ネオサイコンＳＷ ＮＥＯ「⾃⽴型送⽔⼝ユニット」
取扱説明書・取付要領書

機器を正しく設置して頂くために、取扱説明と取付要領をよくお読み下さい。
株式会社

北浦製作所

ＫＳ－ＨＤ０００１２－５
制定⽇ 2024.02

⽬次
ぺ－ジ数
はじめに／構成 及び 規定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

逆⽌弁の交換の仕⽅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

各種タイプ／各部名称

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

設置スぺ－ス／設置状況の確認

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

⽴ち上がり管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

取付けの際の注意点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6(ユニットを取付ける際の注意点／サイコンＳＳＷ ＮＥＯ【２連タイプ】の⽴ち上がり管のレベル出しに関する注意点）

スライド機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

スライド機構の調整⽅法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

取付⼿順

その①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

取付⼿順

その②／アンカ－打設

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

連結送⽔管設備（施⾏令２９条・施⼯規則第３１条）

はじめにサイコンＳＷ NEO（ネオ）【⾃⽴型送⽔⼝ユニット】は従来、埋設しなければならなかったスプリンクラ－設備・連結送⽔管に使⽤される逆⽌弁・⽌⽔弁（バタフライ弁）排⽔弁をハウジング型継⼿で接続し、完全ユニット化した商品です。
最⾼使⽤圧⼒１．０ＭＰaと１．６ＭＰaをご⽤意しておりますので設備の仕様に合わせたユニットをご使⽤下さい。

サイコンＳＷ NEOに関する注意事項。
１．このサイコンＳＷ ＮＥＯ（ネオ）は 前⾯の点検⼝のみ となります。
基本構造と強度の関係により、各現場に対応した受注⽣産品は条件により対応しかねる場合がありますので、予めご了承下さい。
2． ユニットの配置も当社が指定する配置となりますので予めご了承下さい。
現場にてユニットを分解された場合は、保証対象外となります。
構成 及び 規定

送⽔⼝の⾼さ規定
送⽔⼝のホ－ス接続⼝は、地盤⾯からの⾼さが上扉５００ｍｍ以上、１０００ｍｍ以下の位置に設ける。
品名

サイコンＳＷ

呼称

１００Ａ

ＮＥＯ（ネオ）

最⾼使⽤圧⼒ １．０ＭＰa／１．６ＭＰa
逆⽌弁（インライン型キャッチバルブ）消防認定品
⽌⽔弁（バタフライバルブ）消防認定品

送 水 口（消 防 隊 専 用）
送水圧力ＭＰａ～ＭＰａ

双⼝送⽔⼝（９０°型）消防認定品

構成部品

ハウジング型継⼿分岐型

消防認定品

排⽔弁【２５Ａ】消防認定品
フランジ付短管配管接続

フランジ【ユニット側ユニット重量下扉ル̶ズフランジ】

１．０ＭＰa仕様ユニット約４８ｋｇ【双⼝送⽔⼝含む】
１．６ＭＰa仕様ユニット約５１ｋｇ【双⼝送⽔⼝含む】

収納箱重量

1連型

約２５ｋｇ／２連型

総重量１連型

約７６ｋｇ／２連型〜１〜約４１ｋｇ

約１４３ｋｇ【共に１６Ｋ仕様の場合】

逆⽌弁の交換の仕⽅

Ｏリング

図１

Ｏリング

弁体

図２【Ｏリングの⼊っている箇所】
化粧リング

逆⽌弁を交換する際は下記の⼿順で交換して下さい。

キャップ

締輪

受け口

Ⅰ．「キャップ」、「化粧リング」を⼆つとも外す。
Ⅱ．下扉を全開に開ける、もしくは取り外す。
Ⅲ．上扉を上に持ち上げ、軸のＬピンを抜いて扉を外す。
Ｌピンやワッシャ－等は再度、取付けする際に必要となりますので絶対に無くさない様に注意して下さい。
Ⅳ．「受け⼝」を外す。

【部品名称】「締輪」を外す必要はありません。

図１の様に六⾓⽳付きボルト【Ｍ１０】が「受け⼝」１つにつき、４個ついていますので、⽚側もしくは両⽅を必要に応じて外して下さい。
「受け⼝」を外す際、正⾯のＯリングが溝から外れていたりしていないか必ず確認しながら交換を⾏って下さい。⽔漏れの原因となります。
その際、Ｏリングが劣化して切れ⽬やヒビ等が⼊っていないか⽬視で確認して下さい。
【図２を参照の事】
Ⅴ．弁体を取り外して、新しい弁体と交換する。
弁体が浮き出てきますが、浮き出てこない場合は、弁体を数回押して下さい。
Ⅵ．Ｏリングが所定の位置に収まっている事を最後に確認して「受け⼝」を戻し六⾓⽳付きボルト【Ｍ１０】を締め込む。
「化粧リング」、「キャップ」を元に戻して交換完了。

〜２〜

各種タイプサイコンＳＷ ＮＥＯ【１連】 各１．０ＭＰa仕様／１．６ＭＰa仕様
サイコンＳＳＷ ＮＥＯ【２連】
２連タイプは１．０ＭＰa仕様 ２Ｓｅｔ／１．６ＭＰa仕様 ２Ｓｅｔ
１．０ＭＰa仕様＋１．６ＭＰa仕様等の組み合わせが可能です。

送 水 口

送 水 口

（消 防 隊 専 用）（スプリンクラー専用）

送水圧力

送水圧力

ＭＰａ～

ＭＰａ

ＭＰａ～

ＭＰａ

各部名称
①双⼝送⽔⼝②収納箱③サドルバンド【ユニット固定⽤】

④逆⽌弁

⑤⽌⽔弁

６⑥

ハウジング型継⼿【分岐型】

７⑦排⽔弁⑧フランジ付短管

１２３４５８３〜３〜設置スぺ－ス
前⾯に点検⼝がありますので左図を参考に、開閉スぺ－スを確保して下さい。
背板は外せる設計になっています。
壁までの距離１２０ｍｍ程度を参考にプラスドライバ－が⼊る程度の空間は確保して下さい。

設置状況の確認

送 水 口×（消 防 隊 専 用）
送水圧力

ＭＰａ～

ＭＰａ

ＧＬ

収納箱の前⾯に縁⽯等、⾼さ８０ｍｍ以上の障害物が無いか、位置関係に⼗分注意願います。
扉の開閉ができませんと、⽌⽔弁の操作が不可能となります。
必ず扉が全開できる状態にあるか、確認して下さい。

〜４〜

⽴ち上がり管⽴ち上がり管を⽴てる場合、下記を厳守して下さい。
収納箱が取付け出来なくなります。
基礎が無い場合
ＧＬから⽴ち上がり管側のフランジ上⾯まで１５１ｍｍ以上基礎がある場合
基礎から⽴ち上がり管側のフランジ上⾯まで１５１ｍｍ以上

正しい
立ち上がり管の位置

基礎
ＧＬ基礎がある場合

ＧＬから

〇

〇

間違った
立ち上がり管の位置

基礎
ＧＬ基礎がある場合

ＧＬから

××〜５〜

ユニットを取付ける際の注意点

×××

×

ＧＬ

ユニットは前後・左右垂直に⽴ち上げて下さい。傾き過ぎると収納箱の⼝⾦部の開⼝に⼲渉したり、化粧リングが取付けできなくなります。
サイコンＳＳＷＮＥＯ【２連タイプ】の⽴ち上がり管のレベル出しに関する注意点

ＧＬ

〇

× ×

２連タイプの配管ピッチは ４２５ｍｍ です。
ＧＬ⼜は基礎から１５１ｍｍ以上 で⽴ち上がり管のレベルを合わす様に施⼯して下さい。
⽴ち上がり管の誤差許容範囲は
ＧＬ⼜は基礎から１５１ｍｍ－０、＋２【１５１〜１５３mm】です。
どちらか⽚⽅が極端に下がり過ぎる⼜は上がり過ぎると収納箱の取付けや、化粧リングの取付けができなくなります。

〜６〜スライド機構
⽴ち上がり管が上がり気味になってしまった場合
スカ－ト部を下⽅向へ下ろす事ができるので隙間を隠す事ができます。
対応範囲︓

ＧＬ⼜は基礎から１５１ｍｍ以上〜１８１ｍｍ以下【３０mmの範囲】

送 水 口

送 水 口

（消 防 隊 専 用）

（消 防 隊 専 用）

送水圧力

送水圧力

ＭＰａ～

ＭＰａ

ＭＰａ～

ＭＰａ

可動方向

スカ－ト部

可動するのは下⽅向のみです。

隙間調整用
スカ－ト部
【スライド機構】

基礎
ＧＬ

基礎がある場合〜７〜

ＧＬからスライド機構の調整⽅法
収納箱の下側にある４箇所のボルトナットでスカ－ト部を下げて使⽤します。

Ｍ８×６５

送 水 口
（消 防 隊 専 用）
送水圧力

ＭＰａ～

ＭＰａ

隙間調整用
スカ－ト部
【スライド機構】

通常時

Ｍ８×６５

送 水 口
（消 防 隊 専 用）
送水圧力

ＭＰａ～

ＭＰａ

隙間調整用
スカ－ト部
【スライド機構】

スカ－ト部可動時〜８〜

取付⼿順
収納箱取付け前に、必ず受け⼝から 化粧リング を取り外して下さい。
その①【背⾯に壁がある場合】

手順②
サドルバンドを取り外す

手順③
取付台を取り外す

手順②
サドルバンドを取り外す

手順③
取付台を取り外す

壁
手順①
受け口から化粧リングを取り外す

手順⑥
サドルバンドを取り付ける

手順⑤
取付台を取り付ける

手順⑥
サドルバンドを取り付ける

手順⑤
取付台を取り付ける

手順④
収納箱を上から被せる

通常時

〜９〜

取付⼿順
収納箱取付け前に、必ず受け⼝から 化粧リング を取り外して下さい。
その②【正⾯から被せる場合】
手順①
受け口から化粧リングを取り外す
注）サドルバンド取付台はつけたまま

手順②
サドルバンドを取り外す

手順⑥
サドルバンドを取り付ける

手順②
サドルバンドを取り外す

手順⑥
サドルバンドを取り付ける

手順③
収納箱から背板を取り外す
手順④
収納箱を正面から被せる

手順⑤
背板を収納箱に戻す

背板

アンカ－打設必要に応じて、収納箱の最底部にあるアンカ－⽤⽳を利⽤してアンカ－が打てます。

Ｍ１２を使⽤して下さい。【アンカ－の種類や固定⽅法に指定はありません】〜１０〜

連結送⽔管設備（施⼯令第２９条・施⾏規則第３１条）
Ⅰ．連結送⽔管、放⽔⼝を必要とする建築物①．地階を除く階数が、７以上の建築物。
②．地階を除く階数が、５以上で、延べ⾯積が６０００㎡以上の建築物。
③．地下街は１０００㎡以上。
④．重要⽂化財等の建築物は上記①、②と同じ。
⑤．延⻑５０m以上のアーケ－ドは全部。

Ⅱ．連結送⽔管の設置基準①．放⽔⼝は建築物の３階以上、⼜は地階に設ける。
②．その階の各部分から１の放⽔⼝までの⽔平距離は５０m以下、アーケ－ドは２５m以下とする。
③．放⽔⼝の設置場所は、消防隊が有効に消⽕活動を⾏うことができる位置に設ける。
④．主管径は１００Ａ以上とする。
⑤．送⽔⼝は、双⼝形とする。
⑥．１１階以上の部分に設ける放⽔⼝は、双⼝形とし放⽔⽤器具を格納した箱を設置する。
⑦．送⽔⼝及び放⽔⼝には⾒やすい箇所に標識を設ける。
⑧．送⽔⼝のホース接続⼝は、地盤⾯からの⾼さが５００ｍｍ以上、１０００ｍｍ以下の位置に設ける。
⑨．放⽔⼝のホース接続⼝は、床⾯からの⾼さが５００ｍｍ以上、１０００ｍｍ以下の位置に設ける。
⑩．配管は専⽤とする。（ただし、連結送⽔管の性能に⽀障を⽣じない場合はこの限りでない）〜１1〜