15）を使用し、立ち上げ高さが 800mm 以内（天井面からは最大 1200mm）に施工されていること□ 天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）

3-2 試運転手順● 準備ができたら下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用ください）。
作業手順

注記

「ア
①リモコンスイッチの運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・ ※ 運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、ドレス設定がされていない」、「外部機器と連動設定され強表示灯が点灯し、約 10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開ている」などの原因が想定されます。
始することを確認する。
QR コードから FAQ を参照し、原因を特定してください。
電源表示灯
運転ボタン

加湿表示灯

【動画】
リモコンスイッチ

強 /弱切替ボタン

強表示灯
弱表示灯

初期設定
（アドレス設定）

アフターラン中止ボタン

機器構成の確認と参照頁

アフターラン表示灯【Web サイト /FAQ】
「加湿器が運転しない」

点検機確認ボタン

警報表示灯

WM-HRM101

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）
が点灯していることを確認する。
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。
③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれのないこと、リモコンスイッチ警報表示灯の点灯、警報信号出力がないことを確認する。

※ドレン排水用ポンプはドレンパンに750mℓ程度の水が溜まると作動します。
※試運転作業中に、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本体内コントロールユニット LEDの点灯状態を確認してください。
警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警報表示の原因と処置」を参照してください。

④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14 5-3「擬似警くなること、異音が無いことを確認する。
報発報手順とリセット方法」を参照してください。
⑤リモコンスイッチの運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、アフターラン表示灯のみが点灯することを確認する（アフターランは約
2 時間後に自動的に終了します）。

3-3 試運転後の作業と最終点検
警告

以下の「試運転モード」ディップスイッチ切替作業は、活線作業（DC5V、DC12V）となります
必ず、絶縁用保護具を着用するか活線作業用器具を使用してください
適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になります。

● 試運転が終了したら、下記の作業を行ってください。
① P.8 図 -1 を参照しディップスイッチ DS201（2 番ピン）を OFF にし、試運転モードを「切」にする
②リモコンスイッチケースを元通りに閉める● 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 加湿器本体は水平ですか？

【PDF】
「ヒューミ付リモコン
各種設定内容の確認」□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□ 本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）

参考□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□ リモコンスイッチの上ケース内ユニットのディップスイッチ（P.8 図 -1）は全て OFF に
なっていますか？
□ リモコンスイッチケースは閉まっていますか？

-9-

【PDF】

「ヒューミ付リモコン
湿度設定の変更」

ロット番号の記録

シリアル番号の記録❸ Lot. No.

❹ Ser. No.

備考④ アドレス設定の実施

外部指令信号入力の設定
確認

30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から
水もれの無いこと運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､
アフターラン表示灯のみ点灯すること

加湿器本体
給排水配管

リモコンスイッチ⑪ 水もれが無いことを確認

リモコンスイッチ

漏電ブレーカ：  ON ・ OFF  ヒューミディスタット設定：初期設定 40％ RH から変更

ヒューミ付リモコン上ケース DS201 の 2 番ピンが OFF

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

参考

備考 	 【作業後の状態】    給水バルブ：  開 ・ 閉⑬ 試運転モードの解除⑫※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体はアフターラン動作を停止し､ アフターラン表示灯が消灯します｡

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること

加湿器本体
リモコンスイッチ⑩ 異常検知加湿器停止確認

アフターランにて
作業終了

運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること⑨

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10

ドレン排水用ポンプ
動作確認「強 / 弱」切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと⑧ 加湿器送風ファン動作確認 リモコンスイッチ

試運転モードにおいて、運転ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動し、運転ボタン OFF で
加湿表示灯が消灯しファンアフターラン表示灯が点灯する

外部機器との連動設定「無」▶「有」（初期時設定「連動無し」）

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

リモコンスイッチ

□A
□B
□A
□B

№1

A

№1

□有
（初期時設定は「高」） □ 低
ヒューミディスタット感度変更「高」▶「低」ヒューミ付リモコンによる湿度検知に設定されている

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合アドレス設定がされていません。リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンとアフターラン中
止ボタンを同時に 3 秒以上長押し、アドレス設定を実施する⑦ 加湿モジュール湿潤状態確認 加湿器本体内加湿モジュール⑥ 運転動作確認「設定確認モード」による⑤ ヒューミ付リモコン上の設 リモコンスイッチ
定確認

リモコンスイッチ

加湿器本体内コントロールユニットの A「常時入力信号」 
ディップスイッチ DS3
B「瞬時入力信号」

加湿器本体内コントロールユニットの A「電源表示灯と連動」 ディップスイッチ DS3
B「加湿表示灯と連動」② 運転信号出力の設定確認③

現場給水配管・フラッシングバルブ フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます  

VCJ2200A の場合は当該加湿器の欄「A」に○を記入

階数、東西南北、部屋名、系統など① 給水配管のフラッシング

作業箇所

VCJ2200 または VCJ2200A❷ 加湿器型番

実施項目

設置位置の記録❶ 設置位置

確認事項

作業担当名 ：

物件名：

確認項目

作業会社名 ：

作業年月日 ：

対象機器：滴下浸透気化式加湿器 WM-VCJ2200 ／ WM-VCJ2200A
湿度検知：ヒューミ付リモコン

   試運転チェックリスト

無・有（

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№2

A

№2

  

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№4

A

№4

％ RH）

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№3

A

№3

機器構成の確認と参照頁- 10 -

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№5

A

№5

／

）

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№6

A

№6

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№7

A

№7

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№8

A

№8

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№ 10

A

№ 10

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□有
□低

□A
□B
□A
□B

№9

A

№9

●機 器 単 体 の 正 常 動 作 を 確 認 す る も の で、

能力検証を行うものではありません。

●てんまい加湿器／ VCJ タイプの施工後の試運
転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

 CJ2200A 内蔵ヒューミディスタットで湿度検知する場合
4V
4-1 試運転準備
警告

ディップスイッチ切替作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

● 試運転前には下記の諸点を必ず確認し、不都合な点があれば必ず修正してください。

□ 水準器を使用し、加湿器本体が水平に取り付けられていること□ 給水配管のリングジョイントが確実に接続され、軟銅管の折れやつぶれのないこと□ 排水ホースはホースバンドで確実に接続され、排水配管は 1/100 以上の先下がり勾配が確保され、流れの障害がないこと□ 立ち上げ配管の場合、塩ビ管（呼び径 13mm）またはホース（内径φ15）を使用し、立ち上げ高さが 800mm 以内（天井面からは最大 1200mm）に施工されていること
機器構成の確認と参照頁□ 各電気配線が正しく接続・固定されていること□ グリル枠と天井板の間に、すき間やずれがないこと□ 天井面点検口の位置が適正であること（配管部などの保守作業に支障がないこと）□ P.2 ～ 4 記載の「試運転前の設定確認項目」の設定が実施済みであること（別冊の設定要領書参照）□ 給水配管のフラッシングが十分に実施されていること

表 5 運転信号出力（外部信号出力）を使用する場合のディップスイッチ設定（P.15 図 -15 参照）
運転信号出力状態
電源表示灯と連動（初期設定）
加湿表示灯と連動

ディップスイッチ設定
DS3

運転ボタン「入」、
または外部指令信号入力「ON」で出力

ON
OFF
1

2

3

4

DS3

運転ボタン「入」、または外部指令信号入力「ON」
かつヒューミディスタット入力「ON」で出力

ON
OFF
1

2

3

4

備 考
スイッチ切り忘れ防止の遠方監視を行う場合に使用します。
実際に加湿運転しているかどうかの状態監視を行う場合に使用します。

表 6 外部指令信号入力による遠方発停（外部指令制御）を使用する場合のディップスイッチ設定（P.15 図 -15 参照）
信号の種類と配線接続
常時入力信号

4（初期設定）
瞬時入力信号

4

COM

5

5

6

6

ON OFF

ディップスイッチ設定
DS3

通電電圧・電流DC12 V・10mA

ON
OFF
1

2

3

4

DS3

通電電圧・電流DC12 V・10mA

ON
OFF
1

2

3

4

備 考
運転時に ON、停止時にOFF となる接点信号を入力してください。
瞬時入力信号は、100msec（0.1 秒）以上のa 接点の信号を入力してください。

● 試運転開始にあたっては、下記の準備作業を行ってください。

図 -2 VCJ2200A ヒューミディスタッユニット詳細□給水サービス弁を開ける□ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミ
ディスタットユニットの CN4-2（図 -2）を短絡する※CN4-2 を短絡することで、加湿器本体に内蔵されたヒューミ
ディスタットの設定湿度に関係なく運転します。
※CN4-2 の短絡は棒端子またはより線にて接続してください。
※ディップスイッチ S1 の 5 ～ 6 番ピンは、必ず OFF にしてください。

※グリルパネルを外した状態
ヒューミディスタット
ユニットカバー□加湿器元電源の漏電ブレーカを ON にして電源を供給する。

端子台（CN4-2）
S1
6

5

4

3

2

1
OFF
ON

CN4-2

LED1

LED3

ビスを 2 点緩め、

カバーを取り外す

LED2

参考□リモコンスイッチの警報表示灯が点滅していないことを確認する。アドレス設定を行っていない場合、警報表示灯が点滅します。この場合、別冊の設定要領書または、QR コード
より手順を参照し、アドレス設定を行ってください。アドレス設定を行わない場合、加湿器を運転することはできません。

HS

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合□ 加湿器本体内コントロールユニットのディップスイッチ設定が現場の制御要件に合っていること（表 -5、表 -6 参照）

電源LED
（PWR）

【動画】リモコンスイッチ
初期設定（アドレス設定）
PWR- 11 -

4-2 試運転手順● 準備ができたら下記の手順で試運転を行い、加湿器が正常に動作することを確認してください（次頁の試運転チェックリストをご活用ください）。
作業手順

注記①リモコンスイッチの運転ボタンを押し、電源表示灯・加湿表示灯・強 ※ 運転ボタンを押しても左記の動作とならない場合は、「アドレス設定がされていない」などの原因が想定さ表示灯が点灯し、約 10 分後に加湿器本体内のファンが運転を開始すれます。
ることを確認する。
QR コードから FAQ を参照し、原因を特定してくだ
電源表示灯
運転ボタン
さい。
加湿表示灯
強表示灯
弱表示灯

【動画】

リモコンスイッチ

アフターラン中止ボタン

初期設定（アドレス設定）【Web サイト /FAQ】
「加湿器が運転しない」

機器構成の確認と参照頁

アフターラン表示灯

強 /弱切替ボタン

点検機確認ボタン

警報表示灯※ドレン排水用ポンプはドレンパンに 750mℓ程度の水が溜まると作動します。

※試運転作業中に、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯した場合は、加湿器本体内コントロールユニッ③そのまま 30 分間運転を継続し、本体および配管各部からの水もれのト LED の点灯状態を確認してください。
ないこと、リモコンスイッチ警報表示灯の点灯、警報信号出力がない
警報表示の解除と対処方法は、P.14「5-2 警報表示
ことを確認する。
の原因と処置」を参照してください。
④強 / 弱切替ボタンを押して弱運転に切り替え、ファンの送風音が弱く※擬似的に警報を発報させる場合は、P.14 5-3「擬似なること、異音が無いことを確認する。
警報発報手順とリセット方法」を参照してください。
⑤リモコンスイッチの運転ボタンを押して加湿運転を終了させ、アフターラン表示灯のみが点灯することを確認する（アフターランは約 2 時間
後に自動的に終了します）。

4-3 試運転後の作業と最終点検● アフターランが終了しファンが停止した後に、ヒューミディスタットユニットのカバーを取り外し、ヒューミディスタットユニッ
トの CN4-2（P.11 図 -2）の短絡を外してください。
● 安全のため、最終点検をお願いします。不都合な点があれば必ず修正してください。
□ 加湿器本体は水平ですか？

【PDF】
「ヒューミ付リモコン
各種設定内容の確認」□ 給水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管からの水もれはありませんか？
□ 排水配管の先下がり勾配は確保されていますか？
□ 本体内部での水もれはありませんか？（化粧グリルを開けて内部点検）□ 各電気配線は正しく接続・固定されていますか？
□		ヒューミディスタットユニットの CN4-2（P.11 図 -2）の短絡は外されていますか？

【PDF】
「ヒューミ付リモコン
湿度設定の変更」


客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合②運転開始の約 15 分後、ドレン排水用ポンプの運転音がすること、加湿器本体内コントロールユニットの LED10（P.15 図 -5 参照）が点灯していることを確認する。
※ドレン排水用ポンプ起動までの時間は、給水圧力により変動します。

参考- 12 -

作業年月日 ：ロット番号の記録

シリアル番号の記録❸ Lot. No.

❹ Ser. No.

異常検知加湿器停止
確認

アフターランにて
作業終了

□有

□A
□B
□A
□B

№2

□A

№2

無・有（

□有

□A
□B
□A
□B

№1

□A

№1

  ヒューミディスタット設定：初期設定 40％ RH から変更

端子台 CN4-2 の短絡線の取外し

漏電ブレーカ：  ON ・ OFF

ヒューミディスタットユニット端子台※ 2 時間後､ 自動的に加湿器本体はアフターラン動作を停止し､ アフターラン表示灯が消灯します｡

リモコンスイッチ

濡れた布などで漏水センサを擬似的に検知させ、加湿器が停止しリモコンスイッチ警報表示灯が点灯すること
30 分間運転を継続し､ 加湿器本体内部および配管各部から水もれの無いこと
運転ボタンを押して電源表示灯を消灯させ､ アフターラン表示灯
のみ点灯すること

加湿器本体
リモコンスイッチ
加湿器本体
給排水配管

備考 	 【作業後の状態】    給水バルブ：  開 ・ 閉⑭ 湿度検知無効化の解除⑬⑫ 水もれが無いことを確認⑪

運転開始約 15 分後にドレン排水用ポンプの運転音がすること
加湿器本体内コントロールユニットの LED10 が点灯すること

強 / 弱切替ボタンとファンの動作が連動し､ 異音の無いこと

加湿器本体内ドレン排水用ポンプ
コントロールユニットの LED10⑨ 加湿器送風ファン動作確認 リモコンスイッチ

ドレン排水用ポンプ
⑩
動作確認

加湿モジュール下流側を手で軽く触れ､ 全面が濡れていること

ヒューミディスタットユニット端子台 CN4-2 が短絡された状態
で、運転ボタン ON で加湿表示灯が点灯、10 分後に本体ファンが起動し、運転ボタン OFF で加湿表示灯が消灯しファンが停止する※加湿器制御グループ（最大 10 台）の内 1 台が該当

ヒューミディスタットユニットのディップスイッチ S1 の 4 番ピンが ON

外部機器との連動設定「無」▶「有」（初期時設定「連動無し」）

VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタットによる湿度検知に設定⑧ 加湿モジュール湿潤状態確認 加湿器本体内加湿モジュール⑦ 運転動作確認

リモコンスイッチ「設定確認モード」による⑤ ヒューミ付リモコン上の設 リモコンスイッチ
定確認
湿度検知を行う⑥
本体内ヒューミディスタットユニット
VCJ2200A の確認④ アドレス設定の実施確認

電源投入後、警報表示灯が点滅した場合、アドレス設定がされていません。リモコンスイッチの強 / 弱切替ボタンとアフターラン
中止ボタンを同時に 3 秒以上長押し、アドレス設定を実施する

A「常時入力信号」 
B「瞬時入力信号」

加湿器本体内コントロールユニット
ディップスイッチの DS3

外部指令信号入力の設定
確認

リモコンスイッチ

A「電源表示灯と連動」 
B「加湿表示灯と連動」

現場給水配管・フラッシングバルブ フラッシングが実施され、供給水に汚濁・臭気が無いこと

判定事項

化粧グリルを開けると確認できます  

VCJ2200A の場合は当該加湿器の欄「□ A」にチェック

加湿器本体内コントロールユニット
ディップスイッチの DS3③

備考
階数、東西南北、部屋名、系統など② 運転信号出力の設定確認① 給水配管のフラッシング

作業箇所

VCJ2200 または VCJ2200A❷ 加湿器型番

実施項目

設置位置の記録❶ 設置位置・系統

確認事項

作業担当名 ：

物件名：

確認項目

作業会社名 ：

参考

対象機器：滴下浸透気化式加湿器 WM-VCJ2200 ／ WM-VCJ2200A
湿度検知：WM-VCJ2200A 内蔵ヒューミディスタット

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

   試運転チェックリスト

  

％ RH）

□有

□A
□B
□A
□B

№3

□A

№3

機器構成の確認と参照頁- 13 -

□有

□A
□B
□A
□B

№4

□A

№4

□有

□A
□B
□A
□B

№5

）

□有

□A
□B
□A
□B

№6

□A

№6

□有

□A
□B
□A
□B

№7

□A

№7

□有

□A
□B
□A
□B

№8

□A

№8

□有

□A
□B
□A
□B

№ 10

□A

№ 10

✔ ：実 施× ：未実施－ ：該当無し

□有

□A
□B
□A
□B

№9

□A

№9

●機 器 単 体 の 正 常 動 作 を 確 認 す る も の で、能力検証を行うものではありません。

□A

№5

／

●てんまい加湿器／ VCJ タイプの施工後の試運
転確認を下記の項目で実施いたしました。

（

5警報について
5-1 警報発報時の運転停止動作およびリモコンスイッチの表示について● 1 つのリモコンスイッチで加湿器本体を複数台制御する場合には、安全保護機能が作動した加湿器のみ運転を停止します。この時、リモコンスイッチの表示は運転状態の表示と警報発報の表示の両方を表示します（図 -3）。
● 警報発報時に点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器より微小電子音が 30 秒間鳴ります。加湿器本体からの電子音を確認することで警報を発報した加湿器が特定できます（微小電子音を途中で止めたい場合には点検機確認ボタンをもう一度押します）。
図 -3 警報発報時のリモコンスイッチの表示および操作
警報発報

運転表示

加湿器№1
運転

「ピピッ、ピピッ・・・」という識別の微小電子音が 30 秒鳴ります

加湿器№2
運転停止

加湿器№3
運転

点検機確認ボタンを押すと警報を発報した加湿器から識別の微小電子音が鳴ります※イラストは標準リモコンスイッチで表していますが、ヒューミ付リモコンの場合も同様です。

警報表示

リモコンスイッチの
警報表示灯が点灯
コントロールユニットの LED3（赤）が点灯

リモコンスイッチの
警報表示灯が点灯
コントロールユニットの LED4（緑）が点灯
リモコンスイッチの
警報表示灯が点灯
コントロールユニットの LED5（黄）が点灯

リモコンスイッチの
警報表示灯が点灯
コントロールユニットの LED5（黄）または
LED7（緑）が点灯

警報の内容「ドレンパン高水位」を
検知

原因と処置
原因

・加湿器本体が水平でない
・排水配管の先下がり勾配が不十分
・排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある

処置

給水サービス弁を閉めてください。原因を特定し、修正してください。

解除方法「漏水」を検知原因

本体内の水滴回収板の漏水センサに水滴が付着（水滴飛散）している。

処置

本体内の水滴回収板 の漏水センサ部の水滴を拭き取る。

解除方法「給水電磁弁リーク」を検知「ドレン排水用ポンプ排水異常」を検知
処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.15 図 -5 参照）。


処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.15  図 -5 参照）。

原因

給水ユニットがリークしています。

処置

給水サービス弁を閉めてください。弊社宛てサービスを依頼してください。

解除方法


処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.15  図 -5 参照）。

原因・加湿器ドレンパン上の汚れ・排水配管の先下がり勾配が不十分
・排水配管に極端な曲がりや空気だまりがある

処置

給水サービス弁を閉めてください。原因を特定し、修正してください。

解除方法


処置後、加湿器元電源の漏電ブレーカを一度 OFF にする。
コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（P.15  図 -5 参照）。

5-3 擬似警報発報手順とリセット方法● 擬似警報を発報した場合、外部出力も行われますのでご注意ください。

図 -4 漏水センサの位置

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

5-2 警報表示の原因と処置

機器構成の確認と参照頁

警報表示①漏水センサに濡れた布などをあてる（図 -4 参照）

解除④加湿器本体内コントロールユニットのリセットスイッチ BS1 を押す（ P.15 図 -5 参照）- 14 -

固定③漏水センサを乾いた布などで拭き、乾かす

漏水センサ（裏側）参考②加湿器が運転を停止し、リモコンスイッチの警報表示灯が点灯することを確認する6参考
6-1 コントロールユニット詳細
図 -5 コントロールユニット外観略図

VCJ2200A

VCJ2200※グリルパネルを外した状態※グリルパネルを外した状態

ビスを 1 点緩め、カバーを取り外す

ビスを 2 点緩め、カバーを取り外す

RY5

ファン出力
CN1

RY2

ON

ON
SW1

RY5
DS1
1 2 3 4

LED6
LED7

LED3
LED4
LED5

リセット

LED1
LED2

CN15
外信運転

基板電源スイッチ（SW1）DS1
1 2 3 4

DS2
1 2

DS3
1 2 3 4

ON
OFF

ON
OFF

リセット

LED1
LED2

※初期設定は全て下（OFF）に
なっています。

DS4
1 2 3 4DS4
1 2 3 4

BS1

：運転信号出力設定

DS3
1 2 3 4リセット

CN4リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

CN14
電源

基板電源スイッチ（SW1）

ディップスイッチ
DS3：外部指令信号入力設定

CN16
外部信号

LED10

CN4
リモコン/HS/瞬時常時ON/瞬

DS2
1 2

BS1

OFF

OFF
LED10

CN14
電源

ON

LED6
LED7

OFF
CN16
外部信号

RY4

F1

DS4
1 2 3 4

LED3
LED4
LED5

DS3
1 2 3 4

LED1
LED2

DS2
1 2

LED10

DS1
1 2 3 4BS1

CN12排水用運転信号CN12
排水用運転信号

F1

RY5

CN15
外信運転

RY3
RY1

SW1

LED6
LED7

RY4

RY1

ドレン排水用ポンプ
CN3

RY3

CR1

RY2

SSR1

LED3
LED4
LED5

ファン出力
CN1

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

RY5

SSR1

CR1

客先ご用意のヒューミディ
ヒューミ付リモコンで ＶＣＪ２２００Ａ内蔵ヒューミ
警報についてディスタットで湿度検知する場合
スタットで湿度検知する場合
湿度検知する場合

Lot
No.

VKCU-2給水電磁弁 給水遮断弁
CN2

ドレン排水用ポンプ
CN3

機器構成の確認と参照頁

コントロール
ユニットのカバー

コントロール
ユニットのカバー

6-2 シリアル№、ロット№表示位置
ドレンパン

ロット№

シリアル№

参考
保守サービス営業本部 〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1110 FAX.03-3954-1163
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

仙台営業所 TEL022-772-8121

福岡営業所 TEL.092-471-0371

5710-019000- 15 -