このたびは、 本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本取扱説明書および国土交通大臣認定書をよくお読みの上、 現場の状況に合わせて正しく施工してください。

区画貫通部防火措置材料

使用上の注意事項

用【警告】●本製品の他に 「ラクパッド」 が必要になります。
●不適切な材料の使用や補修を行わないでください。十分な耐火性能を得ることができません。

取 扱 説 明 書
製品仕様

【注意】
●製品を取り扱う際には適切な保護具等を着用してください。

【使用上のご注意】
内面用シート
品番

工法表示ラベル

取扱説明書

※構成材料
適合
鋼製ボックス 内面用シート 工法表示ラベル 取扱説明書

BXR22 個用

2 個用 10 枚

BXR33 個用

3 個用 10 枚

10 枚1枚※１個用ボックスには、 内面用シートをボックス内面の大きさに切断してご使用ください。
また４～６個用ボックスには内面用シート 2 枚以上使用し、ボックス内面の大きさに合わせて切断し所定の位置に貼り付けてください。

●本製品は一般屋内用です。屋外、それに準じた環境下でのご使用はおやめください。
●ケーブル、配管の支持機能はありません。別途、支持してください。
●余った本製品は、必ず梱包箱に入れて保管してください。
●「工法表示ラベル」 を紛失した場合には、弊 社 H P に てご請求ください。

国土交通大臣認定 PS060WL-1190 認定条件

行政機関にご相談ください。

国土交通大臣認定番号

PS060WL-1190
建築基準法施行令第112条第2項に掲げる基準に適合する壁構造(60分)又は建築基準法壁構造第2条第七号の規定に基づく壁構造(60分)

コネクタ

ケーブル

内面用シート

（鋼製ボックス貫通孔の面積に対するケーブル断面積の総合計の割合）

施工条件

開口 B
（電線管・ケーブル出口側）

44.8%

寸法

矩形 ： 200×50mm 以下
円形 ：φ50mm 以下

最( 大サイズ)320(±2)×117(±2)×54(±2)mm 以下(6 個用以下 )ケーブル

600V 22mm2/ 本以下総合計 ： 117.1mm2 以下

合成樹脂製可とう電線管

PF ・ CD 管呼び 28 以下

貫通物条件

鋼製ボックス 寸法

ケーブル

化粧カバー

ブッシング

ケーブル

内面用シート
開口A

鋼製
ボックス

【電線管】

開口A
鋼製ボックス
内面用シート

ケーブル
化粧カバー

電線管

※1

ラクパッド

※1 開口Bに施工する「ラクパッド」は別売です。

鋼製
ボックス
内面用シート

ケーブル
化粧カバー

コネクタ

開口B

鋼製
ボックス

【ケーブルのみ】

開口A

800mm

占積率

開口 A
（鋼製ボックス側）

ボ ックス下 側 接 続

矩形 ： 290×100mm 以下

開口A

ラクパッド

開口B

電線管

化粧カバー

厚さ109mm以上寸法

※1

※1

ラクパッド

開口B

800mm

異なる場合があります。 その場合には当該建築物の確認検査機関もしくは所轄【ケーブルのみ】

【電線管】

ブッシング

800mm

下記の認定条件および認定条件図を基本としますが、 実際の現場ではこれらと認定条件図ボ ックス上 側 接 続のスイッチ ・ コンセントボックスの防火区画貫通部に適用することができます。

800mm

本製品と別売品の 「ラクパッド」 を組み合わせることで中空壁に設置された鋼製ケーブル

開口B※1ラクパッド本製品を適用するためには、 前頁記載の認定条件を満たす必要があります。 この認定条件に満たない場合、 十分な耐火性能を得ることができなくなります。 貫通物条件など認定条件の詳細につきましては、 弊社までお問い合わせください。

開口 B 施工手順 ( 電線管・ケーブル出口側 )・ 開口が矩形（200×50以下）の場合、2枚あるいは3枚で突き当て、重ね合わせで施工を行います。

開口 A 施工手順 ( ボックス側 )※壁面用シートは半分に切断して使用できます。
壁面用シートを半部に切断する際は下記図に示すように切断してください。

■用意するもの
鋼製ボックス(１～６個用に対応 )内面用シート

塗代カバー(各種対応しています)

以下は任意で使用できます。
電線管用コネクタ

左右から壁面用シートを貼る

●●●
●
●
●●●●●

※以下は本製品に付属していません。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●本製品

切断線

切込み部分は貫通物に沿わせる 壁面用シートを留付材で固定する

ケーブルブッシング(各種)

壁面用シート2枚を使用した施工例
１個用ボックスには、 内面用シートをボックス内面の大きさに切断してご使用ください。
また４～６個用ボックスには内面用シート 2 枚以上使用し、ボックス内面の大きさに合わせて所定の位置に貼り付けてください。

■２個用ボックスの施工例① 長手方向※シート四隅を固定できない場合、アルミテープで貼り付けて施工を行ってください。

※タッカーを使用する場合は以下の図のように壁面用シートどうしをまたぐように固定しないでください。

内面用シート（ボックスを壁面に取り付ける前の例）① 内面用シートの剥離紙をはがし、ボックス内面に貼ってください。
内面用シートは柔らかくて曲がるので、塗り代カバーを取り付けた後でも貼ることができます。
（透明のフィルムは付いたままご使用ください。）② ボックスを壁面に取り付けて、必要に応じて施工箇所付近の容易に分かる位置に工法表示ラベルを貼り付けて、施工完了です。
塗代カバーは各種対応しています。

②塗代カバー

アルミテープを壁面用シート端から幅10mm以上シートの長手方向に対し、左図のように塗代カバーを取り付けてください。

③貫通物用シートの巻き付け・ 貫通物用シートの剥離紙を剥がし、図のように貫通物に沿わせた切込み部分を覆うように1周以上巻き付けてください。

長手方向

・１３ミリカバー・５ミリカバー・平カバー
・１～６個用までの各サイズ( 上記いずれも樹脂製は使用できません。)

巻き付けた貫通物用シートを結束バンドでしっかりと固定してください。結束バンドは貫通物用シートの幅の中心よりも壁面側の位置に巻き付けてください。

長手方向※ボックスを壁面に取り付けた後でも①の要領で施工することができます。

・ 開口が矩形（200×50以下）の場合、2枚あるいは3枚を使用してまとめて巻き付けてください。その際は、結束バンドはつなぎ合わせて使用して構いません。
貫通物用シートを隙間なくつなげるか重ねる

開口 B 施工手順 ( 電線管・ケーブル出口側 )※別売品の 「ラクパッド」 が必要になります。

貫通物用シート①施工部の確認結束バンド

・ 開口部の寸法、壁構造などが条件に適していることを確認してください。
※開口は壁面用シートどうしが干渉しないように設置してください。（開口どうしの距離100mm以上推奨）②壁面用シートの貼り付け
・ 壁面用シート裏面の剥離紙を剥がし、中心から端までの切り込み部分を貫通物の下側にして切り込み部分を貫通物に沿わせて壁面へ貼り付けます。
※壁面用シートの貼り合わせ部分に隙間を生じないようにしてください。
・ 開口端から10mm以上重ね合わせて貼り付け、四隅をコンクリートねじ（M4以上）またはタッカーで固定してください。
開口
開口

壁面用シート

※結束バンドを紛失した場合は、市販の針金（φ0.8mm以上推奨）を使用してください。
※壁面用シート貼り付け後、および貫通物用シート巻き付け後、隙間がある場合にはアルミテープで補修してください。

④施工完了
・ 必要に応じて施工箇所付近の容易に分かる位置に工法表示ラベルを貼り付けて、施工完了です。
※本製品に同梱している工法表示ラベルはスイッチ・コンセントボックスの防火区画貫通部用になります。「ラクパッド」に同梱している工法表示ラベルはスイッチ・コンセントボックスの防火区画貫通部には使用できません。

留付材

技術事項のご相談 ・ お問い合わせは重ね合わせ代10mm以上

重ね合わせ代10mm以上

防災事業部〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡 5 丁目 1 番 8 号
TEL ： (0463)24-9341 FAX ： (0463)24-9346
URL ： https://www.furukawa-ftm.com/bousai/index.htm

取扱説明書の内容は、 製品改良などによりお断りなく変更する場合がありますので、 ご了承ください。

FT- 取説 - 第 22008 号 2022.6