多点温度制御ユニット
Cシリーズ
取扱説明書
CPT-20A
CCT-235
CBT-200
CPM, CPP

はじめに
このたびは，多点温度制御ユニット Cシリーズ(以下，本器)をお買い上げいただきまして，まことにありがとうございました。
本書は，本器の設置方法，機能，操作方法および取扱いの注意事項について説明したものです。
本書をよくお読みいただき，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱などによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に確実に届けられますようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災，本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏表紙に記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
・本器は，制御盤内DINレールに設置して使用することを前提に製作しています。
お使いになる方が電源端子等の高電圧部に近づかないよう，最終製品側で処置を行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本製品の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

警 告・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないで
ください。

-2-

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

1. 取付け上の注意
注 意[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がのないところ。
・湿気が35～85％RH以下で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
※参 考
本器のケース材質は，難燃性樹脂を使用していますが，燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また，燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

-3-

2. 配線上の注意
注 意・配線作業を行う場合，CPT-20AおよびCCT-235の通風窓へ，電線屑を落とし込まないでくだ
さい。火災，故障，誤動作の原因となります。
・接続ケーブル等は，所定のコネクタに確実に装着してください。
接触不良による誤動作の原因となることがあります。
・AC電源の配線は，本書に記載しているとおり，専用の端子に接続してください。
AC電源を他の端子に接続すると，本器を焼損します。
・CPT-20Aの接地端子には，2mm2以上の電線を用いて第三種接地を施してください。
ただし，強電系とは共通接地しないでください。
・CPT-20AおよびCCT-235の端子台に配線を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
・CPT-20AおよびCCT-235の端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向からCPT-20AおよびCCT-235の端子台へ挿入し，端子ねじで締付
けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損，およびケースの変形を生じる恐れがあります。
・CCT-235に接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。
センサに，商用電源が接触または印加されると入力回路が焼損します。
・CCT-235のリレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護の為，外部に負荷の容量に合ったリレーをご使用ください。
・予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐ為，電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを取付けてください。
・本器は，外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧 250V AC，定格電流: 3.15A，ヒューズ種類: タイムラグヒューズ)

3. 運転，保守時の注意
警 告・感電防止および機器故障防止の為，通電中には端子に触れないでください。
・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は，計器電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
・本器の汚れは，柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合，本器の変形，変色の恐れがあります)
本書の本文，図および表の中では，用語を以下のような略語で記述しています。
略 語

用 語

PV

現在値(PV)

SV

目標値(SV)

MV

制御出力操作量(MV)AT

オートチューニング(AT)Ch, ch

チャンネル
-4-

目 次
ページ

1. 概 要
1.1 Cシリーズの概要 ································································································
1.2 Cシリーズの装置・構成 ·····················································································
1.3 システム構成 ······································································································
1.4 パラメータのやりとり························································································

7
7
8
8

2. 形 名2.1 形名の説明··········································································································
2.2 形名銘板の表示方法 ···························································································

910

3. 各部の名称とはたらき·························································· 114. 仕様設定 ··································································································· 12
5. 取り付け5.1 場所の選定··········································································································
5.2 外形寸法図 ·························································
5.3 取り付け··············································································································

15
15
17

6. 配 線
6.1 端子配列 ···························································
6.2 推奨端子 ···························································
6.3 配線例 ·····························································
6.4 Ch1, Ch2ヒータ断線警報(CT)入力ソケットへCTからの線を配線する ······

22
22
23
24

7. パソコン，PLCとの接続
7.1 パソコンと接続する ·················································
7.2 三菱電機株式会社製PLCと接続する ···································
7.3 オムロン株式会社製PLCと接続する ···································
7.4 富士電機株式会社製PLCと接続する ···································
7.5 横河電機株式会社製PLCと接続する ···································

25
28
38
41
43

8. 通信手順8.1 通信手順 ···························································
8.2 当社標準プロトコルでの通信 ·········································
8.3 PLCとの通信 ·······················································
8.4 Modbusプロトコルでの通信 ··········································

-5-

44
45
54
82

9. 動作説明
9.1 P, I, D, ARWの説明 ··················································
9.2 ATの説明·············································································································
9.3 制御動作図··········································································································
9.4 ON/OFF動作図 ···································································································
9.5 ヒータ断線警報動作図························································································
9.6 加熱・冷却動作図 ·······························································································
9.7 加熱・冷却動作図(デッドバンドを設定した場合) ·············································
9.8 加熱・冷却動作図(リレー接点出力で，オーバラップを設定した場合) ············
9.9 警報1, 2(A1, A2)動作図·······················································································

92
93
94
95
95
96
97
98
99

10. その他の機能······················································································ 100
11. 仕 様11.1 電源上位リンクユニット ············································· 101
11.2 温度調節ユニット ······························································································· 103

12. 故障かな?と思ったら ····························································· 108
13. ASCIIコード表 ··················································································· 110
14. CCT-235初期値一覧 ·································································· 111-6-

1. 概 要
1.1 Cシリーズの概要
電源上位リンクユニット(以後CPT-20Aと表記します)と，2ch温度調節ユニット(以後CCT-235と表記します)により，多点温度制御システムを構成します。
ベースユニットは，CBT-210(CPT-20A 1台，CCT-235 10台取り付け)とCBT-205(CPT-20A 1台，CCT-235
5台取り付け)の2種類あり，DINレールに取り付けできます。
1.2 Cシリーズの装置・構成●電源上位リンクユニット
CPT-20A
CCT-235に電源を供給し，上位ユニットと通信を行う為のリンクユニット。
●温度調節ユニット
2ch仕様
CCT-235-2□/□

加熱冷却仕様CCT-235-□/□, D□●ベースユニット
CBT-210

CBT-205●通信ケーブル
CPM

CPP

2chの独立した温度調節ユニット。
2chとも同一入力，同一出力になります。

1chの加熱冷却温度調節ユニット。
1chの入力で加熱冷却制御が可能になります。

CPT-20A，CCT-235を取り付けるベースユニット。
1ベースユニットに対して，CPT-20Aは1ユニット，CCT-235は最大10ユニ
ット取り付け可能。
CPT-20A，CCT-235を取り付けるベースユニット。
1ベースユニットに対して，CPT-20Aは1ユニット，CCT-235は最大5ユニット取り付け可能。

CPT-20Aとタッチパネル(CMT-200)またはCPT-20Aとコンソールユニット(COT-200)を接続する専用通信ケーブル(3m)。
ケーブルの片側にはモジュラジャック，もう一方の片側にはY端子が付いています。
CPT-20AとCPT-20A(ブロックを拡張する場合)を接続する専用通信ケーブ
ル(50cm)。
ケーブルの両端に，モジュラジャックが付いています。

-7-

1.3 システム構成●CBT-210使用の場合
CCT-235-2□/□, CCT-235-□/□, D□
CPT-20A
RS-422A

CBT-210

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
CMT-200
COT-200(図1.3-1)●CBT-205使用の場合

CCT-235-2□/□, CCT-235-□/□, D□
CPT-20A
RS-422A

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
CMT-200
COT-200

CBT-205(図1.3-2)
1.4 パラメータのやりとり
パラメータのやりとりは，下図のようになっています。
ホストコンピュータ

CPT-20A①Cシリーズの設定，モニタを行います②ホストコンピュータ
からの送信データを受信します③ホストコンピュータに応答データを返します④CCT-235の設定，モニタを行いますCCT-235⑤CPT-20Aからの送信
データを受信し，制御を行います⑥CPT-20Aに応答デー
タを返します※CPT-20Aは，CCT-235の各種設定範囲を管理していません。
この為，ホストコンピュータよりCシリーズの設定を行う場合，CCT-235の各種設定範囲内の設定値を設定するようにしてください。

-8-

2. 形 名2.1 形名の説明●電源上位リンクユニット CPT-20A● 温度調節ユニット CCT-235
2ch仕様
CCT-2 3 5 - 2 □／□,
制御動作
3
警報動作
5
制御点数
2
R
制御出力
S
A
E
R
入 力
V
A
オプション

W(20A)
W(50A)

シリーズ形名: CCT-235
PID動作(AT機能付)
警報1(A1): 上限，警報2(A2): 下限 (*1)
2ch
リレー接点
無接点電圧
直流電流
熱電対
測温抵抗体
直流電圧
直流電流
ヒータ断線警報(20A)(*2)
ヒータ断線警報(50A)(*2)

加熱冷却仕様CCT-2 3 5 -□／□, D□,
制御動作
3
警報動作
5
R
制御出力
S
A
E
R
入 力
V
A
DR
冷却出力
DS
DA

シリーズ形名: CCT-235
PID動作(AT機能付)
警報1(A1)：上限，警報2(A2)：下限(*1)
リレー接点
無接点電圧
直流電流
熱電対
測温抵抗体
直流電圧
直流電流
リレー接点
無接点電圧
直流電流
W(20A)
ヒータ断線警報(20A)(*2)
オプション
W(50A)
ヒータ断線警報(50A)(*2)(*1) 上限警報，下限警報，上下限警報，上下限範囲警報，絶対値上限警報，絶対値下限警報
およびこれらに待機機能を付加した12種類と動作無しをコマンドで選択できます。
(*2) 直流電流出力形には付加できません。
※参 考・2ch仕様は，入力，出力とも同じ仕様になります。
異なる入力および出力にはできません。
・2ch仕様と，加熱冷却仕様は混在して使用できます。

●ベースユニット CBT-210, CBT-205●通信ケーブル CPM, CPP-9-

2.2 形名銘板の表示方法

警 告形名銘板の確認を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で確認を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

●電源上位リンクユニット CPT-20A
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。(図2.2-1)
〔例〕
TC

①
②

No.xxxxxx③

CPT-20A①形
名 : CPT-20A②オプション : 端子カバー③計器番号(図2.2-1)●温度調節ユニット CCT-235
形名銘板は，ケースと内器に貼っています。(図2.2-2, 2.2-3)
2ch仕様
〔例〕
W(20A)①②

No.xxxxxx③

CCT-235-2R/E①形
名 : CCT-235-2R/E②オプション : ヒータ断線警報(20A)③計器番号(図2.2-2)
加熱冷却仕様〔例〕
W(20A)①②

No.xxxxxx③

CCT-235-R/E, DR①形
名 : CCT-235-R/E, DR②オプション : ヒータ断線警報(20A)③計器番号(図2.2-3)●ベースユニット CBT-210, CBT-205
形名銘板は，ベースユニット(CPT-20Aを差すソケットの左側)に貼っています。(図2.2-4)〔例〕
CBT-210①No.xxxxxx

②

①形
名
②計器番号

(図2.2-4)- 10 -: CBT-210

3. 各部の名称とはたらき●電源上位リンクユニット
CPT-20A
TX/RX

④

③

POWER

①
②
⑤

電源用端子台 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力端子台

計器内部①通信確認表示灯
ホスト間通信時に，黄色表示灯が点灯します。
②計器電源表示灯
計器電源通電時，緑色表示灯が点灯します。
③モジュラージャック
モニタ，コンソール，他のCPT-20Aとの接続を行います。
④機器番号設定用ロータリースイッチ
CPT-20Aの機器番号を設定します。
⑤通信設定用ディップスイッチ
CPT-20Aの通信に関する設定を行います。

(図3-1)●温度調節ユニット
CCT-235-2□/□(2ch仕様)，CCT-235-□/□, D□(加熱冷却仕様)①
TX①通信確認表示灯②
PW
O1
CCT-235，CPT-20A間通信時に，黄色表示灯が点灯します。
③
O2②計器電源表示灯④ ⑤
計器電源通電時，緑色表示灯が点灯します。
⑥③Ch1制御出力(加熱出力)表示灯⑦
Ch1制御出力または加熱出力(加熱冷却仕様)がONの時，緑色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合は，操作量に対応し点滅します)④Ch2制御出力(冷却出力)表示灯
Ch2制御出力または冷却出力(加熱冷却仕様)がONの時，緑色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合は，操作量に対応し点滅します)⑤センサ切換えロータリースイッチ
入出力端子台
計器上部
センサを設定します。
(図3-2)⑥Ch1ヒータ断線警報(CT)入力ソケット
Ch1ヒータ断線警報(CT)入力を接続します。
⑦Ch2ヒータ断線警報(CT)入力ソケット
Ch2ヒータ断線警報(CT)入力を接続します。
(加熱冷却仕様にはありません)- 11 -

4. 仕様設定
警 告仕様設定を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で仕様設定を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

※参 考・CPT-20A, CCT-235をCBT-200のソケットへ接続する前に，CPT-20A, CCT-235の仕様設定を行ってください。
・2ch仕様は，入力，出力とも同じ仕様になります。異なる入力および出力にはできません●電源上位リンクユニット
CPT-20A・スイッチの設定
小さいドライバー(マイナスまたはプラス)およびピンセット等を使用して，CPT-20Aの仕様設定(ロータリースイッチ，ディップスイッチ)を行ってください。(図4-1)
TX/RX

①

POWER

②
3 4 56DI2
DI3

E

7 8 9A

F0 1

2

DI1

B C D

DO1

1
2
3
4
5
6
7
8

O
N

DO2
DO3

電源用端子台 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力端子台

計器内部(図4-1)① 機器番号設定用ロータリースイッチ
CPT-20Aの機器番号を設定します。
機器番号の設定範囲は，0～15です。(ロータリースイッチは，16進数表現です)② 通信設定用ディップスイッチ(工場出荷時は，すべてOFF)
通信速度，終端抵抗設定
ディップスイッチNo.

ON

OFF

No.1

19,200bps

9,600bps

No.2

終端抵抗ON

終端抵抗OFF- 12 -

通信形態設定(ディップスイッチの設定は，下記以外の設定にしないでください)
No.3 No.4 No.5 No.6 通信対象またはPLC
メーカと機種形名
OFF OFF OFF OFF CMT-200, COT-200
プログラマブル表示器，パソコン等
ON OFF OFF OFF オムロン株式会社製SYSMACOFF ON OFF OFF 三菱電機株式会社製MELSEC
三菱電機株式会社製
ON ON OFF OFF
FX-2N
OFF OFF ON OFF 富士電機株式会社製MICREX-F
ON OFF ON OFF 三菱電機株式会社製MELSECOFF 三菱電機株式会社製MELSEC横河電機株式会社製
ON ON ON OFF
FA-M3
ON ON ON ON Modbusプロトコル
対応製品
PLCメーカ対応上位リンクユニット
OFF

ON

ON

プロトコル

レジスタ 通信コマンド

当社標準プロトコル
上位 リンクユニ ットのプロトコル
上位 リンクユニ ットのプロトコル(形式4)
上位 リンクユニ ットのプロトコル(形式4)
上位 リンクユニ ットのプロトコル
上位 リンクユニ ットのプロトコル(形式4)

DM

RD/WR

R

WR/WW

D

WR/WW

SI, W30
R

QR/QW

上位 リンクユニ ット Dのプロトコル(形式4)
上位 リンクユニ ット Dのプロトコル
Modbusプロトコル

QR/QW
WRD/WWR

PLCメーカ

機種形名

三菱電機株式会社製

AJ71UC24, AJSJ71UC24-R2/R4/PRF, A1SJ71C24-R2/R4/PRF, QJ71C24

オムロン株式会社製

LK201-V1, LK202-V1, CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41

富士電機株式会社製

NC1L-RS2, NC1L-RS4

横河電機株式会社製

F3LC11-1F, F3LC11-1N, F3LC12-1F, F3LC11-2N

デジタル出力設定
No.7

No.8

OFF

OFF

通信コマンドでON/OFFする。(*)

ON

OFF

DO1: 警報1

DO2: 警報2

DO3: ヒータ断線警報

OFF

ON

DO1: 警報1

DO2: 警報2

DO3: ループ異常警報

ON

ON

DO1: 警報1

DO2: ヒータ断線警報

DO3: ループ異常警報

テジタル出力機能内容(*) 当社標準プロトコルおよびModbusプロトコルを使用し，CPT-20Aのデータ項目(デジタル出力[0041H])へデータを送信した場合のみ機能します。( P.50, 88)
デジタル出力設定の説明
例1: ディップスイッチNo.7，8がOFFの場合
CPT-20Aのデジタル出力(DO1～DO3)を，任意に設定できるようになります。
例2: ディップスイッチNo.7がON，No.8がOFFの場合
全CCT-235の内，いずれか1つのCCT-235で警報1，警報2またはヒータ断線警報が発生すると，DO1，DO2またはDO3のリレー接点がONになります。
例3: ディップスイッチNo.7がOFF，No.8がONの場合
全CCT-235の内，いずれか1つのCCT-235で警報1，警報2またはループ異常警報が発生すると，DO1，DO2またはDO3のリレー接点がONになります。
例4: ディップスイッチNo.7，8がONの場合
全CCT-235の内，いずれか1つのCCT-235で警報1，ヒータ断線警報またはループ異常警報が発生すると，DO1，DO2またはDO3のリレー接点がONになります。

- 13 -

●温度調節ユニット
CCT-235-2□/□(2ch仕様)，CCT-235-□/□, D□(加熱冷却仕様)
・ロータリースイッチの設定
入力種類設定小さいマイナスドライバー等を使用し，CCT-235の仕様設定を行ってください。(図4-2)
6

7
0

4

5

3

1
2

計器上部

(図4-2)
ロータリー
スイッチNo.

熱電対入力

測温抵抗体入力

0

K

Pt100

1

J

JPt100

2

R

3

B

4

PL-

5

N

6

K(小数点付)7

J(小数点付)直流電圧入力直流電流入力DC V(入力異常時
出力OFF)DC mA(入力異常時
出力OFF)DC V(入力異常時
出力ON)
DC mA(入力異常時
出力ON)・各入力の定格目盛範囲は，“11. 仕 様”の定格目盛の項を参照してください。( P.103)・測温抵抗体入力の場合，ロータリースイッチNo.を0または1以外に設定しないでください。
・直流電圧入力の場合，ロータリースイッチNo.を2または4以外に設定しないでください。
・直流電流入力の場合，ロータリースイッチNo.を3または5以外に設定しないでください。

- 14 -

5. 取り付け
5.1 場所の選定[本器は，次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]
・過電圧カテゴリ ，汚染度2[本器の使用は，下記のような場所でご使用ください。]
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿気が35～85％RH以下で，結露の可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。
・制御盤内に設置する場合，制御盤の周囲温度ではなく，本器の周囲温度が50 を超えないようにしてください。
本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

96

5.2 外形寸法図●電源上位リンクユニット(単位: mm)
CPT-20A

48

94(図5.2-1)96●温度調節ユニット(単位: mm)
CCT-235-2□/□(2ch仕様)，CCT-235-□/□, D□(加熱冷却仕様)

2494(図5.2-2)- 15 -

496●ベースユニット(単位: mm)
CBT-210, CBT-205

2

168(CBT-210の時，288)26(図5.2-3)●通信ケーブル(単位: mm)
CPM
6-1.25-YASS3.5

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ
TM20P-66P

ｹｰﾌﾞﾙ HRNVV(2464)

6 1

75
3000(*1)(図5.2-4)
CPP
ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ

TM20P-66P

ｹｰﾌﾞﾙ HRNVV(2464)

500(*2)

6 1

TM20P-66P

6 1(図5.2-5)
ピン番号
1
2
3
4
5
6

線の色
灰／赤
白／赤
橙／赤
橙／黒
白／黒
灰／黒

(*1): ケーブル長は，1m毎に製作可能。
(*2): ケーブル長が500mm以上の場合，500mm毎に製作可能。
ケーブル長が500mm以下の場合，100mm毎に製作可能。

- 16 -

5.3 取り付け●ベースユニットをDINレールへ取付ける
CBT-200(CBT-210, CBT-205)

注 意・DINレールは，横方向で取付けてください。
・振動および衝撃のある場所では，市販の止め金具をCBT-200の両端に取付けてください。
推奨止め金具メーカ

製品名および形名

オムロン株式会社製

エンドプレート

PFP-M

IDEC 株式会社製

止め金具

BNL6

パナソニック電工株式会社製

止め金具

ATA4806

・CBT-200の向き(上下)を間違わないようにしてください。
・各ユニット(CPT-20A, CCT-235)をCBT-200に取付けおよび取外す時，少し斜めにする必要があるためCBT-200の上下10cmには，他の機器を設置しないでください。

① DINレールに，CBT-200裏面上部のくぼみをはめ込んでください。(図5.3-1)② 片方のDINレールに，CBT-200裏面下部のくぼみを押し込んでください。完全にはまり込むと“カチッ”と音がして，DINレールに固定されます。(図5.3-1)

CBT-200
1.5mm①
CBT-200の補助板
DINレール②

ロック(図5.3-1)- 17 -

・CBT-205
ロックが付く位置は，下記3ヵ所です。
止め金具取付け位置は，下記2ヵ所です。

DINﾚｰﾙ

止め金具

止め金具

ﾛｯｸ

ﾛｯｸ

ﾛｯｸ
(図5.3-2)

・CBT-210
ロックが付く位置は，下記4ヵ所です。
止め金具取付け位置は，下記2ヵ所です。

DINﾚｰﾙ

止め金具

止め金具

ﾛｯｸ

ﾛｯｸ
(図5.3-3)- 18 -

ﾛｯｸ

ﾛｯｸ

●ベースユニットをDINレールから取外す① CBT-200下部のロックを，マイナスドライバー等を使って下方に引き下げてください。
(図5.3-4)②ロックを引き下げたまま，CBT-200を上方に引き上げてください。(図5.3-4)

CBT-200

制御盤
DINレール②①
ロック(図5.3-4)- 19 -

●電源上位リンクユニット，温度調節ユニットをベースユニットに取付ける
CPT-20A, CCT-235-2□/□(2ch仕様), CCT-235-□/□,D□(加熱冷却仕様)

注 意・各ユニット(CPT-20A, CCT-235)の向き(上下)を間違わないようにしてください。
間違えたまま，無理に力を加えると，基板を破損する恐れがあります。

① CBT-200の上部に，CPT-20A, CCT-235の上部を引っ掛けて取付けてください。(図5.3-5)② 取付けた部分を支点にして，CPT-20A, CCT-235の下部をはめ込んでください。
完全にはまり込みますと，“カチッ”と音がしてCBT-200に固定されます。(図5.3-5)①②(図5.3-5)- 20 -

6. 配 線
警 告
配線作業を行う時は，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で配線作業を行うと，感電の為，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
また，計器電源を入れる前に，必ず第三種接地をCPT-20Aに施してください。

注 意・配線作業を行う場合，CPT-20A, CCT-235の通風窓へ，電線屑を落とし込まないでください。
火災，故障，誤動作の原因となります。
・接続ケーブル等は，所定のコネクタに確実に装着してください。
接触不良による誤動作の原因となることがあります。
・AC電源の配線は，本書に記載しているとおり，専用の端子に接続してください。
AC電源を他の端子に接続すると，CPT-20Aを焼損します。
・CPT-20Aの接地端子には，2mm2以上の電線を用いて第三種接地を施してください。
ただし，強電系とは共通接地しないでください。
・CPT-20Aの端子に配線作業を行う場合，M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用
してください。
・CPT-20Aの端子台は，左側から配線する構造になっています。
リード線は，必ず左側方向からCPT-20Aの端子台へ挿入し，端子ねじで締付けてください。
・端子ねじを締め付ける場合，適正締め付けトルク以下で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると，端子ねじの破損およびケースの変形を生じる恐れがあります。
・CCT-235の入力端子へ接続されるセンサに，商用電源が接触または印加されないようにしてください。センサに商用電源が接触または印加されると入力回路が焼損します。
・熱電対，補償導線，測温抵抗体(3導線式)は，CCT-235の入力に合ったものをご使用ください。
・CCT-235のリレー接点出力形については，内蔵リレー接点保護の為，外部に負荷の容量に合ったリレーをご使用ください。
・入力線(熱電対，補償導線等)と電源線，負荷線は離して配線してください。
・予期しないレベルのノイズによる，計器への悪影響を防ぐ為，電磁開閉器のコイル間にスパー
クキラーを取付けてください。
・ご使用環境や使用部品の経年変化等による不測の事態に備え，別途保安回路を設けてください。
・本器は，外部電源スイッチ，遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を，本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧 250V AC，定格電流: 3.15A，ヒューズ種類: タイムラグヒューズ)- 21 -

6.1 端子配列●電源上位リンクユニット
CPT-20A
①

SG

②

RXB

③

TXB

5

④

TXA

6

⑤

RXA

⑥

SG

TX/RX

①

POWER

DI1

⑥

DI3

8
9

DO1

10

100 to 240V AC
50/60Hz
接地

1

11

2

12

3

13

4

14

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
入力

DI2

7

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
出力

DO2
DO3

電源用端子台 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入出力端子台(図6.1-1)●温度調節ユニット
CCT-235-2□/□(2ch仕様)

CCT-235-□/□, D□(加熱冷却仕様)

ﾘﾚｰ接点(R/□)
無接点電圧(S/□)
直流電流(A/□)

ﾘﾚｰ接点(R/□)
TX
PW
O1
O2

無接点電圧(S/□)
直流電流(A/□)

+

1

+

2

-

4

Ch1 CT入力(ｵﾌﾟｼｮﾝ)Ch2 CT入力
熱電対 (ｵﾌﾟｼｮﾝ)

5

+

Ch1出力
Ch2出力

3

6
7
8
9
10

+
-

B

1

+

2

-

4

冷却出力

無接点電圧(DS)
直流電流(DA)

Ch1入力

B

ﾘﾚｰ接点(DR)

A
B

+

加熱出力

A

TX
PW
O1
O2

3

5
6
7
8

Ch2入力

CT入力
(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

熱電対
+
A
B

-

B
測温抵抗体

9

B

10

測温抵抗体

入出力端子台計器上部

入出力端子台(図6.1-2)3.2mmφ5.8mm以下

5.8mm以下

6.2 推奨端子
下記のような，M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締め付けトルクは，0.63 N･m を指定してください。

(図6.2-1)- 22 -

3.2mm

計器上部

圧着端子
Y形
丸形

メーカ

形 名

締め付けトルク

ニチフ端子

TMEV1.25Y-3

日本圧着端子VD1.25-B3A

ニチフ端子

TMEV 1.25-3

日本圧着端子V1.25-3

0.63 N･m

6.3 配線例
・CCT-235-2R/E
3相

TX
PW
O1
O2

ｽﾊﾟｰｸｷﾗｰ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ｽﾊﾟｰｸｷﾗｰ
電磁開閉器+
Ch1熱電対+Ch2熱電対電気炉2

電気炉1(図6.3-1)
・CCT-235-2S/E

3相

+
-

SSR

SSR

TX
PW
O1
O2

+
+
Ch1熱電対

電気炉2

電気炉1

+
Ch2熱電対-(図6.3-2)- 23 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

・CCT-235-R/E, DR

単相

TX
PW
O1
O2

ｽﾊﾟｰｸｷﾗｰ

電磁開閉器

+
冷却ファン
電気炉

熱電対

ヒータ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

電磁開閉器

ｽﾊﾟｰｸｷﾗｰ
(図6.3-3)
・CCT-235-S/E, DS

単相

TX
PW
O1
O2

+
SSR
+

冷却ファン
電気炉

-

熱電対

ヒータ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SSR
(図6.3-4)+

6.4 Ch1, Ch2ヒータ断線警報(CT)入力ソケットへCTからの線を配線する
オプション: W の場合，CCT-235 上部に Ch1, Ch2 ヒータ断線警報(CT)入力ソケットが付いています。
①ヒータの線を CT の穴に通し，付属のワイヤハーネスの線を半田付けします。(図 6.4-1)②ワイヤハーネスを Ch1, Ch2 ヒータ断線警報(CT)入力ソケットに挿入します。(図 6.4-2)
ヒータの線
ワイヤハーネスCT

ワイヤハーネスワイヤハーネスの線を半田付け(図 6.4-1)(図 6.4-2)- 24 -

2

1

計器上部

7. パソコン，PLCとの接続
7.1 パソコンと接続する
7.1.1 アプリケーション例●Cシリーズ 1ブロックの場合
1ブロック
TX/RX

TX
PW
01
02

POWER

RS-232C

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

RS-422A

通信変換器

CPT-20A

CCT-235(最大10ユニット)

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(図7.1.1-1)●Cシリーズ 複数ブロックの場合
1ブロック
TX/RX

TX
PW
01
02

POWER

RS-232C

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

RS-422A

通信変換器
TX/RX
POWER

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

RS-422A

TX/RX
POWER

最大16ブロック

CPT-20A

CCT-235(最大10ユニット)(図7.1.1-2)- 25 -

7.1.2 仕様設定
●パソコン - CPT-20A間の通信速度が“9,600bps”で，Cシリーズ 1ブロック接続の場合
・CPT-20Aの機器番号を“0”に設定してください。( P.12)
・CPT-20Aの通信用ディップスイッチの設定をしてください。( P.12～13)
スイッチNo.1 : OFF(通信速度: 9,600bps)
スイッチNo.2 : ON (終端抵抗: ON)
スイッチNo.3～6: OFF(通信形態: 当社標準)スイッチNo.7～8: OFF(デジタル出力: OFF)・パソコンの通信速度を“9,600bps”に設定してください。(*)●パソコン - CPT-20A間の通信速度が“19,200bps”で，Cシリーズ 10ブロック接続の場合・パソコンより最初に接続するCPT-20Aの機器番号は“0”に，それ以降のCPT-20Aは順番に“1～9”を設定してください。( P.12)
・CPT-20Aの通信用ディップスイッチの設定をしてください。( P.12～13)
スイッチNo.1 : ON (通信速度: 19,200bps) [10ユニットすべてONにしてください]
スイッチNo.2 : OFF(終端抵抗: OFF)
[最後のユニットだけONにしてください]
スイッチNo.3～6: OFF(通信形態: 当社標準) [10ユニットすべてOFFにしてください]
スイッチNo.7～8: OFF(デジタル出力: OFF) [10ユニットすべてOFFにしてください]・パソコンの通信速度を“19,200bps”に設定してください。(*)(*) パソコンの通信速度設定は，ホストコンピュータ付属の取扱説明書を参照して設定してください。
7.1.3 配 線
● パソコンコネクタの端子配列
・Dサブ9ピンコネクタ

・Dサブ25ピンコネクタ

ピン番号

慣用略号

ピン番号

慣用略号

1

DCD

1

FG

2

RXD

2

TXD

3

TXD

3

RXD

4

DTR

4

RTS

5

GND

5

CTS

6

DSR

6

DSR

7

RTS

7

GND

8

CTS

8

DCD

9

RI

20

DTR

22

RI

- 26 -

● 配線例・Dサブ9ピンコネクタ②番ピン(RXD)③番ピン(TXD)⑤番ピン(GND)①－④－⑥番ピン短絡
⑦－⑧
番ピン短絡
終端
抵抗
〔ホストコンピュータ〕

TX
RX
GND
TXA
TXB
RXA
RXB

ﾓｼﾞｭﾗ
ｼﾞｬｯｸ

①,⑥
⑤
②
④
③

CPM
[CPT-20A]〔通信変換器〕(図7.1.3-1)
・Dサブ25ピンコネクタ②番ピン(TXD)③番ピン(RXD)⑦番ピン(GND)④－⑤
番ピン短絡⑥－⑧－⑳番ピン短絡
終端抵抗〔ホストコンピュータ〕

RX
TX
GND
TXA
TXB
RXA
RXB
〔通信変換器〕

ﾓｼﾞｭﾗ
ｼﾞｬｯｸ

①,⑥
⑤
②
④
③

CPM
[CPT-20A](図7.1.3-2)
・通信変換器の配線は，各通信変換器の取扱説明書を参照してください。
・終端抵抗は，120 ，1/2W以上をご使用ください。

- 27 -

7.2 三菱電機株式会社製PLCと接続する
7.2.1 アプリケーション例●計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4)
マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)
1ブロック
TX/
RX
POWE
R

プロトコル:
三菱専用
プロトコル
RS-422A

計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4)
マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)
シリアルコミュニケーション
ユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)

CPT-20A

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

CCT-235(最大10ユニット)(図7.2.1-1)
7.2.2 仕様設定
●計算機リンクユニット(AJ71UC24)の仕様設定

MODE

①

STATION NO.
×10②

STATION NO.
×1

③

SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW21
SW22
SW23
SW24

ON

①伝送制御手順(プロトコル)，およびRS-422/RS-232Cの制御手順を設定します。
8(形式4)に設定してください。
②機器番号(10位)を設定します。
0に設定してください。
③機器番号(1位)を設定します。
0に設定してください。
④伝送仕様を設定します。
(表7.2.2-1)を参照してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

④
ON(図7.2.2-1)- 28 -

(表7.2.2-1)
設定スイッチ

設定項目

設定スイッチON

設定スイッチOFF

SW11

主チャネル設定

RS-422

RS-232C

SW12

データビット設定

8ビット

7ビット

9,600bps

19,200bps

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

ボーレート
SW13
SW14

伝送速度設定SW15
SW16

パリティの有無設定

あり

なし

SW17

偶数ﾊﾟﾘﾃｨ／奇数ﾊﾟﾘﾃｨの設定

偶数

奇数

SW18

ストップビット設定

2ビット

1ビット

SW21

サムチェックの有無設定

あり

なし

SW22

RUN中書込み可／否設定

可能

不可

SW23

計算機ﾘﾝｸ/ﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ選択

計算機ﾘﾝｸﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ

SW24

未使用

●計算機リンクユニット(A1SJ71UC24-R4)の仕様設定

SW01

ON

SW02
STATION NO.

SW03
SW04
SW05

④

×10

①

×1

②

MODE

③

ON

SW06
SW07
SW08
SW09
SW10
SW11

①機器番号(10位)を設定します。
0に設定してください。
②機器番号(1位)を設定します。
0に設定してください。
③伝送制御手順(プロトコル)，およびRS-422/RS-232Cの制御手順を設定します。
8(形式4)に設定してください。
④伝送仕様を設定します。
(表7.2.2-2)を参照してください。
ボーレート以外の設定は，に設定してください。

SW12(図7.2.2-2)- 29 -

(表7.2.2-2)
設定スイッチ

設定項目

設定スイッチON

設定スイッチOFF

SW01

未使用

SW02

計算機ﾘﾝｸ/ﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ選択

計算機ﾘﾝｸﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟﾘﾝｸ

SW03

未使用

SW04

RUN中書込み可／否設定

可能

不可

9,600bps

19,200bps

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

ボーレート
SW05
SW06

伝送速度設定SW07
SW08

データビット設定

8ビット

7ビット

SW09

パリティの有無設定

あり

なし

SW10

偶数ﾊﾟﾘﾃｨ／奇数ﾊﾟﾘﾃｨの設定

偶数

奇数

SW11

ストップビット設定

2ビット

1ビット

SW12

サムチェックの有無設定ありなし●マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)の仕様設定
無手順の通信や専用プロトコルを用いた計算機リンクの通信設定(通信フォーマット[D8120])，
および局番(0)の設定をプログラムで設定してください。
FXシリーズは，プログラムまたはパラメータ設定ソフト(GX Developer)[FX2(FX), FX2C, FX0Nは，
GX Developerによる仕様設定はできません]のどちらでも設定できますが，同時に設定を行った
場合，GX Developerの設定を優先します。
設定方法は，FXシリーズ ユーザーズマニュアル[通信制御編]を参照してください。
(表7.2.2-3)
ビット
番号
b0
b1
b2
b3

内 容

名 称
ﾃﾞｰﾀ長
ﾊﾟﾘﾃｨ

0(ビットOFF)
7bit

1(ビットON)
8bit

b2，b1
( 1， 1)：偶数(EVEN)

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

1bit

2bit

b4
b5
b6
b7

ﾎﾞｰﾚｰﾄ(bps)

b7，b6，b5，b4( 1， 0， 0， 0)： 9,600bps( 1， 0， 0， 1)：19,200bps

いずれか指定

b8

ﾍｯﾀﾞ

なし

あり

b9

ﾀｰﾐﾈｰﾀ

なし

あり

b10
b11

制御線

b11，b10( 0， 0)：RS-485ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

b12

使用不可

b13

ｻﾑﾁｪｯｸ

付加しない

付加する

b14

ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

使用しない

使用する

b15

制御手順

形式1

形式4

- 30 -

・通信フォーマット(D8120)の仕様(ボーレート以外は，に設定してください)
通信フォーマットとは，左記(表7.2.2-3)の設定を決めるもので，PLCの特殊データレジスタ(D8120)にプログラムすることにより設定できます。
なお，設定を変更した場合，必ずPLCの電源をOFF → ONしてください。
電源をOFF → ONしないと変更したデータは有効になりません。
・通信フォーマットの設定
PLCの特殊データレジスタ(D8120)に，下記内容(表7.2.2-3の設定内容)をプログラムしてください。( P.36)
ボーレートが9,600bpsの場合
b15
D8120 ＝ [ 1110
0000
E
0

1000
8

b0
0110 ]
6

M8002
MOV HE086 D8120(図7.2.2-3)
ボーレートが19,200bpsの場合
b15
D8120 ＝ [ 1110
E

0000
0

b0
1001
9

0110 ]
6

M8002
MOV HE096 D8120(図7.2.2-4)
・局番設定
局番は，必ず0に設定してください。
PLCの特殊データレジスタ(D8121)に，下記内容をプログラムしてください。

M8002
MOV H0000 D8121(図7.2.2-5)- 31 -

●シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)の仕様設定
GX Developerをインストールしたパソコンを接続し，通信速度や伝送仕様，交信プロトコルなどの各種設定後，PC書込み機能で仕様設定を行ってください。
・GX Developerからの設定
I/O割付設定(図7.2.2-6)
種別: "インテリ"，形名: 装着するユニット形名(QJ71C24, QJ71C24-R2)，点数: 32点をそれぞれ設定。
I/Oユニット，インテリジェント機能ユニットスイッチ設定(図7.2.2-7)
伝送設定(動作設定: 独立，データビット: 7，パリティビット: あり/偶数，ストップビット: 1，
サムチェックコード: あり，RUN中書込み: 許可，設定変更: 許可)，通信速度設定(9600bps,
19200bpsいずれか[例は9600bps])，交信プロトコル設定(形式4)をそれぞれ設定。
設定方法は，シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(基本編)を参照してください。

- 32 -

7.2.3 配 線●計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4) - CPT-20A間
TX/RX

通信専用ケーブル
CPM

POWER

5

DI1

6

RS-422A

DI2
DI3

7

計算機ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ

SDA
SDB
RDA
RDB
SG
FG

①

8
9

②
⑤

⑥

10

③
④
①

100 to 240V AC
50/60Hz

⑥

接地

1

11

2

12

3

13

4

14

DO1
DO2
DO3

(図7.2.3-1)
・通信方式がRS-422Aの場合，各シーケンサの取扱説明書を参照し，終端抵抗を付加してください。
●マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR) - CPT-20A間
通信専用ケーブル CPM
TX/RX
POWER

RS-422A

5

DI1

6

MITSUBISHI
①

8

⑥

10

9
MELSEC FX2N-XXMR

100 to 240V AC
50/60Hz
接地

④橙／黒
②白／赤
⑤白／黒
①灰／赤

RDA RDB SDA SDB SG

③橙／赤

DI2
DI3

7

⑥灰／黒

(図7.2.3-2)- 33 -

1

11

2

12

3

13

4

14

DO1
DO2
DO3

●シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2) - CPT-20A間
TX/RX

通信専用ケーブル
CPM

POWER

5

DI1

6

RS-422A

DI2
DI3

7

ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

SDA
SDB
RDA
RDB
SG
FG

①

8
9

②
⑤

⑥

10

③
④
①
⑥

100 to 240V AC
50/60Hz
接地

1

11

2

12

3

13

4

14

(図7.2.3-3)- 34 -

DO1
DO2
DO3

7.2.4 初期設定
●計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入時にCシリーズ各種設定項目等のデータを格納する
アドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
下記サンプルプログラムを参考にプログラムを作成してください。
※参 考
温度制御に使用するアドレスの先頭を設定するため，PLCのレジスタのアドレス(R0000～
R0002)は，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム(初期設定およびSV, PID設定変更例)
M9038

M10

MOV

K1000 R0000

①

MOV

K10

R1001

②

MOV

HFFFF R1005③

MOV

HFFFF R1006④

MOV

H007F R1007⑤

MOV

H1234 R0001⑥

MOV

H5678 R0002⑦

M11
MOVP K2

SV設定
PID設定
変更リレー 変更リレー
M11

R1008

⑧

K30
T0
SV設定完了待ちタイマ(3秒)

M10

MOVP K4
PID設定
SV設定
変更リレー 変更リレー

R1008

K30
T1
PID設定完了待ちタイマ(3秒)
RST
M10

T0

⑨

⑩

SV設定完了待ちタイマ(3秒)
T1
RST

M11

⑪

PID設定完了待ちタイマ(3秒)END(図7.2.4-1)
・サンプルプログラムの説明
M9038は，"RUN後，1スキャンのみON" する特殊リレーです。
MOVPは，1スキャンのみ転送を実行する転送命令です。
①R0000のアドレスに，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
上記サンプルプログラムでは，R1000を先頭アドレスとして設定しています。
②R1001のアドレスに，CCT-235の接続台数を設定。
上記サンプルプログラムでは，10台(CCT-235の接続台数)を設定しています。
③R1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.63)を参照。
④R1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.63)を参照。
⑤R1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.64)を参照。
⑥R0001のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ1(固定値 4660[1234H])を設定。
⑦R0002のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ2(固定値22136[5678H])を設定。
⑧SV設定変更後，R1008のアドレスに設定値変更フラグ2(SV変更)を設定。( P.64)⑨PID設定変更後，R1008のアドレスに設定値変更フラグ4(PIDパラメータ変更)を設定。( P.64)⑩SV設定変更完了待ちタイマ(3秒)後，SV設定変更リレーをリセット。
⑪PID設定変更完了待ちタイマ(3秒)後，PID設定変更リレーをリセット。
- 35 -

●マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入時にCシリーズ各種設定項目等のデータを格納する
アドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
下記サンプルプログラムを参考にプログラムを作成してください。
※参 考
温度制御に使用するアドレスの先頭を設定するため，PLCのレジスタのアドレス(D0000～
D0002)は，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム
設定変更例は( P.35)を参照。

M8002
MOV K1000 D0000①

MOV K10D1001②

MOV HFFFF D1005③

MOV HFFFF D1006④

MOV H007F D1007⑤

MOV H1234 D0001⑥

MOV H5678 D0002⑦

MOV HE086 D8120⑧

MOV H0000 D8121⑨

END(図7.2.4-2)
・サンプルプログラムの説明
M8002は，"RUN後，1スキャンのみON" する特殊リレーです。
①D0000のアドレスに，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
上記サンプルプログラムでは，D1000を先頭アドレスとして設定しています。
②D1001のアドレスに，CCT-235の接続台数を設定。
上記サンプルプログラムでは，10台(CCT-235の接続台数)を設定しています。
③D1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.67)を参照。
④D1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.68)を参照。
⑤D1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.68)を参照。
⑥D0001のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ1(固定値 4660[1234H])を設定。
⑦D0002のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ2(固定値22136[5678H])を設定。
⑧D8120のアドレスに，通信フォーマットを設定。( P.31)⑨D8121のアドレスに，局番を設定。( P.31)※詳しくは，三菱マイクロシーケンサ(MELSEC-F)ユーザーズマニュアル(FX通信RS232C, RS485)
を参照してください。

- 36 -

●シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入時にCシリーズ各種設定項目等のデータを格納する
アドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
下記サンプルプログラムを参考にプログラムを作成してください。(最初の1スキャンのみプロ
グラムを実行してください)※参 考
温度制御に使用するアドレスの先頭を設定するため，PLCのレジスタのアドレス(D0000～
D0002)は，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム(Dレジスタを使用する場合)
設定変更例は( P. 35)を参照。

SM402
MOV K1000 D 0000①

MOV K10

D 1001②

MOV HFFFF D 1005③

MOV HFFFF D 1006④

MOV H007F D 1007⑤

MOV H 1234 D 0001⑥

MOV H 5678 D 0002⑦

END

(図7.2.4-3)
・サンプルプログラムの説明
SM402は，"RUN後，1スキャンのみON" する特殊リレーです。
①D0000のアドレスに，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
上記サンプルプログラムでは，D1000を先頭アドレスとして設定しています。
②D1001のアドレスに，CCT-235の接続台数を設定。
上記サンプルプログラムでは，10台(CCT-235の接続台数)を設定しています。
③D1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.67)を参照。
④D1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.68)を参照。
⑤D1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.68)を参照。
⑥D0001のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ1(固定値 4660[1234H])を設定。
⑦D0002のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ2(固定値22136[5678H])を設定。

- 37 -

7.3 オムロン株式会社製PLCと接続する
7.3.1 アプリケーション例●上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)
シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)
1ブロック

プロトコル:
オムロン専用
プロトコル

TX/RX
POWER

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

RS-422A

上位ﾘﾝｸﾕﾆｯﾄ(C200H-LK202-V1)

CPT-20A

CCT-235(最大10ユニット)(図7.3.1-1)
7.3.2 仕様設定
●上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)の仕様設定
LK202-V1
RUN
RCV

CH
XMT
ERROR

①
SW1

SW2

SW3

SW4

③

②

⑤

⑥

ON

④

OFF

計器正面

計器内部

(図7.3.2-1)① 機器番号(10位)を設定します。(0に設定してください)② 機器番号( 1位)を設定します。(0に設定してください)③ 通信速度の設定をします。(スイッチNo.5[9,600bps]または6[19,200bps]に設定してください)④ コマンドレベル／パリティ／伝送コードの設定をします。(スイッチNo.2に設定してください)⑤ 終端抵抗接続有無の設定をします。(接続有り[ON]に設定してください)⑥ 1:1，1:N手順の設定をします。(1:N手順[OFF]に設定してください)●シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)の仕様設定① 終端抵抗ON/OFFスイッチ[TERM] を[ON]，2線式/4線式切り替えスイッチ[WIRE]を[4]に設定
してください。
(CJ1W-SCU41のみの設定です。CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21は②に進んでください。)② パソコンを接続し，CX-Programmerを起動します。
③ オフライン上でPCのI/Oテーブルを作成します。(図7.3.2-2)"CS/CJ CPU高機能ﾕﾆｯﾄ – ｼﾘｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ" および "号機No." を選択します。
- 38 -

④ シリアルコミュニケーションユニットの割付DMエリアを設定します。(図7.3.2-3)
オンライン接続，動作モードをプログラムにして割付DMエリアを設定します。
(例) シリアルコミュニケーションユニットをCPUユニット横に取付け，UNIT No.を0とした場合
D30000に8500H(任意設定，上位リンク通信，データ長: 7ビット，ストップビット: 2ビット，
パリティ: あり/偶数)，D30001に0000H(9600bps)または0007H(19200bps)を設定します。

(図7.3.2-2)(図7.3.2-3)⑤ CPUユニットに転送します。
転送[ﾊﾟｿｺﾝ→PC]で，プログラム，PCシステム設定およびI/Oテーブルを転送します。
詳しくは，シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCD-300G)
を参照してください。
7.3.3 配 線
●上位リンクユニット(C200H-LK202-V1) - CPT-20A間
シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41) - CPT-20A間
LK202-V1
RUN
RCV

CH
XMT

SW1

SW2

SW3

SW4

TX/RX

通信専用ケーブル
CPM

ERROR

POWER

5

RS-422A

DI1

6

DI2
DI3

7

①

8

⑥

10

9

1
2
3
4
5

100 to 240V AC
50/60Hz

6
7
8
9

接地

1

11

2

12

3

13

4

14

DO1
DO2
DO3

●シリアルコミュニケーションユニット(CJ1W-SCU41)の場合

1
2
3
4
5

6
7
8
9

⑨SDA
⑤SDB
⑥RDA
①RDB
③SG

⑤白／黒

1
2
3
4
5

②白／赤
④橙／黒
③橙／赤
①灰／赤

6
7
8
9

① SDA
② SDB
⑥ RDA
⑧ RDB
シェル SG

⑥灰／黒

⑤白／黒
②白／赤
④橙／黒
③橙／赤
①灰／赤
⑥灰／黒

D sub 9ピンコネクタ (オス)の半田付け面D sub 9ピンコネクタ (オス)の半田付け面(図7.3.3-1)- 39 -

7.3.4 初期設定
●上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)，シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1,
CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入時にCシリーズ各種設定項目等のデータを格納する
アドレスを，PLCより設定してください。
Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレスを設定しないと通信できません。
下記サンプルプログラムを参考にプログラムを作成してください。(最初の1スキャンのみプロ
グラムを実行してください)※参 考
温度制御に使用するアドレスの先頭を設定するため，PLCのレジスタのアドレス(DM0000～
DM0002)は，必ず空けておいてください。
・サンプルプログラム
設定変更例は( P.35)を参照。

25315

MOV
#03E8
D0000

①

MOV
#000A
D1001

②

MOV
#FFFF
D1005

③

MOV
#FFFF
D1006

④

MOV
#007F
D1007

⑤

MOV
#1234
D0001

⑥

MOV
#5678
D0002

⑦

END

(図7.3.4-1)
・サンプルプログラムの説明
25315は，"運転開始時，1スキャンのみON" する特殊補助リレーです。
①DM0000のアドレスに，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定。
上記サンプルプログラムでは，DM1000を先頭アドレスとして設定しています。
②DM1001のアドレスに，CCT-235の接続台数を設定。
上記サンプルプログラムでは，10台(CCT-235の接続台数)を設定しています。
③DM1005のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.73)を参照。
④DM1006のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.73)を参照。
⑤DM1007のアドレスに，通信項目の有効／無効選択フラグを設定。通信項目は( P.74)を参照。
⑥DM0001のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ1(固定値 4660[1234H])を設定。
⑦DM0002のアドレスに，通信パラメータ設定完了フラグ2(固定値22136[5678H])を設定。
- 40 -

7.4 富士電機株式会社製PLCと接続する
7.4.1 アプリケーション例●汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)
1ブロック

プロトコル:
富士電機標準伝送ﾌｫｰﾏｯﾄ

TX/RX
POWER

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

TX
PW
01
02

RS-422A

汎用ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
ﾓｼﾞｭｰﾙ(NC1L-RS4)
CPT-20A

CCT-235(最大10ユニット)(図7.4.1-1)
7.4.2 仕様設定
●汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の仕様設定

RS4

8
7
6
5
4
3
2
1

RUN
SND
RCV
DVE

①
×10
ADDRESS
×1

SDA
SDB

②
⑤

③

ON

ON

RDA
RDB

OFF

SG

④

2

E

計器内部

B C D

計器正面

6
7 8 9A

F0 1

FG

3 4 5

(図7.4.2-1)①機器番号(10位)を設定します。0に設定してください。
②機器番号(1位)を設定します。0に設定してください。
③伝送仕様を設定します。(表7.4.2-1)を参照してください。
ボーレートの設定は，9,600bpsまたは19,200bpsのどちらかに設定してください。(例: 9,600bps)
ボーレート以外の設定は，に設定してください。
④伝送モードを設定します。スイッチNo.3に設定してください。
⑤終端抵抗接続の有無を設定します。接続有り(ON)に設定してください。

- 41 -

(表7.4.2-1)
ﾎﾞｰﾚｰﾄSW No.

300bps 600bps 1,200bps 2,400bps 4,800bps 9,600bps 19,200bps 未使用

1

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

2

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

3

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

SW No.

設定項目

設定スイッチ ON

設定スイッチ OFF

4

ストップビット

1 ビット

2 ビット

5

データ長

7 ビット

8 ビット

6

偶数パリティ／奇数パリティ

偶数

奇数

7

パリティビット

あり

なし

8

初期設定

スイッチ設定有効

イニシャルファイル

7.4.3 配 線
●汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4) - CPT-20A間

RS4

TX/RX

通信専用ケーブル
CPM

RUN
SND
RCV
DVE

POWER

5

RS-422A

DI1

6

DI2
DI3

7
×10

①

ADDRESS
×1

8
9

SDA

②

SDB

⑥

10

⑤

1

11

RDA

③

2

12

3

13

4

14

RDB

④

SG

①

FG

⑥

100 to 240V AC
50/60Hz
接地

DO1
DO2
DO3

(図7.4.3-1)
7.4.4 初期設定
●汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)の初期設定①ユーザファイル領域を，システム定義で定義(ファイル番号: W30，ファイル範囲: 通信に必要なデータ数，データ形式: SI)してください。
詳しくは，プログラムコントローラ(MICREX-F)，ユーザーズマニュアル＜命令編＞を参照してください。
②Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入時に，1スキャンのみ必ず初期設定(Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレス)を行うプログラムを，PLCに設定してください。
初期設定をしないと通信できません。
※参 考
温度制御に使用するアドレスの先頭を設定するため，PLCのレジスタのアドレス(W30.0000～
W30.0002)は，必ず空けておいてください。

- 42 -

7.5 横河電機株式会社製PLCと接続する
仕様設定および配線は，パソコンリンクモジュール取扱説明書を参照してください。
7.5.1 仕様設定
●パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の仕様設定①ステーション番号設定スイッチ(10位)を設定します。0に設定してください。
②ステーション番号設定スイッチ(1位)を設定します。1に設定してください。
③終端抵抗スイッチを設定します。4-WIRE(4線式)を選択してください。
④伝送速度設定スイッチを設定します。
ボーレートの設定は，9,600bpsまたは19,200bpsのどちらかに設定してください。
⑤データ形式設定スイッチを設定します。(表7.5.1-1)を参照してください。
に設定してください。
(表7.5.1-1)
番 号

機 能

設定スイッチ OFF

設定スイッチ ON

1

データ長

7 ビット

8 ビット

2

パリティビットなしあり

3

奇数パリティ／偶数パリティ

奇数

偶数

4

ストップビット

1 ビット

2 ビット

5

チェックサムなし

あり

6

終端文字指定なし

あり

7

プロテクト機能なし

あり

8OFF で使用してください。

7.5.2 配 線
●パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N) - CPT-20A間
TX/RX

通信専用ケーブル
CPM

POWER

5

RS-422A

DI1

6

DI2
DI3

7

F3LC11-2N

①

8

⑥

10

9

SD A

⑤

SD B

②

1

11

RD A

④

2

12

RD B

③

3

13

SG

①

4

14

SHIELD⑥

100 to 240V AC
50/60Hz
接地

DO1
DO2
DO3

(図7.5.2-1)
7.5.3 初期設定
●パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N)の初期設定
Cシリーズと通信する場合，PLCの電源投入後に，1スキャンのみ必ず初期設定(Cシリーズ各種設定項目等のデータを格納するアドレス)を行うプログラムを，PLCに設定してください。
初期設定をしないと通信できません。

- 43 -

8. 通信手順
8.1 通信手順●ホストコンピュータ - CPT-20A間
ホストコンピュータのコマンド送出で始まり，CPT-20Aからの応答で終わります。
ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
コマンド
データ
コマンド
肯定応答
コマンド

否定応答
コマンド
無応答

CPT-20A
・データを伴う応答
読取りコマンドでは，そのコマンドに対応する設定値または動作状態を応答として返します。
・肯定応答
設定，操作コマンドでは，その処理終了後，応答として肯定応答を返します。
・否定応答
存在しないコマンドを送信した場合または設定できない状態(CPT-20Aがウォームアップ中[電源投入時])の場合，否定応答を返します。
・無応答
コマンドの受信時にフレーミングエラー，チェックサムエラー，
LRCの不一致(Modbusプロトコル ASCIIモードの場合)を検出した
時は，応答しません。

図8.1-1●通信タイミング・CPT-20A側
CPT-20Aは，RS-422A規格の通信ラインに送信を開始する際，受信側における同期を確実にする為，
応答データの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けています。
応答データ送出後，1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。
・ホストコンピュータ側(プログラム作成上の注意)
ホストコンピュータはRS-422A規格の通信ラインに送信を開始する際，受信側における同期を確実にする為，コマンド送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けてください。
コマンド送出後，CPT-20Aからの応答の受信に備え，1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを
通信ラインから切り離してください。
ホストコンピュータの送信とCPT-20Aの送信が衝突するのを避ける為，ホストコンピュータが確実に応答を受け取ったことを確認し，次のコマンドを送信してください。

- 44 -

8.2 当社標準プロトコルでの通信
8.2.1 コマンドの構成
コマンドは，すべてASCIIコードで構成します。
データ(設定値)は，10進数を16進数に変換し，ASCIIコードを用います。
負数は，2の補数で表します。
●設定コマンド
ヘッダ
(02H)

機器番号

１

１

サブアド コマンドレス(20H) 種別(52H)
１

１

データ
項目

Ch1
データ

Ch20
データ

チェック
サム

デリミタ
(03H)

４

４

４

２

１

文字数

(図 8.2.1-1)●読取りコマンド
ヘッダ
(02H)

機器番号

１

１

サブアド コマンド データ
レス(20H) 種別(22H) 項目
１

１

チェック
サム

デリミタ
(03H)

２

１

文字数

Ch1
データ

Ch20
データ

チェック
サム

デリミタ
(03H)

４

４

２

１

４

(図 8.2.1-2)●データを伴う応答
ヘッダ
(06H)

機器番号

１

１

サブアド コマンド データ
レス(20H) 種別(22H) 項目
１１４(図 8.2.1-3)
●肯定応答
ヘッダ
(06H)

機器番号

チェック
サム

デリミタ
(03H)

１

１

２

１

文字数

(図 8.2.1-4)
●否定応答
ヘッダ
(15H)

機器番号

エラー
コード

チェック
サム

デリミタ
(03H)

１

１

１

２

１

文字数

(図 8.2.1-5)- 45 -

文字数

ヘッダ: コマンド，応答の始めを表す制御コードで，ASCIIコードを使用します。
設定コマンド，読取りコマンドの場合，(02H)固定です。
データを伴う応答，肯定応答の場合，(06H)固定です。
否定応答の場合，(15H)固定です。

機器番号: ホストコンピュータが，各々のCPT-20Aを識別するための番号です。
機器番号0～15(00H～0FH)に，20Hを加算した(20H～2FH)を使用します。
機器番号には20Hのバイアスを与えてください)

サブアドレス : (20H)固定です。
コマンド種別 : 設定コマンド(52H)，読み取り(22H)を識別するためのコードです。
データ項目: コマンドの対象となるデータ分類です。
4桁の16進数をASCIIコードで表します。
“通信コマンド一覧”( P.49～53)

データ: 設定コマンドにより，データ(設定値)の内容が異なります。
4桁の16進数をASCIIコードで表し，20ch分設定します。“通信コマンド一覧”( P.49
～53)
ただし，Ch数が20 ch以下(CCT-235が10台以下)の場合，下記のようになります。
例えば，Ch数が16 ch(CCT-235が8台)の場合，17～20 chのデータ(設定値)には，0を設定してください。
読取りコマンドには，データ部はありません。
また，CCT-235が加熱冷却仕様の場合，1ch仕様になりますので，Ch2にはデータを設定できません。

チェックサム : 通信誤り検出のための，2文字のデータです。
デリミタ: コマンドの終わりを表す制御コードで，ASCIIコードETX(03H)固定です。

エラーコード : エラーの種類を表します。
以下の数値をASCIIコードで表します。
0(30H)....原因不明エラー
1(31H)....存在しないコマンドの場合
2(32H)....未使用
3(33H)....未使用
4(34H)....設定できない状態(CPT-20Aがウォームアップ中[電源投入時])の場合- 46 -

8.2.2 チェックサムの計算方法
チェックサムは，コマンド，またはデータの受信誤りを検出するために用います。
ホストコンピュータ側にも，CPT-20Aからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成し，通信誤りがないことを確認するようにしてください。
チェックサムは，アドレス(機器番号)からチェックサムの前の文字(20chのデータ)までの文字コードを加算し，その合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。
●チェックサムの計算例
1～20chまでのSV600 (0258H)を設定する場合の計算例を示します。
アドレス(機器番号)を0(20H)とします。
・1の補数は，2進数の“0”と“1”を反転させた数です。
・2の補数は，1の補数に“1”を加えた数です。
(例)
チェックサムの計算範囲
STX

R

0

0

0

1

0

2

5

8

･･･ 0

2

5

8

32

35

38

[送信コマンドを ASCII コード(16 進数)で表すと]
02

20

20

52

30

30

30

31

30

32

35

38

･･･ 30Ch01[16進数]
20H
20H
52H
30H
・
・
・
30H
32H
35H
+ 38H

[2進数]
0010 0000
0010 0000
0101 0010
0011 0000
・・・
0011 0000
0011 0010
0011 0101
0011 1000
1 0001 1010 1111

Ch20

[1の補数][2の補数]

0101 0000
10101 0001[16進数]

5[ASCIIコード]

35H 31H+[送信するコード]
02

20

20

52

30

30

30

31

30

32

35

38

･･･ 30

32

35

38

35

1

31

03

チェックサム- 47 -

8.2.3 コマンドの内容●設定・読取りコマンドの注意事項
・オプションが付加されていなくても，設定コマンドによる設定は可能ですが，機能しません。
・CCT-235が加熱冷却仕様の場合，1 ch仕様になりますので，Ch2にはデータを設定できません。
また，読取りコマンドでCh2のデータを読取れるのは，MV読取り(冷却出力操作量値)および現在の状態1,2項目のb0(冷却出力の出力状態)のデータのみです。
他の読取りデータは，0がデータとして返ります。
・通信中に停電等があった場合，通信中のデータは保証出来ません。
●設定コマンドについて
・データ項目の設定可能範囲は，Cシリーズ取扱説明書“11. 仕様”を参照してください。
・通信コマンドについては，“通信コマンド一覧”( P.49～53)を参照してください。
・コマンドは，全てASCIIコード(JIS 7ビット符号)で構成します。
・データ(設定値)は，10進数を16進数に変換し，ASCIIコード(JIS 7ビット符号)を用います。
負数は，2の補数で表します。
また，データ(設定値)が小数点付の場合，そのデータ(設定値)に10倍した値を16進数に変換し，入力してください。
例1：SV1000 の場合
10進数
16進数
そのまま16進数に変換してください。
: 1000 → 03E8H
例2：SV-10 の場合2の補数で表現し，16進数に変換してください。 : -10 → FFF6H
例3：主制御出力比例帯2.5％の場合
2.5を10倍した値を16進数に変換してください。 : 25 → 0019H●読取りコマンドについて
・通信コマンドについては，“通信コマンド一覧”( P.49～53)を参照してください。
・コマンドは，全てASCIIコード(JIS 7ビット符号)で構成します。
・データ(設定値)は，10進数を16進数に変換し，ASCIIコード(JIS 7ビット符号)を用います。
負数は，2の補数で表します。
また，データ(設定値)の範囲が小数点付の場合，小数点をはずした整数表記で応答を返します。

- 48 -

8.2.4 通信コマンド一覧(当社標準プロトコル)
コマンド種別データ項目

データ

22H/52H

0001H: SV設定

設定値

22H/52H

0002H: 比例帯設定

設定値

22H/52H

0003H: 積分時間設定

設定値

22H/52H

0004H: 微分時間設定

設定値

22H/52H

0005H: 警報1(上限)動作点設定

設定値

22H/52H

0006H: 警報2(下限)動作点設定

設定値

22H/52H

0007H: 比例周期設定

設定値

22H/52H

0008H: ヒータ断線警報設定

設定値

22H/52H

0009H: 制御動作実行／停止選択

0: 制御停止
1: 制御実行22H/52H

000AH: AT実行/解除選択

0: AT解除1: AT実行22H/52H

000BH: 警報1(上限)動作すきま設定

設定値

22H/52H

000CH: 警報2(下限)動作すきま設定

設定値

22H/52H

000DH: 制御出力ON/OFF動作すきま設定

設定値

22H/52H

000EH: 制御出力上限設定

設定値

22H/52H

000FH: 制御出力下限設定

設定値

22H/52H

0010H: PVフィルタ設定

設定値

22H/52H

0011H: 温度単位選択

0:1:

22H/52H

0012H: 制御動作選択

0: 加熱(逆動作)
1: 冷却(正動作)22H/52H

0013H: 警報1動作選択

0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

22H/52H

0014H: 警報2動作選択

警報1動作選択と同じ

22H/52H

0015H: ループ異常警報1動作巾設定

設定値

22H/52H

0016H: ループ異常警報1動作時間設定

設定値

22H/52H

0017H: アンチリセットワインドアップ設定

設定値

22H/52H

0018H: PD(手動)リセット設定

設定値

22H/52H

0019H: センサ補正設定

設定値

22H/52H

001AH: ループ異常警報2動作巾設定

設定値

22H/52H

001BH: ループ異常警報2動作時間設定

設定値- 49 -

コマンド種別

データ項目

データ

22H/52H

001CH: 冷却比例帯設定

設定値

22H/52H

001DH: 冷却比例周期設定

設定値

22H/52H

001EH: オーバラップ／デッドバンド設定

設定値

22H/52H

001FH: 冷却動作モード選択

0: 空冷
1: 油冷
2: 水冷

22H/52H

0020H: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定

設定値

52H

0040H: データ初期化実行／解除選択

0: 解除
1: 実行 (*1)

52H0041H: デジタル出力設定

デジタル出力状態 (*2,*3)
Ch10000 0000 0000 0000
b15
～
b0

22H

0042H: デジタル入力読取り

デジタル入力状態 (*3,*4)
Ch10000 0000 0000 0000
b15
～
b0

22H

0080H: 現在のPV読取り

現在のPV

22H

0081H: 現在のMV読取り

現在のMV(*5)

22H0082H: ヒータ電流値読取り

制御出力ON時のヒータ電流値(*1) データ初期化を実行する場合，初期化したいユニット(CCT-235)の奇数ch側に“0001”を設定してください。
“0001”を設定したユニット(CCT-235)のデータは初期化されます。
(*2) Ch1のデータに，出力したいデジタル出力(DO1～DO3)に相当するBit“1”を設定してください。
デジタル出力のデータ部は，b0がDO1，b1がDO2，b2がDO3に割り当てられています。
デジタル出力の内容( P.13)
デジタル出力状態例
b0が1の場合

b1が1の場合

b2が1の場合 b0, b1が1の場合

0001

0010

0100

DO1がON

DO2がON

DO3がONb0, b2が1の場合

b1, b2が1の場合

0011

0101

0110

DO1, 2がON

DO1, 3がON

DO2, 3がON(*3) デジタル入出力操作を使用する場合，CPT-20AのディップスイッチNo.7，8をオフにしてください。
( P.13)(*4) デジタル入力のデータ部は，b0がDI1，b1がDI2，b2がDI3に割り当てられ，読取りデータのチャネ
ル1(データ部)に，デジタル入力の状態が返ってきます。
例: DI1とDI3がクローズ(接点閉)の場合
Ch1のデータが“0005”となります。
(*5) CCT-235が加熱冷却仕様の場合，偶数ch側に冷却出力操作量を示します。

- 50 -

コマンド種別
22H

データ項目

データ
0000 0000 0000 0000b15～
b0
b0: 主出力0: OFF
1: ON (*6)
1b : 警報1(上限)0: OFF
1: ON
b2: 警報2(下限)0: OFF
1: ON
3
b : ヒータ断線警報
0: OFF
1: ON
b4: オーバスケール
0: 正常
1: オーバ5b : アンダスケール
0: 正常
1: アンダb6: 無視します0083H: 現在の状態1読取り

b7: AT
0: 停止
1: 実行中b8: イニシャル通信
0: 既通信
1: 未通信9b : 制御動作
0: 加熱(逆) 1: 冷却(正)b10: 制御動作の状態
0: 出力停止 1: 出力中11b : ヒータ断線警報機能の有無
0: 無し
1: 有り
b12: データ更新要求
0: 無し
1: 有り (*7)
13b : ループ異常警報1
0: OFF
1: ON
b14: 温度異常
0: 正常
1: 異常 (*8)
15b : 計器異常
0: 正常
1: 異常 (*9)0(*6) CCT-235が加熱冷却仕様の場合，偶数ch側のb は冷却出力状態(0: OFF, 1: ON)を示します。
b1～b15は，常時0を返します。
(*7) CLT-200を介してCCT-235の設定値を変更した場合，データ項目(現在の状態1読取り)のb12(データ更新要求)が“1(有り)”になります。この状態をホストコンピュータが検出すると，ホストコ
ンピュータは，CPT-20Aより全設定値の読取りを行います。
CPT-20Aは，設定項目のデータを読取られると，データ項目(現在の状態1読取り)のb12(データ更新要求)に“0(無し)”を設定します。
(*8) データ項目(現在の状態1読取り)のb14(温度異常)と，データ項目(現在の状態2読取り)のb9(温度異常)が“1(異常)”になるのは，下記条件時です。
SV+20 ＜PV かつ PV＞80 の場合
その後，PVが5 下がれば“0(正常)”になります。
(*9) データ項目(現在の状態1読取り)のb15(計器異常)は，CPT-20AがCCT-235と通信出来ない場合に“1(異常)”になります。
計器異常の時，他のデータもCPT-20Aが初期値(0)に書き換えてホストコンピュータに返します。
- 51 -

コマンド種別
22H

データ項目

データ
0000 0000 0000 0000b15～
b0
b0: 主出力0: OFF
1: ON (*10)

0084H: 現在の状態2読取り

b1:制御動作の状態
0:出力停止 1:出力中
2
b : 警報1(上限)0: OFF
1: ON
3
b : 警報2(下限)0: OFF
1: ON
4
b : オーバスケール
0: 正常
1: オーバ5b : ヒータ断線警報
0: OFF
1: ON
6
b : AT
0: 停止
1: 実行中7b : アンダスケール
0: 正常
1: アンダ8b : ループ異常警報2
0: OFF
1: ON
9b : 温度異常
0: 正常
1: 異常 (*11)
1015
b ～b : 無視します(*10) CCT-235が加熱冷却仕様の場合，偶数ch側のb0は冷却出力状態(0: OFF, 1: ON)を示します。
b1～b15は，常時0を返します。
(*11) データ項目(現在の状態1読取り)のb14(温度異常)と，データ項目(現在の状態2読取り)のb9(温度異常)が“1(異常)”になるのは，下記条件時です。
SV+20 ＜PV かつ PV＞80 の場合
その後，PVが5 下がれば“0(正常)”になります。

- 52 -

コマンド種別

データ項目

データ

22H

00A0H: CPU Ver.番号読取り

奇数(1, 3, 5･･･)ch側のデータ位置に，各CCT-235のCPU Ver.番号を読取ります

22H

00A1H: 機種情報の読取り

奇数(1, 3, 5･･･)ch側のデータ位置に，各CCT-235のセンサレンジを読取ります
0: K-200～1370 ，-320～2500
1: J-200～1000 ，-320～1800
2: R
0～1760 ，
0～32003: B
0～1820 ，
0～3300
4: PL0～1390 ，
0～25005: N
0～1300 ，
0～23006: K
0.0～600.0 ，
0.0～999.9
7: J
0.0～600.0 ，
0.0～999.9
8: Pt100 -199.9～850.0 ， -199.9～999.9
9: JPt100 -199.9～500.0 ， -199.9～900.0
10: DC V 0～10000 (入力異常時出力 OFF)
11: DC A 0～10000 (入力異常時出力 OFF)
12: DC V 0～10000 (入力異常時出力 ON)
13: DC A 0～10000 (入力異常時出力 ON)
偶数(2, 4, 6･･･)ch側のデータ位置に，各CCT-235のオプションと出力情報を読取ります
b0: ヒータ断線警報
0: 無し 1: 有り
1b : ヒータ断線警報の定格 0: 20A 1: 50A
b2: Ch1の制御出力(電流)b3: Ch1の制御出力(リレー)b4: Ch1の制御出力(無接点電圧)b5: Ch2の制御出力(電流)b6: Ch2の制御出力(リレー)b7: Ch2の制御出力(無接点電圧)b8: 無視しますb9: 無視しますb10: 冷却制御出力機能
0: 無し 1: 有り
11
15
b ～b : 無視します- 53 -

8.3 PLCとの通信
PLCは電源投入後，アドレス0(1)にCPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定，その設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)にCCT-235の台数，通信に使用する項目を設定します。
その後，アドレス1(2)に4660(1234H)，アドレス2(3)に22136(5678H)を設定します。
CPT-20Aは電源投入後，PLCのアドレス0～2(1～3)を読み続け，アドレス1(2)の値が4660(1234H)，ア
ドレス2(3)の値が22136(5678H)になったのを確認し，アドレス0(1)に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)のデータを読み取ります。
※参 考・ディップスイッチで選択したPLC ( P.13)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。その既定レジスタの0(1)番地に，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定してください。
・横河電機株式会社製PLCの場合，( )のアドレスを使用します。
●PLCでの処理
CCT-235の設定値等の変更をする場合，PLCがデータメモリの設定値変更フラグ領域に値(1～8)を書込みます。
CPT-20Aは，設定値変更フラグの領域に書込まれた値(1～8)により，特定の項目を各領域から読取り，
CCT-235に設定します。
その後，CPT-20Aが設定値変更フラグを0に設定します。(図8.3-1)
1: 全設定項目
2: SV
3: 警報1,2動作点，ヒータ断線警報設定
4: 比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド
5: AT
6: 制御動作(実行/停止)
7: 警報1, 2動作選択，比例周期，冷却比例周期8: 制御出力上限，下限※ CPT-20Aは，CCT-235の各種設定範囲を管理していません。
PLCよりCシリーズの設定を行う場合，CCT-235の各種設定範囲内の設定値を設定するようにしてください。
PLC

CPT-20A①設定値変更フラグに値(1～8)を書込む②設定値変更フラグの値(1～8)を元にシーケンサより各設定値を読取る③設定変更を行う⑥設定値変更フラグに0を書込み終了⑤設定値変更フラグに
0を設定

④設定完了

(図 8.3-1)- 54 -

CCT-235

例1 レジスタ領域の先頭アドレスを1000番地に設定，CCT-235を10台使用，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
1000番地は使用しません。
1001番地の160(下位4bit)にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
1001番地の161～163と，1002番地～1004番地までは使用しません。
1005番地～1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
1009番地～1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
1020番地以降は，1005番地～1007番地で設定した通信項目(SVから順)毎に，必要な点数分を連続してアドレスに設定します。
1005番地～1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
例えば通信項目(アドレス1007)のPV読取りのみを無効，それ以外は有効にした場合，1660～1679のアドレスにMV読取りが設定され，1760～1779のアドレスには，機種情報読取りが設定されます。
アドレス

内 容

設定範囲，情報0(1)通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定

1(2)

通信パラメータ設定完了フラグ1 固定値 4660(1234H)

2(3)通信パラメータ設定完了フラグ2 固定値22136(5678H)

1000を設定

・横河電機株式会社製PLCの場合，( )のアドレスを使用します。
アドレス

内 容

設定範囲，情報

1000
1001

使用しません
CPT-20Aに接続するCCT-235の台数を，ワードデバイス4bit毎に設定します(0の場合は1台)

無視します
160: CCT-235の台数
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視します
設定範囲: 1～AH

1002～1004

使用しません1005

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

160: 無視します
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視します
20: SV設定
21: 比例帯設定
22: 積分時間設定
23: 微分時間設定
24: 警報1(上限)動作点設定
25: 警報2(下限)動作点設定
26: 比例周期設定
27: ヒータ断線警報設定
28: 制御動作実行/停止選択
29: AT実行/解除選択
210: 警報1(上限)動作すきま設定
211: 警報2(下限)動作すきま設定
212: 制御出力ON/OFF動作すきま設定
213: 制御出力上限設定
214: 制御出力下限設定
215: PVフィルタ設定- 55 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報01006

通信項目の有効／無効選択フラ 2 : 温度単位選択
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: 制御動作(加熱／冷却)選択
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: 警報1動作選択
23: 警報2動作選択
24: ループ異常警報1動作巾設定
25: ループ異常警報1動作時間設定
26: アンチリセットワインドアップ設定
27: PD(手動)リセット設定
28: センサ補正設定
29: ループ異常警報2動作巾設定
210: ループ異常警報2動作時間設定
211: 冷却比例帯設定
212: 冷却比例周期設定
213: オーバラップ／デッドバンド設定
214: 冷却動作モード選択
215: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定

1007

通信項目の有効／無効選択フラ 20: PV読取り
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: MV読取り
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: ヒータ電流値読取り
23: 現在の状態1読取り
24: 現在の状態2読取り
25: CPU Ver.番号読取り
26: 機種情報読取り
27～15: 無視します

1008

設定値変更フラグを指定します 0: 変更無し
1: 全設定項目変更
2: SV変更
3: 警報1, 2動作点，ヒータ断線警報設定値変更
4: 比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5: AT変更
6: 制御動作(実行／停止)変更
7: 警報1, 2動作，比例周期，冷却比例周期変更
8: 制御出力上限，下限変更

1009～1019

将来の機能拡張用

1020～1039

SV設定

Ch1～Ch20のSV
設定範囲:“11. 仕様”の定格目盛の項参照( P.103)

1040～1059

比例帯設定

Ch1～Ch20の比例帯設定値
設定範囲: 0.0～100.0％

1060～1079

積分時間設定Ch1～Ch20の積分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

1080～1099

微分時間設定Ch1～Ch20の微分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

1100～1119

警報1(上限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)- 56 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報1120～1139

警報2(下限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

1140～1159

比例周期設定Ch1～Ch20の比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

1160～1179

ヒータ断線警報設定

Ch1～Ch20のヒータ断線警報設定値
設定範囲: 0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]

1180～1199

制御動作実行／停止選択

Ch1～Ch20の制御動作実行／停止選択値
0: 制御停止 1: 制御実行

1200～1219

AT実行/解除選択

Ch1～Ch20のAT実行/解除選択値
0: AT解除1: AT実行1220～1239

警報1(上限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲：0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

1240～1259

警報2(下限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

1260～1279

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の制御出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

1280～1299

制御出力上限設定

Ch1～Ch20の制御出力上限設定値
設定範囲: 制御出力下限値～105％

1300～1319

制御出力下限設定

Ch1～Ch20の制御出力下限設定値
設定範囲: -5％～制御出力上限値

1320～1339

PVフィルタ設定

Ch1～Ch20のPVフィルタ設定値
設定範囲: 0.0～10.0秒

1340～1359

温度単位選択Ch1～Ch20の温度単位選択値
0:1:

1360～1379

制御動作選択Ch1～Ch20の制御動作選択値
0: 加熱動作 1: 冷却動作

1380～1399

警報1動作選択

Ch1～Ch20の警報1動作選択値
0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

1400～1419

警報2動作選択

Ch1～Ch20の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ- 57 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報

1420～1439

ループ異常警報1動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

1440～1459

ループ異常警報1動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲: 200分

1460～1479

アンチリセットワインドアップ Ch1～Ch20のアンチリセットワインドアップ
設定
設定値
設定範囲: 0～100％

1480～1499

PD(手動)リセット設定

Ch1～Ch20のPD(手動)リセット設定値
設定範囲: 比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲

1500～1519

センサ補正設定

Ch1～Ch20のセンサ補正設定値
設定範囲: -100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000～1000[直流電圧，直流電流]

1520～1539

ループ異常警報2動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

1540～1559

ループ異常警報2動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲: 200分

1560～1579

冷却比例帯設定

Ch1～Ch20の冷却比例帯設定値
設定範囲: 加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)

1580～1599

冷却比例周期設定

Ch1～Ch20の冷却比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

1600～1619

オーバラップ／デッドバンド
設定

Ch1～Ch20のオーバラップ／デッドバンド設定値
設定範囲: 100.0 [熱電対，測温抵抗体]1000 [直流電圧，直流電流]

1620～1639

冷却動作モード選択

Ch1～Ch20の冷却動作モード選択値
0: 空冷(リニア特性)
1: 油冷(1.5乗特性)
2: 水冷(2乗特性)

1640～1659

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の冷却出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

1660～1679

PV読取り

Ch1～Ch20のPV読取り

1680～1699

MV読取り

Ch1～Ch20のMV読取り

1700～1719

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch20のヒータ電流値読取り

1720～1739

現在の状態1読取り

Ch1～Ch20の現在の状態1読取り

1740～1759

現在の状態2読取り

Ch1～Ch20の現在の状態2読取り

1760～1779

CPU Ver.番号読取り

Ch1～Ch20のCPU Ver.番号読取り

1780～1799

機種情報読取り

Ch1～Ch20の機種情報読取り- 58 -

例2 レジスタ領域の先頭アドレスを100番地に設定，CCT-235を5台使用，通信項目(アドレス106)の全機能のみを無効，その他の通信項目は全て有効にした場合のアドレス
100番地は使用しません。
101番地の160(下位4bit)にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
101番地の161～163と，102番地～104番地までは使用しません。
105番地～107番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
108番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
109番地～119番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
120番地以降は，105番地～107番地で設定した通信項目(SVから順)毎に，必要な点数分を連続してアドレスに設定します。
105番地～107番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス

内 容

設定範囲，情報0(1)通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定

100を設定1(2)通信パラメータ設定完了フラグ1

固定値 4660(1234H)

2(3)通信パラメータ設定完了フラグ2

固定値22136(5678H)

・横河電機株式会社製PLCの場合，( )のアドレスを使用します。
アドレス

内 容

設定範囲，情報100

使用しません

101

CPT-20Aに接続するCCT-235の 160: CCT-235の台数
台数を，ワードデバイス4bit毎に 161: 無視します
設定します(0の場合は1台)
162: 無視します
163: 無視します
設定範囲: 1～AH

102～104

使用しません160: 無視します
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視します105

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20: SV設定
21: 比例帯設定
22: 積分時間設定
23: 微分時間設定
24: 警報1(上限)動作点設定
25: 警報2(下限)動作点設定
26: 比例周期設定
27: ヒータ断線警報設定
28: 制御動作実行/停止選択
29: AT実行/解除選択
210: 警報1(上限)動作すきま設定
211: 警報2(下限)動作すきま設定
212: 制御出力ON/OFF動作すきま設定
213: 制御出力上限設定
214: 制御出力下限設定
215: PVフィルタ設定無視します- 59 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報0106

通信項目の有効／無効選択フラ 2 : 温度単位選択
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: 制御動作(加熱／冷却) 選択
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: 警報1動作選択
23: 警報2動作選択
24: ループ異常警報1動作巾設定
25: ループ異常警報1動作時間設定
26: アンチリセットワインドアップ設定
27: PD(手動)リセット設定
28: センサ補正設定
29: ループ異常警報2動作巾設定
210: ループ異常警報2動作時間設定
211: 冷却比例帯設定
212: 冷却比例周期設定
213: オーバラップ／デッドバンド設定
214: 冷却動作モード選択
215: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定

107

通信項目の有効／無効選択フラ 20: PV読取り
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: MV読取り
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: ヒータ電流値読取り
23: 現在の状態1読取り
24: 現在の状態2読取り
25: CPU Ver.番号読取り
26: 機種情報読取り
27～15: 無視します108

設定値変更フラグを指定します 0: 変更無し
1: 全設定項目変更
2: SV変更
3: 警報1, 2動作点，ヒータ断線警報設定値変更
4: 比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5: AT変更
6: 制御動作(実行／停止)変更
7: 警報1, 2動作，比例周期，冷却比例周期変更
8: 制御出力上限，下限変更

109～119

将来の機能拡張用

120～129

SV設定

Ch1～Ch10のSV
設定範囲:“11. 仕様”の定格目盛の項参照( P.103)

130～139

比例帯設定

Ch1～Ch10の比例帯設定値
設定範囲: 0.0～100.0％

140～149

積分時間設定Ch1～Ch10の積分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

150～159

微分時間設定Ch1～Ch10の微分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒- 60 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報

160～169

警報1(上限)動作点設定

Ch1～Ch10の警報1(上限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

170～179

警報2(下限)動作点設定

Ch1～Ch10の警報1(下限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

180～189

比例周期設定Ch1～Ch10の比例帯設定値
設定範囲: 1～120秒

190～199

ヒータ断線警報設定

Ch1～Ch10のヒータ断線警報設定値
設定範囲: 0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]

200～209

制御動作実行／停止選択

Ch1～Ch10の制御動作実行／停止選択
0: 制御停止 1: 制御実行

210～219

AT実行/解除選択

Ch1～Ch10のAT実行/解除選択
0: AT解除1: AT実行220～229

警報1(上限)動作すきま設定

Ch1～Ch10の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

230～239

警報2(下限)動作すきま設定

Ch1～Ch10の警報2(下限)動作すきま設定
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]240～249

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch10の制御出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]250～259

制御出力上限設定

Ch1～Ch10の制御出力上限設定値
設定範囲: 制御出力下限値～105％

260～269

制御出力下限設定

Ch1～Ch10の制御出力下限設定値
設定範囲: --5%～制御出力上限値

270～279

PVフィルタ設定

Ch1～Ch10のPVフィルタ設定値
設定範囲: 0.0～10.0秒

280～289

PV読取り

Ch1～Ch10のPV読取り

290～299

MV読取り

Ch1～Ch10のMV読取り

300～309

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch10のヒータ電流値読取り

310～319

現在の状態1読取り

Ch1～Ch10の現在の状態1読取り

320～329

現在の状態2読取り

Ch1～Ch10の現在の状態2読取り

330～339

CPU Ver.番号読取り

Ch1～Ch10のCPU Ver.番号読取り

340～349

機種情報読取り

Ch1～Ch10の機種情報読取り※参 考・ ATを実行した際，CPT-20AはAT終了時，比例帯，積分時間，
微分時間，アンチリセットワインドアップ，冷却比例帯値をCCT-235より読取り，PLCのレジスタに設定し，AT実行/解除選択値を0(AT解除)に設定します。
・ 設定値変更フラグを1に設定する場合，必ず設定値変更フラグが0になっているのを確認し，設定してください。
・ CPT-20Aは，データの設定許容範囲を調べないので，データメモリ上の設定データは，CCT-235の各種設定範囲内の設定値を設定してください。

- 61 -

8.3.1 三菱電機株式会社製PLCとの通信詳細●計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4)
マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)
CPT-20Aは，計算機リンクユニット(AJ71UC24，A1SJ71UC24-R4)，マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)またはシリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)を介して，
PLCのデータメモリを読取り，パラメータ設定値をCCT-235に設定します。
また，CCT-235を常にモニタし，その状態をPLCのデータメモリに書き込みます。
●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス0にCPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定，その設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)にCCT-235の台数，通信に使用する項
目を設定します。
その後，アドレス1に4660(1234H)，アドレス2に22136(5678H)を設定します。
CPT-20Aは電源投入後，PLCのアドレス(0～2)を読み続け，アドレス1の値が4660(1234H)，アド
レス2の値が22136(5678H)になったのを確認し，アドレス0に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)のデータを読み取ります。
※参 考・ ディップスイッチで選択したPLC ( P.13)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。その既定レジスタの0番地に，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定してください。
・ CPT-20Aは，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC (CPU)が通信手順を管理する必要が無く，プログラムを簡素化することができます。
・ PLCへの書込み／読込みは，1対象項目に付20ch分のデータを一括に行います。
・ 通信プロトコルは，形式4，ワード単位(コマンドW)です。
●PLCのデータメモリ構成
・ 計算機リンクユニット(AJ71UC24, A1SJ71UC24-R4)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)
レジスタ領域の先頭アドレスをR1000番地に設定，CCT-235を10台使用，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
R1000番地は使用しません。
R1001番地の160(下位4bit)にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
R1001番地の161～163と，R1002番地～R1004番地までは使用しません。
R1005番地～R1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
R1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
R1009番地～R1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
R1020番地以降は，R1005番地～R1007番地で設定した通信項目(SVから順)毎に，必要な点数
分を連続してアドレスに設定します。
R1005番地～R1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス

内 容

設定範囲，情報R0000

通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定

R0001

通信パラメータ設定完了フラグ1 固定値 4660(1234H)

R0002

通信パラメータ設定完了フラグ2 固定値22136(5678H)- 62 -

1000

アドレス

内 容

設定範囲，情報R1000

使用しません

R1001

CPT-20Aに接続するCCT-235の 160: CCT-235の台数
台数を，ワードデバイス4bit毎に 161: 無視します
設定します(0の場合は1台)
162: 無視します
163: 無視します
設定範囲: 1～AH

R1002～
R1004

使用しません160: 無視します
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視します

R1005

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20: SV設定
21: 比例帯設定
22: 積分時間設定
23: 微分時間設定
24: 警報1(上限)動作点設定
25: 警報2(下限)動作点設定
26: 比例周期設定
27: ヒータ断線警報設定
28: 制御動作実行/停止選択
29: AT実行/解除選択
210: 警報1(上限)動作すきま設定
211: 警報2(下限)動作すきま設定
212: 制御出力ON/OFF動作すきま設定
213: 制御出力上限設定
214: 制御出力下限設定
215: PVフィルタ設定

R1006

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20: 温度単位選択
21: 制御動作(加熱／冷却) 選択
22: 警報1動作選択
23: 警報2動作選択
24: ループ異常警報1動作巾設定
25: ループ異常警報1動作時間設定
26: アンチリセットワインドアップ設定
27: PD(手動)リセット設定
28: センサ補正設定
29: ループ異常警報2動作巾設定
210: ループ異常警報2動作時間設定
211: 冷却比例帯設定
212: 冷却比例周期設定
213: オーバラップ／デッドバンド設定
214: 冷却動作モード選択
215: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定

無視します- 63 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報0R1007

通信項目の有効／無効選択フラ 2 : PV読取り
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: MV読取り
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: ヒータ電流値読取り
23: 現在の状態1読取り
24: 現在の状態2読取り
25: CPU Ver.番号読取り
26: 機種情報読取り
27～15: 無視します

R1008

設定値変更フラグを指定します 0: 変更無し
1: 全設定項目変更
2: SV変更
3: 警報1, 2動作点，ヒータ断線警報設定値変更
4: 比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5: AT変更
6: 制御動作(実行／停止)変更
7: 警報1, 2動作，比例周期，冷却比例周期変更
8: 制御出力上限，下限変更

R1009～
R1019

将来の機能拡張用

R1020～
R1039

SV設定

Ch1～Ch20のSV
設定範囲:“11. 仕様”の定格目盛の項参照( P.103)

R1040～
R1059

比例帯設定

Ch1～Ch20の比例帯設定値
設定範囲: 0.0～100.0％

R1060～
R1079

積分時間設定Ch1～Ch20の積分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

R1080～
R1099

微分時間設定Ch1～Ch20の微分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

R1100～
R1119

警報1(上限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

R1120～
R1139

警報2(下限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

R1140～
R1159

比例周期設定Ch1～Ch20の比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

R1160～
R1179

ヒータ断線警報設定

Ch1～Ch20のヒータ断線警報設定値
設定範囲: 0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]

R1180～
R1199

制御動作実行／停止選択

Ch1～Ch20の制御動作実行／停止選択値
0: 制御停止 1: 制御実行

R1200～
R1219

AT実行/解除選択

Ch1～Ch20のAT実行/解除選択値
0: AT解除1: AT実行

R1220～R1239

警報1(上限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]- 64 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報

R1240～
R1259

警報2(下限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

R1260～
R1279

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の制御出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

R1280～
R1299

制御出力上限設定

Ch1～Ch20の制御出力上限設定値
設定範囲: 制御出力下限値～105％

R1300～
R1319

制御出力下限設定

Ch1～Ch20の制御出力下限設定値
設定範囲: -5.％～制御出力上限値

R1320～
R1339

PVフィルタ設定

Ch1～Ch20のPVフィルタ設定値
設定範囲: 0.0～10.0秒

R1340～
R1359

温度単位選択Ch1～Ch20の温度単位選択値

R1360～
R1379

制御動作選択Ch1～Ch20の制御動作選択値
0:加熱動作 1:冷却動作

R1380～
R1399

警報1動作選択

Ch1～Ch20の警報1動作選択値
0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

R1400～
R1419

警報2動作選択

Ch1～Ch20の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ

R1420～
R1439

ループ異常警報1動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

R1440～
R1459

ループ異常警報1動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲: 200分

R1460～
R1479

アンチリセットワインドアップ
設定

Ch1～Ch20のアンチリセットワインドアップ
設定値
設定範囲: 0～100％

R1480～
R1499

PD(手動)リセット設定

Ch1～Ch20のPD(手動)リセット設定値
設定範囲: 比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲

0:- 65 -

1:

アドレス

内 容

設定範囲，情報

R1500～
R1519

センサ補正設定

Ch1～Ch20のセンサ補正設定値
設定範囲:-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]

R1520～
R1539

ループ異常警報2動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

R1540～
R1559

ループ異常警報2動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲: 200分

R1560～
R1579

冷却比例帯設定

Ch1～Ch20の冷却比例帯設定値
設定範囲: 加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)

R1580～
R1599

冷却比例周期設定

Ch1～Ch20の冷却比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

R1600～
R1619

オーバラップ／デッドバンド
設定

Ch1～Ch20のオーバラップ／デッドバンド設定値
設定範囲: 100.0 [熱電対，測温抵抗体]1000 [直流電圧，直流電流]

R1620～
R1639

冷却動作モード選択

Ch1～Ch20の冷却動作モード選択値
0: 空冷(リニア特性)
1: 油冷(1.5乗特性)
2: 水冷(2乗特性)

R1640～
R1659

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の冷却出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

R1660～
R1679

PV読取り

Ch1～Ch20のPV読取り

R1680～
R1699

MV読取り

Ch1～Ch20のMV読取り

R1700～
R1719

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch20のヒータ電流値読取り

R1720～
R1739

現在の状態1読取り

Ch1～Ch20の現在の状態1読取り

R1740～
R1759

現在の状態2読取り

Ch1～Ch20の現在の状態2読取り

R1760～R1779

CPU Ver.番号読取り

Ch1～Ch20のCPU Ver.番号読取り

R1780～
R1799

機種情報読取り

Ch1～Ch20の機種情報読取り- 66 -

・ マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR)
シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2)
レジスタ領域の先頭アドレスをD1000番地に設定，CCT-235を10台使用，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
D1000番地は使用しません。
D1001番地の160(下位4bit)にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
D1001番地の161～163と，D1002番地～D1004番地までは使用しません。
D1005番地～D1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
D1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
D1009番地～D1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
D1020番地以降は，D1005番地～D1007番地で設定した通信項目(SVから順)毎に，必要な点数
分を連続してアドレスに設定します。
D1005番地～D1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス

内 容

設定範囲，情報D0000

通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定

D0001

通信パラメータ設定完了フラグ1 固定値 4660(1234H)

D0002

通信パラメータ設定完了フラグ2 固定値22136(5678H)

アドレス

1000

内 容

設定範囲，情報D1000

使用しません

D1001

CPT-20Aに接続するCCT-235の 160: CCT-235の台数
台数を，ワードデバイス4bit毎に 161: 無視します
設定します(0の場合は1台)
162: 無視します
163: 無視します
設定範囲: 1～AH

D1002～
D1004

使用しません160: 無視します
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視します

D1005

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20 : SV設定
21 : 比例帯設定
22 : 積分時間設定
23 : 微分時間設定
24 : 警報1(上限)動作点設定
25 : 警報2(下限)動作点設定
26 :比例周期設定
27 : ヒータ断線警報設定
28 : 制御動作実行/停止選択
29 : AT実行/解除選択
210: 警報1(上限)動作すきま設定
211: 警報2(下限)動作すきま設定
212: 制御出力ON/OFF動作すきま設定
213: 制御出力上限設定
214: 制御出力下限設定
215: PVフィルタ設定無視します- 67 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報0D1006

通信項目の有効／無効選択フラ 2 : 温度単位選択
グを，ワードデバイス1bit毎に 21 : 制御動作(加熱／冷却)選択
指定します(1: 有効，0: 無効) 22 : 警報1動作選択
23 : 警報2動作選択
24 : ループ異常警報1動作巾設定
25 : ループ異常警報1動作時間設定
26 : アンチリセットワインドアップ設定
27 : PD(手動)リセット設定
28 :センサ補正設定
29 : ループ異常警報2動作巾設定
210: ループ異常警報2動作時間設定
211: 冷却比例帯設定
212: 冷却比例周期設定
213: オーバラップ／デッドバンド設定
214: 冷却動作モード選択
215: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定

D1007

通信項目の有効／無効選択フラ 20: PV読取り
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: MV読取り
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: ヒータ電流値読取り
23: 現在の状態1読取り
24: 現在の状態2読取り
25: CPU Ver.番号読取り
26: 機種情報読取り
27～15: 無視しますD1008

設定値変更フラグを指定します 0: 変更無し
1: 全設定項目変更
2: SV変更
3: 警報1, 2動作点，ヒータ断線警報設定値変更
4: 比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5: AT変更
6: 制御動作(実行／停止)変更
7: 警報1,2動作，比例周期，冷却比例周期変更
8: 制御出力上限，下限変更

D1009～
D1019

将来の機能拡張用

D1020～
D1039

SV設定

Ch1～Ch20のSV
設定範囲:“11. 仕様”の定格目盛の項参照( P.103)

D1040～
D1059

比例帯設定

Ch1～Ch20の比例帯設定値
設定範囲: 0.0～100.0％

D1060～
D1079

積分時間設定Ch1～Ch20の積分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

D1080～
D1099

微分時間設定Ch1～Ch20の微分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒- 68 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報

D1100～
D1119

警報1(上限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

D1120～
D1139

警報2(下限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

D1140～
D1159

比例周期設定Ch1～Ch20の比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

D1160～
D1179

ヒータ断線警報設定

Ch1～Ch20のヒータ断線警報設定値
設定範囲: 0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]

D1180～
D1199

制御動作実行／停止選択

Ch1～Ch20の制御動作実行／停止選択値
0: 制御停止 1: 制御実行

D1200～
D1219

AT実行/解除選択

Ch1～Ch20のAT実行/解除選択値
0: AT解除1: AT実行

D1220～D1239

警報1(上限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

D1240～
D1259

警報2(下限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

D1260～
D1279

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の制御出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

D1280～
D1299

制御出力上限設定

Ch1～Ch20の制御出力上限設定値
設定範囲: 制御出力下限値～105％

D1300～
D1319

制御出力下限設定

Ch1～Ch20の制御出力下限設定値
設定範囲: -5％～制御出力上限値

D1320～
D1339

PVフィルタ設定

Ch1～Ch20のPVフィルタ設定値
設定範囲: 0.0～10.0秒

D1340～
D1359

温度単位選択Ch1～Ch20の温度単位選択値

D1360～
D1379

制御動作選択Ch1～Ch20の制御動作選択値
0: 加熱動作 1: 冷却動作

D1380～
D1399

警報1動作選択

Ch1～Ch20の警報1動作選択値
0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

0:- 69 -

1:

アドレス

内 容

設定範囲，情報

D1400～
D1419

警報2動作選択

Ch1～Ch20の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ

D1420～
D1439

ループ異常警報1動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

D1440～
D1459

ループ異常警報1動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲: 200分

D1460～
D1479

アンチリセットワインドアップ Ch1～Ch20のアンチリセットワインドアップ
設定
設定値
設定範囲: 0～100％

D1480～
D1499

PD(手動)リセット設定

Ch1～Ch20のPD(手動)リセット設定値
設定範囲: 比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲

D1500～
D1519

センサ補正設定

Ch1～Ch20のセンサ補正設定値
設定範囲:-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]

D1520～
D1539

ループ異常警報2動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

D1540～
D1559

ループ異常警報2動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲: 200分

D1560～
D1579

冷却比例帯設定

Ch1～Ch20の冷却比例帯設定値
設定範囲: 加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)

D1580～
D1599

冷却比例周期設定

Ch1～Ch20の冷却比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

D1600～
D1619

オーバラップ／デッドバンド
設定

Ch1～Ch20のオーバラップ／デッドバンド設定値
設定範囲: 100.0 [熱電対，測温抵抗体]1000 [直流電圧，直流電流]

D1620～
D1639

冷却動作モード選択

Ch1～Ch20の冷却動作モード選択値
0: 空冷(リニア特性)
1: 油冷(1.5乗特性)
2: 水冷(2乗特性)

D1640～
D1659

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の冷却出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

D1660～
D1679

PV読取り

Ch1～Ch20のPV読取り

D1680～
D1699

MV読取り

Ch1～Ch20のMV読取り

D1700～
D1719

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch20のヒータ電流値読取り

D1720～
D1739

現在の状態1読取り

Ch1～Ch20の現在の状態1読取り- 70 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報D1740～
D1759

現在の状態2読取り

Ch1～Ch20の現在の状態2読取り

D1760～D1779

CPU Ver.番号読取り

Ch1～Ch20のCPU Ver.番号読取り

D1780～
D1799

機種情報読取り

Ch1～Ch20の機種情報読取り

例1: データメモリアドレスD1040には，Ch 1の比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスD1179には，Ch20のヒータ断線警報値を設定します。

- 71 -

8.3.2 オムロン株式会社製PLCとの通信詳細●上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)
シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)
CPT-20A は，上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)またはシリアルコミュニケーションユニッ
ト(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)を介して，PLC のデータメモリを読取り，パラメータ設定値をCCT-235に設定します。
また，CCT-235を常にモニタし，その状態をPLCのデータメモリに書き込みます。
●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス0にCPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定，その設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)にCCT-235の台数，通信に使用する項
目を設定します。
その後，アドレス1に4660(1234H)，アドレス2に22136(5678H)を設定します。
CPT-20Aは電源投入後，PLCのアドレス(0～2)を読み続け，アドレス1の値が4660(1234H)，アド
レス2の値が22136(5678H)になったのを確認し，アドレス0に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)のデータを読み取ります。
※参 考・ ディップスイッチで選択したPLC ( P.13)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。その既定レジスタの0番地に，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定してください。
・ CPT-20Aは，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC (CPU)が通信手順を管理する必要が無く，プログラムを簡素化することができます。
・ PLCへの書込み／読込みは，1対象項目に付20ch分のデータを一括に行います。
●PLCのデータメモリ構成
・上位リンクユニット(C200H-LK202-V1)
シリアルコミュニケーションユニット(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)
レジスタ領域の先頭アドレスをDM1000番地に設定，CCT-235を10台使用，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
DM1000番地は使用しません。
DM1001番地の160(下位4bit)にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
DM1001番地の161～163と，DM1002番地～DM1004番地までは使用しません。
DM1005番地～DM1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
DM1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
DM1009番地～DM1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
DM1020番地以降は，DM1005番地～DM1007番地で設定した通信項目(SV主設定値から順)毎に，必要な点数分を連続してアドレスに設定します。
DM1005番地～DM1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられません。
アドレス

内 容

設定範囲，情報

DM0000通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定

DM0001

通信パラメータ設定完了フラグ1 固定値 4660(1234H)

DM0002

通信パラメータ設定完了フラグ2 固定値22136(5678H)- 72 -

1000

アドレス

内 容

設定範囲，情報

DM1000

使用しません

DM1001

CPT-20Aに接続するCCT-235の 160: CCT-235の台数
台数を，ワードデバイス4bit毎に 161: 無視します
設定します(0の場合は1台)
162: 無視します
163: 無視します
設定範囲: 1～AH

無視します

DM1002～
使用しません
DM1004160: 無視します
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視しますDM1005

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20 : SV
21 : 比例帯設定
22 : 積分時間設定
23 : 微分時間設定
24 : 警報1(上限)動作点設定
25 : 警報2(下限)動作点設定
26 : 比例周期設定
27 : ヒータ断線警報設定
28 : 制御動作実行/停止選択
29 : AT実行/解除選択
210: 警報1(上限)動作すきま設定
211: 警報2(下限)動作すきま設定
212: 制御出力ON/OFF動作すきま設定
213: 制御出力上限設定
214: 制御出力下限設定
215: PVフィルタ設定

DM1006

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20 : 温度単位選択
21 : 制御動作(加熱／冷却)選択
22 : 警報1動作選択
23 : 警報2動作選択
24 : ループ異常警報1動作巾設定
25 : ループ異常警報1動作時間設定
26 : アンチリセットワインドアップ設定
27 : PD(手動)リセット設定
28 : センサ補正設定
29 : ループ異常警報2動作巾設定
210: ループ異常警報2動作時間設定
211: 冷却比例帯設定
212: 冷却比例周期設定
213: オーバラップ／デッドバンド設定
214: 冷却動作モード選択
215: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定- 73 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報
0DM1007

通信項目の有効／無効選択フラ 2 : PV読取り
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: MV読取り
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: ヒータ電流値読取り
23: 現在の状態1読取り
24: 現在の状態2読取り
25: CPU Ver.番号読取り
26: 機種情報読取り
27～15: 無視しますDM1008

設定値変更フラグを指定します 0: 変更無し
1: 全設定項目変更
2: SV変更
3: 警報1, 2動作点，ヒータ断線警報設定値変更
4:比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5: AT変更
6: 制御動作(実行／停止)変更
7: 警報1, 2動作，比例周期，冷却比例周期変更
8: 制御出力上限，下限変更

DM1009～将来の機能拡張用
DM1019DM1020～
SV設定
DM1039Ch1～Ch20のSV
設定範囲:“11. 仕様”の定格目盛の項参照( P.103)

DM1040～
比例帯設定
DM1059Ch1～Ch20の比例帯設定値
設定範囲: 0.0～100.0％

DM1060～積分時間設定DM1079Ch1～Ch20の積分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

DM1080～微分時間設定DM1099Ch1～Ch20の微分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

DM1100～DM1119警報1(上限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

DM1120～DM1139警報2(下限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

DM1140～DM1159主出力比例周期設定

Ch1～Ch20の主出力比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

DM1160～DM1179ヒータ断線警報設定

Ch1～Ch20のヒータ断線警報設定値
設定範囲: 0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]

DM1180～DM1199制御動作実行／停止選択

Ch1～Ch20の制御動作実行／停止選択値
0: 制御停止 1: 制御実行

DM1200～
AT実行/解除選択
DM1219Ch1～Ch20のAT実行/解除選択
0: AT解除1: AT実行

DM1220～
警報1(上限)動作すきま設定
DM1239Ch1～Ch20の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]- 74 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報

DM1240～
警報2(下限)動作すきま設定
DM1259Ch1～Ch20の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

DM1260～制御出力ON/OFF動作すきま
DM1279 設定

Ch1～Ch20の制御出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

DM1280～制御出力上限設定
DM1299Ch1～Ch20の制御出力上限設定値
設定範囲: 制御出力下限値～105％

DM1300～制御出力下限設定
DM1319Ch1～Ch20の制御出力下限設定値
設定範囲: -5％～制御出力上限値

DM1320～
PVフィルタ設定
DM1339Ch1～Ch20のPVフィルタ設定値
設定範囲: 0.0～10.0秒

DM1340～
温度単位選択DM1359Ch1～Ch20の温度単位選択値

DM1360～
制御動作選択DM1379Ch1～Ch20の制御動作選択値
0: 加熱動作 1: 冷却動作

DM1380～
警報1動作選択
DM1399Ch1～Ch20の警報1動作選択値
0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

DM1400～
警報2動作選択DM1419Ch1～Ch20の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ

DM1420～ループ異常警報1動作巾設定
DM1439Ch1～Ch20のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

DM1440～ループ異常警報1動作時間設定
DM1459Ch1～Ch20のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲: 200分

DM1460～アンチリセットワインドアップ
DM1479 設定

Ch1～Ch20のアンチリセットワインドアップ
設定値
設定範囲: 0～100％

DM1480～PD(手動)リセット設定
DM1499Ch1～Ch20のPD(手動)リセット設定値
設定範囲: 比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲

0:- 75 -

1:

アドレス

内 容

設定範囲，情報

DM1500～センサ補正設定
DM1519Ch1～Ch20のセンサ補正設定値
設定範囲:-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]

DM1520～ループ異常警報2動作巾設定
DM1539Ch1～Ch20のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

DM1540～ループ異常警報2動作時間設定
DM1559Ch1～Ch20のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲: 200分

DM1560～冷却比例帯設定
DM1579Ch1～Ch20の冷却比例帯設定値
設定範囲: 加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)

DM1580～
冷却比例周期設定
DM1599Ch1～Ch20の冷却比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

DM1600～オーバラップ／デッドバンド
DM1619 設定

Ch1～Ch20のオーバラップ／デッドバンド設定値
設定範囲: 100.0 [熱電対，測温抵抗体]1000 [直流電圧，直流電流]

DM1620～
冷却動作モード選択
DM1639Ch1～Ch20の冷却動作モード選択値
0: 空冷(リニア特性)
1: 油冷(1.5乗特性)
2: 水冷(2乗特性)

DM1640～冷却出力ON/OFF動作すきま
DM1659 設定

Ch1～Ch20の冷却出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

DM1660～
PV読取り
DM1679Ch1～Ch20のPV読取り

DM1680～
MV読取り
DM1699Ch1～Ch20のMV読取り

DM1700～ヒータ電流値読取り
DM1719Ch1～Ch20のヒータ電流値読取り

DM1720～
現在の状態1読取り
DM1739Ch1～Ch20の現在の状態1読取り

DM1740～
現在の状態2読取り
DM1759Ch1～Ch20の現在の状態2読取り

DM1760～CPU Ver.番号読取り
DM1779Ch1～Ch20のCPU Ver.番号読取り

DM1780～
機種情報読取りDM1799Ch1～Ch20の機種情報読取り

例1: データメモリアドレスDM1040には，Ch 1の比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスDM1179には，Ch20のヒータ断線警報値を設定します。

- 76 -

8.3.3 富士電機株式会社製PLCとの通信詳細●汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)との通信詳細
CPT-20Aは，インタフェースモジュール(NC1L-RS4)を介して，PLCのデータメモリを読取り，パラメータ設定値をCCT-235に設定します。
また，CCT-235を常にモニタし，その状態をPLCのデータメモリに書き込みます。
●PLCとの通信方法
PLCは電源投入後，アドレス0にCPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定，その設定したアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)にCCT-235の台数，通信に使用する項
目を設定します。
その後，アドレス1に4660(1234H)，アドレス2に22136(5678H)を設定します。
CPT-20Aは電源投入後，PLCのアドレス(0～2)を読み続け，アドレス1の値が4660(1234H)，アド
レス2の値が22136(5678H)になったのを確認し，アドレス0に設定されているアドレス(先頭アドレス～先頭アドレス+19)のデータを読み取ります。
データの書込み／読込み先はファイルメモリ“W30～”領域を使用します。(PLC側よりファイル
メモリの領域設定が必要)
詳しくは，富士プログラムコントローラ(MICREX-F)，ユーザーズマニュアル＜命令編＞を参照してください。
※参 考・ ディップスイッチで選択したPLC ( P.13)に対して，予め使用するレジスタの種類が決められています。その既定レジスタの0番地に，CPT-20Aと通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定してください。
・ CPT-20Aは，PLCのデータメモリを直接読み書きする為，PLC(CPU)が通信手順を管理する必要が無く，プログラムを簡素化することができます。
・ PLCへの書込み／読込みは，1対象項目に付20ch分のデータを一括に行います。
●PLCのデータメモリ構成
・汎用インタフェースモジュール(NC1L-RS4)
レジスタ領域の先頭アドレスをW30.1000番地に設定，CCT-235を10台使用，通信項目を全て有効にした場合のアドレス
W30.1000番地は使用しません。
W30.1001番地の160(下位4bit)にCPT-20Aに接続されているCCT-235の台数を設定します。
W30.1001番地の161～163と，W30.1002番地～W30.1004番地までは使用しません。
W30.1005番地～W30.1007番地までは，通信項目有効／無効を選択します。
W30.1008番地は，PLCからCCT-235に設定値を送る合図(設定値変更フラグ)の設定をします。
W30.1009番地～W30.1019番地は使用しません。(将来の機能拡張用)
W30.1020番地以降は，W30.1005番地～W30.1007番地で設定した通信項目(SVから順)毎に，必要な点数分を連続してアドレスに設定します。
W30.1005番地～W30.1007番地で設定しなかった通信項目には，アドレスが割り当てられませ
ん。
アドレス

内 容

設定範囲，情報

W30.0000

通信で使用するレジスタ領域の先頭アドレスを設定

W30.0001

通信パラメータ設定完了フラグ1 固定値 4660(1234H)

W30.0002

通信パラメータ設定完了フラグ2 固定値22136(5678H)- 77 -

1000

アドレス

内 容

設定範囲，情報

W30.1000

使用しません

W30.1001

CPT-20Aに接続するCCT-235の 160: CCT-235の台数
台数を，ワードデバイス4bit毎に 161: 無視します
設定します(0の場合は1台)
162: 無視します
163: 無視します
設定範囲: 1～AH

W30.1002～
W30.1004

使用しません160: 無視します
161: 無視します
162: 無視します
163: 無視しますW30.1005

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20 : SV
21 : 比例帯設定
22 : 積分時間設定
23 : 微分時間設定
24 : 警報1(上限)動作点設定
25 : 警報2(下限)動作点設定
26 : 比例周期設定
27 : ヒータ断線警報設定
28 : 制御動作実行/停止選択
29 : AT実行/解除選択
210: 警報1(上限)動作すきま設定
211: 警報2(下限)動作すきま設定
212: 制御出力ON/OFF動作すきま設定
213: 制御出力上限設定
214: 制御出力下限設定
215: PVフィルタ設定

W30.1006

通信項目の有効／無効選択フラ
グを，ワードデバイス1bit毎に指定します(1: 有効，0: 無効)

20 : 温度単位選択
21 : 制御動作(加熱／冷却)選択
22 : 警報1動作選択
23 : 警報2動作選択
24 : ループ異常警報1動作巾設定
25 : ループ異常警報1動作時間設定
26 : アンチリセットワインドアップ設定
27 : PD(手動)リセット設定
28 : センサ補正設定
29 : ループ異常警報2動作巾設定
210: ループ異常警報2動作時間設定
211: 冷却比例帯設定
212: 冷却比例周期設定
213: オーバラップ／デッドバンド設定
214: 冷却動作モード選択
215: 冷却出力ON/OFF動作すきま設定

無視します- 78 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報0

W30.1007

通信項目の有効／無効選択フラ 2 : PV読取り
グを，ワードデバイス1bit毎に 21: MV読取り
指定します(1: 有効，0: 無効) 22: ヒータ電流値読取り
23: 現在の状態1読取り
24: 現在の状態2読取り
25: CPU Ver.番号読取り
26: 機種情報読取り
27～15: 無視しますW30.1008

設定値変更フラグを指定します 0: 変更無し
1: 全設定項目変更
2: SV変更
3: 警報1, 2動作点，ヒータ断線警報設定値変更
4:比例帯，積分時間，微分時間，冷却比例帯，オーバラップ／デッドバンド変更
5: AT変更
6: 制御動作(実行／停止)変更
7: 警報1, 2動作，比例周期，冷却比例周期変更
8: 制御出力上限，下限変更

W30.1009～
W30.1019

将来の機能拡張用

W30.1020～
W30.1039

SV設定

Ch1～Ch20のSV
設定範囲:“11. 仕様”の定格目盛の項参照( P.103)

W30.1040～
W30.1059

比例帯設定

Ch1～Ch20の比例帯設定値
設定範囲: 0.0～100.0％

W30.1060～
W30.1079

積分時間設定Ch1～Ch20の積分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

W30.1080～
W30.1099

微分時間設定Ch1～Ch20の微分時間設定値
設定範囲: 0～3600秒

W30.1100～
W30.1119警報1(上限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

W30.1120～
W30.1139

警報2(下限)動作点設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作点設定値
設定範囲:“11. 仕様”の温度警報の項参照( P.105)

W30.1140～
W30.1159

比例周期設定Ch1～Ch20の比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

W30.1160～
W30.1179

ヒータ断線警報設定

Ch1～Ch20のヒータ断線警報設定値
設定範囲: 0.0～20.0A[W(20A)の場合]
0.0～50.0A[W(50A)の場合]

W30.1180～
W30.1199

制御動作実行／停止選択

Ch1～Ch20の制御動作実行／停止選択値
0: 制御停止 1: 制御実行

W30.1200～
W30.1219

AT実行/解除選択

Ch1～Ch20のAT実行/解除選択
0: AT解除1: AT実行W30.1220～
W30.1239

警報1(上限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報1(上限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]- 79 -

アドレス

内 容

設定範囲，情報

W30.1240～
W30.1259

警報2(下限)動作すきま設定

Ch1～Ch20の警報2(下限)動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1260～
W30.1279

制御出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の制御出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1280～
W03.1299

制御出力上限設定

Ch1～Ch20の制御出力上限設定値
設定範囲: 制御出力下限値～105％

W30.1300～
W30.1319

制御出力下限設定

Ch1～Ch20の制御出力下限設定値
設定範囲: -5％～制御出力上限値

W30.1320～
W30.1339

PVフィルタ設定

Ch1～Ch20のPVフィルタ設定値
設定範囲: 0.0～10.0秒

W30.1340～
W30.1359

温度単位選択Ch1～Ch20の温度単位選択値

W30.1360～
W30.1379

制御動作選択Ch1～Ch20の制御動作選択値
0:加熱動作 1:冷却動作

W30.1380～
W30.1399

警報1動作選択

Ch1～Ch20の警報1動作選択値
0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

W30.1400～
W30.1419

警報2動作選択

Ch1～Ch20の警報2動作選択値
警報1動作選択と同じ

W30.1420～
W30.1439

ループ異常警報1動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1440～
W30.1459

ループ異常警報1動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報1動作時間設定値
設定範囲: 200分

W30.1460～
W30.1479

アンチリセットワインドアップ
設定

Ch1～Ch20のアンチリセットワインドアップ
設定値
設定範囲: 0～100％

W30.1480～
W30.1499

PD(手動)リセット設定

Ch1～Ch20のPD(手動)リセット設定値
設定範囲: 比例帯換算値
ただし，-199.9～999.9 の範囲

0:- 80 -

1:

アドレス

内 容

設定範囲，情報

W30.1500～
W30.1519

センサ補正設定

Ch1～Ch20のセンサ補正設定値
設定範囲:-100.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]-1000 ～1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1520～
W30.1539

ループ異常警報2動作巾設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作巾設定値
設定範囲: 0.0～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1540～
W30.1559

ループ異常警報2動作時間設定

Ch1～Ch20のループ異常警報2動作時間設定値
設定範囲: 200分

W30.1560～
W30.1579

冷却比例帯設定

Ch1～Ch20の冷却比例帯設定値
設定範囲: 加熱側比例帯に対しての倍率
0.0～10.0(0.0はON/OFF動作)

W30.1580～
W30.1599

冷却比例周期設定

Ch1～Ch20の冷却比例周期設定値
設定範囲: 1～120秒

W30.1600～
W30.1619

オーバラップ／デッドバンド
設定

Ch1～Ch20のオーバラップ／デッドバンド設定値
設定範囲: 100.0 [熱電対，測温抵抗体]1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1620～
W30.1639

冷却動作モード選択

Ch1～Ch20の冷却動作モード選択
0: 空冷(リニア特性)
1: 油冷(1.5乗特性)
2: 水冷(2乗特性)

W30.1640～
W30.1659

冷却出力ON/OFF動作すきま
設定

Ch1～Ch20の冷却出力ON/OFF動作すきま設定値
設定範囲: 0.1～100.0 [熱電対，測温抵抗体]
1～1000 [直流電圧，直流電流]

W30.1660～
W30.1679

PV読取り

Ch1～Ch20のPV読取り

W30.1680～
W30.1699

MV読取り

Ch1～Ch20のMV読取り

W30.1700～
W30.1719

ヒータ電流値読取り

Ch1～Ch20のヒータ電流値読取り

W30.1720～
W30.1739

現在の状態1読取り

Ch1～Ch20の現在の状態1読取り

W30.1740～
W30.1759

現在の状態2読取り

Ch1～Ch20の現在の状態2読取り

W30.1760～
W30.1779

CPU Ver.番号読取り

Ch1～Ch20のCPU Ver.番号読取り

W30.1780～
W30.1799

機種情報読取り

Ch1～Ch20の機種情報読取り

例1: データメモリアドレスW30.1040には，Ch 1の比例帯設定値を設定します。
例2: データメモリアドレスW30.1179には，Ch20のヒータ断線警報値を設定します。

- 81 -

8.4 Modbusプロトコルでの通信
8.4.1 メッセージの構成
Modbusプロトコルには2つの伝送モード(ASCIIモードとRTUモード)がありますが，CPT-20A(以後スレーブと表記します)側は，ASCIIモードで動作しますので，コマンドは全てASCIIコードで構成します。
データ(設定値)は，10進数を16進数に変換し，ASCIIコードを用います｡
負数は2の補数で表します｡
ASCIIモードのメッセージは，開始文字[:(コロン)(3AH)]で始まり，終了文字[CR(キャリッジリター
ン)(0DH)＋LF(ラインフィード)(0AH)]で終わるように構成されています。
図8.4.1-1は，スレーブの基本的なメッセージフレームです。
メッセージ中の文字間のインターバルは1秒です。
それ以上のインターバルになると，メッセージを受取る側は，エラーが発生したと判断します。
ﾍｯﾀﾞ
(:)

ｽﾚｰﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ

機能ｺｰﾄﾞ

ｱﾄﾞﾚｽ

ﾃﾞｰﾀ数

ﾊﾞｲﾄ数

Ch1

Ch20

ﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀ

LRC

デリミタ
(CR･LF)

データ部(図8.4.1-1)●スレーブアドレス
スレーブアドレス(機器番号)は0～15で，ASCII文字，2文字で表します。
スレーブアドレス(機器番号)は，CPT-20A正面のロータリースイッチ操作により，0～15の範囲で設定します。ホストコンピュータ(以後マスタと表記します)は，メッセージにスレーブアドレスを置くことによって，スレーブを指定します。
スレーブが応答する時は，応答メッセージに自身のスレーブアドレスを置いて，マスタにどのスレーブが応答しているかを知らせます｡
スレーブはブロードキャストアドレスには対応していませんので，機器番号0のスレーブがメッセージを受け，応答メッセージを返します｡●機能コード
機能コードは，スレーブに実行させたいコードで，ASCII文字(2文字)で表します。
マスタからスレーブにメッセージが送られる時，機能コードはスレーブに下記動作の種類を指示し
ます。
機能コード
内 容
03(03H)
スレーブからの設定値および情報の読取り(最大20個のデータが可能)
16(10H)
スレーブへの設定(最大20個の連続したデータの書込みが可能)
スレーブがマスタに応答する時，機能コードは正常な応答か，エラーが発生しているかを示すのに用いられます。正常応答の時，スレーブは受信した機能コードをエコーバックします。
異常応答の時，受信した機能コードの最上位ビットに1を加えた値で応答を返します。この時，スレーブは応答メッセージに異常コードを付け，マスタにエラーの発生原因を知らせます。
異常コード
エラー内容
0(00H)
Reserve(正常または未定義)
1(01H)
Illegal Function(存在しない機能)
2(02H)
Illegal data address(存在しないデータアドレス)●データ部
スレーブアドレス，データ数，バイト数およびデータを併せたものをデータ部といい，スレーブア
ドレス，データ数，データはそれぞれASCII文字(4文字)で表します。(-32768～32767の範囲)
また，バイト数は，ASCII文字(2文字)で表します。
マスタからの要求時は，スレーブアドレス，データ数，バイト数およびデータで構成されています。
- 82 -

スレーブからの応答は，要求に対するデータで構成されています。
マスタからスレーブに送られるメッセージのデータは，スレーブが機能コードで定められた動作を行うのに用いる追加情報を含みます｡●エラーチェック
エラーチェックは，ASCII文字(2文字)で表します。
エラーチェック文字は，メッセージの開始文字(:)で始まり，終了文字(CR・LF)で終わるメッセージの内容をLRC計算(経度冗長検査)した結果でLRC文字は終了文字(CR・LF)の直前に付けられます。
[エラーチェック方法]
LRCはメッセージ全体に適用されます。
キャラクタチェック，メッセージフレームチェックのどちらもマスタの中で生成され，伝送前にメッセージ内容に付加されます。
(スレーブは受信中に各キャラクタ，またはメッセージ全体をチェックします)
マスタはユーザによってメッセージ処理を中止する前に，あらかじめ決められた時間(タイムア
ウトインターバル)だけ待つように設定されます。
このインターバルは，各スレーブが通常応答するのに充分な長さにセットします。
スレーブが伝送エラーを検出するとメッセージは無効になり，スレーブはマスタに応答を返しません。(時間が経過すると，マスタがエラー処理を行います)
存在しないスレーブを指定するメッセージも，同様にタイムアウトを起こします。
[LRCチェック]
LRC文字は，メッセージの開始文字(:)と終了文字(CR・LF)を除いたメッセージの内容をチェックします。
LRC文字は，8ビットのバイナリ値を持つ1バイトです。
LRC文字の値は，メッセージにLRCを付けてスレーブによって計算されます。
スレーブはメッセージの受信中にLRC文字の値を計算し，計算した値と受信値のLRC文字を比較し，2つの値が等しくなければエラーメッセージを返します。
・LRCの計算方法
LRC文字は，メッセージの開始文字(:)と終了文字(CR・LF)を除いたメッセージの内容を加算
し，キャリは全て捨てて，結果の2の補数で計算されます。
スレーブアドレスを1(01H)，全chのSVを読取る場合の計算方法を示します。
マスタからのメッセージ(要求)ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(03H)

アドレス
(0000H)

データ数(0014H)

LRC

デリミタ(CR・LF)

LRCの計算範囲

01H + 03H + 00H + 00H + 00H + 14H = 18H
2進数に変換
0001 1000
1の補数1110 0111
1の補数に“1”を加算
1110 1000
16進数に変換
E8H
送信するマスタからのメッセージ(要求)ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(03H)

アドレス
(0000H)

データ数(0014H)・1の補数は，2進数の“0”と“1”を反転させた数です。
・2の補数は，1の補数に“1”を加えた数です。
- 83 -

LRC
(E8H)

デリミタ
(CR・LF)8.4.2 伝送メッセージ例●設定値，状態の読取り(スレーブアドレス 1，全 ch の SV 読取り)・マスタからのメッセージ(要求)ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(03H)

アドレス
(0000H)

データ数(0014H)

LRC
(E8H)

デリミタ
(CR・LF)

1

2

2

4

4

2

2

文字数

(図8.4.2-1)・正常時のスレーブのメッセージ(応答)このメッセージは，Ch1～Ch20のSV100(0064H)を読取った例です。
スレーブアドレス，機能コード，データ数等は，16進数表現値を1文字づつメッセージに置き換えます｡
応答バイト数は1 ch16ビットデータなので2バイトになります。
また，メッセージは4ビットで，1文字のASCII文字を表現するので，4倍の文字数になります。
ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(03H)

応答バイト数
(28H)

1

2

2

2

Ch1データ(0064H)

Ch20データ(0064H)

LRC
(04H)

デリミタ
(CR・LF)

4

4

2

2

文字数

(図 8.4.2-2)
・異常時のスレーブのメッセージ(応答)このメッセージは，読取りしたい項目の，アドレスを間違えた場合に起こる例です。
機能コードの最上位ビットに1を足して，マスタにエラーの内容を返します｡
ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(83H)

異常コード
(02H)

LRC
(7AH)

デリミタ
(CR・LF)

1

2

2

2

2

2

(図 8.4.2-3)- 84 -

文字数

●スレーブへの設定(スレーブアドレス1，全chのSVを100[0064H]に設定した場合)・マスタからのメッセージ(要求)ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(10H)

アドレス
(0000H)

データ数(0014H)

バイト数
(28H)

1

2

2

4

4

2

Ch1データ(0064H)

Ch20データ(0064H)

LRC
(E3H)

デリミタ
(CR・LF)

4

4

2

2

文字数

(図 8.4.2-4)・正常時のスレーブのメッセージ(応答)このメッセージは，スレーブアドレス1のSVを100にした場合の例です。
アドレス，機能コード，データ数等は16進数表現値を1文字づつメッセージに置き換えます。
ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(10H)

アドレス
(0000H)

データ数(0014H)

LRC
(DBH)

デリミタ
(CR・LF)

1

2

2

4

4

2

2

(図8.4.2-5)・異常時のスレーブのメッセージ(応答)このメッセージは，設定したい項目の，アドレスを間違えた場合に起こる例です。
機能コードの最上位ビットに1を足して，マスタにエラーの内容を返します｡
ヘッダ(:)

スレーブアドレス

(01H)

機能コード
(90H)

例外コード
(02H)

LRC
(6DH)

デリミタ
(CR・LF)

1

2

2

2

2

2

(図8.4.2-6)- 85 -

文字数

文字数

8.4.3 通信コマンド一覧(Modbusプロトコル)
R: 読取り，W: 書込み(設定)
アドレス

内 容

属 性

データ

0000～
0013H

SV設定

R/W

設定値

0014～
0027H

比例帯設定

R/W

設定値

0028～
003BH

積分時間設定

R/W

設定値

003C～
004FH

微分時間設定

R/W

設定値

0050～
0063H

警報1(上限)動作点設定

R/W

設定値

0064～
0077H

警報2(下限)動作点設定

R/W

設定値

0078～
008BH

比例周期設定

R/W

設定値

008C～
009FH

ヒータ断線警報設定

R/W

設定値

00A0～
00B3H

制御動作実行／停止選択

R/W

0: 制御停止
1: 制御実行

00B4～
00C7H

AT実行/解除選択

R/W

0: AT解除1: AT実行

00C8～
00DBH

警報1(上限)動作すきま設定

R/W

設定値

00DC～
00EFH

警報2(下限)動作すきま設定

R/W

設定値

00F0～
0103H

制御出力ON/OFF動作すきま設定

R/W

設定値

0104～
0117H

制御出力上限設定

R/W

設定値

0118～
012BH

制御出力下限設定

R/W

設定値

012C～
013FH

PVフィルタ設定

R/W

設定値

0140～
0153H

温度単位選択

R/W

0:

0154～
0167H

制御動作選択1:
R/W- 86 -

0: 加熱(逆動作)
1: 冷却(正動作)

アドレス

内 容

属 性

データ

0168～
017BH

警報1動作選択

R/W

0: 無動作
1: 上限
2: 待機付上限
3: 下限
4: 待機付下限
5: 上下限6: 待機付上下限
7: 上下限範囲内
8: 待機付上下限範囲内
9: 絶対値上限
10: 待機付絶対値上限
11: 絶対値下限
12: 待機付絶対値下限

017C～
018FH

警報2動作選択R/W

警報1と同じ

0190～
01A3H

ループ異常警報1動作巾設定

R/W

設定値

01A4～
01B7H

ループ異常警報1動作時間設定

R/W

設定値

01B8～
01CBH

アンチリセットワインドアップ設
定

R/W

設定値

01CC～
01DFH

PD(手動)リセット設定

R/W

設定値

01E0～
01F3H

センサ補正設定

R/W

設定値

01F4～
0207H

ループ異常警報2動作巾設定

R/W

設定値

0208～
021BH

ループ異常警報2動作時間設定

R/W

設定値

021C～
022FH

冷却比例帯設定

R/W

設定値

0230～
0243H

冷却比例周期設定

R/W

設定値

0244～
0257H

オーバラップ／デッドバンド設定

R/W

設定値

0258～
026BH

冷却動作モード選択

R/W

0: 空冷
1: 油冷
2: 水冷

026C～
027FH

冷却出力ON/OFF動作すきま設定

R/W

設定値

0280～
0293H

データ初期化実行／解除選択

W

0: 解除
1: 実行 (*1)(*1) データ初期化を実行する場合，初期化したいユニット(CCT-235)の奇数ch側に“0001”を設定してください。
“0001”を設定したユニット(CCT-235)のデータは初期化されます。

- 87 -

アドレス

内 容

属 性

データ

0294～
02A7H

デジタル出力設定

W

デジタル出力状態 (*2,*3)
Ch10000 0000 0000 0000
b15
～
b0

02A8～
02BBH

デジタル入力読取り

R

デジタル入力状態 (*3,*4)
Ch10000 0000 0000 0000
b15
～
b0

02BC～
02CFH

現在のPV読取り

R

現在のPV

02D0～
02E3H

現在のMV読取り

R

現在のMV(*5)

02E4～
02F7H

ヒータ電流値読取り

R

制御出力ON時のヒータ電流値(*2) Ch1のデータに，出力したいデジタル出力(DO1～DO3)に相当するBit“1”を設定してください。
デジタル出力のデータ部は，b0がDO1，b1がDO2，b2がDO3に割り当てられています。
デジタル出力の内容( P.13)
デジタル出力状態例
b0が1の場合

b1が1の場合

b2が1の場合 b0, b1が1の場合

0001

0010

0100

DO1がON

DO2がON

DO3がONb0, b2が1の場合

b1, b2が1の場合

0011

0101

0110

DO1, 2がON

DO1, 3がON

DO2, 3がON(*3) デジタル入出力操作を使用する場合，CPT-20AのディップスイッチNo.7，8をオフにしてください。
( P.13)(*4) デジタル入力のデータ部は，b0がDI1，b1がDI2，b2がDI3に割り当てられ，読取りデータのチャネ
ル1(データ部)に，デジタル入力の状態が返ってきます。
例: DI1とDI3がクローズ(接点閉)の場合
Ch1のデータが“0005”となります。
(*5) CCT-235が加熱冷却仕様の場合，偶数ch側に冷却出力操作量を示します。

- 88 -

アドレス

内 容

02F8～
030BH

現在の状態1読取り

属 性
R

データ
0000 0000 0000 0000b15～
b0
b0: 主出力0: OFF
1: ON (*6)
1b : 警報1(上限)0: OFF
1: ON
b2: 警報2(下限)0: OFF
1: ON
3
b : ヒータ断線警報
0: OFF
1: ON
b4: オーバスケール
0: 正常
1: オーバ5b : アンダスケール
0: 正常
1:アンダ
b6: 無視しますb7: AT
0: 停止
1: 実行中b8: イニシャル通信
0: 既通信 1: 未通信
9b : 制御動作
0: 加熱(逆) 1: 冷却(正)b10: 制御動作の状態
0: 出力停止 1: 出力中11b : ヒータ断線警報機能の有無
0: 無し
1: 有り
b12: データ更新要求
0: 無し
1: 有り (*7)
13b : ループ異常警報1
0: OFF
1: ON
b14: 温度異常
0: 正常
1: 異常 (*8)
15b : 計器異常
0: 正常
1: 異常 (*9)0(*6) CCT-235が加熱冷却仕様の場合，偶数アドレスのb は冷却出力状態(0: OFF, 1: ON)を示します。
b1～b15は，常時0を示します。
(*7) CLT-200を介してCCT-235の設定値を変更した場合，データ項目(現在の状態1読取り)のb12(データ更新要求)が“1(有り)”になり，マスタがこの状態を検出すると，マスタは，CPT-20Aより全
設定値の読取りを行います。
CPT-20Aは，設定項目のデータを読取られると，データ項目(現在の状態1読取り)のb12(データ更新要求)に“0(無し)”を設定します。
(*8) データ項目(現在の状態1読取り)のb14(温度異常)と，データ項目(現在の状態2読取り)のb9(温度異常)が“1(異常)”になるのは，下記条件時です。
SV+20 ＜PV かつ PV＞80 の場合
その後，PVが5 下がれば“0(正常)”になります。
(*9) データ項目(現在の状態1読取り)のb15(計器異常)は，CPT-20AがCCT-235と通信出来ない場合に“1(異常)”になります。
通信異常の時，他のデータもCPT-20Aが初期値(0)に書き換えてマスタに返します。
- 89 -

アドレス

内 容

030C～
031FH

現在の状態2読取り

属 性
R

データ
0000 0000 0000 0000b15～
b0
b0: 主出力0: OFF
1: ON (*10)
b1: 制御動作の状態
0: 出力停止 1: 出力中2b : 警報1(上限)0: OFF
1: ON
3
b : 警報2(下限)0: OFF
1: ON
4
b : オーバスケール
0: 正常
1: オーバ5b : ヒータ断線警報
0: OFF
1: ON
6
b : AT
0: 停止
1: 実行中7b : アンダスケール
0: 正常
1: アンダ8b : ループ異常警報2
0: OFF
1: ON
9b : 温度異常
0: 正常
1: 異常 (*11)
1015
b ～b : 無視します(*10) CCT-235が加熱冷却仕様の場合，偶数ch側のb0は冷却出力状態(0: OFF, 1: ON)を示します。
b1～b15は，常時0を示します。
(*11) データ項目(現在の状態1読取り)のb14(温度異常)と，データ項目(現在の状態2読取り)のb9(温度異常)が“1(異常)”になるのは，下記条件時です。
SV+20 ＜PV かつ PV＞80 の場合
その後，PVが5 下がれば“0(正常)”になります。

- 90 -

アドレス

内

容

属 性

データ

0320～
0333H

CPU Ver.番号読取り

R

奇数(1, 3, 5･･･)ch側のデータ位置に，各CCT-235の
CPU Ver.番号を読取ります

0334～
0347H

機種情報の読取りR

奇数(1, 3, 5･･･)ch側のデータ位置に，各CCT-235のセンサレンジを読取ります
0: K-200～1370 ，-320～2500
1: J-200～1000 ，-320～1800
2: R
0～1760 ，
0～32003: B
0～1820 ，
0～3300
4: PL0～1390 ，
0～25005: N
0～1300 ，
0～23006: K
0.0～600.0 ，
0.0～999.9
7: J
0.0～600.0 ，
0.0～999.9
8: Pt100 -199.9～850.0 ， -199.9～999.9
9: JPt100 -199.9～500.0 ， -199.9～900.0
10: DC V 0～10000 (入力異常時出力 OFF)
11: DC A 0～10000 (入力異常時出力 OFF)
12: DC V 0～10000 (入力異常時出力 ON)
13: DC A 0～10000 (入力異常時出力 ON)
偶数(2, 4, 6･･･)ch側のデータ位置に，各CCT-235のオプションと出力情報を読取ります
b0: ヒータ断線警報
0: 無し 1: 有り
1b : ヒータ断線警報の定格 0: 20A 1: 50A
b2: Ch1の制御出力(電流)b3: Ch1の制御出力(リレー)b4: Ch1の制御出力(無接点電圧)b5: Ch2の制御出力(電流)b6: Ch2の制御出力(リレー)b7: Ch2の制御出力(無接点電圧)b8: 無視しますb9: 無視しますb10: 冷却制御出力機能
0: 無し 1: 有り
11
15
b ～b : 無視します※参 考・ アドレスの02A8H番地以降は，読取り専用です。
この領域に設定メッセージを送信した場合，異常コード2を返します。
・ アドレスの0348H番地以降は未使用です。
この未使用領域に，設定または読取りメッセージを送信した場合，異常コード2を返します。
・ アドレスが2つにまたがる範囲を指定し，設定または読取りメッセージを送信した場合，異常コー
ド2を返します。

- 91 -

9. 動作説明
9.1 P, I, D, ARWの説明
P, I, D, ARWの各値は，ATを実行することにより自動的に設定されます。
●比例帯(P)
比例動作は，SVとPVとの偏差に比例して出力が変化する動作です。
比例帯を狭くすれば，わずかなPVの変化に対しても出力の変化が大きくなり，オフセットが小さくなって良好な制御結果が得られます。
比例帯を狭くしすぎると少しの外乱でもPVに変動を生じ，ON/OFF動作のような制御に移り，いわゆるハンチング現象を起こします。
そこで，PVが設定値近くで平衡状態となるように，制御結果を観察しながら比例帯をだんだん狭く
し，最適値を選びます。
●積分時間(I)
積分動作は，オフセットを除去するために用いる動作です。積分時間を短くすると設定点への引き戻しは速くなります。
積分時間を短くしすぎると振動的な制御になります。
●微分時間(D)
微分動作は，SVとPVとの偏差の変化速度に応じて引き戻す動作です。
オーバシュート，アンダシュートの振幅を減少します。
微分時間を短くすると引き戻し量が少なく，長くすると引き戻し量が大きくなります。
微分時間を長くしすぎると戻り過ぎの現象が出て制御系が振動的になります。
●アンチリセットワインドアップ(ARW)
ARWは，積分動作によるオーバシュート(アンダシュート)を防止します。
ARWの値が小さい程，PVが設定値に達した時の積分動作による行き過ぎは小さくなりますが，PVがSVで安定するまでに時間がかかります。
制御通電率を目安にしてください。
手動設定による制御通電率の求め方
リレー接点出力，SSR駆動出力の時
ON動作時間通電率 [%] =
比例周期

×100

電流出力の時出力電流値 [mA] - 4
通電率 [%] =×100
16

通電率がわからない場合は，工場出荷時の値(50％)で試運転を行ってください。

- 92 -

9.2 ATの説明

注 意
常温付近でATを実行した場合，温度変動を与えることができないため，ATが市場に終了しない場合があります。
P, I, D, ARW各値を自動設定する為に，制御対象に強制的に変動を与えて各値の最適値を設定します。
この変動は，以下に述べる3種類の方式が自動的に選択されます。
●SVと制御温度の差が大きい立ち上がりの場合
SVより20 ( )低い温度で変動を与えます。
SVより，20

温 度( )低い温度① : PID定数計測中

SV② : PID定数算出点③ : オートチューニングで設定されたPID定数で制御
AT: ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②

③

●制御が安定している場合
SVで変動を与えます。
温 度① : PID定数計測中② : PID定数算出点

SV③ : オートチューニングで設定されたPID定数で制御
AT: ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②

③

●SVと制御温度の差が大きい立ち下がりの場合
SVより20 ( )高い温度で変動を与えます。
温 度

SVより，20()高い温度① : PID定数計測中② : PID定数算出点③ : オートチューニングで設定されたPID定数で制御

SV

AT: ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始点
時 間

AT
①

②

- 93 -③

9.3 制御動作図

動 作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

比例帯

比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制御動作
SV
リレー接点出力ch1

リレー接点出力
ch2

SV

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

４

４

４

４

４

４

偏差に応じて周期動作
無接点電圧出力ch1

無接点電圧出力ch2

１+
12V DC

２
３

-

２

+

３

12V DC

４

１

-

４

+
12/0V DC

１

-

２

+

３

12/0V DC-

偏差に応じて周期動作
+

１

0V DC

-

２

+

３

0V DC

４

-

+
0V DC

直流電流出力ch2

１+
20mA DC

２
３+
20mA DC

４

-

１

+

20 to 4mA DC

１

２

-

２

３

+

３

４

-

20 to 4mA DC

２

+

３

-

偏差に応じて周期動作
直流電流出力
ch1

0V DC

４

１

４

+
0/12V DC

-

２

+

３

0/12V DC-+

１

12V DC+
12V DC

４-

偏差に応じて周期動作+
4mA DC-

２+

３

4mA DC

４

１-+
4mA DC+
4mA DC

４

偏差に応じて連続的に変化

-

１

+

4～20mA DC

１

２

-

２

３

+

３

４

-

4 to 20mA DC+
20mA DC+
20mA DC４-

偏差に応じて連続的に変化

表示 O1 緑表示 O2 緑点灯

消灯

部分はONまたはOFF動作します。

- 94 -

消灯点灯

9.4 ON/OFF動作図

動 作

加熱(逆)動作

冷却(正)動作

動作すきま

動作すきま

ON

ON

OFF

OFF

制御動作
SV
リレー接点出力ch1
リレー接点出力ch2

無接点電圧出力ch1

無接点電圧出力
ch2

１

１

１

１

２

２

２

２

３

３

３

３

４

４

４

４

直流電流出力
ch2

+

１

１

12V DC

２
３

-

２

+

３

12V DC４１

直流電流出力
ch1

SV

-

４

+

１

20mA DC

２

-

２

３

+

３

４

-

20mA DC

+
0V DC

１

-

２

+

３

0V DC

-

４

+

１

4mA DC-

２+

３

4mA DC

４

-

+

+

１

12V DC

0V DC

-

２

+

３

0V DC

+
12V DC

-

４

-

+

１

+

4mA DC

20mA DC

-

２

-

+

３

+

４

-

4mA DC

４--

20mA DC

表示 O1 緑表示 O2 緑点灯

消灯

部分はONまたはOFF動作します。
9.5 ヒータ断線警報動作図

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0
設
小

定

負荷電流

大

- 95 -

消灯点灯

9.6 加熱・冷却動作図
加熱比例帯

冷却比例帯

ON
制御動作
OFF
SV
加熱出力 （実線）

1リレー接点出力

1

1

2

2

2

偏差に応じて
周期動作

1

+

1

12V DC

無接点電圧出力

2

-

1

+

+

12/0V DC

2

0V DC

2

-

-

偏差に応じて周期動作

1+20mA DC

直流電流出力

2

-

1

1

+

+

20 to 4mA DC

2

4mA DC

2--

偏差に応じて連続的に変化表示

O1 緑点灯

冷却出力 （破線消灯）

3リレー接点出力

4

3

3

4

4

偏差に応じて
周期動作

3

3

+
0V DC

無接点電圧出力

4+30/12V DC

4

-

-

+
12V DC

4-

偏差に応じて
周期動作

3

3

+
4mA DC

直流電流出力4+3

4 to 20mA DC

4

-

-

+
20mA DC4-

偏差に応じて連続的に変化
表示

O2 緑
消灯

点灯

部分はONまたはOFF動作します。

- 96 -

9.7 加熱・冷却動作図(デッドバンドを設定した場合)

動 作

加熱出力

冷却出力

加熱比例帯

デッドバンド

冷却比例帯

ON

ON

OFF

OFF

制御動作

SV

1
リレー接点出力

2

1

1

3

2

2

4

偏差に応じて周期動作

1
無接点電圧出力＋1

12V DC

2

－

＋
－

1

＋

3

0V DC

直流電流出力＋20mA DC

2

－

1

＋

2

－

－

1

4

＋

表示

3

4mA DC

2－

偏差に応じて連続的に変化
表示

4

＋

3

－

＋

3

0/12V DC

4－＋
12V DC

4－

偏差に応じて周期動作

20 to 4mA DC

2

4

0V DC

偏差に応じて周期動作

13

偏差に応じて周期動作

12/0V DC2

3＋
4mA DC

4

－

3

＋

3

4 to 20mA DC

4－＋
20mA DC4－

偏差に応じて連続的に変化

O1 緑
点灯

消灯

消灯

点灯

O2 緑

部分はONまたはOFF動作します。

- 97 -

9.8 加熱・冷却動作図(リレー接点出力で，オーバラップを設定した場合)
加熱比例帯
冷却比例帯
制御動作

オーバラップ

ON

ON

OFF

OFF
SV

リレー接点出力111(加熱出力)

2

2

2

偏差に応じて周期動作
表示

O1 緑
点灯

消灯

リレー接点出力

3(冷却出力)

4

3

3

4

4

偏差に応じて周期動作
表示

O2 緑
消灯

点灯

部分はONまたはOFF動作します。

- 98 -

9.9 警報1, 2(A1, A2)動作図

上限警報動作

下限警報動作
動作すきま

動作すきま

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF

SV

警報動作点

待機付上限警報動作

待機付下限警報動作
動作すきま

動作すきま

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF

SV

警報動作点

上下限範囲警報動作

動作すきま

動作すきま

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF

警報動作点

SV

警報動作点 SV 警報動作点

警報動作点

待機付上下限警報動作

待機付上下限範囲警報動作

動作すきま

動作すきま

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF

警報動作点

SV

警報動作点 SV 警報動作点

警報動作点

絶対値上限警報動作

絶対値下限警報動作

動作すきま

動作すきま

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF

警報動作点

警報動作点

待機付絶対値上限警報動作

待機付絶対値下限警報動作

動作すきま

動作すきま

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ1

ON

ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF ｽﾃｰﾀｽﾋﾞｯﾄ0

OFF

警報動作点

・

SV

警報動作点

上下限警報動作

・

SV

警報動作点

警報動作点

部分において待機機能がはたらきます。
またはは，警報が出力する動作点です。

●待機機能付警報の説明
この機能は，計器電源投入時，PVが警報動作のはたらく領域内であっても出力が出ない機能です。
また，運転中にSVを変更した為，警報動作点が上記の領域内に入っても警報出力が出ない機能です。
運転を継続させ，PVがその警報動作点を超えると待機機能は解除され，再びPVが動作設定値に達す
ると警報動作がはたらき，出力が出ます。
- 99 -

10. その他の機能●停電対策
停電時間が30ms以上の場合，不揮発性メモリで設定データをバックアップします。
●自己診断
ウォッチドッグタイマでCPUを監視し，CPUの異常時には全出力をOFFにして計器を初期状態にします。
●自動冷接点温度補償[熱電対入力形]
熱電対と計器との端子接続部の温度を検出し，常時基準点を0 (32 )に置いているのと同じ状態にします。
●センサ断線警報[オーバスケール]
熱電対または測温抵抗体が断線した場合，制御出力をOFF(直流電流出力の場合，制御出力下限値)にし，オーバスケールのステータスビットを1にします。
●入力異常[熱電対，測温抵抗体入力]
入力が，入力レンジ上限値＋(入力スパンの5%)以上になると，制御出力をOFF(直流電流出力の場合，制御出力下限直)にし，オーバスケールのステータスビットを1にします。
入力が入力レンジ下限値-50 ( )以下になると，制御出力をOFF(直流電流出力の場合，制御出力下限値)にし，アンダスケールのステータスビットを1にします。
[直流電圧，直流電流入力]
入力異常時出力選択OFFのレンジを選択すると，入力レンジ上限値＋(入力スパンの10%)以上または
入力レンジ下限値－(入力スパンの10%)以下になると，制御出力をOFF(直流電流出力の場合，制御出力下限値)にし，オーバスケールまたはアンダスケールのステータスビットを1にします。
また，入力異常時出力選択ONのレンジを選択すると，入力レンジ上限値＋(入力スパンの10%)以上
または入力レンジ下限値－(入力スパンの10%)以下になっても，制御出力はOFFにならず，制御を行います。ただし，オーバスケールまたはアンダスケールのステータスビットは1になります。

- 100 -

11. 仕 様
11.1 電源上位リンクユニット
●標準仕様
品 名
電源上位リンクユニット
形 名
CPT-20A
電源電圧100～240V AC 50/60Hz
許容電圧変動範囲
85～264V AC
CCT, CLT用電源出力 2.0A 5 0.2V DC
0.8A 12＋２０V DC
外形寸法図
取付方式
ケ ー ス
動作表示灯
設 定

デジタル入力デジタル出力上位通信機能48×96×100mm(W×H×D)
ベースユニット(CBT-2 )取付方式
難燃性樹脂，黒色
計器通電時: 緑色LED(POWER)点灯
ホスト間通信時 : 黄色LED(TX/RX)点灯
機器番号の設定 : ロータリースイッチ
通信設定: ディップスイッチNo.1: ホスト間通信速度( P.12)
ディップスイッチNo.2: 終端抵抗 ON/OFF( P.12)
ディップスイッチNo.3～6 : 通信形態( P.13)
ディップスイッチNo.7～8 : デジタル出力( P.13)
接点入力
端子⑤－⑧ 短絡: DI1 ON
開放: DI1 OFF
端子⑥－⑧ 短絡: DI2 ON
開放: DI2 OFF
端子⑦－⑧ 短絡: DI3 ON
開放: DI3 OFF
リレー接点: 1a
接点容量: 3A 250V AC(抵抗負荷)
1A 250V AC(誘導負荷 cosφ＝0.4)
端子⑨－⑩: DO1
端子⑪－⑫: DO2
端子⑬－⑭: DO3
通信回路 : RS-422A準拠 (RS-485準拠)
通信方式 : 半二重通信
同期方式 : 調歩同期式
通信速度 : 19,200bps, 9,600bps ディップスイッチで選択(工場出荷時: 9,600bps)
データ構成 : スタートビット 1ビット
データ長
7ビット
パリティビット 1ビット(偶数)ストップビット 1ビット

- 101 -

回路絶縁構成
電 源
絶縁
5V DC 電源5V DC 出力

絶縁
CPU部

12V DC 電源

CCT 通信用
RS-422A
ホスト等通信用

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ入力 1～3
絶縁

絶縁

絶縁

消費電力
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力 2
絶縁

絶縁

耐 電 圧

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力 1
絶縁RS-422A
他のCPT通信用

絶縁抵抗

12V DC 出力

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ出力 3

電源端子－接地端子間: 500V DC 10M 以上
電源端子－デジタル出力間 : 500V DC 10M 以上
電源端子－デジタル入力間 : 500V DC 10M 以上
デジタル出力－接地端子間 : 500V DC 10M 以上
デジタル入力－接地端子間 : 500V DC 10M 以上
電源端子－接地端子間: 1.5kV AC 1分間
電源端子－デジタル出力間 : 1.5kV AC 1分間
電源端子－デジタル入力間 : 1.5kV AC 1分間
デジタル出力－接地端子間 : 1.5kV AC 1分間
デジタル入力－接地端子間 : 1.5kV AC 1分間
約28VA(CCT-235 8ユニット+CLT-200 1ユニット接続時)
0～5035～85%RH(ただし，結露しない事)
約290g
取扱説明書 1部
モジュラジャック用ダストカバー 1個
オプション“TC”の時，端子カバー 2個●オプション仕様
端子カバー“TC”
感電防止用端子カバー- 102 -

11.2 温度調節ユニット
●標準仕様
品 名
温度調節ユニット 2ch仕様 (CCT-235-2□/□)
温度調節ユニット 加熱冷却仕様 (CCT-235-□/□, D□)
定格目盛
入 力
K
J
R
B
PLN
K
J
Pt100
JPt100

入 力

電源電圧
外形寸法
取付方式
ケース
動作表示灯

設 定

設定精度

目 盛 範 囲

分解能

-200～1370-200～1000
0～17600～18200～13900～13000.0～600.0
0.0～600.0-320～2500-320～1800
0～32000～33000～25000～23000.0～999.9
0.0～999.9

1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
1 ( )
0.1 ( )
0.1 ( )

-199.9～850.0-199.9～500.0-199.9～999.9-199.9～900.0

0.1 ( )
0.1 ( )

直流電圧0～100001

直流電流0～10000

1: K, J, R, B(JIS, IEC), PL- (NBS), N(IEC)外部抵抗100 以下
マルチレンジ(ロータリースイッチで選択)
測温抵抗体: Pt100(JIS，IEC), JPt100 3導線式(一線当たりの抵抗値10 以下)
直流電圧: 0～1V DC 入力インピーダンス 1M 以上
許容入力電圧 5V DC以下
許容信号源抵抗 2k 以下
直流電流: 4～20mA DC 入力インピーダンス 50
入力断線時の状態: オーバスケール(熱電対，測温抵抗体，直流電圧入力)
アンダスケール(直流電流入力)
入力サンプリング周期: 0.25秒(ヒータ断線警報付加時は，0.5秒)
5 0.2V DC 最大 100mA
電源電圧は，CPT-20Aより供給されます。
12＋２０V DC
最大 50mA
熱 電 対

24×96×100mm(W×H×D)
ベースユニット(CBT-2 )取付方式
難燃性樹脂，色：黒PW(POWER) : 緑色LED 計器通電時点灯
O1(OUT1): 緑色LED Ch1制御出力ON時点灯(リレー接点，無接点電圧出力形)
制御状態の時，常に点滅(直流電流出力形)
O2(OUT2): 緑色LED Ch2制御出力ON時点灯(リレー接点，無接点電圧出力形)
制御状態の時，常に点滅(直流電流出力形)
TX: 黄色LED CPT-20Aにデータ送信時点灯
入力の種類: ロータリースイッチ
機器番号: 自動(電源上位リンクユニット[CPT-20A]の右側から順に，1～10と機器番号を設定)他の設定値: 電源上位リンクユニット(CPT-20A)を介して，ホストコンピュータより受信
入力スパンの 0.3% 1デジット以内- 103 -

2ch仕様 (CCT-235-2□/□)
制御動作
Ch1，Ch2共通
正逆動作選択[正(冷却)，逆(加熱)動作をコマンドで選択]
PID(AT機能付)，PDまたはON/OFF動作(コマンドで選択)
PID動作(AT機能付)
比 例 帯 : 0.0～100.0％[工場出荷時: 2.5％](0.0に設定すると，ON/OFF動作になる)
積分時間 : 0～3600秒[工場出荷時: 200秒](0に設定すると，積分動作しない)
微分時間 : 0～3600秒[工場出荷時: 50秒](0に設定すると，微分動作しない)
ARW: 0～100％[工場出荷時: 0％]比例周期 : 1～120秒[工場出荷時 リレー接点出力形: 30秒]
[工場出荷時 無接点電圧出力形: 3秒][工場出荷時 直流電流出力形: 無し]
PD動作
比 例 帯 : 0.0～100.0％(0.0に設定すると，ON/OFF動作になる)
微分時間 : 0～3600秒(0に設定すると，微分動作しない)
比例周期 : 1～120秒
リセット : 比例帯換算値[ただし，-199.9～999.9 ( )の範囲]
ON/OFF動作
動作すきま: 熱電対，測温抵抗体入力 0.1～100.0 ( )[工場出荷時: 1.0 ]
直流電圧，直流電流入力 1～1000[工場出荷時: 10]
制御出力
Ch1，Ch2共同じ仕様
リレー接点 1a
250V 3A AC(抵抗負荷)
250V 1A AC(誘導負荷 cosφ＝0.4)無接点電圧(SSR駆動用)
12＋２０V DC(最大20mA [短絡保護回路付])
直流電流
4～20mA DC(負荷抵抗 最大550 )
加熱冷却仕様 (CCT-235-□/□, D□)
制御動作
加熱冷却制御出力を付加すると，Ch2の機能全てが無効になります。
PID(AT機能付)，PDまたはON/OFF動作(コマンドで選択)
PID 動作(AT 機能付)
加熱側(主制御) : 2ch 仕様の制御動作の項と同じ
冷却側(副制御) :比例帯 : 加熱側比例帯に対しての倍率 0.0～10.0(0.0に設定するとON/OFF動作になります)
比例周期 : 1～120秒[工場出荷時 リレー接点出力形(DR): 30秒]
[工場出荷時 無接点電圧出力形(DS): 3秒][工場出荷時 直流電流出力形 (DA): 無し]
オーバラップ／デッドバンド設定
設定範囲 :

100.0 ( ) [熱電対，測温抵抗体入力]
1000[直流電圧，直流電流入力]- 104 -

冷却動作モード切替機能 : 空冷(リニア特性)[工場出荷時: 空冷]
油冷(1.5乗特性)
水冷(2乗特性)
PD動作
加熱側(主制御) : 2ch 仕様の制御動作の項と同じ
冷却側(副制御) :比例帯 : 加熱側比例帯に対しての倍率 0.0～10.0(0.0に設定するとON/OFF動作になります)
比例周期 : 1～120秒[工場出荷時 リレー接点出力形(DR): 30秒]
[工場出荷時 無接点電圧出力形(DS): 3秒][工場出荷時 直流電流出力形 (DA): 無し]
オーバラップバンド，デッドバンド設定
設定範囲 :

100.0 ( ) [熱電対，測温抵抗体入力]
1000[直流電圧，直流電流入力]
冷却動作モード切替機能 : 空冷(リニア特性)[工場出荷時: 空冷]
油冷(1.5乗特性)
水冷(2乗特性)ON/OFF動作
加熱側(主制御) : 2ch仕様の制御動作の項と同じ
冷却側(副制御) : 2ch仕様の制御動作の項と同じ
オーバラップバンド，デッドバンド設定
設定範囲 :

制御出力
警 報

100.0 ( ) [熱電対，測温抵抗体入力]
1000[直流電圧，直流電流入力]
2ch仕様と同じ(Ch2出力が，冷却[副制御]出力となります)

警報1: 上限警報，警報2: 下限警報
(警報1，警報2はそれぞれ下記13種類からコマンドで選択可能)(下記異常を検出すると，温度警報ステータスビットが1になります)
動作無し
:
上限警報
: -200～200 (-200～200 ) [0にすると動作しない]
待機付上限警報: -200～200 (-200～200 ) [0にすると動作しない]
下限警報: -200～200 (-200～200 ) [0にすると動作しない]
待機付下限警報: -200～200 (-200～200 ) [0にすると動作しない]
上下限警報:
0～200 ( 0～200 ) [0にすると動作しない]
待機付上下限警報:
0～200 ( 0～200 ) [0にすると動作しない]
上下限範囲警報:
0～200 ( 0～200 ) [0にすると動作しない]
待機付上下限範囲警報 :0～200 ( 0～200 ) [0にすると動作しない]
絶対値上限警報: 入力レンジ下限値～入力レンジ上限値
待機付絶対値上限警報 : 入力レンジ下限値～入力レンジ上限値
絶対値下限警報: 入力レンジ下限値～入力レンジ上限値
待機付絶対値下限警報 : 入力レンジ下限値～入力レンジ上限値
ただし，入力レンジが小数点付で偏差警報の場合-199.9～200.0 (-199.9～200.0 )または0.0～200.0 (0.0～200.0 )となります。
また，入力レンジがDC入力の場合，-2000～2000または0～2000となります。
設定精度: 入力スパンの 0.3% 1デジット以内
動 作: ON/OFF動作
動作すきま : 熱電対，測温抵抗体入力 0.1～100.0 ( )[工場出荷時: 1.0 ]
直流電圧，直流電流入力 1～1000[工場出荷時: 10]- 105 -

ループ異常警報

ヒータ断線，センサ断線，操作端異常を検知します。
(上記異常を検出すると，ループ異常警報ステータスビットが1になります)
設定範囲 : ループ異常警報時間設定
0～200分(0に設定すると動作しません)
ループ異常警報動作巾設定 熱電対，測温抵抗体入力 0.0～100.0 ( )直流電圧，直流電流入力 0～1000(0または0.0に設定すると動作しません)
センサ補正
入力値をシフトします。
補正範囲 : 熱電対，測温抵抗体入力 -100.0～100.0 ( )直流電圧，直流電流入力 -1000～1000
PVフィルタ 設定範囲 : 0.0～10.0秒
マルチレンジ機能
ロータリースイッチにより選択(Ch1, Ch2の入力は同じ仕様になります)
熱 電 対: K, J, R, B, N, PL- , N
測温抵抗体 : Pt100, JPt100
直流電圧: 0～1V
直流電流: 4～20mA
回路絶縁構成・2ch仕様 (CCT-235-2□/□)

5V電源

通

信

絶

縁

絶

縁

絶

縁

12V電源

CPU部

絶

縁

Ch1入力

Ch2入力

Ch1出力

Ch2出力

※制御出力がリレーの場合，Ch1，Ch2出力間は絶縁されます。
・加熱冷却仕様 (CCT-235-□/□, D□)

5V電源

通

信

絶

縁

絶

縁

12V電源

CPU部

絶

縁

入

力

加熱出力

冷却出力

※加熱出力または冷却出力がリレーの場合，加熱，冷却出力間は絶縁されます。
絶縁抵抗
2ch仕様 (CCT-235-2□/□)

加熱冷却仕様 (CCT-235-□/□, D□)

Ch1入力－Ch2入力間 500V DC 10M 以上

入 力－加熱出力間 500V DC 10M 以上

Ch1入力－Ch1出力間 500V DC 10M 以上

入 力－冷却出力間 500V DC 10M 以上

Ch1入力－Ch2出力間 500V DC 10M 以上
Ch2入力－Ch1出力間 500V DC 10M 以上
Ch2入力－Ch2出力間 500V DC 10M 以上- 106 -

耐 電 圧2ch仕様 (CCT-235-2□/□)

加熱冷却仕様 (CCT-235-□/□, D□)

Ch1入力－接地間 1.5kV AC 1分間

入 力－接地間 1.5kV AC 1分間

Ch2入力－接地間 1.5kV AC 1分間

加熱出力－接地間 1.5kV AC 1分間

Ch1出力－接地間 1.5kV AC 1分間

冷却出力－接地間 1.5kV AC 1分間

Ch2出力－接地間 1.5kV AC 1分間
付属機能
消費電力
瞬時停電
周囲温度
周囲湿度
質 量
付属品

停電対策，自己診断，自動冷接点温度補償(熱電対入力形)，入力異常，オーバスケー
ル，アンダスケール
約3VA
30ms以内0～50
35～85％RH(ただし，結露しない事)
約110g
取扱説明書 1部
ジョイントスペーサー 1個
2ch仕様 (CCT-235-2□/□)
オプション“W”の時，ワイヤハーネス 3m 2本CT(W 20A: CTL-6S)2個またはCT(W 50A: CTL-12-S36-10L1U)2個
加熱冷却仕様 (CCT-235-□/□, D□)
オプション“W”の時，ワイヤハーネス 3m 1本
CT(W 20A: CTL-6S)1個またはCT(W 50A: CTL-12-S36-10L1U)1個
オプション“TC”の時，端子カバー1個●オプション仕様
ヒータ断線警報出力“W”
ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し，ヒータ断線を検出します。
ただし，直流電流出力形には，付加することはできません。
定 格: 20A[オプション: W(20A)の時]
いずれかを注文時に指定。
50A[オプション: W(50A)の時]
設定範囲 : 定格20Aの場合: 0.0～20.0A
いずれも0.0に設定すると動作しません。
定格50Aの場合: 0.0～50.0A
設定精度 : 5%以内
動作点
: 設定値
動 作
: ON/OFF(ヒータ断線を検出すると，ヒータ断線警報ステータスビットが1になります)
端子カバー“TC”
感電防止用端子カバー- 107 -

12. 故障かな?と思ったらホストコンピュータおよびお客様ご使用のCシリーズに，電源が供給されているか確認してくだ
さい。Cシリーズに電源が入っていれば，POWER(POWER)表示灯が緑色に点灯します。
それでも動かない場合は，下表に示す内容の確認を行ってください。

警 告点検などの作業を行う場合，計器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと，感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

●現象: CCT-235の制御出力がONにならない(温度が上がらない)
制御出力がONの場合，CCT-235のOUT1, 2(O1, O2)表示灯は，点灯します。
推測される原因処 置

入力(センサ)の断線または導線が，確実に計器端子に取付けられていない

入力(センサ)の交換または導線を確実に計器端子に取付けてください

設定値が設定されていない

ホストコンピュータより設定値を設定してください

制御動作の設定がOFF(停止)になっている

制御動作の設定をON(実行)にしてください

制御出力OUT1, 2(O1, O2)上限設定値が0％に設定されている

制御出力OUT1, 2(O1, O2)上限設定値を適切な値にしてください●現象：CCT-235の制御出力がOFFにならない(温度が上がりすぎる)
制御出力がOFFの場合，CCT-235のOUT1, 2(O1, O2)表示灯は，消灯します。
推測される原因

処 置

センサの極性と，計器端子の極性が一致していない

端子配列を参照し，正しく配線してください( P.22)

制御出力OUT1, 2(O1, O2)下限設定値が100％に設定されている

制御出力OUT1, 2(O1, O2)下限設定値を適切な値にしてください●現象：ホストコンピュータに表示される温度が異常または不安定推測される原因
入力(センサ)の設定間違い／ の単位を間違えている

処 置
CCT-235の入力(センサ)の設定を，正しく設定してください( P.14)／ の単位を，正しく設定してください

不適切なセンサ補正値が設定されている

センサ補正値を，適切な値にしてください

センサに交流が漏洩している

センサを非接地形にしてください

近くに誘導障害またはノイズを出す機器がある

誘導障害またはノイズを出す機器より計器を離してください●現象：ホストコンピュータに表示される温度が0になる
推測される原因
CCT-235本体の故障

処 置
弊社営業所または出張所まで連絡してください- 108 -

●現象：ホストコンピュータに表示される温度が時々0になり，約5分後復帰する推測される原因

処 置

設定範囲を超えたデータを送っている

設定範囲を確認して，正しく設定してください

近くに誘導障害またはノイズを出す機器がある

誘導障害またはノイズを出す機器より計器を離してください●現象：ホストコンピュータ，CPT-20A間の通信ができない推測される原因処 置

通信コネクタまたはモジュラジャックがはずれている

確実に接続してください

通信ケーブルの断線またはコネクタの接触不良がある

通信ケーブルの交換またはコネクタを確実に接続してください

通信ケーブル(コネクタ)の配線を間違えている

正しく配線してください・ホストコンピュータ(パソコン) ( P.26～27)
・計算機リンクユニット(AJ71UC24) ( P.33)
・計算機リンクユニット(A1SJ71UC24-R4) ( P.33)
・マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR) ( P.33)
・シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2) ( P.34)
・上位リンクユニット(C200H-LK202-V1) ( P.39)
シリアルコミュニケーションユニット( P.39)(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)
・インタフェースモジュール(NC1L-RS4) ( P.42)
・パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N) ( P.43)

ホストコンピュータと，CPT-20Aの仕様設定 正しい仕様にしてください
が間違っている・ホストコンピュータ(パソコン) ( P.26)
・計算機リンクユニット(AJ71UC24) ( P.28～29)
・計算機リンクユニット(A1SJ71C24-R4) ( P.29～30)
・マイクロシーケンサ(FX2N-XXMR) ( P.30～31)
・シリアルコミュニケーションユニット(QJ71C24, QJ71C24-R2) ( P.32)
・上位リンクユニット(C200H-LK202-V1) ( P.38)
シリアルコミュニケーションユニット( P.38～39)(CS1W-SCU21-V1, CJ1W-SCU21, CJ1W-SCU41)
・インタフェースモジュール(NC1L-RS4) ( P.41～42)
・パソコンリンクモジュール(F3LC11-2N) ( P.43)
Cシリーズを複数ブロック使用の場合，
CPT-20Aに同じ機器番号を設定している

正しい機器番号を設定してください ( P.12)●現象：ホストコンピュータ，CPT-20A間の通信はできるが“NAK”が返ってくる推測される原因

処 置

存在しないコマンドコードを送っている

正しいコマンドを送ってください。

設定出来ない状態(CPT-20Aがウォームアッ
プ中[電源投入時])になっている

CPT-20Aのウォームアップが終了してから，設定してください《上記以外の計器の状態》
上記以外の計器の状態でお困りの場合は，弊社営業所または出張所までお問い合わせください。
- 109 -

13. ASCIIコード表
b7
b6
b5

0
0
0

0
0
1

0
1
0

0
1
1

0

1

2

1
0
0

1
0
1

1
1
0

1
1
1

b4

b3

b2

b1

0

0

0

0

DLE SP
0 NUL (TC7)

3 4 5 6 7
0 @ P ヽ p

0

0

0

1

DC1 !
1 SOH
(TC1)

1 A Q a

q

0

0

1

0

STX DC2
2 (TC2)"2 B R b

r

0

0

1

1

ETX DC3
3 (TC3)#3 C S c

s

0

1

0

0

EOT DC4 $
4 (TC4)

4 D T d

t

0

1

0

1

NAK
5 ENQ
5 E U e(TC5) (TC8) %

u

0

1

1

0

ACK SYN & 6 F V
6 (TC6)
(TC9)

v

0

1

1

1

ETB
7 BEL (TC10)'

7 G W g w

1

0

0

0

BS CAN
8 (FE0)(8 H X h

x

1

0

0

1

HT EM )
9 (FE1)

9

I

Y

i

y

1

0

1

0

LF SUB *A (FE2)

:

J

Z

j

z

1

0

1

1

VT ESCB (FE3)
+

;

K

[

k

{

1

1

0

0

FF FS
C (FE4)
,
(IS4)

<

L

\

l

|

1

1

0

1

CR GS D (FE5)
(IS4)

= M

]

m }

1

1

1

0

RS .
E SO (IS4)

> N ^

n

1

1

1

1

F

US
SI (IS4)

? O _

o DEL

/

- 110 -f

14. CCT-235初期値一覧
熱電対入力(K: -200～1370 )の工場出荷時の値(初期値)等を記入しています。
設定項目

初期値

SV設定

0

比例帯設定

2.5％

積分時間設定200秒

微分時間設定50秒

警報1(上限)動作点設定

0

警報2(下限)動作点設定

0

比例周期設定リレー接点出力: 30秒
無接点電圧出力: 3秒
直流電流出力 : 無し

ヒータ断線警報設定

0.0A

制御動作実行／停止選択

制御動作実行

AT実行/解除選択

AT解除

警報1(上限)動作すきま設定

1.0

警報2(下限)動作すきま設定

1.0

制御出力ON/OFF動作すきま設定

1.0

制御出力上限設定100％

制御出力下限設定0％

PVフィルタ設定

0.0秒

温度単位選択
制御動作選択加熱(逆)動作

警報1動作選択上限警報

警報2動作選択下限警報

ループ異常警報1動作巾設定

0.0

ループ異常警報1動作時間設定0分

アンチリセットワインドアップ設定

0％

PD(手動)リセット設定

0.0

センサ補正設定0.0

ループ異常警報2動作巾設定

0.0

ループ異常警報2動作時間設定

0分

冷却比例帯設定1.0

冷却比例周期設定

リレー接点出力: 30秒
無接点電圧出力: 3秒
直流電流出力 : 無し

オーバラップ／デッドバンド設定

0.0

冷却動作モード選択

空冷

冷却出力ON/OFF動作すきま設定

1.0- 111 -

データ

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上，お買い上げ
いただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

例・形 名.............................
CCT-235-2R/E
・入力の種類......................... K: -200～1370
・オプション......................... W(20A)
・計器番号............................. No.○○○○○○

なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

本

社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571
FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035
大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991
FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp〒332-0006
埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121
FAX:(048)223-7120〒460-0013
名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106
FAX:(052)331-1109

東北

TEL:(022)395-4910／FAX:(022)395-4914

神奈川

TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271

静岡TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089

北陸TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411

京滋

TEL:(077)543-2882／FAX:(077)543-2882

兵庫

TEL:(078)992-6411／FAX:(078)992-6530

広島

TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334

徳島

TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217

福岡

TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446

No.C12J8 2009.05