高度利用緊急地震速報専用受信端末のご案内
ＳＨ７００－Ｊ

2022年4月
開発・製造元:株式会社ドリームウェア
気象庁 地震動予報業務許可事業者
All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

許可番号 気民第149号（許可第148号）

●カラー液晶モニター

表示画面〇待ち受け画面・日付、時刻、配信ｻｰﾊﾞｰとの接続状態等を表示。

〇津波情報発報時の画面・画面下にテロップで津波情報を表示〇地震速報発報履歴の画面
・最大9件の発報履歴を表示
All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

〇地震速報発報時の画面
・発報震度によって背景色を変化
・震源地を日本地図上に表示
・画面下にテロップで地震情報を表示（多言語も可能）

●多言語での報知機能（6か国語対応）〇日本語の報知「強い揺れが間もなくきます!」〇英語の報知「 Ａ strong earthquake has occurred. 」〇中国語、韓国語、フランス語
スペイン語 での報知◇日本語では従来通り、到達震度・秒数の詳細表現でも報知します。
「地震震度5強20秒後、････10,9…3,2,1」

All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

●無線子機による報知機能「地震 震度5強＊＊秒後!」〇館内放送設備のない環境でも無線で、煩わしい配線工事もなく伝送が可能です。
〇従来システムから、大幅に無線伝送距離を伸ばしました。
45ｍ（参考値）の伝送距離。

※〇1台の親機に対し、複数台(1対N台）の子機の接続が可能です。
〇子機中継機能:子機間の無線通信により、伝送距離を更に伸ばせます。
(中継機能の登録は中継2台まで最大３組まで登録可能 ※３台目への伝送は不可）
All Rights Reserved. Copyright © 2022 Dream Ware Inc.

●デジタルサイネージ〇SH700-Jが地震速報を報知すると、HDMIｹｰﾌﾞﾙで接続されているＴＶなどのモニターに地震情報を表示できます。
〇ＴＶ番組を視聴中は地震情報に切り替え、電源OFFの際は自動的に電源をONにして地震情報を表示します。（自動電源ON、チャンネル切り替えはﾓﾆﾀｰ側の仕様に依存）
All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

●端末設定・履歴確認・訓練配信

・・・・・・〇本体設定:震度等の基本設定の他、固定ＩＰ・外部機器連動等、大半の設定がボタン操作で可能。

〇webブラウザ設定:従来システム同様、同一ﾈｯﾄﾜｰｸのPCから設定・閲覧が可能
All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

●外部機器連動
本体スピーカー「地震 震度３30秒後!」〇受信端末本体の報知震度と外部機器連動の音声・接点信号の出力震度をそれぞれ設定。
・小さな地震は本体ｽﾋﾟｰｶｰ
・大きな地震は全館放送
構内スピーカー

放送アンプ
音声出力

音声出力

「地震 震度５強３０秒後!」

接点出力（起動信号）

接点出力（起動信号）

パトライト〇外部機器連動の接点出力は４回路（A接点×3 B接点×1固定）。
放送設備や回転灯を地震速報・津波情報受信時に自動的に起動させられます。
All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

●SH700-J基本仕様

名称

緊急地震速報受信端末 DPASS Poseidon

品番SH700-J

本体外形寸法巾 155mm、高さ 144mm、奥行き 156mm ( 突起部除く )重量0.6Kg

電源電圧

DC5V AC アダプター使用（出力：DC5V, 3000mA 以上 )

消費電力

待受 2.9W 最大 6.4W

温湿度条件

操作時 0 ～ 40℃ 非動作時 -10 ～ 60℃ 湿度 10 ～ 80%RH 結露なきこと

電文受信方式IPv4 インターネット常時接続環境での TCP/IP 方式
無電圧ループ接点出力（DO1～3 A接点， DO4 B 接点）
外部制御出力(DO 1/2/3/4)

定格電流：1000mA，最大ピーク電流：1000mA

出力

入力

定格電圧：38V，最大ピーク電圧：60V

内蔵音声出力(SPEAKER)

2W

外部音声出力(LINE OUT)

RCA-MONO，出力電圧：800mVp-p Max.，5dBm( 最大 )/100K Ω不平衡

信号出力(DEBUG)

TTL レベルHDMI出力(HDMI)

HDMI1.4

電源(DC IN)

AC100V (50/60Hz) DC5V-3000 ｍ A

外部音声入力(LINE IN)

RCA-MONO，入力電圧：800mVp-p Max.，100K Ω不平衡

ネットワーク

(RJ-45)

10/100Base-T
配信サーバーとの通信ポート：9001

表示 / 操作音

外部接点入力(DI1/2/3)

電圧ループ接点出力に対応。 出力電圧：5V，出力電流：5mA

LCD 部(INFORMATION) 端末設定情報および電文受信内容を表示

赤 LED(POWER)

電源供給状態およびハードウェア接続状態の確認

緑 LED(STATUS)

ネットワーク接続状態および電文受信の確認

ブザー

ボタンの操作確認音

電源

外径：6mm，内径：2mm

LINE OUT

RCA ピンジャック

接続 コネクタ LINE IN

RCA ピンジャック

HDMI出力

出力解像度1920ｘ1080

DO

スクリューレス 3.5mm ピッチ適合線径はAWG26（0.4039mm）～20（ 0.8128mm）

DI

スクリューレス 3.5mm ピッチ適合線径はAWG26（0.4039mm）～20（ 0.8128mm）

All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

●DPASS緊急地震速報専用受信端末の機能比較表①SH500-J

SH600-J

SH700-J

サーバ演算式

端末演算方式

端末演算方式

更新アルゴリズム○○○

緊急地震速報

○

○

○

地震警報

○

○

○

津波警報

○

○

○

端末から直接設定

×○○

管理サーバ（リモート）から基本機能設定（震度レベル、訓練報、キャンセル報、通過地震）

○

○

○

管理サーバ（リモート）から音声及び接点設定

○

×

×

詳細設定機能（設定WEB支援）

×

○

○

遠隔バージョンアップ

×

○

○

NHK音

○

○

○

音声ガイダンス（告知アナウンス）

○

○

○

音声スルー機能○○○ネットワーク 固定IP設定、PROCXY対応

○

○

○

AF連動設定○○○A・B接点設定

○

○

×固定

演算・更新

電文種類

設定

音声

接点制御

予測演算機能All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.

●DPASS緊急地震速報専用受信端末の機能比較表②

その他

SH500-J

SH600-J

SH700-J

時報設定機能×○○

スリープモード設定機能

×

○

○

端末から地震履歴確認機能

×

直近1年分

直近1年分

切断・接続アラートメール配信サービス

○

○

○

ヒストリービュアー管理（代理店様向け）

〇

○

○

代理店様からのテスト配信

〇

〇

〇

配信履歴検索サービス

〇

○

○

深発地震の設定

×（全て受ける）〇〇

無線子機接続

×

〇

〇

多言語対応

××

〇

ＨＤＭＩ画像出力

××

〇

×

○

〇

スピーカー

2個（2W×2）2個（2W×2）2個（2W×2）

ラインイン

○

○

○

ラインアウト

○

○

○

接点入力

3個

3個

3個

接点出力

4個

4個

4個(Ａ接点3、B
接点１固定

LCD画面

音声

接点

All Rights Reserved. Copyright © 2022, Dream Ware Inc.