御中納入仕様書
機種名 ： 浴室換気乾 燥 暖 房 機
型 式 ： BF-231 S HC

[外部換気扇連動タイプ]《天井埋込型・24時間換気対応型》 AC100V《取付可能開口寸法：275～300×400～425mm対応》
付属品：SHCリモコン消防法設置基準適合品〝組込形〟(社)日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

2111E

2/8

浴室換気乾燥暖房機 [BF-231SHC](24時間換気対応型)
電源：AC100V仕様

消防法設置基準適合品〝組込形〟

外部換気扇連動タイプ

リモコンコード(5m)

取付穴5×10長穴-10112.5
156

全体イメージ図
配線部(P5参照)

112.5
156

10

換気口

ダクト接続口取付穴5×10長穴③151.5
210.5

151.5
210.5

天吊金具取付位置

27410⑥253⑤④3010552

170

98

換気口

温風
温風

396
ルーバー取付を逆にする事で温風方向を逆方向に可能①②オプション

防振ゴム

金具本体

換気口

1002210.3

1039.7360

■天吊金具

温風吹出口
8Ｍ4タップ

品 名フロントパネル
フィルタールーバー
本体カバー
ダクト接続口逆止弁

5R1③10040

品番1234567891011121.2
2015.5

611.5

32.5

R

4877

14 12 14470

材質：鋼板製
厚さ：1.5mm
数量：1セット/各2個

材 質
PPPP
PBT

備 考ホワイトホワイト
ホワイト

亜鉛メッキ鋼板

SUS
PP
付属品：SHCリモコン(別紙寸法図参照)

適合ダクト径：φ100
基本開口寸法 ：285 mm×400mm
取付可能開口寸法：275mm～300mm×400mm～425mm
パネル開口面積 ：414c㎡

機種 換気乾燥暖房機
図番 20211101-01W 尺度
寸法図
型式 BF-231SHC 製図
検図
日付 2021/11/01＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

3/8■BF-231SHC【外部換気扇連動イメージ】■3室同時換気■1室換気

浴室(BF-231SHC)

浴室(BF-231SHC)
外部換気扇

外部換気扇
トイレ

屋外フード

屋外フード

脱衣室

【仕様】
AC100V(50/60Hz)
乾 燥

消費電力 (W)
1280/1320 ※１※２換気風量 (m３/h)
循環風量 (m３/ｈ)
150/160※２
騒 音 (dB)
35/38
消費電力 (W)
1280/1320
循環風量 (m３/ｈ)
150/160
騒 音 (dB)
35/38※１
消費電力 (W)24/26※２
換気風量 (m３/h)
循環風量 (m３/ｈ)
150/160※２
騒 音 (dB)
35/38※２
消費電力 (W)※２換気風量 (m３/h)※２
騒 音 (dB)※２
消費電力 (W)24※２換気風量 (m３/h)※２騒 音 (dB)
新規開口寸法 (mm)285×400
取付可能開口寸法 (mm)275 ～ 300×400 ～ 425
寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ
470×360×200
梱包寸法 (mm) 幅 × 奥行き × 高さ
500×385×225
本体質量 (kg)
約 5.1
梱包質量 (kg)
約 6.3
絶縁型 PTC セラミックヒ－タ－
ヒーター方式
リモコンコード5m( 付属 )※消費電力・換気風量・騒音は工場出荷時設定で解放状態 (０Pa) です。
※待機時の消費電力は 1.8/1.5W(50/60Hz) です。
※1 連動する換気扇の消費電力は含みません。
※2 連動する換気扇によって変わります。
※測定数値は静圧０Pa におけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C 9603) の方法によるものです。
暖 房機

涼 風能換 気換気時間

換気乾燥暖房機

機種 仕様表/風量特性曲線 図番 20211101-02W 尺度
型式 BF-231SHC 製図

検図

日付 2021/11/01＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

4/8■BF-231SHC【リモコン】

425060130425060129.5120

φ25172333813233317■リモコンは必ず浴室の入り口付近(脱衣室側)の操作しやすい場所に設置してください。
■リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。
故障の原因となります。
■リモコンの取り付け
リモコンは、次の4種類の取付方法がありますので選択して取り付けてください。
①壁直接取付→壁面にφ25ｍｍ以上のコード通し穴を開けて直接壁に取り付けします。
②1個用スイッチボックス使用→事前に1個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
③2個用スイッチボックス使用→事前に2個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
④はさみ金具取付→市販品のはさみ金具を使用して壁にリモコンを取り付けます。
※ここでは壁直接取付で説明しています①リモコンの上ケースを外す。
②壁を通したリモコンコードをリモコンに接続する。
③下ケースを付属の固定ねじ2本で固定する。
④リモコンの上ケースを取り付ける。

壁面

リモコン上ケース
リモコン下ケース

コネクタ

壁面

固定ねじ上ケース

下ケース
リモコンコード

換気乾燥暖房機
機種 BF-SHAリモコン寸法図
図番 20211101-03W 尺度

型式 BF-231SHC 製図

検図

日付 2021/11/01＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

5/8■BF-231SHC【配線例】

電源用速結端子台【配線部詳細】
アース

電圧側

連動換気扇
（ＡＣ１００Ｖ出力１００Ｗまで）
Ｍ

電源AC100V

接地側

連動用コネクタ

Ｍ 連動換気扇
連動用コネクタ

配線コード(VVFケーブル：1.6mm/2.0mm)※分岐ブレーカーより配線を行い15A 以上を確保してください。
他の機器と共用する場合でも、同時に運転した際に許容範囲内であることを確認してください。
この場合は、点検の際に他の機器も電源を切ることになります。

トイレ 洗面所(ＡＣ１００Ｖ出力・１００Ｗ以下)

外部スイッチ(AC100V入力)

外部スイッチ

連動用コネクタ トイレ 洗面所リモコン
コネクタ

４芯リモコン
コード５ｍリモコン【温風吹出し方向】①温風吹出方向が【図１】の場合はそのまま施工をしてください。
【図２】の場合は次の手順で温風吹出口方向を変更してください。

【図１】右側排気の場合【図２】左側排気の場合

排気側

排気側

(浴槽)

(浴槽)
温風吹出口

(洗場側)

温風吹出口

温風吹出方向

(洗場側)

温風吹出方向【天井裏(本体上)から見た図】【天井裏(本体上)から見た図】[工場出荷時]は、【図１】の設定になっていますのでそのまま施工してください。

【図２】の場合は、温風吹出方向を変更することが出来ます。

吹出口の反転が必要

温風吹出方向の変更方法[工場出荷時]の温風吹出方向

変更後の温風吹出方向(洗場側)(洗場側)

排気口

排気口

１８０°回転温風吹出方向ルーバー
温風吹出口

温風吹出方向

温風吹出方向

温風吹出方向ルーバー【浴室(パネル)側から見た図】
工事説明書に従って温風吹出口ルーバーの向きを180°回転させ本体にセットしてください。

温風吹出口

ルーバー
【浴室(パネル)側から見た図】

6/8■BF-231SHC【動作一覧】
運転モード
乾
暖燥
房

涼

風

換
気
２４時間換気

用

運

途

転状

態

循環ファン

連動換気扇

ヒーター

運転

運転

運転

運転

停止

運転

運転

運転

停止

停止

運転

停止

停止

運転

停止

●衣類の乾燥、浴室の乾燥●浴室の暖房●浴室の涼しさを得る、衣類の乾燥、(冷房ではありません)
浴室の乾燥●浴室の換気●２４時間連続換気【エラー表示】
エラー内容
室温サーミスタ異常 ※1
室温異常

※1 ※2

リモコン通信異常
リモコン側メモリエラー
本体側メモリエラー
ＳＷショート検知エラーヒーターサーミスタ異常 ※4リモコン機種違い
電源異常
電源電圧低下警告 ※6

早点滅→0.25 秒間隔
1 秒間隔

リモコンエラー表示内容 遅点滅→原因

早点滅 断線・短絡等

備

考

乾燥・暖房のみ運転不可

早点滅 室温 60℃以上検出 乾燥・暖房のみ運転不可
早点滅 断線・短絡・ノイズ等 操作不可
（リモコンケーブル等交換で復帰）
全停止 ※3
リモコン側メモリ
早点滅( リセット後復帰 )読み込みエラー
全停止 ※3
本体側メモリ早点滅( リセット後復帰 )読み込みエラー
全停止 ※3
該当スイッチスイッチが15秒間連続早点滅のみ点灯( リセット後復帰 )でＯＮ
残時間の LED早点滅 ﾋｰﾀｰﾘﾚｰ発熱 (95℃以上 ) 運転不可
検出・ｻｰﾐｽﾀ短絡 / 断線 （電源 切→入で復帰 )運転不可
遅点滅 接続リモコン違い （正常リモコン接続で復帰 )ＬＥＤ全点滅 早点滅 100Vに約150V以上1秒間検知 運転不可 ( 復帰不可 ) ※5
早点滅 電源投入時 72V 以下

全停止 ( 電圧正常時自動復帰 )※1 室温サーミスタ異常、室温異常時は乾燥・暖房運転のみ運転不可となり、他モードの運転は可能です。
※2 室温異常は60℃以上検出でエラー表示が出ますが、室温55℃以下に下がった時点で自動復帰します。
※3 全停止のエラーはリセット操作(停止ＳＷ長押し10秒)でエラー表示を消す事が出来ますが、リセット後もエラー状態を検出した場合は再度エラー表示します。
※4 ヒーターリレー発熱検出時、ヒーターは停止しますが、ヒーター冷却のための｢送風ファン｣は、強制的にＯＮ状態を継続します。
また、ヒーターリレー発熱検出時とサーミスタ短絡/断線のどちらの場合も、エラー検出後は停止ＳＷ長押しでのリセット操作は不可となり、電源の供給をOFFしないとリモコンのエラー表示は解除出来ません。
※5 100V品に約150V以上を投入した場合は、リモコンエラー表示内容として表記してありますが、回路がすぐ遮断され、リモコンに表示内容が表示されません。 (保護回路によりヒューズが切れるため)※6 電源投入時に低電圧検知時は、電圧が正常時に戻ると自動でエラー解除します。

7/8■BF-231SHC【設定変更のしかた】《設定手順》①運転をしている場合は全停止にしてください。
②と、を約３秒間長押し、とを同時に約３秒間長押しするが点滅し、設定変更モードに入ります。

③変更したい項目ボタンを押すと、ランプが点滅します。

温度センサー補正⇒乾燥仕上げ運転⇒② ④ ① ②⑤③④を押し、設定値を変更します。
設定値は下表【設定変更内容一覧表】参照
設定はを１回押すごとに「右方向」に切り替わります。(最大設定値の次は「１(0.5h)」に戻ります。)⑤設定が終了したら、を約３秒以上長押しし、すべてのランプが消え設定変更が確定されます。

：工場出荷時の設定値です。

【設定変更内容一覧表】
設定値
1表示L
ED 0.5H
ボタン

項目確定

項目
温度センサー補正
乾燥仕上げ運転乾燥

暖房

23456781H2H3H4H6H8H

10H40℃ 43℃ 45℃ 47℃ 50℃
有無温度センサー補正・ヒータ－をＯＮ/ＯＦＦするセンサーの温度を変更できます。
１）温度センサー補正値＝４５℃の場合
ヒータ－４５℃以上でＯＦＦ、４２℃未満でＯＮ

乾燥仕上げ運転①乾燥仕上げ運転『有』の場合
・乾燥運転の残り時間が１時間以内になった時、室温が３０℃未満の場合は換気量を自動で調整します。
※設定時間が１時間以下の場合は、乾燥仕上げ運転を優先します。

②乾燥仕上げ運転『無』の場合
・残り時間が１時間以内になっても室温に関係なく換気量は変わりません。

■BF-231SHC

8/8【特長】コンセプトは、コンパクト・シンプル・安全性の追求です。
●外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します。本体に換気ファンはありません。)●絶縁型PTCセラミックヒーター採用(高効率ヒーター・絶縁型で電気的にも安全です。)●シンプルデザイン(フロントパネル取付ネジを隠して、スッキリデザイン)●簡単リモコン(シンプルデザインでボタンも大きくして操作性を向上)●洗えるフィルター(フロントパネルの横から簡単スライド脱着で水洗い可。)●洗えるファン・ファンカバー(ワンタッチ式ファンカバーと、ファンの手回しネジを外してお掃除がラクラク。)●薄型コンパクト設計(取付深さは170mm。開口寸法は275～300×400～425mmまで対応。重量も約5.1ｋｇと軽量。)●24時間換気対応(シックハウス対策として設置が義務付けられている24時間換気にも対応)●24時間換気一時停止機能(入浴時肌寒い等の場合は一時停止し、1時間後自動復帰します。)●選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹き出し口の反転。)●脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮。テーピングしやすい段付構造。風圧式高気密シャッター)●本体取付不備防止構造(本体とダクト接続口を確実に合体させる構造で、施工時の確実性を向上しました。)●隙間防止パッキン付属(天井面と本体の隙間を解消するパッキンを付属。)●低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました。)●送風モーター→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)●安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ・その他各種エラー表示有り)●簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続できます。)●リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能です。)●リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能です。)●付属品(リモコン・リモコンコード・隙間防止パッキン)●簡易梱包(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減。梱包材重量を従来機種から約30％削減。)●オプション(天吊金具→BF-TK-5・延長用リモコンコード５ｍ→KK-YK-B)【24時間換気機能について】●電源投入時は［24時間換気ランプ］が点滅します。〈24時間換気〉ボタンか〈停止〉ボタンを押す
ことで、24時間換気運転を開始します。
●入浴時肌寒い等で24時間換気を一時停止したい場合は、〈24時間換気〉ボタンを押すと［24時間換気ランプ］が点灯から点滅に変わり、換気運転を一時停止します。(1時間後自動復帰)●〈停止〉ボタンか〈24時間換気〉ボタンを3秒以上長押しすることで、24時間換気を停止できます。
住宅全般換気(計画換気)として使用する場合は、24時間換気を停止させないでください。
●24時間換気運転時に他モードの運転をすると、他モードを優先して運転します。
従って、暖房運転時は換気をしません。

【ご注意】●本製品は一般住宅用です。業務用ではご使用になれません。(日本国内仕様)●温泉の浴室やプール等では使用しないでください。
●本製品の設置は、地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄消防署などにお問い合わせください。
●浴室の天井材が歪んでいる場合は、フロントパネルと天井面に隙間が出来ることがあります。
●屋外フードには低圧損型をご使用ください。圧力損失の大きなフードを使用すると、騒音が悪化します。