安定器のPCB使用・不使用の判別

令和６年７月中間貯蔵・環境安全事業株式会社0ご説明の内容
はじめに用語について1 光源、照明器具、安定器について
2 照明器具のPCB調査の手順
3 PCB使用照明器具・安定器の判別方法
4 クランプメータでの力率測定による判別方法
5 バランス台による判別方法
6 参考
・PCB使用安定器の発見事例
・コンデンサ外付け安定器の分解又は解体
・東芝・日立関係安定器について
・ネオントランスの判別方法

1

用語の説明○ PCB使用安定器
絶縁油にPCBを使用したコンデンサを用いた安定器
・高濃度PCB廃棄物に該当・処分は中間貯蔵・環境安全事業(株)（JESCO）のみ○ PCB不使用安定器
絶縁油にPCBを使用していないコンデンサを用いた安定器
及びコンデンサが付属していない安定器
・PCB廃棄物に該当しない（非PCB廃棄物）
・普通産業廃棄物（金属くず等）として産廃処分2

【1.光源、照明器具、安定器について】

光源

光源と照明器具の種類

電界発光

LED 有機EL

白熱発光

白熱電球 ハロゲン電球

PCB不使用メタルハライドランプ

高圧放電ランプ（HIDランプ）

高圧ナトリウムランプ
水銀ランプ

放電発光

PCB使用安定器の対象光源
低圧放電ランプ

照明器具
PCB不使用

蛍光ランプ
低圧ナトリウムランプ

PCB使用の可能性有

蛍光灯器具
（家庭用）

3

【1.光源、照明器具、安定器について】

安定器が入っている場所

蛍光灯器具

水銀灯器具

安定器

光源と安定器が離れているもの有り

低圧ナトリウム灯器具

4安定器の種類と構造 （蛍光灯の例）【1.光源、照明器具、安定器について】

磁気式安定器ケース入り安定器

裸安定器

巻線

PCB不使用充填材

絶縁補強板

アスファルト系
・
樹脂系

巻線
端子部

ケース
サーマルプロテクタ

鉄心

遮熱板

コンデンサ

外郭
鉄心

・20W以下の安定器に多い

口出線

PCB使用可能性有・安定器本体を鉄製ケースに内蔵・コンデンサは内蔵されていない・ケース内に充填材が詰まっている

・鉄芯は薄い鋼板を重ねている
・端子接続が半田付けのもの多い

・高力率安定器はコンデンサ内蔵

電子式安定器・コンデンサ有りとコンデンサ無しがある

電子回路により効率UP
PCB不使用5磁気式安定器の外観例【1.光源、照明器具、安定器について】

蛍光灯裸安定器 グロースタート式
側面

半田付け
参考重量 0.3kg～1kg程度
参考⾧さ 5ｃｍ～15ｃｍ程度

蛍光灯ケース入り安定器
ラピッドスタート式/フリッカーレス式

鋼板を積層
コンデンサ無し
PCB不使用

蛍光灯ケース入り安定器 グロースタート式

参考重量 0.5kg～5kg程度
参考⾧さ 10ｃｍ～30ｃｍ程度

参考重量 2kg～7kg程度（2灯用）
参考⾧さ 25ｃｍ～30ｃｍ程度

水銀灯ケース入り安定器

参考重量 3kg～20kg程度
参考⾧さ 30ｃｍ～60ｃｍ程度

ケース入り安定器はコンデンサ有りとコンデンサ無しがあり、外観からは識別困難
6コンデンサはどこに【1.光源、照明器具、安定器について】

蛍光灯の例●高力率の安定器 ⇒ PCB使用の可能性が有るコンデンサを使用➀コンデンサ充填材固定型安定器の例
ケースに安定器本体とコンデンサを収納し充填材で固定

安定器本体 コンデンサ

充填材
収納

鉄製ケース

➁コンデンサ外付け型安定器の例
安定器ケース内に外付け

安定器本体

安定器本体

コンデンサ

コンデンサ

コンデンサは充填材で固定されていない ⇒照明器具内に別置き
グロースターター

安定器本体

コンデンサ

ランプソケット7【1.光源、照明器具、安定器について】

PCB不使用の照明器具

・家庭用照明器具 ※（注1）
引掛シーリングによって接続される家庭用照明器具

角形引掛
シーリング

丸形引掛
シーリング

ツバ付丸型引掛 埋込ローゼット
（耳つき）
シーリング

引掛シーリング

ツバ付埋込
ローゼット

※（注1）家庭用照明器具は設置場所ではなく、JIS規格での分類
JIS C 8115:2014 【家庭用蛍光灯器具】
主として住宅に使用する、差込みプラグ、引掛けシーリングローゼットなどによって電源との接続が容易にできる蛍光ランプを主光源とした照明器具

・ねじ込み口金の照明器具※（注2）

白熱電球

電球形蛍光ランプ

電球形LEDランプ※（注2）HIDランプを除く・電子式（インバータ式）安定器の内蔵器具
半導体回路の安定器を内蔵した照明器具
8

【2.照明器具のPCB調査の手順】

照明器具のPCB調査手順

建物の建築時期等で現地調査対象を選別
昭和52年3月以前に建築された建物に設置
Yes

No

電気設備に関する技術基準を定める省令の改正適用以前の建築物

その建物は事業用建物（廃業を含む）または共同住宅の共有部である
Yes
蛍光灯器具は引掛けシーリング等で接続された 家庭用照明器具ではない
Yes
昭和52年4月以降に照明器具（安定器を含む）を交換していない

No
No

Ｐ
Ｃ
Ｂ
不
使
用

No

Yes

現地調査が必要な建物
照明器具のラベルまたは、安定器の銘板を確認してPCB使用の有無を調査する（電気関係に精通した電気工事業者や工務店に依頼するのが望ましい）9【2.照明器具のPCB調査の手順】

現地の下見・準備の手順○照明器具の設置場所、灯数、種類の確認
・照明器具の配置図の作成（例:別紙１参照）
・照明器具及び安定器のラベル・銘板情報・判別結果記入シートの作成（例:別紙２参照）○調査のための足場や設備の養生方法を検討
・脚立、はしご、ローリングタワー、高所作業車等

安定器

使用中の照明設備は感電のおそれがあるため、調査作業は電気工事士の資格を有する電気工事業者、電気設備業者や専門の調査会社等（メンテナンス会社等）に行ってもらうようにしてください。
※PCB廃棄物等の掘り起こし調査マニュアル（第5版）
10

別紙１:現地調査の際に各器具のPCB使用・不使用の判別結果を記入する配置図例
調査場所 ○○産業(株) △△ビル
調査日 令和XX年YY月ZZ日

対象器具（蛍光灯）

1階

LED照明に改装のため対象外

A-4

A-7

A-10

A-1
階

段

LED

LED

LED

LED

A-12
E室 LED

LED

トイレ
A-5

A-8

A-11

A-2
A-6
B室

A-9
C室

D室

A-3
A室
A-22

2階

A-27
A-16
A-13

A-23
A-19

階

段

A-26

トイレ
A-17

A-14
A-15

A-30

A-24
A-20

G室

A-18
H室

A-31
A-28

A-21
I室

A-25

A-29

A-32

F室
11

別紙２:照明器具ラベル及び安定器銘板情報を記入するシート例12

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

PCB使用可能性のある時期

PCB不使用PCB使用の可能性有り

昭和31年以前

昭和32年1月 ～昭和47年8月（1956年）（1957年）（1972年）

PCB不使用
昭和47年9月以降製造の安定器（1972年）・高力率型安定器
昭和48年以降に製造の照明器具（1973年）

昭和52（1977）年4月以降
建築物に設置の照明器具※
昭和52（1977）年4月以降に交換した照明器具※※通産省令でPCB含有の電気機械器具は
S52年4月以降建物に使用禁止された
昭和51年10月16日 通産省令70号(電気設備に関する技術基準を定める省令(第1章 総則 第4節 公害等の防止 第19条14項)

注意:東芝・日立関係の安定器の一部に、微量PCB混入の可能性が否定できないものが存在

13

〈注意〉 東芝・日立関係安定器について
東芝ライテック㈱および日立グローバルライフソリューションズ㈱は、安定器の部品として搭載しているコンデンサの一部に、微量PCBの混入の可能性を否定できないものがあるとして、これまで公表していたPCB使用安定器の情報を変更した。
両社ホームページの概要

過去一部の安定器にPCB（高濃度100%）入りコンデンサを使用していたが、通産省（当時）の指示により昭和47年（1972年）8月で使用を中止し、月で使用を中止し、
昭和47年（1972年）9月以降はPCBを使用していない。
ただし、安定器の部品として搭載しているコンデンサの一部において、
微量PCBの混入の可能性を否定できないものがある。
東芝ライテック(株)HP公開情報変更 令和3年4月より（https://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm）

日立グローバルライフソリューションズ(株) HP公開情報変更 令和3年6月より（ https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/pcb/index.html）

微量PCBの混入を否定できない安定器の処理方法は環境省にて検討中
処理方法が確定するまで保管※両社のHP公開情報の要点は本資料の末尾に添付14

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

判別手順

照明器具ラベルの確認と判別※※判別についてはメーカーHP参照又はメーカーへ問い合わせ

判別不能であれば次へ

安定器銘板の確認と判別※※判別についてはメーカーHP参照又はメーカーへ問い合わせ

判別不能であれば次へ

照明器具の内部を確認する場合は電源を切って、安全対策をして実施!
(電気工事士が行うのが望ましい）

対象が使用中の場合

対象が廃棄物の場合

クランプメーターでの力率測定による判別

バランス台による判別
所管の自治体のご了承が必要

点灯を伴わないと測定できないため、安全教育を受けた電気工事士が行うこと15

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

器具ラベルでの判断（1/6）

以下の器具メーカー名であればPCB不使用
昭和47年9月以降の設立でPCB不使用としている会社
ウエストン㈱ウシオライティング㈱NECシルバニア㈱日本電気シルバニア㈱NECホームエレクトロニクス㈱日本電気ホームエレクトロニクス㈱NECライティング㈱㈱遠藤照明

オーデリック㈱オーヤマ照明㈱コイズミ照明㈱コイト電工㈱㈱コーセイジャパン㈱GSユアサ四変テック㈱ダイア蛍光㈱ダイヘン電設機器㈱ＤＮライティング㈱㈱東光高岳

ニッポ電機㈱日本エヴァレイ㈱パナソニック㈱（Panasonic）

パナソニック電工㈱（Panasonic）

日立アプライアンス㈱日立ライティング㈱日立グローバルライフソリューションズ㈱プリンス電機㈱㈱ホタルクス㈱MARUWA SHOMEI

三菱電機照明㈱※昭和47年9月以降設立の会社でも、上記に無い会社については承継会社に確認が必要

16

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

器具ラベルでの判断 （2/6）

器具ラベルに以下の表示があればPCB不使用
・製造年が昭和48年以降
・「低力率型」または力率85％未満
・省電力形蛍光ランプ使用器具(S50~)
器具ラベル「FL40/37」 、「FL20/18」 「FLR40/36」「/」（スラッシュ）で２桁ずつ記載

・Hf蛍光ランプ使用器具(H5~)

Hfﾗﾝﾌﾟ 25.5mm

従来ランプ32.5mm

Hfランプは従来ランプより細い

メーカー

Hfランプマーク・「ＰＳＥ」又は「S」マークの表示
製造年の表示力率の表示（H13~)（H7~)

・コンパクト蛍光ランプ使用器具（S60~)
・インバータ・電子・半導体 式安定器
Hfランプの表示

照明器具に触れる場合は必ず電源を切って実施!

・LED照明 （改造や修理品に注意）
注意:東芝・日立関係照明器具については例外品が存在する可能性有り➡器具ラベルでは無く安定器にて判断17

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

照明器具表示での判断 （3/6）

照明器具に以下の表示があればPCB不使用
日本照明器具工業会 誘導灯認定規約
日本電気協会【誘導灯】

誘導灯認定規約

2004年12月～
2011年3月【非常灯】

日本照明器具工業会規格 JIL5501
非常用照明器具技術基準
日本照明工業会規格
JIL5501
非常用照明器具技術基準
2001年6月～
2012年3月

2012年4月～
2013年3月

2013年4月～【埋め込み器具】

日本照明器具工業会規格 JIL5002
ダウンライト
日本照明工業会規格
JIL5002
埋込み形照明器具1987年11月～2013年3月

2013年4月～

注意:東芝・日立関係照明器具については例外品が存在する可能性有り➡当該マークでは無く安定器にて判断18

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

器具ラベルでの判断（4/6）

「省電力形ランプ」は、PCB使用禁止後の昭和50年以降に製品化されたもののため、器具ラベルに 「省電力形」 の記載があれば、PCB不使用＜省電力形ランプ表示例＞
・グロー式 ➡ 「FL40/37」 、「FL20/18」
・ラピッド式 ➡ 「FLR40/36」、「FLR110/100」

ランプワット数字が「/」（スラッシュ）で２～3字追加記載されている＜表示例＞

松下製 ラピッド式 40w2灯 松下製 グロー式 40w1灯

三菱製 グロー式 20w1灯

FLR40S/M-X-36

注意:東芝・日立関係照明器具については例外品が存在する可能性有り➡安定器で判断19

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

器具ラベルでの判断（5/6）

松下電工(株) 照明器具ラベルに以下の表記があればPCB不使用
起動方式を表す表記が
GL
GM
EL
GPL

(株)日立製作所 照明器具ラベルに以下の表記があればPCB不使用
内蔵安定器を表す形式が
G
GZ
R

20

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

器具ラベルでの判断（6/6）

岩崎電気(株)照明器具ラベルに以下の表記があればPCB不使用
器具形式 FVU 4215 GL 15
形式始まり
の記号①
■形式始まりの記号①
・FADM
・FADN
・FADW
・
・
・

回路
記号②
■回路記号②
・GH
・GL
・GPH
・
・
・

①又は②のどちらかのアルファベット記号が、上記記号を含むもの
はPCB不使用。記号①、②の一覧は岩崎電気(株)HPを参照のこと。
※②の先頭にアルファベットのA、B、C、Dが付く場合、先頭記号を省略した記号でチェックすること

https://www.iwasaki.co.jp/documents/jp/NEWS/info/PCB_02.pdf

21

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器の外観で判断＊安定器がケースで囲われていない 裸安定器（鉄心＋巻線）であれば、コンデンサが入っていないので、ＰＣＢ不使用である（ 「鉄心+巻線」 部の全⾧は、40wで約１０cm 程度、20wは約５cm程度）
巻線

鉄心

積層された
鋼板

＜40wの例＞＜40wの例＞＜20wの例＞＜20wの例＞＜20wの例＞

注)裸安定器を使用した照明器具の本体内部に、コンデンサが別置きされていないか確認する。
コンデンサが有った場合は、ＰＣＢ使用かどうかメーカーに確認。
詳しくはJESCOホームページ（https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html）の“いわゆる「裸安定器」について”を参照

22

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器銘板で判断（1/6）

安定器の銘板位置 例

安定器の銘板記載内容 例

型式もしくは品名をメーカーへ問合せる、又は各社ホームページで確認する

品名 GZ4011HA-1

銘板情報をメーカー
問合せ窓口に送信

品名 SNZ4021HA-323

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器銘板で判断（2/6）

PCB有無の検索・証明書自動発行サービス実施メーカー
安定器の型式情報を入力するとPCB使用・不使用の判別や証明書が発行される●岩崎電気 PCB検索ページ
https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/pcb/cert/●ＧＳユアサ PCB検索ページ
https://lighting.gs-yuasa.com/pcb/search.php●東芝ライテック PCB検索ページ
https://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb_search/pcb_search.htm●パナソニック PCB検索ページ
https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/pcb/search.php●三菱電機照明 PCB検索ソフト（ダウンロードして活用）
https://www.mitsubishielectric.co.jp/group/mlf/info/pcb/sw.html●ホタルクス PCB検索ページ
https://www.hotalux.com/products/search_pcb.html
24

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器銘板で判断（3/6）

以下の安定器メーカー名であればPCB不使用
昭和47年9月以降の設立でPCB不使用としている会社
ウエストン㈱ウシオライティング㈱NECシルバニア㈱日本電気シルバニア㈱NECホームエレクトロニクス㈱日本電気ホームエレクトロニクス㈱NECライティング㈱㈱遠藤照明

オーデリック㈱オーヤマ照明㈱コイズミ照明㈱コイト電工㈱㈱コーセイジャパン㈱GSユアサ四変テック㈱ダイア蛍光㈱ダイヘン電設機器㈱ＤＮライティング㈱㈱東光高岳

ニッポ電機㈱日本エヴァレイ㈱パナソニック㈱（Panasonic）

パナソニック電工㈱（Panasonic）

日立アプライアンス㈱日立ライティング㈱日立グローバルライフソリューションズ㈱プリンス電機㈱㈱ホタルクス㈱MARUWA SHOMEI

三菱電機照明㈱昭和47年8月以前に設立された会社だがPCB不使用（別置きコンデンサのPCB使用確認必要※）㈱梅電社

小泉産業㈱（ヒカリ蛍光灯）

四国変圧器㈱ニッポ㈱藤井電機工業㈱マックスレイ㈱※上記6社にて昭和47年8月以前に製造された安定器の場合、安定器本体はPCB不使用だが照明器内に別置きされたコンデンサがある場合には、そのコンデンサにPCBが使用されている可能性がある。

25

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器銘板で判断（4/6）

安定器銘板に以下の表示があればPCB不使用
 製造年月が、昭和31年（1956年）以前及び昭和47年（1972年）9月以降のもの（東芝・日立関係の安定器はメーカー確認必要）

 「低力率型」または力率85％未満の表示があるもの
 「PCB不使用」や「NO PCB」などの表示があるもの（東芝関係の安定器はメーカー確認必要）

 Hfランプ専用のマークがあるもの
 「ＰＳＥ」マークの表示 電子式安定器またはインバータの表示があるもの
 三角逓番号

電子式安定器61－〇〇〇〇 ➡ 〇の中が４７４２以上（東芝・日立関係の安定器を除く）（昭和47年9月以降の認可番号）
 以下の記号表示があるもの ※（東芝・日立関係の蛍光灯安定器を除く）＊＊＊は数字が入る※日本電球工業会規格 1973年制定 JEL501 保護機能付蛍光灯安定器
1993年制定 JEL506 高圧放電灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器保護機能 より26

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器銘板で判断（5/6）

製造年月日が不明な場合、製造番号などの表記を関係ホームページで確認する

岩崎電気:製造番号3284↓
1973年28週目木曜日製造（2146～8536はPCB不使用）

松下電工:製造番号20328
5桁で先頭が2↓1972年3月28日製造
PCB使用の可能性有①（一社）日本照明工業会ホームページ
http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

確認先②各メーカーホームページ③JESCOホームページ

https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html
27

〈詳細説明〉 力率による判別
力率85％未満の表示があるものはPCB不使用

力率５０％
PCB不使用

高力率や力率85％以上の表示があるものはPCB使用の可能性あり
高力率
力率95％
PCB使用の可能性有り

28

〈詳細説明〉 消費電力・電源電圧・入力電流から力率を計算する方法（日本照明工業会Webページより）https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

銘板 他の表示事項名

式が二つ示されていますが、銘板の記載内容に従い、(1)か(2)どちらかの計算方法をご使用ください。

計算例の記号

A 定格一次電圧、一次電圧
B

定格一次電流A

B

表示事項名「入力電圧」 または、「電源電圧」

表示例「100 V」, 「200 V」

周波数「50 Hz」, 「60 Hz」, 「50/60 Hz」「入力電流」 または、

「0.9A」, 「0.435 A」「一次電流」「420 mA」（⇒0.42 Aに変換が必要）「147 V」 （力率の計算にはつかいません）

C「二次電圧」「200 V」（力率の計算にはつかいません）

E
F
E’

D

「二次電流」「0.42 A」（力率の計算にはつかいません）

定格消費電力、入力電力

E「消費電力」「55 W」

電力損

F「損失電力」「8W」～「15W」「FLR 40 W x 1」 （⇒40 Wに変換が必要）

適合放電管、ランプ電力

E’「適合ランプ」「FL 20 W x 2」（⇒20 x 2 = 40 Wに変換が必要）29

〈詳細説明〉 実際の安定器銘板情報から計算で力率を求める例
銘板から読み取れる情報• 定格一次電圧:100V⇒A• 定格一次電流:0.9A⇒B• 適合放電管 :40W×1 ⇒ E’
• 電力損
:12W
⇒F

（１）力率 ＝

（２）力率 ＝E
(A × B）
E’ ＋ F（A × B）＝＝

消費電力（W）〔 入力電圧(V) × 一次電流(A) 〕
適合ランプ（W）＋ 損失電力(W）〔 入力電圧(V) × 一次電流(A) 〕

40+12

＝0.58
＝
（100×0.9) （58％）

判定:力率が85％未満である ⇒ PCB不使用30

〈詳細説明〉 PCB不使用の表示による判別「PCBは使用していません」シールや印刷「NO PCB」刻印
注意:東芝、日立関係の安定器については、「PCB不使用」や「NO PCB」表記で判断せずに、該当メーカーに確認してください。

31

〈詳細説明〉 三角逓番号による判別
三角逓番号（番号）の表記内容○○ - ○○○○ - ○1からの連番

認可済み仕様と同仕様で他社が認可受けたときに付記

10又は61 : 電気用品の事業区分小型単相変圧器類（安定器等）を示す
10－〇〇〇〇 : 電気用品型式承認番号

番号でPCB使用・不使用判別不可能（昭和10.9.30制定 電気用品取締規則に係る表記）

61－〇〇〇〇 : 電気用品型式認可番号

番号でPCB使用・不使用判別可能（S3７.8.15 施行 電気用品取締法に係る表記）○の番号が4742以上はPCB不使用 ※注

61－1～ 61－4741まで
PCB不使用安定器の番号を
JESCOホームページで公開（S47年９月以降の認可番号のため）※注:東芝および日立関係安定器には、この三角逓番号での判別は使えません＊詳細はJESCOのHP参照 https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html

32

【3.PCB使用照明器具・安定器の判別方法】

安定器銘板で判断（6/6）

以下のマークがあればPCB不使用
松下電工Ⓝマーク（黒字）※赤のⓃマークの場合は判別できない

星和電機Ⓝマーク

大光電機 SH マーク

松下電工安定器 白色と緑色はPCB不使用
松下電工
安定器本体の色が白または緑⇒ PCB不使用33

【4.クランプメーターによる判別方法】

クランプメーターによる力率測定●対象は点灯する蛍光灯、水銀灯、低圧ナトリウム灯等の安定器●測定は活線状態での作業となるため、感電事故を防止する観点から、測定は電気工事士※が実施●電流、電圧、電力、力率の測定が可能（電圧測定は接続コードで負荷に接続が必要）
力率85%未満 ⇒ コンデンサ内蔵なし ⇒ PCB不使用
クランプメーターの例
日置電機(株)製 ＣＭ３２８６※充電路の修理（確認）の業務と同じことを行うため、該当する特別教育（安全教育）を受講した電気工事士

34

廃安定器バランス測定の原理【5.バランス台による判別方法】

コンデンサ無しの安定器重心は、安定器充填部中心付近にある充填部中心でバランス

ケースに
収納
充填材
で固定

安定器本体

安定器本体

充填材

充填材

充填部中心≒安定器重心

コンデンサ有りの安定器重心は、安定器充填部中心からずれている
コンデンサ
（軽い）

安定器本体
（重い）

偏心（ずれ）
ケースに
収納
充填材
で固定

充填材

充填部中心

専用バランス台

上辺幅5mm

赤色センターライン（コンデンサ有無確認治具）

を開発

100mm

50mm

充填材

安定器重心

【対象安定器】

175mm以下

充填材が詰まった部分が175mm以下の廃安定器（蛍光灯用安定器のみ）

充填材
35

【5.バランス台による判別方法】

専用のバランス台()での判定

コンデンサ有無
確認治具●対象廃安定器
・蛍光灯用安定器のみ
・ ケース内充填部の⾧さが17.5ｃｍ以下のもの
・ 銘板などの情報で判別できないもの

判 定※
バランスを保持できず傾く①廃安定器の充填部中心※をマーキング
廃安定器※充填材が入っている部分の中心////充填材②廃安定器のマーキングを
専用バランス台のセンターラインに合わせ
直角に静かに置く

廃安定器

専用バランス台

コンデンサの有無を断定できない
みなしPCB使用安定器
バランスを保持マーキング
赤色
センターラインコンデンサ無し
PCB不使用安定器※所管自治体のご了承が必要

36

【参考】

PCB使用安定器の発見事例●照明更新の際に発見
照明をLED照明に切り替える際に発見。
●照明器具内に残置されているものが発見
直管LEDランプに交換しているが、器具内に古い安定器がそのまま残っていた。
●天井裏や壁際から発見
光源部と安定器が別置されている場合、安定器が天井裏や壁際に設置されていることが有り、見逃されていた。
●建屋工事の際に発見
施設耐震工事などの際に古い照明を発見。
●エレベーターから発見
エレベーター照明に古い安定器が使用、または残っていた。

器具内に古い安定器が残置

高天井セードと別置安定器BOXに収納

工場等の壁際に設置

建物の建築時期が昭和52年(1977年)3月以前の場合、照明器具の安定器にPCBが含まれている可能性あり※昭和51年10月16日 通産省令70号（昭和52年4月施行）(電気設備に関する技術基準を定める省令(第1章 総則 第4節 公害等の防止 第19条14項)「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。」
37

事例（１） 教室の蛍光灯器具でPCB使用安定器が使用されていた事例
使用・保管の別使用

発見場所

特別教室内（音楽室）

発見の状況

使用中の蛍光灯器具内にPCB使用安定器が入っていた

音楽室天井

ランプ、反射板を取り外した
照明器具

PCB使用安定器

PCB使用安定器銘板
38

事例（２） 立入の少ない場所でPCB使用安定器が使用されていた事例
使用・保管の別使用

発見場所

舞台・祭壇脇小部屋

発見の状況

使用中の蛍光灯器具にPCB使用安定器が入っていた

照明設置状況

照明器具内

廃業メーカー安定器

器具ラベル（42年表示）39

事例（３） 立入の少ない場所でPCB使用安定器が使用されていた事例
使用・保管の別

使用

発見場所

機械室内

発見の状況

-

ボイラー上部

配管上部

40

事例（４） LEDに交換した照明器具でPCB使用安定器が残置されていた事例
使用・保管の別

蛍光灯器具：使用、安定器：残置

発見場所

商業ビル1階店舗部分

発見の状況

使用中蛍光灯器具内に古い安定器が残置された状態

LED化照明器具内部（本体は未交換）

PCB使用安定器残置

LED電源装置

PCB使用安定器銘板
41

事例（５） 古い水銀灯安定器が残置されている事例
使用・保管の別

残置

発見場所

工場内

発見の状況

工場内の梁上に残置された状態

水銀灯安定器の残置状態（灯具は既になく、安定器のみが残置）

42

事例（６） 古い水銀灯安定器が残置されている事例
使用・保管の別

残置

発見場所

倉庫内

発見の状況

倉庫内の梁上に残置された状態

安定器が残置されていた倉庫（入口）

発見された安定器43

事例（７） 古いナトリウム灯器具・安定器が残置されている事例
使用・保管の別

残置発見場所

廃トンネル内発見の状況－

トンネルナトリウム灯（崩落寸前）

ナトリウム灯照明器具

内部安定器の状況

内部安定器銘板（1983年製:PCB不使用）

44

【参考】

コンデンサ外付け型安定器の分解又は解体

コンデンサ外付け型（例）（コンデンサ露出型）
コンデンサ

コンデンサ充填材固定型
（例）
通常の外観

コンデンサ
コンデンサ別置きタイプ

裏蓋を外
した状態
金属バンド式（コンデンサ非露出型）

コンデンサ

スリット
コンデンサの位置（赤枠内）

スリットありタイプ

ネジ止め蓋式

コンデンサ内蔵型安定器のコンデンサ取り外しは認められていない45

【参考】コンデンサの取り外し

コンデンサ外付け型安定器からのコンデンサ取り外し原則禁止 → ただし、 「目視により、膨張、腐食、油にじみ等
コンデンサの形状及び性状に変化が生じていない
ことが確認できた場合」、生活環境保全上の支障防止措置の実施 → コンデンサ取り外し可能
根拠○「環境大臣の定めるポリ塩化ビフェニル汚染物」（平成２７年環境省告示135号）○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について（通知）（平成２７年環境廃産発第1511242号）○ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について（通知）（平成２６年環境廃産発第14091618号）
環境省・JESCO「廃安定器の仕分けの徹底・促進について（Ver.4.2）令和3年7月」より取り外したコンデンサの処理の処理委託先は・高濃度PCB含有の場合⇒JESCO

残部材の処理委託先はPCB含有量測定結果により・高濃度PCB含有の場合⇒JESCO
・低濃度PCB含有の場合⇒無害化処理認定事業者
・PCB非含有の場合⇒普通産業廃棄物処理業者
46

【参考】

コンデンサの取り外し方法（1/4）■生活環境保全上の支障防止措置（※１）の実施■
コンデンサの取り外し作業にあたって講じる措置①ＰＣＢの飛散、流出、地下浸透を防止する措置(例） ○床面を不浸透性の材料で被覆○オイルパンを設置○局所排気装置（活性炭吸着装置付き等）を設置等で必要な措置②ＰＣＢが人体に触れないための措置（例） ○耐油性ゴム手袋○保護マスク○保護メガネ等で適切な保護具（対応例） オイルパン（※２）、保護マスク、耐油性ゴム手袋※１ : 生活環境保全上の支障を防止するための措置（「ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について（通知）」（平成２６年
環廃産発第14091618号））※２: 写真のオイルパンは木枠の上にビニールシートを敷設したもの
環境省・JESCO「廃安定器の仕分けの徹底・促進について（Ver.4.2）令和3年7月」より

47

【参考】

コンデンサの取り外し方法（2/4）

環境省・JESCO「廃安定器の仕分けの徹底・促進について（Ver.4.2）令和3年7月」より

48

【参考】

コンデンサの取り外し方法（3/4）

環境省・JESCO「廃安定器の仕分けの徹底・促進について（Ver.4.2）令和3年7月」より

49

【参考】

コンデンサの取り外し方法（4/4）

環境省・JESCO「廃安定器の仕分けの徹底・促進について（Ver.4.2）令和3年7月」より

50

【参考】

外付けコンデンサ表記が以下の場合、製造時期に関わらずPCB不使用

照明器具メーカー 照明器具メーカー
（当時）

NEC
新日本電気㈱大山電機工業(株)（現在）(株)ホタルクス

オーデリック（株）

コンデンサ表記
MP CONDENSER
品名:OVM-****､OVMP-****､OVP-****､FMP-****
http://www.hotalux.com/library/products/important/20190404/pcbdata2019.pdf「MP」「NMP」の表示のもの（「AF」表示のコンデンサはPCB使用）
https://www.odelic.co.jp/company/eco/pcb/pdf/pcb_lighting.pdf

大光電機(株)東京芝浦電気(株)東芝電材(株)東光電気㈱大光電機(株)東芝ライテック(株)「MP」もしくは「MP式」表記のもの
https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/faq/pcb/

FMC… FMP… FMR… FMT… FMT… FPC… FPM… MF… MP… MFC… MFD…
MFT… MFN… MPW… NMP… PMC… PMD… PMT… PMW… の 型 式 の も のhttps://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pdf/c2623n20210416_p6_p7.pdf(株)東光高岳「MP」形もしくは「MF」形のもの、「NO PCB」もしくは「NON PCB」の表記があるもの
https://www.tktk.co.jp/csr/environment/pcb/pdf/pcb_toko_electricity_light.pdf

日立製作所(株)日立グローバルライフ 先頭英字がFMF、FMP、FPM、PMWのもの
ソリューションズ(株) （但し、「NICHIKUDENKI」表示コンデンサを除く）

https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/pcb/hanbetu02.html

詳しくはJESCOホームページ（https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html）“コンデンサ外付け型安定器のコンデンサ型式等による判別について”を参照

51

【参考】

東芝ライテック(株)HP公開情報（ 2024年7月時点）の要点（1/2）（https://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm）※「PCB含有有無の検索」結果及びHPに記載されている説明について要点をまとめた（１）「NO PCB」又は「NON PCB」又は「〇の中にF」の表示がある安定器a）外付けコンデンサーの型式がFM、FMA、FPFのものは微量PCBの混入の可能性を否定できない製品※１になりますb）a）以外の型式※２の外付けコンデンサのものは、PCBを含有しておりません。産業廃棄物として処理
c）コンデンサー充填材固定型（コンデンサ内蔵タイプ）のものは、コンデンサの型式を確認することができず、微量PCBの混入の可能性を否定できない製品※１になりますd）a）、c）の場合であって、社名が「東芝ライテック株式会社」のものは、ロット番
号により「PCB無し」と判別できるものがあるため、問い合わせること（２）「東芝電材株式会社」若しくは「東芝ライテック株式会社」製の安定器a）外付けコンデンサーの型式がFM、FMA、FPFのものは微量PCBの混入の可能性を否定できない製品※１になりますb）a）以外の型式※２の外付けコンデンサのものは、PCBを含有しておりません。産業廃棄物として処理
52

【参考】

東芝ライテック(株)HP公開情報（ 2024年7月時点）の要点（2/2）（https://www.tlt.co.jp/tlt/contact/pcb/pcb.htm）※「PCB含有有無の検索」結果及びHPに記載されている説明について要点をまとめた

c）コンデンサー充填材固定型（コンデンサ内蔵タイプ）のものは、コンデンサの型式を確認することができず、微量PCBの混入の可能性を否定できない製品※１になりますd）a）、c）の場合であって、社名が「東芝ライテック株式会社」のものは、ロット番
号により「PCB無し」と判別できるものがあるため、問い合わせること（３）製造ロットが昭和31年（1956年）12月以前であるもの及び平成2年（1990年）以降のものは、PCBを含有しておりません。産業廃棄物として処理※１:この製品の処理方法は現在明確になっておりません。処理方法が明確になるまで、保管してください※2:コンデンサー型式の詳細は東芝ライテック(株)HPを参照

53

【参考】

日立グローバルライフソリューションズ(株)HP公開情報（ 2024年7月時点）の要点（1/2）（https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/pcb/hanbetu02.html）※蛍光灯安定器銘板による判別について要点をまとめた。
※「蛍光灯器具銘板による判別方法」及び「水銀灯安定器銘板による判別方法」についても公開されている。

（１） 株式会社日立製作所・日立照明株式会社製で、コンデンサの製造年が1957年（昭和32年）1月～1989年（平成1年）12月のものの一部の安定器は微量PCBの混入の可能性を否定できない（１．１）コンデンサ形式を確認できない安定器（コンデンサ充填材固定型）〇表1及び表2に記載のない形式の安定器は微量PCBの混入の可能性を否定できない※表1及び表2については日立グローバルライフソリューションズ(株)HPを参照〇表1に記載のある形式で、製造年が1972年9月から1989年12月の安定器は微量PCBの混入の可能性を否定できない（１．２）コンデンサ形式を確認できる安定器（コンデンサ外付け型）〇コンデンサ形式表示の先頭英字がFM、FMA、FPFで、コンデンサの製造年が1957年（昭和32年）1月～1989年（平成1年）12月のものは微量PCBの混入の可能性を否定できない〇コンデンサの形式表示の先頭英字がFMF、FMP、FPM、PMW で、コンデンサの製造年が1957年（昭和32年）1月～1989年（平成1年）12月のもののうち、・ 「NIICHIKUDENKI」表示があるものは微量PCBの混入の可能性を否定できない。
・ 「NIICHIKUDENKI」表示がないものはPCB非該当
54

【参考】

日立グローバルライフソリューションズ(株)HP公開情報（ 2024年7月時点）の要点（2/2）（https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/pcb/hanbetu02.html）※蛍光灯安定器銘板による判別について要点をまとめた。
※「蛍光灯器具銘板による判別方法」及び「水銀灯安定器銘板による判別方法」についても公開されている。

（２）表2に記載のある形式の安定器はPCB非該当（低力率）（３）日立ライティング株式会社・日立アプライアンス株式会社製の安定器は、これまで通り、
PCB非該当品（４）製造年が1957年（昭和32年）から1972年（昭和47年）8月で、かつ形式が表1に記載の安定器はPCB（高濃度100％）該当品

55

【参考】
No.

製造者名

ネオントランスの判別（1/2）
連絡先

高濃度PCB使用のもの

微量PCB混入の可能性を否定できないもの

備考

1 (株)山陽電機 レシップ(株)・製造年月が「昭和28年」から ・製造年月が「昭和47年」 ・ケースが円筒形のものは製作所
058-323-6841 「昭和47年」までのもの
以降「昭和61年」までのも 製造年が1968年以前であ・製造年月の表示は「昭和〇 のる。
〇年〇〇月」と刻印されてい ・昭和61年以降のものに ・ケース形状は、円筒形とるは混入なし
八角形の2種類である。
2 (株)港電業社 (株)港電業社 ・製造年月が「昭和47年6月」 ・製造年月が「昭和47年」
03-3433-6191 までのもの
以降「平成1年」までのも・見分け方の①製造番号が上4桁のものは、・平成2年以降のものにははじめの2桁が西暦年、次の2 混入なし
ー
桁が月を表す。
②製造番号が上3桁のものは、はじめの2桁が西暦年、次のローマ字が月を表す。（ローマ字の月表示は省略）
3 大阪変圧器
四変テック（株） ・製造年月が「昭和47年6月」 ・製造年月が「昭和47年」 ・ケースの角が四角い形状(株)
電子機器事業 までのもの
以降「平成1年」までのも で、銘板に「スカーレット」表
又は
部
・見分け方
の
示があるものは非PCBであ(株)ダイヘン 営業部①製造番号が上4桁のものは、・平成2年以降のものには る。
0877-33-2323 はじめの2桁が西暦年、次の2 混入なし
・ケースの角の形状は、「四桁が月を表す。
角い」又は「丸い」の2種類②製造番号が上3桁のものは、である。
はじめの2桁が西暦年、次のローマ字が月を表す。（ローマ字の月表示は省略）
56

【参考】

ネオントランスの判別（2/2）

No.

連絡先

4

5

6

7

製造者名

愛知電機(株) 愛知電機(株)又は0568-35-1181
長野愛知電機(株)

高濃度PCB使用のもの

微量PCB混入の可能性を否定できないもの・銘板に記載してある製造年が ・製造年が「昭和47年」以降「昭和33年」から「昭和47年」ま 「平成3年」までのもの。
でのもの
・平成4年以降のものには混入なし。

松下電器産業 パナソニック スイッチギア ・銘板に記載してある製造年が ・製造年が「昭和48年」以降(株)システムズ(株)「昭和47年」以前のもの「昭和60年」までのもの。
品質保証部市場技術課
・昭和61年以降のものには混
0561-54-9314
入なし。

備考

ー

ー

(株)稲葉電機製作所

大洋電機製作所(株)（廃業につき、個別確認が必要）（廃業につき、個別確認が必要）

ー（廃業につき、個別確認が必要）（廃業につき、個別確認が必要）

ー※公益社団法人日本サイン協会HP公開情報（令和5年4月28日現在）。ただし、備考欄に記載した情報は各メーカーHP公開情報

57

【参考】

JESCOホームページ

安定器の判別に関する新たな情報の公開
ＪＥＳＣＯでは 新たな安定器の判別情報の入手に努めています。
入手した情報は以下のJＥＳＣＯホームページにて 公開しています。
https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html
内容容易にＰＣＢ不使用安定器を判別する方法①電気用品型式認可番号（
三角逓番号）による判別方法②「裸安定器」について③安定器のPCB不使用検索ツールとPCB使用安定器調査支援ツール④バランス台の活用⑤照明器具・安定器メーカーの情報
コイズミ照明㈱、扶桑電機工業㈱、森電機㈱⑥廃業した安定器メーカーの資料㈱昭電社、丸善電機㈱5859