For the English manual, see the reverse.

ACS-13A(C5)

通信取扱説明書No. ACS11CJE4 2011.04
この通信取扱説明書(以下，本書)は，ACS-13A(以下，本器)の通信機能を簡単に説明したものです。
詳細については ACS-13A 通信取扱説明書(詳細版)を参照してください。
ACS-13A 通信取扱説明書(詳細版)は，下記弊社 Web サイトよりダウンロードしてください。
http://www.shinko-technos.co.jp→ダウンロード→取扱説明書ダウンロードページをクリック

1. システム構成

通信変換器 IF-400
RS-232C
RS-485

ACS-13A
No. 0

ACS-13A
No. 1

ACS-13A
No. 303. 通信パラメータ設定
以下の手順に従って，各通信パラメータを設定してください。
(1)
補助機能設定モードへの移行
PV/SV 表示モードでキーを押しながらを約 3 秒間押してください。
+
補助機能設定モードになります。
(約 3 秒間)(2)
補助機能設定モード
キーを 2 回押してください。
通信プロトコル選択項目になります。
(2 回)
(3)
通信プロトコル選択
通信プロトコルを選択してください。
: 神港標準プロトコル(工場出荷時): Modbus ASCII モード: Modbus RTU モード

図 1-1

機器番号設定複数台接続して通信を行う場合，各計器個別に機器番号を設定してください。
0～95(工場出荷時: 0)(5)

通信速度選択
ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて，通信速度を選択してください。
: 2400bps: 4800bps: 9600bps(工場出荷時): 19200bps(6)

データビット/パリティ選択
データビットおよびパリティの選択をしてください。
: 8ビット/無し: 7ビット/無し: 8ビット/偶数: 7ビット/偶数(工場出荷時): 8ビット/奇数: 7 ビット/奇数(7)

ストップビット選択
ストップビットを選択してください。
: 1(工場出荷時):2

通信変換器 IF-400 を使用した場合の配線例
ホストコンピュータ

ACS-13A(最大 31 台)

シールド線
FG

シールド線FG

キー(4)
ホストコンピュータ

2. 配 線

5. 神港標準プロトコル

D サブ 9 ピンコネクタ

シールド線

4. 通信手順
図 2-1

ホストコンピュータ(マスター)のコマンド送出で始まり，本器(スレーブ)からの応答で終わります。
マスター
スレーブ・データを伴う応答
コマンド
読み取りコマンドでは，そのコマンドに対応する設定値またはデータ動作状態などのデータを応答として返します。

FG

ホストコンピュータ

ACS-13A へ

シールド線

コマンド
肯定応答

・肯定応答
設定コマンドでは，その処理終了後，応答として肯定応答を返します。

コマンド
否定応答

・否定応答
存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値などの時は，応答として否定応答を返します。

コマンド
D サブ 25 ピンコネクタ

無応答

図 2-2
シールド線について
シールド部に電流が流れないように，シールド線の片側のみFGに接続してください。シールド部の両側をFGに接続すると，シールド線と大地の間で閉回路ができ，シールド線に電流が流れて，ノイズの影響を受けやすくなります。FGは，必ず接地処理を行ってください。
終端抵抗(ターミネータ)について
通信変換器(IF-400[別売り])は，終端抵抗を内蔵しています。
終端抵抗とは，ターミネータともいい，パソコンに周辺機器を数珠繋ぎにした時，配線の終端に取り付ける抵抗のことで，終端での信号の反射を防ぎ，信号の乱れを防ぎます。
本器は，プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗を内蔵していますので，通信ライン上に終端抵抗は必要ありません。

6. Modbus プロトコル

6.1 伝送モード
Modbusプロトコルは，2つの伝送モード(ASCIIモード，RTUモード)があり，構造は以下のとおりです。
6.2 ASCII モード
コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0～9，A～F)をそれぞれASCII文字として送信します。
データ構成
スタートビット: 1ビット
データビット:
7ビット
パリティビット: 偶数(無し，奇数)選択可能
ストップビット: 1ビット(2ビット)選択可能
エラー検出:
LRC(水平冗長検査)方式
データの通信間隔:1 秒以下(1) メッセージの構成
ASCII モードのメッセージは，ヘッダ”:(コロン[3AH])”で始まり，デリミタ”CR(キャリッジ
リターン[0DH])+LF(ラインフィード[0AH])”で終わるように構成されています。
ヘッダ スレーブ
機能エラーチェック
デリミタ デリミタ
データ(:)
アドレス コード
LRC
(CR)
(LF)
スレーブアドレス:スレーブアドレスは，スレーブ側個々の機器番号で0～95(00H～5FH)の範囲で設定します。
マスター側は，要求メッセージのスレーブアドレスによってスレーブ側を指定します。
スレーブ側は，応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして，マスター側にどのスレーブが応答しているかを知らせます。
0(00H)をブロードキャストアドレスといい，接続されている全てのスレーブを指定できます。ただし，スレーブ側は応答を返しません。
機能コード:
機能コードは，スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。
機能コード
内 容
03(03H)
スレーブからの設定値，情報の読み取り
06(06H)
スレーブへの設定
機能コードは，スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時，正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。
肯定応答では，元の機能コードをセットして返します。
否定応答では，元の機能コードの最上位ビットに 1 をセットして返します。
例えば，機能コードを誤って 10H をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合，存在しない機能コードなので最上位ビットに1 をセットし，90H として返します。
否定応答では，マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせる
ため，応答メッセージのデータに下記のような異常コードをセットして返します。
異常コード
内 容
1(01H)
Illegal function(存在しない機能)
2(02H)
Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)
Illegal data value(設定範囲外の値)
神港標準プロトコルのエラーコード 4 と同じです。
17(11H)(設定できない状態[AT 実行中])
神港標準プロトコルのエラーコード 5 と同じです。
18(12H)
Illegal setting(キー操作による設定モード中)
データ:
データは，機能コードにより構成が異なります。
マスター側からの要求メッセージは，データ項目やデータ数，設定データで構成します。
スレーブ側からの応答メッセージは，要求に対するバイト数やデータ，否定応答時は異常コードなどで構成します。
一つのメッセージで扱うことができるデータ数は”1”のみです。
そのため，データ数は”(30H)(30H)(30H)(31H)”固定となります。
データの有効範囲は，-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
エラーチェック: 通信誤り検出の為の，2文字のデータです。([2] エラーチェック参照)(2) エラーチェック
スレーブアドレスからデータの最後までの LRC (水平冗長検査)を計算し，算出した 8 ビットデータを ASCII 文字 2 文字に変換してデータの後にセットします。
[LRCの計算方法]① RTUモードでメッセージを作成します。
② スレーブアドレスからデータの最後までを加算し，Xに代入します。
③ Xの補数(ビット反転)をとり，Xに代入します。
④ Xに1を足し，Xに代入します。
⑤ XをLRCとして，データの後にセットします。
⑥ メッセージをASCII文字に変換します。
6.3 RTUモード
コマンド中の8ビットバイナリデータをそのまま送信します。
データ構成スタートビット: 1ビット
データビット:
8ビット
パリティビット: 無し(偶数，奇数)選択可能
ストップビット: 1ビット(2ビット)選択可能
エラー検出:
CRC-16(周期冗長検査)方式
データの通信間隔:3.5 文字伝送時間以下(1) メッセージの構成
RTU モードのメッセージは，3.5 文字伝送時間以上のアイドル後に始まり，3.5 文字伝送時間以上のアイドル経過で終わるように構成されています。
アイドル スレーブ
機能エラーチェック
アイドル
データ
3.5 文字 アドレス コード
CRC-16
3.5 文字スレーブアドレス:ASCIIモードと同じです。
機能コード:ASCIIモードと同じです。
データ:
データは，機能コードにより構成が異なります。
マスター側からの要求メッセージは，データ項目やデータ数，設定データで構成します。

・無応答
以下の場合，応答を返しません。
・グローバルアドレス，ブロードキャストアドレス(Modbus プ
ロトコルの場合)設定時
・通信エラー(フレーミングエラー，パリティエラー)・チェックサムエラー(神港標準プロトコルの場合)・LRC の不一致(Modbus ASCII モードの場合)
・CRC-16 の不一致(Modbus RTU モードの場合)

RS-485 の通信タイミング
マスター側について(プログラム作成上の注意)
マスターは，コマンド送出後，スレーブからの応答の受信に備えて 1 キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離してください。
マスターからの送信とスレーブからの送信が衝突するのを避けるため，マスターが確実に応答を受信したことを確認し，次のコマンドを送信してください。
通信エラーにより，コマンドに対する応答を得られない場合，コマンドを送り直すリトライ処理を組み込んでください(2 回以上のリトライを推奨)
スレーブ側について
スレーブは，通信ラインに送信を開始する際，受信側における同期を確実にするため，応答データの送出前に 1 キャラクタ伝送時間以上のアイドル(マーク)状態を設けています。
応答データ送出後，1 キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。
スレーブ側からの応答メッセージは，要求に対するバイト数やデータ，否定応答時は異常コードなどで構成します。
一つのメッセージで扱うことができるデータ数は”1”のみです。
そのため，データ数は”(0001H)”固定となります。
応答バイト数は(02H)です。
データの有効範囲は，-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
エラーチェック: 通信誤り検出の為の，16ビットデータです。([2] エラーチェック参照)(2) エラーチェック
スレーブアドレスからデータの最後までの CRC-16(周期冗長検査)を計算し，算出した16 ビットデータを下位上位の順にデータの後にセットします。
[CRCの計算方法]
CRC方式は，送るべき情報を生成多項式で割り，その余りを情報の後ろに付加して送信します。(生成多項式：X16+X15+X2+1)① CRC-16のデータ(Xとする)を初期化(FFFFH)します。
② 一つ目のデータとXの排他的論理和(XOR)を取り，Xに代入します。
③ Xを右に1ビットシフトし，Xに代入します。
④ シフト結果でキャリーが出れば，③の結果Xと固定値(A001H)でXORを取り，Xに代入します。キャリーが出なければ⑤へ進みます。
⑤ 8回シフトするまで，③と④を繰り返します。
⑥ 次のデータとXのXORを取り，Xに代入します。
⑦ ③～⑤を繰り返します。
⑧ 最後のデータまで③～⑤を繰り返します。
⑨ XをCRC-16として，メッセージに下位上位の順にデータの後にセットします。

7. 通信コマンド一覧
神港標準Modbus
データ項目
コマンド種別 機能コード
20H/50H
03H/06H
0001H SV
20H/50H
03H/06H
0003H オートチューニング/オートリセット選択
20H/50H
03H/06H
0004H OUT1 比例帯設定
20H/50H
03H/06H
0005H OUT2 比例帯設定
20H/50H
03H/06H
0006H 積分時間設定
20H/50H
03H/06H
0007H 微分時間設定
20H/50H
03H/06H
0008H OUT1 比例周期設定
20H/50H
03H/06H
0009H OUT2 比例周期設定
20H/50H
03H/06H 000BH 警報 1 設定
20H/50H
03H/06H 000CH 警報 2 設定
20H/50H
03H/06H 000FH ヒータ断線警報設定
20H/50H
03H/06H
0012H 設定値ロック選択
0000H: ロック無し
0001H: ロック 1
20H/50H
03H/06H
0015H センサ補正設定
20H/50H
03H/06H
0016H オーバラップ/デッドバンド設定
20H/50H
03H/06H
0018H スケーリング上限設定
20H/50H
03H/06H
0019H スケーリング下限設定
20H/50H
03H/06H 001AH 小数点位置選択
0000H: xxxx
0001H: xxx.x
20H/50H
03H/06H 001BH PV フィルタ時定数設定
20H/50H
03H/06H 001CH OUT1 上限設定
20H/50H
03H/06H 001DH OUT1 下限設定
20H/50H
03H/06H 001EH OUT1 ON/OFF
動作すきま設定
20H/50H
03H/06H 001FH OUT2 動作モード選択
20H/50H
20H/50H
20H/50H

03H/06H
03H/06H
03H/06H

20H/50H03H/06H

20H/50H
20H/50H
20H/50H
20H/50H
20H/50H
20H/50H

03H/06H
03H/06H
03H/06H
03H/06H
03H/06H
03H/06H

20H/50H
20H/50H
20H/50H

03H/06H
03H/06H
03H/06H

20H/50H

03H/06H

20H/50H
20H/50H

03H/06H
03H/06H

20H/50H

03H/06H

データ
設定値，小数点は省略
0000H: 解除
0001H: 実行
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
設定値
設定値
設定値
設定値
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
0002H: ロック 2
0003H: ロック 3
設定値，小数点は省略
設定値
設定値，小数点は省略
設定値，小数点は省略
0002H: xx.xx
0003H: x.xxx
設定値，小数点は省略
設定値
設定値
設定値，小数点は省略
0000H: 空冷0001H: 油冷
0002H: 水冷
設定値
設定値
設定値，小数点は省略

0020H OUT2 上限設定
0021H OUT2 下限設定
0022H OUT2 ON/OFF動作すきま設定
0023H 警報 1 動作選択
0000H: 無動作
0005H: 絶対値上限警報
0001H: 上限警報
0006H: 絶対値下限警報
0002H: 下限警報
0007H: 待機付上限警報
0003H: 上下限警報
0008H: 待機付下限警報
0004H: 上下限範囲警報 0009H: 待機付上下限警報
0024H 警報 2 動作選択
警報 1 動作選択と同じ
0025H 警報 1 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
0026H 警報 2 動作すきま設定
設定値，小数点は省略
0029H 警報 1 動作遅延タイマ設定 設定値
002AH 警報 2 動作遅延タイマ設定 設定値
0032H 出力 OFF 時表示選択
0000H: OFF 表示
0001H: 無表示
0002H: PV 表示0003H: PV 表示+警報動作
0033H SV 上昇率設定
設定値，小数点は省略
0034H SV 下降率設定
設定値，小数点は省略
0037H 制御出力 OUT/OFF 選択 0000H: 制御出力 ON
0001H: 制御出力 OFF0038H 自動制御/手動制御選択
0000H: 自動制御
0001H: 手動制御
0039H 手動制御操作量設定
設定値
0040H 警報 1 動作
0000H: 励磁励磁/非励磁選択
0001H: 非励磁0041H 警報 2 動作
0000H: 励磁励磁/非励磁選択
0001H: 非励磁5.1 伝送モード
神港標準プロトコルはASCIIコードを使用します。コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0～9，A～F)をそれぞれASCII文字として送信します。
データ構成
スタートビット: 1ビット
データビット:
7ビット
パリティビット: 偶数
ストップビット: 1ビット
エラー検出:
チェックサム方式
5.2 コマンドの構成
コマンドは，すべて ASCII コードで構成します。
コマンド下の数字は，キャラクタ数を表しています。
データ(設定値)は，10 進数を 16 進数に変換します。負の数は，2 の補数で表します。
(1) 設定コマンド
ヘッダ
サブアド コマンド データ
チェック デリミタ
機器番号データ(02H)
レス(20H) 種別(50H)
項目
サム(03H)1
11
144
2
1(2) 読み取りコマンド
ヘッダ
サブアド コマンド データ チェック デリミタ
機器番号(02H)
レス(20H) 種別(20H)
項目
サム(03H)11
1
142
1(3) データを伴う応答
ヘッダ
サブアド コマンド データ
チェック デリミタ
機器番号データ(06H)
レス(20H) 種別(20H)
項目
サム(03H)
1
1
1
14
4
2
1(4) 肯定応答
ヘッダ
チェック デリミタ
機器番号(06H)
サム(03H)1
121(5) 否定応答
ヘッダ
エラー チェック デリミタ
機器番号(15H)
コード
サム(03H)
11121
ヘッダ:
コマンド，応答の始めを表す制御コードで，ASCIIコードを使用します。
設定コマンド，読み取りコマンドの場合，STX(02H)固定です。
データを伴う応答，肯定応答の場合，ACK(06H)固定です。
否定応答の場合，NAK(15H)固定です。
機器番号:
マスターが各々のスレーブを識別する為の番号です。
機器番号0～94とグローバルアドレス95で，機器番号0～95(00H～5FH)に20Hを加算したASCIIコード(20H～7FH)を使用します。
95 (7FH)をグローバルアドレスといい，接続されている全てのスレーブに同じコマンドを送りたい時に使います。ただし，応答は返しません。
サブアドレス:
20H固定です。
コマンド種別:
設定コマンド(50H)，読み取りコマンド(20H)を識別する為のコードです。
データ項目:
コマンドの対象となるデータ分類です。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。(7. 通信コマンド一覧参照)
データ:
設定コマンドにより，データ(設定値)の内容が異なります。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。(7. 通信コマンド一覧参照)
チェックサム:
通信誤り検出の為の，2文字のデータです。(5.3 参照)
デリミタ:
コマンドの終わりを表す制御コードで，ASCIIコードETX(03H)固定です。
エラーコード:エラーの種類を表し，以下の数値をASCIIコードで表します。
1 (31H).... 存在しないコマンドの場合
2 (32H).... 未使用
3 (33H).... 設定値の範囲を超えた場合
4 (34H).... 設定出来ない状態 (AT 実行中)の場合
5 (35H).... キー操作による設定モード中の場合
5.3 チェックサムの計算方法
チェックサムは，コマンドまたはデータの受信誤りを検出するために用います。
マスター側にも，スレーブからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成して，通信誤りがないことを確認するようにしてください。
チェックサムは，機器番号からチェックサムの前の文字までのASCIIコードを加算し，その合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。
[チェックサムの計算例]
SVを600℃(0258H)に設定する場合の計算例を示します。機器番号を0(20H)とします。
チェックサムの計算範囲
STXP

00010258E0ETX[上記をASCIIコードで表すと]
02H 20H 20H 50H 30H 30H 30H 31H 30H 32H 35H 38H 45H 30H 03H[16進数]
20H
20H
50H
30H
30H
30H
31H30H
32H
35H＋ 38H[2進数]
0010 0000
0010 0000
0101 0000
0011 0000
0011 0000
0011 0000
0011 0001
0011 0000
0011 0010
0011 0101
0011 1000
10 0010 0000

チェックサム[2の補数]

1101 1111
11110 0000

[16進数]

E

0[ASCIIコード]

45H30H[1の補数]＋・1の補数は，2進数の”0”と”1”を反転させた数です。
・2 の補数は，1 の補数に”1”を加えた数です。

神港標準
Modbus
データ項目
データ
コマンド種別 機能コード
20H/50H
03H/06H 0044H 入力種類選択
0000H: K -200～1370
000FH: K -320～25000001H: K -200.0～400.00010H: K -320.0～750.00002H: J -200～10000011H: J -320～1800
0003H: R 0～1760
0012H: R 0～32000004H: S 0～1760
0013H: S 0～32000005H: B 0～18200014H: B 0～33000006H: E -200～8000015H: E -320～1500
0007H: T -200.0～400.00016H: T -320.0～750.00008H: N -200～13000017H: N -320～23000009H: PL- 0～13900018H: PL- 0～2500000AH: C(W/Re5-26) 0～2315 0019H: C(W/Re5-26) 0～4200
000BH: Pt100 -200.0～850.0001AH: Pt100 -320.0～1500.0000CH: JPt100 -200.0～500.0 001BH: JPt100 -320.0～900.0000DH: Pt100 -200～850001CH: Pt100 -320～1500000EH: JPt100 -200～500001DH: JPt100 -320～900001EH: 4～20mA -2000～10000001FH: 0～20mA -2000～10000
0020H: 0～1V -2000～10000
0021H: 0～5V -2000～10000
0022H: 1～5V -2000～10000
0023H: 0～10V -2000～10000
20H/50H
03H/06H 0045H 正/逆動作選択
0000H: 逆動作
0001H: 正動作
20H/50H
03H/06H 0047H AT バイアス設定
設定値20H/50H
03H/06H 0048H ARW 設定
設定値
20H/50H
03H/06H 0049H ヒータ断線警報 2 設定
設定値，小数点は省略
20H/50H
03H/06H 004AH OUT1 変化率設定
設定値
20H/50H
03H/06H 0050H バックライト点灯箇所選択
0000H: 全点灯
0004H: PV+SV 表示点灯
0001H: PV 表示点灯
0005H: PV+動作表示灯点灯
0002H: SV 表示点灯
0006H: SV+動作表示灯点灯
0003H: 動作表示灯点灯
20H/50H
03H/06H 0051H PV 表示色切り替え選択
0000H: 緑
0004H: 警報 ON 時，橙→赤
0001H: 赤
0005H: PV 連動表示切り替え
0002H: 橙
0006H: PV 連動表示切り替え
0003H: 警報 ON 時，緑→赤+警報 ON 時，赤20H/50H
03H/06H 0052H PV 表示切り替え範囲設定 設定値，小数点は省略
20H/50H
03H/06H 0053H バックライト表示時間設定
設定値
50H
06H
0070H キー操作変更フラグの0000H: 無動作
クリア
0001H: 全クリア
20H
03H0080H 現在値(PV)
現在値(PV)，小数点は省略
20H
03H0081H OUT1 操作量
OUT1操作量，小数点は省略
20H
03H0082H OUT2 操作量
OUT2操作量，小数点は省略
20H
03H
0083H SV(SV 上昇，下降時)
SV，小数点は省略
20H
03H0085H 状態フラグ
02 : OUT1
0: OFF, 1: ON(直流電流出力形の場合，不定)212: OUT2
0: OFF, 1: ON
23: 警報 1 出力0: OFF, 1: ON
26: 警報 2 出力
0: OFF, 1: ON
2 : ヒータ断線警報出力
0: OFF, 1: ON(センサ断線時，0: OFF)829: オーバスケール
0: OFF, 1: ON
210: アンダスケール
0: OFF, 1: ON
211 : 制御出力 OUT/OFF 選択 0: ON, 1: OFF
2 : オートチューニング/ 0: OFF, 1: オートチュー
オートリセット中ニング/オートリセット中
212: OUT/OFF キー機能選択 0: OUT/OFF 機能
1: 自動/手動制御機能
214: 自動/手動制御
0: 自動制御, 1: 手動制御
215:
キー操作変更の有無
0: 無し, 1: 有り
24，25，27，213
未使用，常に 0
20H
03H
0086H CT1 電流値
CT1 電流値，小数点は省略
20H
03H
0087H CT2 電流値
CT2 電流値，小数点は省略

8. 仕 様
ケーブル長
通信回線
通信方式
通信速度
同期方式
符号形式
エラー訂正

1.2km(最大)，ケーブル抵抗値 50Ω以内(終端抵抗: 無しまたは片側に 120Ω以上)
EIA RS-485 準拠
半二重通信
9600bps(2400, 4800, 19200bps)をキー操作により選択調歩同期式
ASCII，バイナリ
コマンド再送〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号

URL http://www.shinko-technos.co.jp
TEL(072)727-3991 FAX(072)727-2991