間接蒸気式加湿器

SHE タイプ

設定要領書

施工業者様向けＷＭ-SHE タイプ

空調機・チャンバ組込用
間接蒸気式加湿器

設定要領書
もくじ

安全のために必ず守ること……………………………… 1
1-1 出荷時設定一覧………………………………………………………… 3
1-1 出荷時設定から変更が必要な場合…………………………………… 3

はじめに

1 はじめに

間接蒸気式加湿器 WM-SHE type

2 操作パネルの位置と詳細
2-1 操作パネルの位置……………………………………………………… 4
2-2 操作パネルの機能と各部の名称……………………………………… 4

操作パネルの位置と詳細

0.0.0.0.

3 機能設定項目

試運転作業要領書

2212 ①

取扱説明書
運転動作、運転管理、
一般保守要領など、加湿器の取り扱いについて記載しています。

4-1 運転管理項目の一覧………………………………………………… 18
4-2 絶対積算運転時間のリセットと変更……………………………… 19

5 エラーコードが表示されたら5-1 安全保護機能による警報表示について… ………………………… 21
5-2 予報表示について…………………………………………………… 21

エラーコードが表示されたら

施工要領書

加 湿 器 本 体 の 取 付、 施工完了後、加湿器
給 排水接続、電 気配 が正常に作動するか線（計装）など、加湿 の試運転手順につい器の施工に関する説 て記載しています。
明を記載しています。

4 運転管理項目

運転管理項目⿟ このたびはウエットマスター間接蒸気式加湿器をご採用いただき、まことにありがとうございます。
⿟ この設定要領書には出荷時設定から変更を行う場合の手順、安全についての注意事項などを記載しています。この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、作業の前に必ずお読みいただき、正しい設定を行ってください。
⿟ 本加湿器は供給水に、軟水または一次純水を使用します。
軟水をご使用の場合は、軟水器の説明書類も必ずお読みいただき、正しい施工・取り扱いをお願いします。
⿟ 本書の内容以外に関する説明は下記を参照し、該当するドキュメントをご確認ください。

機能設定項目

SHE20/SHE35
SHE45/SHE60
SHE90/SHE120

3-1 機能設定項目一覧……………………………………………………… 5
3-2 単独運転／連動運転の設定…………………………………………… 6
3-3 連動台数設定…………………………………………………………… 7
3-4 入力信号設定…………………………………………………………… 9
3-5 水質ブロー設定……………………………………………………… 10
3-6 定期点検表示時間設定……………………………………………… 11
3-7 点検清掃表示時間設定……………………………………………… 12
3-8 ファンインタロックオフブロー設定………………………………… 13
3-9 連動用蒸気遮断弁設定……………………………………………… 14
3-10 バックアップ設定…………………………………………………… 15
3-11 ローテーション設定… …………………………………………… 16
3-12 客先設定項目のリセット…………………………………………… 17

安全のために必ず守ること
⿟

⿟

⿟

⿟

この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、取り扱ってください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡、重症を負う可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生に結びつくもの

図記号の意味は以下のとおりです。
必ず守る

絶対しない

濡手禁止

触らない

絶対に濡れた手で触らない

水濡禁止

絶対に水に濡らさない

警告
取付工事は、専門業者に依頼する
必ず守る取付工事に不備があると、水もれや感電、火災等の事故の原因になります。

必ず守る

高所作業時の安全を確保する
必ず守る

必ず守る

必ず守る

高さが２メートル以上の箇所で作業を行うときは、適正な足場を確保し安全帯を使用する等、墜落による作業者の危険を防止するための措置を講じてください。
必ず守る

作業時は、けが防止のため保護用手袋を着用する
やけど・けがの原因になります。

絶対しないディップスイッチ切替作業は、
必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

通適切な保護具、器具を使用しない場合は感電の原因になり
ます。
濡手禁止

触らない

漏電ブレーカが取り付けられていないと、感電の原因になります。

改造はしない活線作業を行う際は、絶縁用保護具を着用する
か、活線作業用器具を使用する

必ず守る

電源回路要領不足や取付不備があると感電・火災の原因になります。

加湿器元電源には、必ず加湿器専用の漏電ブレーカーを取り付ける

水濡禁止

必ず守る

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」
および製品添付の説明書類に従って施工する

電気配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する取付工事に不備があると、接続や固定が不完全な場合は、発煙、火災の原因になります。

触らない

運転中および運転停止直後の本体内部・蒸気
ホース・蒸気噴霧管・接続配管には触れない
高温部に触れるとやけどの原因になります。

本体から蒸気噴霧管までの間に、蒸気量制御用のバルブ等を設置しない
絶対しない 加熱タンクの内圧が上昇し危険です。

-1-

故障や水もれ・感電・火災の原因になります。

加湿器本体・操作パネルに水、液体をかけない
ショート・漏電・感電・事故・発煙・火災の原因になります。

濡れた手で電気部品に触れたり、
スイッチ・ボタンを操作しない
感電・事故・発煙・火災の原因になります。

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れない
やけど・感電の原因になります。

注意
アース接続（D 種接地工事）を行ってください
必ず守る

必ず守る

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

必ず守る

必ず守る

加湿器停止に起因する安全上の問題や、設備・物品などへの障害・リスクが想定される場合は、
バックアップ機を設置する

水道法、消防法等に規制される部材の取り扱いについては、専門業者に依頼する
法令を遵守した施工が必要です。

高温になる供給蒸気配管・還水配管・排水配管は露出しないよう保温工事を行う
保温が行われない場合やけどの原因になります。

給水配管は結露が生じないよう保温工事を行う

加湿器は故障や誤動作が発生した場合や保守点検作業の際に運転を停止します。

必ず守る

-2-

結露が生じた場合、水もれによる事故の原因になります。

1 はじめに
1-1 出荷時設定一覧
⿟ SHE タイプの出荷時の設定は以下の通りです。

設定項目

出荷時の設定状態

連動台数設定単独運転

入力信号設定比例制御電流入力 4-20mA

水質ブロー設定

軟水

定期点検表示時間設定

時間設定無し点検清掃表示時間設定

8,000 時間

ファンインタロックオフブロー設定

ファンインタロックオフブロー機能あり（最低水位まで排水後に給水し、運転水位にて待機）

はじめに

連動用蒸気遮断弁設定

連動用蒸気遮断弁なし

バックアップ設定

バックアップ運転なし

ローテーション設定

ローテ―ション運転なし

操作パネルの位置と詳細

1-2 出荷時設定から変更が必要な場合
⿟ 出荷時の設定から変更が必要な場合は、現場で必要となる運転の種別 / 構成を下記より確認し、設定の変更を行ってください。

運転種別

加湿器 1 台による単独運転

単独運転
所定の加湿能力を 1 台で構成

運転種別／構成

蒸気用制御弁：加湿器 1 台に対し１台
連動用蒸気遮断弁：使用しない

機能設定項目

ディップスイッチ上での設定作業※1

出荷時設定済みにつき設定不要

・入力信号設定・水質ブロー設定
操作パネル上で設定可能な項目
・定期点検表示時間設定（詳しくはP.5「3 機能設定項目」参照）
・点検清掃表示時間設定
・ファンインタロックオフブロー設定
運転種別

加湿器 2 ～ 4 台による連動運転（うち 1 台はバックアップ機）

バックアップ運転

運転管理項目

所定の加湿能力を複数台の加湿器で構成し、さらに 1 台をバックアップ機として用意。
蒸気用制御弁：連動グループ 1 組に対し１台

運転種別／構成

連動用蒸気遮断弁：加湿器 1 台に対し連動用蒸気遮断弁１台
ディップスイッチ上での設定作業※1

ディップスイッチ（DS2）による親機／子機設定（各加湿器毎に設定要）

エラーコードが表示されたら・連動台数設定 ・入力信号設定 ・水質ブロー設定 ・定期点検表示時間設定
操作パネル上で設定可能な項目
・点検清掃表示時間設定 ・ファンインタロックオフブロー設定（詳しくはP.5「3 機能設定項目」参照）
・連動用蒸気遮断弁設定 ・バックアップ設定 ・ローテーション設定
運転種別

加湿器 2 ～ 4 台による連動運転

連動同時運転運転種別／構成

ディップスイッチ上での設定作業※1

所定の加湿能力を複数台の加湿器で構成
蒸気用制御弁：連動グループ 1 組に対し１台
連動用蒸気遮断弁：使用しない、または加湿器1台に対し連動用蒸気遮断弁１台
ディップスイッチ（DS2）による親機／子機設定（各加湿器毎に設定要）・連動台数設定・入力信号設定 ・水質ブロー設定 ・定期点検表示時間設定
操作パネル上で設定可能な項目
・点検清掃表示時間設定 ・ファンインタロックオフブロー設定（詳しくはP.5「3 機能設定項目」参照）
・バックアップ設定 ・連動用蒸気遮断弁設定※ 1：ON-OFF 式ヒューミディスタットを使用する場合や、加湿要求入力信号を結線しないで運転する場合は、別途設定が必要になります。
別冊の施工要領書を参照してください。

-3-

2 操作パネルの位置と詳細
2-1 操作パネルの位置

図 -1 操作パネルの位置

SHE タイプでは、設定の変更に操作パネルを使用します。
操作パネルの位置は図 -1 の通りです。
※図 -1 では SHE45 の場合を表していますが、他の型番でも同様です。

操作パネル

はじめに

①表示部
加湿器の運転時間（× 10h）や各種設定を表示します。
※表示される時間の 10 倍が実際の時間となります。

①

D

C

B

操作パネルの位置と詳細

2-2 操作パネルの機能と各部の名称
A

間接蒸気式加湿器 WM-SHE type② MODE ボタン
加湿器の各種設定の確認、設定に使用します。

0.0.0.0.
⑤④ DOWN ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。
⑤ ENT ボタン
設定項目の決定に使用します。
⑥加湿表示灯（赤）
加湿器が加湿運転中、赤色に点灯します。連動運転している場合、連動台数設定エラー時および通信異常時に点滅します。

⑥⑦⑧⑧手動排水スイッチ
加湿器の加熱タンク内の水を排水します（●部を押すと ON になります）。
【表示部（①）の詳細】
A の点灯／消灯：低水位表示
加熱タンク内の水位を検知し、点灯 / 消灯を行います。
操作パネルの電源スイッチ ON 後、加熱タンク内の水位が低水位の場合に、ドットが点灯します。この表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。
A/B/C/D の点滅：連動運転設定確認表示
連動運転時にのみ、連動運転の設定確認中に点滅を行います。
操作パネルの電源スイッチ ON 後、約 1 分間点滅表示を行い、加湿器の設定確認を行います。この点滅表示が消灯しないと、加湿運転は開始しません。
-4-

エラーコードが表示されたら

⑦電源スイッチ
加湿器の電源を ON/OFF します（●部を押すと ON になります）。

④

運転管理項目③

機能設定項目②③ UP ボタン
表示項目の切替や、数字の変更に使用します。

3 機能設定項目
3-1 機能設定項目一覧
⿟ SHE タイプでは機能設定項目として、「単独運転 / 連動運転の設定」「入力信号設定」「水質ブロー設定」「定期点検表示時間設定」「点検清掃表示時間設定」「ファンインタロックオフブロー設定」「連動台数設定」「連動用蒸気遮断弁設定」「バックアップ設定」「ローテー
ション設定」「客先設定項目のリセット」の計 11 種類を設定および確認することが可能です。各項目の内容は下表を参照してください。
【機能設定項目一覧】
内容

単独運転／
連動運転の設定関連頁 P.6 ～ 8

単独運転と連動運転を切替えます。

はじめに入力信号設定関連頁 P.9

使用する制御信号を表示します。

操作パネルの
位置と詳細
機能設定項目

水質ブロー設定関連頁 P.10

水質ブローの設定を表示します。

定期点検
表示時間設定関連頁 P.11

 期点検表示時間を設定・表示し
定
ます。

点検清掃
表示時間設定関連頁 P.12

 検清掃表示時間を設定・表示し点ます。

ファンインタロックオフブロー設定
関連頁 P.13

 ァンインタロックオフブロー設
フ定の有無を表示します。
ファンインタロックオフブローは、
客先のファン運転停止に連動して作動します。加熱タンク内の水温を下げるために、給排水動作を行います。

連動運転時の設定台数を表示します。

運転管理項目

連動台数設定関連頁 P.7

連動運転は、同型番で 4 台まで可能です（親機 1 台に対し、最大で子機
3 台）。

エラーコードが表示されたら

連動用
蒸気遮断弁設定関連頁 P.14
バックアップ
設定
関連頁 P.15

ローテーション
設定
関連頁 P.16

 動運転時の連動用蒸気遮断弁（蒸連
気用電動二方ボール弁）の有無を設定・表示します。
 ックアップ運転の設定を表示しバます。

 ーテーション運転の設定を表示
ロします。
 尾の 2 桁は、ローテーション間
末
隔日時を示します。

設定内容
単独運転

操作パネル
表示部
-※

連動運転
比例制御電流入力 4-20mA（出荷時設定）

A020

比例制御電圧入力 0-10V

A010

ON-OFF 制御

AonF

軟水ブロー設定 Soft water（出荷時設定）

AQSo

一次純水ブロー設定 Pure water

AQPu

CHEC 表示後に設定時間を表示

CHEC

時間は 0（なし）～ 99,990 時間で変更
可能 出荷時設定は 0 時間（なし）↓
設定時間

SECE 表示後に設定時間を表示

SECE

時間は 0（なし）～ 99,990 時間で変更
可能 出荷時設定は 8,000 時間↓
設定時間

親機・子機の設定有無
設定の必要なし
子機のみ設定が必要
親機のみ設定が必要※親機の設定が反映されるため、子機の設定は必要なし

親機・子機共に設定が必要

ファンインタロックオフブロー機能あり
最低水位まで排水後、再度給水し、運転水位にて待機（出荷時設定）

Ab01

ファンインタロックオフブロー機能あり
最低水位まで排水し、給水なし

Ab02

ファンインタロックオフブロー機能なし

AboF

連動なしの 1 台運転（出荷時設定）

con12 台で連動運転

con2

3 台で連動運転

con3

4 台で連動運転

con4

連動用蒸気遮断弁なし（出荷時設定）

unAt

連動用蒸気遮断弁あり

Auto

バックアップ運転なし（出荷時設定）

bAc0

バックアップ運転あり

bAc1

ローテーション運転なし（出荷時設定）

rd00
rd01

ローテーション運転あり

～

設定項目

rd99

親機のみ設定が必要※親機の設定が反映されるため、子機の設定は必要なし
親機のみ設定が必要※親機の設定が反映されるため、子機の設定は必要なし
親機・子機共に設定が必要

親機のみ設定が必要※親機の設定が反映されるため、子機の設定は必要
なし

Cbtd
設定項目の
リセット
関連頁 P.17

機能設定項目（⑥～⑭）の内容を出荷時設定に一括リセットします。

↓
リセットの実行

YEs↓

cLr※制御基板上のディップスイッチで設定するため、操作パネル上で表示・設定することはできません。
-5-

親機・子機共に設定が必要

3-2 単独運転／連動運転の設定
⿟ SHE タイプは、単独運転と連動運転が行えます。連動運転は最大 4 台（同型番に限る）の連動が可能です。
⿟ 出荷時は連動なしの単独運転に設定されています。連動運転を行う場合は、本項目を参照し設定してください。
⿟ 単独運転と連動運転を切替えるには、制御基板上のディップスイッチの切替が必要となります。それぞれの内容に従って設定してください。
※連動運転は 1 台を親機、他を子機としたグループ制御を行うもので、各種の入力信号・制御信号は親機にのみ配線します。子機へは、親機から RS-485 通信線で接続します。

警告

ディップスイッチ切り替え作業は必ず漏電ブレーカを遮断してから行う
通電したままの作業は感電の原因になります。

▪ディップスイッチ（DS2）の設定が重複しないように注意してください（設定が重複している場合、エラーが表示されます）。

図 -2 制御盤カバーの取り外し

図 -3 制御基板上のディップスイッチ（DS2）による親機（単体）・子機の設定機能設定項目<単独運転の場合>
制御盤カバー

操作パネルの位置と詳細〔連動運転の場合〕▪加湿器電源 ON の前に、親機と子機を決定します。親機には、蒸気用制御弁と結線した加湿器を選択してください。連動する
その他の加湿器を子機とします。
▪親機とする加湿器の制御盤カバーを外し（図 -2）、制御基板上の 2 極ディップスイッチ（DS2）が「単独／親機」に設定されていることを確認してください（図 -3）。
▪子機とする加湿器の制御基板上のディップスイッチを、それぞれ「子機 1」、「子機 2」、「子機 3」に設定します（図 -3）。

はじめに〔単独運転の場合（出荷時設定）〕▪加湿器電源 ON の前に、制御基板上のディップスイッチが、「単体／親機」の設定であることを確認します。加湿器本体制御盤のカバーを外し（図 -2）、制御基板の 2 極ディップスイッチ（DS2）が「単独／親機」に設定されていることを確認してください（図 -3）。
※単独運転の場合は「子機のない親機」の扱いになります。

制御基板

ON
OFF
1 2

（出荷時設定）<連動運転の場合>

ON
OFF

ON
OFF

親機

1 2
子機１

-6-

DS2

DS1

1 2
子機２

1 2
子機３

エラーコードが表示されたら

加湿器本体

ON
OFF

運転管理項目1 2（出荷時設定）ONOFF3-3 連動台数設定
⿟ 連動運転を行う台数の設定です。出荷時は連動なしの単独運転に設定されています。連動運転を行う場合のみ、設定してください。

3-3-1 単独運転の場合※出荷時設定で単独運転に設定されていますので設定は不要ですが、何らかの要因でエラー（予報表示／加湿表示灯が点滅）が出た場合、本項を参照し確認・再設定を行ってください。
①ディップスイッチが P.6 図 -3 の「単独 / 親機」の位置にあることを確認した後、操作パネルの電源スイッチを ON にします。
②操作パネルの機能設定項目から連動台数が con1 （1 台）
であることを確認します（手順は次頁参照）。
③各設定が正しく設定されると、加湿運転可能な待機状態になります。

3-3-2 連動運転の場合

はじめに

①先に子機の操作パネルの電源スイッチを ON にした後、親機の操作パネルの電源スイッチを ON にします（次頁参照）。先に親機の電SHE源スイッチを ON にしてしまうと、エラーとして予報表示（加湿表示灯が点滅）を行う場合があります。
②親機にて、操作パネルの機能設定項目から連動台数を設定します（手順は次頁参照／子機での設定変更はできません）。
③親機は通信により連動台数を確認します。設定内容と合致しない場合は、エラーとして予報表示（加湿表示灯が点滅）を行います（エラーが表示された場合は下記【連動台数の設定エラーと通信異常】
を参照してください）。
④各設定にエラーがなければ、加湿運転可能な待機状態になります。

8.8.8.8.

操作パネルの位置と詳細

3-3-3 設定後の各種表示【連動台数の設定エラーと通信異常】
⿟ 親機で設定した台数と実際に通信して確認した連動台数が異なっていた場合、連動設定台数エラー

として、全加湿器で予報表示（加湿表示灯が点滅）を行います。
⿟ 連動台数の設定後に、何らかの原因で加湿器の電源が OFF となった場合や配線が断線した場合、通信異常と判断し、電源を ON としている加湿器で予報表示（加湿表示灯が点滅）を行います。

点滅⿟ 上記エラーが表示された場合は、各加湿器の「ディップスイッチ設定」、「電源」、「配線」を確認して機能設定項目ください。
【連動台数の型番表示】
⿟「絶対積算運転時間」
表示状態で DOWN ボタン（）を 1 回押すと表示されます。
⿟ 連動運転の場合、運転管理項目の型番設定表示は、当該機の型番（蒸気発生量を意味する）ではなく、連動されている加湿器の型番の合計値を表示します。
例えば、SHE120 が 2 台連動されている場合、操作パネルの表示は 240E となります。

間接蒸気式加湿器 WM-SHE type240E

⿟ ローテーション運転を選択している場合は、運転中の加湿器の型番の合計値を表示します（運転待機中の型番分は加算されません）。

運転管理項目【連動運転時の標準表示】⿟ 親機・子機ともに、操作パネル表示部には絶対積算運転時間を表示します。
⿟ バックアップ / ローテーション運転を選択している場合、
バックアップ / ローテーション待機中の加湿器の操作パネル表示部は ----

を表示します。

エラーコードが表示されたら＜参考：電源スイッチ ON 時の動作＞

1.

操作パネルの電源スイッチを ON にします。

8.8.8.8. 2.

表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

021 3.
0000. 4.

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。
※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

絶対積算運転時間が表示されます。

-7-

間接蒸気式加湿器 WM-SHE type

----

①

⑥

絶対積算運転時間
関連頁：P.180000

入力信号設定関連頁：P.9

A020

⿟ 電 源スイッチを ON にした後、親機操作パネルの MODE ボタン）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷移（については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」を参照）。
MODE

⿟ その後 UP ボタン（

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）を押すと、）を押す、または 30 秒経※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（
過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE⑦

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo

または30秒または30秒

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12

SECE

または30秒⑨⑩

ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13⑪ 連動台数設定

Ab01

con1

が表示されることを確認します。

⿟ 連動運転の場合：

con1

表示状態で ENT ボタン（

設定内容

表示

連動なしの 1 台運転（出荷時設定）con1

2 台で連動運転

con2

3 台で連動運転

con3

4 台で連動運転

con4または30秒con1

または30秒

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒親機の設定が反映されます。
子機での設定はできません。

－
設定対象

運転管理項目

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

子機

親機

機能設定項目⑫）を押し、点滅表示の状態で UP ボタン（）または DOWN ボタン（）
で下記に示す連動台数を設定し ENT ボタン（）
を押して確定します。

操作パネルの位置と詳細

CHEC⿟ 単独運転の場合：

はじめに定期点検表示時間設定⑧
関連頁：P.11

⿟ ⑪の「連動台数設定」を表示させます。

エラーコードが表示されたら-8-

3-4 入力信号設定（親機にて設定します。子機へは親機の設定が通信により反映されます）
⿟ 使用する制御信号を設定する機能です。制御信号は下記表の 3 項目に対応します。

①

絶対積算運転時間
関連頁：P.18⑥ 入力信号設定

⿟ 電源スイッチを ON にした後、親機操作パネルの MODE ボタン

0000
A020

）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷移（については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」を参照）。
MODE

⿟ その後 UP ボタン（

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）を押すと、）を押す、または 30 秒
※⑥ ～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

はじめに

⑦

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo

⿟ ⑥の
「入力信号設定」を表示させます。出荷時設定は 4-20mAに設定されています。

または30秒⿟入 力信号を変更する場合は操作パネルの
位置と詳細⑧

定期点検表示時間設定
関連頁：P.11

CHECを押し、点滅表示の状態で UP ボタン（または30秒タン（（⑨

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12

ファンインタロックオフブロー設定⑩
関連頁：P.13

機能設定項目

連動台数設定⑪
関連頁：P.7

SECE

比例制御電流信号 4-20mA（出荷時設定）

または30秒）または DOWN ボ）
を押して確定します。
設定内容

または30秒））で、下記に示す任意の項目を表示させ ENT ボタン

比例制御電圧信号 0-10V

Ab01

A020 表示状態で ENT ボタン（

ON-OFF 制御

表示

A020（A020）A010（A010）

AonF（AonF）

⿟ ON-OFF 式ヒューミディスタットを使用する場合や、
加湿要

con1

または30秒運転管理項目
エラーコードが表示されたら

⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒

求入力信号を結線しないで運転させる場合は、⑫ - ⑬端子を短絡し、制御基板上のディップスイッチ DS1（6 極）の 5 番をON にして「サーミスタ入力を有効」に設定してください（別冊の施工要領書を参照）。

-9-

3-5 水質ブロー設定（親機と子機での設定が必要です）
⿟ 給水水質（軟水 / 一次純水）に応じた定時排水タイミングを設定する機能です。

▪現場の給水水質に合わせた設定をしてください。
「軟水」と「一次純水」ではブロー間隔が異なるため、適正な設定でない場合、
不具合※の原因となります。
※軟水を供給し「一次純水ブロー設定」にした場合、加熱タンク内の汚れが早期に発生します。
一次純水を給水し、「軟水ブロー設定」にした場合、適正なブロー間隔よりも早いタイミングでブローを行うことになり、一次純水の消費が増加します。

①

入力信号設定関連頁：P.9）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷（移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
を参照）。
MODE

⿟ その後 UP ボタン（

A020

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）
を押すと、

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

AQSo

⿟ ⑦の
「水質ブロー設定」を表示させます。

または30秒⿟ 出荷時設定は軟水ブロー設定

AqSo に設定されています。

⿟一
 次純水ブロー設定に変更する場合はAqSo 表示状態で ENT

ボタン（

⑧

定期点検表示時間設定
関連頁：P.11

CHEC

または30秒）を押し、点滅表示の状態で UP ボタン（ ）または
DOWN ボタン（ ）で AqPu を表示させ ENT ボタン（ ）を押して確定します。
設定内容

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12

SECE

軟水ブロー設定（出荷時設定）

または30秒

一次純水ブロー設定

Ab01

または30秒⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒

AqPu（AqPu）

エラーコードが表示されたらファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

AqSo（AqSo）

運転管理項目⑩

表示

機能設定項目⑨

操作パネルの位置と詳細⑦ 水質ブロー設定

⿟ 電 源スイッチを ON にした後、操作パネルの MODE ボタン

0000

はじめに

⑥

絶対積算運転時間
関連頁：P.18- 10 -

3-6 定期点検表示時間設定（親機と子機での設定が必要です）
⿟ 定期点検時期をお知らせする機能です。設定時間が経過した際に①⑥

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

入力信号設定関連頁：P.9

CHEC （CHEC、
定期点検表示）を操作パネルに表示します。

⿟ 電 源スイッチを ON にした後、操作パネルの MODE ボタン

0000）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷（移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
を参照）。
MODE

⿟ その後 UP ボタン（

A020

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）
を押すと、

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

はじめに

⑦

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo

⿟ ⑧の
「定期点検表示時間設定」を表示させます。

または30秒⿟  CHEC

表示後、 0000 （出荷時設定 : 時間設定無し）が表示されます。

⿟  0000

操作パネルの
位置と詳細⑧ 定期点検表示時間設定

CHEC

表示状態で ENT ボタン（
可能状態（点滅）になります。

または30秒⿟ MODE ボタン（ MODE ）を押して、変更を行う桁に移動し、UP ボ

タン（
ます。
⑨

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12

SECE

または30秒）を押すと、下１桁が変更）または DOWN ボタン（⿟ 入力が終了したら ENT ボタン（）で任意の時間に変更し）を押して確定します。

⿟ 表示時間は操作パネル上に印字されているように「× 10h」

ですので、例えば 5,000 時間経過時に定期点検表示を行う場⑩

ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

Ab01または30秒合は 0500 と入力します。
 の後、更に 5,000 時間経過時に定期点検表示を行う場合はそ

機能設定項目

1000 と入力します。
※入力値ごとの表示ではありません。

運転管理項目
エラーコードが表示されたら⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒- 11 -

3-7 点検清掃表示時間設定（親機と子機での設定が必要です）
⿟ 点検清掃時期をお知らせする機能です。設定時間が経過した際に①⑥

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

入力信号設定関連頁：P.9

SECE （SECE、
点検清掃表示）を操作パネルに表示します。

⿟ 電 源スイッチを ON にした後、操作パネルの MODE ボタン

0000）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷（移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
を参照）。
MODE

⿟ その後 UP ボタン（

A020

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）
を押すと、

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo

⿟ ⑨の
「点検清掃表示時間設定」を表示させます。

または30秒⿟  SECE

表示後、 0800 （出荷時設定 :8,000 時間）が表示されます。

⿟  0800

CHEC

表示状態で ENT ボタン（
可能状態（点滅）になります。

または30秒⿟ MODE ボタン（ MODE ）を押して、変更を行う桁に移動し、UP ボ

タン（ます。
⑨ 点検清掃表示時間設定

SECE

または30秒）を押すと、下１桁が変更）または DOWN ボタン（⿟ 入力が終了したら ENT ボタン（）で任意の時間に変更し）を押して確定します。

⿟ 表示時間は操作パネル上に印字されているように「× 10h」

操作パネルの
位置と詳細

定期点検表示時間設定⑧
関連頁：P.11

はじめに⑦ですので、例えば 5,000 時間毎に点検清掃表示を行う場合は0500 と入力します。
または30秒⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒

エラーコードが表示されたらAb01

運転管理項目ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

機能設定項目⑩- 12 -

3-8 ファンインタロックオフブロー設定（親機と子機での設定が必要です）
⿟ ファンインタロックオフブロー機能は加熱タンク内の水温を下げるために、空調機のファン運転停止に連動し給排水動作を行います。

①⑥

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

入力信号設定関連頁：P.9

⿟ 電 源スイッチを ON にした後、操作パネルの MODE ボタン

0000）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷（移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
を参照）。
MODE

⿟ その後 UP ボタン（

A020

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）
を押すと、

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

はじめに

⑦

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo

⿟ ⑩の
「ファンインタロックオフブロー設定」を表示させます。

または30秒⿟ 出 荷時設定

Ab01 「ファンインタロックオフブロー機能あり」が表示されます。

⿟E
 NT ボタン（

操作パネルの
位置と詳細

定期点検表示時間設定⑧
関連頁：P.11

CHEC

または30秒）を押し、点滅表示の状態で UP ボタン（

設定内容⑨

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12⑩ ファンインタロックオフブロー設定

SECE
Ab01

または30秒ファンインタロックオフブロー機能あり
最低水位まで排水後に給水し、運転水位にて待機（出荷時設定）ファンインタロックオフブロー機能あり
最低水位まで排水し、給水なし

または30秒

機能設定項目
運転管理項目
エラーコードが表示されたら⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒）または DOWN ボタン（ ）で下記に示す任意の項目を表示さで確定します。
せ ENT ボタン（ ）ファンインタロックオフブロー機能なし- 13 -

表示

Ab01（Ab01）

Ab02（Ab02）

AboF（AboF）

3-9 連動用蒸気遮断弁設定（親機にて設定します。子機へは親機の設定が通信により反映されます）
⿟ 連動運転時の連動用蒸気遮断弁の有無を設定します。

①

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

⿟ 電源スイッチを ON にした後、親機操作パネルの MODE ボタ

0000

ン（ ）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」を
MODE

参照）
。
入力信号設定⑥
関連頁：P.9A020

または30秒⿟ その後 UP ボタン（）
または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）
を押すと、

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
⿟ ⑫の「連動用蒸気遮断弁設定」を表示させます。
MODE

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo

または30秒⿟ 出荷時設定

unAt 「連動用蒸気遮断弁なし」が表示されます。
連動用蒸気遮断弁を使用する場合は ENT ボタン
（
）
を押し、

⑧

CHEC

または30秒

点滅表示の状態で UP ボタン（ ）または DOWN ボタン（
Auto を表示させ ENT ボタン（）
で確定します。
設定内容

点検清掃表示時間設定⑨
関連頁：P.12

SECE

連動用蒸気遮断弁なし（出荷時設定）

または30秒

連動用蒸気遮断弁あり
または30秒⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫ 連動用蒸気遮断弁設定

unAtまたは30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒

エラーコードが表示されたら

Ab01

Auto（Auto）

運転管理項目ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

unAt（unAt）

機能設定項目⑩

表示）で操作パネルの
位置と詳細

定期点検表示時間設定
関連頁：P.11

はじめに⑦- 14 -

3-10 バックアップ設定（バックアップ対象機にて設定します）
⿟ バックアップ運転を行う場合の設定です。設定を行う加湿器はバックアップ対象機のみです。
⿟ バックアップ用に連動できる加湿器は同グループで 1 台のみとなります。

①

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

入力信号設定⑥
関連頁：P.9

⿟ 電 源スイッチを ON にした後、操作パネルの MODE ボタン）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷（移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
を参照）。

0000

MODE

⿟ その後 UP ボタン（

A020

または30秒）または DOWN ボタン（
左図の順序で表示部が切り替わります。

）
を押すと、

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

はじめに

⑦

水質ブロー設定
関連頁：P.10

操作パネルの
位置と詳細

定期点検表示時間設定⑧
関連頁：P.11

AQSo
CHEC

⿟ ⑬の
「バックアップ設定」を表示させます。

または30秒⿟ 出荷時設定

bAc0 「バックアップ運転なし」
が表示されます。
バックアップ運転を行う場合は ENT ボタン（ ）を押し、点滅表示の状態で UP ボタン（ ）または DOWN ボタン（bAc1 を表示させ ENT ボタン（ ）で確定します。
または30秒

設定内容
点検清掃表示時間設定⑨
関連頁：P.12

バックアップ設定なし（出荷時設定）

SECEまたは30秒

機能設定項目
運転管理項目⑩

ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

Ab01または30秒⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒bAc0

または30秒⑬ バックアップ設定

エラーコードが表示されたら⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17

Cbtd

または30秒

バックアップ設定あり- 15 -

表示

BAc0（bAc0）

BAc1（bAc1））で3-11 ローテーション設定（親機にて設定します。子機へは親機の設定が通信により反映されます）
⿟ ローテーション運転を行う場合の設定です。各加湿器に連動用蒸気遮断弁の設置と P.14「3-9 連動用蒸気遮断弁設定」
が必要です。

①

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

⿟ 電源スイッチを ON にした後、親機操作パネルの MODE ボ

0000

タン（ ）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画
面遷移 については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
MODE

を参照）
。
入力信号設定⑥
関連頁：P.9A020）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE

または30秒⿟ ⑭の「ローテーション設定」を表示させます。

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo⿟ 出荷時設定

または30秒されます。

rd00 （rd00）「ローテーション運転なし」が表示

⿟ ローテーション運転を行う場合は、ENT ボタン（

下１桁を変更可能状態（点滅）にします。

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12

SECE

または30秒⑩

ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

Ab01または30秒⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭ ローテーション設定

rd00

または30秒Cbtd

または30秒⑮

客先設定項目のリセット
関連頁：P.17）または DOWN ボタン（
）で数字の変更、
MODE ボタン（ ）で変更を行う桁の移動を行い、 rd01 ～rd99 （末尾 2 桁がローテーション間隔の日数）の任意の日で確定します。
数を設定後、ENT ボタン（ ）※ローテーション間隔は 1 ～ 99 日の範囲で設定が可能です。
※連動用蒸気遮断弁設定が「連動用蒸気遮断弁設定なし（出荷時設定）」の状態では設定変更はできません。
MODE

エラーコードが表示されたら⑨⿟ UP ボタン（

運転管理項目または30秒

機能設定項目CHEC

操作パネルの
位置と詳細

定期点検表示時間設定
関連頁：P.11

⑧

）
を押し、

はじめに

⑦

- 16 -

3-12 客先設定項目のリセット（親機と子機での設定が必要です）
⿟ 下図に示す⑥入力信号設定～⑭ローテーション設定で設定した各項目を出荷時設定にリセットします。

※絶対積算運転時間は当項目の方法ではリセットできません。絶対積算運転時間のリセット方法は、P.19 をご参照ください。

①

絶対積算運転時間
関連頁：P.18

⿟ 電源スイッチを ON にした後、操作パネルの MODE ボタン）を押します（電源スイッチ ON 後の操作パネルの画面遷（移については P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」
を参照）。

0000

MODE

）を押す、または 30 秒
※⑥～⑮の項目は MODE ボタン（経過すると自動的に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
MODE⑥

入力信号設定関連頁：P.9A020

または30秒⿟ ⑮の「客先設定項目のリセット」を表示させます。
⿟  Cbtd （Cbtd）
を表示した状態で、ENT ボタン
（

はじめに

⑦

水質ブロー設定
関連頁：P.10

AQSo）を押します。

⿟  Cbtdまたは30秒が点滅表示に変わりますので、再度 ENT ボタン（ ）を押すと yEs が点滅表示（リセット実行の最終確認）します。

⿟ ENT ボタン（）でリセットを実行、MODE ボタン（
リセットをキャンセルします。

操作パネルの
位置と詳細⑧

定期点検表示時間設定
関連頁：P.11

CHEC

または30秒⿟ リセットを実行した場合は、 cLr

機能設定項目
運転管理項目
エラーコードが表示されたら⑨

点検清掃表示時間設定
関連頁：P.12

SECE

または30秒⑩

ファンインタロックオフブロー設定
関連頁：P.13

Ab01または30秒⑪

連動台数設定関連頁：P.7

con1

または30秒⑫

連動用蒸気遮断弁設定
関連頁：P.14

unAt

または30秒⑬

バックアップ設定
関連頁：P.15

bAc0

または30秒⑭

ローテーション設定
関連頁：P.16

rd00

または30秒⑮ 客先設定項目のリセット

Cbtdまたは30秒- 17 -）で（cLr）を 3 秒間表示し、Cbtd 表示に戻ります。
⿟ キャンセルした場合は、
直接

MODE

Cbtd 表示に戻ります。

4 運転管理項目
4-1 運転管理項目の一覧
⿟ SHE タイプは下記表内の 5 種類の運転管理項目を表示し、確認することが可能です。各項目の内容は下記表を参照してください。

【運転管理項目一覧】
№

①

表示項目

絶対積算運転時間

表

0000

示

9999

～
（0 時間～ 99,990 時間）

内容▪絶対積算運転時間とは、加湿要求信号の状態に関係なく、加湿器が運転した延べ時間を指し、その運転時間を積算表示します。操作パネルの表示は下 2 桁から上を表示しています（× 10 時間）。
▪加湿表示灯が点灯した時間と同等です。
▪運転時間のリセットおよび時間変更が可能です。
▪リセットおよび時間変更の操作方法は、P.19 ～ 20 をご参照ください。
▪初期表示は 0000 （0 時間）です。

型番設定表示

888E
（
「888」
は当該型番の数字）▪加湿器の型番が表示されます。例えば、SHE90 の場合は、 090E と表示されます。
▪比例運転における延べ運転時間（フル運転換算）を積算し表示します（× 10 時間）。

③

比例積算運転時間

0000 ～ 9999

▪初期表示は 0000 （0 時間）です。
▪客先の入力信号値を、瞬時％表示します。

④

瞬時加湿入力信号

H000 ～ H100

▪5 秒ごとに自動更新します。表示は下 3 桁で１％ごとの表示です（例：1% の時
は H001、100% の時は H100）。

▪初期表示は H000 （0％）です。

トータル絶対積算
運転時間0000 ～ 9999
（0 時間～ 99,990 時間）▪初期表示は 0000 （0 時間）です。

※ON-OFF 制御の場合、絶対積算運転時間と比例積算運転時間は同じ値になります。
※比例積算運転時間は、加湿要求入力信号⑨～⑬の入力が必要になります（別冊の施工要領書を参照）。

8888② 型番設定表示020E

⿟ ①絶対積算運転時間が表示された状態から操作パネ

ルの UP ボタン（ ）または DOWN ボタン（ ）を押すと、右図の順序に表示部が切り替わります。
⿟ 図中の②～⑤の項目は、
30 秒経過すると、自動的30秒に①絶対積算運転時間の表示へ戻ります。
※ 1：数字のみ点滅します（ドットは点滅しません）。
※ 2：数字・ドットすべてが点滅します。

※1③ 比例積算運転時間

8888

30秒

④ 瞬時加湿入力信号

H100

30秒

※2

⑤ トータル絶対積算運転時間- 18 -

8888

30秒

エラーコードが表示されたら

① 絶対積算運転時間

運転管理項目⿟ 電源スイッチを ON にし、操作パネルの画面遷移（P.7「参考：電源スイッチ ON 時の動作」を参照）
終了後に①絶対積算運転時間が表示されることを確認します。

機能設定項目⑤▪絶対積算運転時間とは、加湿要求信号の状態に関係なく、加湿器が運転した延べ時間を指し、トータルの運転時間を積算表示します。
▪加湿表示灯が点灯した時間と同等です。
▪運転時間を点滅表示します（ドットも点滅します）。
▪この運転時間はリセットや時間変更ができません。

操作パネルの
位置と詳細（0 時間～ 99,990 時間）▪運転時間を点滅表示します（ドットは点滅しません）。
▪この運転時間はリセットや時間変更ができません。

はじめに

②

4-2 絶対積算運転時間のリセットと変更
⿟ 絶対積算運転時間とは、加湿器が運転した延べ時間を指し、運転時間を積算し表示します。リセットおよび変更が可能です。
⿟ 本機能はお客様の利便性向上のための機能です。自動車のトリップメーター（任意設定の走行距離計）と同様の使い方ができます（本機能は、加湿器の動作や制御には関係しません）。
【活用例】
故障により制御基板交換を行った場合、交換後の制御基板の絶対積算運転時間は 0 時間から再カウントとなるため、今までの絶対積算運転時間を設定することにより、加湿器全体の運転時間を継続して管理することが可能となります。

4-2-1 絶対積算運転時間のリセット方法

はじめに

1 操作パネルの電源スイッチを ON にします。

操作パネルの位置と詳細

8.8.8.8.

2 表示部と、加湿表示灯が 3 秒間点灯します。

021

3 ※ 例）プログラム番号 021 の場合の表示

0100

機能設定項目0100

基板プログラムナンバーが 1 秒間表示されます。

4 絶対積算運転時間が表示されます（左記は 1,000 時間の表示例）。
5 ENT ボタン（）
6 運転時間が 0 時間（「0000」時間）にリセットされます。
UP ボタン（

0000

）を押し、
１桁目を点滅させます。

）と DOWN ボタン（

運転管理項目

7 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。
数値設定が完了後、ENT ボタン（

0000

を同時に３秒以上長押しすると、エラーコードが表示されたら- 19 -）
を押し、変更を確定させます。

4-2-2 絶対積算運転時間の変更方法
例）絶対積算運転時間を 5,000 時間に設定する場合

0000
0000

P.7 を参照し、絶対積算運転時間を表示させます。

2 ENT ボタン（）を押し、１桁目を点滅させます。

3 UP ボタン（）または DOWN ボタン（

設定したい数値にあわせます。
）を押し、UP ボタン（）または DOWN ボタン（て表示されます。

0 ～ 9 までの数字がループし）を押すごとに、

0←1←2←3←4←5←6←7←8←9

MODE

MODE

MODE ボタン（

MODE）
を押すごとに、１桁づつ左に点滅箇所が移動し、桁の変更ができます。
１桁目点滅

0000

2 桁目点滅MODE

3 桁目点滅6 変更が確定すると、表示部の点滅は止まります。

- 20 -）
を押して設定を確定させます。

エラーコードが表示されたら

5 手順 3 ～ 4 を繰り返し、1 ～４桁目まで数値の設定を行います。

1 ～ 4 桁目までの数値設定完了後、ENT ボタン
（

0500

0000

運転管理項目MODE

4 桁目点滅

0500

0000
MODE

MODE

0000

機能設定項目

0000

4 MODE ボタン（ ）を押し、2 桁目を点滅させます。

操作パネルの
位置と詳細

0→1→2→3→4→5→6→7→8→9

はじめに

0000

1 （左記は 0 時間の表示例）

5 エラーコードが表示されたら5-1 安全保護機能による警報表示について
⿟ 本製品は以下の安全保護機能を備えています。
⿟ 警報が発生した場合、安全のため蒸気入口バルブを閉めてください。

表示項目

警報表示

内容

本体の状態 / 対処方法
▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）

低水位検知

はじめに

高水位検知

排水異常検知操作パネルの位置と詳細リーク異常検知

ELL
（ELL）

EHL
（EHL）

EdS
（EdS）

ELE
（ELE）

【対処方法】以下の 4 点に当てはまっているか確認してください。
▪低水位状態が 30 分以上 ・給水サービス弁が閉止継続した場合・手動排水スイッチが ON
・給水圧力が低い
・給水ストレーナが詰まっていないか
当てはまらなかった場合は弊社宛サービスを依頼してください。
▪高水位状態の場合▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】弊社宛サービスを依頼してください。

▪フ ァンインタロックオフ ▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）
ブロー時に排水が正常に ▪運転停止（外部異常信号を出力）行われなかった場合【対処方法】弊社宛サービスを依頼してください。
▪蒸気用制御弁にリークが ▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）発生した場合▪排水用電磁弁にリークが 【対処方法】蒸気用制御弁を確認してください。
発生した場合排水電磁弁のリークの場合は弊社宛サービスを依頼してください。
▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）

EHd
サーミスタ異常検知

機能設定項目※ ON-OFF 制御の場合のみ表示します。

（EHd）

EOH
（EOH）

給水遮断弁過電流検知

排水電磁弁過電流検知

FS
（FS）

Fd
（Fd）

▪サ ー ミ ス タ の 接 続 忘 れ、 ▪運転停止（外部異常信号を出力）断線が発生した場合【対処方法】サーミスタコネクタが接続されているか確認してください。
コネクタが断線している場合は、弊社宛サービスを依頼してください。
▪短絡が発生した場合▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】弊社宛サービスを依頼してください。

▪給水遮断弁の故障により過電流を検知した場合▪最低水位まで排水（排水電磁弁作動）▪運転停止（外部異常信号を出力）【対処方法】基板と給水遮断弁を交換してください。

▪運転停止（外部異常信号を出力）▪排水電磁弁の故障により過電流を検知した場合【対処方法】基板と排水電磁弁を交換してください。

運転管理項目

5-2 予報表示について
⿟ 加湿器本体が予報（注意喚起）
を検知すると操作パネルの表示部に絶対積算運転時間と交互（約 1 秒ごと）に表示を行います。

表示項目

予報表示

内容

外部運転出力エラーコードが表示されたら▪運転停止（外部異常信号は出力しない）▪制 御基板上の型番設定用
型番未設定エラー

000E（000E）▪操作パネルの操作ボタンは反応しない

ディップスイッチ（DS1）が設定されていない場合【対処方法】に、「000E」 が 点 滅 表▪弊社宛サービスを依頼してください。

示されます。
▪プログラムが保存データを上手く読み込めない場
EEPROM エラー

EEP

本体の状態 / 対処方法－

合に表示されます。

▪運転停止▪異常信号出力【対処方法】▪電 源スイッチを一旦 OFF にしてから ON にし、（EEP）再起動しても「EEP」表示が出る場合は、制御基板故障の可能性があります。制御基板交換については、当社宛お問い合わせください。

- 21 -

表示項目

予報表示

内容

外部運転出力▪運転停止▪連動バックアップ運転の設定時に、グループ内に【対処方法】▪不要なバックアップ機の設定を解除します。

2 台以上のバックアップ
バックアップ設定
エラー

EbA（EbA、点滅表示）

設定機がある場合に表示されます。
▪親機と子機で連動運転の本体の状態 / 対処方法

▪親機と子機の設定を適正に直します。
－▪いずれも、設定方法は P.15
「3-10 バックアップ設定」を参照してください。

設定が異なる場合（例えば、親機：ローテーショ
ン、子機：バックアップ）に表示されます。
▪連
 動運転時に、親機で設定した台数と実際に配線さ連動台数設定エラー /通信異常

ローテーション /バックアップ待機中の表示

0. 2. 0. E.
（点滅表示）---（バー表示）▪連動運転時に、配線の不▪運転停止の加湿器か良や断線がある場合に表

らは運転信号なし

示されます。

[連動用蒸気遮断弁なしの場合]▪運転信号なし▪連 動運転時に、連動台数－▪異常動作にてすでに最低水位まで排水済みと、異常表示と交互に表示されます。

－▪特殊操作を行った加湿器【対処方法】▪加湿器の電源スイッチを一旦 OFF にしてからON にし、再起動します。

機能設定項目▪運転停止扱説明書を参照）を行う（SP）▪運転停止クオフブロー時間）の加湿器に表示されます。

器に特殊操作（別冊の取特殊操作設定時の表示

適正な配線を行います。

▪最 低水位まで排水（時間はファンインタロッ

アップ運転時に、待機中▪異常発生時に、当該加湿SPしてください。
▪連 動する加湿器の配線不良がないか確認し、▪運転停止の確認中に表示されます。
▪ロ ーテーション / バック

法は、P.7 ～ 8「3-3 連動台数設定」を参照

操作パネルの位置と詳細

連動台数設定確認中

＋
加湿表示灯
の点滅

れている子機の台数が異なる場合に表示されます。

はじめに

0. 2. 0. E.

[連動用蒸気遮断弁あり ▪運転停止の場合]▪運転中の加湿器から 【対処方法】▪台 数設定を適正に設定しなおします。設定方
は運転信号出力からの外部異常出力は、取り消されます（異常を検知しなくなります）。

期点検表示時間設定にて定期点検表示CHEC（CHEC）

設定した時間に達すると表示されます。

－【対処方法】▪定 期点検を行ってください。詳細は、別冊の取扱説明書を参照してください。
▪交 互表示の解除は、加湿器の電源スイッチを▪加湿運転継続▪絶対積算運転時間が、点
検清掃表示時間設定にて点検清掃表示SECE（SECE）

設定した時間に達すると表示されます。

－【対処方法】▪別 冊の取扱説明書を参照して点検清掃を行ってください。交互表示の解除には、絶対積算
時間をリセットします。操作方法は P.19 ～20「4-2 絶対積算運転時間のリセットと変更」
を参照してください。

- 22 -

エラーコードが表示されたら一旦 OFF にしてから ON にし、再起動します。

運転管理項目▪加湿運転継続▪絶対積算運転時間が、定本社営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 ＷＭ本社ビル

TEL.０３-３９５４-１１０１●加湿器のメンテナンス、リニューアルに関するお問い合わせは、最寄りの各拠点へご連絡ください。
保守・サービス営業本部 〒１６１-８５３１ 東京都新宿区中落合 3-15-15 カスタマーセンター

TEL.０３-３９５４-１１１０

大 阪 支 店〒５４０-００２４ 大阪市中央区南新町１-１-２ タイムスビル

TEL.０６-４７９０-６６０６

名古屋営業所〒４６４-０858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル

TEL.０５２-７４５-３２７７

仙台営業所〒９８１-３１３3 仙台市泉区泉中央 3-27-7

TEL.０２２-７７２-８１２１

福岡営業所〒８１２-０００４ 福岡市博多区榎田 2-1-10

TEL.０９２-４７１-０３７１●業務用・産業用各種加湿器●流量管理システム機器／エアロＱシステム・カラムアイ

https://www.wetmaster.co.jp

5710-021800