電熱式蒸気加湿器

SJB タイプ

取扱説明書

ユーザー・管理者様向け

空調機・チャンバ組込用
室内直接噴霧用 電熱式蒸気加湿器

ＷＭ-SJB タイプ

取扱説明書
もくじ

１ ご使用の前に… ……………………………………… P.3
1-1 製品概要……………………………………………………………… P.3

2 各部の名称… ………………………………………… P.4
2-1 本体内各部の名称…………………………………………………… P.4
2-2 操作パネルの機能と各部の名称…………………………………… P.5

3 運転動作… …………………………………………… P.6

SJB03/SJB07/SJB14/SJB28

3-1 運転開始の前に……………………………………………………… P.6
3-2 運転手順……………………………………………………………… P.6

SJB42/SJB56/SJB85

運転動作＜空調機器組込型＞

ご使用の前に 各部の名称

安全のために必ず守ること…………………………… P.1＜室内直接噴霧型＞
4 運転管理… …………………………………………… P.7

加湿器本体の標準仕様と室内直接噴霧型（SJB-FB）
は構造、制御が異なるため、現地での変更・切り替えはできません。

試運転作業要領書
施工完了後、加湿器が正常に作動するかの試運転手順について記載しています。

6 部品交換周期… …………………………………… P.24
6-1 部品交換周期について…………………………………………… P.24
6-2「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について…P.25
6-3 部品交換周期表…………………………………………………… P.25
6-4 交換部品の廃棄について………………………………………… P.25

P.26
P.26
P.27
P.28
P.28

8 仕様… ……………………………………………… P.29

仕様

設定要領書

5-1 作業の前に…………………………………………………………… P.9
5-2 一般保守項目………………………………………………………… P.9
5-3 作業要領…………………………………………………………… P.10

故の
障原
か因
なと
？処置
故障
と思ったら

施工要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 出荷時設定から変更
給 排 水 接 続、電 気 配 を行う場合の手順に線（計装）など、加湿 ついて記載していま器の施工に関する説 す。
明を記載しています。

5 一般保守要領… ……………………………………… P.9

7 故障かな？と思ったら… ………………………… P.26
7-1 次の場合は故障ではありません… ………………………………
7-2 状況確認と処置一覧表……………………………………………
7-3 エラーコード一覧… ………………………………………………
7-4 状況確認と処置が終わったら… …………………………………
7-5 保証期間……………………………………………………………

9-1 比例積算運転時間のリセットと変更…………………………… P.30

参考仕様

9 参考… ……………………………………………… P.30

2307 ①

部品交換⿟ こ のたびはウエットマスター電熱式蒸気加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この取扱説明書には加湿器の運転動作、運転管理、一般保守要領、安全についての注意事項などを記載しています。
この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい取り扱いを行ってください。
⿟ 本加湿器は供給水に、軟水または一次純水を使用します。
軟水をご使用の場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しい施工・取り扱いをお願いします。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

4-1 日常の運転管理……………………………………………………… P.7
4-2 停電試験および瞬間停電について………………………………… P.7
4-3 長期休止の場合……………………………………………………… P.7
4-4 運転管理項目の一覧………………………………………………… P.8

運管
転理
管理 一般
一般
保要
守領
要領部品周
運転
保守
交換
期周
表期

SJB03FB/SJB07FB/SJB14FB

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対にしない濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
移設・再設置は自分でしない

保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識および作業経験者が行う
必ず守る

必ず守る

工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因に絶対しない なります。専門業者に依頼してください。

作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

改造はしないメンテナンス作業は、必ず漏電ブレーカを遮断してから行う絶対しない 故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

通電したままの作業は、感電の原因になります。

交換用部品は当社指定外のものは使用しない

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

指定外の部品を取り付けた場合、故障や水もれ・感電・火災
絶対しない の原因になります。

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。

加湿器本体に指や異物を入れない
活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用するか、活線作業用器具を使用する
必ず守る

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。
絶対しない 感電やケガの原因になります。

適切な保護具、器具を使用しない場合、感電の原因になります。

本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等を設置しない作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用してください必ず守る

絶対しない 加熱タンクの内圧が上昇し危険です。

やけど・けがの原因になります。

運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気
ホース・蒸気噴霧管・接続配管には触れない
触らない

水濡禁止

高温部に触れるとやけどの原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない
触らない

濡手禁止

やけど・感電の原因になります。

-1-

加湿器本体・操作パネルに水、液体をかけないこと
ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触れたり、
スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

注意
本書指定のメンテナンス作業は必ず実施する
必ず守る

メンテナンスがされていない場合、著しい性能低下や室内空
気の汚れの原因になります。
必ず守る

必ず守る

高温になる排水配管は露出しないよう保温工事を行う
保温が行われない場合やけどの原因になります。

給水配管は結露が生じないよう保温工事を行う
必ず守る

必ず守る

結露が生じた場合、水もれによる事故の原因になります。

-2-

加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、
バックアップ機を設置する
加湿器は故障や誤動作が発生した場合や保守点検作業の際に運転を停止します。

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する
法令を遵守した施工が必要です。

1 ご使用の前に1-1 製品概要
⿟⿟⿟ JB タイプはヒータの発熱により水を加熱し、加湿蒸気を発S生させる電熱式蒸気加湿器です。蒸気発生の立ち上がりと応答性に優れているため、高精度の湿度制御に対応します。
蒸気噴霧管を使用する空調機器組込用と蒸気ブロアを使用する室内直接噴霧型の 2 種類を用意しており、幅広い用途にご使用いただけます。
室内直接噴霧型の取り扱いについては、「蒸気ブロア取付要領書」
を併せてご参照ください。

蒸気ブロア取付要領書

ご使用の前に 各部の名称

SJB03 ～ SJB28

運転動作
運転管理
一般保守要領 部品交換周期

SJB42 ～ SJB85

故障かな？
と思ったら
仕様
参考
-3-

2 各部の名称
2-1 本体内各部の名称
図 -1 本体内各部の名称

蒸気ホース
バンド

蒸気ホース

蒸気

ヒータ端子
カバー

給水タンク

ボールタップフロートスイッチ※左図は SJB03 で説明しています。型番により構造などが異なるものがあります。SJB42 ～SJB85 では、残水排水ホースの代わりに加熱タンク下部に残水排水コックがつきます（下図
参考）。

プラグ

SJB42 ～ SJB85 の加熱タンク下部

クランプ
空運転防止器
泡検知
レベルセンサ

ヒータ

止め金具

残水排水
ホース

残水排水コック
ホッパ形スケール排出口

給水遮断弁
排水電磁弁

排水ホース

制御基板

操作パネル

運転動作

排水ホース
バンド

ご使用の前に 各部の名称

加熱タンク

排水

運転管理
一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
仕様
参考

-4-

2-2 操作パネルの機能と各部の名称①表示部
加湿器の運転時間（× 10h）や各種設定を表示します。
※表示される時間の 10 倍が実際の時間となります。

①

B

A

電熱式蒸気加湿器 WM-SJB type② MODE ボタン
加湿器の各種設定の確認、設定に使用します。

②③ UP ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

0.0.0.0.
⑤④ DOWN ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

ご使用の前に 各部の名称⑤ ENT ボタン
設定項目の決定に使用します。

運転動作⑧手動排水スイッチ
加湿器の加熱タンク内の水を排水します（○部を押すと ON にな
ります）。

運転管理

【表示部（①）の詳細】
A の点灯／消灯：低水位表示
加熱タンク内の水位を検知し、点灯 / 消灯を行います。操作パネルの電源スイッチ ON 後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。この表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。

③⑥加湿表示灯（赤）
加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。連動運転している場合、連動台数設定エラー時および通信異常時に点滅します。
⑦電源スイッチ
加湿器の電源を ON/OFF します（○部を押すと ON になります）
。

⑥
⑦
⑧

一般保守要領 部品交換周期

B の点灯／消灯：予熱機能表示
加熱タンクの予熱機能の設定有無を表示します。予熱機能を設定している場合、
水温は 70 ～ 80℃となり、表示が点灯します。
なお、予熱機能が設定されている場合においても加湿運転中やファンインタロック OFF 時に表示は消灯します。

故障かな？
と思ったら
仕様
参考
-5-

④

3 運転動作
3-1 運転開始の前に
試運転前に必ず P.4 図 -1 の警告マークを付記した部位の閉止を確認する

運転中に開放したり開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります。

運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気ホース・蒸気噴霧管・接続配管には触れない
高温部に触れるとやけどの原因になります。

⿟ 運転前には給水配管のフラッシングを行ってください（P.10 No.1 参照）。
⿟ 以下の手順で運転準備を行ってください。

3-2 運転手順
1）電源 ON
操作パネルの電源スイッチを ON にすると「操作パネル表示部点灯と加湿表示灯点灯」⇒「基板プログラムナンバー表示」⇒「比例積算運転時間表示」の後、給水を開始します。

8.8.8.8. 2.

表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

0000 4.

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。
※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

比例積算運転時間が表示されます（初期設定は 0 時間です。時間表示は× 10 時間ですので、試運転で10 時間運転している場合は 0001 と表示されます）。
また、加湿運転可能な状態であれば、加湿表示灯が点灯します。

3）自動運転運転開始後は、加熱タンク内の水位は給水タンク内のボールタップにより一定レベルに保たれ、運転を継続します。

仕様

4）定時排水
加熱タンク内の水の濃縮、スケール生成を抑制するため、運転時間に応じて定時排水（自動排水、約 10 分に 1 回）を行います。
※定時排水時の排水量は供給水質および型番により変動します。
例）SJB85 で軟水を供給している場合、1 回につき約 2.4ℓ排水します。

故障かな？
と思ったら

2）運転開始加熱タンク内の水位が運転水位に達するまで給水された後、ヒータへ通電を開始します。この時、操作パネルの加湿表示灯の点灯を確認してください。外部信号を取り出している場合は、運転信号の出力も確認してください。なお、ヒータに通電を開始してから加湿蒸気発生まで、若干の立ち上がり時間を要します。

一般保守要領 部品交換周期

021 3.

運転管理

操作パネルの電源スイッチを ON にします。

運転動作

1.

ご使用の前に 各部の名称

1）P.4 図 -1 の マークを付記した部位の閉止を確認する
2）加湿器を組み込んだ（インタロックをとった）空調機を運転する
3）給水サービス弁を開ける
4）ヒューミディスタットを希望湿度に設定する
5）操作パネルの手動排水スイッチを OFF にする
6）加湿器専用の漏電ブレーカを ON にする

参考

-6-

4 運転管理4-1 日常の運転管理
4-1-1 加湿器の発停
⿟ 加湿器は、ヒューミディスタットからの加湿信号と空調機の発停に伴って自動発停します。従って夜間や休日などに運転を停止（長期休止の場合を除く）する場合は、特に加湿器のスイッチやバルブ等を操作する必要はありません。
⿟ 自動発停による停止中に加湿器の電源を OFF にすると、万一何らかの異常が発生した場合に加湿器の安全保護機能が動作しません。

自動発停による停止中も加湿器の元電源および電源スイッチは ON のままにしておいてください。
⿟ ON-OFF 制御のヒューミディスタットが OFF の時、およびインタロックをとった空調機が運転していない場合は、操作パネルの電源スイッチを ON にしても運転しません。この場合、操作パネルの表示画面のみ点灯します。
⿟ 操作パネルの電源スイッチを OFF にする場合は、安全のため加湿器電源系統の漏電ブレーカを OFF にして必ず給水サービス弁を閉めてください。

4-1-2 運転中の点検項目（定期点検表示灯の点灯）
⿟ 運転中は定期的に巡回点検を行い、操作パネル表示部に警報表示（P.27 参照）や予報表示（P.28 参照）がないこと、
および各部から

ご使用の前に 各部の名称の蒸気もれ・水もれのないこと、排水配管に詰まりなどがなくスムーズに流れることを確認してください。点検清掃の予報表示が表示されている場合には、P.9「5 一般保守要領」を参照して作業を行ってください。なお、異常があった場合は、P.26「5 故障かな？
と思ったら」を参照して対処してください。

4-2 停電試験および瞬間停電について注意

加湿器の停電試験を行う際は、必ず給水サービス弁を閉める
万一、給水遮断弁が故障している場合、通水状態で電源を遮断すると排水電磁弁が作動せず、漏水事故の原因になります。

運転動作

⿟ 運転中に停電が発生した場合は運転が止まり、復電時に運転を再開します。
⿟ 瞬間停電の場合、停電時間が 0.02 秒以下では運転を継続し、
0.2 秒を超えると運転を停止します。
⿟ 異常中に停電となった場合、停電中に異常の原因が取り除かれれば、復電後正常運転に戻ります。

運転管理

4-3 長期休止の場合
⿟ 連続して１週間以上の運転休止期間をとる場合や加湿のシーズンオフ・シーズンイン時など、長期休止の前後には所定の保守点検作

一般保守要領 部品交換周期

業が必要になります。P.9「5 一般保守要領」を参照して、確実に作業を行ってください。
⿟ 長期休止の場合には、所定の保守点検作業終了後に、以下の内容を再度確認してください。

□ 給水サービス弁が閉止されていること□ P.4 図 -1 の マークを付記した部位が閉止されていること□ 加湿器の電源スイッチおよび漏電ブレーカが OFF になっていること

故障かな？
と思ったら
仕様
参考
-7-

4-4 運転管理項目の一覧
⿟ SJB タイプは下記表内の６種類の運転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下表を参照してください。
⿟ 各項目を確認するための操作方法は図 -2 を参照してください。

【運転管理項目一覧】
№

表示項目

内

容

▪比例運転におけるフル運転換算時の運転時間を積算し表示します。
（例：出力 50％、20 時間運転の場合、比例積算運転時間は 10 時間）▪運転時間のリセットおよび時間変更が可能です。

①

比例積算運転時間②

型番設定表示③

トータル比例積算運転時間▪比例積算運転時間のリセットおよび時間変更の操作については P.30「9 参考」をご参照ください。
▪加湿器型番を表示します。
▪比例運転におけるフル運転換算時の延べ運転時間を積算し表示します。
※このときの運転時間はリセットできません。
▪入力信号値を算出し、瞬時パーセント表示を行います。
▪蒸気発生量の上限設定が行われている場合においても、その型番の最大蒸気発生量に対する加湿出力を表

瞬時加湿運転出力表示示します（最大蒸気発生量上限設定が「50％」の場合においても、入力信号要求が「100％」であれば、「100％」が表示されます）。
▪ 加湿器の比例出力に関係なく加湿器が運転した延べ時間を指し、その積算時間を表示します。
⑤

トータル絶対積算運転時間（例：出力 50％、20 時間運転の場合、トータル絶対積算運転時間は 20 時間）▪加湿表示灯が点灯した時間と同等です。
※このときの運転時間はリセットできません。
▪設定した蒸気発生量の上限値をパーセント表示します。（出荷時設定は 100％ = P100 ）⑥

最大蒸気発生量出力設定

ご使用の前に 各部の名称▪５秒毎に自動更新します。表示は下３桁で 1％毎の表示です（例：5％のとき⇒ H005 、100％のとき⇒ H100 ）。
④▪設定範囲：20 ～ 100％（設定ステップ：5％毎）

運転動作▪最大蒸気発生量出力設定の操作については設定要領書をご参照ください。

図 -2
⿟ 操作パネルの【UP ボタン】または【DOWN ボタン】を押すと、下図の順序に表示部が切り替わります。

運転管理⿟ 図中の②～⑥の項目は、無操作で 30 秒経過すると、自動的に①比例積算運転時間の表示へ切り替わります。

※１：数字のみ点滅します（ドットは点滅しません）。
※２：数字・ドット全てが点滅します。

8.8.8.8.

P..1.0.0.

※2

経過

30秒

経過

30秒

経過

30秒

経過

仕様

30秒

故障かな？
と思ったら

最大蒸気発生量
出力設定

H.1.0.0.

一般保守要領 部品交換周期

トータル
絶対積算運転時間経過⑥

瞬時加湿運転出力表示

8.8.8.8.
※1

30秒

⑤

④

S.J.0.3.

トータル
比例積算運転時間② 型番設定表示③① 比例積算運転時間

8.8.8.8.

参考-8-

5 一般保守要領
保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識および作業経験者が行う作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

メンテナンス作業を行う前には、本書の内容に従って運転を停止し、必ず元電源を切る
通電したまま作業すると、感電等の事故の原因になります。

警告

メンテナンス作業は運転停止後２時間以上経過して、機器および配管が十分に冷えたことを必ず確認
してから行う高温のまま作業すると、やけど等の事故の原因になります。

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
やけど・けがの原因になります。

ご使用の前に 各部の名称

5-1 作業の前に
⿟ 加湿器の機能を維持し正常に運転させるためには、
定期的な保守点検作業が必要となります。本書はその中でも、日頃のお手入れとして必要な基本的内容を記載しておりますので、内容をよくお読みのうえ確実に作業を行ってください。
⿟ 作業にあたっては P.4｢図 -1 本体内各部の名称｣および現場の施工図などを参照のうえ、
よく確認しながら行ってください。

⿟ パッキン類などの交換が必要な場合は、当社にて部品販売も行っておりますのでお問い合わせください。
⿟ 当社では、機器の維持管理に便利な定期点検契約を設けております。加湿器の定期点検から部品交換まで、専従スタッフによる万全のアフターサービスをご提供いたします。ぜひご利用ください。

運転動作

5-2 一般保守項目
⿟ 下表の作業項目の№ 1 ～ 5 は、P.10 ～「5-3 作業要領」の№ 1 ～ 5 と合致しています。

№
１

運転管理

２

対象型番
SJB 全型番

SJB 全型番

作業時期

作業項目

設置後はじめての運転開始の前および連続した１週間以上の運転休止後の運転再開前

ページ▪給水配管のフラッシング▪軟水器を併用の場合は軟水器入口側も実施

P.10※作業にあたっては軟水器取扱説明書を参照してください。

▪給水ストレーナ清掃設置後の運転初期（運転開始後１～２日目） ▪軟水器を併用の場合は軟水器用のストレーナ清掃

P.11

一般保守要領 部品交換周期※作業にあたっては軟水器取扱説明書を参照してください。

SJB03 ～ SJB28

操作パネル表示部に▪ヒータ清掃3-B

SJB42 ～ SJB85

予報コード CHEC sECE の表示および加湿シーズンオフ時▪加熱タンク清掃

４

SJB 全型番３-A

加湿シーズンオフなど連続した１週間以上の運転休止の前

P.12▪給水タンク清掃

P.16▪加熱タンクの残水排水

P.20▪給水配管のフラッシング▪軟水器を併用の場合は軟水器入口側も実施※作業にあたっては軟水器取扱説明書を参照してください。

5

SJB 全型番

年１回（加湿シーズンイン時）

故障かな？
と思ったら

▪給水ストレーナ清掃▪軟水器を併用の場合は軟水器用のストレーナ清掃

P.21※作業にあたっては軟水器取扱説明書を参照してください。

▪加湿器電装部点検、各ホース点検
⿟ No.3 の作業項目のヒータ清掃において、ヒータの交換が必要な場合は当社による交換作業となりますのでお問い合わせください。

仕様
参考
-9-

⿟ P.9 の作業のほかに、使用年数などに応じたオーバホールが必要になります。この内容はより安全上の注意が必要なため本書には記載しておりませんので、当社宛お問い合わせください。
№

対応型番

－

SJB 全型番

作業時期

作業項目

3 年ごと

オーバホール（部品交換を含む）▪オーバホールではヒータなどの点検を行います。ヒータは表面の汚れと絶縁抵抗値をチェックし、清掃を実施します。パッキン類について
はリーク防止の安全のため、オーバホールの都度交換します。
▪年間を通して運転される場合（年間を通した１日 24 時間運転を含む）は、年１回のオーバホールが必要になります。

お願い 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」
（略称：建築物衛生法、2003 年 4 月施行）では、加湿装置は使用開始時および使用期間中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（ドレン受け等）を備えるものは同じく 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、
1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。
準拠した対応をお願いします。

№1

作業項目
作業時期

給水配管のフラッシング（軟水器を併用の場合は軟水器入口側も実施※軟水器取扱説明書を参照）

【動画】
給水配管の
フラッシング 置後はじめての運転開始の前および設
連続した１週間以上の運転休止後の運転再開前【給水配管のフラッシング】
図 -3 給 水配管にフラッシング用バルブが設けられている場合

作業後にも漏水のチェックは確実に行ってください。

1）
現場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで十分に放水してください（図 -3、
図 -4）。

給水サービス弁

フラッシング用バルブ

上図は実施例です。
給水が無色透明、無臭になるまで充分に放水してください。

図 -4 給水ストレーナからフラッシングする場合
給水サービス弁

一般保守要領 部品交換周期

用具：水受け容器（バケツなど）運転管理▪断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
▪必ずダブルレンチで作業し、配管との接続部が緩まないようにしてください。
▪内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
▪給水圧力が高い場合や、エアが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すことがありますのでご注意ください。

運転動作

注意

バルブ類を開ける際は、周囲に漏水しないことを確認しながら作業をする

ご使用の前に 各部の名称

5-3 作業要領

故障かな？
と思ったら

給水ストレーナ

用具：水受け容器（バケツなど）仕様- 10 -

参考※給水サービス弁は徐々に開けること※給水がきれいになるまで十分にフラッシングすること

№2

作業項目

給水ストレーナ清掃（軟水器を併用の場合は軟水器用のストレーナ清掃※軟水器取扱説明書を参照）

作業時期 設置後の運転初期（運転開始後 1 ～ 2 日目）【給水ストレーナ清掃】1）
給水サービス弁を閉めます。
2）
2 本のモンキーレンチを使用して給水ストレーナのキャップを緩め、取り外します（図 -5）。
▪モンキーレンチは必ず２本使用してください。
▪保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
▪内部の残水が出てくることがありますのでご注意ください。

図 -5
工具：モンキーレンチ
キャップ

キャップ

ご使用の前に 各部の名称

3）
筒状のアミをきれいな水で洗います。
▪小さな部品なので、紛失にご注意ください。
▪アミの内側にゴミ・異物が詰まっていないことを確認してください。
▪キャップの O リングが切れていないことを確認してください。
切れている場合は新しいものと交換してください。

Oリング

4）
給水ストレーナを元のとおりに取り付け、キャップを締め込みます。
5）
給水サービス弁を開けて通水し、水もれがないことを確認します。

運転動作

6）
保温材の養生を行います。

【運転再開】

運転管理

運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認する（P.4 図 -1 参照）
 下記の部位を開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります。

警告

一般保守要領 部品交換周期□ 給水ストレーナのキャップ□ 残水排水ホースのプラグ（SJB03 ～ SJB28）□ 加熱タンク残水排水コック（SJB42～ SJB85）□ ホッパ形スケール排出口の止め金具（SJB42～ SJB85）

1）
上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
2）
給水サービス弁を開けます。
3）
操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
4）
加湿器の漏電ブレーカを ON にします。
5）
電源スイッチを ON にして運転を再開します。
▪運転再開後は、各部からの蒸気もれ・水もれ等のないことを必ず確認してください。

故障かな？
と思ったら
仕様
参考
- 11 -

パッキン

筒状のアミ

№3-A

作業項目

ヒータ清掃・加熱タンク清掃・給水タンク清掃

作業時期

 作パネル表示部に予報コード「CHEC」
操「SECE」の表示および加湿シーズンオフ時

本項は、SJB03 ～ SJB28 の加湿器に適用する作業です。
必要な工具など：対辺 7mm ボックスドライバ、
プラスドライバ、
モンキーレンチ、
トルクレンチ、
ウエス、
タワシ、
テスタ、O リング
（加熱タンク天板用）

警告

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
やけど・けがの原因になります。

【ヒータ清掃】
図 -6

工具：プラスドライバ
SJB03にこのビスはありません1）
給水サービス弁を閉めます。
2）
操作パネルの電源スイッチを ON にします。
3）
操作パネルの手動排水スイッチを ON にします。
天板4）
そ のまま 15 分ほど経過した後、操作パネルの手動排水スイッチを
OFF にします。

正面パネル

運転動作

▪手動排水の状態で 20 分以上放置すると、低水位検知機能により低水位表示灯が点灯（異常出力）しますが異常ではありません。操作パネルの電源スイッチを一旦 OFF にしてから ON にし、再起動することでリセットできます。
5）
操作パネルの電源スイッチを OFF にします。

電装部
サイドパネル7）
この状態で 2 時間以上放置して、機器・配管が冷えるのを待ちます。

機器・配管が冷えていることを確認する①ビス（SJB03：8 点、SJB07 ～ SJB28：9 点）を外します。
②正面パネル、天板を取り外します。
③電装部サイドパネルを取り外します（SJB07 ～ SJB28 のみ）。
※ SJB03 の天板と電装部サイドパネルは一体です。

図 -7

8）
加湿器本体ケーシングを取り外します（図 -6）。
9）
加熱タンクに接続している蒸気ホースのホースバンドを緩めて蒸気ホースを外します。

加熱タンク取付ビス

空運転防止器のコネクタ

10）ヒータ端子カバー（P.4 図 -1 参照）を取り外します。
11）
過熱保護サーモのコネクタを外します（図 -7）。
12）
ヒータ電線をヒータ端子より外します（対辺 7mm ボックスドライ
バを使用）。その際にスプリングワッシャと平ワッシャを落とさな
いようにご注意ください。

ヒータ電線
ショートバー

故障かな？
と思ったら

13）
泡検知レベルセンサのコネクタおよび空運転防止器のコネクタを外します（図 -7 参照）。
14）
水受け容器などを用意します。残水排水ホースをクランプから外し、先端のプラグを抜いて加熱タンクに残った水を排水します（P.4 図-1 参照）。排水後、プラグを元通り差し込みます。
15）
加熱タンクに接続されているすべてのホースを外します。

17）
加熱タンクの天板を固定しているボルトナットを取り外します。

高温注意

加熱タンク天板仕様

16）
加熱タンクの取付ビス（2 箇所）を緩め、加熱タンクを加湿器本体から取り出します（図 -7）。

一般保守要領 部品交換周期

高温のまま作業するとやけどの原因になります。

運転管理

6）
加湿器電源系統の漏電ブレーカを OFF にします。

警告

ご使用の前に 各部の名称

加熱タンク内部を点検して、ヒータ表面にスケールが付着している場合には、ヒータの清掃作業が必要です。汚れの状況により、適宜実施してください。

過熱保護サーモのコネクタ
泡検知レベルセンサのコネクタ

参考- 12 -

18）
ヒータは加熱タンク天板に固定されています。ヒータ表面を傷つけないように注意して、真上に引き抜きます。この時、フランジ部が傷つかないように注意してください（図 -8）。

図 -8
加熱タンク天板▪蒸気発生量の大きい型番では、安定した足場をご用意ください。
19）
加熱タンク上部のフランジ部のＯリングを外し、Ｏリング溝およびフランジ面をきれいに清掃します。

真上に
引き抜く

ヒータ

20）
ヒータ表面に付着したスケールをウエスで拭き取ります。
▪スケールが固着している場合でも、真ちゅうブラシで軽く落とす程度にとどめてくだ
さい。ヒータ表面が傷つくと故障の原因となります。スケールの固着がひどく取り除けない場合は、ヒータ交換が必要です。当社による交換作業となりますのでお問い合
わせください。
▪ヒータ交換が必要な場合は、必ず当社にご依頼ください。

ご使用の前に 各部の名称【加熱タンク清掃】
加熱タンク内部を点検して、加熱タンク表面にスケールが付着している場合には、加熱タンクの清掃作業が必要です。
汚れの状況により、適宜実施してください。

機器・配管が冷えていることを確認する

運転動作

警告

下記の加熱タンク清掃の作業は、前述のヒータ清掃からの連続した作業手順として説明しています。加熱タンク清掃から作業をする場合には、事前に P.12【№ 3-A】1）～ 7）の要領で作業を行い、機器および配管が十分に冷えていることを確認してください。高温のまま作業するとやけどの原因になります。

21）
加熱タンクのスケールをタワシなどで落とした後、ウエスで内側を拭き取
ります。

図 -9

運転管理

⑥Ｍ4 ナット（締付トルク 1.5N・ｍ）

22）
加熱タンク天板を元通り取り付けます（締付トルク：2.6N･m）。

一般保守要領 部品交換周期▪O リングを交換してください。
▪天板を固定するボルトナットは対角締めをして均等に締め付けてください（締付トルク：2.6N･m）。

⑤スプリングワッシャ④平ワッシャ（上）23）元通りに加熱タンクを本体に取り付けます。タンクは 4 箇所で支持されています。下の 2 箇所に加熱タンクのＵカット部分を差し込み（ビスを締める必要はありません）、上（2 箇所）の取付ビスを締め付けます。
24）
加 熱タンクに接続されていた各ホースを差し込んでホースバンドで固定（締付トルク：2.0N･m 程度）してください。残水排水ホースは先端のプラグが差し込まれているのを確認してから、クランプで支持します。
25）
元通りヒータ電線をヒータ端子に取り付けます。取り付けは図 -9 の番号順になります。M4 ナットの締付トルクは 1.5N･m です。確実に作業してください。

故障かな？
と思ったら

警告

ヒータ電線の取付は確実に作業する
締め付け不良は、焼損など事故の原因となります。

26）
泡 検知レベルセンサのコネクタおよび空運転防止器のコネクタを接続します。その後、過熱保護サーモのコネクタを接続します（P.12 図 -7 参照）
。

仕様

27）
ヒータ端子カバーを取り付けます。
28）
蒸気ホースを差し込んでホースバンドで固定（締付トルク：1.5N･m 程度）
してください。

参考- 13 -③ヒータ電線①平ワッシャ（下）②ショートバー【給水タンク清掃】
給水タンク内にたまったスケール等を取り出す作業です。

図 -10

汚れの状況により、適宜実施してください。
1）
加湿器本体ケーシングを取り外します（P.12 図 -6）。

フロートスイッチ
コネクタ
（4箇所）

2）
給水タンク天板に接続されているホースを取り外し、さらにフロートスイッ
チコネクタ 4 箇所の接続を外します（図 -10）。

白電線（低水位フロートスイッチ）3）
給水タンク天板を固定しているビスを緩め、天板を取り外します。天板およびタンク内面がスケール等で汚れている場合はウエスでふき取ってください（図 -11）。

黒電線（高水位フロートスイッチ）4）
フロートスイッチ表面がスケール等で汚れている場合にはウエスでふき取ってください。
5）
フロートスイッチの作動をテスタにより確認してください（2 個ともフロー
トは取り付けた状態で上 ON です）。

7）
清掃後、給水タンク天板を元通りに取り付けます。給水タンクのパッキンに

高温注意

給水タンク

図 -11

ご使用の前に 各部の名称▪黒電線：高水位フロートスイッチ（図 -10）
▪白電線：低水位フロートスイッチ（図 -10）
6）
ボールタップがスムーズに上下するか確認してください。また、スケール等で汚れている場合はウエスでふき取ってください。

ホース

低水位フロートスイッチ

傷等が無いことを確認し、給水タンクに取り付けてください。また、天板の固定ビスは順番通りに、かつ緩みのないように均一に締めてください（締付トル
ク：1.0N・m）（図 -12）。蒸気もれの原因となります。

高水位フロートスイッチ

運転動作

8）
ホースを差し込んでホースバンドで確実に固定（締付トルク：2.0N・m）してください。また、フロートスイッチコネクタ 4 箇所を接続します。
9）元通り加湿器本体ケーシングを取り付けてください（P.12 図 -6）。

運転管理

ボールタップ
給水タンク天板

⑥

⑩

①

④

③

②
⑦

⑧

⑨

故障かな？
と思ったら

⑤

⑥

一般保守要領 部品交換周期

図 -12

仕様
参考

- 14 -

【運転再開】
運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認する（P.4 図 -1 参照）

警告 下記の部位を開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります。
□ 給水ストレーナのキャップ□ 残水排水ホースのプラグ

1）
上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
2）
給水サービス弁を開けます。
3）
操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
4）
加湿器の漏電ブレーカを ON にします。
5）
電源スイッチを ON にして運転を再開します。
6）
操作パネル表示部に点検清掃の予報コード sECE と比例積算運転時間が交互表示している場合は、P.30「9-1 比例積算運転時間のリセットと変更」を参照して、比例積算運転時間をリセットしてください。

ご使用の前に 各部の名称▪運転再開後は、各部からの蒸気もれ・水もれ等のないことを必ず確認してください。

運転動作
運転管理
一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
仕様
参考
- 15 -

№3-B

作業項目

ヒータ清掃・加熱タンク清掃・給水タンク清掃

作業時期

 作パネル表示部に予報コード「CHEC」
操「SECE」の表示および加湿シーズンオフ時
本項は、SJB42 ～ SJB85 の加湿器に適用する作業です。

必要な工具など：対辺 7mmボックスドライバ、プラスドライバ、モンキーレンチ、
トルクレンチ、カップ、トレー、ウエス、タワシ、テスタ、Oリング（加熱タンク天板用）

警告

作業時は、
けが防止のため保護用手袋を着用する

図 -13

正面パネル

けが・やけどの原因になります。

【ヒータ清掃】
ご使用の前に 各部の名称

加熱タンク内部を点検して、ヒータ表面にスケールが付着している場合には、ヒータの清掃作業が必要です。汚れの状況により、適宜実施してください。

21）
給水サービス弁を閉めます。

1

2）
操作パネルの電源スイッチを ON にします。

【A】

3）
操作パネルの手動排水スイッチを ON にします。
4）
そ のまま 15 分ほど経過した後、操作パネルの手動排水スイッチを
OFF にします。
▪手動排水の状態で 20 分以上放置すると、低水位検知機能により低水位表示灯が点灯（異常出力）しますが異常ではありません。操作パネルの電源スイッチを一旦 OFF にしてから ON にし、再起動することでリセットできます。
5）
操作パネルの電源スイッチを OFF にします。

天板後6）加湿器電源系統の漏電ブレーカを OFF にします。
7）
この状態で 2 時間以上放置して、機器・配管が冷えるのを待ちます。

作業は十分に冷えた事を確認してから行う
高温のまま作業すると熱水の排出によるやけどの原因になります。

1

1

2 3

【B】

10）
ヒータ端子カバー（P.4 図 -1 参照）を取り外します。

②ビス【B】（8点）を緩め天板（前・後）を取り外します。
天板は以下の手順で取り外してください。
天板前： 真上に1cm程度上げ（1）、手前へ引き（2）、上へ持ち上げて取り外します（3）。

11）過熱保護サーモのコネクタを外します（図 -14）。

天板後：加湿器後方側へスライドさせ（1）、上へ持ち上げて取り外します（2）。

過熱保護サーモのコネクタ
ヒータ電線

2

1

仕様

【D】

③ビス【C】（5点）を緩め、ビス【D】（2点）を外し、電装部カバーを手前へ
引き（1）、真上へ上げて（2）取り外します。

空運転防止器のコネクタ
泡検知レベルセンサのコネクタ- 16 -

参考

電装部カバー

加熱タンク天板

故障かな？
と思ったら

【C】

一般保守要領 部品交換周期

9）加熱タンクに接続している蒸気ホースのホースバンドを緩め、蒸気ホースを外します。

ショートバー

2

【B】

【B】

8）
加湿器本体ケーシングを取り外します（図 -13）。

図 -14

天板前

運転管理

警告

運転動作

①ビス【A】（4点）を緩めて正面パネル
を真上に2cm程度ずらし（1）、手前下方（2）へ引き、取り外します。

12）
ヒータ電線をヒータ端子より外します（対辺 7mm ボックスドライバを使用）。その際にスプリン
グワッシャと平ワッシャを落とさないようにご注意ください。

図 -15
加熱タンク天板

13）
泡検知レベルセンサのコネクタおよび空運転防止器のコネクタを外します。
14）
加熱タンク天板を固定しているボルトナットを取り外します。
15）
ヒータは加熱タンク天板に固定されています。ヒータ表面を傷つけないように注意して、真上に引き抜きます。この時、フランジ部が傷つかないように注意してください（図 -15）
。

真上に
引き抜く

ヒータ

▪蒸気発生量の大きい型番では、安定した足場をご用意ください。
加Ｏリング溝およびフランジ面をきれいに清掃します。
16）
 熱タンク上部のフランジ部のＯリングを外し、
17）
ヒータ表面に付着したスケールをウエスで拭き取ります。
▪スケールが固着している場合でも、真ちゅうブラシで軽く落とす程度にとどめてください。
ヒータ表面が傷つくと故障の原因となります。スケールの固着がひどく取り除けない場合は、ヒータ交換が必要です。当社による交換作業となりますのでお問い合わせください。
▪ヒータ交換が必要な場合は、必ず当社にご依頼ください。

ご使用の前に 各部の名称【加熱タンク清掃】
加熱タンク内部を点検して、加熱タンク表面にスケールが付着している場合には、加熱タンクの清掃作業が必要です。汚れの状況により適宜実施してください。

図 -16

機器・配管が冷えていることを確認する

警告

ホッパ

残水排水コック

運転動作

下記の加熱タンク清掃の作業は、前述のヒータ清掃からの連続した作業手順として説明しています。加熱タンク清掃から作業をする場合には、事前に P.16【№ 3-B】1）～ 7）の要領で作業を行い、機器および配管が十分に冷えていることを確認してください。高温のまま作業するとやけどの原因にな
ります。

18）
加熱タンク内のスケール排出のためにカップとトレーなどを用意し、加熱タン
ク残水排水コックを開けてホッパ部の残水をカップなどに受けます（図 -16）
。

運転管理

19）
残水の出が悪いときは、スケールが詰まっているのでドライバなどで軽く突いてください（図 -17）。

一般保守要領 部品交換周期20）トレーなどを下に置き、残水排水コック本体をしっかり持ってホッパ下部のフタの止め金具を緩め、止め金具をゆっくり外して受けとめながら、フタとパッキンを外します（図 -18）。

図 -17▪止め金具およびフタは、金属製で重いのでご注意ください。
▪スケールが多量に出ることがありますのでご注意ください。
21）
フタに付いたスケールをトレーなどに落とし、フタをきれいにします。

故障かな？
と思ったら

図 -18

止め金具

仕様

残水排水コック

参考- 17 -

22）
ホッパ部の内側に残ったスケールをタワシなどで落とした後、ウエスで内側を拭き取ります（図 -19）。

図 -19

23）
元通りホッパ部のパッキンの溝を合わせてフタを閉め、確実に止め金具で締め付けます。
24）
残水排水コックを確実に閉めます。
25）
加熱タンクの天板を元通り取り付けます（締付トルク：2.6N･m）。

ホッパ部▪O リングを交換してください。
▪天板を固定するボルトナットは対角締めをして均等に締め付けてください（締付トルク：2.6N･m）。
26）
元 通りヒータ電線をヒータ端子に取り付けます。取り付けは図 -20 の番号順になります。M4 ナットの締付トルクは 1.5N･m です。確実に作業してください。

⑥Ｍ4 ナット（締付トルク 1.5N・ｍ）

ヒータ電線の取付は確実に作業する⑤スプリングワッシャ

締め付け不良は、焼損など事故の原因となります。

④平ワッシャ（上）27）
泡検知レベルセンサのコネクタおよび空運転防止器のコネクタを接続します。その後、過熱保護サーモのコネクタを接続します（P.16 図 -14 参照）。
28）
ヒータ端子カバーを取り付けます。

③ヒータ電線

29）
蒸気ホースを差し込んでホースバンドで固定（締付トルク：1.5N･m 程度）
してください。

①平ワッシャ（下）②ショートバー

給水タンク内にたまったスケール等を取り出す作業です。
汚れの状況により、適宜実施してください。

図 -21

1）
加湿器本体ケーシングを取り外します（P.16 図 -13）。

フロートスイッチ
コネクタ
（4箇所）

5）
フロートスイッチの作動をテスタにより確認してください（2 個ともフロー
トは取り付けた状態で上 ON です）。
▪黒電線：高水位フロートスイッチ（図 -21）
▪白電線：低水位フロートスイッチ（図 -21）
6）
ボールタップがスムーズに上下するか確認してください。また、スケール等で汚れている場合はウエスでふき取ってください。

黒電線（高水位フロートスイッチ）

高温注意

給水タンク

図 -22

ホース

一般保守要領 部品交換周期4）フロートスイッチ表面がスケール等で汚れている場合にはウエスでふき取ってください。

白電線（低水位フロートスイッチ）

運転管理

2）
給水タンク天板に接続されているホースを取り外し、さらにフロートスイッ
チコネクタ 4 箇所の接続を外します（図 -21）。
3）
給水タンク天板を固定しているビスを緩め、天板を取り外します。天板およびタンク内面がスケール等で汚れている場合はウエスでふき取ってください（図 -22）。

運転動作【給水タンク清掃】

ご使用の前に 各部の名称

警告

図 -20

低水位フロートスイッチ

故障かな？
と思ったら

高水位フロートスイッチ

仕様

給水タンク天板- 18 -

参考

ボールタップ7）清掃後、給水タンク天板を元通りに取り付けます。給水タンクのパッキンに傷等が無いことを確認し、給水タンクに取り付けてください。また、天板の固図 -23

定ビスは順番通りに、かつ緩みのないように均一に締めてください（締付トル⑥

ク：1.0N・m）（図 -23）。蒸気もれの原因となります。
8）
ホースを差し込んでホースバンドで確実に固定（締付トルク：2.0N・m）してください。また、フロートスイッチコネクタ 4 箇所を接続します。

⑩

①

④

③

②

⑥

⑧

9）
元通り加湿器本体ケーシングを取り付けてください（P.16 図 -13）
。

⑤

⑦

⑨

ご使用の前に 各部の名称【運転再開】
運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認する（P.4 図 -1 参照）

警告 下記の部位を開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります。
□ 給水ストレーナのキャップ□ 加熱タンク残水排水コック□ ホッパ形スケール排出口の止め金具

運転動作

1）
上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
2）
給水サービス弁を開けます。
3）
操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
4）
加湿器の漏電ブレーカを ON にします。

運転管理

5）
電源スイッチを ON にして運転を再開します。
6）
操作パネル表示部に点検清掃の予報コード sECE と比例積算運転時間が交互表示している場合は、P.30「9-1 比例積算運転時間のリセットと変更」を参照して、比例積算運転時間をリセットしてください。

一般保守要領 部品交換周期▪運転再開後は、各部からの蒸気もれ・水もれ等のないことを必ず確認してください。

故障かな？
と思ったら
仕様
参考
- 19 -

№4

作業項目 加熱タンクの残水排水
作業時期 加湿シーズンオフなど連続した 1 週間以上の運転休止の前必要な工具など：ドライバ、カップ、トレー【加熱タンクの残水排水】⿟ 加 湿器を運転休止する場合は、
衛生面および運転再開時の保守作業に対する配慮から、加熱タンクの残水は必ず排水してください。
1）
給水サービス弁を閉めます。
2）
操作パネルの電源スイッチが OFF になっている場合は ON にします。

ホッパ4）
そのまま 15 分以上経過した後、手動排水スイッチを OFF にします。

用具：カップ、トレー

残水排水コック▪手動排水の状態で 20 分以上放置すると、低水位検知機能により操作パネル表示部に警報コードが点灯（異常警報）しますが、異常ではありません。電源スイッチを OFF にすればリセットできます。
5）
操作パネルの電源スイッチを OFF にします。
6）
加湿器の漏電ブレーカを OFF にします。

ご使用の前に 各部の名称

操作パネルの手動排水スイッチをON にします
（加熱タンクの手動排水）
。
3）

図 -24

7）
この状態で２時間以上置いて、機器・配管が冷えるのを待ちます。

運転動作

警告

作業は十分に冷えた事を確認してから行う
高温のまま作業すると熱水の排出によるやけどの原
因になります。

9）
加熱タンクの残水排水は、型番により 2 種類の作業方法があります。
SJB03 ～ SJB28 の場合

SJB42 ～ SJB85 の場合
 熱タンク内のスケール排出のためにカップとトレーなどを用意し、加加熱タンク残水排水コックを開けてホッパ部の残水をカップなどに受けます（図 -24）。残水の出が悪いときは、スケールが詰まっているのでドライバなどで軽く突いてください（図 -25）。排水後、残水排水コッ
クを確実に閉めます。

一般保守要領 部品交換周期

 受け容器（カップ、トレーなど）を用意します。残水排水ホースをク
水ランプから外し、先端のプラグを抜いて加熱タンクに残った水を排水します（P.4 図 -1 参照）。排水後、プラグを元通り差し込み、残水排水ホースをクランプに取り付けます。

用具：
ドライバなど運転管理

8）
加 湿器本体ケーシングを取り外します（SJB03 ～ SJB28：P.12
図 -6 参照、SJB42 ～ SJB85：P.16 図 -13 参照）
。

図 -25

故障かな？
と思ったら
仕様
参考

- 20 -

給水配管のフラッシング（軟水器を併用の場合は軟水器入り口側も実施№5※軟水器取扱説明書を参照）

作業項目 給水ストレーナ清掃（軟水器を併用の場合は軟水器のストレーナ清掃

【動画】
給水配管の
フラッシング※軟水器取扱説明書を参照）

加湿器電装部点検、各ホース点検
作業時期 年 1 回（加湿シーズンイン時）必要な工具など：プラスドライバ、モンキーレンチ【給水配管のフラッシング】

注意

バルブ類を開ける際は、周囲に漏水しないことを確認しながら作業をする
作業後にも漏水のチェックは確実に行ってください。

ご使用の前に 各部の名称

1）
現 場配管の状況に応じた方法で、給水配管のフラッシングを実施します。給水がきれいになるまで十分に放水してください（図 -26、図
-27）。

運転動作

▪断熱材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
▪必ずダブルレンチで作業し、配管との接続部が緩まないようにしてください。
▪内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。
▪給水圧力が高い場合や、エアが入っている場合など、水が勢いよく吹き出すことがありますのでご注意ください。

図 -26 給 水配管にフラッシング用バルブが設けられている場合
給水サービス弁

フラッシング用バルブ

運転管理

用具：水受け容器（バケツなど）上図は実施例です。
給水が無色透明、無臭になるまで充分に放水してください。

一般保守要領 部品交換周期

図 -27 給水ストレーナからフラッシングする場合
給水サービス弁

給水ストレーナ

用具：水受け容器（バケツなど）

故障かな？
と思ったら

※給水サービス弁は徐々に開けること※給水がきれいになるまで十分にフラッシングすること仕様
参考- 21 -

【給水ストレーナ清掃】1）
給水サービス弁を閉めます。
2）
2 本のモンキーレンチを使用して給水ストレーナのキャップを緩め、取り外します（図 -28）。

図 -28
工具：モンキーレンチ
キャップ▪モンキーレンチは必ず２本使用してください。
▪保温材を外すときは、復旧時の養生を考慮して行ってください。
▪内部の残水が出ることがありますのでご注意ください。

キャップ

パッキン

3）
筒状のアミをきれいな水で洗います。
Oリング

筒状のアミ

4）
給水ストレーナを元のとおりに取り付け、キャップを締め込みます。
5）
給水サービス弁を開けて通水し、水もれがないことを確認します。
6）
保温材の養生を行います。

ご使用の前に 各部の名称▪小さな部品なので、紛失にご注意ください。
▪アミの内側にゴミ・異物が詰まっていないことを確認してください。
▪キャップの O リングが切れていないことを確認してください。
切れている場合は新しいものと交換してください。

運転動作【各部の点検】⿟ 下記の項目について点検し、
不具合、異常がある場合は調整または交換を行ってください。

運転管理

加湿器電装部点検

警告

加湿器の元電源を OFF にしてください

1）SJB03 ～ SJB28 は加湿器本体ケーシング、SJB42 ～ SJB85 は電装部カバーを取り外します（SJB03 ～ SJB28：P.12
図 -6 参照、SJB42 ～ SJB85：P.16 図 -13 参照）。
2）電装部内を目視点検し、以下の点をチェックします。
□ 端子台への配線接続に、緩み・外れがないこと□ 制御基板への配線接続に、緩み・外れがないこと□ 各線材の切損・劣化・変色がないこと□ 基板、リレーなどに変色・変形・劣化がないこと

一般保守要領 部品交換周期

通 電したまま作業すると感電等の事故の原因になります。

3）元通り、加湿器本体ケーシングまたは電装部カバーを取り付けます。

1）
蒸気ホースに蒸気もれや水もれの跡、変色や劣化のないことを確認してください。また、加湿器本体内ホース各部についても、水もれの跡、変色や劣化のないことを確認してください。

故障かな？
と思ったら

各ホース点検仕様
参考- 22 -

【運転再開】
運転を開始する前に、下記の部位の閉止を必ず確認する（P.4 図 -1 参照）

警告 下記の部位を開放したまま運転すると、蒸気やドレンの噴出により、やけど等の事故の原因になります。
□ 給水ストレーナのキャップ□ 残水排水ホースのプラグ（SJB03 ～ SJB28）□ 加熱タンク残水排水コック（SJB42～ SJB85）□ ホッパ形スケール排出口の止め金具（SJB42～ SJB85）

1）
上記の警告欄に示した部位の閉止を確認します。
2）
給水サービス弁を開けます。
3）
操作パネルの手動排水スイッチを OFF にします。
4）
加湿器の漏電ブレーカを ON にします。
5）
電源スイッチを ON にして運転を再開します。

ご使用の前に 各部の名称

6）
操作パネル表示部に点検清掃の予報コード sECE と比例積算運転時間が交互表示している場合は、P.30「9-1 比例積算運転時間のリセットと変更」を参照して、比例積算運転時間をリセットしてください。
▪運転再開後は、各部からの蒸気もれ・水もれ等のないことを必ず確認してください。

運転動作
運転管理
一般保守要領 部品交換周期
故障かな？
と思ったら
仕様
参考
- 23 -

6 部品交換周期
6-1 部品交換周期について
6-1-1 予防保全を目的とした部品交換周期
⿟ 本項は電熱式蒸気加湿器 SJB タイプの安全かつ衛生的な運転、機能維持に必要な保守点検周期および部品交換周期です。
⿟ 本加湿器はさまざまな部品によって構成され、これらの部品は使用経過に伴い交換が必要になります。また、
突

発的な故障の防止や保全費の平準化が図れるなどのメリットがありますので、記載の交換周期での定期的な部
品交換をお勧めします。

SJB タイプ
製品展開図⿟ 詳細情報として「製品展開図」を web サイトで公開していますので、そちらもあわせてご確認ください。
⿟ P.25「6-3 部品交換周期表」の表№ 2 のボールタップを例にとると、一般空調では 5 年の使用（６年目）で交換、年間空調では 2 年の使用（3 年目）での交換を表します。一般空調での 5 年は、
経年的な劣化も合わせた交換周期としていますのでご理解ください。また、すべての部品を含む製品寿命は 10 年です。10 年経過後は加湿器本体の交換をご検討ください。
⿟ P.25「6-3 部品交換周期表」は一般的な目安であり保証年数ではありません。使用環境や給水水質あるいはメンテナンスや給水フラッ⿟ P.25 の交換周期表に記載のない部品は、破損や劣化などがあれば都度交換してください。

6-1-2 建築物衛生法による加湿装置の維持管理について
⿟ 建築物衛生法では、加湿装置の維持管理などについて下記の措置を定めています。

①加湿装置に供給する水は、水道水質基準を満たす水を用いること。
②加湿装置は使用開始時および使用期間中の 1 ヵ月以内ごとに 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、排水受け（ドレン受け等）を備えるものは同じく 1 ヵ月以内に 1 回の定期点検（必要に応じて清掃）、
1 年に 1 回の定期的な清掃を求めています。

蒸気ホース

ヒータ端子カバー
給水タンク

ボールタップ

運転動作※ 下図は SJB03 の構造図です。型番により形状や部品の個数などが異なります。

ご使用の前に 各部の名称

シング実施の程度など、稼働条件によっては部品交換年度前に故障が起きることもありえます。その場合、都度の部品交換を行ってください。

フロートスイッチ

運転管理
一般保守要領 部品交換周期

空運転防止器
泡検知
レベルセンサ
加熱タンク
ヒータ

故障かな？
と思ったら

操作パネル
排水電磁弁

給水遮断弁

制御基板

参考

排水ホース

仕様

残水排水ホース- 24 -

6-2「一般空調」、「年間空調」が示す 1 年間の運転時間について
⿟ 下記「6-3 部品交換周期表」に記載の「一般空調」、「年間空調」
が示す 1 年間の運転時間の目安は下記のとおりです。

年間運転時間の目安
一般空調

1,250 時間

10 時間 / 日× 25 日 / 月× 5 ヶ月 / 年＝ 1,250 時間
冬期 ：20 時間 / 日× 30 日 / 月× 5 ヶ月＝ 3,000 時間

年間空調

5,000 時間

中間期：12 時間 / 日× 30 日 / 月× 4 ヶ月＝ 1,440 時間
夏期 ：6 時間 / 日× 30 日 / 月× 3 ヶ月＝ 540 時間

6-3 部品交換周期表
加湿器使用開始後の経過年（年目）№

部品名称

一般空調で使用する場合
1

2

3

4

5

6

7

年間空調で使用する場合
8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ご使用の前に 各部の名称
運転動作
運転管理

1

ヒータ

交換

交換

交換

交換

交換

2

ボールタップ

交換

交換

交換

交換

交換

3

フロートスイッチ

交換

交換

交換

交換

交換

4

給水遮断弁

交換

交換

交換

交換

交換

5

排水電磁弁

交換

交換

交換

交換

交換

6

本体内ホース類

交換

交換

交換

交換

交換

7

泡検知レベルセンサ

交換

交換

交換

交換

交換

8

冷却ファン

交換

交換

交換

交換

交換

9

蒸気ホース

交換

交換

交換

交換

交換

10 基板セット交換

交換

11 過熱保護サーモ

交換

交換

※1

※2

12 空運転防止器
13 ソリッドステートリレー

一般保守要領 部品交換周期

14 電源リレー

交換
交換

故障時

交換

15 蒸気ブロア（FB）※ 3
16 O リング・パッキン類

10

交換

分解清掃時・都度交換

分解清掃時・都度交換※この交換周期は軟水または一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）をご使用いただいた場合の一般的な目安であり、使用環境や稼働条
件によっては交換年度前に部品故障発生の可能性があります。
※ 1：ヒータ寿命の目安は連続運転 10,000 時間としておりますが、水質によってはスケールによりヒータ表面の保護メッキ層が破損する場合があります。その場合にはヒータ通電の有無に関わらず、ヒータ管の腐食が進行し、絶縁不良となる恐れがあります。したがって、一般空調におけるヒータ耐用年数は 5 年、年間空調の耐用年数は 2 年と表記させて頂いております。
※ 2：冷却ファンは SJB14 ～ SJB85、SJB14FB にのみ該当する部品です。
※ 3：蒸気ブロアは、室内直接噴霧型（SJB03FB ～ SJB14FB）の場合にのみ該当する部品です。

故障かな？
と思ったら

6-4 交換部品の廃棄について
⿟ 処分は産業廃棄物扱いになりますので、契約されている回収／運搬／中間処理業者や自治体などへご確認ください。

仕様
参考- 25 -

7 故障かな？と思ったら
保守点検作業、部品交換は設備機器に関する知識および作業経験者が行う作業に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

交換用部品は当社指定外のものは使用しない

警告

指定外の部品を取り付けた場合、故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

改造はしない
故障や水もれ・感電・火災の原因になります。修理は当社または専門業者にご相談ください。

7-1 次の場合は故障ではありません
症状状態

操作パネル表示部は点灯する電源を供給してください。

加湿器本体電源スイッチが OFF

加湿器本体電源スイッチを ON にしてください。

ヒューミディスタットが OFF

ヒューミディスタットの設定値を確認してください。

手動排水スイッチが ON

手動排水スイッチを OFF にしてください。

給水サービス弁が閉止

給水サービス弁を開けてください。

給水圧力が低い

給水圧力を確認し、
SJB03 ～ 42：0.05 ～ 0.5MPa
SJB56・85：0.08 ～ 0.5MPaの範囲にしてください。

インタロックをとった空調機が停止

空調機を運転してください。

加熱タンクの残水排水コック（SJB42 ～ SJB85 のみ）が開放

残水排水コックを閉めてください。

入力信号の設定が異なる

入力信号を正しく設定してください（設定要領書を参照）。

運転開始直後で加熱タンク内が温まっていない

沸騰するまで待機してください。

が、加湿表示灯が消灯.E.S. d. （入力信号設定異常） 入力信号の設定が A135 になっているが点灯

運転しているが加湿不足になる

ヒューミディスタットの設定が低い

入力信号を正しく設定してください（設定要領書を参照）。
ヒューミディスタットの設定を確認
し、設定湿度を上げてください。
給水圧力を確認し、
SJB03 ～ 42：0.05 ～ 0.5MPa
SJB56・85：0.08 ～ 0.5MPaの範囲にしてください。

－
給水圧力が低い症状状態

操作パネル表示部が消灯

処置-

基板上のヒューズ切れ

弊社宛サービスにお問い合わせください。

-

空運転防止器が作動

弊社宛サービスにお問い合わせください。

ヒータの断線

弊社宛サービスにお問い合わせください。

加熱コイルの表面汚れ

弊社宛サービスにお問い合わせください。

-- 26 -

参考

運転しているが加湿不足になる

原因

外部出力

仕様

加湿器が
運転しない

異常信号

故障かな？
と思ったら

7-2 状況確認と処置一覧表

一般保守要領 部品交換周期

操作パネル表示部に

運転管理

加湿器元電源の漏電ブレーカが OFF
または停電している

運転動作

加湿器が
運転しない

処置

ご使用の前に 各部の名称

操作パネル表示部が消灯

原因

7-3 エラーコード一覧
7-3-1 警報表示について
表示項目

警報表示

内容

本体の状態 / 対処方法
運転停止（外部異常信号を出力）

ヒータ過熱防止機能

空運転防止機能【対処方法】ヒータの表面が汚れている場合は掃除してください。
ヒータが過熱状態となった場合
また、加湿器への給水水質を確認してください。
（E0H） （低水位によるヒータ露出時も含む） 【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、再度ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。

EOH（表示なし）-

ヒータが過熱状態となり上記のヒータ 運転停止および操作不能（外部異常信号は出力しません）
過熱防止機能が作動しなかった場合 【対処方法】弊社宛サービスにお問い合わせください。
運転停止（外部異常信号を出力）

ご使用の前に 各部の名称【対処方法】以下の 4 点に当てはまっているか確認してください。
・給水サービス弁が閉止▪初期給水時低水位検知機能ELL（ELL）

低水位状態が 1 時間以上続いた場合▪通常運転時および手動排水時
低水位状態が 20 分以上続いた場合

・手動排水スイッチが ON
・給水圧力が低い
・給水ストレーナが詰まっている
当てはまらなかった場合は弊社宛サービスにお問い合わせください。
【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、再度ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。

運転動作

警報を検知しない水位まで強制的に排水（外部異常信号は出力しません）
高水位・泡検知機能（表示なし）-▪高水位状態の場合【対処方法】加湿器への給水水質を確認してください。
給水水質が原因ではなかった場合は、弊社宛サービスにお問い合わ▪泡立ちを検知した場合せください。

運転管理

給水遮断弁過電流検知

排水電磁弁過電流検知

FS
（FS）

Fd
（Fd）

給水遮断弁の故障により過電流を検 運転停止（外部異常信号を出力）知した場合【対処方法】基板と給水遮断弁を交換してください。
排水電磁弁の故障により過電流を検 運転停止（外部異常信号を出力）知した場合【対処方法】基板と排水電磁弁を交換してください。

一般保守要領 部品交換周期

運転停止（外部異常信号を出力）

サーミスタ断線警報

EHd
（EHd）

【対処方法】▪過熱保護サーモのコネクタが接続されているか確認します。

 熱保護サーモ（TH）コネクタの ▪過熱保護サーモのコネクタが断線している場合は、弊社宛サービ
過接続忘れや、断線時に表示されます。
スにお問い合わせください。
【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、再度ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。
運転停止（外部異常信号を出力）

故障かな？
と思ったら

EEPROM エラー

EEP
（EEP）

プ
 ログラムが保存データを上手く読み込めない場合に表示されます。

【対処方法】▪操 作パネルの電源スイッチを一度 OFF にしてから再度 ON にし、再起動しても「EEP」表示が出る場合は、制御基板故障の可能性があります。制御基板交換については、弊社宛サービスにお問い
合わせください。

仕様

型番未設定警報

SJO0（SJ00）

運転停止（外部異常信号は出力しません）

加湿器の型番が未設定【対処方法】弊社宛サービスにお問い合わせください。
最低水位まで排水後、運転停止（外部異常信号を出力）

参考

入力信号設定異常警報.E.S. d.

（.E.S.d.）

入力信号の設定がなっている

A135 に- 27 -【対処方法】入力信号を正しく設定してください（設定要領書参照）。
【警報リセット方法】操作パネルの電源スイッチを OFF にし、再度ON にすることでリセットされます。
※必ず原因を解消した上で実施してください。

7-3-2 予報表示について
⿟ 加湿器本体が予報（注意喚起）
を検知すると操作パネルの表示部に比例積算運転時間と交互（約 1 秒ごと）に表示を行います。

表示項目

予報表示

内容

表示例

本体の状態 / 対処方法

▪ヒ ータ表面にスケール等が付▪下 記表示例は、比例積算運

着し、ヒータ表面の温度が上

転時間が 9,570 時間で点検

昇した場合に表示されます。

清掃の予報コードが表示された場合を表しています。

CHEC

定期点検表示▪加湿運転継続【対処方法】▪定 期点検を行ってください。詳
細 は、P.12 ま た は P.16 を 参

C.H.E.C.

（CHEC）

照してください。ヒータ表面にスケールが付着している場合はヒータの清掃が必要です。

0.9.5.7.

SECE

点検清掃表示（SECE）

設定されている場合に、比例積算運転時間がヒータ寿命の10,000 時間（目安）を経過すると、表示されます。

▪｢SECE」と比例積算時間の予報コードが表示されます（下記表示例参照）。

の 電 源 ス イ ッ チ を 一 度 OFF にし、再度 ON にします。
▪加湿運転継続【対処方法】▪ヒータ交換の準備をしてください（弊社宛サービスにお問い合

S.E.C.E.

わせください）。
▪交 互表示の解除は、比例積算運

1.0.0.0

転時間をリセットします。リセッ
ト 方 法 は P.30「9-1 比 例 積算運転時間のリセットと変更」
を参照してください。

ご使用の前に 各部の名称▪定 期点検表示機能設定（設定
要領書を参照）が「あり」に▪交 互表示の解除は、操作パネル

運転動作

7-4 状況確認と処置が終わったら
⿟ 状況の確認とその処置が終わったら必ず運転確認を行い、正常な動作および配管各部からの水もれのないことを確認してください。

⿟ 当社宛お問い合わせの際は、
当該加湿器の機種、型式、型番、
ロット番号、
シリアル番号（図 -29）、
故障の状態をご確認ください。

図 -29

一般保守要領 部品交換周期

加湿器型番・シリアル番号
加湿器型番・シリアル番号

加湿器型番・シリアル番号
加湿器型番・シリアル番号

運転管理⿟ 不都合な点があれば必ず修正し、なおも正常な動作を行わない場合は当社宛お問い合わせください。

Lot No.

Lot No.

Lot No.
Lot No.

故障かな？
と思ったら
仕様

7-5 保証期間

SJB42 ～85

SJB03 ～28

⿟ 当製品の保証期間は、製品出荷年の翌年末までです。取扱説明書および本体貼付ラベル等の要領に従った、正常な使用状態で故障した

よる故障などにつきましては、有料修理となります。また、取扱説明書に交換周期の明示されている部品の交換、作業時期の明示されている保守点検作業につきましては、保証期間内においても有料となる場合があります。
- 28 -

参考

場合には無料修理いたします。
⿟ 保証期間内においても、使用条件外でのご使用による故障、選定および取付の不良による故障、改造による故障、特殊用途でのご使用に

8 仕様
機種・型式

電熱式蒸気加湿器 SJB（比例制御 /ON-OFF 制御兼用）

型番（WM-）

SJB03

SJB07

SJB14

SJB28

SJB42

SJB56

SJB85

3.2

7.2

14.2

28.4

42.5

56.8

85.0

ご使用の前に 各部の名称

蒸気発生量（kg/h）※1

注：蒸気発生量の 5 ～ 10％程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。

最大使用水量（ℓ / ｈ）

軟水の場合

3.7

8.3

16.3

32.7

48.9

65.3

97.8

一次純水の場合

3.4

7.6

14.9

29.8

44.6

59.6

89.3

定格電源

単相
AC200V
50/60Hz

三相
AC200V
50/60Hz

定格消費電力（kW）

2.9

5.8

10.8

21.6

32.4

43.2

64.8

定格電流値（A）

14.5

16.6

31.2

62.4

93.5

125

187

過電流容量（A）

20

30

40

100

125

200

250

感度電流（mA）

30

30

30

30

100

100

100

比例制御

電流入力：4 ～ 20mADC（入力インピーダンス 150Ω）
電圧入力：0 ～ 10V（入力インピーダンス 115kΩ）

ON-OFF 制御

二位置式ヒューミディスタットによる ON-OFF 信号

適合漏電
ブレーカ

制御信号※2

注：蒸気発生量は制御信号により
0 ～ 100% の範囲で調整が可能です。

外部信号

運転および警報を無電圧接点信号として取り出し可能

本体質量（kg）

23

35

37

54

90

102

155

本体運転時質量（kg）

27

45

47

73

123

143

221

運転動作

加熱タンク数1

蒸気噴霧管数1
22-15022-30022-450運転管理

蒸気噴霧管（外径 - 長さ）（mm）

本体塗装

30-15030-30030-45030-60030-15030-30030-45030-60030-90030-1200
30-1500

40-30040-45040-60040-90040-1200
40-1500

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

440-30040-45040-60040-90040-1200
40-1500

35-30035-45035-60035-90035-1200
35-1500

アイボリー系（マンセル 5Y7/1）

一般保守要領 部品交換周期

電圧許容範囲±10% 以内
本体周囲温湿度

使用条件

2
2

1 ～ 40℃（凍結しないこと）

80%RH 以下

噴霧管位置静圧－1.0 ～ +2.0kPa

給水水質

・軟水
・一次純水（導電率 0.1 ～ 1.0mS/m）

給水圧力、温度

0.05 ～ 0.5MPa※3

注：水道水（水道法水質基準に準ずる飲料水）もご使用いただ
けますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。

5 ～ 40℃

0.08 ～ 0.5MPa 5 ～ 40℃

1）ヒータ過熱防止機能（ヒータ過熱時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
2）空運転防止機能（操作パネルに表示なし / 警報出力なし / 運転停止）
3）低水位検知機能
安全保護機能（初期給水時：1時間、通常運転時20分以上の低水位で操作パネルにエラーコード表示/警報出力/運転停止）
4）高水位・泡検知機能（操作パネルに表示なし / 警報出力なし / 強制ブロー）

故障かな？
と思ったら

5）給水遮断弁過電流検知機能（給水遮断弁過電流検知時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）
6）排水電磁弁過電流検知機能（排水電磁弁過電流検知時操作パネルにエラーコード表示 / 警報出力 / 運転停止）

仕様
参考※ 1: 記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5% の範囲で変動します。蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の 5 ～ 10％程度がドレンとなります（当社標準条件の場合）。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
立体拡散蒸気噴霧装置（WM-SBA タイプ）をご使用の場合は､ 立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので､ 弊社宛に選定をご依頼ください。
※ 2: 製品出荷時には電流入力（4 ～ 20mA）にセットしています。電圧入力または ON-OFF 制御でご使用の場合は、パラメータの設定変更が必要となります（設定変更操作につきましては、設定要領書をご参照ください）。
※ 3: 製品出荷時には給水水質を軟水にセットしています。給水に一次純水をご使用の場合は、パラメータ設定にて水質ブロー設定変更が必要となります（設定変
更操作につきましては、設定要領書をご参照ください）。
加湿器用水処理装置に供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。給水に軟水をご使用の場合、当社製自動再生型軟水器の採用をご検討ください。

- 29 -

9 参考
9-1 比例積算運転時間のリセットと変更
⿟ 比例積算運転時間とはヒータ通電積算時間を指し、比例運転における延べ運転時間を積算し表示します。

9-1-1 比例積算運転時間のリセット方法

1. 操作パネルの電源スイッチを ON にします。

8.8.8.8.

2. 表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

021

3. ※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

0..1.0.0.

4. （表示される数字の 10 倍が実際の運転時間となります。左記は 1,000 時間の表示例）。
比例積算運転時間が表示されます

5. ENT ボタン（）と DOWN ボタン
（

）
を押し、
変更を確定させます。

運転管理

7. 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。
数値設定が完了後、ENT ボタン（

一般保守要領 部品交換周期

0..0.0.0.

を同時に３秒以上長押しすると、

運転動作）
6. 運転時間が 0 時間（「0000」時間）にリセットされます。
UP ボタン（

0..0.0.0.

）を押し、１桁目を点滅させます。

ご使用の前に 各部の名称

0..1.0.0.

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。

故障かな？
と思ったら
仕様
参考

- 30 -

9-1-2 比例積算運転時間の変更方法
例）比例積算運転時間を 5,000 時間に設定する場合

0..0.0.0.
0..0.0.0.

1. （左記は 0 時間の表示例）

P.30 の手順 1 ～ 4 を参照し、
比例積算運転時間を表示させます。

2. ENT ボタン（
UP ボタン（）を押し、１桁目を点滅させます。

）または DOWN ボタン（

設定したい数値にあわせます。
）を押し、ご使用の前に 各部の名称

UP ボタン（）または DOWN ボタン（て表示されます。

0..0.0.0.

3.

0 ～ 9 までの数字がループし）を押すごとに、

0→1→2→3→4→5→6→7→8→90←1←2←3←4←5←6←7←8←9

運転動作

MODE ボタン
（

MODE

MODE

運転管理

MODE ボタン（）を押し、2 桁目を点滅させます。

MODE）
を押すごとに、１桁づつ左に点滅箇所が移動し、桁の変更ができます。
１桁目点滅

一般保守要領 部品交換周期

0..0.0.0.

4.

0000

2 桁目点滅
MODE

MODE

MODE

0000

MODE

4 桁目点滅0..5.0.0.

5.

0000
3 桁目点滅手順 3 ～ 4 を繰り返し、
1 ～４桁目まで数値の設定を行います。
表示される数字の 10 倍が実際の運転時間になるため、5,000 時間に設定したい場合は「0500」と入力します。

故障かな？
と思ったら

6. 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

1 ～ 4 桁目までの数値設定完了後、ENT ボタン（仕様

0..5.0.0.

0000）
を押して設定を確定させます。

参考〒161-8531 東京都新宿区中落合 3-15-15WM 本社ビル TEL.03-3954-1101 FAX.03-3952-4411
大阪支店 TEL.06-4790-6606

名古屋営業所 TEL.052-745-3277

QR コードは（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

仙台営業所 TEL022-772-8121- 31 -

福岡営業所 TEL.092-471-0371