イゼナ水蓄熱床暖房システム

アクアレイヤー
取扱説明書・保証書
アクアレイヤーSH
アクアレイヤーSH

Tempe
erature Controller

時℃
設定

簡易ﾀｲﾏｰ
（分）

タイマー

切セット

運転解除

212019AM18PM
1716確認152223 0 12時
時計

入設定モード

▲℃
現在

設定
定

3▼
4CH1141
13 12 111098567

ロックク

運転・停停止IC-24Ⅱ
Ⅱ
IC-0808Ⅱ＜夜間蓄熱式

IC-0808Ⅱ＞

この度は、イゼナ水蓄熱床暖房システム
この度は、イゼナ水蓄熱床暖房システム「アクアレイヤー」をご採用頂き、誠に有難うアクアレイヤー」をご採用頂き、誠に有難うございまございます。
この取扱説明書は、イゼナ水蓄熱床暖房システム
この取扱説明書は、イゼナ水蓄熱床暖房システム「アクアレイヤー
アクアレイヤーSH
SH」(電気シートヒ
電気シートヒーター熱源ーター熱源)夜間蓄熱タイプの使用方法・仕様を説明したものです。
夜間蓄熱タイプの使用方法・仕様を説明したものです。
ご使用いただく前に、必ずこの取扱説明書をお読み頂きまして、正しくご使用ご使用いただく前に、必ずこの取扱説明書をお読み頂きまして、正しくご使用下さいますようお願い致します。

特にご注意下さい！！
本システムは床材の下に、アクアレイヤー
本システムは床材の下に、アクアレイヤー((水の入った袋)水の入った袋)と電気シートヒーターが納められています。
家具を固定したりリフォーム等で、床上からビスを留めたり、ノコギリを使用したりすると、アクアレイヤーに傷が付いて、水が漏れ出してしまう可能性があります。
床暖房が使用出来なくなるだけでなく、構造を濡らしてしまったり、下の階に水が漏れ落ちたりすることがあります。

家具の固定やリフォームの際には、施工された工務店・設計事務所にご相談下さい。

制御機器（コントローラ・リレー）は、消耗部品となり、メンテナンスが必要です。その為、10度位の定期点検をおすすめ致します。
す。
です。その為、10 年に 1 度位の定期点検をおすすめ致しま
定期点検のご用命は、販売店まで定期点検のご用命は、販売店までお問合せ下さい。
お問合せ下さい。

-2-目
安全上の注意次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

イゼナ水蓄熱床暖房システム特徴

・・・・・・・・・・・５

イゼナ水蓄熱床暖房システム取扱注意 ・・・・・・・・・・・６
各部のなまえとはたらき◆システム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７◆コントローラー・・・・・・・・・・・・・・・・・８

操作方法
１

電源を入切する（夜間タイマー運転の入切）・・・・・・１０

２

現在時刻を調整する

・・・・・・・・・・・・・・１１

３

設定温度を調整する

・・・・・・・・・・・・・・１２４

夜間タイマー運転以外の時間に運転する・・・・・１３５

夜間タイマー運転の運転時間を変更する

・・・・・１４６

変更した夜間タイマー運転の運転時間をリセットする・・１５

７ロック(チャイルドロック)を掛ける、解除する

・・・１６

トラブルシューティング◆故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・・・・・１７◆コントローラーにこんな表示が出たら？ ・・・・・・・・１８
品質保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
仕様書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１-3-

安 全 上 の 注 意●

この安全上の注意は、製品を正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全上の注意は必ず守って下さい。

●

ご使用頂く前に、必ずこの取扱説明書を御読み頂きまして、正しくご使用下さいますようお願い致します。

警告注意

取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重症を負う危険の状態が生じることが想定される場合、その危険を避けるための注意事項です。
取扱を誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物理損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合の注意事項です。

警 告
※
※

本器の取り付け・取り外しや結線のときは、電源を切った状態で行って下さい。
感電の危険性があります。
本器は絶対に分解したり加工、改造、修理は行わないで下さい。
異常動作、感電、火災の危険性があります。

注 意！
！
！
！
！
！
！
！

本器は床暖房コントローラーです。過昇温防止装置として使うことはお止め下さい。
本器の電源は工事業者が用意したものを使用し、配線間違いや電源電圧の間違いは十分注意し、通電前に必ずご確認下さい。
本器は電源遮断器を備えていません。必要な場合は外部に取付けて下さい。
本器は仕様に定められた条件および環境（振動、温度、湿度など）の範囲で使用保管して下さい。
本器は可燃性、腐食性、爆発性のガスまたは蒸気のある場所では使用できません。
万一使用中に床温度が異常に熱くなったときはブレーカを切って電源を遮断して工事業者または相談窓口にご連絡下さい。
本器の表面の汚れがひどいときは、水にぬらした柔らかい布を硬く絞って、軽く拭き取って下さい。洗剤及びシンナー・ベンジンなどではふかないで下さい。
長時間ご使用されない場合は、ブレーカーを切って電源を遮断して下さい。

-4-

イゼナ水蓄熱床暖房システム特徴
イゼナ水蓄熱床暖房システム特徴● 本当の快適さと安全を考えた床暖房システムです。
● イゼナ水蓄熱床暖房システムは、床下のアクアレイヤーに熱を溜め、その熱で暖房するシステムです。
体温以下の最大３５℃以下の低い温度で温めるため、身体にやさしい床暖房です。
・ 夜間に床暖房を運転し、昼間は蓄熱した熱を有効に利用します。
・ 水の対流による「こもり熱の分散」（低温やけどの心配がない）や、床の衝撃音の減衰などたくさんの利点が備わっています。

● 専用コントローラーで操作が簡単
・ 「「IC-08Ⅱ」は、夜間電力を利用して運転する「蓄熱床暖房」の専用コントローラー
Ⅱ」は、夜間電力を利用して運転する「蓄熱床暖房」の専用コントローラーです。
です。(23 時～翌朝 7 時まで)
・ コントローラーは 48 時間の停電補償が付いており、停電しても保障時間内に復旧すれば、停電前の状態に復旧します。
（運転状態であれば運転、停止状態であれば停止）-5-

イゼナ水蓄熱床暖房システム取扱注意(1) コントローラーで設定する温度は、アクアレイヤー(根太間に設置されている水の入った袋)の温度です。床面の温度ではありません。
床面の温度ではありません。
最適設定温度は、建物の断熱特性により違いますので、使用しながら見つけて下さい。
(2) 温度が立ち上がる時間は建物の断熱特性により違います。
(3) イゼナ床暖房システムは、まず水に熱を溜め込むため、温度が上がるまでに多少時間が掛かります。
(4) 床暖房の上に、こたつや電気カーペットは置かないで下さい。
床の熱バランスが変化してしまい設定された温度が維持できなくなります。
絨毯や家具を置く場合は、その部屋の床面積の 20％以下にして下さい。
(5) 床暖房が設置してある床面に、布団を敷いて寝ないで下さい。
布団に覆われていない床の部分で放熱するため、基本的には低温やけどまでに至る温度にはなりません。
しかし、放熱面積が確保できない敷き方をした場合、コントローラーで設定した温度以上に上昇し、健康を害することがありますので気をつけて下さい。
(但し、ヒーターは最大 60℃までしか上がらない安全装置を備えています）(6) 床暖房のある床に穴を開けたり、釘や木ネジなどを打ったり絶対にしないで下さい。
水が漏れ、床構造材を腐らせたりする場合があります。
(7) アクアレイヤー水温が設定温度に達すると、ヒーターの加温が一時停止します。
徐々に冷えて、水温が設定温度より 2℃低くなると、ヒーター加温を再開します。
タイマー運転の場合、一時停止のまま運転終了時間を迎える場合があります。
その際は、水温が設定温度より 1～３℃低いことがありますのでご了承下さい。
(8) 設定温度の最高数値は 35℃になりますが、建物の断熱性能やアクアレイヤーの敷設状況、気象条件等により設定温度まで達しない場合もありますのでご了承下さい。

-6-

各部のなまえとはたらき◆システム

コントローラー

リレーボックス

アクアレイヤー
防水ポリシート

電気シートヒーター・アクアレイヤー
アクアレイヤー
水を密封した袋です。
蓄熱性の優れた｢水｣に熱を溜め込むことで、やさしい温かさでゆっくりと放熱します。
・電気シートヒーター
電気シートヒーター
アクアレイヤーを温める薄い面状のヒーターです。
・防水ポリシート
アクアレイヤーと電気ヒーターを包んでいます。
・コントローラー
コントローラー
床暖房システムの運転を制御するためのものです。
・リレーボックス
リレーボックス
電気シートヒーターの ON/OFF を制御するリレーが納められています。
また、アクアレイヤーの水漏れを検知する漏水センサー線も納められています。
電気容量によって、大きさや数は異なります。
-7-◆コントローラー◇各タッチボタンの機能

Temperature Controller⑤時⑥簡易ﾀｲﾏｰ
（分）℃

設定
タイマー

切設定モード⑧セット

運転解除

212019AM
18PM
1716確認152223 0 12

時計

入

⑦℃

現在

設定

34CH11413 12 111098▲②▼③ロック④運転・停止①56
7

IC-08Ⅱ①「運転・停止」ボタン
電源を ON・OFF します。
②「▲」ボタン
設定温度レベルを上げるときに使います。
③「▼」ボタン
設定温度レベルを下げるときに使います。
④「ロック」ボタン(④「ロック」ボタン(チャイルドロック)
チャイルドロック)
スイッチをロックするときに使います。(３秒長押し）解除する時も同じように３秒長押しすると解除されます。

⑤「時」ボタン
現在時刻や予約タイマーの時間を合わせるときに使います。(時)⑥「簡易タイマー・分」ボタン
現在時刻や予約タイマーの時間を合わせる時に使います。(分)また、夜間タイマーの時間外に運転する場合に使用し、1 回タッチする毎に30 分ずつタイマー時間が増えていきます。(最大 8 時間)⑦「設定モード」ボタン
現在時刻の設定の際に使用します。
⑧「セット」ボタン
設定モードからの設定内容を確定する時に使います。
-8-◇表示画面の説明
➊温度表示

❶

℃

設定

設定温度と現在温度（床下のアクアレイヤーの℃水温）を表示します。

現在下段には、温度に応じた 8 段階のバーグラフを表示します。

➋タイマー

時計

入切

運転

➍
え解除

設定

➌21 22 23 0 1 2 3

2019AM
18PM
1716確認154CH11413 12 111098567➋時計表示
現在時刻を表示します。
また、夜間以外の運転時には、運転残り時間が表示されます。

➎え➌夜間タイマー時間表示
夜間タイマーで設定された時間が「■」で表示されます。
初期値は 23 時～7 時までの 8 時間です。
（23時から 6 時まで「■」が 8 個表示されます。）➍エラーコード表示
コントローラー異常時にエラーコードが表示されます。

➎ロック状態表示
ロック状態が表示されます。
通常は鍵が開いたアイコンが表示され、ロック時は鍵が閉じたアイコンが表示されます。

数秒間、操作をしないとバックライトが消灯します。
就寝モード：午後
10 時～午前 7 時までの間は、各ボタンのランプが通常の 30％の寝モード
明るさになります。
-9-操 作 方 法
分電盤の床暖房ブレーカーが全て上がっている
分電盤の床暖房ブレーカーが全て上がっていることをご確認の上、コントローラーことをご確認の上、コントローラー操作を行って下さい。

１

電源を入切する
電源を入切する（夜間タイマー運転の入切）（夜間タイマー運転の入切）Temmperature Co
ontroller℃

時

設定

簡易ﾀｲﾏｰ
簡（分）
入設
設定モード

運転℃

▲

在現在

2102019AM
1817166152223 0 1

23

▼

4CH1

1413 12 111098567ロッック① 、②セット

運転・・停止①「運転・停止」
運転・停止」ボタンをタッチすると電源が入ります。
ボタンをタッチすると電源が入ります。
電源を入れると、自動的に夜間タイマー運転になります。

② もう一度、「運転・停止」ボタンをタッチすると電源が切れます。
「運転・停止」ボタンをタッチすると電源が切れます。

いつから運転し始めたら良いの？
•朝起きた時に、少し寒いなと感じ始めたら、運転を始めて下さい。
朝起きた時に、少し寒いなと感じ始めたら、運転を始めて下さい。
•水温を現在温度から水温を現在温度から水温を現在温度から2～3℃3℃上げるだけでも、朝起きた時の寒さが上げるだけでも、朝起きた時の寒さが解消します。

- 10 -

２

現在時刻を調整する
Tem
mperature Controller
C℃

時

設定

②
簡易ﾀｲﾏｰ
（分）

③

入切

設
設定モード℃

▲

現現在

21
時計
22091918PM
177
116152223 0 1

23

▼

4CH1

1413 12 111098567
ロロック①セット

運転転・停止① 「設定モード」「設定モード」ボタンを 4 回タッチして、 ➋《時計》 を表示させます。

② 「時」「時」ボタンをタッチして、時間を調整します。
ボタンをタッチして、時間を調整します。

③ 「簡易タイマー「簡易タイマー((分)」ボタンをタッチして、分を調整します。

④ どのボタンも触らずに約 3 秒経過すると、自動的に確定して通常の画面に戻ります。

⑤

設定中でも、設定中でも、33 秒経過すると確定してしまいますので、再度①からやり直して下さい。

- 11 -

３

設定温度を調整する
Temperature Controller℃

時

設定

簡易ﾀｲﾏｰ（分）
入切

設定モード℃

▲

①現在

21
時計
201918PM
1716152223 0 1

23

▼

4CH1

1413 12 11

10セット

98

567
ロック

運転・停止

① 設定温度を上げる場合は、「▲」ボタンをタッチします。

② 設定温度を下げる場合は、「▼」ボタンをタッチします。
「▼」

数日間不在にするのですが電源は切って大丈夫？
•旅行などで数日間不在にする時は、電源を切るのではなく、設定温度を普段より5～8℃低くして運転を継続させて下さい。
•設定温度を低くして運転しておけば、少ない電気代である程度の水温を維持し、帰宅した時に普段の設定温度への復旧が容易になります。
•但し、生活していないと家全体の温度が下がっていますので、暖かさに物足りなさを感じる場合には、設定温度を上げるか、手動運転で様子を見てください。

- 12 -②

４

夜間タイマー運転以外の時間に運転する
Temperature Controller℃

時

設定

① 、②
簡易ﾀｲﾏｰ（分）タイマー
入設定モード

運転℃▲

現在

212019181716確認
15セット

2223 0 123▼

4CH11413 12 111098567
ロック

運転・停止① 「簡易タイマー（分）」ボタンをタッチします。
」② 時計の表示が、「00:30」となり、上部にタイマーの表示が出ます。
「簡易タイマー（分）」ボタンをタッチする毎に30 分ずつ増えるので、お好みの時間」に調整します。

③ タイマー時間が終了する 10 秒前にブザーが鳴り、運転を停止します。

※電気の契約内容によっては、ご利用頂けない場合がございます。

- 13 -

５

夜間タイマー運転の運転時間を変更する
Temperature Controller

②、③℃

時

設定℃

▲

現在

②、③簡易ﾀｲﾏｰ
（分）

タイマー
入

①
設定モード

設定

212019AM
181716
確認
152223 0 123

▼
4CH1

14

13 12 111095678

ロック

②、③、④
セット

運転・停止

① 「設定モード」ボタンを2 回タッチして、《設定》「設定モード」設定》 を表示させ、「セット」ボタンをタッチします。

② 入が点滅するので、「時」ボタン、「簡易タイマー（分）」ボタンをタッチして、」ボタンご希望の開始時間に調整し、「セット」ボタンをタッチします。
「セット」ボタン③ 次に、切が点滅するので、「時」ボタン、「簡易タイマー（分）」ボタンをタッチして、」ボタンご希望の終了時間に調整し、「セット」ボタンをタッチします。
「セット」ボタン④ 再び、入が点滅するので、もう一度「セット」ボタン「セット」ボタンをタッチすると設定完了です。
「セット」ボタン
更に設定したい場合は、②,③を繰り返し行なって下さい。

※最大で 5 つの時間帯のタイマーがセットできます。

- 14 -

６

変更した夜間タイマー運転の運転時間をリセットする
Temperature Controller℃

時

設定簡易ﾀｲﾏｰ
（分）

タイマー
入

①
設定モード℃▲

現在

解除

212019AM
18PM
1716
確認
152223 0 1

23

▼
45
6
7

CH1

14

13 12 11

1098

ロック

②
セット運転・停止① 「設定モード」ボタンを１回タッチして、《解除》「設定モード」解除》 を表示させます。

②「セット」ボタンをタッチしたまま約3 秒待ちます。
「セット」ボタン「ピーコン、ピーコン」と音が鳴り、タイマー設定が初期状態に戻ります。
「ピーコン、ピーコン」•複数の夜間タイマーを設定する場合、運転時間が重なってしまうと、現在時刻の右側の夜間タイマー表示がきちんと表示されなくなってしまいます。運転時間が重ならないように設定して下さい。
•タイマー設定が分からなくなってしまった場合は、運転時間のリセットを行い、再度設定を行って下さい。

- 15 -

７

ロックロック(チャイルドロックチャイルドロック)を掛ける、解除する
チャイルドロック を掛ける、解除する
Temmperature Co
ontroller℃

時

設定

簡易ﾀｲﾏｰ
簡（分）入切設
設定モード℃

▲

現在
在221
時計
200
1918PM
17166
11522

23 0 1

23

▼

4

CH1

14

13 12 11

セット

109856
7

① 、②
ロッック

運転・・停止① 「ロック」「ロック」ボタンを約ボタンを約 3 秒間タッチします。
ブザー音が鳴り、各ボタン操作が出来なくなります。

②

解除する場合は、再び解除する場合は、再び「ロック」「ロック」ボタンを約「ロック」 ボタンを約 3 秒間タッチします。
ブザー音が鳴り、通常の状態に戻ります- 16 -

トラブルシューティング◆ 故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら、修理サービスを依頼される前に、次の項目を点検してください。
こんなとき考えられる原因

コントローラー表示が分電盤の床暖房ブレーカー（コントローラー）が ON になっているか全く出ないご確認下さい。ブレーカーが ON になっていると「運転・停止」ボタンが赤く点灯します。

床が冷たい ①

床暖房ブレーカー（コントローラー）と床暖房ブレーカー（ヒーター）は別々のブレーカーです。床暖房ブレーカー（コントローラー）しか入っていないと、いくら運転しても温まりません。分電盤の床暖房用ブレーカー（ヒーター）が全て ON になっているかご確認下さい。

床が冷たい ②

設定温度は適切ですか。
コントローラーの設定温度は床下のアクアレイヤーの水温設定です。
現在温度が設定温度まで上がっていても冷たい場合は、設定温度を上げて様子を見て下さい。

水温が上がらない ①

蓄熱式の床暖房のため、温度が上がるまでに時間掛かりますが、一度温度が上がると冷めにくいシステムです。
タイマー運転または、手動運転で様子を見て下さい。

水温が上がらない ②

一晩タイマー運転をしても水温が温まらない場合、床暖房ブレーカー(ヒーター)が入っていない可能性があります。
分電盤の床暖房のブレーカー(ヒーター)が全て ON になっているかご確認下さい。

部分的に床が暖まらない

床の半分が温まらないなど、部分的に床が温まらない場合、床暖房ブレーカー(ヒーター)の一部が入っていない可能性があります。
分電盤の床暖房ブレーカーが全て ON になっているかご確認下さい。
また、温まらない部分に床暖房が入っているか敷設図と見比べてご確認下さい。

最高設定温度まで上がらない

建物の仕様や敷設状況、使用環境によって設定温度まで上がらないこともあります。

以上の点検を行い、改善されない場合は、速やかに運転を停止してご連絡下さい。の点検を行い、改善されない場合は、速やかに運転を停止してご連絡下さい。
- 17 -

◆コントローラーにこんな表示が出たら？
コントローラーが異常を感知した場合、アラーム音と共に画面左下にエラー表示が出ます。
電源の入切やブレーカーの入切をしても改善しない場合は、電源を切って、お問い合わせ下さい。
Temmperature Co
ontroller℃

時

設定

簡易ﾀｲﾏｰ
簡（分）入切設
設定モード℃

▲

在現在

21
時計
200
1918PM
17
166
152223 0 123

▼

4CH1

1413 12 11

10

95
678
ロ
ロック

点検

セット

運転・停止

エラー表示

アラーム音

異常原因

対応

EO

ピピピ… 連続)
ピピピ…(連続センサー断線センサー交換ES

ピピピ… 連続)
ピピピ…(連続センサーショート

センサー交換RO

ピピピ… 連続)
ピピピ…(連続

リレーオープン

製品交換

RS1

ピピピ… 連続)
ピピピ…(連続

CH1 のリレーショート

製品交換

RS2

ピピピ… 連続)
ピピピ…(連続補助出力のリレーショート

製品交換

回路保護用のコントローラ

OHtピピピ… 連続)
ピピピ…(連続内部センサーの過熱感知(80℃以上)(80RtH

ピピピ… 連続)
ピピピ…(連続リレー加熱の時の温度ヒューズ断線
温度ヒューズ断線(115(115℃)

製品交換（55～10 分間電源 OFFしてから再起動して下さい。施工場所の密閉状態を確認下さい。)
確認下さい。
製品交換＊ 保証期間を経過したものは、有償対応になります。

- 18 -

品

質

保証書＜IC-08Ⅱ

発行日

年

SH

2019.12.01＞

月日様
１．対象物：

イゼナ水蓄熱床暖房システム

アクアレイヤー

２．納品先：

３．引渡日：
試運転完了日：年

月日

年

月日

4．保証期間：床暖房本体（アクアレイヤー・電気シートヒーター） 5 年
制御機器（コントローラー・リレー）

株式会社

1年

イゼナ

販売店名
千葉県我孫子市寿 2-20-11(施工店)

TEL：04-7182-7437

FAX：04-7181-1510製造元

株式会社〒２７０－1152

イゼナ

千葉県我孫子市寿 2-20-11- 19 -TEL04-7182-7437

◆商品保証内容
1. 保証期間
弊社製品の施工完了後、又は物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無償で対処する期間です。保障期間を経過したものは、有償です。
お問合せやご相談は、お買上げの販売店窓口にお問合せ下さい。
保証期間は、建築引渡日もしくは試運転完了日(床暖房が通電・作動が出来る状態になった日)の早い方を保障期間の開始日とします。
2. 免責事項
保障期間内においても、次の各号に該当する場合は、保証の対象外(有償)となります。
(1)

保証書の提示がない場合(2)

保証書にお客様名・納品先・引渡日・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合(3)

建物の設計･施工に起因する場合(4)

アクアレイヤー工事範囲以外の建築工事に起因する場合(5)指定された以外の用途に使用された場合(6)

設置後の取り付け場所の移動、分解、落下等によって生じた本製品の故障又は損傷(7)

運転、取扱いの不備、並びに適切な維持管理を怠ったことに起因する不具合(8)

製造時に実用化されていた技術では、予測することが不可能な事象に起因する場合(9)

その他、該当不具合の発生が弊社の責によらない場合(10)

経時変化による通常一般的な該当保証対象品の変褪色、汚れ、劣化、使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象(11)

使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷(12)

建築躯体の変形等や、入居後における増改築や改修等に起因する場合(13)

過酷な条件の下で使用されて生じた故障または損傷(14)

修理の際、お客様が申告された故障状況の特定が出来なかった場合のすべての費用(15)

動物や昆虫等の侵入や行為、及び植物の侵入等に起因する不具合(16)

火災・爆発・凍結等の事故、台風・落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異並びに公害や異常電圧、または戦争・暴動の破壊行為による不具合(17)

消耗部品の消耗に起因する不具合(18)

地下水、井戸水、温泉水等を給水したことに起因する不具合(19)

暖房配管への錆や異物混入に起因する不具合(20)

海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境に起因する不具合(21)

電気・水・燃料等の供給トラブルに起因する不具合(22)

保証対象品の施工説明や警告表示に反する施工を行ったことに起因する不具合(23)

指定規格以外の電気・燃料・熱媒等を使用したことに起因する不具合

3.保証書は日本国内においてのみ有効です。
4.本保証は原則として解約できません。
5.保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう保管して下さい。
6.その他
(1)

遮音性能、床衝撃音減衰性能は保証の対象外とします。

- 20 -

仕様- 21 -書メモ：- 22 -

- 23 -

＜IC-0８ⅡSH

19.12.01＞