TPS-22,TPF-22 Type Temperature Regulating Solenoid Valve (for Steam or Hot Water)（ねじ込）TPS-22、TPF-22 型 温度調節電磁弁（蒸気・温水用）製品記号 TPS22-W
TPF22-W（フランジ）
オンオフ制御用■特電子式温度調節器と電磁弁が一体の温長● 温度調節器と電磁弁が一体なので、面度調節電磁弁で、温度調節器の選定や電できます。
● 小型でスペースを取りません。

倒な選定から解放されます。

磁弁と接続する手間が省けます。

● 温度設定はツマミを回すだけで、調節温度調節電磁弁に付属の温度センサと■仕電源を接続し、ツマミを設定温度に合わ様せるだけで、温度調節が可能です。

加熱用注 1．

用途オンオフ（通電時弁開）

作動

なお、面間寸法は旧 TPS-12、TPF-12型と同じです。

型式

TPS-22 型

TPF-22 型

製品記号TPS22-W

TPF22-W

呼び径10 〜 5015 〜 50

電磁弁本体部

適用流体

蒸気・温水

適用圧力

0 〜 0.7MPa

弁前後の最小差圧0MPa

流体温度

5 〜 170℃（温水の場合 100℃以下）

許容漏洩量なし（圧力計目視）

定格電圧AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz 又は AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz

TPS-22型（呼び径10〜25）

絶縁種別

H種

周囲温度

5 〜 55℃
防塵形・屋内用保護構造

JIS Rc ねじ

材質

本体（CAC408）、弁体（C3604、PTFE ディスク入）取付姿勢

水平配管にコイルを上にした正立取付

温度調節器部

本体耐圧性能水圧にて 2.0MPa

入力方式

測温抵抗体：Pt500 Ω（リード線 1.5m 付）注 2．

制御方式

2 位置式

設定温度範囲0 〜 120℃

定格電気容量2VA

Ｂ110

■寸法表

ＨTPS-22型

Rc dIN

ＧOUTＬ

注．呼び径により構造が多少異なります。
110

TPF-22型

Ｂ

TPS-22型

（mm）

呼び径dL

GHB

ポート径

Cv値

質量（kg）

103／86315102172

1832151／26315102

172

1842203／480

18115

174

2362.325190

22120

174

28

102.8

32

11／4

106

27150

171

32

183.9

4011／2

118

30153

171

40

234.850214037165

171

48

356.2

呼び径

LG

HB

ポート径

Cv値

質量（kg）

Ｈ

TPF-22型

IN

Ｇ

OUT

Ｌ

注．呼び径により構造が多少異なります。

［温度調節器部］ ℃[LTWLYH[\YLJVU[YVSSLY  =*;-相当TT心×ｍｍ
センサへ=*;-TT心×ｍｍ



378 S240148A

15112211021721843.52011824115

1742364.3251402712017428106.13215032150

17132187.94016035153

17140239.25019041165

171

483511.5

フランジ規格 JIS B2240 10K FF■電流値表

9／φ








（mm）

［測温抵抗体（センサ）］



電磁弁12JIS 10K FF フランジ

注 1．冷却用（適用流体：水）も製作しています。
（製品記号：TPS22-WA, TPF22-WA）（弊社でも製作しています。
）
注 2．測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で 10m まで延長使用可能です。
なお、他の構造のものはお問い合わせください。

TPF-22型（呼び径15〜25）
■構造図

端接続

電源へ
=*;-TT心×ｍｍ



呼び径（A）

101520253240

AC100V定格（起動）0.26（0.76）

0.34（1.25）

0.42（1.62）

AC200V定格（起動）0.13（0.38）

0.17（0.63）

0.21（0.81）50DATA / TPS-22,TPF-22 Type Temperature Regulating Solenoid Valve (for Steam or Hot Water)

資料/TPS-22、TPF-22 型 温度調節電磁弁（蒸気・温水用）

呼び径選定図表〈蒸気用〉●図表の使い方
一次側圧力 0.1MPa、蒸気（飽和蒸気）の流量 60kg/h、差圧 0.01MPa の条件における呼び径を求めます。
一次側圧力 0.1MPa と差圧 0.01MPa との交点 A を求めます。

A 点より垂直にたどって流量 60kg/h との交点 B を求めます。B 点は呼び径 20 と25 の間にありますから大きい方の呼び径 25 を選定します。

呼び径選定図表〈温水用〉●図表の使い方■配管例■温度設定方法

温度設定ツマミを希望の温度に合わせ使用します。
注 1．熱膨張による昇圧が考えられる場合、熱交換器に安全逃し弁を取り付けてください。
注 2．ストレーナは、国土交通省仕様に基づき、80 メッシュを推奨します。

S240148A 379

12電磁弁

一 次 側 圧 力 0.3MPa、 二 次 側 圧 力0.29MPa、水の流量 2m3/h の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（Δ P）は 0.3 − 0.29 ＝ 0.01
MPa となります。差圧（Δ P）＝ 0.01MPa
を垂直にたどって、流量 2m3/h との交点A を求めます。
A 点は呼び径 20と 25 の間にありますから、大きい方の呼び径 25 を選定します。

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁

注意

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法
電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

AC100/110V の場合《共用電圧コイル》●コイルのリード線は 4 色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC200/220V の場合

電源

電源

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》●コイルのリード線は 2 本となっていますので、この 2 本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

電源《周波数選択コイル》

赤白

青50Hz60Hz

灰50Hz

黄黄

黄60Hz

黄50Hz

黒60Hz

黒AC200V の場合灰赤50HzDS-10、10H、13、13H 型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN 型の場合
AC100V の場合
AC200V の場合

ED-S,F 型の場合
AC100V の場合

60Hz●コイルのリード線は 3 本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線 1 本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

端子箱（別途注文品）■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。
TB-03 型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

注．雰囲気湿度 85％を超える場合は TB-03C 型又は TB-03F 型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A● TB-03 型（標準品）● TB-03C 型グランドナット付
24729360

船用相当グランド付）
巾45（×60
Ｇ1／2（ＣＴＧ16）

4612● TB-03F 型

キャプコン付

23〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V

電磁弁表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。
● TB-03L 型● TB-03LC 型

表示ランプ付

ランプ＋船用相当グランド付





Ｇ／
（ＣＴＧ）



注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。
（ コイルの種類により付属品が異なります。
）● TB-03LF 型）巾（×TB-03 型シリーズ取付例

ランプ＋キャプコン付

■グランドの仕様（TB-03F,03LF型） ■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）
Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2φｄゴムパッキングランドの呼びd（mm）

15a

915b

1015c

11Ｇ1／（ＣＴＧ16）
2

4段目
3段目
2段目
1段目

380 S240148A（mm）

切断位置

適合ケーブル外径

4 段目

10 〜 123 段目

8 〜 10

2 段目

6〜8

1 段目

4〜6

DATA/Solenoid Valve

資料/電磁弁設置上のポイント

注意

図1．配管例略図

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図2．取付姿勢略図■選定、設置上のポイント
1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。
（図 1 参照）

注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は 80 メッシュ以上。

2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
（図 1 参照）
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。

図3．二次側立ち上がり配管

3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。
（図 1,2 参照）
ただし、桃太郎シリーズ（PS/PF-16,17 型を除くはん用タイプ）の呼び径 50 以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平（真横）までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が 0.03MPa 以上必要となります。
（図 2 参照）
また、TB-03 型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。

4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。
（図 3 参照）

5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁（バキュームブレーカ）を取り付けてください。
（図4 参照）

図4．蒸気配管使用例略図

6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。
（図 5 参照）

8. コイルの結線には 0.75mm2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
ますので高温には注意してください。
（使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。
）

図5．レリーフ弁取付例略図

10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。

※レリーフ弁

11. フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合があり逆止弁ますので、取扱説明書をご覧ください。

12. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してくださ

電磁弁

油タンク

い。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。

13. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。

ＫＷ型
複式ストレーナポンプ※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

14. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。

15. 長期間作動しない用途（緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など）でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

S240148A 381

電磁弁

12

9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70℃位まで温度上昇し