お客様 各位
Rep.No A13021
2013年12月13日
富士電機機器制御株式会社
事業企画本部 事業統括部

配線用遮断器（MCCB）
BXシリーズ 仕様追加のお知らせ
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、BXシリーズに新たな仕様を追加行いました。
ご高覧の上、ご高配の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具記

１. 発売の狙い
2013年4月に発売を開始した高機能・コンパクトなBXシリーズMCCBに新たな仕様を追加してより使い易く致しました。

２. 特長●埋込形接続方式
G-TWINシリーズと同じ取付・接続方式を採用致しました。
●リード線端子台
内部付属装置にリード線端子台を追加致しました。
●2つ穴圧着端子対応平形端子
800-1600AFについて、JIS2つ穴圧着端子に適用可能な平形端子を用意致しました。
●リード線内部付属装置
内部付属装置の標準仕様をリード線付とします。
●800-1600AF用外部操作ハンドル
800-1600AF用外部操作ハンドルを用意いたしました。
（注） 800-1600AF用外部操作ハンドルは工場取付のみの対応となります（単品販売によるお客様での取付はできません）。
３．基本形式
詳細は新製品ニュースをご参照ください。
４．発売時期○2013年12月16日より発売
5．製品カタログ○2013年12月16日：「新製品ニュース」PDFデータHP掲載開始○2014年1月中旬：カタログ発送開始予定
６．添付資料○新製品ニュース

以上新製品ニュース2013 年 12 月

電子式オートブレーカ (MCCB)BX シリーズ 適用仕様追加
2013 年 4 月に発売を開始した高機能・コンパクトな BX シリーズ
MCCB に新たな仕様を追加してより使い易くなりました。
■特長● 埋込形取付・接続方式
・G-TWIN シリーズと同じ取付・接続方式を採用
・フラッシュプレートの開口部から各種設定状態が確認可能

NEW・付属品端子台は G-TWIN シリーズと同様、本体裏面に集中取付● リード線端子台付
・内部付属装置にリード線端子台付を追加
100-250AF は左右に 6 点端子台を最大各 1 個装着
400-630AF は左右に 8 点端子台を最大各 1 個装着
800-1600AF は左側に 8 点端子台を最大 2 個装着（注）端子台付の内部付属装置は工場取付のみとなります。
（単品販売の対応はありません。）● 2 つ穴圧着端子対応平形端子・800-1600AF において、JIS2 つ穴圧着端子に適用可能な平形端子を用意（注）平形端子は単品販売のみとなります。
（形式手配による本体組立は行いません。）● リード線式内部付属装置
・内部付属装置の標準仕様をリード線式に変更
形式手配で本体と内部付属装置を手配いただくと、内部付属装置のリード線を MCCB 側面部から引出した状態でのご提供になります。
（注）
MCCBを単品で購入後、お客様にて内部付属装置を単品購入され、お客様にて取付される
場合、リード線はMCCBの上部からの引出し（現在のBXシリーズの内容）となります。

● 800-1600AF 用外部操作ハンドル
・800-1600AF 用外部操作ハンドルを用意（注）800-1600AF用外部操作ハンドルは工場取付のみの対応となります（単品販売によるお客様での取付はできません）。

フレーム

リード線式付属装置（正面）

端子台付付属装置
（正面）
（側面）

（正面）

埋込形
（側面）

（裏面）

2 つ穴平形端子100-250AF
対象外

400,630AF
対象外

800-1600AF

62D9-J-0146

電子式オートブレーカ (MCCB)BX シリーズ 適用仕様追加■形式説明● 今回の仕様追加に伴い、形式選定のカラムが 2 つ増えて 15 カラムまでの指定となります。

BX 250 RA E - 3P 250 □ H W K FA □ MA D HN①②③①
記号 基本形式
BX BX シリーズ
MCCB

④⑤⑥⑤
記号 極数
3P 3P
4P 4P②記号 フレーム
100 100AF
160 160AF
250 250AF
400 400AF
630 630AF
800 800AF
1000 1000AF
1250 1250AF1600 1600AF③記号 遮断容量区分
RA AC415V/50kA
HA AC415V/70kA⑥記号 定格電流040 40A
100 100A
160 160A
200 200A
250 250A
400 400A
630 630A
800 800A
10X 1000A
12X 1250A
16X 1600A④
記号 機種区分
E電子式

⑦⑧ ⑨

⑩⑪⑦
記号 コントロールユニット
A電子式、タイプ 2B電子式、タイプ 5C電子式、タイプ 2A
D電子式、タイプ 5AE電子式、タイプ 6A
F電子式、タイプ 7A
G電子式、タイプ 2E
H電子式、タイプ 5E
I電子式、タイプ 6E
J電子式、タイプ 5P
K電子式、タイプ 6P
L電子式、タイプ 7P⑧記号無記号HGPX
E⑫⑬⑭⑮⑨記号 内部付属装置（補助スイッチ）
W 標準定格 1 個V
標準定格 2 個
微小負荷用 1 個12微小負荷用 2 個

⑩記号 内部付属装置（警報スイッチ）K
標準定格 1 個
事故警報スイッチ 1個
J8SDx 状態警報 1 個
9微小負荷用 1 個

⑪記号 電圧引外し装置
BX100-630
BX800-1600
ーF2 AC24VF3 AC48Vー
F5 DC125VーFA AC110-130V
AC/DC100-130V
FB ー
AC277V
FC ー
DC12V
FK AC220-240V
AC/DC200-250V
FP 380-415VAC(50Hz)/ AC380-480V
440-480VAC(60Hz)
FQ AC525V(50Hz)/ーAC600V(60Hz)
FR DC24V
DC24-30V/AC24VFS DC48V
DC48-60V/AC48V
⑫
記号A
B
C

取付・接続方式 / 表面接続端子オプション
表面形（追加端子なし）
表面形（追加端子あり）
表面形（400/630AF-70mmピッチ端子）
挿入形（100-630AF のみ適用）
裏面形
埋込形

記号 不足電圧引外し装置
BX100-630
BX800-1600
R2 AC24Vー
R3 AC48Vー
R5 DC125Vー
RA AC110-130V
AC/DC100-130Vーーーー
RK AC220-240V
AC/DC200-250V
RP AC380-415V(50Hz)/ AC380-480V
AC440-480V(60Hz)
RQ AC525V(50Hz)/ーAC600V(60Hz)
RR DC24V
DC24-30V/AC24VRS DC48V
DC48-60V/AC48V⑭
記号 内部付属装置引出し方式
無記号 リード線式
D
端子台付

通信機能オプション
BSCM+0.35m NSX コード
BSCM+1.3m NSX コード
BSCM+3m NSX コード⑬
記号 電気操作装置
MR DC24-30V
MS DC48-60V
M4 DC110-130V
MA AC110-130V
MK AC220-240V
MP AC380-415V(50Hz)/AC440-480V(60Hz)
M3 AC48-60V⑮
記号 外部操作ハンドル
HN N 形ハンドル
HV V 形ハンドル
注 本体注文時指定が必要です。

● 標準の内部付属装置がリード線式となるため、別売の補助スイッチおよび警報スイッチの手配コードを変更します。

● 2 つ穴圧着端子対応平形端子の手配コード

付属装置

アンペアフレーム
800

詳細仕様
100-250

補助スイッチ

警報スイッチ

標準定格 (1 個目 )標準定格 (2 個目 )微小負荷用 (1 個目 )微小負荷用 (2 個目 )標準定格 1 個
微小負荷用 1 個

アンペアフレーム
400-630
BX9W1SH0
BX9W2SH0
BX9W1DH0
BX9W2DH0
BX9K1SH0
BX9K1DH0

800-1600

1000-1600

極数
3434

手配コード
BX9SS0JA-3
BX9SS0JA-4
BX9SS0KA-3
BX9SS0KA-4

備考
3 個セット
4 個セット
3 個セット
4 個セット

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ2013-12発行 Ed 20 FOLS

カタログ番号 62D9-J-0146