お客様各位
Report No. A13001
2013 年 4 月 2 日
事業統括部 業務部

絶縁監視ﾕﾆｯﾄ F-MPC I0R、IGR 発売のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、この度、絶縁監視ユニット Igr と I0r の発売を開始致します。 詳細について、下記させて頂きますので、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願い申し上げます。
敬具－ 記 －1．発売機種
機種名形式
概要
外形寸法

絶縁監視ユニット F-MPC I0R、F-MPC IGR
I0r ユニット ： UM21-AR3C2
Igr ユニット ： UM20A＊-＊＊＊
I0 方式より高精度な漏電検出を実現し、絶縁劣化の傾向管理を可能にする機器
I0r ユニット ： H107×W48×D114
Igr ユニット ： 各機種の外形寸法は添付資料をご参照ください。

2．製品の特長【I0r ユニット】
小型の漏洩電流計測機能に特化した計測ユニットです。漏洩電流の計測及び漏電リレー機能を有し、計測値を表示・通信が可能です。尚、組合せ ZCT は、分割形を準備しており、新設盤はもとより、既設盤への取り付けも容易に対応可能です。
1) 小型化を実現し、2 回路に対応。
2) MCCB 内臓 ZCT と組合せが可能。
3) 漏電監視に I0 / I0ｂ 機能選択が可能
・漏電監視
4)注入トランスが不要のためコストダウン貢献、・絶縁劣化監視取り付け作業の削減を実現。
・設備保全
5）通信は F-MPC-Net と Modbus/RTU の選択が可能でF-MPC ｼﾘｰｽﾞの電力監視ｼｽﾃﾑで同時監視も可能。
6) カレンダー機能による履歴管理【Igr ユニット】
Igr 検出方式は電路電源とは別の信号（微少の低周波電圧）を注入し、その電圧に対する有効分電流のみを検出します。I0r よりも回路の適用性（三相４線、スコット[２次共通]、灯動など）に優れています。
1) 4 回路、8 回路のケースを用意し、1 回路から 8 回路までﾌﾚｷｼﾌﾞﾙに対応。
2) 重畳した監視波形による漏洩電流を計測するため、適用電路を選ばない。
3) OA・FA 機器などが多数使用される電気設備の絶縁監視・地絡保護システムとして最適。
4) 通信は F-MPC-Net と Modbus/RTU の選択が可能でF-MPC ｼﾘｰｽﾞの電力監視ｼｽﾃﾑで同時監視も可能。
5) カレンダー機能による履歴管理3．形式・価格体系
機種
I0rユニット
Igrユニット

名称

形式

標準価格

本体

UM21-AR3C285,500 円

注入ユニット、変成器 セット
ベースユニット付き収納箱
４回路
ベースユニット付き収納箱
８回路

UM20AY-A、
UM20AY-E30

113,000 円

UM20AB-C4

113,000 円

UM20AB-C8

180,000 円

計測ユニットUM20AX-M

100,000 円

ＺＣＴ

UM20AX-E30

10,000 円

ダミーユニット

UM20AX-DMY

4,000 円

4．発売時期2013 年 5 月受注開始－ 以上 －新製品ニュース2013 年 4 月

低圧絶縁監視システム F-MPC シリーズ

Igr/I0r 形絶縁監視装置
F-MPC IGR/F-MPC I0R
Igr，I0r 方式をラインアップ！電路の構成に合わせて，活線状態で絶縁状態を監視します。
■特長● Igr，I0r 方式を用意，電路の構成に合わせて機種選択可能。
※非接地系電路には適用できません。

● RS-485 通信を標準装備。F-MPC シリーズとの共通のネットワー
クで電力監視と設備監視を一括で実現。
F-MPC IGR
● 最大 8 回路を同時に監視。
● 監視電圧を重畳して計測するため，適用電路を選ばない。
F-MPC I0R
● 最大 2 回路を同時に監視。
● 対地静電容量アンバランス回路（三相 3 線Δ結線など）でも計測
F-MPC IGR可能。
● 注入用変成器が不要で，システム構成が容易。
● 適用する零相変流器（ZCT）が豊富，ZCT 付ブレーカや既存の設備に導入可能な分割形 ZCT も用意。

■機種・形式・価格（税抜き）
Igr 形絶縁監視システム
品名
4 回路ベースユニット付収納箱
8 回路ベースユニット付収納箱
計測ユニットダミーユニット
注入ユニット
注入用変成器
零相変流器 ZCT

形式 = 商品コード
UM20AB-C4
UM20AB-C8
UM20AX-M
UM20AX-DMY
UM20AY-A
UM20AY-E30
UM20AX-E30

希望小売価格〔円〕
113,000
180,000
100,000
4,000
113,000（セット価格）
10,000｝F-MPC I0R

I0r 形絶縁監視ユニット
品名
I0r 形絶縁監視ユニット

形式 = 商品コード
UM21-AR3C2

希望小売価格〔円〕
85,500■Igr/I0r比較表
監視装置の種類
新設電路への適用
既設電路への適用
システム監視単独監視
適用電路◎：良 ○：やや良 △：劣る

適用電路比較
F-MPC IGR
◎△
◎△
◎

＞
＜＞
＜＞

F-MPC I0R○◎○◎△

相線式（変圧器の種類）
三相 4 線 Ｙ結線
三相 3 線 Ｙ結線
三相 3 線 Δ結線
単相 3 線単相 2 線
スコットトランス（共通）スコットトランス（分離）灯動

F-MPC IGR
○
○
○
○
○
○
○
○

F-MPC I0R
××
○
○
○
×
○
×

○：適用可，×：適用不可

62F9-J-0125

低圧絶縁監視システム F-MPC シリーズ

Igr/I0r 形絶縁監視装置
F-MPC IGR/F-MPC I0R
Igr 形絶縁監視装置■一般仕様
ベースユニット項目
絶縁計測回路数
制御電源
消費電力
周囲温度，保存温度
相対湿度
質量
接続端子
取付け方法

仕様
ベース 1 台に対して，計測ユニット 4 または 8 台（回路）AC100 〜 240V（許容使用電圧範囲 AC85 〜 264V），50/60Hz（許容範囲 45 〜 66Hz）
AC110V 時 4 回路：30VA 以下 8 回路：40VA 以下
AC240V 時 4 回路：40VA 以下 8 回路：50VA 以下
動作周囲温度：− 10 〜 55℃ ， 保存温度：− 20 〜 70℃
20 〜 90％ RH（結露なきこと）
約 1kg ケース含み重量（4 回路：約 4kg，8 回路：約 5kg）
M3.5 ねじ締付けトルク 1.0 ± 0.2N
パネル埋込み形

計測ユニット項目
計測仕様

I0/I0b 電流
Igr 電流Igr 基準電圧
適用周波数

周囲温度，保存温度
相対温度
使用雰囲気
警報出力
質量
接続端子
取付け方法

仕様
有効計測範囲 50mA 〜 3000mA（3000mA 以上は 3000mA 固定）
有効計測範囲 3mA 〜 400mA（400mA 以上は 400mA 固定）
接地線対地間電圧 20Hz 0.5V 相当（表示なし）
I0/I0b：50/60Hz（許容範囲 45 〜 66Hz） 設定切替
Igr：12.5，15，20Hz 設定切替
動作周囲温度：− 10 〜 55℃，保存温度：− 20 〜 70℃
20 〜 90％ RH（結露なきこと）
腐食性ガス，過度の塵埃がなきこと
許容連続通電電流 1A
最大開閉容量 AC250V 2A，DC30V 2A
約 0.2kg
M3.5 ねじ締付けトルク 1.0 ± 0.2N
パネル埋込み形 （ベースユニット付き収納箱に実装）

注入ユニット項目
監視波重畳回路数
監視波重畳周波数仕様
1 回路 専用注入変成器利用

制御電源

AC100 〜 240V（許容使用電圧範囲 AC85 〜 264V），50/60Hz（許容範囲 45 〜 66Hz）
動作周囲温度：− 10 〜 55℃，保存温度：− 20 〜 70℃
20 〜 90％ RH（結露なきこと）
腐食性ガス，過度の塵埃がなきこと
許容連続通電電流 1A
最大開閉容量 AC250V 2A，DC30V 2A
約 0.7kg
M3.5 ねじ締付けトルク 1.0 ± 0.2N
パネル埋込み形

周囲温度，保存温度
相対湿度使用雰囲気
警報出力
質量接続端子取付け方法

20Hz ± 1% 以内，10V ± 1% 以内
15Hz ± 1% 以内，7.5V ± 5% 以内
12.5Hz ± 1% 以内，6.25V ± 5% 以内

注入変成器
項目
監視波重畳周波数
貫通径，ターン数
質量接続端子仕様
20Hz ± 1％，15Hz ± 1％，12.5Hz ± 1％30mm φ，20 ターン
11kg 以下 重量物につき，落下は避けること
M3.5 ねじ 締付けトルク 1.0 ± 0.2N

ZCT
項目
貫通径，変流比
質量接続端子仕様
30mm φ，1000/1200g 以下
M3.5 トルク 1 ± 0.2N

■計測仕様
計測項目
漏洩電流 I0
基本波漏洩電流 I0b
抵抗分漏洩電流 Igr仕様
50 〜 3000mA
50 〜 3000mA
3.0 〜 400.0mA

精度（ZCT 含む）± 20%± 20%（周囲温度 20℃にて）
Ig 理論値の± 10％，Min ± 3mA
ただし，対地容量含まず。
対地容量含む場合はIg 理論値± 15％，Min ± 3mA

対地静電容量 C

1 〜 20μF（周囲温度 20℃にて）
Ig 理 論 値 の ± 15 ％ か ら 換 算 し た 値，
Min ± 1 μ F

監視波漏洩電流 Ig

3.0 〜 3000mA（注 1）（周囲温度 20℃にて）± 15％ FS

注）Ig 値は監視周波数ベースでの Igr 値と Igc 成分によって求め，系統基準電圧換算で表示するため，20Hz，254V 設定時での理論最大値は 753mA となります。

■通信仕様
項目
規格
伝送方式
データ交換方式
同期方式
伝送距離
接続台数
伝送速度
アドレス（局番）設定
接続方法
RS-485 端子名称

ー伝送キャラクタ
スタートビットデ
データ長
パリティビット
タ形 ストップビット
式
BCC

仕様
F-MPC-Net
MODBUS/RTU
EIA-485
半二重 2 線式
1：N（電力監視ユニット） ポーリング / セレクティング
調歩同期方式
1,000m（総延長）
最大 64 台 / 1 系統 （ただし 64 台にマスタ機器を含む）
4,800/9,600/19,200/38,400 bps （選択）
1 〜 99端子台
DXA，DXBDXA を D1（＋），DXB を D0（−）と読み替えて接続してください。
ASCII コード
バイナリ
1 ビット（固定）1 ビット（固定）7 ビット /8 ビット（選択）8 ビット（固定）なし / 偶数 / 奇数 （選択）なし / 偶数 / 奇数 （選択）1 ビット（固定）
パリティなし：2 ビット（固定）その他：1 ビット（固定）偶数水平パリティ
CRC-16

工場出荷時は，F-MPC-Net プロトコル，通信機能無効，通信速度 :19200bps，データ長 :7bit，パリティ : 奇数の設定で出荷しています。
MODBUS/RTU でも，本器アドレスを 1 〜 99 の範囲で使用できます。I0r 形絶縁監視装置
■一般仕様
項目
定格仕様
AC100 〜 240V（許容使用電圧範囲 AC85 〜 264V）
50/60Hz（許容範囲 47.5 〜 63Hz）
ZCT1 次：0 〜 3000mA
EW 形または，ZCT 付 MCCB（富士電機：G-TWIN 形），変流比 1000：1
AC100 〜 240V（許容使用電圧範囲 AC85 〜 264V）
5VA 以下（AC110V 時），7VA 以下（AC220V 時）
15A 以下，3ms 以下（AC110V），30A 以下，3ms 以下（AC220V）− 10℃〜 55℃− 20℃〜 70℃
20％〜 90％ RH（結露なきこと）
約 400g

電圧
周波数
零相電流
零相変流器
電源電圧
負担 VA
突入電流

電源

動作周囲温度
保存温度
相対湿度
質量

■計測仕様
計測項目
抵抗分漏洩電流（I0r）注 1
デマンド値，デマンド最大値
漏洩電流（I0/I0b）注 1
デマンドﾞ値，デマンド最大値

有効計測範囲表示

精度 注 2

4桁
0 〜 3,000mA（I0b が 2mA 未満の場合足きり）（周囲温度 20℃にて）
I0r 理論値の I0b ± 10% 注 2，3（min ± 2mA）

2 〜 3,000mA

I0/I0b：± 10% FS

4桁注 1）I0r：抵抗分漏洩電流 I0：総合漏洩電流 I0b：基本波漏洩電流
注 2）計測精度には組み合わせ ZCT の誤差を含みます。
三相 3 線式回路における対地静電容量アンバランス補正実施時は，I0b ± 20%（min ± 4mA）
注 3）スカラー和方式のため三相 3 線での I0r 理論値は，I0b × cos（θ− 30 度）× 2/ √3 となります。
高調波抑制が機能した場合は，この理論式は適用できず，理論値は I0b に含まれる R 相，T 相の抵抗分のスカラー和になります。したがって，I0b のベクトルが，0 〜 60 度の範囲では，I0r ＞ Iob となります。
30 度のとき（または 210 度）が最大で，I0r ＝ I0b × cos（θ− 30 度）× 2/ √3（I0b ＝ 3000mA の時，I0r ＝ 3464mA）となります。

■通信仕様
項目
規格
伝送方式
データ交換方式
同期方式
伝送距離
接続台数
伝送速度
アドレス（局番）設定
接続方法
RS-485 端子名称

ー伝送キャラクタ
スタートビットデ
データ長
パリティビットタ
ストップビット
形式
BCC

仕様
F-MPC-Net
MODBUS/RTU
EIA-485
半二重 2 線式
1：N（電力監視ユニット） ポーリング / セレクティング
調歩同期方式
1,000m（総延長）
最大 64 台 /1 系統 （ただし 64 台にマスタ機器を含む）
4,800/9,600/19,200/38,400 bps （選択）
1 〜 99端子台
DXA，DXBDXA を D1（＋），DXB を D0（−）と読み替えて接続してください。
ASCII コード
バイナリ
1 ビット（固定）1 ビット（固定）7 ビット /8 ビット（選択）8 ビット（固定）なし / 偶数 / 奇数 （選択）なし / 偶数 / 奇数 （選択）1 ビット（固定）
パリティなし：2 ビット（固定）その他：1 ビット（固定）偶数水平パリティ
CRC-16

工場出荷時は，F-MPC-Net プロトコル，通信機能無効，通信速度 :19200bps，データ長 :7bit，パリティ : 奇数の設定で出荷しています。
MODBUS/RTU でも，本器アドレスを 1 〜 99 の範囲で使用できます。

■適用ZCT
零相変流器（ZCT）
機種
定格電流形式

貫通形
50A
100A
200A
400A
600A
800A
EW-ZB-30M05 EW-ZB-30M1 EW-ZB-58M2 EW-Z70A4 EW-Z70A6 EW-Z90

分割形
1200A 2000A 3000A 100A
200A400A
EW-Z115 EW-Z160 EW-Z250 EW-ZD30 EW-ZD45 EW-ZD65

ZCT 付ブレーカ
フレーム
基本形式

125AF
BW125JAZ

BW125RAZ

250AF
BW250JAZ

BW250RAZ

400AF
BW400SAZ

BW400RAZ

630AF
BW630RAZ

800AF
BW800RAZ

低圧絶縁監視システム F-MPC シリーズ

Igr/I0r 形絶縁監視装置
F-MPC IGR/F-MPC I0R■外形図〔単位：mm〕

Igr 形絶縁監視装置
ベースユニット 8 回路品

注入ユニット
適合パネル
厚さ最大 4353（260）注1
307
12020236

R5.0
取付金具
取付金具締付けねじ M3.5

30

135.5

16118

締付トルク0.7〜0.9N･m
144328（235）注1

M5スタッド309（216）注196.385137

Ｆ-ＭＰＣ ＩＧＲ
装置異常FAIL

出力中OUTPUTz6050H210Hz1512.520FU205

SE20FUSE

15205

144137

電源POWER

UM20AY-A

15.5

M5スタッド ナット締付け

M3.5
締付トルク0.9〜1.1N・m

M3.5
締付トルク0.9〜1.1N・m

25.5

M3.5
締付トルク0.9〜1.1N・m注1）（ ）内寸法は4回路品の寸法です。

注入変成器
∅133

145

150

3Ｒ
7.5
Ｒ340

Ｒ330

4-C24-R5
2.6

l

15ｋ

20105

M3.5
締付トルク0.9-1.1N・m

40

171.5115

∅

50
115

100
150

取付金具締付けねじM6180

零相変流器

14.5
60
7.5

133276.530∅26（84）

(4.5)

100
80

4(8)
Ｍ３．
５
締付トルク ０．
９〜１．
１Ｎ・ｍ100I0r 形絶縁監視装置
パネル取付用ブラケット
（付属）

26

端子接続図（端子カバー）

端子カバー（付属）POWER

C-1C-2Ior

UM21
AR3C2DXA

１１１DXB

２12SG３13U1４14

ZCT1l

V1515

ZCT2k６16

ZCT2l

７17OUT1８18

OUT2Ter.
SET

Io

ALARM
pre-IorIor
Io/Iob

TEST

Iob
(mA)
Failure96107

DEMAND HIST.

U2
V2100-240VAC
50/60ＨｚFG
UM21-AR3C24812102

M3端子ねじ
取付けトルク：
０．
５〜０．
７Ｎ・ｍ

締付けネジ
（M3）
取付けトルク：0.2〜0.3N・m

ZCT1k９19OUT3１020COM低圧絶縁監視システム F-MPC シリーズ

Igr/I0r 形絶縁監視装置
F-MPC IGR/F-MPC I0R■システム構成
I0r 方式
系統の線間電圧を基準として，絶縁電流を監視

線路電圧I0r 形絶縁監視装置

ZCT
負荷ZCT
注入ユニット
容量分 抵抗分

監視電圧

Igr 方式
注入変成器

Igr 形絶縁監視装置

系統周波数と異なる監視周波数成分を重畳して，絶縁電流を監視■絶縁監視，電力監視の同時監視
F-MPC-Net での監視
中央監視・Igr 電流値データトレンド（30 秒ごと）
：過去データ比較・日月年報への記録：経年劣化確認容易・システムからの警報発報，ログ記録
・常時の絶縁劣化状況の確認が可能→次回定期点検時に劣化箇所の確認計画立案へ
・設備の運転状況と合わせた確認→絶縁劣化と設備運転状況から絶縁劣化回路の推定・特定が可能
・中央での一括管理→現場巡回作業の効率向上
F-MPC IGR/F-MPC I0R

トレンドグラフで絶縁電流の変化がF-MPC04 シリーズ

FePSU

あった時刻に，負荷電力の変化が一致している回路で異常が発生＝発生源探査の効率向上

・多彩な電力監視機器メニュー
・漏電監視機能：ZCT 付ブレーカとの親和性

安全に関するご注意●安全のため、ご使用の前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
●安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ2013-3発行 A 30 FOLS カタログ番号 62F9-J-0125