給水装置工事施工指針・別冊
１．給水装置 標準図
２．水道メーターの主要寸法表・外観寸法図
３．給水装置⼯事申込等の流れ
４．給水管取出⼯事などの占用許可⼯事における注意事項
５．ポリエチレン管配管要領
６．水道直結式スプリンクラー設備の取扱基準
７．様式集

燕・弥彦総合事務組合 水道局（令和５年４⽉３日改定）

◆改定等の履歴※関係諸法令や各種基準等の改正・変更に基づき、指針の改定等を行うことがあるので、必ず最新版を参照すること。
年月日
改定等の概要平成３１年４月１日

新規適用「４．給水管取出工事などの占用許可工事における注意事項」内の「道路占用工事等完了写真
チェックシート」に「耐圧試験①」を追加。
また、これまでの「耐圧試験」を「耐圧試験②」に変更。

令和２年４月１日「５．様式集」内、「提出時期」の次の箇所を変更。
・施主へ引き渡し前で、かつ水道局の検査完了まで最低３営業日を確保すること。
・所有権の変更から 3 営業日以内
・給水装置工事申込書の提出日から３営業日後以降「３．給水装置工事申込等の流れ」
メーター出庫のフローに「給水装置工事申込書の提出日から最短で３営業日後」を追加。
新たに「５．ポリエチレン管配管要領」を追加。
「５．様式集」を「６．様式集」に変更。
また、給水装置工事申込書ほか各様式の管理者決裁欄に「水技管」を追加。

令和３年４月１日「６．様式集」に「給水装置工事取消届」を追加。
「６．様式集」の「給水装置工事設計資料」のレイアウト等を変更し、「既設メーター(量水器)情報」の欄を追加。
「６．様式集」の「給水装置工事竣工報告書」のレイアウト等を変更。
「６．様式集」の「給水装置工事自主検査報告書 兼 竣工後工事検査申請書」の自主検査項目に「集合住宅等で複数の水道メーターを設置する場合、誤配管がされていないか」を追加。
「６．様式集」の「水道料金請求先変更届出書」の請求先氏名欄に（ふりがな）を追加。
「４．給水管取出工事などの占用許可工事における注意事項」の「(1）計画・施工の注意点」
を次のとおり変更。
・「① 管理者及び水道局の許可や指導に従って施工すること（逸脱した場合は所定のペナル
ティ対象となる場合あり）。やむをえず（以下略）。
」・「⑦ えぐり掘りは絶対行わないこと。サヤ管は道路管理者が認めた工法により設置すること。
」

令和４年４月１日「４．給水管取出工事などの占用許可工事における注意事項」内の「道路占用工事等完了写真
チェックシート」を次のとおり変更。
・「斜め切削」を削除。
・「バケット等で挿入」を「原則、道路構造物を一時撤去して施工」に変更。
・「※断水を伴う分岐の場合は、相応の工程を撮影。」、「※配水管が鋳鉄製の場合。」、「クラックシート」、「※県道で切削オーバーレイを施工する場合、打継部に設置。」を追加。
「６．様式集」内の次の様式の申請者、及び届出者の押印を不要とする。
・水道料金減免申請書
・貯水槽給水施設設置届出書
・貯水槽給水施設変更（廃止）届出書
・防錆材使用届出書・防錆材等変更（停止）届出書
新たに「６．水道直結式スプリンクラー設備の取扱基準」を追加。
「６．様式集」を「７．様式集」に変更。

令和５年４月３日「７．様式集」に「給水装置工事施工等に関する委任状 ／ 給水装置工事施工等の受任に関する誓約書」を追加。
「７．様式集」の「給水装置工事竣工報告書」の申込者欄の「㊞」を削除。
「７．様式集」の「管路活水器等設置誓約書」に「設置する器具の種類」を追加、「誓約事項」の項目を追加、文言等を一部変更。
「７．様式集」に「水道直結式スプリンクラー設備設置誓約書」を追加。

䠍䠊⤥Ỉ⿦⨨䚷ᶆ‽ᅗ⤥ Ỉ ⿦ ⨨ ᶆ ‽ 㓄 ⟶ ᅗ 㸦 ȭ PP㸧

䠄㻝䠅䃅䠍䠏䛾ሙྜͤ㺰㺎㺞㺎タ⨨ࡣࠊྎᗙࡢ᭱ୖẁ㸦ẁ㝵㸧࡛タ⨨ࡢࡇ࡜㸟
ᐁ
Ẹ
ቃ
⏺

նᶆ♧ᮺ

ոṆỈᰦ⟜

※車道や乗入部等、車の通行がある場合はFCD製を使用のこと

ս࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

վ+,࢞࢖ࢻ௜ࣘࢽ࢜ࣥ

ࣟࢣ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣡࢖࣮ࣖ
㸦ᑟ㟁ᛶ㺔㺎㺬㺼㺻㺘㺼㺯⿕そ㖡⥺㸧չ࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ᫂♧ࢸ࣮ࣉࠉ㸾◁඘ሸյ㹎㹃r࣋ࣥࢻձ࣮࣎ࣝᘧࢧࢻࣝ௜ศỈᰦճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ஧ᒙ⟶㸯✀ղ㹎㹃ᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

ռ㏫Ṇᘚ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦշ࣮࢟ᘧ࣮࣎ࣝṆỈᰦջࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⥅ᡭպ㹎㹃࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ㸦㹎㸧ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ஧ᒙ⟶㸯✀մ㹎㹃࢚ࣝ࣎

౑⏝ᮦᩱ୍ぴ⾲ࠉ㸦࣓࣮ࢱཱྀ࣮ᚄȭ㸧θͤ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢୖ࠿ࡽᕳࡁࡘࡅࡿࡇ࡜㸟ṆỈ஧ḟഃࡢ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣࠊ⤥Ỉ⟶ࡀ93ࡢሙྜࡣ୙せ㸟ᅗ㠃ᶆ♧௨እࡢ᪋ᕤᮦᩱ㜵㣗 ࣇ ࢕ࣝ ࣒㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶௨እࡢሙྜ

ᾐ㏱㜵Ṇࢫ࣮ࣜࣈ

㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶ࡢሙྜᶆ ♧ ࢩ ࣮ ࢺࢩࣥࢢࣝ㸦ᢡ㎸⋡㸰ಸ㸧ࠉ

㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ᑟ 㟁 ᛶ 㺔 㺎 㺬 㺼㺻 㺘 㺼 㺯 ⿕ そ 㖡 ⥺ရྡࢧࢻࣝ௜ศỈᰦഛ⪃㸦᪂タ㸧3(⏝㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶ࡢሙྜὀ㸸㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻⟶⏝ᾐ㏱㜵Ṇ㺛㺶㺎㺪㺼ࡢ᪋ᕤ㸦᪤タ㸧㺬㺼㺎㺷ᘧ㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶௨እࡢሙྜ
ὀ㸸ᚑ᮶ࡢ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢ᪋ᕤ㸰

3 ( ⥅ ᡭ3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

㸱

⤥ Ỉ

⟶

Ỉ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥᒙ⟶✀
二層管１種

㸲

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎

㸳

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉr࣋ࣥࢻ

㸴

ᶆ ♧

ᮺ

㸵

࣮࢟ᘧ࣮࣎ࣝṆỈᰦ

㸶

ṆỈᰦࠉ⟂

㸷

3 ( ⥅

ᡭ

3(࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

㸯㸮

3 ( ⥅

ᡭ

࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺࠉ3㸯㸯ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⥅ᡭࣘࢽ࣭࢜ࣥᖹ⾜ࡡࡌ㸯㸰

㏫Ṇᘚ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦ

㛤㜵㏫࣎ṆỈᰦࠉఙ⦰ᆺࠉ᪂ᶞ⬡ࣁࣥࢻࣝᙉ ໬ ᶞ ⬡ 〇 ࣭ ཯ ᛂ ᯈ ௜ ࣭ ȭ  㸯㸱࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

・底板付（台座）)53〇࣭཯ᛂᯈ௜࣭᪋ᕤᴗ⪅ྡグධ⏝㺪㺽㺸㺎㺢௜࣭ᕷ❶ධࡾ㸯㸲

+L࢞࢖ࢻ௜ࣘࢽ࢜ࣥ

࣐࢚4ࣜࣥࢢ౑⏝ࠊཪࡣྠ➼ရ௨ୖ䠍䠊⤥Ỉ⿦⨨䚷ᶆ‽ᅗ⤥Ỉ⿦⨨ᶆ‽㓄⟶ᅗ㸦ȭੈȭੈ㸧䠄㻞䠅䃅䠎䠌䚸䠎䠑䛾ሙྜͤ㺰㺎㺞㺎タ⨨ࡣࠊྎᗙࡢ᭱ୖẁ㸦ẁ㝵㸧࡛タ⨨ࡢࡇ࡜㸟

ᐁ
Ẹ
ቃ
⏺

նᶆ♧ᮺ
ոṆỈᰦ⟜

※車道や乗入部等、車の通行がある場合はFCD製を使用のこと

ռ࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

ս㹆㹧࢞࢖ࢻ௜ࣘࢽ࢜ࣥ

ࣟࢣ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣡࢖࣮ࣖ
㸦ᑟ㟁ᛶ㺔㺎㺬㺼㺻㺘㺼㺯⿕そ㖡⥺㸧᫂♧ࢸ࣮ࣉࠉ㸾չ㹎㹃࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ◁඘ሸյ㹎㹃r࣋ࣥࢻձ࣮࣎ࣝᘧࢧࢻࣝ௜ศỈᰦճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ஧ᒙ⟶㸯✀ղ㹎㹃ᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

ջ㏫Ṇᘚ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦշ࣮࢟ᘧ࣮࣎ࣝṆỈᰦպ㹎㹃ᅇ㌿ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⥅ᡭ㸦ྲྀฟཱྀᚄ࡜㺰㺎㺞㺎ཱྀᚄࡀ␗࡞ࡿሙྜ㸧㹎㹃࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ㸦㹎㸧Ỉ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ஧ᒙ⟶㸯✀մ㹎㹃࢚ࣝ࣎

౑⏝ᮦᩱ୍ぴ⾲ࠉ㸦࣓࣮ࢱཱྀ࣮ᚄȭȭ㸧
θ



ရ

ྡ

ࢧࢻࣝ௜ศỈᰦഛ⪃㸦᪂タ㸧3(⏝㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶ࡢሙྜὀ㸸㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻⟶⏝ᾐ㏱㜵Ṇ㺛㺶㺎㺪㺼ࡢ᪋ᕤ㸦᪤タ㸧㺬㺼㺎㺷ᘧ㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶௨እࡢሙྜ
ὀ㸸ᚑ᮶ࡢ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢ᪋ᕤͤ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢୖ࠿ࡽᕳࡁࡘࡅࡿࡇ࡜㸟ṆỈ஧ḟഃࡢ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣࠊ⤥Ỉ⟶ࡀ93ࡢሙྜࡣ୙せ㸟ᅗ㠃ᶆ♧௨እࡢ᪋ᕤᮦᩱ㜵㣗 ࣇ ࢕ࣝ ࣒㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶௨እࡢሙྜ

ᾐ㏱㜵Ṇࢫ࣮ࣜࣈ

㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶ࡢሙྜᶆ ♧ ࢩ ࣮ ࢺࢩࣥࢢࣝ㸦ᢡ㎸⋡㸰ಸ㸧ࠉ

㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ᑟ 㟁 ᛶ 㺔 㺎㺬 㺼 㺻 㺘 㺼 㺯 ⿕ そ 㖡 ⥺㸰

3 ( ⥅ ᡭ3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

㸱

⤥ Ỉ

⟶

Ỉ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥᒙ⟶✀
二層管１種

㸲

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎

㸳

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉr࣋ࣥࢻ

㸴

ᶆ

♧ ᮺ

㸵

࣮࢟ᘧ࣮࣎ࣝṆỈᰦ

㸶

ṆỈᰦࠉ⟂

㸷

3 ( ⥅

ᡭ

㸯㸮

ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⥅ᡭᙉ ໬ ᶞ ⬡ 〇 ࣭ ཯ ᛂ ᯈ ௜ ࣭ ȭ  3(࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ3(ᅇ ㌿ ⥅ ᡭ㸯㸯㏫Ṇᘚ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦ

㛤㜵㏫࣎ṆỈᰦࠉఙ⦰ᆺࠉ᪂ᶞ⬡ࣁࣥࢻࣝ㸯㸰࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

・底板付（台座）)53〇࣭཯ᛂᯈ௜࣭᪋ᕤᴗ⪅ྡグධ⏝㺪㺽㺸㺎㺢௜࣭ᕷ❶ධࡾ㸯㸱

+L࢞࢖ࢻ௜ࣘࢽ࢜ࣥ

࣐࢚4ࣜࣥࢢ౑⏝ࠊཪࡣྠ➼ရ௨ୖ䠍䠊⤥Ỉ⿦⨨䚷ᶆ‽ᅗ⤥ Ỉ ⿦ ⨨ ᶆ ‽ 㓄 ⟶ ᅗ 㸦 ȭ ੈ 㸧䠄㻟䠅䃅䠐䠌䛾ሙྜͤ㺰㺎㺞㺎タ⨨ࡣࠊྎᗙࡢ᭱ୖẁ㸦ẁ㝵㸧࡛タ⨨ࡢࡇ࡜㸟

ᐁ
Ẹ
ቃ
⏺

պ㔞Ỉჾ⟜

շṆỈᰦ⟜

ջᶆ♧ᮺ

ࣟࢣ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣡࢖࣮ࣖ
㸦ᑟ㟁ᛶ㺔㺎㺬㺼㺻㺘㺼㺯⿕そ㖡⥺㸧᫂♧ࢸ࣮ࣉࠉ㸾նࢯࣇࢺࢩ࣮ࣝᆺ௙ษᘚෆࡡࡌ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ⥾ࡵ㐣ࡂ㜵Ṇᆺ◁඘ሸմ3(⥅ᡭ࢚ࣝ࣎
չ㏫࣎ṆỈᰦ6ᆺࣁࣥࢻࣝ

㔞Ỉჾոࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⥅ᡭ)3(ᅇ㌿/㸻௨ୖ
㸦⿄ࢼࢵࢺ3(ᅇ㌿⥅ᡭ㸧ռ྾ฟࡋ㜵Ṇᮦյ3(⥅ᡭᅇ㌿࢜ࢫ
ղ3(⥅ᡭᅇ㌿࣓࣮ࢱ⏝

二層管１種 40ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ✀ᒙ⟶

二層管１種 40ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ✀ᒙ⟶౑⏝ᮦᩱ୍ぴ⾲ࠉ㸦࣓࣮ࢱཱྀ࣮ᚄȭ㸧
մ3(⥅ᡭ࢚ࣝ࣎

θ

ရ

ྡ

二層管１種 40ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ✀ᒙ⟶ձ࣮࣎ࣝᘧࢧࢻࣝ௜ศỈᰦ䈜㌴㐨䜔஌ධ㒊➼䚸 ㌴䛾㏻⾜䛜䛒䜛ሙྜ䛿㻲㻯㻰〇䜢౑⏝䛾䛣䛸ͤ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢୖ࠿ࡽᕳࡁࡘࡅࡿࡇ࡜㸟ṆỈ஧ḟഃࡢ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣࠊ⤥Ỉ⟶ࡀ93ࡢሙྜࡣ୙せ㸟սไỈᘚ⟂ռ྾ฟࡋ㜵Ṇᮦվᗙྎᅗ㠃ᶆ♧௨እࡢ᪋ᕤᮦᩱ㜵 㣗ࣇ ࢕ࣝ ࣒㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶௨እࡢሙྜ

ᾐ㏱㜵Ṇࢫ࣮ࣜࣈ

㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶ࡢሙྜᶆ ♧ ࢩ ࣮ ࢺࢩࣥࢢࣝ㸦ᢡ㎸⋡㸰ಸ㸧ࠉ

㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ᑟ 㟁 ᛶ 㺔 㺎 㺬㺼 㺻 㺘 㺼㺯 ⿕ そ 㖡 ⥺ࢧࢻࣝ௜ศỈᰦഛ⪃㸦᪂タ㸧3(⏝㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶ࡢሙྜὀ㸸㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻⟶⏝ᾐ㏱㜵Ṇ㺛㺶㺎㺪㺼ࡢ᪋ᕤ㸦᪤タ㸧㺬㺼㺎㺷ᘧ㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶௨እࡢሙྜ
ὀ㸸ᚑ᮶ࡢ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢ᪋ᕤ

㸰

3 ( ⥅

ᡭ

㸱

⤥ Ỉ

⟶

二層管１種
Ỉ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥᒙ⟶✀

㸲

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎

㸳

3 ( ⥅

ᡭ

㸴

ṆỈᰦ

ࢯࣇࢺࢩ࣮ࣝᆺ௙ษᘚ㸦ྑ㛤ࡁ㸧ෆࡡࡌȭPP㸦⥾ࡵ㐣ࡂ㜵Ṇᆺ㸧

㸵

ṆỈᰦࠉ⟂

ไỈᘚ⟜㸦㕲⵹࣭ୗᱝ࣭ᗏ㸧ࠉ㕲⵹ࠊୗᱝศ㞳ᘧ㸶ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ⥅ᡭ) 3(ᅇ ㌿ ⥅ ᡭ ࠉ ȭ PPࠉ ࠉ / ௨ ୖ㸷㏫Ṇᘚ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦ㹑ᆺࣁࣥࢻࣝ㸦ఙ⦰㸧ࠉȭPP

㸯㸮࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

・底板付（台座）)53〇࣭཯ᛂᯈ௜࣭᪋ᕤᴗ⪅ྡグධ⏝㺪㺽㺸㺎㺢௜࣭ᕷ❶ධࡾ

㸯㸯

ᶆ ♧

㸯㸰

྾ฟ䛧 㜵Ṇᮦ㸯㸱ไỈᘚࠉ⟂㝖㞷ᑐᛂᆺཱྀ࣭ᚄ⾲♧௜࣭)&'〇

㸯㸲

ᗙྎ

ࣁ࢖ࣉࣛ

3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࢜ࢫࠉȭੈ

նไỈᘚ

ᮺ

䠍䠊⤥Ỉ⿦⨨䚷ᶆ‽ᅗ⤥ Ỉ ⿦ ⨨ ᶆ ‽ 㓄 ⟶ ᅗ 㸦 ȭ ੈ 㸧䈜බ㐨ෆ䛻ṆỈᰦ䜢タ⨨䛩䜛ሙྜ䛻⏝䛔䜛䚹㸦 ࡑ ࡢ 㸯 㸧䠄㻠䠅䃅䠑䠌䛾ሙྜ䚷䠖䚷䛭䛾䠍ᐁẸቃ⏺

ցᑠ⵹௜ࠉ࣎ࢵࢡࢫ
նᶆ♧ᮺࣂࣝࣈ࣎ࢵࢡࢫպไỈᘚ⟜տ㹎㹃ᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺվ㹎㹃࢚ࣝ࣎

ռ྾ฟࡋ㜵Ṇᮦ

э

չไỈᘚ

◁඘ሸ

ջᗙྎ

ཷྎ

୸ࣁࣥࢻࣝ௜ᘚսᅇ㌿࠾ࡡࡌ௜ࢯࢣࢵࢺսᅇ㌿࠾ࡡࡌ௜ࢯࢣࢵࢺ
յ㹎㹃࢚ࣝ࣎

րࣇࣛࣥࢪ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ஧ᒙ⟶㸯✀վ㹎㹃࢚ࣝ࣎

ձ࣮࣎ࣝᘧࢧࢻࣝ௜ศỈᰦྎᗙᮺղ㹎㹃ᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺոࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡡࡌ㎸ࡳࣇࣛࣥࢪ
㸦$9඲㠃ࣃࢵ࢟ࣥ㸧ࣟࢣ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣡࢖࣮ࣖ
㸦ᑟ㟁ᛶ㺔㺎㺬㺼㺻㺘㺼㺯⿕そ㖡⥺㸧᫂♧ࢸ࣮ࣉࠉ㸾࣓࣮ͤࢱ࣎ࢵࢡࢫࢧ࢖ࢬ㑅ᐃ࡟ࡣὀពࡍࡿࡇ࡜

ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ஧ᒙ⟶㸯✀մ㹎㹃࢚ࣝ࣎

୸ᆺ࣭ᮡᮺ㸸੉౑⏝ᮦᩱ୍ぴ⾲ࠉ㸦࣓࣮ࢱཱྀ࣮ᚄȭ㸧
θ



ရ

ྡ

ࢧࢻࣝ௜ศỈᰦഛ⪃㸦᪂タ㸧3(⏝㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶ࡢሙྜὀ㸸㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻⟶⏝ᾐ㏱㜵Ṇ㺛㺶㺎㺪㺼ࡢ᪋ᕤ㸦᪤タ㸧㺬㺼㺎㺷ᘧ㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶௨እࡢሙྜ
ὀ㸸ᚑ᮶ࡢ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢ᪋ᕤͤ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢୖ࠿ࡽᕳࡁࡘࡅࡿࡇ࡜㸟ṆỈ஧ḟഃࡢ㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ࡣࠊ⤥Ỉ⟶ࡀ93ࡢሙྜࡣ୙せ㸟㸰

3 ( ⥅ ᡭ3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺ

㸱

⤥ Ỉ

⟶

Ỉ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥᒙ⟶✀
二層管１種

㸲

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎

㸳

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎㸴ᶆ㜵 㣗 ࣇ ࢕ࣝ ࣒㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶௨እࡢሙྜ

ᾐ㏱㜵Ṇࢫ࣮ࣜࣈ

㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶ࡢሙྜᶆ ♧ ࢩ ࣮ ࢺࢩࣥࢢࣝ㸦ᢡ㎸⋡㸰ಸ㸧ࠉ

㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ᑟ 㟁 ᛶ 㺔 㺎㺬㺼㺻 㺘㺼 㺯⿕ そ 㖡 ⥺ᅇ㌿࠾ࡡࡌ௜ࡁࢯࢣࢵࢺࠉ

㸵

3 ( ⥅

㸶

ࣇࣛࣥࢪ

ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡡࡌ㎸ࡳࣇࣛࣥࢪ㸦$9඲㠃㺨㺽㺍㺕㺻౑⏝㸧㸷ไỈᘚᶞ⬡〇࣭ࢯࣇࢺࢩ࣮ࣝᆺ㸦ྑ㛤ࡁ㸧࣭࢟ࣕࢵࣉᘧ࣭ୖỈつ᱁ࣇࣛࣥࢪᆺ

ᡭ

ไỈᘚࠉ⟂

㝖㞷ᑐᛂᆺཱྀ࣭ᚄ⾲♧௜࣭)&'〇

㸯㸯

ᗙྎ

ࣁ࢖ࣉࣛ

㸯㸰

྾ฟࡋ㜵Ṇ๣

㸯㸮ᅗ㠃ᶆ♧௨እࡢ᪋ᕤᮦᩱ

♧ ᮺ

㸯㸱

3 ( ⥅

ᡭ

ᅇ㌿࠾ࡡࡌ௜ࡁࢯࢣࢵࢺࠉ

㸯㸲

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎

㸯㸳

3 ( ⥅

ᡭ

ᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺࠉ

㸯㸴ࣇࣛࣥࢪ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦ

㏫࣎ṆỈᰦࠉ୸ࣁࣥࢻࣝࠉୖỈࣇࣛࣥࢪ௜ࠉ

㸯㸵࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

⵹㸦ᑠ⵹௜㸧)&'〇ࡲࡓࡣ)53〇࣭࣎ࢵࢡࢫࡣ)53〇ཪࡣࣞࢪࣀ࣮࣍ࣝ

䠍䠊⤥Ỉ⿦⨨䚷ᶆ‽ᅗ⤥ Ỉ ⿦ ⨨ ᶆ ‽ 㓄 ⟶ ᅗ 㸦 ȭ ੈ 㸧

ᐁ
Ẹ
ቃ
⏺

䈜Ẹᆅෆ䛻ṆỈᰦ䜢タ⨨䛩䜛ሙྜ䛻⏝䛔䜛䚹㸦 ࡑ ࡢ 㸰 㸧䠄㻡䠅䃅䠑䠌䛾ሙྜ䚷䠖䚷䛭䛾䠎ࣂࣝࣈ࣎ࢵࢡࢫ

չ㔞Ỉჾ⟜

պṆỈᰦ⟜
նᶆ♧ᮺ

նࢯࣇࢺࢩ࣮ࣝᆺ௙ษᘚෆࢿࢪ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ⥾ࡵ㐣ࡂ㜵Ṇᆺղ3(⥅ᡭᅇ㌿࣓࣮ࢱ⏝◁඘ሸմ3(⥅ᡭ࢚ࣝ࣎
ࣟࢣ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣡࢖࣮ࣖ
㸦ᑟ㟁ᛶ㺔㺎㺬㺼㺻㺘㺼㺯⿕そ㖡⥺㸧᫂♧ࢸ࣮ࣉࠉ㸾

二層管１種ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ✀ᒙ⟶୸ࣁࣥࢻࣝ௜ࠉᘚ

㔞Ỉჾջ྾ฟࡋ㜵Ṇᮦոࣇࣛࣥࢪ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦ
յ3(⥅ᡭᅇ㌿࢜ࢫ
ղ3(⥅ᡭᅇ㌿࣓࣮ࢱ⏝ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ✀ᒙ⟶
二層管１種࣓࣮ͤࢱ࣎ࢵࢡࢫࢧ࢖ࢬ㑅ᐃ࡟ࡣὀពࡍࡿࡇ࡜

մ3(⥅ᡭ࢚ࣝ࣎
二層管１種ճỈ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ✀ᒙ⟶ձ࣮࣎ࣝᘧࢧࢻࣝ௜ศỈᰦࠉ౑⏝ᮦᩱ୍ぴ⾲ࠉ㸦࣓࣮ࢱཱྀ࣮ᚄȭ㸧
θ



ရ

ྡ

ࢧࢻࣝ௜ศỈᰦഛ⪃㸦᪂タ㸧3(⏝㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶ࡢሙྜὀ㸸㺬㺽㺶㺒㺟㺸㺻⟶⏝ᾐ㏱㜵Ṇ㺛㺶㺎㺪㺼ࡢ᪋ᕤ㸦᪤タ㸧㺬㺼㺎㺷ᘧ㺙㺢㺼㺷௜ศỈᰦࠉͤ㓄Ỉ⟶ࡀ㺬㺽㺶⟶௨እࡢሙྜ
ὀ㸸ᚑ᮶ࡢ㜵㣗㺪㺆㺷㺯ࡢ᪋ᕤᅗ㠃ᶆ♧௨እࡢ᪋ᕤᮦᩱ

㸰

3 ( ⥅

㸱

⤥

㸲

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉ࢚ࣝ࣎

㸳

3 ( ⥅

ᡭ

3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࢜ࢫࠉȭੈ

㸴

ṆỈᰦ

㸵

ṆỈᰦࠉ⟂

ไỈᘚ⟜㸦㕲⵹࣭ୗᱝ࣭ᗏ㸧ࠉ㕲⵹ࠊୗᱝศ㞳ᘧ㸶ࣇࣛࣥࢪ௜࣮࣎ࣝṆỈᰦ

㏫࣎ṆỈᰦࠉ୸ࣁࣥࢻࣝࠉୖỈࣇࣛࣥࢪ௜ࠉ
⵹㸦ᑠ⵹௜㸧)&'〇ࡲࡓࡣ)53〇࣭࣎ࢵࢡࢫࡣ)53〇ཪࡣࣞࢪࣀ࣮࣍ࣝᡭỈ ⟶Ỉ㐨⏝࣏࢚ࣜࢳࣞࣥᒙ⟶✀
二層管１種ࢯࣇࢺࢩ࣮ࣝᆺ௙ษࡾᘚ㸦ྑ㛤ࡁ㸧ෆࡡࡌࠉȭੈࠉࠉ⥾ࡵ㐣ࡂ㜵Ṇᆺ㸧㜵 㣗ࣇ ࢕ࣝ ࣒㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶௨እࡢሙྜ

㸷࣓࣮ࢱ࣮࣎ࢵࢡࢫ

ᾐ㏱㜵Ṇࢫ࣮ࣜࣈ

㓄Ỉ⟶ࡀ࣏ࣜ⟶ࡢሙྜ㸯㸮ᶆᶆ ♧ ࢩ ࣮ ࢺࢩࣥࢢࣝ㸦ᢡ㎸⋡㸰ಸ㸧ࠉ

㸯㸯྾ฟࡋ㜵Ṇ๣

㺹㺗㺎㺡㺆㺻㺖㺼㺺㺐㺲㺎ᑟ 㟁 ᛶ 㺔 㺎㺬 㺼 㺻㺘 㺼 㺯 ⿕ そ 㖡 ⥺♧3(⥅ᡭࠉᅇ㌿࣓࣮ࢱ࣮⏝ࢯࢣࢵࢺᮺ

２．水道メーターの主要寸法表・外観寸法図(１)φ１３～φ４０の場合
口径
長さ
高さ
（mm）
（Ｌ）
（Ｈ１）
φ１３
φ２０
φ２５
φ４０

１００
１９０
２２５
２４５

９０
１０５
１０５
１２０

高さ
（Ｈ２）

幅
（Ｗ）

ﾈｼﾞ外径・山数

２３
３５
３５
４５

８９
１００
１００
１０８

２６.４・山１４
３３.２・山１１
４１.９・山１１
５９.６・山１１目盛単位（ｍ3）
最小
最大
1 １，０００
1 １，０００
1 １，０００
1 １，０００

(２)φ50～φ100 の場合
総寸法
口径
（mm）
Ｌmax
Ｌmin
φ５０
６３０
５００
φ７５
７２０
５７５
φ１００
８００
６３５

伸縮管寸法
Ｌmax
Ｌmin
３２６
１９６
３７６
２３１
４１６
２５１

伸縮寸法
Ｗ
１３０
１４５
１６５

標準寸法
目盛単位（ｍ3）
Ｌ
最大
５６０
１０，０００
６３０
１０，０００
７５０
１０，０００３．給水装置工事申込等の流れ

４．給水管取出工事などの占用許可工事における注意事項◆ 必ず工事に従事する作業員全員でこの注意事項を確認すること。
◆ 管理者の許可、注意・指導に従って施工すること。
◆「工事完了届」に添付する工事写真を確実に撮影すること。
(１) 計画・施工の注意点① 必ず管理者及び水道局の許可や指導に従って施工すること（逸脱した場合は所定のペナルティ対象となる場
合あり）。やむをえず占用位置、掘削幅、本復旧面積等が変更となる場合は必ず事前に協議すること。
② 工事看板における発注者欄には管理者名を記入しないこと。
③ 断水を伴う工事の場合、操作する仕切弁、洗浄作業に使用する消火栓等も包めて「道路使用許可書」を取得すること。
④ 着手前に「道路使用許可書」の写しを管理者に提出すること。
⑤ ガス、下水道等の施工業者と連絡を密にし、二度掘りを絶対しないこと。また、本舗装も１回で完了するよう連携すること。
⑥ 立会い日時が決定したら管理者に連絡を入れること。また、工事当日、穿孔を行う１時間前を目途に立会い依頼の連絡を入れること。
⑦ えぐり掘りは絶対行わないこと。サヤ管は道路管理者が認めた工法により設置すること。
⑧ 仮舗装の後、本舗装着手まで１カ月の自然転圧期間を確保すること。
⑨ 許可された工期を厳守し、工事完了後、速やかに写真等を提出すること。
(２) 工事写真撮影の注意点① 別紙のチェックシートを持参し、着手前、工事中、竣工後の写真を確実に撮影すること。
② 工事写真を提出する前にチェックシートと突合し、かつ同シートも提出すること。
③ 工事写真は２部提出すること。
④ 検測写真は目盛り判読が可能なように撮影すること。
⑤ ひとつの工事で複数個所を掘削する場合は、すべての箇所の工事写真を撮影すること。消雪パイプを横断する取出工事の場合、分岐側、横断側それぞれ撮影すること。
⑥ 掘削深さ、幅、厚さ等の検測は帯広テープ、スタッフ等を正確にあて行うこと。
⑦ 工事写真の撮影の際、黒板の見切れ、光の反射・逆光、雨の水滴に注意すること。
⑧ 元請業者以外の作業員が写真に写らないよう注意すること。
⑨ ガス、下水道等の施工業者が代表で本舗装を施工する場合も写真を提出すること。
⑩ 管理者等が不適切な施工、工事写真とみなした場合は再施工、再撮影を求める場合がある。

道路占用工事等完了写真 チェックシート（給水管取出等掘削工事）
写真撮影項目

注意点

着手前
完成

※路面及び周囲の風景を入れて撮影。
※着手前と同じ箇所を同じ方向から撮影。

カッター切断既存舗装剥ぎ取り
既存舗装厚検測
廃材積込
掘削状況
掘削完了
掘削状況
掘削底検測
掘削幅検測
サドル付分水栓等取付
耐圧試験①
穿孔
コア挿入
地下埋設物取
配管
付状況
耐圧試験②
サヤ管挿入
土被り検測
離隔検測
既設舗装
撤去

転圧
路床工
検測

※県道はえぐり掘りは絶対に禁止。

※断水を伴う分岐の場合は、相応の工程を撮影。
※サドル部のみ。0.75Ｍｐａで 2 分間。
※穿孔クズの写真も撮影。
※配水管が鋳鉄製の場合。
※サドル～第一止水栓。0.75Ｍｐａで 2 分間。
※県道の場合、原則、道路構造物を一時撤去して施工。
※地表面から地下埋設物上端部まで。
※構造物や他の占用物件との離隔確認。
※全層撮影。
※一層目は掘削底から巻き出し。
※仕上げ厚 20 cm 以下。
※足踏み固めは絶対に禁止。

工事状況

埋設シート敷設※仕上げ厚 20 cm 以下。
転圧
下層路盤工
検測
※仕上げ厚 15 cm 以下。
転圧
上層路盤工
検測
転圧
仮表層工
※出来形面積も検測。
検測
カッター切断影響幅
検測
舗装剥ぎ取り
廃材積込
不陸整正
転圧
路盤工
検測
乳剤散布
クラックシート ※県道で切削オーバーレイを施工する場合、打継部に設置。
敷均し
本復旧
転圧
基層工
検測
※110 ℃以上。
温度測定
乳剤散布
敷均し
転圧
表層工
※出来形面積も検測。
検測※110 ℃以上。
温度測定※該当する場合。
白線の復旧※該当する場合。
点字ブロックの復旧※発注者は水道局ではありません。
工事看板、安全施設の設置
誘導員の配置
占用許可書、チェックシートの持参・確認状況 ※現場へ持参し、常に確認しながら施工。
仮復旧

ﾁｪｯｸ欄

５．ポリエチレン管配管要領■ 水道配水用(給水用)ポリエチレン管 ︓ ＨＰＰＥ（１）使用材料① 管・継手・弁栓類
区分
管

継手

サドル

名称・規格等～φ２５

水道給水用ポリエチレン管

φ５０～

水道配水用ポリエチレン管、水道給水用ポリエチレン管～φ２５

水道給水用ポリエチレン管継手

φ５０～

水道配水用ポリエチレン管継手、水道給水用ポリエチレン管継手

ＥＦ接合以外水道用ポリエチレン管金属継手

配水管がＨＰＰＥ分水ＥＦサドル（止水タイプ）

上記以外

鋳鉄製ボール式サドル付分水栓

第一止水栓 ～φ２５

キー式ボール止水栓

止水栓筐

～φ２５

強化樹脂製／反応板付／φ７５×３００

制水弁
仕切弁

φ５０～

制水弁筺
仕切弁筐

φ５０～

公道内

樹脂製ソフトシール型制水弁／右開き／キャップ式／上水規格フランジ型

民地内

ソフトシール型仕切弁／右開き／内ねじ／締め過ぎ防止型

公道内除雪対応型／口径表示付／ＦＣＤ製

民地内

制水弁筐（鉄蓋、下桝、底）／鉄蓋・下桝分離式② 分岐部分
ア．配水管が水道配水用ポリエチレン管の場合（ＨＰＰＥ×ＨＰＰＥ）
取出しする給水管口径

配水管 口径

φ２０

φ２５

φ５０

φ７５

φ１００

φ１５０

φ ５０

Ｅ止

Ｅ止

不・切

φ ７５

Ｅ止

Ｅ止

Ｅ止

不・切

φ１００

Ｅ止

Ｅ止

Ｅ止

不・切

不・切

φ１５０

Ｅ止

Ｅ止

Ｅ止

不

不

切

φ２００

鋳分

鋳分

鋳分

不

不

不

イ．配水管が水道配水用ポリエチレン管以外の場合（ＤＩＰ×ＨＰＰＥ、ＨＩＶＰ×ＨＰＰＥなど）取出しする給水管口径

配水管 口径

φ２０

φ２５

φ５０

φ７５

φ ５０＊１

鋳分

鋳分＊２

不・切

φ ７５

鋳分

鋳分

鋳分＊２

不・切

φ１００

鋳分

鋳分

鋳分

不・切
＊４

φ１００

φ１５０

不・切

φ１５０

鋳分

鋳分

鋳分

不 ・切

不＊４・切

不・切＊４

φ２００

鋳分＊３

鋳分＊３

鋳分＊３

不＊４・切

不＊４・切

不＊４・切

φ２５０

鋳分＊３

鋳分＊３

鋳分＊３

不＊４・切

不＊４・切

不＊４・切

＊１・・・ＤＩＰは該当なし。
＊２・・・配水管がＤＩＰ（φ50 は該当なし）、ＨＩＶＰ、ＶＰの場合に限る。
＊３・・・配水管がＤＩＰの場合に限る。
＊４・・・配水管がＨＩＶＰ、ＶＰの場合は一択指定。

☞凡例・Ｅ止・・・・分水ＥＦサドル（止水タイプ）
・Ｅ分・・・・ＥＦサドル付分水栓
・鋳分・・・・鋳鉄製ボール式サドル付分水栓
・切・・・・・切り取り(チーズ分岐)
・不・・・・・不断水割Ｔ字管・不・切・・・不断水割Ｔ字管、または切り取り(チーズ分岐)（２）配管の手順① サドルの取り付け（※分水ＥＦサドル(止水タイプ)の場合）
ア．点検・清掃等
順
作業等
接合部の管表面に土や汚れなどが付着していると管や継手類に傷が付くので、分水ＥＦサドル(止ａ水タイプ)を取付ける前に、配水管を必ず水洗いするかタオルやウエスで取り除く。
イ．切削
順

作業等

分水ＥＦサドル(止水タイプ)の融着面よりひと回り広い範囲にマジックインキで切削範囲をマーａ
キングする。なお、作業工程は写真管理すること。
ｂ

スクレーパーを用いて、融着面をマーキングが完全になくなるまで確実に切削する。なお、作業工程は写真管理すること。

ウ．接合
順

作業等

ａ

融着面をアセトンを染み込ませたペーパータオルで清掃する。

ｂｃ

水平器を使用して管軸との垂直を確認しながら分水ＥＦサドル(止水タイプ)を設置する。
クランプを用いて配水管と分水ＥＦサドル(止水タイプ)を固定する。
ＥＦコントローラを接続し、融着を開始する。
融着後インジケータ隆起の確認を行い、通電終了後５分以上クランプで固定し冷却を行う。
※ 耐圧試験を行う場合は、さらに３０分以上冷却を行うこと。
※ 全てのＥＦ(融着)接合部に施工日と冷却終了時刻を記入し、写真を撮影すること。
※ 後述の「ＥＦ(融着)サドル 接合チェックシート」で施工管理し、竣工報告時に水道局へ提示すること。

ｄｅ② 給水管の配管
ア．点検・清掃等
順作業等
管や継手は、接合する前にその内外面の状態をよく点検する。
※ 使用上有害な欠点が見つかった材料は使用しない。ただし、有害な欠点を切断等で除去できａ
る場合は使用を認める。
接合部の管表面に土や汚れなどが付着していると管や継手類に傷が付くので、必ず水洗いするかｂ
タオルやウエスで取り除く。
ｃ
異物の侵入を防止するため、必要に応じて管端を養生する。
イ．切断・切削順
ａ

作業等

継手の受入口からの長さを考慮して配管長を正確に測り、マジックインキで切断標線をマーキングする。

ｂ

コールドリングを用いて管を固定する。

ｃ

切断標線に沿って管軸に対して直角になるようパイプカッターで切断する。

ｄ

適切な工具を用いて切断面を平滑にする。

ｅｆ

管端から規定の差込長さの位置の融着面にマジックインキで挿入標線をマーキングする。
スクレーパーを用いて、管端から挿入標線までの融着面を確実に切削する。

ウ．接合（※ＥＦ(融着)接合の場合）
順

作業等

ａ

管の切削面と継手の内面全体をアセトンを染み込ませたペーパータオルで清掃する。

ｂ

切削、清掃済の管に継手を挿入し、端面に沿って円周方向にマーキングする。

ｃ

全周にわたり、挿入標線までしっかり挿入されていることを確認する。

ｄｅ

継手に双方の管を標線位置まで挿入し、クランプを用いて管と継手を固定する。
ＥＦコントローラを接続し、融着を開始する。
融着後インジケータ隆起の確認を行い、通電終了後、クランプで固定し下表の時間（単位：分）以上冷却を行う。
口径

φ２０

φ２５

φ４０

φ５０

φ７５

冷却時間

５

５

５

５

１０

φ１００ φ１５０ φ２００
１０

１０

１５

※ 耐圧試験を行う場合は、さらに下表の時間（単位：分）以上冷却を行うこと。
ｆ

口径

φ２０

φ２５

φ４０

φ５０

φ７５

冷却時間

２０

２０

２０

２０

２０

φ１００ φ１５０ φ２００
３０

４５

６０

※ 上表の規定、または管材メーカーの規定に準じる。
※ 全てのＥＦ(融着)接合部に施工日と冷却終了時刻を記入し、写真を撮影すること。
※ 後述の「ＥＦ(融着)ソケット 接合チェックシート」で施工管理し、竣工報告時に水道局へ提示すること。
③ 穿孔
ア．穿孔は必ず手動で行うこと。
イ．サドルの製造メーカー専用の穿孔機を使用し、メーカーの施工手順書に準じて適切に行うこと。
④ ポリエチレン管用浸透防止スリーブ
ア．目的
給水管が帰属対象となる場合は、防食防止のため、弁類部及びメカニカル接合部を含む全てをポリエチレン
管用浸透防止スリーブ（以下、浸透防止スリーブ）で被い、明示テープで固定すること。
イ．材料
・ 浸透防止スリーブは、ＪＩＳＺ１７０２（包装用ポリエチレンフィルム）の品質を有すること。
・ 明示テープは、ポリ塩化ビニル粘着テープ厚さ０.２㎜幅５０㎜以上とする。
ウ．表示
浸透防止スリーブは、外見の見やすい場所に容易に消えない方法で、管種・口径を表示さなければならない。
エ．施工上の注意
・ 浸透防止スリーブと管との間に浸入水がないよう確実に密着及び固定すること。
・ 管に浸透防止スリーブを固定する場合は、管頂部にスリーブの折り曲げがくるようにし、埋戻し時の土
砂の衝撃をさけること。
・ 管継手部の凹凸に浸透防止スリーブがなじむように充分なたるみを持たせ、埋め戻し時に継手の形状に無理なく密着するように施工すること。
・ 軸方向の浸透防止スリーブのつなぎ部分は、確実に重ね合わせること。
・ 浸透防止スリーブを取付けた管を移動する場合は、充分に管理されたナイロンスリング又はゴム等で保護されたワイヤーロープを用い、浸透防止スリーブに傷が付かないようにすること。
・ 浸透防止スリーブの固定は、端部からの侵入水を防ぐため明示テープを１ｍ間隔で３回巻きとし、管と一体化させること。
⑤ 耐圧試験
ア．配管が完了した後、漏水が発生していないか次の手順で確認を行うこと。

【 給水管が帰属対象とならない場合 】
順

作業等

ａ
ｂ

分水ＥＦサドル(止水タイプ)、ＥＦサドル付分水栓を閉止する。

ｃ

テスト圧力０.７５Ｍｐａまで加圧し、圧力が安定した後、２分間目視する。

第一止水栓・仕切弁の二次側にテストポンプを設置する。

【 給水管が帰属対象となる場合 】
順
ａ
ｂ

ｃ

作業等

分水ＥＦサドル(止水タイプ)、ＥＦサドル付分水栓を閉止する。
制水弁の二次側に記録式の水圧試験器を設置する。
テスト圧力０.７５Ｍｐａまで加圧し、５分間放置する。
⇒ 放置後、水圧を０.７５Ｍｐａまで再加圧する。
⇒ 再加圧後、すぐに０.５０Ｍｐａまで減圧し、１時間後の水圧を確認する。
⇒ ０.４０Ｍｐａ以上・・・漏水なし（合格）⇒ ０.４０Ｍｐａ未満・・・２４時間後の水圧を確認する。
⇒ ０.３０Ｍｐａ以上・・・漏水なし（合格）⇒ ０.３０Ｍｐａ未満・・・漏水あり（不合格）ＥＦ（融着）サドル 継手チェックシート
施工年月日

年

月

日

天候

工事場所
申込者
指定給水装置工事事業者
口径
発電機の仕様ＥＦコントローラの仕様

検査のポイント
施工方向※融着接合完了時、必ず継手部の写真を撮影すること。
継手Ｎｏ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

略図

天候
陸継ぎの有無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無曲げ施工の有無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無湧水の有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無管の点検・清掃
スクレープ
エタノール(アセトン)清掃
標線の確認
通電終了時刻インジケータの確認

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無クランプ取り外し時刻

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

埋め戻し開始時刻

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

接合総合判定備考合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否ＥＦ（融着）ソケット 継手チェックシート
施工年月日

年

月

日

天候

工事場所
申込者
指定給水装置工事事業者
口径
発電機の仕様ＥＦコントローラの仕様

■（例）

③
④

①

検査のポイント②

施工方向※融着接合完了時、必ず継手部の写真を撮影すること。
継手Ｎｏ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

略図

天候
陸継ぎの有無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無曲げ施工の有無有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無湧水の有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無管の点検・清掃
スクレープ
エタノール(アセトン)清掃
標線の確認
通電終了時刻インジケータの確認

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無クランプ取り外し時刻

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

埋め戻し開始時刻

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

接合総合判定備考合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否 合・否■ 水道用ポリエチレン１種二層管 ︓ ＰＰ（１）使用材料① 管・継手・弁栓類
区分

名称・規格等管

水道用ポリエチレン１種二層管

継手

水道用ポリエチレン管金属継手
下記以外

鋳鉄製ボール式サドル付分水栓

配水管がＨＰＰＥ分水ＥＦサドル（止水タイプ）、ＥＦサドル付分水栓

第一止水栓

～φ２５

キー式ボール止水栓

止水栓筐

～φ２５

強化樹脂製／反応板付／φ７５×３００

φ４０

ソフトシール型仕切弁／右開き／内ねじ／締め過ぎ防止型

サドル

制水弁
仕切弁

φ５０

制水弁筺
仕切弁筐

φ４０
φ５０

公道内

樹脂製ソフトシール型制水弁／右開き／キャップ式／上水規格フランジ型

民地内

ソフトシール型仕切弁／右開き／内ねじ／締め過ぎ防止型

公道内除雪対応型／口径表示付／ＦＣＤ製

民地内

制水弁筐（鉄蓋、下桝、底）／鉄蓋・下桝分離式② 分岐部分
ア．配水管が水道配水用ポリエチレン管の場合（ＨＰＰＥ×ＰＰ）
取出しする給水管口径

配水管 口径

φ ５０

φ２０

φ２５

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

φ４０

φ５０

不・切

不・切

※

φ ７５

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

Ｅ止・Ｅ分・鋳分Ｅ止 ・Ｅ分・鋳分

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

φ１００

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

Ｅ止※・Ｅ分・鋳分

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

φ１５０

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

Ｅ止・Ｅ分・鋳分

Ｅ分・鋳分

Ｅ分・鋳分

φ２００

鋳分

鋳分

鋳分

鋳分

イ．配水管が水道配水用ポリエチレン管以外の場合（ＤＩＰ×ＰＰ、ＨＩＶＰ×ＰＰなど）取出しする給水管口径
φ２０
＊１

φ２５

φ４０

φ５０

＊２

配水管 口径

φ ５０

鋳分

鋳分

不・切

不・切

φ ７５

鋳分

鋳分

鋳分

鋳分＊２

φ１００

鋳分

鋳分

鋳分

鋳分

φ１５０

鋳分

鋳分

鋳分

鋳分

φ２００

鋳分＊３

鋳分＊３

鋳分＊３

鋳分＊３

φ２５０

鋳分＊３

鋳分＊３

鋳分＊３

鋳分＊３

＊１・・・ＤＩＰは該当なし。
＊２・・・配水管がＤＩＰ（φ50 は該当なし）、ＨＩＶＰ、ＶＰの場合に限る。
＊３・・・配水管がＤＩＰの場合に限る。
☞凡例
・Ｅ止・・・・分水ＥＦサドル（止水タイプ）
・Ｅ分・・・・ＥＦサドル付分水栓
・鋳分・・・・鋳鉄製ボール式サドル付分水栓
・不・切・・・不断水割Ｔ字管、または切り取り(チーズ分岐)
・※・・・・・ＥＦレデューサで縮径を要す。
（例：φ75×50→40）

（２）配管の手順① サドルの取り付け・・・鋳鉄製ボール式サドル付分水栓の場合
ア．点検・清掃等
順ａ

作業等

接合部の管表面に土や汚れなどが付着していると管や継手類に傷が付くので、ボール式サドル付分
水栓を取付ける前に、配水管を必ず水洗いするかタオルやウエスで取り除く。

イ．接合
順

作業等

ａ

水平器を使用して管軸との垂直を確認しながらサドル上部を設置する。

ｂ

ボルト、ナットに土などの付着物がないよう清掃する。

ｃ

絶縁体が外れないようサドル上部に下部を組み合わせ、ボルト、座金、ナットを取り付ける。
絶縁体が割れないよう、かつ片締めが起きないよう慎重にゆっくりと下表の標準締付けトルク（単位：Ｎ・ｍ）で充分に締め付ける。
配水管の管種ｄ

ＨＰＰＥ
ボルトの呼びＤＩＰ・ＣＩＰ

ＨＩＶＰ・ＶＰ

Ｍ１６

４０

６０

４０

Ｍ２０

－

７５

－

② 耐圧試験（１回目）
ア．サドルの取り付けが完了した後、漏水が発生していないか次の手順で確認を行うこと。
順作業等ａ

ボール式サドル付分水栓を開栓する。

ｂ

ボール式サドル付分水栓にテストポンプを設置する。

ｃ

テスト圧力０.７５Ｍｐａまで加圧し、圧力が安定した後、２分間目視する。

③ 給水管の配管
ア．点検・清掃等
順作業等
管や継手は、接合する前にその内外面の状態をよく点検する。
※使用上有害な欠点が見つかった材料は使用しない。ただし、有害な欠点を切断等で除去できるａ
場合は使用を認める。
接合部の管表面に土や汚れなどが付着していると管や継手類に傷が付くので、必ず水洗いするかタｂ
オルやウエスで取り除く。
ｃ

異物の侵入を防止するため、必要に応じて管端を養生する。

イ．切断
順
ａ
ｂ
ｃ

作業等

継手の受入口からの長さを考慮して配管長を正確に測り、白色マジックインキで切断標線をマーキングする。
パイプカッターの刃を切断標線にあて、管軸に対して直角になるよう軽く締めながら回転切断する。
※管に傷がある場合は、再切断し、接合部に傷がないようにする。
面取器で内面のバリ取りを行なう。

ウ．接合・・・金属接合の場合
順
ａ
ｂ

作業等

管の外面に泥等の付着がないようにウエスで清掃する。
継手を袋ナットと胴とに分解し、ガードプレートを取り外す。
※ガードプレートを入れたままでは通水しない。

※ガードプレートは口径φ１３～２５ではナット側のみ、φ４０～５０は胴の方にも入っている場合がある。
向きに注意して袋ナット、リングの順で管へ通す。
ｃ※リングは割りの方が先に通したナットの方を向くようにする。
インコアをプラスチックハンマーで根元までしっかりと管に打ち込む。
※インコアは必ず新しいものを使用する。
ｄ※インコアを打ち込む時は、切断面（インコアの打ち込み面）とリングの間隔を充分に開ける。
インコアをセットした管端を胴に差し込み、リングを押し込みながら袋ナットを胴のねじ部に充分
ｅに手で締め込む。
パイプレンチを２本使って、下表の標準締付けトルク（単位：Ｎ・ｍ）で充分に締め付ける。
取出する給水管口径

ｆ

φ１３

φ２０

φ２５

φ４０

φ５０

４０.０

６０.０

８０.０

１３０.０

１５０.０

④ 穿孔
ア．配水管の管種、取出する給水管口径に見合った穿孔機・刃を必ず使用すること。
イ．配水管が鋳鉄管以外の場合は、原則として手動により穿孔すること。
ウ．配水管が鋳鉄管の場合は、密着コアを必ず挿入すること。
⑤ 耐圧試験（２回目）
ア．配管が完了した後、漏水が発生していないか次の手順で確認を行うこと。
順

作業等

ａ

ボール式サドル付分水栓を閉止する。

ｂ

第一止水栓・仕切弁の二次側にテストポンプを設置する。

ｃ

テスト圧力０.７５Ｍｐａまで加圧し、圧力が安定した後、２分間目視する。

６．水道直結式スプリンクラー設備の取扱基準※ 小規模社会福祉施設での設置を想定したもの。
※ ここに記載のない事項については、消防法等の関係法令に則り取り扱うこと。
（１）概要① 消防法では小規模社会福祉施設へのスプリンクラー設備の設置を義務付けている。
② 特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち給水装置に直結する範囲に設置される「水道直結式スプリン
クラー設備」は、水道法の適用を受ける。
③ 水道直結式スプリンクラー設備としては次のようなものが想定される。

【配管例（断面）】【配管例（立面）】

停滞水を生じないよう
ループ配管としつつ、ＳＰヘッドまでの距離を短くする。

ヘッダを使用する場合は
第 1 ヘッダの下流部に付属するＳＰヘッドの個数をできるだけ同数とする。

【配管例（立面・ヘッダ使用）】（２）調査
工事事業者は、水道直結式スプリンクラー設備の設置場所付近の配水管の布設状況をはじめ、当指針第３章に定める事項について設計前に十分調査確認を行うこと。
（３）条件① 水道直結式スプリンクラー設備の工事（設置に係るものに限る。）又は整備は、消防法の規定により必要な事項については消防設備士が責任を負うことから、工事事業者が消防設備士の指導の下に行うものとし、また、必要に応じて所管消防署等と打ち合わせを行うこと。
② 配水管から分岐して設けられた給水管からスプリンクラーヘッドまでの水理計算や用具の選定等は消防設備士が行うこと。
③ 配水管の給水能力の範囲内で、同設備の正常な作動に必要な水圧、水量が得られるものとすること。なお、
水理計算に用いる設計水圧は原則として０.２MPa とするが、必要により設置場所付近にて７２時間以上の長さ
で計器実測し、配水管の最小動水圧を把握すること。
④ スプリンクラーヘッドは下表の放水量・放水圧力を確保すること。
（下段は、火災予防上支障があると認められる場合）
ヘッド各栓の放水量

最大４個同時開放を想定した放水量

放水圧力

１５ Ｌ／分以上（３０ Ｌ／分以上）

６０ Ｌ／分以上（１２０ Ｌ／分以上）

０.０２MPa 以上（０.０５MPa 以上）⑤ 設計にあたっては、利用者に周知することをもって、他の給水用具（水栓等）を閉栓した状態での使用を想定すること。
⑥ 水道直結式スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。
⑦ 停滞水、及び停滞空気の発生しない構造とすること。例として、前ページに図示したように配管末端にロー
タンク式トイレなど飲用に供せず、かつ日常的に使用する水栓等を設置すること。
⑧ 結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与える恐れのある場合は、防露措置を行うこと。
⑨ 凍結防止のための水抜き栓等を設ける場合は、正常に作動するよう設置すること。

⑩ 申込者が下記（４）誓約事項を承諾のうえ記名・押印した「水道直結式スプリンクラー設備設置誓約書」を提出すること。
（４）誓約事項
下記事項についての申込者の誓約を必要とする。
① 水道直結式スプリンクラー設備の仕様等を十分に理解、承諾のうえ、使用に応じて適切な維持管理を行います。また、申込者以外の使用者に対しても同設備の仕様等を十分説明する。
② 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても、管理者（水道局）へは一切責任を問わない。
③ 水道直結式スプリンクラー設備の火災時以外における誤作動、及び火災時の作動不良が生じても、管理者（水道局）へは一切責任を問わない。
④ 水道直結式スプリンクラー設備の設置、及び使用に起因して生じた諸問題は、申込者が責任を持って解決し、管理者（水道局）へは一切迷惑をかけない。
⑤ 水道直結式スプリンクラー設備が設置された建物等を賃貸する場合には、上記①～④の条件が付いている旨を借家人等に熟知させる。
⑥ 水道直結式スプリンクラー設備の所有者に変更が生じた場合は、責任を持って引き継ぎを行い、前項までの事項を譲受人に熟知させる。
（５）給水装置工事を申込む際に提出が必要な書類① 配管、及びスプリンクラー設備の平面図・同立面図・水理計算書② スプリンクラー設備の規格・仕様書③ 水道直結式スプリンクラー設備設置誓約書（６）その他① 水道直結式スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項や連絡先を見やすいところに表示すること。
② 同設備の所有者、または使用者は、当該設備を介して連結している水栓からの通水の状態に留意し、異常があった場合には、同設備を施工した工事事業者に連絡すること。
③ 同設備の所有者、または使用者は、設置台帳を作成する等によりその設置状況を把握すること。
（７）事務フロー※次ページのとおり

事務フロー

７．様式集
様式名

用途

提出時期

給水装置工事申込書

給水装置工事のうち、新設、改造、修繕 給水装置工事に着手する前（軽微な修繕を除く）の各工事を申し込※申込み後、着手する前に管理むため。
者が審査できる期間を確保すること。特に、許認可を要す
る工事の場合は相応の期間を想定すること。

給水装置工事申込書（撤去用）

給水装置工事のうち、建築物の解体など 同上で以後、使用予定の無い給水装置の撤去をする場合や、将来的に給水の予定がある給水管の閉止等の各工事を申し込むため。

給水装置工事施工等に関する 申込者が工事事業者に給水装置工事に委任状 ／ 給水装置工事施工 かかる一連の権限を委任するため。
等の受任に関する誓約書
給水装置工事設計資料

給水装置工事申込み時

給水装置工事を申し込む際、設計内容が 給水装置工事申込み時分かる資料として添付。

直結直圧給水方式の特例にか 給水装置工事において直結直圧給水方
かる誓約書式を採用する場合に提出。

給水装置工事申込み時

管路活水器等設置誓約書

給水装置工事申込み時

給水装置工事において管路活水器等を設置する場合に提出。

水道直結式スプリンクラー設 給水装置工事において水道直結式スプ 給水装置工事申込み時
備設置誓約書リンクラー設備を設置する場合に提出。
給水装置工事取消届

既に申し込みをした給水装置工事を取り消すため。

給水装置工事取り消し時

給水装置工事竣工報告書

竣工した給水装置工事の内容が分かる資料として提出。

自主検査後、すみやかに※施主へ引き渡し前で、かつ水道局の検査完了まで最低３営業日を確保すること。

給水装置工事自主検査報告書 施工した給水装置を自主検査した後、竣 自主検査後、給水装置工事竣工報
兼 竣工後工事検査申請書
工検査を申込むため。
告書と同時にすみやかに
給水装置工事竣工報告書（撤去用）

現場事務所で一定期間だけ水道を臨時 撤去工事後すみやかに使用し、使用期間終了後に配管した給水管等を撤去した場合。

給水装置所有権変更届

土地家屋の売買に伴い給水装置の所有権が変更となることを届け出るため。

所有権の変更から３営業日以内

代理人届出書給水装置の所有者が給水区域外に住む
場合に、代理人を届け出るため。

選定後、すみやかに管理人選定（変更）届出書

給水装置を共有する場合に選定する管理人を届け出るため。

選定後、すみやかに

水道メーター払出依頼書

水道メーターの払出しを求めるため。

給水装置工事申込書の提出日から３営業日後以降

水道メーター払出依頼書
添付用一覧表

前項に伴い、集合住宅の場合に使用する 同上一覧。

水道料金請求先変更届出書

水道料金の請求先名義や請求書等の送付先を変更するため。

委任状

第三者が給水台帳（写）の交付を受ける 随時
ため。

＊次頁へ

随時
※竣工検査後に変更する場合は検査完了日以降とする。

＊前頁より
様式名

用途

提出時期

手数料等の軽減・免除申請書 手数料等の延納・軽減・減免を受けるため。

随時

水道料金減免申請書

水道料金の減免を受けるため。

随時

水道メーター亡失・き損届

水道メーターを亡失、き損したことを届 亡失・き損が判明した後、すみやかにけ出るため。

貯水槽給水施設設置届出書

貯水槽給水施設を設置したことを届け出るため。

設置後、すみやかに

貯水槽給水施設変更（廃止） 貯水槽給水施設の変更（廃止）を届け出 変更（廃止）後、すみやかに届出書るため。
受水槽以下の給水施設台帳

設置、または変更した給水施設の内容が 設置、変更（廃止）届出書と同時にすみやかに分かる資料として添付。

防錆剤使用届出書

防錆剤を使用したことを届け出るため。 使用した場合すみやかに防錆剤等変更（停止）届出書 防錆剤等を変更、または使用を停止した 変更（停止）した場合すみやかにことを届け出るため。