For the English Quick Reference, see the reverse.
プラグイン形 2ch デジタル指示調節計

クイックリファレンス

WCL-13A
No. WCL11JE4 2018.05

WCL-13A(以下，本器)の詳細な使用方法およびオプションについては，WCL-13A 取扱説明書を参照してください。WCL-13A 取扱説明書は，下記弊社 Web サイトよりダウンロードできます。
http://www.shinko-technos.co.jp→ダウンロード→取扱説明書ダウンロードページをクリック

1. 各部の名称とはたらき
CH1 OUT 表示灯

電源表示灯

CH1 EVT 表示灯

CH1 AT 表示灯

CH1 PV/SV 表示器
CH2 PV/SV 表示器
T/R 表示灯CH2 OUT 表示灯
CH2 EVT 表示灯
アップキー
ダウンキー

CH2 AT 表示灯
モードキー
セット/リセットキーコンソール通信用
コネクタ

光学センサ

(図 1-1)

アップキー
設定値の数値を増加させます。
ダウンキー
設定値の数値を減少させます。
PV/SV 表示モードで，このキーを押している間，PV 表示の場合 SV を，SV 表示の場合 PV を表示します。
モードキー
グループ選択を行います。
PV/SV 表示モードで，このキーを 3 秒間押すと，MV 表示モードに移行します。再度このキーを押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。
セット/リセットキー
設定モードの切替え，設定値の登録を行います。
タイマ仕様の場合，制御タイマ機能時，タイマ動作をリセットします。

2. 配 線
2.1 2ch 調節計仕様の場合

2.2 タイマ仕様の場合

4. キー操作フローチャート[設定(選択)項目について]

電源投入

電源投入後，約 4 秒間は各 CH の PV/SV 表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示します。

CH1 SV 設定
PV/SV 表示モード
CH1，CH2 基本パラメータ設定グループ内の選択状態により，下記のように表示が異なります。

・左側上段は CH1 PV/SV 表示器で設定キャラクタを，左側下段は CH2 PV/SV 表示器で工場出荷初期値を表しています。
・右側は，設定(選択)項目名を表しています。

PV/SV 表示モード

固有機能設定グループ内の表示器選択で選択した項目を表示します。

・点線で囲んだ設定(選択)項目は，オプションを付加していない場合表示しません。

スタンバイモード(例) CH1, CH2 共，制御禁止を選択した場合。

・で囲んだ設定(選択)項目は，コンソールソフトのブロック機能でそれぞれの仕様を選択していない場合表示しません。

手動制御モード(MV が点滅します)(例) CH1, CH2 共，手動制御操作量設定が 20.0%の場合。

[キー操作について]・，：キーまたはキーを押すと，矢印の項目に移行することを表しています。

SV 設定グループ(*1)(CH1 基本パラメー
タ設定グループ

CH1 SV 設定 (*2)

キーを 3 秒押し続ける・各設定項目において，と PV/SV 表示モードに戻ります。

((*1): ポテンショ入力仕様の場合，この設定グループはありません。

(((*7)(( ＜加熱冷却制御出力仕様＞(微分時間設定積分時間設定

警報 2 動作遅延タイマ設定(ARW 設定

警報 3 動作遅延タイマ設定(((手動リセット値設定

ARW 設定(((出力 ON/OFF 動作すきま設定

比例周期設定手動リセット値設定((*9): タイマ仕様もしくはポテンショ入力仕様の場
合またはコンソールソフトのブロック機能で加熱冷却制御出力仕様もしくは外部設定入力
仕様選択時，この設定グループはありません。

( ＜加熱冷却制御出力仕様＞(警報 1 動作点設定

比例周期設定(( ＜加熱冷却制御出力仕様＞

警報 2 動作点設定(((*11): タイマ仕様もしくはポテンショ入力仕様の場
合またはコンソールソフトのブロック機能で加熱冷却制御出力仕様選択時，この設定グループはありません。

警報 3 動作点設定
警報 1 動作点設定(((*12): コンソールソフトのブロック機能で外部設定
入力仕様選択時，入力種類選択後キーを押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。

((*13): 赤外線熱電対入力以外の場合，この設定項目はありません。

警報 3 動作点設定(警報 4 動作点設定(*16): ポテンショメータ入力ゼロ調整方法
ポテンショメータを MIN 側(反時計回り)に目盛範囲の最小値まで回し， キーを押してください。ポテンショメータ入力ゼロの自動調整を行います。
ポテンショメータ入力スパン調整方法
ポテンショメータを MAX 側(時計回り)に目盛範囲の最大値まで回し， キーを押してください。ポテンショメータ入力スパンの自動調整を行います。

(伝送出力上限設定(((警報 3 動作選択

(タイマ動作時間単位選択(ON ディレイタイマ設定

警報 1 動作すきま設定(OFF ディレイタイマ設定((警報 2 動作すきま設定

警報 1 動作選択(制御タイマ開始温度設定((警報 3 動作すきま設定(警報 2 動作選択

ループ異常警報動作巾設定(制御タイマ時間設定((警報 4 動作すきま設定(警報 3 動作選択

ループ異常警報
時間設定＜タイマ仕様＞

タイマ動作選択警報 4 動作選択

差分(加算)表示下限設定(*14)

入力異常時出力設定

警報 2 動作選択((ループ異常警報時間設定(ヒータ断線警報 2設定

出力変化率設定(((差分(加算)表示上限設定(*14)(ループ異常警報動作巾設定(ヒータ断線警報 1設定((差分(加算)表示下限設定(*14)

伝送出力選択(AT バイアス設定(ヒータ断線警報 2設定((警報 1 動作選択

正/逆動作選択オーバラップ/デッドバンド設定(差分(加算)表示上限設定(*14)(((リモートバイアス設定

伝送出力下限設定

OUT2 ON/OFF 動作
すきま設定

ヒータ断線警報 1設定((((((
入力異常時出力設定

SV 下降率設定

OUT2 下限設定

警報 4 動作点設定
警報 2 動作点設定((AT バイアス設定

出力変化率設定

SV 上昇率設定

OUT2 上限設定

OUT2 比例周期設定

外部設定スケール
下限設定((((外部設定スケール上限設定((イベント出力 2 選択

OUT2 動作選択(正/逆動作選択

出力 ON/OFF 動作
すきま設定

イベント出力 1 選択((*15)(((リモート/ローカル選択

SV 下降率設定

出力下限設定((((ロックレバー(図 3-1)(図 3-2)

制御許可/禁止選択
制御許可
制御禁止
自動/手動制御選択
自動制御
手動制御
AT/オートリセット実行/解除選択
AT/オートリセット解除
AT/オートリセット実行

本社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993
URL: http://www.shinko-technos.co.jp

大阪営業所
東京営業所
名古屋営業所

TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991
TEL: (048)223-7121 FAX: (048)223-7120
TEL: (052)331-1106 FAX: (052)331-1109

入力種類選択
マルチレンジ入力
K
K
J
R
S
B
E
T
N
PL-II
C(W/Re5-26)
Pt100
JPt100Pt100-200～1370°C-199.9～400.0°C-200～1000°C
0～1760°C
0～1760°C
0～1820°C-200～800°C-199.9～400.0°C-200～1300°C
0～1390°C
0～2315°C-199.9～850.0°C-199.9～500.0°C-200～850°C

JPt100
K
K
J
R
S
B
E
T
N
PL-II
C(W/Re5-26)
Pt100
JPt100
Pt100
JPt1004～20mA DC
0～20mA DC
0～1V DC
0～5V DC
1～5V DC
0～10V DC
赤外線熱電対入力-18～25°C
5～45°C
25～80°C-200～500°C-320～2500°F-199.9～750.0°F-320～1800°F
0～3200°F
0～3200°F
0～3300°F-320～1500°F-199.9～750.0°F-320～2300°F
0～2500°F
0～4200°F-199.9～999.9°F-199.9～900.0°F-300～1500°F-300～900°F-1999～9999-1999～9999-1999～9999-1999～9999-1999～9999-1999～9999-50～500°C-50～500°C-50～500°C

70～105°C-50～500°C
90～120°C-50～500°C
115～155°C-50～500°C
145～190°C-50～500°C
180～250°C-50～500°C-18～25°C-58～932°F
5～45°C-58～932°F
25～80°C-58～932°F
70～105°C-58～932°F
90～120°C-58～932°F
115～155°C-58～932°F
145～190°C-58～932°F
180～250°C-58～932°F
小数点位置選択
小数点無し
小数点以下 1 桁
小数点以下 2 桁
小数点以下 3 桁
OUT2 動作選択
空冷(リニア特性)
油冷(1.5 乗特性)
水冷(2 乗特性)
警報 1～4 動作選択
警報動作なし上限警報動作
下限警報動作

上下限警報動作
上下限範囲警報動作
絶対値上限警報動作
絶対値下限警報動作
待機付上限警報動作
待機付下限警報動作
待機付上下限警報動作
イベント出力 1 選択
温度警報
ループ異常警報
温度警報+ループ異常警報
イベント出力 2 選択
温度警報
ループ異常警報
温度警報+ループ異常警報
ヒータ断線警報
温度警報+ヒータ断線警報
ループ異常警報+ヒータ断線警報
温度警報+ループ異常警報+ヒータ断線警報
正/逆動作選択
逆動作(加熱)正動作(冷却)
設定値ロック選択
ロック解除
ロック 1
ロック 2

ロック 3
通信プロトコル選択
神港標準
Modbus ASCII
Modbus RTU
通信速度選択9600 bps
19200 bps
38400 bps
データビット/パリティ選択8 ビット/無し
7 ビット/無し
8 ビット/偶数
7 ビット/偶数
8 ビット/奇数
7 ビット/奇数
ストップビット選択
ストップビット 1
ストップビット 2
リモート/ローカル選択
ローカル
リモート
伝送出力選択
PV 伝送
SV 伝送
MV 伝送

ポテンショメータ
入力ゼロ調整(( ＜外部設定入力仕様＞
SV 上昇率設定(( ＜ポテンショ入力仕様＞

ポテンショメータ
入力スパン調整

ストップビット選択(警報 4 動作遅延
タイマ設定

出力下限設定(*16)(イベント出力 2 選択

出力上限設定入力サンプリング選択

データビット/パリ
ティ選択(((((((出力上限設定(通信速度選択

イベント出力 1 選択

放射率設定(*13)

表示時間設定(警報 4 動作遅延
タイマ設定

センサ補正設定((放射率設定(*13)(微分時間設定

警報 1 動作遅延
タイマ設定

表示器選択
(機器番号設定(((センサ補正設定((*15): 外部設定スケール上限，下限設定は外部設定
入力仕様，カスケード制御仕様およびポテン
ショ入力仕様共通に表示する設定項目です。

ロックレバーを上げ，本器とソケットが固定されていることを確認してください。

(積分時間設定((*14): 差分(加算)で基準入力が DC 入力以外の場合，この設定項目はありません。

本器をソケットに挿し込み，ロックレバーを上げて，本器とソケットを固定してください。

(通信プロトコル選択(PV フィルタ時定数設定

警報 4 動作すきま設定

自動調光機能選択((警報 3 動作遅延タイマ設定

小数点位置選択((設定値ロック選択((警報 3 動作すきま設定((警報 2 動作遅延タイマ設定

スケーリング
下限設定

警報 2 動作すきま設定

PV フィルタ時定数設定((*10): 固有機能設定グループ内の表示器選択で CH1差分値(加算値)または CH2 差分値(加算値)を含む項目を選択した場合，PV/SV 表示切り替えはできません。

3. 取り付け(比例帯設定(*8)

スケーリング
上限設定((警報 1 動作遅延タイマ設定(((固有機能
設定グループ((警報 1 動作すきま設定

小数点位置選択(入力種類選択(*12)(((OUT2 比例帯設定(*8): スケーリング巾に対応します。
差分(加算)および基準入力が DC 入力の場合，差分(加算)表示巾に対応します。

(図 2.3-1)(*7)

警報 4 動作選択

スケーリング
下限設定

AT/オートリセット実行/解除選択((((比例帯設定(*8)(スケーリング
上限設定

手動制御操作量設定
(*5)
(*6)

CH2 機能設定グループ(*11)

入力種類選択自動/手動制御選択

AT/オートリセット実行/解除選択((((CH1 機能設定グループ((

手動制御操作量設定
(*5)
(*6)

(制御許可/禁止選択(*4)((*7): AT/オートリセット実行を選択後，キーを押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。

ポテンショ入力仕様(*): コンソールソフトのブロック機能で加熱冷却制御出力仕様または 1 入力 2 出力選択時有効。

(自動/手動制御選択(*6): 手動制御操作量設定後，キーを押すと，手動制御モードに戻ります。

各仕様共通
直流電流入力の場合，入力端子間に別売りの受信抵抗器(50Ω)を接続してください。

MV 表示モード(2 桁目の小数点が点滅します)CH2 基本パラメー
タ設定グループ(*9)

制御許可/禁止選択(*4)

CH2 SV 設定 (*3)(*2): コンソールソフトのブロック機能でカスケード制御仕様選択時，CH1 SV がスレーブ側のAT ポイントとなります。
外部設定スケール下限値～
外部設定スケール上限値差分(加算)および基準入力が DC 入力の場合
CH1 差分(加算)表示下限値～
CH1 差分(加算)表示上限値(((*5): 自動制御を選択した場合，この設定項目はありません。
自動制御時の MV が初期値になります。

RS-485[シリアル通信(オプション: C5)]モジュラジャックピン配列図(調節計側の配列です)(3 秒)(((*3): タイマ仕様の場合，またはコンソールソフトのブロック機能で加熱冷却制御出力仕様もし
くは外部設定入力仕様選択時，この設定項目はありません。
差分(加算)および基準入力が DC 入力の場合
CH2 差分(加算)表示下限値～
CH2 差分(加算)表示上限値(図 2.2-1)

PV/SV 表示切り替えモード(*10)
PV/SV 表示モードで，PV 表示の場合 SV，SV 表示の場合 PV を表を離すと自動的 示します。に戻ります((*4): 制御禁止を選択した場合，キーを押すと，PV/SV 表示モードに戻ります。

(図 2.1-1)
2.3 ポテンショ入力仕様の場合を押している間表示します

タイマ動作選択
入力サンプリング選択
制御タイマ機能25 ms
ディレイタイマ 1
125 ms
ディレイタイマ 2
250 ms
タイマ動作時間単位選択
分秒
自動調光機能選択
無効
有効表示器選択CH1 PV/SV 表示器 CH2 PV/SV 表示器
CH1 PVCH2 PVCH1 SVCH2 SVCH1 PV
CH1 SVCH2 PVCH2 SVCH1 差分値(加算値) CH1 PV 真値
CH1 差分値(加算値) CH2 PV 真値
CH1 PV 真値
CH1 差分値(加算値)
CH2 PV 真値
CH1 差分値(加算値)
CH2 差分値(加算値) CH1 PV 真値
CH2 差分値(加算値) CH2 PV 真値
CH1 PV 真値
CH2 差分値(加算値)
CH2 PV 真値
CH2 差分値(加算値)
表示なし
表示なし(