K4200022

レンジフードWAS-60
WAS-75
WAS-90WSS-60WSS-75
WSS-90

据付説明書（同時給排式施工図含む
電動式シャッターの施行図含む）

安全のため必ずお守りください
製品を安全に正しく取付け、お客様への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ずお読みください。
ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のようになっています。

警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う危険または物的損害に結び付く可能性があるもの。
本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。
「禁止」事項

分解・修理・改造禁止

アースを接続する

指示に従う

接触禁止

水場での使用禁止

電源プラグを抜く

警告
修理分解はしない水をかけたりしない● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理改造は行わないで下さい。
発火したり、異常作動してけがをする恐れがあります。

● 水につけたり、水をかけたりしないでください。

シヨート・感電や火災の恐れがあります。

電源プラグのお手入れを壁貫通工事は注意
メタルワイヤ● 電源プラグは、刃及び刃の金属板● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または、金属板張取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因になります。
※プラグの周りをシールドしてください。

りの木造の建造物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。
漏電した場合、発火することがあります。

注意
羽根や部品の取り付けは確実に電源プラグを持って抜く● 電源プラグを抜くときには、必ず電源プラグを持って● 羽根や部品の取り付けは確実に行ってください。

落下によりけがをする恐れがあります。

強度のある所に取付ける引き抜いてください。
感電やシヨートして発火することがあります。

交流100V以外禁止● 本体の取り付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
落下によりけがをする恐れがあります。

● 交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

お取付前の注意事項（1） 部屋全体の換気には他の換気扇（ダクト用換気扇、または一般用換気扇）を併用してください。
（レンジフードは局所排気専用です。）（2） 取付工事の際は手袋、軍手などを使用してください。
（3） 取付高さは標準80cmです。（但し、消防法により規制される場合がありますので注意してください）。
製品はレンジの真上に取付け、取付高さはレンジより80cm以上の高さに取付けます。
高すぎると排気効果が低下し、低すぎると台所での仕事のさまたげになったり、高熱による故障の原因になります。（図1）（4） ガス湯沸器の上部は高温になるので、湯沸器の真上には取付けないでください。

（図1）（5） ダクト排気するときはダクトの長さ（ダクト抵抗）の確認が必要です。
（6） 空気の取入口を設けてください。
密閉された部屋で使用の場合は、空気取入口の位置はレンジフードと反対側に設け、大きさは排気口の大きさ（□ 156mm）以上にしてください。 （図2）（7） 製品の重量は16〜20kgです。取付面の補強下地の有無及び強度をよく調べて取付けてください。
（8） レンジフード用コンセントは専用コンセントを使用してください。（交流単相100Vです。）（9） 電源コードは傷付けないよう配線してください。

80cm以上離す

レンジフード（局所換気）50cm以上離す

レンジフード周囲温度40℃以下

天井用換気扇（全体換気）

湯沸器

給気口

図2

図1付 属 品
① ワッシャー付き丸木ねじ（4.1×50）（6本）本体取付用②タップタイトねじ（M4×10）（8本）
排気口具及び前幕板用⑤ 平座金（φ4.5×φ22）⑥ 前幕板（H200）（4ヶ）排気口具取付用③ 排気口具

④ブッシュ

（1ヶ）

（6本）本体取付用⑦ ウレタン
排気口具に同梱

横幕板名A寸法

WPMC-32510A

100袢

WPMC-32520A

200袢

WPMC-32530A

300袢

100品エルボ
品名:PL-150N200

別 売 部 品
A

付属部品 : ①タップタイトねじ（M4×10）（2本）②木ねじ（4.1×22）（3本）

200021

付属部品 : ① タップタイトねじ（M4×10）（4本）

同時給排式の施行方法
600幅の場合

同梱部品

8ーφ6穴（給気口取付穴）電動シャッターユニット

12コネクター5463

7

上給気取付脚（2ケ）8

750、900幅の場合（左右どちら側にも給気口を施工できます）
付属ねじ組（M4×10ー8本）

16ーφ6穴（給気口取付穴）

上給気の場合後給気の場合横給気の場合（同梱の上給気取付脚2ケと取付穴は1、3、6、8、を使います）（取付穴、4、5、6、8、を使います）（排気用にエルボと横排気アダプターが必要になります、取付穴は、2、3、7、8、を使います）

エルボ
排気口

排気口

電動シャッター
給気口

横排気アダプター

エルボ
電動シャッター

給気口

上給気取付脚

排気口

給気口
電動シャッター

排気電動式シャッターの取付方法
上排気の場合別売エルボを使用する場合
排気方向

排気方向

排気アダプターエルボ

電動シャッターユニット

電動シャッターユニット
開閉モーター
本体からの接続コード

本体からの接続コード
エルボを電動シャッター上に固定し排気方向を変える場合は必ず開閉モーターが排気方向の反対側になるように（図示通り）電動シャッターをレンジフード本体に固定してください。

取付方法
1 取り付け前の準備をする。
前面フードコネクター
電源コード 2P
（Mタイプは3Pになります）

本体スイッチファンケーシング
バーリングフィルター（90/91タイプは3枚使い）

ツマミねじ

蝶ねじ
オリフィス
取っ手

ランプカバースピンナー

ファン① バーリングフィルターをはずしてください。
取っ手をつかんで奥に押しながら下げるとはずれます。

バーリングフィルター

押す①
取っ手

下げる
②

2 排気方向の選定をする。
排気口具の底面に必ずウレタンを全周に貼ってご使用ください。

左・右・後排気の場合（別売のエルボPL-150Nが必要です）

上排気の場合① エルボと排気口具をタップタイトねじ（M4×10）（4本）と平座金（大）（4枚）で固定してください。
② エルボを排気方向に合わせタップタイトねじ（M4×10）（4本）で固定してください。

① 排気口具を直接吐き出し口にタップタイトねじ（M4×10）（4本）と平座金（大）（4枚）で固定してください。

エルボ
（別売）

シャッター

排気口具
ねじ

排気口具
平座金

排気方向
背面
吐き出し口

※排気口具は左・右・前後共に5mm程度の微調整が可能です。

3 レンジフードを壁に取り付ける。

45① 製品寸法図の引掛用ねじの位置に、ブッシュ、ワッシャー付丸木ねじ（4.1×50）（2本）を使い、壁にしめつけてください。
② レンジフード本体を引掛用ねじに引っ掛けて、残りの4ヶ所も、ブッシュ、ワッシャー付丸木ねじ（4.1×50）で固定してください。

190

引掛用ねじ
ワッシャー付丸木ねじ（4.1×50）

ブッシュ

140

ワッシャー付丸木ねじ（4.1×50）

ブッシュ
レンジフードの下面4 ダクトを配管する。
① ダクト管を排気口具に差し込んでアルミテープ等で接続部をテーピングしてください。
② 壁のダクト周囲をモルタル等で仕上げてください。

●接続ダクト（一般市販品をご使用ください。）

アルミテープ

単位 : mm

φ 156

φ 143

呼び径

ダクト
排気口具

76

鋼板製
（ステンレス製）
スパイラルダクト

φ 150

管 厚
0.5
0.6
0.8
1.0

5 前・横幕板（別売）の取付方法① 前幕板のみ使用の場合
前幕板

1. 幕板押え金具を本体内側からM4-20のねじで仮止めします。（本体と押え金具の隙間を3〜5mm程度にします。
）
2. 前方から押え金具の隙間に前幕板を差込み必要な奥行き寸法になるように調整します。

レンジフード本体
前方
A部

後方

幕板押え金具平ワッシャ

3. 幕板押え金具のねじをしっかり締めて完了です。

M4-20

A部詳細

② 横幕板併用の場合※注1

1. 本体天面のノックアウト（φ6×10長丸）4ヶ所を本体外側から内側へ向けて打抜いてください。
B部

前方

レンジフード本体後方

2. 横幕板を本体内側からM4-10のねじ2本で固定します。
打抜く

本体
ノックアウト3. 横幕板を木ねじで後壁面に固定します。
※注1（上面にも固定すると筐体強度が増しますが、上面固定は各市町村の条例に従い行ってください。）
4. 上記①の手順に従い、前幕板を取付けてください。
（横幕板が前幕板の内側へ入り込み、重なり合います。）

B部詳細

前方
後方

レンジフード本体

7 前面フードを取り付ける。
前面フード上側のフックを掛けて下さい側面のツマミビス（2本）を穴位置にあわせて締めつけてください。
本体

ファンケーシング
ツマミねじ

8 コネクターを差し込みグリスフィルターを取り付ける。
①前面フード側と本体側のコネクターを接続してください。

コネクター
つまむ

② バーリングフィルターは取りはずしの逆の順で取り付けてください。

9 電源プラグをコンセントに差し込む。
試運転をして異常がないか確かめて完了です。

コネクター

10 アースを接続する。
アースを取り付けてください。

接地の基準● アース工事は「電気設備に関する技術基準」と「内線規定」に従ってください。
● アースは他の機器と併用しないでください。

製品寸法図（取付寸法図）
350〈500〉 （650）80
エルボ（別売）4040

71500（650）

140

190

45

アース取付用ねじ

25100225

背面図

［800］

4-φ12ハーフカット穴（吊ボルト取付用穴）415
350〜40080145

機体外有効長1m

600（750）

5050

400

76

H

156
143

220

［900］

375595

安全に関するご注意●フード周辺のレイアウトは、各市町村の条例に従ってください。

株式会社
■本社

渡辺製作所

〒370ー0346
群馬県太田市新田上田中町1259番8
TEL（0276）57ー0175（代）FAX（0276）57ー0591