早稲田大学本庄高等学院 体育館
環境を制御する多孔質な体育館
この体育館は、建築・構造・設備の統合したデザインが特徴的である。アリーナの周りに回廊のランニングコースを設置。その回廊を積層させることで、構造体となり、空調や照明・音響設備、メンテナンス空間の機能も満たした。
この回廊に無数の丸孔開口を設けたため、熱・光・風・音が巡る。アリーナはこれらの回廊を介して外部と接する。
この回廊と無数の丸孔開口は、アリーナにとって「フィルター」のような役割を担う。
外部条件に左右されず、アリーナの生徒をふんわりと快適に包み込み、必要に応じて熱・光・風・音などを取捨選択（濾過）してアリーナに取り込む。
最先端環境配慮技術などによる きめ細かな制御は不要とし、自然環境の成り行きに任せつつ、素材と丸孔の合理的な機能によって、手間いらずな学校建築を追求した。
The new Sports Centre at the Waseda University Honjo Senior High School has an unique design that
integrates architecture, structure, and equipment. The arena is surrounded by a corridor of running
tracks. Corridors are stacked on top of each other to form a structure, which also fulﬁls the functions of
air conditioning, lighting, sound equipment and maintenance space.
Numerous perforations of the corridor allow heat, light, wind and sound to circulate, and let the arena
contact with the outside.
The corridors and the numerous perforations act as a “ﬁlter” for the arena ‒ providing a soft andcomfortable environment for students, regardless of external conditions. Heat, light, wind and sound are
ﬁltered and taken into the arena as needed.
With the rational functions of the materials and perforations, a hassle-free school building was pursued .
Meticulous controls by the most advanced environmentally friendly technology are unnecessary in thisarena, leaving all to natural environment.

●丸孔と回廊と素材がつくる新しい体育館●多孔質な回廊をまとう
上下左右に丸孔開口を設けた７層の回廊空間は、 空気、 熱、 光、 音、 人が巡りながら、アリーナの大空間を構造的 ・ 空間的にささえる。この丸孔と回廊は、建築デザインとの境界を無くす環境設備であり、構造体でもある。必要な設備をアリーナの天井や床下に配置するのではなく、アリーナ外周の回廊に集約することで、合理的な階高設定が可能になる。それだけでなく、天井に鉄骨大梁以外何も存在しないため、地震時の落下物の危険性が皆無になり、安心・安全にも寄与する。さらには、回廊が設備スペースにもなるため、アリーナ内に入ることなく設備機器の点検・更新ができる。
鉄骨大梁
45 度にふることで地震力を左右の壁に効率よく伝達

走る回廊

外壁
有開口構造壁
Φ1100
Φ700
Φ500
Φ300
Φ140
計 215 個自然光を調節する回廊

風がめぐる回廊

空調する回廊自然採光

ランニングコース

回廊空間
SA・EA・RA 空間
光調節空間
ランニングコース
軒下歩廊

直射の制御

自然換気

空調チャンバーキュービックなボリューム
大空間をささえる回廊

内壁
有開口構造耐震壁
Φ400
Φ300
Φ200
Φ140
SA・RA
計 867 個フィーレンデール架構

照明の光を調節する回廊

回廊側に照明音を響かせる回廊

熱を蓄え放つ回廊

フラッターエコー対策

蓄熱と放熱

小空間群
多目的室
トレーニングルーム
ミーティングルーム
更衣室
体育系部室
教員室

多孔質な壁

回廊(ランニングコース)●丸孔と回廊と素材がつくる新しい環境空間●素材を使い倒す●多孔質な回廊はフィルターとなる●きめ細かな制御を不要にして手間いらず

コンクリート素材の特性を利用し、無数の丸孔開口だけでなく、家具、階段手すり、サイン、さらには空調の制気口やダクトまでコンクリートで形作っている。丸孔開口は、より合理的な個数・サイズ・配置を追求した。
そのため、アリーナまで直射日光が抜けない位置、空調換気のための必要開口面積と位置、耐力壁の構造計算と施工上の開口補強・配筋との調整といった要素でパラメトリック検討を行っている。

回廊によって直射日光を制御すると、暗幕が不要になる。各ダクトのモーターダンパーを切り替えることで、自然換気・ナイトパージのための重力換気が可能になる。室内外温度差による安定した自然換気が実現し、外部風速の影響を受けにくい。積み重ねた回廊は、アリーナにとって環境制御装置としてのフィルター的役割を担う。光・風・熱（断熱、蓄熱）はこのフィルターで取捨選択（濾過）され、アリーナに到達することになる。

コンクリートの熱容量の大きさを最大限利用した空調システムは、木造や鉄骨造の建物では実現できない。これは、夏期の冷房時やナイトパージ、中間期の自然換気によって十分な躯体蓄冷を行い、外気温度の大きな変動によらず、室内環境を快適範囲に維持できる。
熱容量が大きいからこそ、細かな制御を不要にできるというのも学校建築にマッチした手法である。

EA 1300x450
上部EA 27

BSW-SC3M300
EA 450×1300

1/100 350

CDFE
3-5

機械換気

MD

EA 800x450

MD

⾃然換気
MD

VD

275
3F+3600
EA

年間の日射検討(設備

アリーナ給気側(西側)壁面

冷房時 給気側壁面サーモ画像

アリーナ給気側(西側)壁面

暖房時 給気側壁面サーモ画像

から 込アリーナ200)

アリーナ

込⼝200(設)還気チャンバ

給気チャンバ

壁⾯開⼝(建築SA 600×600

SA 600x600
VD,2F

RA 600x600,VD
2F
700x700

VD

RA 600×600

壁⾯開⼝(建)VD
700×700

丸孔の配置検討

⾃然換気

SFD

SFD

X 65A

RA 800×1300

給気ダクト
MD

OA 600x600
MD,()
給気⼝
(建築)

室換気⽤外気取⼊ダクト
DS内しめMD
OA 600×600

MD600×600

SA 900×1400
25mm

OA 600x600
MD,()

⾃然換気

X 65A

還気ダクト
CHS 80AMD

CHR 80A
-( )

32A

- 65A
--

断面詳細図 S=1/60

80A

給気⼝
(建築)

⾃然換気

外気温度、室内温度、壁面温度変動
下足入れ

手すり

サイン

西側回廊の空調・換気システム

北側回廊の空調・換気システム

名

称：早稲田大学
本庄高等学院 体育館

所在地：埼玉県本庄市栗崎 239-3
竣工年：2020 年 2 月
規模：4465.86m2, 地上 3 階

発注者：学校法人 早稲田大学
設計者：株式会社 日建設計
施工者：戸田建設株式会社

回廊(空調チャンバー)斎久工業株式会社

自然換気量評価

壁面の熱量と蓄冷量の変化

東光電気工事株式会社