LP-8AN,8AHN,8ARN Type Level Control Valve (for Water)（一般用）
LP-8AN, 8AHN, 8ARN 型 定水位弁（水用、アングル形） 製品記号 LP8AN-F
LP8AHN-F（一般用調整機構付）［］

LP8ARN-F（寒冷地用）

水道法性能基準適合品

アングル形の定水位弁で、本体青銅製で赤水の発生を防止します。

■特長● 本体青銅製で錆の発生がありません。

● 一般用調整機構付と寒冷地用をシリーズ化しましたので、状況に応じた選択

一般用流量調整機構付は、ニードル弁が可能となりました。

での弁閉時間調整・調節ねじで吐水量の調整が可能です。
寒冷地用は、水抜時の残留水がほとんどなく、再通水時の給水がスムーズです。

■仕様用途

一般用

一般用調整機構付

寒冷地用型式

LP-8AN 型

LP-8AHN 型

LP-8ARN 型

製品記号LP8AN-F

LP8AHN-F

呼び径25 〜 50

流体温度

5 〜 60℃

1 〜 60℃

周囲温度

5 〜 60℃− 20 〜 60℃

0.03 〜 0.75MPa

適用圧力
弁前後の最小差圧

0.03MPa端接続

JIS R ねじ注 1.
本体（CAC406）、要部（C3604、NBR）

材質
流量調整機構───

付付

弁閉時間調整ニードル

───

付

───

水抜機構

───

───

付

水圧にて 1.75MPa

本体耐圧性能水平配管に正立取付

取付姿勢

呼び径 20 ボールタップ（ポリ玉砂入り）注 2.

付属品

呼び径 20ボールタップ（ポリ玉砂入り）注2.

注 1．管端コアに対応しておりません。管端防食継手の異種管接続用継手（めねじ継手、L 形品）を使用することにより、赤水の発生を防止します。
注 2．ボールタップ（LB-2N 型）は単品でも販売しています。 197 頁をご参照ください。
注 3．LP-8AN,8AHN 型は凍結防止の FV ジャケットも販売しています。

■寸法表

LP-8AN型（一般用）

呼び径LP-8AHN型

（mm）

Cv値

質量（kg）

1581.310111.9889162.4943223.4dLL1HH1A251714070

773211／4885075

82

4011／29553815021015787

LP-8AHN型（一般用調整機構付）、LP-8ARN型（寒冷地用）

呼び径dL

L1203／465

4025171403211／4

884011／2502

LP-8ARN型
注．
（（mm）

A（H2）

Cv値

70（70） 92 （98）30305（2.5）

1.373（72） 95（101）30308（6）1.55078（77） 100（106）353011（7）2.295

5382（81） 105（110）313016（12）2.61015788（87） 111（116）393022（15）3.6HH1質量（kg））内は LP-8ARN 型の場合

■構造図
LP-8AHN型

LP-8ARN型
Ｈ２

LP-8AN型

Ｌ

Ｌ1

OUT

Ｌ1

OUT

Rd

Rd

OUT

IN

IN

Rd

Ａ

Ｈ１

Rc3/4

Ｈ

IN

Ｌ1

Ａ

Ｈ１

Rc3/4

Ｈ

Rc3/4

Ｈ
Ｈ１Ａ

Rd

Rd

Rd
Ｌ

Ｌ

S240148A 189

定水位弁（ＦＶバルブ）

5

水道水・工業用水適用流体LP-8AN型

LP8ARN-F

20 〜 50DATA/LP-8N, 9N, 10 Type Series Level Control Valve (for Water)

資料/LP-8N, 9N, 10 型シリーズ 定水位弁（水用）［］

呼び径選定図表〈水用〉

適用型式：LP-8N, 9N 型
LP-8HN, 9HN 型
LP-8RN, 9RN 型
LP-8AN, 8AHN, 8ARN 型
LP-10, 10H 型

差圧（Δ7） 47H
















(TO 






流量流量

5TO





 
     





●図表の使い方
給水圧力 0.05MPa、背圧 0MPa、流量8m3/h の条件における呼び径を求めます。
この時、差圧（ΔP）は、0.05MPaとなります。

差圧（ΔP）＝ 0.05MPa を垂直にたどって、流量 8m3/hとの交点 A を求めます。

A 点は、呼び径 32と 40 の間にありますから、大きい方の呼び径 40を選定します。

S240148A 191

定水位弁（ＦＶバルブ）



呼び径

DATA/ Level Control Valve (FV Valve)

資料/定水位弁（FV バルブ）注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

FVバルブの調整（LP型シリーズの例）■弁閉時間の調整 対応型式LP-8HN, 8AHN, 9HN, 10H型
出荷時に弁閉時間の調整をしておりますが、特に異常がある場合弁閉時間の調整、及び流量の調整は下記の要領で弁閉時間の調整を行ってください。
◦弁閉時間を遅くする。
ボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの時間が短くウォータハンマが発生した場合には、ロックナットを緩めてからニードル弁を右回転（時計方向）してニードル弁開度をより小さくしてください。
◦弁閉時間を早くする。

弁閉時間を遅くする場合
弁閉時間を早くする場合

流量を制限する場合
流量を制限しない場合

ニードル弁ボールタップへ接続

チョウセツネジ

く、止水位が上昇する場合やオーバーフローになる場合は、ロックナットを緩めてからニードル弁を左回転（反時計方向）してニードル弁開度をより大きくしてください。
8AHN, 9HN, 10H 型■流量の調整 対応型式LP-8HN,
LP-8RN, 8ARN, 9RN 型

ねじ込形の例

水圧が高い場合や落差が大きい場合には給水時に流量が過大となり、振動や騒音が出る場合があります。このような場合は、チョウセツネジを右回転（時計方向）して弁のストロークを縮めることにより、流量を制限して流速を抑えます。
（このチョウセツネジで全閉にすることはできません。）

ステンレス製ボールタップの調整（LP-10、10H型用）■止水位調整方法

止水位メモリ●弁閉止水位を下げる

200mm
155mm
110mm

ロックナットを緩めターンバックルを右回転（時計方向）してストロークを長くします。
●弁閉止水位を上げる
ロックナットを緩めターンバックルを左回転（反時計方向）してストロークを短くします。

ロックナットターンバックル
止水位を下げる場合
止水位を上げる場合

注 1．止水位調整後、ロックナットを締め固定してください。
注 2．メモリの止水位はあくまで目安です。実際の止水位を確かめながら調整してください。

寒冷地用定水位弁の水抜きと、再通水（復帰）対応型式 LP-8RN, 8ARN, 9RN 型

水抜きと再通水（復帰）■水抜きの方法①給水元弁を止め、受水槽の水位を下げてボールタップを開弁状態にします。
（ストレート形の LP-8RN,②定水位弁の水抜きレバーを持ち上げ、仕切弁

ボールタップへ

ストレーナ

水抜きレバー

定水位弁
受水槽へ

9RN 型はさらに下部の水抜栓を開いて）水を抜きます。完全に水が抜けたら水抜栓を閉じます。

■再通水（復帰）の方法
給水元弁を開いて給水を開始し、2 〜 3 分後にボールタップ、及び水抜栓
排水弁

排水弁定水位弁本体から給水している事を確認してから、水抜きレバーを下げて通常の給水に入ります。

S240148A 193

5定水位弁（ＦＶバルブ）

ボールタップが閉じてから定水位弁が弁閉するまでの時間が長DATA/Level Control Valve (FV Valve)

資料/定水位弁（FV バルブ）設置上のポイント

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例図
図1．ストレート形の例

図2．アングル形の例

定水位弁（ＦＶバルブ）

5

各事業体により定水位弁の位置、寸法など上記以外の施工規定のある場合がありますのでご確認ください。
受水槽（高置水槽）の緊急遮断システムについては 388 〜 393 頁をご参照ください。

■使用例
ボールタップと電磁弁による制御
液面スイッチで水位を検出し、パイロット電磁弁の作動により主弁を開閉させて水位制御を行います。
パイロット電磁弁が故障し、異常水位になると安全装置としてのボールタップが閉止し、定水位弁を閉止させます。

■選定上の注意
定水位弁一次側に当社 FD-9N、10N 型定流量弁を過流量制限目的で設置する場合、選定に当たっては次のことに注意してください。
※定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が 3m 以上の場合、流速 1m/s 以上の設定流量を選定してください。なお、流速 1m/s 未満の場合は、お問い合わせください。

■設置上のポイント
1．A の間隔は、呼び径 20：40mm 以上、呼び径 25：50mm 以上、呼び径 32 以上：管径× 1.7 ＋ 5mm 以上としてください。
（受水槽面積によって調整する。）

2．B の間隔は、ボールタップの浮子波動防止のためできるだけ大きく（1m 以上）とるか、防波処置をしてください。
3．定水位弁の一次側には制水弁（仕切弁）とストレーナを取り付けてください。
※網目：国土交通省は、40 メッシュ以上、パイロット電磁弁の一次側は 80 メッシュ以上。

4．定水位弁の二次側配管が長い場合や屈曲が多い場合は、二次側に VD-2N 型バキュームブレーカ（197 頁参照）を取り付けてください。

5．定水位弁の取付けは配管内を十分放水洗浄し、異物を洗い流してから、水平配管に正立に取り付けてください。
6．呼び径 20 〜 50 のねじ込形は配管との接続にユニオン継手、又はフランジ継手を使用してください。
7．保守点検を容易に行うため、パイロット配管には定水位弁のすぐ近くにユニオン継手を、又ユニオン継手とボールタップの間に止弁を取り付けてください。

8．パイロット配管の呼び径は、定水位弁のパイロット配管接続口の呼び径より小さくしないでください。
9．ボールタップはマンホールの近くの点検しやすい場所に取り付けてください。
10．寒冷地で使用するときは、定水位弁の凍結破損を防ぐため十分保温してください。
11．受水槽の設置場所によっては、定水位弁の出口側配管からの流水音が騒音クレームにつながることがあります。人の居場所近くなどに設置する場合には、遮音、防音の配慮をお願いします。

194 S240148A

DATA/Level Control Valve (FV Valve)1（青銅製、AC100V）、DS11N-J 2（青銅製、AC200V）
定水位弁（FV バルブ）関連商品 製品記号 DS11N-J
DS11LN-J（管端コア取付可能）、DS16-D（ステンレス製）

WS22N-F（青銅製、通電開）、WS22CN-F（青銅製、通電閉）
WS25N-D（ステンレス製、通電開）、WS25CN-D（ステンレス製、通電閉）※□内には定格電圧の記号が入ります。

定水位弁パイロット用電磁弁（別途注文品）■定水位弁（FVバルブ）電磁弁型式対応表

定水位弁のパイロットラインの圧力は給水時には極端に下降して、パイロット

定水位弁（FVバルブ）
型式
呼び径式の電磁弁では作動できないことがあり○：可×：不可DS-11N, 11LN,16型 WS-22N,25N,40N型 WS-22CN,25CN型（通電時弁開）（通電時弁開）（通電時弁閉）ます。定水位弁には対応表に示す電磁弁

LP-8N, 9N型
LP-8HN, 9HN型

20～50○○○

65～100×○○をご使用ください。

LP-8AN, 8AHN型

20～50○○○

LP-9N, 9HN型

65～100×○○

LP-10,10H型

20～50○○○

WVL-02型

80～400×○○

LP-8RN, 8ARN, 9RN型, 他社定水位弁×○○DS-11N,11LN,16型 ■構造図
（通電時弁開）
ＤＳ-１１Ｎ,１１ＬＮ型■仕ＤＳ-１６型
39

39
φ42

様種類
型式

φ42

製品記号

87(88)(77)78呼び径
Rc1/2 (3/4)
Rc1/2 (3/4)
OUT

IN

DS-11N型:56(63)DS-11LN型:80(80)14(16.5)

写真は DS-11N 型です。

OUT

14(17)

IN

56(63)

質量DS-11N:0.6（0.7）kg
DS-11LN:0.7（0.8）kg（ ）内は呼び径 20

質量 :0.6（0.65）kg（ ）内は呼び径 20

起動電流
保護構造
Cv値

103（108）
18（22）

Rc3/（1）4OUT

IN80（90）80（90）

質量 :1.1（1.6）kg（ ）内は呼び径 25

製品記号WS22N-F

適用圧力
材質
定格電圧
定格電流
起動電流
保護構造

ＷＳ-２５ＣＮ型■仕173（178）

169（175）

呼び径
適用圧力
材質
定格電圧
定格電流

写真は WS-22CN 型です。

80（90）

質量 :1.5（2）kg（ ）内は呼び径 25

18（22）

OUT

80（90）

質量 :1.7（2.2）kg（ ）内は呼び径 2518（22）Rc3/（1）4IN

WS25N-D
20・250 ～ 1.0MPa（コイルが水平の場合は 0.03 ～ 1.0MPa）
本体（CAC）、要部（SUS・NBR） 本体（SCS）、要部（SUS・NBR）
AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz 共用
AC100V：0.26A AC200V：0.13A
AC100V：0.76A AC200V：0.38A
防塵、防沫形（IP54 相当）
・屋内用注 2.
呼び径 20：7、呼び径 25：10

様種類
型式

Rc3/（1）
4

本体ステンレス製
WS-25N 型（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 1．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。
なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54 相当）となります。

製品記号

OUT

DS16-D───

水道法性能基準適合品
本体青銅製
WS-22N 型

Cv値

質量 :1.3（1.8）kg（ ）内は呼び径 25■構造図
ＷＳ-２２ＣＮ型

IN

DS11LN-J15・200 ～ 0.75MPa
本体（CAC）、要部（SUS・FKM）本体（SCS）、要部（SUS・FKM）
1：AC100V 50/60Hz
AC100V 50/60Hz 又は
2：AC200V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz 専用
AC100V：0.19A AC200V：0.10A
AC100V：0.57A AC200V：0.29A
防塵、防滴形・屋内用注 2.
0.45

様

呼び径

94（100）18（22）OUTIN

DS11N-J□※□内には定格電圧の記号が入ります。

種類
型式

ＷＳ-２５Ｎ型

Rc3/（1）
4

WS-22CN,25CN型（通電時弁閉）

定格電圧
定格電流

■仕

ＷＳ-２２Ｎ型

写真は WS-22N 型です。

材質

管端コア取付可能注1. 本体ステンレス製
DS-11LN 型
DS-16 型

注 1．DS-11LN 型は管端コア内蔵品も製作しています。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。

■構造図

WS-22N,25N型（通電時弁開）

適用圧力

水道法性能基準適合品
本体青銅製
DS-11N 型

起動電流
保護構造
Cv値

水道法性能基準適合品
本体青銅製
WS-22CN 型
WS22CN-F

本体ステンレス製
WS-25CN 型

WS25CN-D
20・25
0 ～ 1.0MPa（コイルが水平の場合は 0.03 ～ 1.0MPa）
本体（CAC）、要部（SUS・NBR） 本体（SCS）、要部（SUS・NBR）
AC100V 50/60Hz AC200V 50/60Hz 共用
AC100V：0.35A AC200V：0.18A
AC100V：1.30A AC200V：0.65A
防塵、防沫形（IP54 相当）
・屋内用注 2.
呼び径 20：7、呼び径 25：10（コイル形状、仕様が異なります。
）
注 1．他の特殊電圧はお問い合わせください。
注 2．屋外で使用する場合は TB-03 型シリーズ端子箱を併用してください。
なお、端子箱付は専用電圧となり、TB-03 型端子箱付の場合は防雨形（IP03 相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54 相当）となります。

S240148A 195

5定水位弁（関連商品）

注．WVL-02 型呼び径 250 以上は、WS-22N,22CN 型の呼び径 25 をご使用ください。
他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は WS 型とし、特に寒冷地での使用に当たっては、凍結破損を防ぐため、十分保温してください。ただし、コイル部分は保温しないでください。

WS-40N Type Solenoid Valve (for Water)

WS-40N型［手動機構付電磁弁

製品記号 WS40N-F］

水道法性能基準適合品

停電などの緊急時でも手動機構ニード
ルを回すだけで簡単に通水が可能です。
定水位弁のパイロット電磁弁や散水設備などに最適です。

■特長● 手動開閉機構付で、流体圧力による主● AC100V/200V 共用コイル。
● 管端コア取付可能。
（オプション品）

弁の開閉作動が行えます。
● 弁閉時の水撃を防止する、ウォータハ

ンマ緩和機構付。

■仕定水位弁（関連商品）

5様作動

通電時弁開

製品記号

WS40N-F

呼び径

20

適用流体

水・水道水

流体温度

5～60℃
（管端コア使用の場合5～40℃）

適用圧力

0.03～1.0MPa

弁前後の最小差圧

0.03MPa

許容漏洩量なし（圧力計目視）

Cv値

4

定格電圧

AC100/200Ｖ 50/60Hz AC110/220V 60Hz 共用

定格電流AC100V：0.26A、AC200V：0.13A

起動電流AC100V：0.76A、AC200V：0.38A

絶縁種別

Ｂ種

周囲温度

5～60℃

保護構造

防塵・防沫（IP54相当）
・屋内用（屋外で使用する場合はTB-03型シリーズ端子箱を併用してください。注1.）

端接続

JIS Rcねじ注2.

材質

本体（CAC）、
ダイヤフラム
（NBR）

取付姿勢

水平・垂直
（取付配管に対しコイル下向き除く）

本体耐圧性能水圧にて1.75MPa

注1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型端子箱付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）と380頁をご参照ください。）なります。
（端子箱については、
注2. 管端コア付も製作しています。
380頁をご参照ください。
注3. リード線結線方法は、■構造図

689652

IN

OUT
110

16Rc3/460

質量：1.3kg■手動機構操作方法
ダイヤフラム上部の流体を二次側に逃がすことで、一次側の流体圧力により停電時に電磁弁の開閉作動を行うことができます。
注1. 手 動 機 構を使 用する場 合 、弁 前 後 の 圧力差を0.03MPa以上確保してください。
注2. 手動機構ニードルは４回転以上回さないでください。

196 S240148A

手動機構ニードルを反時計回りで弁開DATA/Level Control Valve (FV Valve)

定水位弁（FV バルブ）関連商品

LB-2N型定水位弁パイロット用ボールタップ
定水位弁（FV バルブ、呼び径 200 以下）に標準で付属の複式タイプの定水位弁パイロット用ボールタップです。定水位弁■仕定水位弁本体呼び径注1．

20 〜 5065 〜 150200

製品記号

LB2N-F2

LB2N-F5

LB2N-F6

本体と連携で水槽の水位を制御します。

水道水・工業用水

適用流体

材質※定水位弁を交換した場合は、ボールタップも交換してください。

水道法性能基準適合品
寒冷地対応様流体温度

1 〜 60℃

適用圧力

0 〜 0.75MPa

本体

CAC911 注 2.

フロート

ポリエチレン（砂入り）注 3.
水圧にて 1.75MPa

本体耐圧性能■寸法表

45■構造図

M642ING3/435AB

質量（kg）

LB2N-F2
LB2N-F5110450 ± 101200

500 ± 10

LB2N-F61.05

250

450 ± 101.05

15φ1A

OUT75（mm）

製品記号

止水位B

VD-2N型バキュームブレーカ（定水位弁出口側専用）
定水位弁の出口側配管が長い場合や、■仕

水道法性能基準適合品

様立ち上り配管の場合は不安定な作動をす

製品記号

ることがあります。このような場合は、

呼び径

15 〜 25

適用流体

水道水・工業用水

定水位弁出口直後の配管にバキュームブ
レーカを設置してください。

流体温度

5 〜 60℃

適用圧力

0.75MPa 以下

開作動性

98.3kPa・A（ー 3.0kPa）以下

閉作動性

111.3kPa・A（10kPa）以上

材質

本体（CAC406C 又は C3604B）、ディスク（NBR）
ボール（ポリエチレン）、ストレーナ（SUS304）

取付姿勢

入口側を下にした垂直取付

Ｈ

■構造図

RAIN

Ｄ

注．給水設備・空調設備などの屋内配管に使用する場合は、VD-5HN 型（198 頁）をご使用ください。

VD2N-F

■寸法表

（mm）

呼び径ADH

質量（kg）

定水位弁（FVバルブ）適用呼び径151／225.4065

0.1020 〜 32

203／432.3

088

0.1640 〜 50

25

140.4

1000.2965 以上■流量表（空気）

（kg/h）

呼び径-0.003MPa-0.006MPa-0.01MPa

150.941.30

1.65

201.40

1.95

2.50

25

1.95

2.70

3.40

●kg/h→m3/h（標準状態）への換算方法（参考）
3 15℃ 1atm）
空気の密度 1.226kg/m（m3/h（標準状態）＝

上記表の数値（kg/h）
1.226（kg/m3）

S240148A 197

定水位弁（関連商品）

5

注 1．定水位弁本体呼び径 250 以上はお問い合わせください。
注 2．本体ステンレス製は 190 頁をご参照ください。
注 3．フロート SUS 玉も製作しています。